Source: http://vocedicapitolato.it/
Timestamp: 2018-03-19 08:19:03+00:00

Document:
Struttura tridimensionale di stabilizzazione in polipropilene DUPONT mod. GROUNDGRID costituita da strisce di geotessile tessuto non tessuto termosaldate in un sistema alveolare.
struttura in geotessile tessuto non tessuto in polipropilene 100% stabilizzata all’azione dei raggi ultravioletti
elevata resistenza meccanica e notevole inerzia chimica al fine di prevenire il cedimento della superficie e la formazione di solchi e avvallamenti
il materiale di riempimento e la porosità del prodotto permettono la penetrazione dell’acqua sia in verticale che in orizzontale
dimensioni celle: 55x50 mm, 55x100 mm, 110x50 mm, 110x100 mm
massa per unità di area: 190-290 g/m² (EN ISO 9864)
spessore (2kN/m²): 0,54-0,75 mm (EN ISO 9863-1)
resistenza a trazione: 13-21 kN/m (EN ISO 10319)
allungamento: 55% (EN ISO 10319)
dimensioni dei pori: 70-80 µm (EN ISO 12956)
permeabilità all’acqua: 15-35 mm/s
Sistema fonoisolante e antivibrante ISOSYSTEM mod. ACUSTIC SYSTEM 7 per l’isolamento acustico contro i rumori da calpestio, composto da un manto bistrato formato dall’accoppiamento di un polietilene reticolato e da una massa elastoplastomerica - spessore complessivo 7 mm.
provvisto di cimosa autoadesiva di sormonto al fine di evitare ponti acustici, a garanzia di continuità dello strato isolante
spessore manto di sistema: 7 mm
densità polietilene reticolato (4 mm): 30 kg/m³
peso massa elastoplastomerica: 3 kg/m²
conduttività termica: 0,034 W/mK (UNI EN ISO 12667:2002)
resistenza termica (R): 0,299 m²K/W (UNI EN ISO 6946)
classificazione al fuoco: Euroclasse F (UNI EN 13501-1)
rigidità dinamica app. S’t: 52 MN/m³ (UNI EN 29052-1)
collaudo acustico > solaio latero-cemento (24+5 cm) + massetto alleggerito da 10 cm + ACUSTIC SYSTEM 7 (con fascia disaccoppiante ACUSTIC BAND L) + massetto in sabbia e cemento da 5 cm + pavimento in ceramica: L’n,w= 52 Db, ΔL’n,w=29 dB
campi d’impiego: trova applicazione all’interno della partizione orizzontale (solai di vario tipo) direttamente sopra il massetto alleggerito per impianti in ottemperanza col sistema acustico "pavimento galleggiante"
piatti portanti 25 x 2 mm
maglia rettangolare antitacco 15 x 76 mm
spessore barre di collegamento: 5 mm
distanziali di collegamento in barre trasversali in tondo o quadro ritorto
materiale: acciaio S235JR (UNI EN 10025:2005)
con telaio in profilato angolare
per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari
finitura materiale: antisdrucciolo
tecnologia Double Spin: filtri dotati di pale di turbina che fanno ruotare l’acqua spostando con un movimento rotatorio il rotore sul setaccio superiore
tazza trasparente (per una facile ispezione dell’intasamento del filtro) in materiale plastico resistente agli urti
cartuccia filtrante in acciaio inox con rotore esterno che permette la pulizia simultanea della parte superiore e inferiore dell’area filtrante
temperatura massima d’esercizio: 40°C
pressione minima operativa: 1,5 bar
pressione massima operativa: 16,0 bar
diametro attacco: ½”
filtro integrale: 100 micron
portata Kvs: 4,8
conduttività termica dichiarata: 0,036 W/mK (EN 12667)
tolleranza dim.max (±): lunghezza L2 ± 2 mm (EN 822), larghezza W2 ± 2 mm (EN 822), spessore T1 ± 1 mm (EN 823); planarità P3 ≤ 3 mm (EN 825); ortogonalità S2 ≤ 2 mm/m (EN 824)
resistenza alla diffusione del vapore acqueo: 30-70 µ (EN 12086)
resistenza alla compressione (10% deformazione max): CS (10) 100 ≥ 100 kPa (EN 826)
stabilità dimensionale: ≤ 0,2% (EN 1603)
resistenza a trazione perpendicolare alle facce: TR 150 ≥ 150 kPa
reazione al fuoco Euroclasse: E (EN 13501-1)
Maniglione antipanico SAVIO mod. BRUNELLESCHI cod. art. 6110.2/840 a spinta (touch-bar) verticale della lunghezza di 840 mm, per porte a 2 punti di chiusura.
con vernice speciale agli ioni d'argento ad elevatissima protezione antimicrobica
asta superiore ed inferiore in alluminio
ferrogliera a pavimento in acciaio inox
numero di cicli testati: 2.000.000
contropiastra di fissaggio in acciaio zincato bianco
barra e profilo base in alluminio estruso verniciato
spessore contropiastra in acciaio zincato nero: 3,5 mm
Isolamento termo-acustico a parete, controparete o controsoffitto KNAUF INSULATION MINERAL WOOL 35 composto da pannelli in lana minerale di vetro con Ecose® Technology, con spessori disponibili da 40 a 120 mm.
conducibilità termica dichiarata: λD 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667)
dimensioni pannelli: 1200 x 600 mm
Miscelatore monocomando cromato esterno per vasca/doccia MAMOLI ROBINETTERIA mod. ACQUACHIARA cod. art. 1062FC685021.
spessore minimo cromatura: 0,2 micron
spessore medio del sottostrato di nichel: 15 micron
contenuto piombo: minore del 2,5%
pressione di alimentazione: 0,5 (min) - 5 (max) bar
materiali compatibili al 100% con l’acqua potabile, certificati ACS e conformi al D.M. 174
cartuccia con sistema di tenuta idraulica a dischi ceramici intercambiabili di elevata precisione e basso attrito
con doccia monogetto a telefono con finitura cromata
flessibile doccia in ottone cromato della lunghezza di 150 cm
tipo di superficie: liscia, uniforme, repellente allo sporco, antigraffio e resistente all’ossidazione
portata a 1 bar: 20 l/min
orditura primaria e secondaria in sospensione con profili metallici T24 a vista preverniciati
dimensioni: 595 x 595 x 25 (s) mm
assorbimento acustico: αw fino a 0,65 e NRC fino a 0,70 (intercapedine vuota), αw fino a 0,95 e NRC fino a 0,90 (intercapedine riempita di lana di roccia)
dimensioni profilo portante: 3700 (lunghezza) x 24 (larghezza) x 38 (H) mm
dimensioni profilo secondario: 600 (lunghezza) x 24 (larghezza) x 32 (H) mm
interasse profili portanti e secondari: 600 mm
altezza minima del ribassamento: 150 mm
Chiusino d'ispezione da riempimento GRIGLIATI BALDASSAR mod. KING H 50 cod. art. 06100240E, carrabile per auto, da 240 x 240 h. 50 mm, in lamiera prezincata a caldo sp. 1,2 mm, completo di telaio sp. 1,5 mm, foro centrale e maniglia estraibile.
lamiera prezincata a caldo spessore 1,2 mm
telaio spessore 1,5 mm
sistema di bloccaggio brevettato (punto TOX che non taglia la lamiera)
maniglia per il sollevamento con impugnatura estraibile
classe di carico: A 15 (EN 1433)
dimensioni interne canaletta: 100 (larghezza) x 55 (altezza) mm
sezione di drenaggio: 54,44 cm²
capacità: 5,44 litri
dimensioni aperture griglia: 83,0 x 83,5 mm
superficie di drenaggio: 2,35 dm²
sistema di fissaggio griglia: a clip
finitura superficiale griglia: zincatura
Contatore idrico meccanico a getto unico MADDALENA mod. CD SD PLUS cod. CDSDPLUS15.0DLO a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry, per acqua potabile fredda o calda ad uso domestico, con DN 15, T30/50.
dimensione DN: 15 mm
contatore meccanico ruotabile a otto cifre e quadrante a trasmissione magnetica
doppia imperniatura con perni in acciaio inox AISI 316 amagnetico (fa sì che la turbina ruoti in equilibrio in tutte le condizioni di portata e installazione)
filtro all’ingresso di superficie adeguata
dispositivo di regolazione interno con meccanismo interno in materiale plastico, anigroscopico, antincrostante e resistente all’usura
campi d'impiego: uso domestico (ideale per uso divisionale e installazione in cassette di contabilizzazione)
classe metrologica MID: R (Q3 / Q1) ≤ 100 H - ≤ 50 V
portata permanente (Q3): 2,5 m³/h
classe di temperatura: T30/T50
Bacinella da appoggio soprapiano Duravit mod. Architec cod. art. 0320420000, dimensioni 420 (largh.) 420 (prof.) mm, con piletta stop&go e sifone di design.
piletta cromata Stop&Go
Miscelatore monocomando cromato per lavabo GROHE mod. BAUEDGE cod. art. 23328000 con tecnologia Grohe EcoJoy.
membrana sintetica omogenea monostrato in PVC-P ottenuta per coestrusione con impiego di plastificanti polimerici
con elevata resistenza all’aggressione degli idrocarburi, non resistente ai raggi UV
carico a rottura: > 17,5 N/mm² (UNI EN 12311-2 met. B)
allungamento a rottura: > 300% (UNI EN 12311-2 met. B)
resistenza all’impatto su supporto rigido: > 800 mm (UNI EN 12691)
resistenza alla lacerazione: > 120 N (UNI EN 12310-2)
piegatura a freddo: < -25 °C (UNI EN 495-5)
stabilità dimensionale (6 ore a 80 °C): < 2% (UNI EN 1107-2)
resistenza al punzonamento statico: > 20 kg ( UNI EN ISO 12730)
Tramezza in laterizio porizzato WIENERBERGER mod. POROTHERM BIO PLAN 12-50/19,9 cod. art. 18201279 con blocchi rettificati ad incastro di dimensioni 12 (spessore) x 50 (lungh.) x 19,9 (h) cm.
peso muratura al m²: 113,5 kg
resistenza meccanica base blocco: 10 N/mm²
resistenza meccanica testa blocco: 1 N/mm²
conducibilità termica con malta speciale: 0,186 W/mK
trasmittanza termica con malta speciale: 1,143 W/m²K
potere fonoisolante Rw: 43 dB
velocità nominale: 6 m/min (0,10 m/sec)
dimensioni utili piattaforma: 800 x 1220/1050/900/800 mm; 700 x 750 mm; 640 x 680 mm
barre di sicurezza interbloccate su entrambi i lati di imbarco
apertura barre manuale o motorizzata con chiusura sincronizzata
pulsantiera di piano per ciascuna fermata con chiave di abilitazione per l’invio del veicolo e per la chiusura e apertura della piattaforma
comandi sul veicolo di salita/discesa con pulsante d’arresto in condizioni d’emergenza
sensori bi-direzionabili della rampa, sensori di sicurezza delle barre del passeggero e sensori di sovraccarico
rallentamento di velocità automatico
rampe e barre di sicurezza sorvegliate tramite uno speciale circuito di sicurezza collegato al quadro di comando
Porta automatica scorrevole termo-isolante DORMA mod. ST FLEX GREEN con due ante scorrevoli e due fisse laterali.
struttura portante in profili estrusi in lega di alluminio dello spessore variabile da 2,5 a 4 mm
stondatura antinfortunistica e finitura superficiale con verniciatura a forno
vetrocamera composto da due lastre stratificate 3.3.2 e camera interna da 15 mm con aggiunta di gas argon 90%,
trave di sostegno in alluminio a taglio termico delle dimensioni di 50(L) x 100(H) mm
generatore di impulsi con sensore combinato di attivazione e sicurezza
selettore di programma digitale a 5 posizioni bloccabile con codice o con interruttore a chiave aggiuntivo
pulsante di emergenza retro-illuminato con indicazione visiva dello stato di chiusura
allarme ottico e acustico con luce gialla intermittente e sirena d’allarme integrata (a prova di sabotaggio)
valore di trasmittanza termica UD = 1,4W/(m2×K)
rilevatore a infrarossi con riconoscimento della direzione e sorveglianza del vano passaggio
Servoscala con piattaforma VIMEC mod. V65, per percorsi curvilinei interni ed esterni.
velocità nominale: 8 m/min (0,13 m/sec) con partenza dolce e rallentamento nelle curve
dimensioni utili pedana ribaltabile manualmente (mm): 830 x 700, 1.050 x 770, 1.250 x 800
alimentazione tramite due batterie a bordo con funzione antiblackout
comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti contro le manovre accidentali
pulsantiera integrata a bordo con pulsanti di salita/discesa con chiave estraibile
pedana ribaltabile manualmente dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo
barre di protezione integrali e motorizzate
sistema anticesoiamento, antiurto e antischiacciamento
interruttore di emergenza a riarmo manuale posizionato sul pannello dei comandi
vocedicapitolato.it

References: art. 6110
 art. 1062
 art. 06100240
 art. 0320420000
 art. 23328000
 art. 18201279