Source: http://www.scribd.com/doc/31557093/Resolucion-1618-de-mayo-7-de-2010
Timestamp: 2015-05-24 22:02:00+00:00

Document:
P. 1Resolución 1618 de mayo 7 de 2010Resolución 1618 de mayo 7 de 2010Ratings: (0)|Views: 6,076|Likes: 72Published by piscinasegura1597More info:Categories:Types, School WorkPublished by: piscinasegura1597 on May 18, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/31557093/Resolucion-1618-de-mayo-7-de-201008/07/2013pdftextoriginal REPÚBLICA DE COLOMBIA
RESOLUCIÓN NÚMERO 00001618 DE 2010( 7 DE MAYO DE 2010 )
Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2171 de 2009
En ejercicio de las facultades legales y en especial la conferida en el artículo 7º delDecreto 2171 de 2009 RESUELVE:CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 1º.- OBJETO.
La presente resolución tiene por objeto establecer lascaracterísticas físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables quedebe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares derecirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua que deberealizar el responsable y la autoridad sanitaria, así como el instrumento básico dela calidad de la misma.
ARTÍCULO 2º.- CAMPO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de la presenteresolución se aplican a todas las piscinas y estructuras similares de uso colectivo,de propiedad privada y unihabitacional ubicadas en el territorio
ARTÍCULO 3º.- DEFINICIONES.
Para efectos de aplicación de la presenteresolución, se adoptan las siguientes definiciones:
ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS:
Son los análisis de diagnósticos realizados auna muestra de agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similarespara evaluar las características físicas, químicas o ambas.
Son los análisis de diagnósticos realizados auna muestra de agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similarespara evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.
Es el período de tiempo para que los responsables depiscinas y estructuras similares realicen los análisis a las características físicas,químicas y microbiológicas al agua contenida en estanques de piscinas yestructuras similares, ya sea
in situ (en sitio) y ocasional.
RESOLUCIÓN NÚMERO 00001618 DE 7 MAYO DE 2010 HOJA No
Continuación Resolución “
Por la cual se reglamenta el artículo 7° del Decreto
2171 de 2009”
FUENTE DE ABASTECIMIENTO:
Es el recurso de agua utilizado en estanques depiscinas y estructuras similares para su llenado inicial o para reponer las pérdidaspor evaporación, salpicaduras, filtraciones, retrolavado, enjuague del filtro y por aspiración al desagüe.
ÍNDICE DE RIESGO PARA AGUAS DE PISCINAS Y ESTRUCTURASSIMILARES
IRAPI:
Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedadesrelacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas ymicrobiológicas del agua contenida en estanques de piscinas y estructurassimilares.
ÍNDICE DE SATURACIÓN O DE LANGELIER (ISL):
También llamado Índice deEstabilidad o Índice Cosmetológico, se emplea como método de aproximación,para determinar la condición corrosiva o incrustante de un cuerpo de agua enestanque de piscina. Normalmente es un valor asociado a las características de:pH, Alcalinidad Total, Dureza Total y Temperatura.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO:
Son las accionesrealizadas por la autoridad sanitaria departamental, distrital y municipal categoríasespecial 1, 2 y 3 en piscinas y estructuras similares, para verificar y cumplir lasdisposiciones establecidas en la presente resolución.
Es el laboratorio acreditado por el Organismo Nacional deAcreditación o el autorizado por el Ministerio de la Protección Social.
MUESTRA REPRESENTATIVA DE AGUA
: Es la muestra de agua recogida en unpunto seleccionado en el estanque de piscina que representa las condiciones delagua en un momento determinado.
Conjunto de operaciones y procesos que se le hacen al aguacontenida en estanques de piscinas y estructuras similares, con el fin de modificar,controlar y mantener las características físicas, químicas y microbiológicas delagua, en cumplimiento con los valores aceptables señalados en los artículos 5°, 6°y 9° de la presente resolución.
CAPÍTULO IICARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA DEESTANQUES DE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES, CÁLCULO DELÍNDICE DE LANGELIER Y FRECUENCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LACALIDAD DEL AGUAARTÍCULO 4º.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA ESTANQUES DEPISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES.
Los estanques de piscinas yestructuras similares se pueden proveer de las siguientes fuentes:1.
AGUA PARA CONSUMO HUMANO:
Debe cumplir con las característicasfísicas, químicas y microbiológicas contempladas en la Resolución 2115 de2007, expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la modifique, adicione osustituya.2.
AGUA DULCE NATURAL O CRUDA:
Debe cumplir como mínimo, con loscriterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para finesrecreativos, mediante contacto primario, contemplados en el artículo 42 delDecreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
Independiente de la fuente de agua utilizada para abastecer losestanques de piscinas y estructuras similares, debe realizarse tratamiento a lamisma, según se requiera, para dar cumplimiento con lo dispuesto en la presenteresolución.
Para recoger muestra representativa de agua de estanque depiscina y estructuras similares para el control y vigilancia, el responsable y laautoridad sanitaria deben tomar en cada estanque, en lo posible durante horas demáxima ocupación del mismo, a una profundidad entre 25 y 30 cm y en un áreacercana a los puntos de succión o boca del desnatador.
ARTÍCULO 5º.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA DE ESTANQUES DEPISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES.
El agua utilizada en estanques depiscinas y estructuras similares,
no podrá sobrepasar los valores aceptables paracada una de las características físicas, tal como se describe en la Tabla No. 1:
TABLA No. 1CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA DE ESTANQUES DE PISCINAS YESTRUCTURAS SIMILARES
CARACTERÍSTICA EXPRESADA COMO VALOR ACEPTABLE
Color (visual) Aceptable o no aceptable AceptableMaterias Flotantes Presentes o ausentes AusentesOlor (olfativo) Aceptable o no aceptable AceptableTransparencia (visual)(*)Fondo visible o no visible Fondo visiblepH Unidades de pH 7,0
8,0Conductividad (**)µS/cm (microsiemens por centímetro)Hasta 2400Potencial de Oxidación
ReducciónmV (milivoltios) Mínimo 700TurbidezUnidades Nefelométricas deTurbidez (UNT)2
(*)Para medir la transparencia del agua de estanques de piscinas, puede utilizarse el disco Secchi(**) Conductividad en µS/cm =2XSólidos Totales Disueltos (TDS) en mg/L de NaCl
ARTÍCULO 6º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA DE ESTANQUESDE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES.
El agua utilizada en estanques depiscinas y estructuras similares, no podrá sobrepasar los valores aceptables paracada una de las características químicas, tal como se describe en la Tabla No. 2:
Activity (61)FiltersAdd to collectionReview Add NoteLikeShowingAllMost RecentReviewsAll NotesLikesYou've already reviewed this. Edit your review.Rating 0/5Post notePost reviewPost replyPost note and like1 hundred reads1 thousand readsGBastidas Bastidas liked thisFabio Niño liked thisCamilo Torres liked thisAlicia Meusburger liked thisClara Ines Arango Robledo liked thismariop72 liked thisFredy Alexander Ruiz Linares liked thisFredy Alexander Ruiz Linares liked thisLoad more
Similar to Resolución 1618 de mayo 7 de 2010RESOLUCIÓN 1510 DE 2011piscinasegura1597RESOLUCIÓN 1509 DE 2011piscinasegura1597Concepto Ley 1209 a personeria medellinpiscinasegura1597Decreto 2171 de 2009 sobre piscinasAntonioResolucion 1618 piscinasDaniel AlzateDecreto 2171 de 2009marihesa138Tribunal_administrativo_de_cundinamarca Marzo 28 de 2011piscinasegura1597RESOLUCIÓN 01618 DE 2010 piscinasErnesto SalazarLey 1209 PisicinasIng. Luis Fernando RestrepoNTC 1288 Tomates Enteros en Conservamarvel_11068760
More From This UserRESOLUCIÓN 1509 DE 2011piscinasegura1597RESOLUCIÓN 1510 DE 2011piscinasegura1597Tribunal_administrativo_de_cundinamarca Marzo 28 de 2011piscinasegura1597Proyecto de Resolución MPS-Versión marzo 4 de 2011piscinasegura1597Fallo marzo 28 de 2011-Revocación parcialpiscinasegura1597Concepto Ley 1209 a personeria medellinpiscinasegura1597proyecto de ley 110piscinasegura1597Prevención y Tipos de Atrapamientopiscinasegura1597
RecommendedRESOLUCIÓN 1510 DE 2011piscinasegura1597RESOLUCIÓN 1509 DE 2011piscinasegura1597Concepto Ley 1209 a personeria medellinpiscinasegura1597Decreto 2171 de 2009 sobre piscinasAntonioResolucion 1618 piscinasDaniel AlzateDecreto 2171 de 2009marihesa138Tribunal_administrativo_de_cundinamarca Marzo 28 de 2011piscinasegura1597RESOLUCIÓN 01618 DE 2010 piscinasErnesto SalazarMantenimiento físico-químico de piscinas. Estamos ubicados en la ciudad de Bo...Ley 1209 PisicinasIng. Luis Fernando RestrepoNTC 1288 Tomates Enteros en Conservamarvel_11068760Previous|NextPage 1 of 3

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 7
 resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 42

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 Resolución 
 Resolución