Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d32-2003.html
Timestamp: 2017-03-23 02:50:21+00:00

Document:
Vigencia desde 09 de Mayo de 2003. Esta revisión vigente desde 26 de Noviembre de 2004
Rebosadero o dispositivo perimetral de recogida de agua del vaso
Accesos al agua
Playa, paseo o andén
Trampolines, plataformas de salto, toboganes y deslizadores y otros elementos acuáticos
Condiciones de las piscinas cubiertas
Caudalímetros de control
Sistema de climatización del aire y agua caliente y fría sanitaria
Accesos a vestuarios
Dotación de los vestuarios y aseos
Excepción de vestuarios
Intervención de la autoridad sanitaria
Contenido de la memoria técnica
. CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL VASO
. CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DEL VASO
. CAPACIDAD Y DOTACIONES DE VESTUARIOS
. LOCAL Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
. FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
. DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD SANITARIA DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES EN VASOS O INSTALACIONES ACUÁTICAS
BOPV 19 Noviembre. Corrección de errores D 32/2003 de 18 Feb. CA País Vasco (Regl. sanitario de piscinas de uso colectivo) Afectaciones recientes
D 208/2004 de 2 Nov. CA País Vasco (modificación del Regl. sanitario de piscinas de uso colectivo) Ocultar / Mostrar comentarios Letra b) del número 1 del artículo 12 redactada por el artículo 1 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).
D [PAÍS VASCO] 32/2003, 18 febrero, rectificado por Corrección de errores («B.O.P.V.» 19 noviembre). El periodo transcurrido desde la promulgación del Decreto 146/1988, de 7 de junio, por el que se aprobó el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, ha proporcionado una experiencia importante en el control sanitario de las piscinas. Las mejoras e inversiones realizadas en las instalaciones para adecuarlas a las nuevas exigencias recogidas en el Decreto han conducido a un cambio sustancial de las condiciones higiénico-sanitarias, de la calidad del agua de baño y en definitiva a un aumento de la calidad y seguridad global de las instalaciones.
La aplicación del Decreto 146/1988 ha permitido conocer por una parte, ciertas limitaciones de la norma y por otra parte poder dar un paso más en el reparto de responsabilidades, mediante la introducción de nuevos requisitos a cumplir por los responsables de las instalaciones. La aplicación del Decreto 146/1988 ha permitido, además de las mejoras anteriormente señaladas, que los responsables de mantenimiento conozcan sus instalaciones y apliquen una metodología correcta para su control. Por otra parte, durante el periodo de vigencia del Decreto 146/1988 se han detectado ciertas limitaciones en la norma que hacen referencia, por un lado, a ciertos aspectos o criterios técnico-sanitarios y, por otro, al enfoque de las actuaciones de control y vigilancia de las instalaciones y al reparto de responsabilidades en el cumplimiento de las mismas. En este sentido se introduce un nuevo modelo de gestión de las instalaciones, donde los responsables de las piscinas deberán incorporar un sistema de autocontrol en sus protocolos de actuación. El autocontrol traslada a los titulares de las instalaciones la responsabilidad en las actuaciones relativas tanto al control de las instalaciones como al correcto mantenimiento de las condiciones de funcionamiento, con el objetivo de que no se deriven riesgos para la salud de la población.
Asimismo, la presente normativa se apoya en la previsión contenida en el artículo 24 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que regula la intervención pública en las actividades públicas o privadas que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud, mediante las correspondientes limitaciones preventivas de carácter administrativo.
D 146/1988 de 7 Jun. CA País Vasco (aprobación del Regl. sanitario de las piscinas de uso colectivo) D 171/1993 de 15 Jun. CA País Vasco (modificación del Anexo V del Decreto que aprueba el Regl. sanitario de piscinas de uso colectivo) D 223/1994 de 28 Jun. CA País Vasco (segunda modificación del Anexo I del D 146/1988 de 7 Jun., que aprueba el Regl. sanitario de piscinas de uso colectivo) DISPOSICIÓN FINAL
Objeto El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan:
Definiciones a) Piscina es el conjunto de instalaciones destinadas al baño colectivo bien sea con fines deportivos, recreativos, termales o terapéuticos, de descanso o relajación y de rehabilitación, así como las instalaciones anexas y los servicios complementarios necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento.
Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de este Reglamento lo constituyen todas las piscinas que, estando ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no sean de uso exclusivamente familiar. Artículo 4
Exclusiones Quedan excluidas de su ámbito de aplicación: las piscinas unifamiliares, las pertenecientes a conjuntos inmobiliarios o comunidades de vecinos de hasta un máximo de 20 viviendas así como los vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación que son vaciados después de cada uso.
CAPÍTULO IIINSTALACIONES Y SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERACOMPONENTES, CARACTERÍSTICAS DEL VASO E INSTALACIONES DE SU ENTORNO
Tipos de vaso Los vasos según su utilización y tipo de usuarios a los que van destinados se definen como:
c) Vasos de recreo y polivalentes: podrán construirse de formas variadas, siempre y cuando no existan recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, su limpieza, la vigilancia de los bañistas o puedan resultar peligrosos para los usuarios. Asimismo, podrán estar diseñados como un área única en la que se combinen distintos usos o por el contrario, planteando áreas diferenciadas con usos específicos en cada uno de ellos. Así, según el uso pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Zonas de descanso: éstas zonas estarán dotadas de asientos o tumbonas bajo el agua, contarán con dispositivos múltiples de impulsión de agua a presión y tendrá una temperatura del agua igual a la del vaso en el que se encuentra ubicada. - Zona de toboganes con caída sobre la lámina de agua: contará con un área acotada de recepción, de profundidad suficiente, y cumplirá lo dispuesto en la norma UNE-EN-1069-1 relativa a toboganes de más de 2 metros de altura.
Condiciones del vaso 1.- El vaso estará construido de manera que se asegure la estabilidad, resistencia y estanqueidad de su estructura.
Profundidad del vaso 1.- El fondo del vaso de la piscina tendrá una pendiente mínima que facilite su vaciado, y una máxima del 6% en profundidades menores a 1,40 m. Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos y estarán señalizados, al igual que los puntos de máxima y mínima profundidad mediante rótulos de aviso al usuario en las paredes laterales del vaso. En el fondo del vaso se marcará, de forma visible, la delimitación entre las zonas de aguas someras con profundidad menor a 1.30 m y las de aguas profundas con profundidad mayor a 1.30 m.
Rebosadero o dispositivo perimetral de recogida de agua del vaso 1.- En todos los vasos o piletas de nueva construcción, independientemente de su superficie, y en los vasos ya instalados, con una superficie de lámina de agua superior a 300 m², será obligatorio disponer de un sistema de recogida de superficie continuo y con flujo conveniente que permita la adecuada recirculación y renovación de la totalidad de la lámina superficial de agua. El volumen de agua recirculada de esta manera, será como mínimo del 50% de los caudales de recirculación definidos en el artículo 18. 2.- El nivel de agua coincidirá en todo momento con el borde del rebosadero o dispositivo perimetral continuo de superficie para el correcto funcionamiento del mismo. Los labios o bordes del rebosadero serán redondeados y antideslizantes. Los elementos que componen el rebosadero serán desmontables, de fácil limpieza y desinfección.
Accesos al agua 1.- Para el acceso al agua se instalarán escaleras, independientemente de posibles escalinatas ornamentales y rampas que formen parte del vaso. Su número será adecuado al perímetro de éste, de manera que entre una y otra la distancia sea menor de 20 metros. En todo caso, existirán de forma obligatoria en los puntos de cambio de pendiente y cuando a la vista del diseño del vaso la autoridad sanitaria lo estime oportuno. 2.- Las escaleras estarán construidas con materiales no oxidables de fácil limpieza con peldaños antideslizantes, sin aristas vivas, de forma que garanticen en todo momento la seguridad del usuario. Las escaleras estarán empotradas en su extremo superior y sin llegar al fondo del vaso alcanzarán bajo el agua la profundidad suficiente para subir con comodidad. 3.- En el caso de vasos de chapoteo, de relajación, bañeras de hidromasaje o similares, en los que el diseño garantiza la accesibilidad al vaso sin la presencia de escaleras, podrá excluirse la obligatoriedad de su instalación.
4.- En todos los vasos se habilitarán los medios necesarios para el acceso de minusválidos. Artículo 10
Playa, paseo o andén 1.- La playa, paseo o andén que rodea el vaso estará libre de impedimentos. Los pavimentos serán higiénicos, antideslizantes e impermeables. En piscinas de nueva construcción tendrá una anchura mínima de 1,80 metros. Ésta deberá de diseñarse de forma que permita la correcta recogida de las aguas de limpieza del andén a la red de saneamiento y evite los encharcamientos y vertidos de agua hacia el rebosadero de superficie continuo.
3.- En la playa, paseo o anden que rodea al vaso deberá instalarse un número de duchas con agua potable al menos igual que el número de escaleras de acceso al vaso. En ningún caso se permitirá la recirculación de este agua para el uso de la piscina. El pavimento bajo las duchas tendrá una pendiente adecuada hacia la rejilla o sumidero, evitando los encharcamientos. 4.- En el caso de vasos al aire libre, el acceso de los bañistas al paseo o andén que rodea a los mismos deberá efectuarse exclusivamente a través de pasos que no puedan ser fácilmente evitados y que dirijan al usuario hacia las duchas mediante elementos arquitectónicos u ornamentales. 5.- Si la zona de estancia que rodea al andén del vaso es de tierra, césped o arena, contará además con un espacio no inferior a 2 metros (pediluvios) dotado de duchas o chorros de agua con mecanismos de activación automática que aseguren la limpieza de los pies. Este agua en ningún caso podrá recircularse. La capacidad y disposición de accesos a la zona de baño se establecerán en función del aforo calculado y teniendo en cuenta las necesidades para una rápida prestación de auxilios en caso de accidente.
Aforo 1.- El aforo de cada vaso vendrá determinado por su superficie de manera que en los momentos de máxima concurrencia, cada bañista disponga al menos de 2 m² de lámina de agua para vasos al aire libre y de 3 m² en las cubiertas. Quedan excluidos los vasos definidos en el art. 5 punto d) y los vasos de chapoteo. 2.- El aforo máximo de una instalación con piscina vendrá determinado por la suma de las superficies de lámina de agua de todos los vasos de la instalación, teniendo en cuenta que en los momentos de máxima concurrencia será de 3 usuarios por cada 2 m² de lámina de agua para vasos al aire libre y de 1 usuario por cada m² en vasos cubiertos.
3.- En piscinas descubiertas con zonas destinadas a solarium la autoridad sanitaria podrá autorizar un aforo diferente al máximo señalado, cuando los titulares de las mismas justifiquen el aforo, garantizando la seguridad de los usuarios. Artículo 12
Elementos de seguridad Las piscinas dispondrán de un número suficiente de elementos o medidas de seguridad que se adecuarán al número y tipo de atracciones recreativas presentes en la instalación. Como mínimo existirán los siguientes elementos de seguridad:
a) Flotadores salvavidas y /o planchas rígidas en número no inferior a dos en cada vaso con superficie inferior a 350 m² de lamina de agua y uno o más por cada 150 m² o fracción. Los flotadores salvavidas dispondrán de una cuerda de longitud no inferior a la mitad de la máxima anchura del vaso más tres metros. Se colocarán en lugares accesibles para los usuarios y su distribución se hará de la forma más simétrica posible alrededor del vaso. Quedan exentos de la colocación de flotadores salvavidas y /o planchas rígidas los vasos definidos en el art. 5 punto d), los vasos de chapoteo y los vasos en los que no existe riesgo de ahogamiento debido a su diseño o profundidad. b)
Tablas de columna rígida dotadas de cinturones y otras sujeciones que permitan una inmovilización total de los lesionados o camillas para transportar a los accidentados.
Letra b) del número 1 del artículo 12 redactada por el artículo 1 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
Letra c) del número 1 del artículo 12 fusionada en la actual letra b) del mismo número, por el artículo 1 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
c) Corcheras para separar las distintas zonas de uso. Artículo 13
Trampolines, plataformas de salto, toboganes y deslizadores y otros elementos acuáticos 1.- La construcción, diseño, disposición y materiales de las atracciones recreativas (toboganes, deslizadores, hidrotubos, trampolines flexibles, palancas rígidas, plataformas, torres de saltos, o cualquier otro tipo de elemento acuático), garantizarán en todo momento la seguridad de los usuarios. Serán de material no oxidable, lisos, y no presentarán juntas ni solapas que puedan producir lesiones a los usuarios, garantizando en todo momento la seguridad de los mismos. Las escaleras de acceso a las mismas tendrán inclinación moderada, los peldaños serán antideslizantes, sin aristas vivas y contarán con pasamanos de seguridad. 2.- Las torres de saltos de alturas superiores a 1 m. sobre la lámina de agua, se colocarán en fosos destinados exclusivamente para este uso.
7.- Se justificará mediante certificados de dirección y final de obra suscritos por técnicos competentes y visados por los correspondientes colegios profesionales, que las atracciones recreativas realizadas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen los requisitos de seguridad garantizados en los mismos. Artículo 14
Condiciones de las piscinas cubiertas Las condiciones de humedad ambiental y temperatura del agua estarán determinadas en función del tipo de vaso y del uso al que se destinen según lo dispuesto en el Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE). Deberá cumplirse lo siguiente:
SECCIÓN SEGUNDACONDICIONES Y TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO
Agua de alimentación: llenado y renovación del vaso 1.- El agua de alimentación de los vasos procederá de la red general de distribución de agua potable. La utilización de agua de distinto origen precisará el informe favorable de la autoridad sanitaria.
Agua de las instalaciones El agua de las instalaciones anexas y servicios complementarios, así como el agua circulante de los pediluvios y duchas deberá proceder de la red general de distribución de agua potable. La utilización de agua de distinto origen precisará el informe favorable de la autoridad sanitaria. Nunca podrá pertenecer al circuito de depuración propio del vaso. Su eliminación se realizará a la red de saneamiento.
Tratamiento del agua del vaso 1.- Para conseguir las características del agua del vaso exigidas en el Anexo I el agua recirculada en circuito cerrado deberá ser depurada (filtrada y desinfectada) mediante procedimientos físico-químicos que estarán debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. Además de desinfectarla, estos procedimientos garantizarán que el agua del vaso mantenga una capacidad desinfectante residual, sin llegar a ser irritante para los ojos, piel y mucosas de los usuarios. 2.- En piscinas de nueva construcción en caso de existir varios vasos, éstos tendrán circuitos independientes con sus propios sistemas de filtración. De la misma manera cada vaso dispondrá de sus propios dispositivos de alimentación y evacuación. 3.- El sistema de tratamiento (filtración y desinfección) deberá estar en funcionamiento continuo, como mínimo, durante todo el tiempo en que la piscina se encuentre abierta al público y siempre que sea necesario para asegurar la calidad del agua de los vasos exigida en el Anexo I.
6.- En las instalaciones de nueva construcción cada vaso estará dotado de un vaso de compensación, el cual estará correctamente dimensionado y será de fácil acceso. Los materiales del mismo han de ser de fácil limpieza y desinfección y de suficiente resistencia y estabilidad frente a los productos que se deban utilizar para el tratamiento del agua. Para facilitar su vaciado y limpieza, el fondo tendrá una inclinación hacia un desagüe que conducirá a la red de saneamiento.
Número 6 del artículo 17 redactado por el artículo 2 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
8.- La adición de desinfectantes, corrector del pH y otros productos, se realizará mediante dosificación automática e independiente para cada vaso. 9.- Excepcionalmente, cuando esté debidamente justificado, y siempre que se realice fuera del horario de apertura al público, se permitirá la adición manual de productos tan solo como tratamientos de cobertura y correctores.
11.- Se instalará un sistema de regulación automático que medirá en continuo la cantidad de desinfectante y corrector de pH presente en el agua, en el punto más representativo de la calidad del agua del vaso, facilitando la información al dispositivo regulador de dosificación. 12.- Los productos utilizados para el tratamiento del agua de baño de los vasos deberán estar autorizados y registrados para uso en piscinas.
13.- En el caso de vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación, las condiciones descritas en los apartados 5, 6, 7 se adecuarán a las a las características específicas de cada caso particular. Artículo 18
1.- Todo el volumen del agua del vaso se recirculará pasando por la instalación de tratamiento.
30 minutos para los vasos de relajación (bañeras de hidromasaje, «spas», «jacuzzis» y otros similares).
1 hora para los vasos de chapoteo.
2 horas para los vasos de profundidad inferior a 1,40 metros.
4 horas para todos los demás vasos o partes de vasos que tengan una profundidad superior a 1,40 metros.
8 horas para los vasos dedicados exclusivamente a usos deportivos o de competición.
Artículo 18 redactado por el artículo 3 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
Caudalímetros de control En cada vaso se instalarán, como mínimo, dos contadores de agua o caudalímetros de fácil acceso para su lectura. Uno estará situado a la entrada de la alimentación al vaso de compensación y otro después de la filtración, con el fin de registrar diariamente en cada vaso la cantidad de agua renovada y depurada, respectivamente. El circuito de recirculación del agua contará con dispositivos para conocer el tiempo que el sistema de depuración se encuentra en funcionamiento.
Vaciado de los vasos 1.- Cómo mínimo una vez al año, además de cuando la autoridad sanitaria lo considere oportuno, tanto los vasos cubiertos y descubiertos, como los correspondientes vasos de compensación, se vaciarán totalmente para proceder a su limpieza y desinfección. El titular de la instalación deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria al menos con 48 horas de antelación antes de efectuar los vaciados.
CAPÍTULO IIISERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INSTALACIONES ANEXAS
Sistema de climatización del aire y agua caliente y fría sanitaria En el diseño de los sistemas de calefacción y climatización y agua caliente y fría sanitaria se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y lo dispuesto en el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y demás normativa de desarrollo.
Requisitos de seguridad 1.- Todas las instalaciones y servicios de la piscina deberán cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad en lo relativo a construcción, disposición de sus elementos e idoneidad de materiales, así como las demás condiciones exigibles en relación con las normativas específicas aplicables.
2.- Las instalaciones anexas estarán emplazadas en lugares independientes, fuera del acceso del público, serán de fácil acceso al personal de mantenimiento de la instalación y acordes con lo que determine su reglamentación específica y normas técnicas complementarias. 3.- Los locales deberán disponer de buena ventilación, natural o forzada.
Vestuarios y aseos 1.- Toda piscina contará con vestuarios y aseos de uso exclusivo para la misma. 2.- En piscinas de nueva construcción su capacidad y dotación estarán determinadas conforme a lo establecido en la tabla del Anexo III. Con el fin de mejorar la gestión la distribución de la superficie total de los vestuarios se realizará en forma de módulos. La superficie mínima de cada módulo no será inferior a 20 m², siendo una de las dimensiones (largo o ancho) no inferior a 3.60 m. El número mínimo de módulos será de dos. Se dispondrá de retretes tanto en las zonas secas (calzados) como en las húmedas (descalzos).
Accesos a vestuarios Dispondrán de dos accesos con circuitos independientes, uno para la entrada de usuarios en traje de calle, y el otro para la salida con indumentaria de baño en dirección a la zona de baño.
Dotación de los vestuarios y aseos 1.- Los vestuarios contarán con armarios ventilados, de material no oxidable que sea de fácil limpieza, o bien de guardarropía común que dispondrá de bolsos guardarropas que, en caso de no ser de un solo uso, serán de fácil limpieza y desinfección.
Limpieza de vestuarios y aseos 1.- Todo el área de vestuarios y aseos deberá limpiarse y desinfectarse diariamente. Asimismo, cuando sea necesario, los servicios e instalaciones de piscinas deberán desinsectarse y desratizarse empleando productos registrados y aplicados por empresas autorizadas.
Excepción de vestuarios En el caso de piscinas de urbanizaciones con viviendas próximas y de los alojamientos turísticos o establecimientos hoteleros, se exime de la obligatoriedad de disponer de vestuarios.
Por el contrario, en aquellos establecimientos donde se permita el acceso a usuarios ajenos al mismo, será obligatoria la existencia de los mismos. Artículo 28
Local de primeros auxilios 1.- En las instalaciones con piscinas, a excepción de las de urbanizaciones y comunidades de vecinos y aquellas otras que no requieran contar con personal de salvamento y socorrismo, existirá un local dedicado a la prestación de primeros auxilios. En las instalaciones exceptuadas existirá, en todo caso, un botiquín. Tanto el local para primeros auxilios como, en su caso, el botiquín deberán reunir las condiciones y dotaciones que se especifican en el Anexo IV.
Número 1 del artículo 28 redactado por el artículo 4 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
Áreas de restauración, comida y bebida A fin de garantizar la debida limpieza e higiene, cuando existan áreas de comida y bebida deberán emplazarse fuera de la zona de baño, estando delimitadas y separadas de los vasos de la piscina. En todo caso, para su funcionamiento, deberá cumplirse la normativa específica que regule tales actividades.
Teléfono de comunicación exterior Todas las piscinas de uso colectivo dispondrán obligatoriamente de un teléfono para la comunicación con el exterior. Cerca de éste y en lugar visible para el público, se expondrá un cuadro con instrucciones de primera asistencia a accidentados, así como las direcciones y teléfonos de los centros de asistencia hospitalaria más cercanos, de otros centros sanitarios, servicios de ambulancia y demás servicios de urgencia.
Accesibilidad En las instalaciones y servicios de la piscina se evitará cualquier tipo barrera o de elemento constructivo que impida o dificulte el uso de las mismas por personas minusválidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20/1997, de 4 de diciembrey en el Decreto 68/2000 de 11 de abril y demás normativa concordante.
CAPÍTULO IVPERSONAL ENCARGADO Y FUNCIONES
Personal responsable 1.- Los titulares de las piscinas son los responsables de su correcto funcionamiento y mantenimiento, así como de que las condiciones sanitarias y de seguridad de las instalaciones sean las adecuadas, en cumplimiento con lo que se disponga en este Decreto.
2.- El mantenimiento, cuidado y vigilancia de las piscinas se realizará por personal técnico capacitado. Artículo 33
Socorrista 1.- Las piscinas de uso colectivo dispondrán de un socorrista con formación en salvamento acuático y prestación de primeros auxilios.
Número 1 del artículo 33 redactado por el artículo 5 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
2.- El socorrista permanecerá en la zona de baño durante todo el horario de funcionamiento de la piscina, deberá de conocer el manejo y localización de los elementos de seguridad disponibles y desarrollará exclusivamente las funciones propias de su puesto. 3.- El socorrista deberá de ser identificado de forma fácil por los usuarios de la piscina.
6.- Podrán ser excluidas de la obligación de disponer de socorrista las piscinas de urbanizaciones o comunidades de vecinos de entre 20 y 50 viviendas; de hoteles, agroturismos y albergues de menos de 100 plazas; las instalaciones que cuenten únicamente con vasos terapéuticos, de relajación y rehabilitación; que en todos los casos sean de uso exclusivo para los clientes o pacientes; así como cualesquiera otras que la Autoridad Sanitaria pudiera determinar, por ser similares a las anteriores.
La solicitud de exclusión se presentará ante la autoridad sanitaria, con anterioridad a la reapertura, e irá acompañada de un documento, suscrito por el titular de la instalación, de asunción de responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad para los usuarios de las mismas que se prevean en el reglamento interno de la instalación. En el caso de urbanizaciones y comunidades sometidas a la Ley de Propiedad Horizontal, a la solicitud, suscrita por el Presidente, se acompañará certificación del acuerdo adoptado, a tal efecto, en Junta de Propietarios.
Número 6 del artículo 33 redactado por el artículo 5 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
CAPÍTULO VDE LOS USUARIOS
Reglamento de régimen interno Todas las instalaciones con piscinas de uso colectivo dispondrán de un Reglamento de régimen interno que contenga las normas de obligado cumplimiento para los usuarios. Este Reglamento deberá ser expuesto en lugar visible a la entrada del establecimiento, así como en su interior. Como mínimo deberá contemplar las siguientes prescripciones: a) Aforo máximo de utilización simultánea de las instalaciones. b) Obligatoriedad de la ducha antes de la inmersión en el agua de todos los vasos y del uso de los pediluvios cuando el acceso al andén del vaso se realice desde ambientes exteriores.
c) Recomendación expresa del uso de gorro de baño y chancletas. d) Prohibición de la entrada en la zona de baño de personas que padezcan enfermedades de fácil transmisión por contacto directo o indirecto por medio del agua y/o elementos pasivos como corcheras separadoras o tablas de natación.
CAPÍTULO VIRÉGIMEN DE AUTOCONTROL
Programa de autocontrol 1.- Los titulares de las piscinas son los responsables del funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de las condiciones sanitarias y de seguridad de las piscinas. En este sentido los titulares de las piscinas elaborarán y presentarán a la autoridad sanitaria para su aprobación un programa de autocontrol que deberá de actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos recogidos en el apartado 3 de este artículo.
3.- Los elementos principales del programa de autocontrol serán los siguientes: a) Plan de tratamiento del agua de los vasos, en el que se describa:
- El proceso al que se somete el agua desde su entrada desde la red de abastecimiento hasta su uso en el vaso. - Las pautas de vigilancia del sistema de tratamiento para mantener el tratamiento bajo control, haciéndose constar los parámetros de control del tratamiento (determinaciones del nivel de desinfectante residual utilizado, PH, turbidez, etc.), del funcionamiento del sistema de depuración (perdida de carga en los filtros, tiempo de recirculación, etc.), la periodicidad de la vigilancia de cada punto de control y la persona responsable de la misma.
- Los productos utilizados, con su número de registro, ficha de seguridad, y forma de aplicación. - Sistema de registro previsto donde se anoten todos los datos, relacionados con la vigilancia y las acciones correctoras.
1.- Podrán ser excluidas de la presentación del Plan de Autocontrol, las urbanizaciones de entre 20 y 100 viviendas; los hoteles, agroturismos y albergues de menos de 100 plazas; las instalaciones que cuenten únicamente con vasos terapéuticos, de relajación y rehabilitación; que en todos los casos sean de uso exclusivo para los clientes o pacientes; las que presenten una lámina de agua inferior a 200 m2, entendida como la suma de las superficies de todos los vasos; así como cualesquiera otras que la Autoridad Sanitaria pudiera determinar, por ser similares a las anteriores.
2.- Los titulares de estas instalaciones presentarán a la autoridad sanitaria, para su aprobación, la siguiente documentación:
Sistema de tratamiento del agua de los vasos, en el que se describa el proceso (prefiltración, filtración, dosificación de desinfectante y corrector del pH,) e indique la relación de productos utilizados en el tratamiento, incluyendo su número de registro y la ficha de datos de seguridad. b)
Seguridad y vigilancia de la instalación que contemple, cuando fuere exigible, personal socorrista presente en la piscina, la titulación acreditativa y el horario de vigilancia de la misma; el reglamento de régimen interno; y, en su caso, el certificado de puesta a punto de la instalación.
Limpieza y desinfección de las instalaciones, donde quedarán reflejadas las operaciones de limpieza de las superficies de suelos de vestuarios, aseos, playas, andenes y vaso. Se incluirá la periodicidad de la limpieza y la persona responsable de la misma, los productos utilizados, con sus fichas de seguridad y forma de aplicación, y el sistema de registro previsto donde se anoten, además de las actuaciones realizadas, las incidencias relacionadas con la limpieza.
Tratamiento de desinsectación y desratización, donde se recoja la relación de productos utilizados con número de registro, plazo de seguridad y ficha de seguridad y empresa que va a realizar el tratamiento.
Control de funcionamiento del sistema de tratamiento del agua de baño.
Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura y en el de máxima afluencia de usuarios: nivel de desinfectante residual, pH, transparencia del agua, temperatura del agua y del ambiente en los vasos climatizados, nivel de agua en el rebosadero y número de bañistas.
Al menos una vez al día: agua depurada (m3), agua recirculada (m3), funcionamiento correcto del filtro, y dosificación correcta de productos.
3.- Esta documentación deberá de actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos anteriormente señalados.
4.- En el caso de urbanizaciones y comunidades sometidas a la Ley de Propiedad Horizontal, a la solicitud, suscrita por el Presidente, se acompañará certificación del acuerdo adoptado, a tal efecto, en Junta de Propietarios.
Artículo 36 redactado por el artículo 6 del D [PAÍS VASCO] 208/2004, 2 noviembre, por el que se modifica el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo («B.O.P.V.» 25 noviembre).Vigencia: 26 noviembre 2004
Programa de control de calidad del agua de baño Los titulares de todas las piscinas realizarán en cada uno de los vasos mensualmente un análisis del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: pH, conductividad, turbidez, nivel de desinfectante residual, recuento de heterótrofos a 36.ºC, Escherichia coli, estreptococos fecales (únicamente en piscinas con tratamiento electrofísico) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Cuando el resultado del análisis del agua de baño muestre alguna alteración no aceptable de su calidad, el muestreo del agua del vaso se repetirá tan pronto como sea posible, una vez se hayan tomado las medidas correctoras oportunas. La frecuencia y el número de parámetros podrá modificarse cuando la autoridad sanitaria así lo considere, teniendo en cuenta los datos históricos de calidad del agua y mantenimiento de la instalación.
Información al usuario Los últimos controles sobre la calidad de agua se expondrán en un lugar visible y fácilmente accesible a los usuarios. Asimismo, a la entrada de los servicios o aseos figurará, en un lugar también visible, la fecha y hora de la última limpieza con la firma identificativa del responsable de la misma.
Información a la Autoridad Sanitaria 1.- Los resultados de los análisis del agua y toda la documentación y registros derivados de los planes de control y mantenimiento de las instalaciones estarán a disposición de la autoridad sanitaria. 2.- Las incidencias que se produzcan en el mantenimiento de la instalación, los resultados analíticos, la accidentalidad y cualquier otra situación que pudiera suponer un aumento importante del riesgo para los usuarios se comunicarán inmediatamente a la autoridad sanitaria (anexo VI).
CAPÍTULO VIISUPERVISIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA
Intervención de la autoridad sanitaria Corresponde a la autoridad sanitaria la comprobación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación en esta materia
Inspección sanitaria 1.- La autoridad sanitaria, a través de sus servicios técnicos, realizará las visitas de inspección que permitan verificar la ejecución del plan de autocontrol y el correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiendo disponer que se realicen los exámenes complementarios necesarios.
2.- En dichas visitas se levantará el acta correspondiente. Los requerimientos u observaciones que se formulen en ésta para la corrección de deficiencias tendrán el carácter de comunicación oficial al interesado a todos los efectos. Artículo 42
Informe global La autoridad sanitaria competente emitirá un informe global, en el que consten las incidencias de interés sanitario y los resultados de la supervisión con las correspondientes propuestas de actuación para la temporada siguiente, cuando lo estime oportuno o lo solicite el titular de la instalación.
CAPÍTULO VIIIAUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Régimen de autorizaciones 1.- La construcción, ampliación, reforma y la apertura al público o funcionamiento de instalaciones con piscinas a las que se refiere el presente Decreto estará sujeta a la obtención de las correspondientes licencias administrativas. El Ayuntamiento donde se ubique la instalación, tramitará y concederá las anteriores licencias previo informe sanitario, preceptivo y vinculante, emitido por la autoridad sanitaria competente. A tal efecto, los Ayuntamientos remitirán un ejemplar de la memoria técnica de la obra a realizar. 2.- Las piscinas de nueva construcción presentarán el plan de autocontrol para poder proceder a su apertura.
Contenido de la memoria técnica 1.- La documentación que se debe presentar en el ayuntamiento correspondiente para la autorización de los expedientes de construcción y reforma de piscinas u otras instalaciones acuáticas debe incluir, como mínimo, los datos siguientes:
b) El número de monitores, vigilantes, socorristas y mantenedores al servicio de los usuarios, y dotaciones de apoyo al rescate calculado en relación con las características y número de atracciones acuáticas, con el aforo, y con las dimensiones de la instalación. c) Para la justificación de las condiciones de seguridad se tendrán en cuenta las prescripciones de este Reglamento, así como las de todos los reglamentos sectoriales que sean de aplicación y las recomendaciones que la experiencia del fabricante y del proyectista aconseje respecto de las cuestiones no reglamentadas específicamente.
Régimen aplicable Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento podrán ser objeto de sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con el Título VI de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.
Procedimiento sancionador 1.- En desarrollo y complemento del precitado artículo 36 de la Ley 8/1997, constituyen infracciones administrativas las que a continuación se tipifican:
f) La no disposición de medidas y elementos de seguridad. g) La superación del aforo máximo autorizado para las instalaciones.
ANEXO I CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL VASO
Cloro residual libre (mg/l) (1) 0,6 - 1,2 a pH = (7, 0 – 7,6)
Cloro con estabilizante (mg/l)
Turbidez nefelométrica (UNF)
Conductividad (µS/cm a 20º C)
(3) Oxidabilidad (mg O2/l)
(4) Amonio (mg de NH4+/l)
Acido isocianúrico (mg/l) expresado como H3C3N3O3
Tensioactivos catiónicos (mg/l)
Hidantoina (mg/l)
(5) Otros alguicidas y desinfectantes
(6) MICROBIOLÓGICOS
Heterótrofos a 36º C (ufc/ml)
Estafilococos totales (ufc/100 ml)
Estreptococos fecales (ufc/100 ml)
Otros microorganismos y parásitos patógenos
ANEXO II CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DEL VASO
ANEXO III CAPACIDAD Y DOTACIONES DE VESTUARIOS
Lámina de agua (1) (en m²) (8) Vestuarios (en m²)
Duchas (2) (número) (9) Retretes (número)
Lavabos (número)
1.5 m² x aforo/3
1.5 m² x aforo/3 6 + (0.02 x aforo)
de 251 a 500 1.5 m² x aforo/3
6 + (0.02 x aforo)
24+12 por cada 500 personas o fracción
12+6 por cada 500 personas o fracción
Lámina de agua (1) (en m²) (10) Vestuarios (en m²)
Duchas (2) (número) (11) Retretes (número)
1.5 m² x aforo/6
6 + aforo/150
6 + (0.01 x aforo)
24+12 por cada 500 persona o fracción
ANEXO IV LOCAL Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
ANEXO V FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
ANEXO VI DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD SANITARIA DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES EN VASOS O INSTALACIONES ACUÁTICAS MODELO DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD SANITARIA DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES EN VASOS O INSTALACIONES ACUÁTICAS
(1) En el caso de los vasos de descanso o relajación los valores de bromo total y de cloro libre residual estarán comprendidos entre 2-5 mg/l. Ver Texto (2) En piscinas cubiertas y de competición el valor máximo de cloro residual combinado será 0,3 mg/l. Ver Texto (3) Incremento menor de 1000 μS/cm respecto del agua de llenado y renovación. Ver Texto (4) Incremento menor o igual a 4 mg de O2 /l respecto del agua de llenado y renovación. Ver Texto (5) Concentración no nociva para la salud. Ver Texto (6) A determinar. Ver Texto (7) Valor límite aplicable únicamente a vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación. Se utilizará un valor límite de 100 ufc/l para vasos de establecimientos con población de riesgo (hospitales, balnearios y residencias de ancianos o similares) y 1000 ufc/l para vasos del resto de los establecimientos (polideportivos, urbanizaciones, camping, etc) Ver Texto (8) Suma de superficies de todos los vasos existentes Ver Texto (9) El número mínimo de duchas será de 4 por módulo Ver Texto (10) Suma de superficies de todos los vasos existentes Ver Texto (11) El número mínimo de duchas será de 3 por módulo Ver Texto ');

References: artículo 12
 artículo 1
 artículo 24
 Artículo 4
 artículo 18
 Artículo 10
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 1
 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 17
 artículo 2
 Artículo 18

Artículo 18
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 28
 artículo 28
 artículo 4
 Artículo 33
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 33
 artículo 5

Artículo 36
 artículo 6
 Artículo 42
 artículo 36