Source: https://es.scribd.com/document/86002153/Estudio-de-Seguridad-Electronic-A-Proyecto-ORO-PLAZA
Timestamp: 2017-05-27 20:02:43+00:00

Document:
ScribdExplorarEXPLORAR POR INTERESESCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyNAVEGAR POR TIPO DE CONTENIDOLibroslibros de audioNoticias y revistasPartiturasSubirIniciar sesiónRegistrarseOpcionesUnirseIniciar sesiónCargarEstudio de Seguridad Electronic A Proyecto ORO PLAZACargado por Ronald Rodriguez VelezLight Emitting DiodeComputer NetworkVideoElevatorHard Disk Drive0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPROYECTOCENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS ³ORO PLAZA´
2 Entrega de Planos finales 1.3 Garantía 1.3 Responsabilidad de los Oferentes 1.4 Experiencia de los Oferentes 1. Cables para el Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.1 2.2.2.4 Mantenimiento
2.2.3 2.2.2 Supervisión 1.5
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD COMPOSICION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.3.6 Trabajos no incluidos 1.2.4 2.3 2.3.1 Normas que deben cumplir los equipos 1. Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.7.1 Coordinación 1.2 Alcance de los trabajos 1.2
2.2 2.7.1 Programación final 1.1 2.INDICE
1.2 2.5 Procedencia de los equipos 1.5.2. Cables para el Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido Cables para el Sistema de Accesos en áreas restringidas
.2.2.7.1 GENERALIDADES
1.3 Capacitación 1.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN O CABLES UTILIZADOS PARA CADA SISTEMA
2.7.4 Cables para el Sistema de protección contra Robo / intrusión y Pánico. Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas
2.7 Ejecución 1.3.
Sistema de Protección contra Robo / Intrusión y Pánico.1 2.3.
4. aéreas comunitarias y monitoreo de Oficinas y Dispositivos y Panel de Alarmas de Robo/Intrusión y pánico tipo convencional para oficinas y Dispositivos 3.5 Montaje para el Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas
.2 Montaje para el Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.1.3.1.1.1.1 ESPECIFICACIONES SISTEMA
3.4 Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido y Equipos controladores o Grabador Digital Hibrido y Cámaras y Accesorios 3.1.4 Montaje para el Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido.1 Montaje para el Sistema de protección contra Robo / intrusión y Pánico. 4.3 Montaje para el Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia.3 Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia.1. 4. y Panel Principal de Robo/intrusión y pánico tipo convencional para Centro comercial.1.2 Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio tipo Inteligente. y Panel Principal de Control de Incendio tipo inteligente y Dispositivos 3. 4.1.5 Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas.1.1 DESCRIPCION SISTEMAS DEL MONTAJE DE LOS DIFERENTES
4. y Avisos de Salida y Lámparas de Emergencia 3.1 Sistema de Protección contra Robo / intrusión y Pánico. y Topología y Lectoras y accesorios
1. CIRCUITO CERRADO DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS EN EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS ³ORO PLAZA´
1. deben ser ejecutadas hasta lograr la mayor
. DETECCION DE INCENDIO. En el contrato se incluirá lo siguiente: y Calibración de todos los dispositivos que por la naturaleza de su funcionamiento tengan ajustes de Posición. SEÑALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA. supervisión y planos de obra. y la palabra ³diseñador´ a la parte designada para realizar el diseño. además de que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en las memorias. tales como detectores de humo. Cámaras de video entre otros. En el presente documento se empleará la palabra ³contratista´ para referirse al Proveedor e Instalador de los sistemas descritos. necesarios para la instalación de los sistemas completos. así como también que los sistemas sean instalados de acuerdo a los planos y que sean puestos en funcionamiento adecuado. totalmente operativos y en perfectas condiciones de operación. y/o Sensibilidad. SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO. El ³CONTRATISTA´ proveerá todos los equipos. materiales. SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA. elaboración de planos. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO E INTRUSION/ PANICO. Se denominará ³fiscalizador´ a la parte designada por los responsables del proyecto "Centro Comercial y de Oficinas ORO PLAZA". cálculos. mano de obra.1 GENERALIDADES
Se establece que las presentes especificaciones y memorias regirán para la ejecución de los trabajos de SUMINISTRO. para que verifiquen que los sistemas se instalen de acuerdo al diseño aprobado. accesorios. Temporización.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Cerraduras Magnéticas o Eléctricas.
La Calibración de las Cámaras de video. memorias y especificaciones Técnicas. SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO HIBRIDO Y CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS para el Centro Comercial y de Oficinas ³ORO PLAZA´.³SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA ROBOINTRUSION/ASALTO.
Diagramas Unifilares y especificaciones técnicas definitivas al final de los trabajos contratados. 1. Capacitación al personal de Seguridad y Mantenimiento.nitidez y resolución que permiten la especificaciones de las cámaras y del Equipo controlador Grabador Video. contados a partir de la puesta en marcha y recepción ó aprobación de los trabajos por la parte fiscalizadora.2 SUPERVISIÓN. deberá incluir un Cronograma de ejecución de obra.1 COORDINACIÓN. procederá a capacitar al personal de planta (Seguridad y/o Mantenimiento). hasta tener un total entendimiento de las obras a realizarse. además de liderar al personal técnico designado.3 RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES.2. Programación y mantenimiento de todos los equipos de los diferentes Sistemas. Cualquier equipo adicional y/o mano de obra no especificados en estas memorias. con todas las modificaciones realizadas. detallando todos los trabajos a realizar. deben ser previsto por el contratista. El contratista designará un Supervisor de obra.2. con experiencia en el montaje de sistemas similares a los ofertados. Cualquier Omisión. Entrega de manuales de Operación. así como verificar el sitio y las condiciones de trabajo. para que supervise. defecto. Entrega de los planos. o discrepancia observada en la revisión de los diseños y
. 1.2. Es responsabilidad de los Oferentes examinar cuidadosamente los planos. 1. El contratista al final de las pruebas. y Garantía por 2-3 Años por la instalación. en la operación de los sistemas durante 4 horas mínimo. Deberá programar y coordinar las obras. El contratista en su oferta. pruebe y ponga en operación todos los sistemas. deberán ser planos ³as built´ de la instalación. designado por el Propietario
1. el contratista deberá proveerlas con anticipación a la entrega de la oferta e incluirlas en la misma explicando el motivo por el cual añade el accesorio. Diagramas Unifilares y especificaciones Técnicas preparados por el DISEÑADOR.3 CAPACITACIÓN. materiales y equipos. En caso de necesitar accesorios extras para lograr una adecuada calibración. y previo a la Recepción Provisional. para lograr un Monitoreo idóneo de todas las áreas. con el objeto de ejecutarlas oportunamente y evitando interferencias con los trabajos de otros contratistas. pero necesarias para cumplir con la operación de los sistemas.
fuentes de poder y equipos de Señalización. como se muestra en los Planos. Especificar nombre de la (s) persona(s) y sus respectivos teléfonos a quien (es) contactar en caso de ser necesario.6 TRABAJOS NO INCLUIDOS. Estaciones Manuales y demás equipos de Notificación y Señalización de alarmas de incendio.
. tanto paneles de control. Instalación y/o Mantenimiento. 1. pintura o decoración. Cualquier alternativa ó desviación a estas especificaciones. instalados o que estén bajo su mantenimiento. Detectores de Gas. 1.4 EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES Los Oferentes deberán adjuntar a su propuesta un listado de los principales proyectos de Sistemas Electrónica ejecutados en los últimos 2-3 años. ULC. EN.5 PROCEDENCIA DE LOS EQUIPOS Los equipos ofertados deben ser de procedencia. y Alimentación eléctrica para los equipos. Provisión. CE.5. Todos los dispositivos o Sensores de Humo. dirección exacta del proyecto. deben satisfacer las regulaciones NFPA 72 y NFPA 101 (National Fire Protection Association) de acuerdo a rangos de Coberturas e instalación. que el Oferente ó Contratista consideren de mejor calidad o tecnología. y normas NEC (National Electric Code).1 NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS Todos los equipos deben cumplir con los estándares mínimos de la Underwriters Laboratories Inc. ISO 9001 y EN. En la propuesta no deben considerarse los siguientes trabajos: y Instalación de las ducterías para los Sistemas. 1. además de las normas ADA (American Dissability Association). (UL). 1. ubicados en diferentes sectores del centro Comercial y Corredores de Oficinas del presente proyecto. Estos proyectos pueden ser de Diseño. Japón. Europa Occidental. y Trabajos de albañilería. carpintería.Especificaciones Técnicas. Los cambios a las especificaciones no consultados serán considerados como incumplimiento a la ejecución del trabajo contratado. de los Estados Unidos de América. si es posible monto de los contratos. deben ser notificadas al fiscalizador del proyecto. y si es posible con otros estándares tipo (CE). preferiblemente. deberá ser sometida a consideración del fiscalizador y contratante. ISO. Taiwán e Israel y de preferencia homologados UL. Sistemas que fueron suministrados. Etc. Especificar Persona Natural o Jurídica. (ULC).
el contratista someterá a la aprobación del propietario lo siguiente: y y Listado del personal que ejecutara la obra. utilizados en la instalación de todos los Sistemas. por el lapso de dos a tres años calendario. serán programados por el contratista. los que deben ser muy claros y explícitos al momento de la Entrega / recepción definitiva.1. Todos los sistemas que se instalarán en el Proyecto. el contratista se compromete a reemplazar cualquier material. 1.7. de forma que se cumplan con todas las garantías y funciones especificadas.2 ENTREGA DE PLANOS FINALES.7.7. y materiales suministrados por él. 1. Durante el período mínimo que dure la garantía. contados a partir de la Entrega / recepción Definitiva de los trabajos a la fiscalización y al propietario. basándose en los requerimientos operativos establecidos por el Diseñador y la Contratante. Catálogos y Especificaciones de todos los dispositivos y equipos a instalarse. El contratista garantizará todos los equipos. así como Diagramas Unifilares de cableado e interconexiones requeridas en cada sistema y dispositivos de los mismos. el contratista deberá realizar mantenimiento preventivo bimensual a un precio a convenir con el Propietario
. Mano de obra calificada. El contratista entregará los planos ³as built´ completos de las instalaciones en las Bodegas y Oficinas. con el supervisor Respectivo. Antes de proceder a la ejecución e instalación de los sistemas.7.
1.3 GARANTÍAS.1 PROGRAMACIÓN FINAL.7 EJECUCIÓN.4 MANTENIMIENTO. 1. sin costo alguno para el propietario. Equipo o Accesorio defectuoso. Durante el Período de garantía.
El monitoreo de los Sensores de la segunda sección del proyecto. será diseñado para brindar el mayor grado de Seguridad Posible. Sistema de Monitoreo por Circuito Cerrado de Video tipo Hibrido Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas. además de disponer de un Sistema de Señalización y Luces de emergencia para mejorar y ayudar al proceso de evacuación si es necesario. instalados en todos los Locales comerciales del Mall dentro de los baños.
Existiendo una interrelación. estas alarmas trabajaran individualmente por cada Oficina. la cual activara un Relay que se llevara como señal
. Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Tipo Inteligente. de tal manera de lograr una evacuación rápida y segura en caso de un posible siniestro.. Sistema de Señalización de Evacuación y Luces de emergencia.2. 2.2 . entre los sistemas de Prevención o Conato de Incendio y los Sistemas de Señalización de Evacuación y luces de emergencia y Control de Accesos en áreas restringidas.1 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO / INTRUSIÓN Y PANICO Este sistema se desarrolla o implementa basándose en las dos secciones del proyecto. y dan el soporte de Servicios y Mantenimiento. Contactos Magnéticos para el control de la apertura de las puertas de las oficinas y botones de pánico en los baños de las Oficinas. se llevara a Cabo mediante el control o Monitoreo del disparo de la sirena de cada Oficina. 2 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD El Sistema de Seguridad del "Centro Comercial ORO PLAZA" se compone de los siguientes sistemas: y y y y y Sistema de Protección contra Robo / Intrusión y Pánico. la primera para el área del centro Comercial con sensores tales como: Contactos Magnéticos. pero reportaran el disparo de una Alarma al Panel Central del centro Comercial. Robo / intrusión y pánico. la misma que esta ubicada en la Consola de Seguridad. todos estos sensores trasmitirán señales de alarmas en caso de ser necesarias hacia la unidad Central que los Controla y Comanda. a todos los Usuarios y/o Clientes.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
El Sistema de Seguridad del ³Centro Comercial y de Oficinas ORO PLAZA´. esto es en las Oficinas. ante los posibles riesgos de: Conato de Incendio. Accesos no Autorizados en áreas Restringidas y Control mediante el Monitoreo por Circuito Cerrado de video en todas sus áreas. que son utilizados en las puertas que dan ingreso en áreas restringidas o de Mantenimiento y servicio para personal que labora en Locales. también se Utilizan Botones de Pánico o Emergencia. 2. La segunda sección del proyecto correspondiente a Oficinas tendrá sus propios paneles de Alarmas individuales pequeños de 4 zonas para controlar los sensores utilizados en cada Oficinas como son.
cubrirá en resumen todas las Áreas del Mall o Centro Comercial así como de las Oficinas. El Centro Comercial y de Oficinas ³ORO PLAZA´. etc.. técnicos y de Administración. Oficinas. etc. Cuartos eléctricos y Técnicos. deben tener un punto de 110 Voltio estabilizado y de UPS preferiblemente. 2. de tal manera de cumplir con Normas NEC y NFPA. Se debe tener presente que las Unidades de Alarmas contra Robo-Intrusión/Pánico. de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas adjuntados en este estudio. Todas las tuberías para este sistema. Detectores térmicos del tipo inteligentes. Se debe tener presente que esta Unidad de Incendio debe tener la capacidad de conexión vía Telefónica o Internet hacia los sistemas de Ayuda Inmediata de Machala. Oficinas administrativas. Locales Comerciales. Para ello se han dispuesto la utilización de una Unidad Central de Control de Incendio del tipo inteligente de 1-2 lazos SLC. Pasillos. Estaciones Manuales inteligentes y Luces de Notificación según los requerimientos establecidos en las Normas ya indicadas. Detectores de Gas. deberá contar con todas las ducterías necesarias para la instalación de estos sistemas. detectores de Gas. a todos los sensores y actuadores que detectan o emiten una señal de alarma en caso de un Conato de incendio hacia ella. Cuartos Eléctricos o Técnicos.2. Además de la utilización de Estaciones Manuales de Incendio inteligentes y Luces Estroboscopicas. de acuerdo a rangos de Cobertura. Se debe tener presente que la Unidad de Control del sistema de prevención de Incendio. El Sistema de prevención de Incendio será del tipo inteligente y cubrirá todas las secciones de: Locales de Comida. Visibilidad. ubicados en las Secciones de Locales de Comidas. además de poseer un punto de 110 voltios para cada una de las Unidades de Control. la misma que estará Ubicada en la consola de Seguridad dentro de las Oficinas de la Administración. etc. ubicados en un cuarto técnico o útil dentro del edificio de Oficina. además de respetar las dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones técnicas. deben tener la capacidad de conexión o comunicación vía software o hardware hacia la consola de Seguridad Central ubicada en las oficinas Administrativas del Centro Comercial. deben ser del tipo EMT o conduit. Cuartos Eléctricos. ubicadas en las rutas de escape hacia las puertas de salida de Emergencias. Rutas de Evacuación.de alarma a los Módulos Expansores de Zonas más cercanos de la Unidad Central del Centro Comercial. Oficinas Particulares.2 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO Y CONATO DE INCENDIO Este Sistema basa su implementación en sensores tales como: Detectores de Humo y Calor. tratando que todos estos dispositivos sean dispuestos según Normas como la NFPA y ADA. debiendo controlar y disparar esta unidad. El Sistema de prevención de Incendio Inteligente. Locales comerciales. Donde se instalarán detectores Térmicos y de Humo inteligentes. como son el
. Nivel lumínico y Sonoro. como lo indican los Planos.
Parqueaderos del Edificio de Oficinas y Área de Mantenimiento o Cuartos Eléctricos.4 SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO TIPO HIBRIDO El sistema de monitoreo por Circuito Cerrado de Vídeo o ³C.
. y necesitaran un punto de 110 voltios. además de 8 cámaras tipo Bullet (bala) Varifocal de por lo menos 650 TVL tipo Infrarroja. hall de ingresos o ascensores de la sección de oficinas Particulares. estabilizado. está compuesto por 11 Cámaras a Color tipo Domo Varifocal CCD de por lo menos 650 ³T.T. en tanto que en los ingresos/egresos vehicular y en lotes de Parqueos frontal y posterior al Centro Comercial. polarizado y de UPS por cada fuente de Poder. de una manera más ágil y segura. Para alimentar las cámaras NSTC o Standard se utilizaran fuente centralizadas de 4 hasta 16 cámaras de Vídeo. estos equipos puedan ayudar a las personas a encontrar las rutas de escapes.3 SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA Este sistema se compone de Lámparas de Emergencias y Letreros de Salida.2.1 megapixels. ubicadas en los corredores del centro Comercial. pasillo de servicios de los Locales de Comida. para que en los momentos de corte de energía. Estos equipos serán colocados sobre (o muy cerca) de las puertas o Ruta de escape del sector. ubicadas en los pasillos de ingreso del Mall hacia el patio de comida.
LETRERO DE SALIDA.1 megapixels para obtener imágenes más claras y nítidas de las áreas de Exteriores del centro comercial y poder ejercer un Monitoreo eficaz de las personas y Vehículos que ingresan. cada uno cumpliendo con una función específica que a continuación describimos: LAMPARA DE EMERGENCIA.Cuerpo de Bomberos para este caso. 2. serán alimentados desde punto de 110 voltios normales.L´ para uso interior. se utilizaran 5 cámaras Fijas tipo IP de 2.Las lámparas de emergencias serán ubicadas en las áreas de trabajo o con mucha concentración de personas. para indicar a las personas.V´ tipo Híbrido. 2.2. además de una cámara PTZ de 20x Zoom tipo auto iris de también 2. la dirección o sitio donde se encuentra dichas puertas de escape.-
Estos 2 equipos (Lámparas de emergencia y Letreros de Salida). tipo Bullet WDR.V. ubicados en tabla de localización de los equipos y como se muestran en los planos. apuntando o alumbrado las rutas de escapes. con al menos 36 leds para uso Exterior.C. En tanto que la Camaras IP Fijas se alimentaran por la entrada POE que proviene del Switcher de datos de la red que se implementara para el sistema de Video Hibrido.
Capacidad mínima en disco duro de 3TB. teniendo hasta 15 clientes conectados a la Vez. para evitar el ingreso de ruidos en las Señales de Vídeo de las Cámaras (Cables). deberá tener una resolución D1en tiempo real o 480 FPS. estabilizado. se utilizara Cable UTP categoría #6. Todas las tuberías y/o Canaletas del sistema de vídeo que van por el tumbado y ductos bajantes del Edificio. En cuanto al medio de transmisión para las señales de video. Puerto RJ 45. Las cámaras NTSC o Standar. Todas las tuberías serán instaladas respetando las dimensiones que se indican en los planos y diagramas Unifilares para este sistema. COM. También el sistema de video será Controlado o Monitoreado desde la Consola de Seguridad Ubicada en las Oficinas Administrativas y con capacidad de ser monitoreado el sistema completo Vía red TCP/IP o Internet. con velocidades de 480 o 240 Fps en modo Live y Record respectivamente. Es importante definir que el DVR HIBRIDO deberá contar con su punto de 110 volts estabilizado.
. en tanto que paras las cámaras IP en Megapixels. con al menos 5 sistemas operativos para dispositivos Móviles. pero para definir un mínimo de capacidad de 3TB con posibilidad de expansión a 6TB. esta se alimentaran desde su propio transformador energizador colocado en un gabinete metálico hermético y de uso exterior donde se dejara el correspondiente punto de 110 voltios. desde las cámaras hacia los DVR convencional e Hibrido. para trabajar en resoluciones de 1024x768 a 30fps por canal y a resoluciones de 1960x1280 a 15 Fps por canal. deberá ser un "Digital Video Recorder de 16 canales tipo Híbrido. por lo que se deberán utilizar Transmisores/Receptores convertidores de video del tipo Pasivos. utilizaran convertidores pasivos de UTP/COAXIAL de 400 mts de alcance en modo a Color y 600 mts de alcance en modo B/W. este será del tipo cable UTP categoría #5E. etc. además de su correspondiente punto de Datos para armar la red de video desde la Consola de Seguridad El Grabador digital de video NTSC de 16 canales. Salida de Video en HDMI 1920X1080.En cuanto a la cámara PTZ IP. además de poseer la capacidad de monitoreo remoto del DVR a través de la red TCP/IP. deben ser del tipo ³CONDUIT o EMT´. Salida de alarma NO. Control PTZ RS 485. 2 Puertos USB. La capacidad en Disco debe ser calcula para extender al menos 90-120 días de grabación Según los requerimientos del departamento de Seguridad del centro Comercial. ambos de 16 canales. tanto en B/W y Color Indistintamente.Compresion H. 16 entradas de Alarmas. Los equipos Convertidores de UTP a Coaxial y los Grabador digitales 1 Normal y el Otro Híbrido de vídeo. El equipo controlador y grabador de vídeo hibrido.264. NC. se instalarán en el cuarto de la administración y deberán tener en total al menos 2 puntos dobles de 110 voltios. polarizado y de UPS para su alimentación y 2 puntos de red de datos o TCP/IP. polarizado y de UPS.
2. los cuales van atados o controlados por la misma red de paneles que forman parte del sistema de control de Acceso para el centro Comercial y Oficinas. Lectores de Mediano alcance para el control del ingreso Vehicular al parqueo subterráneo de las Oficinas. Estas cerraduras se abrirán automáticamente en caso de alguna emergencia o siniestro de tal manera de lograr una adecuada evacuación de todas la personas de las edificaciones. mediante el Uso de tarjetas de Proximidad que sean compatibles con las que se utilizaran en todas las Áreas del Centro Comercial y de Oficinas. para las secciones del ingreso al Pasillo de servicio de los Locales de Comida.5 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS El sistema de control de Accesos en Áreas restringidas basa su operación para el control del ingreso de solo personal Autorizado en Secciones No Publicas o Privadas. controla y Monitorea todo el sistema de Control de Accesos.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN O CABLES UTILIZADOS PARA CADA SISTEMA
2.1 CABLES PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO/INTRUSION Y PANICO.2. El sistema de control de accesos restringidos se lo implementara en base a lectores de Proximidad de Corto Alcance. e ingresos a la sección de Oficinas desde los hall de ascensores o cabina del ascensor de Oficinas. solo al personal que labora o tiene el permiso adecuado para ingresar a Dichas áreas. de tal manera de poder permitir el paso. podrán estar en los mismos cuartos técnicos y Útiles donde se encuentra los paneles de Accesos es decir distribuidas en el Centro Comercial y en la Sección de Oficinas Se debe tener que los puntos de 110 voltios para los paneles de Accesos deben ser Polarizados. serán del tipo magnéticas de al menos de 600 lbs o mayor según el material o peso de la puerta. estabilizados y de preferencia de UPS. y serán comandadas por el sistema de Incendio solo en el caso de las Emergencias. los cuales se conectan a los paneles de control de accesos ubicados en la Cuarto técnicos o Útil. como se indican en los planos.
2. Las fuentes de poder que alimentaran las lectoras y las cerraduras. Existen también como parte constitutiva del sistema de Control de Accesos. computador de control ubicado en la Consola de seguridad el cual posee el software que Programa. Las cerraduras para la puertas que restringen el acceso.3. Se deberán utilizar los siguientes tipos de cables: Cable UTP categoría #3 de 2 pares AWG#24
. Estos paneles se conectan o se comunican mediante una red o Puerto RS 485 o RS 422 hacia el convertidor de red RS 485 o RS 422 a RS232.
para alimentación de las cámaras.3. para conectar los lectores de Proximidad hacia los paneles de Accesos. Cable UTP Categoría #5e para la señal de video desde los transmisores de video en las cámaras hacia al receptor de video en el Cuarto de Control o Consola de Seguridad en la Administración. 2. Cable Coaxial RG-59 U para las señales de vídeo desde el Receptor-Convertidor de video hacia el DVR Hibrido en el misma Administración. sé debe tener presente que el Cable Coaxial deberá tener un 95% de cobre.4 CABLES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO TIPO HIBRIDO.5 CABLES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS Se deberán utilizar los siguientes cables: Cable de 2-3 pares tipo "STP" #22 AWG. para la orden del disparo de apertura de puertas. Cable UTO Categoría #6 para las señales de video y Control de las Camaras TIPO IP fijas y Móvil.3. para conectar los la Red de Paneles entre Si y hacia el Convertidor de control y de allí al Computador. Se deberán utilizar los siguientes tipos de cables: Cable FPLR Retardante al fuego de 1-2 pares no blindado AWG#18 Cable 2 en 1 o Gemelo 2x18 AWG 2.Cable UTP categoría #3 de 3 pares AWG#24 Cable UTP categoría #3 de 6 pares AWG#24 2. siendo preferible que sea de procedencia Americana como el 8241 de la marca Belden. tanto en el Conductor de la Señal. Cable de 3-4 pares tipo ³STP´ #22 AWG.3.2 CABLES PARA EL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO. Cable FPLR 1 PAR AWG#18 desde el modulo de Relay hacia la Fuente de poder de las Cerraduras Magnéticas. como en la Malla de protección. Cable gemelo 2x18 AWG desde las fuentes de poder hacia las Cerraduras Magnéticas y barreras de ingreso Vehicular para la orden del disparo de apertura de las puertas y barreras. Sé debe considerar la utilización de los siguientes tipos de cables: Cable flexible o Gemelo #16-18 AWG.
. ULC. CE. GE. HONEYWELL. y Hasta 8 receptores inalámbricos Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC.1 ESPECIFICACIONES SISTEMA
3. ARITECH. y Homologado UL. NAPCO. NAPCO. etc. Características principales: y Compacto. ADEMCO. y Capacidad para recibir mínimo 8 y 16 Zn.
Deberá ser de tipo convencional.1. homologado y aprobado por la UL. y 8 Particiones como mínimo y Más de 1500 códigos de usuarios y Mas 200 PGM de Salidas con módulos de salidas de baja y alta corriente y Capacidad hasta 16 teclados y 3000 eventos en memoria y Batería de respaldo de 12 VDC/ 4AH o 7AH y Comunicador digital. etc. ULC y CE para combinar zonas de robo e intrusión y pánico.1 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO/INTRUSION Y PANICO
Deberá ser de tipo convencional.3. ADEMCO. ULC y Control por Microprocesador y Capacidad para 16-128 Zonas Convencionales Alámbricas e Inalámbricas. y Unido directamente al Combus de Datos de la Unidad Central y Distancia mínima de Combus de datos de 1000mts. GE. Características principales: y Compacto. analógico. CE y EN. ARITECH. Analógico. HONEYWELL. y Uso de resistencia de fin de línea en cada zona Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. homologado y aprobado por la UL.
etc. etc. HONEYWELL. y Homologado UL.Teclado remoto de activación
Teclado tipo LCD de al menos 40 caracteres en 1 o 2 líneas Compatible con la unidad Central Existente Teclas de Zonas de Pánico. SECOLARM. RTI. Policía y Ambulancia. GE. NAPCO. ULC y Control por Microprocesador y Capacidad para 4 Zonas Convencionales Alámbricas e Inalámbricas.
Deberá ser de tipo convencional. HONEYWELL. para puertas Lanfor De 2" de Operating Gap . CE. Alambre Awg #22 recubierto en malla o funda de acero inoxidable de 24´ de longitud. ADEMCO.
. y Hasta 4 receptores inalámbricos Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. Contacto NC. ULC. color blanco o Beige
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. y Expandible Utilizando Módulos y Zonas de Teclados y Más de 32 códigos de usuarios y 128 eventos en Memoria y Capacidad hasta 8 teclados y Batería de respaldo de 12 VDC/ 4AH o 7AH y Comunicador digital. GE. ARITECH. Características principales: y Compacto. Material Resistente plástico duro. CE y EN.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. ALEPH. homologado y aprobado por la UL. ARITECH. etc. Analógico. SENTROL. ADEMCO.
Para instalación sobrepuesta con soporte tipo L para imán de 3´. NAPCO.
ATW. etc. UL. Características principales: y Compacto. RTI.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser REVERE. ULC. Contacto SPDT.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. SECOLARM. De 12 V DC de alimentación. de enclavamiento.1. FM. homologado y aprobado por la NFPA. Contacto NC De 3/8´ de diámetro para empotrar. 30Watt De montaje interior en pared o Cielo Raso 100 dB a 10 pies ADEMCO. MEA y CE para combinar diferentes tipos de sensores y Actuadores Inteligentes Direccionable.
Para instalación empotrada en puertas de Aluminio o Madera De 5/16" de Operating Gap .y y y y
Para instalación empotrada en puertas de hierro De ¾´ de diámetro del Magneto con Operating Gap de 3/4". SECOLARM. SENTROL. SENTROL. doble lazo NC. ALEPH. ALEPH.
Switch de activación manual. NO. SENTROL. ALEPH. etc. RTI. ALEPH. etc. Inteligente Direccionable. etc.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. Alambre Awg #22 de 12´ de longitud
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO.
De material sintético color Blanca.
. ULC. Contacto NC tipo Reed switch Cable de señal trenzado AWG #22 de 24´ Equipo homologado UL. RTI.2 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO
Deberá ser de tipo Inteligente Direccionable. Para montaje discreto bajo Escritorio ó Pared. GSI. SECOLARM. DSC. etc.
Supervisión. y Sistema de Verificación de alarmas seleccionado por punto de detección. y Puerto de Impresora y PC EIA 232 de Velocidad Variable. SILENT KNIGHT. y El lazo SLC. FIRE LITE. y Piezo zumbador local. BOSH. 6 o 7. Restablecimiento. Silencio y Reconocimiento. y 1000 mts con cable Retardaste al fuego no blindado AWG#12-18. y Teclado LCD de 20 Caracteres en 4 Líneas con luz y 2 tomas telefónicas en RJ45 y una de Internet en RJ45 y Capacidad de 499 Eventos Históricos en Memoria y Verificación automática del tipo de detector. y 2 Baterías de respaldo de 12 VDC/ 7AH Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. HOCHIKI.
Tipo Foto electrónico con base de conexión Direccionable de bajo perfil. de Gas. y 1 lazo direccionable soporta un total de 127 sensores entre: detectores de humo direccionable. deben configurarse de acuerdo a la NFPA para operar o trabajar en cableados estilos 4. Etc. Módulos Relay. Silencio y Problema. y Modo de auto programación para reducir el tiempo de instalación y Totalmente programable vía teclado local de la unidad o vía la entrada de teclado PS-2 o mediante PC portátil a través de Software Utilitario en windows. y 4 AMP notificación appliance Power en los NACs de la Unidad. Módulos de Control y Aislamiento. 2 cables para conexión del lazo Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector Voltaje de operación: 15-32 VDC pico
. y 6 leds indicadores en la parte frontal del panel para alarmas de Incendio. Módulos de Monitoreo. y Prueba de Sensibilidad con resultados impresos y Señal de alarma por Mantenimiento cuando el detector tiene mucha acumulación de Polvo y Identificación de problemas puntuales. y 2 Circuitos de Notificación NAC para uso con módulos de control y Seleccionable sincronización de los Estrobos por cada circuito NAC. Alimentación. y Con 4 Teclas de Funciones de Simulacro de Evacuación. y Cumplir la norma NFPA 72 para Requerimientos de Alarmas de fuego. y Máxima Longitud del lazo 3048 mts con Cable Blindado retardante al fuego AWG#12. KIDDE.y Capacidad hasta 254 dispositivos direccionales sobre 2 lazos de señal. y 3 Relay tipo C de salida totalmente programables de Notificacion y Problemas. EDWARDS.
Voltaje de operación: 15-32 VDC pico Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Corriente en Stand By: 300 microA a 24 VDC 2 Leds de destellos cuando la unidad esta siendo monitoreada Material de Construcción en lexan de color blanco Cumplir Normas NFPA.y y y y y y y
Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Corrientes en Stand By: 300 microA a 24 VDC 2 Leds de destellos cuando la unidad está siendo monitoreada Material de Construcción en lexan de color blanco Velocidad máxima de aire: 1500 pies/min sin disparar falsa alarma. SILENT KNIGHT.C Compensación de temperatura
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser MACURCO. Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector en caso de ser direccionable. UL 1484 para seteo de(25%LEL) Relé de Alarma SPDT. y verde en parpadeo condición de problema. Etc. FM e ISO 9001. 2 cables para conexión del lazo en caso de ser direccionable. EDWARDS. EDWARDS. FIRE LITE. BOSH.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. SIMPLEX. UL. FIRE LITE. Cumplir Normas NFPA. KIDDE.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. HOCHIKI. FIRE LITE.
Termo velocimétrico de 135 °F Respuesta o velocidad de cambio superior a 15°F/min Usa tecnología a base de termistor para una rápida respuesta Direccionable de bajo perfil. consumo de 0.75 Watt Normado UL. KIDDE. Relé de Problema N.
. WINLAND. Etc. BOSH. KIDDE. ULC. FM e ISO 9001. Rojo condición de Alarma. Alimentación de 12-24 VDC o VAC. SIMPLEX. UL.
De montaje superficial Con Leds indicadores de la condición del Detector Led verde condición Normal. SILENT KNIGHT. GE. HOCHIKI. Etc. SIMPLEX. BOSH. HOCHIKI. ULC.
Identifica automáticamente al dispositivo con la unidad de control a través del Modulo de Monitoreo Energizado directamente desde el lazo SLC. aunque viene prefijado de fabrica en 35 ppm dentro de 5 minutos. FIRE LITE. Etc. GE. verde intermitente en estado normal y rojo en alarma. EDWARDS. HOCHIKI. no requiere alimentación adicional. Etc. Resistencia de fin de línea de 47 k ohm. consumo 3 watt Detección de Monóxido de carbono para el disparo de ventiladores en parqueos. Led indicador de condición del modulo. SIMPLEX.
Identifica automáticamente al dispositivo con la unidad de control a través del Modulo de Monitoreo Circuitos internos y relays Energizados directamente desde el lazo SLC. SIMPLEX. no requiere alimentación adicional. BOSH. Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector. Corriente en Operación: 400 microA a 24 VDC. De calibración Opcional.5 AMP NC o NO Para conectar a algún avisador o panel de Alarmas. FIRE LITE. KIDDE.
Modulo de control. HOCHIKI. SILENT KNIGHT. KIDDE. Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación. Permite las conexiones de 2 y 4 hilos para conexiones clase A y clase B de dispositivos de entrada o inicialización.
Modulo de Monitoreo. Relé de Alarma SPDT de 5AMP para ventilador Relé de Alarma de 0. Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. WINLAND. etc. Voltaje de operación: 15-32 VDC pico. Modulo de Control necesita energía para luces estrobos y Sirenas o Zumbadores
.Detector de Monóxido de carbono tipo convencional
De montaje superficial sobre una caja 4x4 Alimentación de 12-24 VDC o VAC. BOSH. bodegas cerradas. Alta inmunidad a ruidos de radio frecuencia y electromagnéticos. Usado en sistemas inteligentes de 2 hilos donde la dirección es individual por cada modulo a través de un selector rotativo. Supervisión de condición de Problema
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER.25AMP A 30 VDC o VAC. de presión máxima al bajar palanca Cumplir Norma UL38 Para actuadores Manuales Palabra activación en color amarillo debe aparecer al activar la estación manual. Permite conexiones de equipos actuadores y de notificación en Clase B (ESTILO Y) o Clase A (ESTILO Z). BOSH. Etc.Resistencia de fin de línea de 47 k ohm.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. EDWARDS.
. FIRE LITE. KIDDE. Llave de desactivación normal o hexagonal. . Cumplir Normas NFPA. Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación. SIMPLEX. HOCHIKI. Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C. HOCHIKI. Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector. SILENT KNIGHT. ULC.
Switch simple acción al bajar palanca.y
El Modulo de control debe usarse para conmutar los 24 VDC de la fuente que debe energizar los equipos actuadores y de Notificación de la unidad central de incendios Alta inmunidad a ruidos de radio frecuencia y electromagnéticos. verde intermitente en estado normal o en comunicación y rojo en alarma. Usado en sistemas inteligentes de 2 hilos donde la dirección es individual por cada modulo a través de un selector rotativo. SIMPLEX. UL. EDWARDS. contacto N.O de 0. BOSH. Dirección entrante desde 0 hasta 159 para el detector en caso de ser direccionable. SILENT KNIGHT. Led indicador de condición del modulo.
Luz estroboscópica con sirena. KIDDE. Corriente en Operación: 390 microA a 24 VDC.
Alarma manual de incendio convencional y/o Direccionable. Direccionable de bajo perfil. FM e ISO 9001. 2 cables para conexión del lazo en caso de ser direccionable. Etc. Construcción en Lexan o Poli carbonato color rojo con leyenda ³FIRE´ O "FUEGO" en español Cumplir norma ADA 5 lb. Voltaje de operación: 15-32 VDC pico.
. Etc. ULC. Cumplir Normas NFPA. 12 o 24VDC Suministro de 2. UL. SECOLARM. FMCS MEA. SILENT KNIGHT. e ISO 9001.
Voltaje de operación: 12/24VDC Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Intensidad luminosa: 15/75 candelas homologada UL 1971 Instalación en sistemas que requieren Sincronización o no. WHEELOCK. SYSTEM SENSOR. SILENT KNIGHT. EDWARDS.
Voltaje de operación Seleccionable: de 6. Etc. Circuito de Protección contra cortocircuito y sobre calentamiento. Corriente de operación del Estrobo: 93 mA promedio a 24 VDC Corriente de operación de la sirena:23 mA promedio a 24 VDC Frecuencia de flash: 1 FLASH/seg. GE. ULC. FM. AMSECO.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. Corriente de operación del Estrobo: 93 mA promedio a 24 VDC Frecuencia de flash: 1 FLASH/seg.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. ADA. FIRE LITE. Cumplir Normas NFPA.5 a 4 Amp de corriente Continua Transformador de 16. EDWARDS.
Luz estroboscópica sin sirena. KIDDE. FIRE LITE. HOCHIKI. ADA. ALTRONIX. e ISO 9001. FM. Leds indicadores de AC Y DC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser: ADEMCO. Cableado con cable sólido AWG 12-18 según distancia. Circuito cargador de Batería. GENTEX. GENTEX. BOSH. WHEELOCK. NOTIFIER. KIDDE. Etc. SILENT KNIGHT. Horn 3000 hz Interrumpida.5 VAC/40 VA para 6 y 12 VDC Transformador de 24-28 VAC/100 VA para 24 VDC Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. UL.y y y y y y y y
Nivel de sonido homologado UL para luz estrobo con sirena UL S4011 y ULC C5549 Instalación en sistemas que requieren Sincronización o no. Cableado con cable sólido AWG 12-18 según distancia. FMCS MEA. HOCHIKI. SYSTEM SENSOR.
Control y Grabación de las señales de Vídeo provenientes de las cámaras de todo el Edificio. y Conexión de cámaras IP 4/8/12/16 Canales y Multi Screen de 1 hasta 65 cámara y Resolución de Grabación minina de 360 x240 a máxima 720x480 (D1) y Velocidad de grabación por canal de 15.MODEM.1. Estarán listadas UL para su uso específico como señalizadores de emergencia.
. y 15 FPS SXVGA (1280X1024) para cámaras IP. Características Principales: DVR DIGITAL HIBRIDO DE 16 CANALES y Sistema DVR DIGITAL Híbrido de 16 canales y Formato de video NTSC/PAL y Monitoreo en modo live y en modo Record sobre los 1024x768 pixel de Resolución. y Compresión MJPEG. Contarán con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de noventa minutos cuando estén con su carga máxima. con la posibilidad del monitoreo por TCP/IP. MPEG-4 y H.
Las luminarias "IS" funcionarán en régimen de emergencia no permanente.4 SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO HIBRIDO
Se encargará del Manejo. Tendrán un Led indicador de presencia de red eléctrica y de activación del circuito de recarga. Etc.264 y Salida de Vídeo VGA tipo D y 16 Entradas de video tipo BNC. Contendrán una lámpara fluorescente compacta de 8 W de potencia y contarán con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de noventa minutos cuando estén con su carga máxima. Serán del tipo Prescolite o Dual lite o similares a criterio de la Dirección de Obra.1. PTSN . LEASING LINES.3.3 SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA
Las luminarias señalizadores de salida (SALIDA) serán del tipo de emergencia permanente y tendrán su fuente luminosa en base a diodos emisores de luz (Leds). 3. Tendrán un Led indicador de presencia de red eléctrica y de activación del circuito de recarga. Esto se lo hará mediante Grabadores Digitales para red de 16 y 9 canales (DVRs Híbrido) que trabaja tanto en B/W o Color. Estarán listadas UL para su uso específico como señalizadores de salidas.30 fps en NTSC y PAL.
Contraste. SONY. DVR DIGITAL DE 16 CANALES NTSC y Sistema DVR DIGITAL de 16 canales y Formato de video NTSC/PAL y Monitoreo en modo live y en modo Record sobre los 720X480 pixel de Resolución D1. Chroma & Saturación. hard disk r. VICON.T. continuo. SAMSUNG. GYRR. y Compresión H.264 y Salida de Vídeo VGA tipo D de 1280x1024 y Salida HDMI de 1920x1080 y 16 Entradas de video tipo BNC. o sin grabación. PTZ Control support well-know brand PTZ camera. ACTI. HONEYWELL. DVD-R/RW
. KALATEL. y Resolución de Grabación minina de 360 x240 a máxima 720x480 (D1) y 16 canales de audio de Entrada 1 y canal de Salida y 16 canales de entrada de Alarmas y 1 Relay de salida de Alamas NO. Grabación por Horario diario los 7 días. AXIS. PPP. COM y 2 puertos USB y Espacio para 7 discos S. ADEMCO.y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
Networking PPPoE. etc.A. Ajuste de la señal de video en Brightness.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. DVD R/W incluido y 3 TB de discos duros. Sistema operativo Windows o Linux OS Embedded Capaz de soportar arreglos de discos IDE/SCSI Tarjeta madre tipo Intel848P(865PE) Chipset CPU Intel P4 CORE DUO 2-3 GB de memoria Ram nVidia GeForce FX5200 128-256 MB AGP Capacidad de almacenamiento de hasta 4 disco de 1 TB. LUXRIOT. JS ELECTRONICS. DDNS. PELCO. por detección de Movimiento. QNAP. DHCP Capaz de soportar Monitoreo Remoto vía 3G/GPRS/ WI-FI Back Up tanto en floppy. por Hora. CD-R/RW Time Setting en AÑO/MES/DIA/HORA/MINUTO/SEGUNDO Control del ingreso al Seteo para el administrador y de Usuarios para el Monitoreo. hard disk removible. NC. Con software de Monitoreo capaz de manejar hasta 64 NVRs o 1024 canales Entradas de alarmas 16 internas y externas 16 Entradas de Audio Monitoreo por Web hasta 16 Clientes simultáneos Play back by Web by MPG4 streaming.A MAX 3TB y Back Up tanto en floppy.
PELCO. KALATEL. VICON.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. HONEYWELL. SAMSUNG. JS ELECTRONICS. ADEMCO. KALATEL. por detección de Movimiento. por Hora. SONY.
Sensor de imagen EFFIO CCD SONY WDR CCD Color DE 1/3" Resolución: Mínima 650 TVL líneas Sensibilidad Mínima a la luz: 0. PELCO.01lux a F2. VICON. GYRR. etc.O 0 lux con IR Compactas en montaje IP66 Lente Vari focal A/I de 4-9mm 42 IR Leds Voltaje de operación:12 VDC Montura pequeña incluida
Sensor de imagen EFFIO CCD SONY CCD Color DE 1/3" Resolución Mínima: 650 TVL líneas Sensibilidad a la luz: Mínima 0. etc. JS ELECTRONICS.0 Reducción de Ruidos 2D DNR Tipo domos para tumbado Lente Vari focal de 4-9mm Voltaje de operación:12 VDC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. o sin grabación. GYRR. SAMSUNG. continuo.1lux a F2.y y y y y y
Time Setting en AÑO/MES/DIA/HORA/MINUTO/SEGUNDO Control del ingreso al Seteo para el administrador y de Usuarios para el Monitoreo. HONEYWELL. DVD R/W incluido y 3 TB de discos duros. SONY. Capaz de soportar hasta 16 usuarios al mismo tiempo por la Red Capaz de soportar hasta 5 Sistemas Operativos de dispositivos Mobiles Grabación por Horario diario los 7 días. ADEMCO.
ADEMCO. a 15 FPS con resolución de 1600x1200 y Compactas en montaje IP66 y Lente Vari focal de 3-9mm y 24 IR Leds para un alcance de 25mts máximo y Compresión MPEG-4 y MJPEG y Compresión de Audio GSM-AMR y MPEG-4 y Puerto Ethernet 10/100 Mbps. SAMSUNG. SONY. a 10 FPS con resolución de 1600x1200 y Video MJPEG a 30 FPS con resolución de 1280x720. AXIS. JS ELECTRONICS. etc. ARECONT VISION.Cut Filter for Day/Night Function y -40°C~50°C Wide temperature Range for extreme Weather Conditions y Audio detection for instant alert y Up 60 fps 720 p HD
.01lux a F2. SONY. JS ELECTRONICS. KALATEL. SAMSUNG. HONEYWELL.264. PELCO.
y Sensor de imagen 2 CMOS 1/3´ CCD de 1600x1200 líneas de resolución y Sensibilidad a la luz: Mínima 0. GYRR. y Monitoreo por dispositivo Móvil 3GGP Player y Montura pequeña incluida Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. VICON. MPEG-4.
y Sensor de imagen Sony full HD CMOS 1/3´ CCD de 1600x1200 líneas de resolución y 20X Lens Zoom y 360° continuous pan. RJ 45 y Múltiples protocolos de trasmisión por red de Datos y Voltaje de operación:12 VDC. KALATEL. PELCO. 7 Watt y Trabaja en sistemas operativos Windows. LUMERA.O 0 lux con IR y Video MPEG-4 a 20 FPS con resolución de 1280x720. HONEYWELL. ADEMCO. VIVOTEK. and MJPEG (TRI CODEC) y Compactas en montaje IP66 y WDR Technolgy y Standard 802. VICON. GYRR.3 at compliant POE y Removable IR.Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. 7/Vista/XP/2000 y En web Browser Mozilla Fire Fox. ACTI. etc. 24VAC. 179° Tilt y Real time H. Internet Explorer 6 o mayor.
AMSECO. Potencia de consumo: alrededor de 105 Watt.y Up 30 fps 1080p HD
Tipo LCD color VGA Soporta Formatos NSTC y PAL Tamaño: 26 Wide Screen Alta resolución de 1366x768 pixels Impedancia de Entrada/Salida: 75 Ohm. Control Remoto 2 Canales de Audio IN/OUT Carcasa Metálica 2 Videos Compuestos de Entrada/Salida.
y Transmitir señal de video Monocromática hasta 610mts y Color a 400mts y Operación Pasiva no necesita alimentación y Usa cable Categoría 5 y Salida conector BNC y entrada terminales atornillados y Conector BNC Bañado en Oro y Alta inmunidad al ruido con acople de impedancia y filtro de ruido y Rango de Humedad 0. TOSHIBA. SPECO TECHNOLOGIES. ITT. JS UNITED. PANASONIC.95%. entrada de PC Tipo D-SUB Voltaje de Operación: 120VAC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser PHILIPS.C y 4-16 salidas individuales de 12 VDC/24 AC con fusible y Fuente de poder de 4-8 Amp y Fusible principal de 4 Amp / 250 VAC y Led indicador de encendido y Switch de ON/OFF Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ALTRONIX. PELCO.A. ADEMCO. etc. JS ELECTRONICS
y Entrada de 115V. TATUNG. 1 Súper video de Entrada/Salida. SECOLARM. y Rango de Temperatura de -10º a 74º C y Respuesta de frecuencia de DC a 5Mhz y Atenuación -15 dB de DC a 5Mhz Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NVT.
Opción de teclado LCD para programación local (Opcional).000 usuarios de Tarjetas y 3500.
Deberá Utilizar el Concepto de inteligencia Total distribuida para operaciones fuera de línea. Programación de la velocidad de Comunicación hasta 56. CE. Características Principales: y y y y y y y y y y y y y Control dinámico de Memoria hasta 5. y Rango de Temperatura de -10º a 74º C y Respuesta de frecuencia de DC a 5Mhz y Atenuación -15 dB de DC a 5Mhz Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NVT.95%. 255 Códigos de Sitio por Panel.Transmisor/Receptor de video pasivo de 16 puertos
y Conecta hasta 16 cámaras de video usando UTP Categoría 5 y Transmite/Recibe señales de video hasta 610mts con elementos pasivos y Trabaja con transmisores Activos y Pasivos y Usa cable desde Categoría 2 a Categoría 5 y Puerto RS 485 para conectar cámaras PTZ hasta 16 cámaras remotas y 16 Salidas tipo conector BNC y 16 entradas tipo terminales atornillados y Operación pasiva no necesita alimentación y Montaje para Rack de 19´ y Alta inmunidad al ruido con acople de impedancia y filtro de ruido y Rango de Humedad 0.1. SECOLARM. ITT.6K baudios.5000 eventos en buffer 10 Horarios de tiempo y 10 Horarios de feriados Comunicación vía RS232/RS422/RS485 2 Puertos para Lectoras de Proximidad (formato de 26 O 37 bit wiegand) 4 Entradas y Salidas independientes incluida 2 salidas de Relays Funciones de Auto diagnósticos. JS ELECTRONICS 3. además de ser homologado y aprobado por Normas UL. Controlador listo para conexión TCP/IP (Opcional) Operación anti-pass back Alta Durabilidad y Confiabilidad Alimentación de 12 V DC con batería de respaldo de 4AH
.5 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS
Panel Control de Accesos (INTERFASE).
Dependiendo del fabricante estos módulos serán uno por red de acceso o Nodo de comunicación. AMERICAN AUTOMATRIX. para permitir la instalación bajo ambientes Windows 98. GE. LENEL.0 o mayor El seteo entre el software y hardware (modulo TCP/IP y Software de Accesos y Red de datos) dependerá del fabricante y deberá lograr una comunicación rápida y eficaz entre el usuario de la red de Datos y el sistema o red de Accesos. RBH. Windows Me o Windows XP. Segura y Económica. CONTINENTAL.V en un solo equipo.
. dentro de una plataforma versátil y elegante.C. para asegurar el manejo del Software de forma rápida. etc. LENEL. La plataforma windows puede ser 2000. RBH. GE. NT 4. pero solo una estación de trabajo o usuario a la vez puede bajar o adquirir datos de la red de Accesos o Panel. o uno por cada Panel de acceso. estos datos pueden trasmitirse encriptados o no a través de la red Lan. NORTHERN COMPUTERS. CONTINENTAL. KANTECH. etc. NORTHERN COMPUTERS. KANTECH.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH.
Debe tener la Capacidad de integrar el control de accesos. Automáticamente estos módulos generan o dan una dirección IP a la red o Nodo De Accesos o a cada panel del sistema de Accesos. el Monitoreo de Alarmas y el Sistema de C. KERI SYSTEMS. Modulo convertidor para Red TCP/IP y Servirá para comunicar el panel de acceso o red de acceso a la Red de área Local o LAN y permitirá controlar y monitorear al sistema de Accesos desde la red de Datos. Según el fabricante estos módulos permiten la posibilidad de manejar multiusuario. El protocolo TCP/IP debe correr en una red o plataforma windows. diseñada para pequeñas y medianas aplicaciones (Hasta 12lectoras). La Arquitectura debe ser de 32 bits.Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. Me.T. KERI SYSTEMS. NT version4. XP.0 (SP6). Características Principales: y y Aplicación nativa Windows (todas las versiones WIN98/2000/ME/XP) Múltiples códigos de sitio hasta 255 para una amplitud y selección de numeración de Tarjetas de hasta 65535 por sitio. Según el fabricante. esto también varía dependiendo del fabricante. AMERICAN AUTOMATRIX. Windows 2000. ATI ACCESS.
KANTECH. Departamento. Serial o Ethernet Lan. GE. GE etc. + -30 mA Para uso con Tarjetas o Tags de varios modelos y aplicaciones Formato de Salida: Wiegand. Archivos de Sonido para Anunciación del Acceso de Entrada. KANTECH. LENEL.y y y y y y y y y y y y y
Rango de Lectura / tiempo: de 4´ hasta 5.5" ( de 10. ATI ACCESS. etc. RBH. De bajo Perfil a 125 KHZ. KERI SYSTEMS. AMERICAN AUTOMATRIX. Configuración del Anti-pass back por panel o Anti-pass back global (S/W). KERI SYSTEMS. 20 mA promedio/ 115 mA Pico a 12VDC. u opcional clock data interfase. 10 grupos de horarios con 5 horarios cada Grupo por Panel. o funciones de Alarmas. CONTINENTAL.2 a 14 cm)/30ms Voltaje / corriente de Operación: 5-16VDC. Hasta 99 segundos de activación de relés. 10 Grupos de feriados con 32 fechas por Grupo en cada Panel. AMERICAN AUTOMATRIX. Sellado Para uso Interior y Exterior Instalación en caja Rectangular normal 2x4.
. Capacidad hasta 128 Lectoras Conexión de hasta 64 paneles de Accesos. Reportes con formatos personalizados los cuales pueden ser exportados a cualquier otra aplicación. HID. Rango de humedad de operación: 0% a 95% humedad relativa Rango de Temperatura: DE -30°C A 65°C
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. etc. Código Duress de Emergencia. Tipo de Tarjeta. Control de Accesos Dual Accesos en áreas/Puertas por nivel de Acceso o por horario Específico Definiciones disponibles de Usuarios por Nombre de Compañía.5VDC.
Las marcas sugeridas para esta aplicación podrían ser ATI ACCESS.
Rango de Lectura / tiempo: hasta 15-20´ (40cmts-60 cmts)/30ms Voltaje / corriente de Operación: 5VDC-14. CONTINENTAL. NORTHERN COMPUTERS. NORTHERN COMPUTERS. Led/Buzzer 1 led de bicolor (Rojo y Verde)/Piezo Buzzer Disponibilidad en múltiples colores Formato de Salida: 26-37 bit Wiegand.
etc.92 MHZ Material de construcción: PVC sellado ultrasónico IP65 Conectores de Entrada/Salida RJ45 para cable CAT 5 Rango de humedad de operación: 5% a 95% humedad relativa Rango de Temperatura: DE -40°F A 150°F
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. Corriente de operación: 1.3-5 Amp máx. Torque de 600 Nm. Voltaje de operación del motor: 24VDC. Tipo fail safe Encapsulado compacto en plástico fuerte
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DOOR KING. etc. CAME. Para uso intensivo.
. FEDERAL APD. KANTECH.
Voltaje de Alimentación: 230 -120 VAC. KERI SYSTEMS.5 metros Tiempo de apertura de 2-4 seg. DITEC. ALPHA SYSTEM.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DOOR KING. AMTEL. etc. BFT.
Voltaje de operación:10-30 V DC/AC Consumo de Potencia: 3 watt Indicadores luminosos LEDs de energía y de detección o falla Para aplicaciones en lazos inductivos enterrados desde 20 a 1000 uH Ajuste de sensibilidad en 10 niveles Ajuste automático dentro de 4 rangos de frecuencias 2 relay de salidas programables Programación mediante Dip Switch de sensibilidad. BFT. CAME. AMERICAN AUTO-MATRIX. Con grado de protección IP54 Para aplicaciones en entornos Industriales y Comunitarios Ideal para pasos o envergaduras de hasta 6. retardo. etc. AMTEL. GE. ALPHA SYSTEM.y y y y y
Frecuencia de Recepción: 433. DITEC. frecuencia. FEDERAL APD. ATI ACCESS. HID. CONTINENTAL. Potencia del motor 300 Watt. INSIGNIA.
. RTI.12 y 24 VDC y Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. Etc. CAMDEN. KERI SYSTEMS. y Según el Fabricante vendrán encapsulados o no en Caucho. y Circuito de Protección contra cortocircuito y sobre calentamiento. 12.5 Amp de corriente Continua y Transformador de 16. etc. GE. SECO-LARM. Supresor de transcientes o Picos y Dependerán de cada fabricante en su presentación y Servirán para eliminar los picos generados en la conmutación de las cerraduras eléctricas y/o magnéticas y Ellos generaran un trayecto a tierra de estos transcientes para proteger los contactos secos de los paneles de Accesos contra picadas o daños. SECOLARM.C a 1 AMP/125VAC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ATI ACCESS.
De 600 lb. HID. SECURITRON.y y
Con leyenda de Salida Contacto N. SECOLARM. y Cada pieza consistirá de un elemento Resistivo y Capacitivo. LOCKNETICS.5 VAC/40 VA para 6 . Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. 24 VDC y Suministro de 2. ALTRONIX. etc. INSIGNIA. ATI ACCESS. AMERICAN AUTO-MATRIX. CONTINENTAL. de presión Electromagnética Voltaje de operación:12 / 24 V DC De aluminio anonizado Soportes o accesorios de Montaje Sin magnetismo Residual Para aplicaciones en todo tipo de Puertas Tipo fail safe
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ATI ACCESS. RTI. AMSECO. y Leds indicadores de AC Y DC Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser: ADEMCO. SECURITRON. Fuente de poder para alimentación de Cerraduras Magnéticas y Voltaje de operación Seleccionable: de 6. y Circuito cargador de Batería. KANTECH. ECLIPSE. etc.
se bajara desde el tumbado.1 MONTAJE DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO /INTRUSION Y PANICO. con tubería de 1/2" Emt. El contacto deberá ser empotrado en el batiente de la puerta y el imán irá oculto en el interior de la puerta misma. también se deja una caja rectangular Parada junto al interruptor de los baños. La Tubería Para los contactos magnéticos tipo Lanfor.4. hacia una caja Octogonal en pared lateral a la puerta a una altura de tomacorriente. para el caso de los Locales comerciales. y desde esta caja hasta el perfil metálico de las puertas lanfor corredizas. se dejará una caja octogonal en la losa sobre el tumbado. y Todas los ramales de Tuberías deben ser EMT de ½´ desde los Sensores de Alarmas hasta la Canaleta porta Cables de Comunicaciones. para el caso de las Oficinas. Los IMANES deberán ser instalados con monturas tipo´ L´ en las puertas y los Electroimanes en la pared lateral o el perfil de la Puertas. Estructura metálica o pared.1. y se bajará con tubería de 1/2" hasta el marco de la puerta a 5 cm de la esquina superior opuesta a las bisagras. se dejará una caja rectangular parada en la pared lateral Junto al interruptor de los baños. para desde esta caja cablear hacia la unidad de control que los controla.1
4. Para la Sirenas Decorativas se dejara una 4x4 u Octogonal Grande sobre la
. para desde ir allí ir con las tuberías y cables hasta las Canaletas Porta Cables hasta llegar a los módulos expansores de Zonas. Para los botones de pánico. Para los contactos magnéticos empotrados tanto para puertas Aluminio/Madera y de hierro.
tres y seis pares tipo UTP CAT #3. estas cajas de unen con tuberías a la canaleta porta cable tal como se lo indica en los planos. se deberá rematar o unir mediante funda metálica flexible hacia otra caja octogonal grande que descansara sobre el tumbado. justo encima de la puerta de ingreso a cada Oficina es decir en los pasillos o corredores de oficinas. se instalará una caja octogonal grande con su tapa en la losa sobre el tumbado o en la estructura metálica. En la ubicación que indican los planos para los detectores de humo y térmicos Direccionables e inteligentes. El mismo Criterio se aplica para la unidad de Control de Central del centro Comercial y las Unidades de Alarmas de las oficinas. 4. Lo mismo se aplica para los detectores de gas y Módulos de Monitoreo en la Terraza del Centro Comercial que sirven para monitorear fuga de los bidones de almacenaje de Gas. se dejar una caja de paso 4x4 lo mas
. En el caso de Módulos de Monitoreo y Control que sirve para monitorear y controlar el disparo de un dispositivo o Actuador. También se dotará a las Unidades de Control. conservando estos principios de instalación. dejándoles el espacio y la altura adecuada para trabajar holgadamente tanto en mantenimiento preventivo como correctivo.losa del tumbado. deberán instalarse sobrepuestos en las paredes de los sitios que se presentan en los planos o que lo permita la construcción y el nivel de seguridad. Partiendo desde esta caja octogonal en la losa o en la estructura Metálica hasta el detector de Humo bajo el tumbado. aunque estas alarmas son monitoreadas por disparo desde la Unidad Central del Centro Comercial El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser: de dos.1. se dejaran cajas 4x4 a una altura de Tomacorriente por debajo de la toma de gas para las cocinas. las cuales serán instaladas en los lugares indicados en los planos. para la comunicación por la red de datos TCP/IP o por Voz con la consola De seguridad del Centro comercial si fuera necesario.2 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO y Todos los ramales de tuberías deben ser EMT de ¾´ desde los detectores o dispositivos de señalización y de Notificación hacia la Canaleta porta Cables de Comunicaciones. Además de un punto de VOZ Y DATOS. y Los gabinetes de los Módulos expansores de alarmas y fuente de poder. En caso de no existir tumbado. de un punto de 110 voltio estabilizado y polarizado. Para el Caso de los Detectores de Gas y Módulos de Monitoreo en las cocinas de los locales de Comida. a la cual se sujetara la base del detector mediante tornillos largos. el detector se sujetara a la caja ubicada en la estructura siempre que la altura no sobrepase los 15 pies.
Además se dotara a este panel FACP. de un punto de 110 voltio estabilizado y polarizado. esta dirección hace que se zonifique y se comunique correctamente con el panel de Incendio. También se dotará para la fuente de alimentación Auxiliar. debe provenir de un tomacorriente ubicado junto al panel. de un punto de VOZ Y DATOS. y El gabinete del panel de alarmas de Incendio. a una altura de 1. Con los sistemas de Auxilio y respuesta inmediata.40 mts o altura Interruptor. EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE
4. se dejara una caja 4x4 sin tapa en los lugares que indica los planos. De igual manera que en caso de los detectores de humo y módulos.
. Para las estaciones Manuales de Incendio. deberá instalarse sobrepuesto en la pared de la oficina de Administración.1. sobre la cual se montará la luz. La alimentación eléctrica para el panel de Incendio inteligente. o cajas 4x4 en pared justo 15 cm bajo el tumbado falso o estructura metálica. La dirección o zona de cada uno de los dispositivo Sensores y Módulos. La dirección o zona de cada dispositivo deberá ser la misma identificación de zona que se entregara en los planos y diagramas de conexiones finales por el contratista. estos sensores y Dispositivos están debidamente identificados con su número o dirección en el dip Switch que poseen. deberá ser la misma identificación de zona que se entregara en los planos y diagramas de conexiones finales por el contratista. para la comunicación por la red de datos TCP/IP o por Voz. Estas luces serán comandadas o disparadas desde un modulo de control o por la unidad de Incendio inteligente desde sus Salidas NAC O Auxiliares. estabilizado. se instalarán cajas 4x4 sobre el tumbado en caso de instalar las luces en el tumbado. El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser cable FPL no blindado retardante al fuego de 1-2 pares cuyo calibre debe ser no mayor de AWG #18.cerca posible de los dispositivos y Actuadores. dejando el espacio y la altura suficiente para trabajar holgadamente tanto en mantenimiento preventivo como correctivo. el dispositivo debe estar identificado con el número o dirección que se fija en el dip switch que posee. que lo zonifica y comunica correctamente con el panel de Incendio. Para las luces estroboscópicas. y El cable retardante al fuego entra y sale de cada detector y Modulo. polarizado y de preferencia conectado a un sistema de emergencia o UPS.3 MONTAJE PARA EMERGENCIA.
y Los cables para las señales de video de las cámaras NTSC serán UTP Cat # 5e. y a los Monitores de Vídeo. se instalarán cajas octogonales grandes en losa de Tumbado para el caso de las interiores. donde existirá el punto de 110 voltios. para alimentar cada fuente. desde el Convertidor Transmisor ubicado cercano a la cámara hacia el Convertidor Receptor en el cuarto de la Consola de Seguridad en la Administración. y Las Lámparas de Emergencias y letreros de Salida. y Todos los ramales de Tuberías deben ser EMT de 1/2´ en los recorridos que van desde las cámaras hacia las canaletas de comunicaciones o porta cables de cada piso y en las Canaletas pasantes de piso a piso hacia los DVRs. y En sitios que se indican en los planos para cámaras de Vídeo.
4. Se utilizará cable coaxial RG59U con malla de cobre al 90-95% en el tramo final del recorrido de cada cámara. se sujetaran de las paredes o estructuras metálicas del edificio. y Los cables que entran a los DVR Híbrido y NTSC.1. que va desde el convertidor pasivo de 16 ch tipo rack mount hasta el DVR NTSC o Hibrido en la misma consola de seguridad en la Oficinas de la Administración. en tanto que la Cámara IP Móvil. conectados al sistema de emergencia o UPS si fuera Posible.y
Cada lámpara de Emergencia y Letrero o Aviso De Salida contara de un punto de 110 voltios normal (toma doble) cercano a sitio de la instalación del equipo. para energizar o alimentar las IP fijas.4 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO O "CCTV" HIBRIDO. deberán estar identificados con el número de cámara designado en el plano entregado por el contratista al Final de la Obra. tendrá su propio transformador de alimentación cercano a ella en un gabinete hermético y de uso exterior. también deberán tener las identificaciones correspondientes. y Los cables UTP/Coaxial y de alimentación de las Cámaras. hasta lograr una correcta sujeción. Polarizado y de preferencia de UPS y Las cámaras se alimentarán desde fuentes de poder especiales para CCTV que son de 4CH y de 16CH para este proyecto. instaladas en diferentes sitios como en cuartos técnicos o útiles que la construcción o la seguridad lo permita. estabilizado. Se necesitara una Toma corriente estabilizado y polarizados. y Para las Camaras tipo IP Fijas y la Móvil PTZ en Megapixels. se utilizara cable UTP categoría#6 desde las cámaras hasta el switcher de datos ubicado más cercano. En el
. mediante tornillos y tacos. el cual tendrá alimentación POE.
y Partes las Tuberías deben ser de ½´ EMT tanto para los Lectores y Cerraduras. el resto de recorrido se hará por las canaletas de comunicación sobre todo en las la bajante y corredores centrales. serán ejecutadas por el contratista eléctrico y de Comunicaciones
. y deberán ser debidamente etiquetados con números de identificación de forma tal. y de 1 punto de Datos para controlar y Monitorear a cada DVR Hibrido y NTSC desde la Cualquier sitio dentro o fuera del Centro Comercial o de los dispositivos móviles asignados con la debida autorización adecuada. viajaran entre tramos de tubería de ½ EMT y la canaleta Porta Cables de Comunicación. y Los Cables que enlazan los lectores de tarjetas hacia los Paneles de Accesos de accesos ubicados en los cuartos técnicos o los Útil. y Los cables del lazo de comunicación de entre Paneles y que salen de ellos hacia el Convertidor RS 422 O RS 485 a TCP/IP. para el sistema de video en la Consola de Seguridad.1.caso de las cámaras definidas como de uso exterior. y Los conectores de vídeo en las Cámaras y equipos Receptores deberán ser BNC del tipo roscable (TWIST ON) o Machinados Americanos. polarizados y de UPS. y Todos los equipos serán alojados en un rack Piso techo. Las etiquetas deben ser letreros de acrílico fijados al chasis del equipo con pegamento fuerte. y En caso de existir problemas en la instalación de las cámaras que demande la fabricación de accesorios especiales para el montaje.
así como sus tuberías. y funda sellada en las Camaras de Exteriores para la conexión final de la cámara hasta la caja octogonal. El contratista deberá utilizar funda o tubería flexible metálica para las cámaras Interiores. se dejará una caja octogonal grande en pared o mampostería cercana a la cámara. el Oferente deberá incluirlo en su oferta aún cuando no conste en el Listado de Equipos. deben ser del tipo STP de 34 Pares AWG#22 O #24 en tanto que el cable de alimentación o disparo de las cerraduras magnéticas será cable flexible o gemelo 2x18 AWG. que se pueda asociar el DVR digital Hibrido con su Convertidor y monitor correspondiente.5 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS. y Se contara con al menos 4 tomas Dobles Estabilizados.
Para los paneles de Accesos y fuentes de Poder de Accesos deberá existir una toma doble estabilizado. serán ubicadas en Cuartos Técnicos Cercanos o Útiles a la puertas que se Controlan. polarizado y alimentación de UPS preferiblemente. se conectaran a una caja 4x4 o 5x5 sobre el tumbado o cuarto cercano. y Las fuentes de poder de accesos. un tubo para el cableado de los lectores y pulsadores.y Los lectores de tarjetas de Proximidad y Pulsador de Salida que serán instalados para controlar las puertas de ingresos hacia los distintos corredores de servicio detrás de los Locales de comida y/o en los Halls de Oficinas. una por cada lector y pulsador. y facilidad en el Mantenimiento. Los Cables de alimentación de estos dispositivos viajara desde una caja 4X4 o 5x5 cercana a la puerta. y Las Cerraduras Magnéticas serán embutidas en los perfiles de aluminio y/o madera de las puertas de ingreso a los diferentes corredores de servicio de los Locales y/o Oficinas.
. y desde esta caja hacia la canaleta de comunicaciones mediante 2 tubo de ½´ EMT o un solo tubo de ¾´ EMT. en caso contrario se instalara una base soporte de Acero Inoxidable para el Lector y desde estas cajas. si la construcción lo permite. a altura de interruptor. mediante 2 tubos EMT de ½´. de tal manera que no son visibles y quedan empotrados o internos en el perfil al igual que las cerraduras Magnéticas. mediante un tubo terminal de ½´ EMT hacia el perfil hueco de la estructura de aluminio o Madera de las puertas. y otro tubo para las cerraduras Magnéticas. serán provistos de cajas rectangulares profundas en la pared lateral cercana a la puerta que controlan. siempre que esto revista algún grado de seguridad.
3..LISTADO DE PLANOS
dwg SEGURIDAD SEMISOTANO Sistemas De Seguridad 1/6 para la prevención contra Robo. SISTEMA DE Intrusión/Pánico.ARCHIVO LÁMINAS ORO PLAZA SEGURIDAD 17-10.SISTEME DE 2011. CCTV SEGURIDAD Hibrido y Control de MEZZ DE P. Detección de Incendio. Accesos en áreas BAJA 3/6 restringidas SISTEMA DE SEGURIDAD PRIMER PISO 4/6 SISTEMA
. SEGURIDAD P. BAJA 2/6 Señalización e Iluminación de SISTEMA DE Emergencia.
Documentos similares a Estudio de Seguridad Electronic A Proyecto ORO PLAZASkip carousel2 Day Training Espanol #4, Rev 5Insight serie 5000.pdf1. Ascensores. Eficiencia Energética y Clasificación Según Vdi 4707Lista Gremio Enero 2016VL-SLXHE-09-13 (1)Presentacion BE_Editor NoteExterior Arquitectonico - Lucestutor4Bueno Primero Necesitaremos Los Siguientes MaterialesComo Conectar Muchos Leds a 220Vdate-583e819a5e76a7.30463673.pdfCir Circuito Luces PoliciaReporte Fuente Regulada Con Pulsador (555)Nuevas Tecnologias en Comunicacion50Proyecto Educativo Doris 1Construccion de Un Espectrofotometro SimpleCaso Práctico Deerns espanol1 a Sistemas IluminacionInforme EAI Práctica 6NT04-OP-2011 Configuracion de LLave de Red OPUS PLANETColaboracion CRCActividad 3 Redes y SeguridadTarea25MayoCuestionario 1Ejemplo Plan de ContingenciaRedes de Computadoras isistemas digitalesEspecificaciones Red InalámbricaPRE TESTSM074A_ESMás de Ronald Rodriguez VelezSkip carouselRectificacion Propiedad HorizontalPROYECTO DE LEY.pdfESIA BORRADOR SAMBOCITYAnteproyecto de Ciclovias Con Las Modificaciones[1]Linea Sanitaria 2012 HT (1)Manual de Diseno Para Infraestructura de Ciclovias(d1125252) Gran Vitara JiiCódigo-AeronauticoREQUISITOSPARASEROFICIALDECUMPLIMIENTO2Acuerdo 058 ConstruccionEstatutoorganico Para Edificaciones5 Articulo de Mecanica

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución