Source: http://docplayer.es/306188-Guia-para-la-adecuacion-de-instalaciones-segun-el-reglamento-de-seguridad-contra-incendios-en-establecimientos-industriales.html
Timestamp: 2017-01-17 01:07:13+00:00

Document:
⭐Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales
Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales
Download "Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales"
Aarón San Martín Vera
1 Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales2 INDICE INDICE... 2 INTRODUCCIÓN... 5 LOS INCENDIOS EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL... 7 Cómo se origina el fuego?... 8 Materiales Combustibles... 9 Como extinguir un fuego...10 Las clases de fuego...11 Protección contra incendios...13 INTRODUCCIÓN AL RD 2267/ CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación...16 CAPÍTULO II. Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio...20 CAPÍTULO III. Inspecciones periódicas...29 CAPÍTULO IV Actuación en caso de incendio...38 CAPÍTULO V. Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios...41 CAPÍTULO VI Responsabilidad y sanciones...47 ANEXO I CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimiento Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco...58 Página 2 de 1933 ANEXO 2. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO Definiciones Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial Sectorización de los establecimientos industriales Materiales Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento Evacuación de los establecimientos industriales Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales Almacenamientos Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales Riesgo de fuego forestal ANEXO 3. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Sistemas automáticos de detección de incendio Sistemas manuales de alarma de incendio Sistemas de comunicación de alarma Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Sistemas de hidrantes exteriores Extintores de incendio Sistemas de bocas de incendio equipadas Sistemas de columna seca Sistemas de rociadores automáticos de agua Sistemas de agua pulverizada Sistemas de espuma física Sistemas de extinción por polvo Página 3 de 1934 15. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos Sistemas de alumbrado de emergencia Señalización ANEXO 4. RELACIÓN DE NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO Ejercicio número 1 empresa Corti Cuero SA Ejercicio número 2 Puertas La Encina Ejercicio número 3 Bicicletas Márquez ANEXOS LEGISLATIVOS Página 4 de 1935 INTRODUCCIÓN La reciente aparición del RD 2267/2004 por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales hacía necesario el desarrollo de una guía para las empresas aragonesas que aclarara todas sus dudas sobre el mismo: ámbito de aplicación, obligaciones que implica, etc Por ello, para la realización de este proyecto se consideraron los objetivos siguientes: Dar a la empresa una idea clara del ámbito de aplicación del RD 2267/2004. Crear una guía para asegurar la correcta implantación de todos los requisitos presentes en el real decreto. Incidir en la mejora de las condiciones de seguridad contra incendios en las empresas aragonesas. La realización de este proyecto se asoció a tres únicas fases: En la primera, se desarrolló una introducción a los incendios en el ámbito industrial En la segunda, se elaboró un resumen práctico de contenido y aplicación de la normativa (describiendo y explicando los contenidos del real decreto), que sirviese de información inicial a las empresas sobre este tema. En la última fase, se desarrollo la guía propiamente dicha, donde se indican, mediante distintos ejemplos prácticos, los medios de seguridad Página 5 de 1936 activos y pasivos a implantar en las empresas adaptándose a los condicionantes de las mismas. Este trabajo ha sido desarrollado por CEPYME ARAGÓN, con la colaboración del personal técnico de QUALITAS MANAGEMENT, S.L. y financiado por la Dirección General de Trabajo e Inmigración del Departamento de Economía Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. Página 6 de 1937 LOS INCENDIOS EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL Los incendios pueden producirse en cualquier ámbito: la empresa, la industria o en el hogar. Por ello, las empresas deben disponer de medidas para la prevención y el control de los incendios. El control de los incendios comienza en las fases de diseño de la empresa y/o almacenes. Actualmente, en el ámbito de trabajo todo el personal está expuesto a los riesgos asociados al fuego (incendios). Los factores de riesgo en las empresas o industrias se asocian a distintas causas, que van desde una mala manipulación de productos y máquinas, hasta factores técnicos (como mantenimientos no realizados, mal almacenamiento o instalaciones eléctricas mal terminadas). Según algunas estadísticas, aproximadamente el 90% de los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición: Incendios eléctricos 19%. Roces y fricciones 14%. Chispas mecánicas 12%. Fumar y fósforos 8%. Ignición espontánea 7%. Superficies calientes 7%. Chispas de combustión 6%. Llamas abiertas 5%. Soldadura y corte 4%. Materiales recalentados 3%. Página 7 de 1938 Electricidad estática 2%. Cómo se origina el fuego? El fuego se origina por la existencia simultánea de tres elementos: oxígeno, calor y combustible, que forman el triángulo del fuego. Hoy, a los tres elementos anteriores se les agrega un cuarto: la reacción en cadena. Con este nuevo elemento la denominación anterior se convierte en el tetraedro del fuego. Para comprender el mecanismo del fuego, pensemos en un mechero. El gas es el combustible, el aire que lo rodea constituye el comburente (oxígeno del aire), mientras que la fricción que se produce con la piedra del mechero inicia con su calor, la reacción química. Es entonces cuando aparece la llama, que quema el gas. Cuando soplo la llama del mechero = elimino el comburente. Página 8 de 1939 Si le echo agua = elimino el calor. Si corto el gas = elimino el combustible. Materiales Combustibles Combustible: Es toda sustancia que, bajo ciertas condiciones, resulta capaz de arder. Los combustibles pueden subdividirse de la manera siguiente: Combustibles sólidos: Los materiales sólidos de naturaleza celulósica, son los más combustibles. Cuando el material se halla subdividido, el peligro de iniciación y/o propagación de un incendio es mucho más grande. Combustibles líquidos: Los líquidos no arden, arden los vapores que se desprenden de ellos. Los vapores son, por lo general, más pesados que el aire, y pueden entrar en ignición a considerable distancia de la fuente de emisión. Los combustibles líquidos más pesados (como los aceites) no arden a temperaturas ordinarias, pero cuando se calientan, desprenden vapores que, en forma progresiva, favorecen la posibilidad de la combustión. Combustibles gaseosos: Los gases inflamables arden en una atmósfera con oxígeno. Sin embargo, un gas no inflamable como el cloro puede entrar en ignición en un ambiente de hidrógeno. Existen dos clases de gases no combustibles: los que actúan como comburentes (que posibilitan la combustión) y los que tienden a suprimirla. Los gases comburentes contienen distintas proporciones de oxígeno, y los que suprimen la combustión reciben el nombre de gases inertes. Página 9 de 19310 Como extinguir un fuego Eliminación del combustible El método más directo para extinguir un incendio sería eliminar el combustible que arde. Pero esto resulta difícil en una situación real, una vez iniciado el fuego. Una buena forma de prevenir incendios, es no almacenar materiales combustibles cerca de lugares de riesgo, o puntos donde estén presentes fuentes de calor (calderas, soldadura etc ). Eliminación del oxígeno El proceso consiste en impedir a los vapores combustibles ponerse en contacto con el oxígeno. Por tanto, si eliminamos el oxigeno del entorno, el incendio se sofoca. Como ejemplo de lo anterior, eliminamos el oxígeno en los supuestos siguientes: Al arrojar arena sobre el fuego. Al cubrirlo con una manta. Al provocar una explosión. Página 10 de 19311 La eliminación del calor Los combustibles para poder arder necesitan alcanzar su temperatura de inflamación mediante el calor; entonces desprenden vapores inflamables. En consecuencia, si conseguimos enfriar la temperatura de estos vapores inflamables, el fuego se extinguirá. Cuando arrojamos agua al fuego, eliminamos el calor. Las clases de fuego B-C-D: Existen diferentes clases de fuego, que se designan con las letras: A- Clase A: Son los fuegos desarrollados sobre combustibles sólidos. Ejemplos: madera, tela, goma, papel, etc. Dependiendo de su magnitud, pueden ser controlados con el uso del agua. Página 11 de 19312 Clase B: Son fuegos asociados a los líquidos inflamables, como la grasa, pinturas, ceras, asfalto, aceites, etc. En estos casos, se utilizará un método extintor que lance espuma o anhídrido carbónico. El agua sólo será eficaz lanzada con una presión adecuada. Clase C: Son fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos, sometidos a la acción de la corriente eléctrica. Ejemplos: motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, etc. El agua nunca se utilizará en este caso como agente extintor, al ser conductora de la electricidad. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como el magnesio, titanio, potasio, sodio, circonio, uranio, etc. La acción de los agentes Página 12 de 19313 extintores comunes puede tener un efecto contraproducente, eventualmente, la utilización de arena o tierra es efectiva. Protección contra incendios La protección contra incendios incluye el conjunto de medidas dispuestas en los edificios, almacenes e instalaciones industriales para protegerlos contra la acción del fuego. Mediante la protección contra incendios tratamos de conseguir tres fines, en el siguiente orden: Salvar vidas humanas. Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego y proteger el Medio Ambiente. Lograr que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible. Las medidas fundamentales utilizadas contra los incendios pueden dividirse en dos tipos: Medidas pasivas: Son medidas desarrolladas durante el proyecto o la construcción del edificio, primero facilitando la evacuación de los trabajadores o personas presentes, en caso de incendio; y por último, Página 13 de 19314 retardando y confinando la acción del fuego para evitar que se extienda rápidamente o frenarlo antes de invadir otras zonas. Medidas activas: Son las instalaciones de extinción de incendios (extintores, BIEs etc ). Medidas Pasivas Para facilitar la cómoda y rápida evacuación de los ocupantes de una empresa, la normativa determina el ancho de los pasillos, escaleras y puertas de evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un lugar seguro; así como, disposiciones constructivas (apertura de las puertas en el sentido de la evacuación, escaleras con pasamanos, etc ). Para retardar el avance del fuego la empresa se divide en sectores de incendio. Los sectores se delimitan por paredes, techos y suelos dotados de resistencia al fuego. En la evacuación de las instalaciones, pasar de un sector de incendio a otro es llegar a un lugar más seguro. Medidas Activas Se dividen en varios tipos: Detección: Articulada en torno a detectores automáticos (de humos, llamas o calor, según los materiales presentes en la nave) o manuales (timbres que los operarios deben pulsar si detectan un conato de incendio). Alarma y Señalización: Debe dar aviso a los ocupantes mediante timbres o megafonía, e indicar mediante letreros en color verde fosforescentes y luminarias las vías de evacuación. Extinción: Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma, CO 2 ), presentes en extintores o conducidos por tuberías hasta unos dispositivos Página 14 de 19315 especiales (bocas de incendio, hidrantes, rociadores) de funcionamiento manual o automático. Página 15 de 19316 INTRODUCCIÓN AL RD 2267/2004 Tras la breve introducción anterior, en este capítulo se ahondará en los apartados del RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Los anexos del real decreto serán tratados en los capítulos siguientes. CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-1 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y las previstas en las instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto Página 16 de 19317 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. Las condiciones indicadas en este reglamento tendrán la condición de mínimo exigible según lo indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Estos mínimos se consideran cumplidos: Por el cumplimiento de las prescripciones indicadas en este reglamento. Por aplicación, para casos particulares, de técnicas de seguridad equivalentes, según normas o guías de diseño de reconocido prestigio para la justificación de las soluciones técnicas de seguridad equivalente adoptadas, que deben aportar, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. Esta aplicación de técnicas de seguridad equivalente deberá ser justificado debidamente por el proyectista y resueltas por el órgano competente de la comunidad autónoma. Cuando la implantación de un establecimiento industrial se realice en naves de polígonos industriales con planeamiento urbanístico aprobado antes de la entrada en vigor de este reglamento o en un edificio existente en el que por sus características no pueda cumplirse alguna de las disposiciones reglamentarias ni adaptarse al párrafo b) anterior, el titular del establecimiento deberá presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma una solicitud de excepción y justificarlo mediante su descripción en el proyecto o memoria técnica en el que se especifiquen las medidas alternativas adoptadas. El órgano competente de la comunidad autónoma en la que esté ubicado el establecimiento industrial, a la vista de los argumentos expuestos en el proyecto o memoria técnica, podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder la autorización de excepción, que siempre será expresa. La aceptación de las soluciones técnicas diferentes que se plateen para dar respuesta con carácter general, esto es, de aplicación en todo el territorio del Estado, se realizará, de acuerdo con la disposición final segunda, por orden ministerial. Página 17 de 19318 Este reglamento, tiene como objetivo establecer y definir los requisitos y condiciones a cumplir por los establecimientos industriales nuevos o reformados para su seguridad en caso de incendio. Por tanto, no afectará a las instalaciones puestas en funcionamiento con antelación a la puesta en vigor de este real decreto. Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como tales: Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Los almacenamientos industriales. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. 2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ). Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente. 3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares. Página 18 de 19319 Igualmente, quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m 2 (42 MJ/m 2 ), siempre que su superficie útil sea inferior o igual a 60 m 2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III. Artículo 3. Compatibilidad reglamentaria 1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, NBE/CPI96, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa. 2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación: Zona comercial: superficie construida superior a 250 m 2. Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m 2. Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas. Archivos: superficie construida superior a 250 m 2 o volumen superior a 750 m 3. Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m 2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. Biblioteca: superfície construída superior a 250 m 2. Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas normativas deberán constituir un sector de incendios independiente. Página 19 de 19320 Si hay otros usos distintos a la actividad industrial que superen las superficies y cifras marcadas, constituirán un sector de incendios independiente. Bajo el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Vivienda), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), incluye el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio que sustituye a la NBE CPI/96. Hasta el 29 de septiembre de 2006, se podía utilizar el RD 2177/1996 Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios, pero a partir de entonces debe utilizarse el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. CAPÍTULO II. Régimen de implantación, construcción y puesta en servicio Artículo 4. Proyectos de construcción e implantación 1. Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma, según lo recogido en la disposición transitoria única, requerirán la presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto general exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, o ser específico; en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento de este reglamento. 2. El referido proyecto, que será redactado y firmado por un técnico titulado competente y visado por su colegio oficial correspondiente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD 1942/1993, de 5 de noviembre, y con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto. Página 20 de 19321 Se indicará, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran. 3. Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado competente, en los siguientes casos: Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m 2. Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m 2 (42 MJ/m 2 ) y superficie útil igual o inferior a 60 m 2. Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la aplicación de este reglamento. Se ven afectados por este Real Decreto, los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, estos establecimientos requerirán la presentación de un proyecto de seguridad contra incendios, integrado en el proyecto general o específico. Ver la Orden de 25 de noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra incendios y por la que se modifican los requisitos para la autorización de empresas de esta especialidad, donde se indica la Documentación a aportar para una nueva instalación o modificación de una instalación: Instalaciones compuestas por varios tipos de sistemas de protección contra incendios. Con Superficie útil > = 250 m 2 Con Superficie útil < 250 m 2 y Página 21 de 19322 riesgo intrínseco bajo. Formulario de comunicación recogido en el Anexo I. Formulario de comunicación recogido en el Anexo I. Fotocopia del CIF o NIF del titular de la instalación. Fotocopia del CIF o NIF del titular de la instalación. Proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, que deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y/o el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. Memoria Técnica de diseño de la instalación, suscrita por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el caso de intervenir una única empresa instaladora en la ejecución de la instalación y si la memoria de dicha instalación ha sido realizada por un técnico titulado competente de la empresa instaladora, no será necesario el visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el proyecto se indicarán los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marcas de conformidad con normas incluidos en el proyecto. Se indicará, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran. En el caso de intervenir una única empresa instaladora en la ejecución de la instalación y si la memoria de dicha instalación ha sido realizada por un técnico titulado competente de la empresa instaladora, no será necesario el visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el caso de actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m 2 (42 MJ/ m 2 ) y superficie útil igual o inferior a 60 m 2, la memoria deberá reflejar reglamentariamente la aplicación del apartado 8 (extintores) y del apartado 16 (alumbrado de emergencia) del Anexo III del Reglamento de Seguridad contra Incendios Página 22 de 19323 en los establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, de 3 de diciembre. La Memoria técnica de diseño de la instalación podrá ser sustituida por un Proyecto técnico en los casos que se disponga del mismo. Certificado General de Instalación de Protección Contra Incendios emitido por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. En este Certificado se deberá indicar expresamente que la instalación de protección contra incendios que ha sido ejecutada se ajusta al proyecto y cumple con las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias establecidas por el RD 1942/1993 y, de acuerdo con los diferentes usos del edificio o establecimiento, que ésta cumple con las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias establecidas en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. o en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Certificado General de Instalación de Protección Contra Incendios emitido por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. En este Certificado se deberá indicar expresamente que la instalación de protección contra incendios que ha sido ejecutada se ajusta al proyecto y cumple con las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias establecidas por el RD 1942/1993 y, de acuerdo con los diferentes usos del edificio o establecimiento, que ésta cumple con las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias establecidas en Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. o en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Certificado de Instalación de la/s empresa/s instaladora/s de Protección Contra Incendios que ha/n intervenido, firmado por el técnico titulado competente de cada empresa. Este certificado pondrá de manifiesto que la instalación ha sido realizada de acuerdo con el RD 1942/1993 por el que. El Certificado figura en el Anexo Certificado de Instalación de la/s empresa/s instaladora/s de Protección Contra Incendios que ha/n intervenido, firmado por el técnico titulado competente de cada empresa. Este certificado pondrá de manifiesto que la instalación ha sido realizada de acuerdo con el RD 1942/1993 por el que. El Certificado figura en el Anexo Página 23 de 19324 IV. IV. Protocolos de Inspecciones, verificaciones y Pruebas de los sistemas instalados, en los que se describirán las pruebas realizadas a los aparatos, equipos y sistemas que integran la Instalación de protección Contra Incendios y el resultado de las mismas, haciéndose constar que la instalación reúne las condiciones reglamentarias que correspondan. Serán firmados por el técnico director de montaje de cada sistema o por el técnico titulado competente en el caso del protocolo de extintores. Protocolos de Inspecciones, verificaciones y Pruebas de los sistemas instalados, en los que se describirán las pruebas realizadas a los aparatos, equipos y sistemas que integran la Instalación de protección Contra Incendios y el resultado de las mismas, haciéndose constar que la instalación reúne las condiciones reglamentarias que correspondan. Serán firmados por el técnico director de montaje de cada sistema o por el técnico titulado competente en el caso del protocolo de extintores. Instalaciones compuestas únicamente por extintores. Con Superficie útil > = 250 m 2 Con Superficie útil < 250 m 2 y riesgo intrínseco bajo. Formulario de comunicación recogido en el Anexo I. Formulario de comunicación recogido en el Anexo I. Fotocopia del CIF o NIF del titular de la instalación. Fotocopia del CIF o NIF del titular de la instalación. Proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, que deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, Memoria Técnica de diseño de la instalación, suscrita por técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el caso de intervenir una única empresa instaladora en la ejecución de la instalación y si la memoria de dicha Página 24 de 19325 el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y/o Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. instalación ha sido realizada por un técnico titulado competente de la empresa instaladora, no será necesario el visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el proyecto se indicarán los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marcas de conformidad con normas incluidos en el proyecto. Se indicará, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran. En el caso de intervenir una única empresa instaladora en la ejecución de la instalación y si la memoria de dicha instalación ha sido realizada por un técnico titulado competente de la empresa instaladora, no será necesario el visado por el correspondiente Colegio Oficial. En el caso de actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m 2 (42 MJ/ m 2 ) y superficie útil igual o inferior a 60 m 2, la memoria deberá reflejar reglamentariamente la aplicación del apartado 8 (extintores) y del apartado 16 (alumbrado de emergencia) del Anexo III del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, aprobado por el RD 2267/2004, de 3 de diciembre. La Memoria técnica de diseño de la instalación podrá ser sustituida por un Proyecto técnico en los casos que se disponga del mismo. Protocolos de Inspecciones, verificaciones y Pruebas de los sistemas instalados, en los que se describirán las pruebas realizadas a los aparatos, equipos y sistemas que integran la Instalación de protección Contra Incendios y el resultado de las mismas, Protocolos de Inspecciones, verificaciones y Pruebas de los sistemas instalados, en los que se describirán las pruebas realizadas a los aparatos, equipos y sistemas que integran la Instalación de protección Contra Incendios y el resultado de las mismas, Página 25 de 193 Mostrar más
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece Más detalles GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la accesibilidad. Comprobación de la señalización. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,... Más detalles Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, Más detalles CÓMO CONVERTIRSE EN AUTOMANTENEDOR
EVARISTO TEJEDOR POVEDA ING. TÉC. INDUSTRIAL Madrid, 9 de Junio de 2011 1 INDICE 1-. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO EN LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2-. ALCANCE 3-. REGLAMENTACIÓN APLICABLE Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2. Más detalles Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Más detalles En su virtud, DISPONGO:
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. Objeto del Pliego de Prescripciones Más detalles Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios Orden de 16 de Más detalles Asimismo se considerarán incluidos dentro de los servicios de mantenimiento los siguientes conceptos:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ Más detalles 5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.
PABELLÓN DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL 5 CAPÍTULO 5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES En este capítulo se trata de asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones utilizadas en situaciones de Más detalles Núm. 88. Boletín Oficial de Aragón
ORDEN de 28 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 25 de noviembre de 2005 por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento Más detalles Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993
Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Apéndice 1 Anexo al apéndice 1 Apéndice 2 Objeto y ámbito de aplicación. Art.1 Acreditación del Más detalles BOE 109 7 1994 16 1998, BOE
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993 (Nota: se presenta el texto reflejando Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre) 1 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos Más detalles Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera
Proyecto Final de Carrera Ingeniero Químico Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera ANEXO F: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Autor: Aida Moya Turbica Director: Ruth Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre) 1 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos Más detalles Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE de fecha 14 Más detalles Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral.
Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral. La Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales Sevilla, 14 y 15 de junio de 2012 1 LPRL. Articulo 20 - Más detalles 199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios se caracterizan porque su instalación se hace con Más detalles PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de Seguridad Contra Incendios Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles EQUIPOS DE EMERGENCIA
Prevención de Riesgos laborales Área de Seguridad Manuel Poblete Tamara Colonia San José, 4. Campus de Rabanales. Telf.: 81 37 y 22 59. Móviles: 51 37 y 51 38. Fax. 88 88 Correo electrónico: prevencion@uco.es Más detalles 1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS.
1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS. En Europa los incendios se clasifican en 6 grupos: Clase A: Incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, tejidos, goma, papel, y algunos Más detalles Prevención y extinción de incendios
Prevención y extinción de incendios Los incendios son una amenaza constante en el ámbito laboral, social y familiar, ya que son innumerables las pérdidas ocasionadas por este motivo. La mayoría de las Más detalles Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias R.D. 379/01
Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Página 1 de 7 Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias R.D. 379/01 REAL DECRETO Más detalles CAPÍTULO I. Generalidades
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 EXTINTORES DE INCENDIOS. (O. 31-5-1982. BOE 23-6-1982) (O. 26-10-1983. BOE 7-11- 1983) (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985) (O. 15-11-1989. BOE 28-11-1989) (O. 10-3-1998. Más detalles Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que Más detalles UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA. @ Ignacio Díaz Cano
UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA MEDIDAS DE EMERGENCIA SE DEFINE EMERGENCIA COMO CUALQUIER SITUACIÓN NO DESEADA, QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, LAS DEPENDENCIAS Y EL MEDIO AMBIENTE, Más detalles La duración del contrato será de 2 años con la posibilidad de solicitar otros dos años de prorroga.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA ANTIINTRUSION Y PROTECCION CONTRAINCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE Más detalles Ciertamente, los incendios constituyen una amenaza constante para la humanidad al tiempo que son innumerables las pérdidas que ellos ocasionan.
INTRODUCCIÓN Los incendios pueden llegar ha presentarse, en la empresa, industria o en el hogar. Para ello es necesario estar capacitados y además conocer las medidas de prevención y control de incendios. Más detalles Extintores y bocas de incendio equipadas
Extintores y bocas de incendio equipadas Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS Art. 20, Ley 31/1995 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad Más detalles Nivel l 2 EL FUEGO Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Nivel l 2 EL FUEGO Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ÍNDICE Objetivos Generales de la Nivel 2... 24 2.1 Los incendios en el ámbito industrial... 25 2.1.1 Introducción... 25 2.1.2 Cómo se origina Más detalles SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION. 2. OBJETO DEL PROYECTO. 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 4. EMPLAZAMIENTO. 5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 6. Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles Instalaciones de protección de incendios
Instalaciones de protección de incendios 2015 Autores: Sara López Riera CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS El objeto de la presente FICHA DE DIVULGACIÓN NORMATIVA es facilitar a todas las personas que Más detalles GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA. Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTION PREVENTIVA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN Índice Introducción 2 Contenido Más detalles COMBUSTIBLE: Es la materia que va a arder. De su naturaleza y la forma de presentarse va a depender el tipo de fuego y la velocidad de propagación.
CONCEPTO DE FUEGO: Reacción química de oxidación-reducción de carácter exotérmico. Si esta reacción alcanza una determinada velocidad se produce el fuego. FACTORES DEL FUEGO: Para que se inicie un fuego Más detalles MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE EVACUACIÓN
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE EVACUACIÓN ÍNDICE PLAN DE EMERGENCIA PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y FINALIDAD EVALUACIÓN DE RIESGOS (Documento nº 1) 1.- Más detalles Con la financiación de: Entidad ejecutante: Código de acción IT-0067/2013. Guía divulgativa. Responsabilidades empresariales en materia de EMERGENCIAS
Con la financiación de: Entidad ejecutante: Código de acción IT-0067/2013 Guía divulgativa Responsabilidades empresariales en materia de EMERGENCIAS.1 Guía divulgativa Responsabilidades empresariales Más detalles ELEMENTOS DEL FUEGO. Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de
QUE ES EL FUEGO? 1 . Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de activación,,( (Reacción Química Exotérmica). ELEMENTOS DEL FUEGO Más detalles La Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/95 en su Art. 20 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio NBE-CPI/96 Orden 29 de Noviembre de 1984
FOLLETO DIVULGATIVO La Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/95 en su Art. 20, establece la obligatoriedad de que el empresario analice las posibles situaciones de emergencia que puedan llegar a presentarse, Más detalles DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN DOCUMENTO 9: ESTUDIO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
eman ta zabal zazu ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA TRABAJO FIN DE GRADO 2013 / 2014 DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE Más detalles Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Instrucción n Técnica T Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES Junio 2009 ITC EP 6: Recipientes Más detalles EL FUEGO Y LOS MEDIOS TÉCNICOS
EL FUEGO Y LOS MEDIOS TÉCNICOS 1 LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN El fuego es una herramienta imprescindible, pero debe tenerse bajo control. Los incendios son las principales causas de los daños a las Más detalles A.1 EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES, CENTRO DE FORMACIÓN DE SANTAMARCA Y ALMACEN DE GARAPALO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO Más detalles PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA INDICE: 1.- OBJETIVO 2.- REFERENCIAS LEGALES 3.- CAMPO DE APLICACIÓN 4.- RESPONSABILIDAD 5.- EJECUCIÓN 6.- CONTROL 7.- REGISTRO 8.- ACTUALIZACIÓN Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NORMATIVA CONTRA INCENDIOS Volver REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Modificado según: REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias Más detalles Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales REAL DECRETO 2267/2004 de 3-DIC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 17-DIC-04 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Más detalles Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican Más detalles ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales se corresponde con la Protección Más detalles UD13. Equipos contra incendios 24/12/2012 1 MGS
24/12/2012 1 MGS En nuestra actividad diaria estamos continuamente trabajando con materias o sustancias peligrosas que pueden dar lugar a incendios y explosiones, poniendo en peligro vidas humanas y la Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Ministerio de Industria y Energía «BOE» núm. 298, de 14 de diciembre de 1993 Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012
51769 ORDEN INT/324/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias genéricas de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, Más detalles SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Página 1 de 5 Medellín, 19 de Abril de 2004 No. 10 STEMAS CONTRA INCENDIO Las estadísticas mundiales respecto a las pérdidas producidas por siniestros tales como sismos, inundaciones y otros riesgos catastróficos, Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS COLECCIÓN LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid Tels.: 91.349 51 29 / 4968 Más detalles EMERGENCIAS EN LABORATORIOS. Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA Mª CARMEN VIÑUALES EGUARAS INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS Más detalles El contrato se regirá, en lo que se refiere a los condicionantes técnicos, por la siguiente normativa:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EXTINTORES Y OTROS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROPIEDAD Más detalles Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE número 298 Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles PROTOCOLO DE EMERGENCIAS E INCENDIOS
1.- Generalidades PROTOCOLO DE EMERGENCIAS E INCENDIOS La prevención es una de las bases fundamentales del sistema de seguridad del Sistema DIF Jalisco, mediante la cual se busca garantizar la integridad Más detalles PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Objetivo conocer las características del fuego, su clasificación, formas de prevenirlo y combatirlo PREVENCIÓN Y CONTROL DE ROMBO INCENDIOS Más detalles DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Más detalles Riesgos laborales de los puestos de trabajo
MANUAL INFORMATIVO Riesgos laborales de los puestos de trabajo PREVENCIÓN DE INCENDIOS Salud Laboral Un objetivo compartido Presentación Como complemento al MANUAL INFORMATIVO de los Riesgos Generales Más detalles Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención
UNIDAD DIDÁCTICA 22 Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención 1. Normativa aplicable 2. Riesgos asociados al trabajo con baterías 3. Condiciones de las instalaciones 4. Medidas Más detalles APÉNDICE 7º NORMAS EN O UNE ACTUALMENTE EN VIGOR A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULADO COMO EN O UNE CORRESPONDIENTES. Pag.
APÉNDICE 7º NORMAS EN O UNE ACTUALMENTE EN VIGOR A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULADO COMO EN O UNE CORRESPONDIENTES Pag.: 1 GENERALIDADES: Las Normas EN o UNE que a continuación se relacionan Más detalles Convenio específico de colaboración entre la Dirección General de Política Energética y Minas y la Universidad Politécnica de Madrid
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE TÉCNICAS DE CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS EN LAS QUE SE EMPLEA TÉCNICA MINERA EN SU EJECUCIÓN Convenio específico de colaboración entre la Más detalles PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Un incendio es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia Más detalles TALLER DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES
DIRECCIÓN DELEGADA DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y MEDICINA LABORAL TALLER DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO? ANTES Esté preparado, conozca su vía de Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2012) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía Más detalles CONTROL DE INCENDIOS
CONTROL DE INCENDIOS OBJETIVOS Reconocer el comportamiento del fuego y la forma de prevenirlo y controlarlo a través de equipos de primera respuesta existentes en la empresa. Evitar o minimizar daños, Más detalles REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (Actualizado a Abril / 2010) ÍNDICE REAL DECRETO 2060/2008, Más detalles RIESGO DE INCENDIO. Mª José Aguado 17/02/2015 1
RIESGO DE INCENDIO Mª José Aguado 17/02/2015 1 DEFINICIÓN REACCIÓN QUÍMICA DE COMBUSTIÓN ENTRE UN COMBUSTIBLE Y UN COMBURENTE (O 2 ) SE CARACTERIZA POR: -NECESITA UNA APORTACIÓN DE CALOR (FOCO DE IGNICIÓN) Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles ANEP CODICEN. Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo
ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Actúe con serenidad. Deje aflorar sus mejores valores. ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Pablo de Más detalles Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
Sección SI 4 Instalaciones de protección contra s 1 Dotación de instalaciones de protección contra s 1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra s que se indican Más detalles (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de octubre de 2009)
ORDEN FORAL 425/2009, DE 1 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Más detalles 1.- Introducción. 2.- Definición, características y tipología. 3.- Ubicación. 4.- Manejo de la BIE. 5.- Elementos adicionales y otros sistemas fijos contra incendios. 5.1 Red de tuberías. 5.2 Fuente de Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
MÓDULO FORMATIVO Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad Resto de formación para completar el certificado de profesionalidad DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO Más detalles ORDENANZA SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE USO PRODUCTIVO
ORDENANZA SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS EN EDIFICIOS Y LOCALES DE USO PRODUCTIVO CAPITULO I: OBJETO Y APLICACION Art. 1.- Objeto 1.- Esta ordenanza tiene como objeto establecer las Más detalles EMERGENCIAS EN LABORATORIOS
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS PARA ELIMINARLO. CLASES DE Más detalles INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN QUIMICA DEL FUEGO Qué sabes del Fuego? Cómo es físicamente? (color, tamaño, etc.) Para qué sirve? Qué efectos produce Más detalles Curso Práctico : Jefe de Intervención. Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3
Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3 1. EXTINTOR PORTÁTIL... 3 1.1 Eficacia... 4 1.2 Presión... 5 1.3 Presentación de los extintores... 5 1.4 Marca de conformidad Más detalles Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ RESUMENDELMARCONORMATIVOACTUAL a)reglamentodealmacenamientodeproductosquímicos(apq) RD379/2001,RD2016/2004yRD105/2010 RD379/2001 Más detalles Extintores portátiles
Extintores portátiles Son equipos para combatir incendios incipientes. El exito en el control de un principio de incendio depende en gran medida de lo siguiente: Conocimiento Selección Ubicación Entrenamiento Más detalles ANEXO 02 GESTIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES
ANEXO 02 GESTIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES 1. INTRODUCCIÓN. Los extintores portátiles, presentes en la práctica totalidad de los centros educativos, son, con carácter general, el medio de extinción más Más detalles EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO
Pág. 15 adecuar la plantilla de personal a las necesidades del citado Instituto. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad con Más detalles MANUAL DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DEL EDEFICIO
MANUAL DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DEL EDEFICIO Los objetivos que se pretenden con la redacción de estos manuales son los siguientes: a) Conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido). Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles ESTADO DE DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO
ESTADO DE DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO Emilio Ángel Almazán Moro Jefe de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Mº de Industria, Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles REGLAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA UPV
REGLAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA UPV ÍNDICE 0.- INTRODUCCIÓN 1.- DEDUCCIONES POR FALLOS EN MANTENIMIENTO, CONDICIONES GENERALES. 2.- F1.- Más detalles MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (REAL DECRETO 1524/2011 DE 31 DE OCTUBRE) 470 HORAS+80 HORAS Más detalles I. Comunidad Autónoma
Página 49941 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación 16756 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se dictan Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: REAL DECRETO 
 real decreto 
 Artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Artículo 2
 artículo 3
 Artículo 3
 Real Decreto 
 Artículo 4
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Artículo 2
 Real Decreto 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Resolución