Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A187928%2C12.html
Timestamp: 2018-02-20 09:37:22+00:00

Document:
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen(Garagenverordnung - GarVO)... | arbeitssicherheit.de
Referenz: 2130-1-5
§ 11 GarVO – Rauchabschnitte, Brandabschnitte (1)
Außer Kraft am 6. April 2013 durch § 25 der Verordnung vom 8. März 2013 (GVOBl. M-V S. 254)
in sonstigen geschlossenen Garagen höchstens 2.500 qm betragen; sie darf höchstens doppelt so groß sein, wenn die Garagen Sprinkleranlagen haben. Ein Rauchabschnitt darf sich auch über mehrere Geschosse erstrecken.
(2) Öffnungen in den Wänden nach Absatz 1 müssen mit selbstschließenden und mindestens dichtschließenden Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können.
(3) Automatische Garagen müssen durch Brandwände in Brandabschnitte von höchstens 6.000 cbm Brutto-Rauminhalt unterteilt sein.
(4) § 29 Abs. 1 Nr. 2 BauO gilt nicht für Garagen.
§§ 2 - 17, Teil II - Bauvorschriften
§ 4 GarVO, Einstellplätze und Fahrgassen
§ 6 GarVO, Tragende Wände, Decken, Dächer
§ 9 GarVO, Brandwände
§ 10 GarVO, Pfeiler und Stützen
§§ 18 - 19, Teil III - Betriebsvorschriften
§§ 20 - 21, Teil IV - Bauvorlagen
§ 20 GarVO, Bauvorlagen
§ 21 GarVO (weggefallen)
§ 22 GarVO, Weiter gehende Anforderungen

References: § 11
 § 25
 § 29

§ 4

§ 6

§ 9

§ 10

§ 20

§ 21

§ 22