Source: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139314.333674
Timestamp: 2020-03-31 02:21:19+00:00

Document:
8.2 felújítás: meglévő töltőállomás műtárgyainak olyan átalakítása, amely az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló miniszteri rendelet szerint létesítési vagy használatbavételi engedély birtokában végezhető el;
9.3 forgalom: a szállító tartályokból a töltőállomásra lefejtett benzin éves mennyisége, amelyet az egy naptári évnél hosszabb ideje működő töltőállomásoknál az előző évben lefejtett mennyiség alapján, az ennél rövidebb ideje működő vagy engedélyezés alatt álló töltőállomásoknál a tervezett éves lefejtésre kerülő mennyiség alapján kell meghatározni;
19.4 új töltőállomás: olyan töltőállomás, amely a 11. pont szerint nem minősül meglévő töltőállomásnak;
3. §5 A tárolóberendezést az 1. melléklet szerinti követelményeknek megfelelően kell tervezni és üzemeltetni.
4. § (1)6 A szállítótartályt, a töltő- és ürítőberendezést a 2. melléklet szerinti követelményekkel összhangban kell megtervezni és üzemeltetni.
6. § (1)7
(2)8 A tárolóberendezések és szállítótartályok benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerére a rendeletben előírt követelmények betartását az üzemeltetőnek saját költségén kétévente a a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: műszaki biztonsági hatóság) igazoltatni kell.
(4)9 A pontforrásnak minősülő véggázkezelő és egyéb műszaki megoldású berendezés üzemeltetőjének a megengedett kibocsátási határérték betartását kétévente saját költségén, akkreditált laboratóriummal ellenőriztetnie kell, és az erről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldenie.
(5)10 Az automatikus monitoring rendszer üzemeltetése esetén a benzingőz befogási hatékonyság igazoltatását – a (3) bekezdéstől eltérően – három évente legalább egyszer kell elvégezni.
(6)11 Az üzemeltetőnek a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszer megfelelőségét az üzembe helyezés során a műszaki biztonsági hatósággal ellenőriztetni és igazoltatni kell. Az erről készült jegyzőkönyvet a hatóság megküldi a környezetvédelmi hatóság részére.
(7)12 A pontforrásnak minősülő véggázkezelő és egyéb műszaki megoldású berendezés esetén a megengedett határérték betartását az üzembe helyezés során az üzemeltetőnek akkreditált laboratóriummal ellenőriztetnie kell, és a jegyzőkönyvet meg kell küldenie a környezetvédelmi hatóságnak.
7. § (1)13 A környezetvédelmi hatóság a benzingőz-visszanyerő, véggázkezelő és a pontforrásnak minősülő véggázkezelő berendezésekről, rendszerekről nyilvántartást vezet.
7/A. Az európai uniós tájékoztatási kötelezettség14
7/A. § A 94/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése, 4. cikk (1) bekezdése, valamint 9. cikke szerinti tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.
8. § (1)15 Ha a műszaki biztonsági hatóság az ellenőrzése során az e rendeletben foglalt követelményektől eltérő működést tapasztal, ideértve az igazoltatási és ellenőrzési kötelezettség elmulasztását is, akkor az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.
(2)16 A környezetvédelmi hatóság az ellenőrzése során az e rendeletben foglalt követelményektől eltérően működtetett berendezések esetén – ideértve az igazoltatási és ellenőrzési kötelezettség elmulasztását is – a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
9/A. §17 (1) A 4. melléklet 7. pontja szerinti automata monitoring rendszert:
(2) E rendeletnek a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról szóló 38/2014. (IV. 4.) VM rendelettel (a továbbiakban: Módr. 1.) megállapított rendelkezéseit a Módr. 1. hatálybalépésekor18 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
a)19 az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről szóló, 1994. december 20-i 94/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)20 a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló, 2009. október 21-i 2009/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
c)21 a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló 2009/126/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. október 21-i 2014/99/EU bizottsági irányelvnek
4.23 Az üzemeltető az I. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszert és a véggázkezelő berendezéseket folyamatosan üzemképes állapotban tartja és működteti. Benzingőz környezetbe kerülésével járó meghibásodás esetén az üzemeltető a meghibásodott berendezésekhez csatlakozó tároló tartályok töltését megszünteti. A meghibásodásokról az üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a meghibásodás jellegét és észlelésének időpontját, a meghibásodott berendezés megnevezését, a töltés megszüntetésének és újbóli elindításának időpontját, valamint a javítás befejezésének időpontját.
7.24 A beépített véggázkezelő berendezéssel nem rendelkező tárolóberendezés tisztítása vagy ürességellenőrzése során a berendezés első alkalommal kizárólag a véggázkezelő berendezés csatlakoztatása céljából nyitható meg. A földfelszín felé telepített tárolótartályok ürességellenőrzése és tisztítása alatt a véggázkezelő berendezéseket folyamatosan működtetni kell. A földfelszín alá telepített tárolóberendezések esetén az ürességellenőrzést és az elsődleges véggázkezelést követően a véggázkezelő berendezést a tisztítás alatt nem kell alkalmazni.
8.25 A tárolóberendezést az üzemeltetőnek az üzembehelyezéssel egyidőben be kell jelenteni az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló rendelet melléklete szerinti bejelentőlapnak a környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével.
9.26 Az úszótetős tartályok kivételével a véggázkezelő berendezéssel ellátott tárolóberendezéseket fel kell szerelni olyan kijelző berendezéssel, amely folyamatosan, véletlenszerű ellenőrzések esetében is lehetővé teszi az ellenőrző műszaki biztonsági hatóság vagy környezetvédelmi hatóság számára annak megállapítását, hogy a véggázkezelő berendezés működik-e.
4.27 Az üzemeltető az I. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszert és a véggázkezelő berendezéseket folyamatosan üzemképes állapotban tartja és működteti. A töltőhelyen fellépő, benzingőz-szivárgással együtt járó meghibásodás esetén az üzemeltető a szállítótartályok feltöltési műveletét megszakítja és a töltést megszünteti. A meghibásodásokról az üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a meghibásodás jellegét és észlelésének időpontját, a meghibásodott berendezés megnevezését, a töltés megszüntetésének és újbóli elindításának időpontját, valamint a javítás befejezésének időpontját.
5.28 Amikor helyhez kötött tartályból szállítójármű tartályába, illetve szállítójármű tartályából helyhez kötött tartályba töltenek át benzint, akkor a benzin áramlása csak a gőzvisszavezető vagy véggázkezelő berendezés csatlakoztatása és működésbe hozása esetén indulhat meg, ezért olyan gázinga reteszt kell alkalmazni, amely meggátolja a tömlőcsatlakoztatás és a gőzvisszavezető vagy véggázkezelő rendszer megindulása nélküli lefejtést.
7.29 A szállítótartály tisztítása vagy ürességellenőrzése során, a tartály első alkalommal kizárólag a véggázkezelő berendezés csatlakoztatása céljából nyitható meg. Szállítótartály ürességellenőrzése és tisztítása alatt a véggázkezelő berendezéseket folyamatosan működtetni kell.
– API Recommended Practice 1004 (1004-es API javasolt módszer)
Alsótöltés és gőzvisszanyerés MC-306-os tartályú gépjárművek esetén (2.1.1.1. fejezet – Az alsótöltéshez használt adapter típusa)
Alsótöltés és gőzvisszanyerés MC-306-os tartályú gépjárművek esetén (4.1.1.2. fejezet – Gőzvisszanyerő adapter)
4.1.1. A folyadék adapterek középvonalának magassága legfeljebb 1,4 méter lehet (terhelés nélkül) és legalább 0,5 méternek kell lennie (folyadékkal megtöltve). Az ajánlott magasság 0,7–1,0 méter.
3.30 Az üzemeltető köteles az I. fázisú és a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszert és a véggázkezelő berendezéseket folyamatosan üzemképes állapotban tartani és működtetni. Benzingőz környezetbe kerülésével járó meghibásodás esetén – a 7. pontban foglalt kivétellel – az üzemeltető köteles a meghibásodott berendezésekhez csatlakozó tárolóberendezéseknél és kútoszlopoknál a töltést és a lefejtést a meghibásodást követő 24 órán belül megszüntetni. A meghibásodásokról az üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a meghibásodás jellegét és észlelésének időpontját, a meghibásodott berendezés megnevezését, a töltés és a lefejtés megszüntetésének és újbóli elindításának időpontját, valamint a javítás befejezésének időpontját.
5.31 A töltőállomáson aktív védelem esetén a gépjármű üzemanyagtartályának töltésekor az üzemanyagtartályból kiszorított gőzök vákuumszivattyú segítségével, csővezetéken keresztül kerülnek vissza a föld alatti tárolóberendezésbe. A benzingőz/benzin arány legalább 0,95, de legfeljebb 1,05 kell, hogy legyen. A II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer benzingőz befogási hatékonysága legalább 85%-os kell, hogy legyen, amelyet a gyártó az MSZ EN 16321-1:2014 hivatkozási számú, „Benzingőz-visszavezetés a gépjárművek üzemanyagtöltő állomásokon való tankolása idején. 1. rész: A benzingőz-visszavezető rendszerek eredményességének értékeléséhez alkalmazott típusjóváhagyás vizsgálati módszerei” című szabvány szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel igazol.
5a.32 A töltőállomásoknál a benzingőz befogási hatékonyság igazolásához a benzingőz/benzin arány mérését kell elvégezni. A mérést az MSZ EN 16321-2:2014 hivatkozási számú, „Benzingőz-visszavezetés a gépjárművek üzemanyagtöltő állomásokon való tankolása idején. 2. rész: Az üzemanyagtöltő állomáson a benzingőz-visszavezetést felügyelő rendszer ellenőrzésének vizsgálati módszerei” című szabvány szerint vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell végrehajtani. A II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer benzingőz befogási hatékonysága akkor megfelelő, ha a mérés alapján a benzingőz/benzin arány megfelel az 5. pont szerinti követelménynek.
7.33 Azoknak a töltőállomásoknak a kútoszlopait, amelyek forgalma:
1 A 2. § 7. pontját a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
2 A 2. § 8. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 A 2. § 9. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
4 A 2. § 19. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
5 A 3. § a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
6 A 4. § (1) bekezdése a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
7 A 6. § (1) bekezdését a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
8 A 6. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § a) pontja, a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.
9 A 6. § (4) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § b) pontja szerint módosított szöveg.
10 A 6. § (5) bekezdése a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.
11 A 6. § (6) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § c) pontja szerint módosított szöveg.
12 A 6. § (7) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § d) pontja szerint módosított szöveg.
13 A 7. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § e) pontja szerint módosított szöveg.
14 A 7/A. alcímet (7/A. §) a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.
15 A 8. § (1) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § f) pontja szerint módosított szöveg.
16 A 8. § (2) bekezdése a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § g) pontja szerint módosított szöveg.
17 A 9/A. §-t a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.
18 A hatálybalépés napja: 2014. április 12.
19 A 10. § a) pontja az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
20 A 10. § b) pontja az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
21 A 10. § c) pontját az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.
23 Az 1. melléklet 4. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
24 Az 1. melléklet 7. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
25 Az 1. melléklet 8. pontja a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § h) pontja szerint módosított szöveg.
26 Az 1. melléklet 9. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 30. § h) pontja szerint módosított szöveg.
27 A 2. melléklet 4. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
28 A 2. melléklet 5. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
29 A 2. melléklet 7. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
30 A 4. melléklet 3. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
31 A 4. melléklet 5. pontja az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
32 A 4. melléklet 5a. pontját az 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.
33 A 4. melléklet 7. pontja a 38/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

References: §5
 §17
 § 7
 § 8
 § 9
 § 19