Source: http://docplayer.cz/3103453-2-15-16-navrhovani-vodovodnich-pripojek-16-1-obecne-zasady-16-2-technicke-pozadavky-na-pripojky-material-profil.html
Timestamp: 2017-07-24 16:54:00+00:00

Document:
2/ Navrhování vodovodních přípojek Obecné zásady Technické požadavky na přípojky materiál, profil - PDF
2/ Navrhování vodovodních přípojek Obecné zásady Technické požadavky na přípojky materiál, profil
Download "2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil"
1 Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy, platné od Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) pro účely řízení o zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky (dále jen přípojky) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ), jako provozovatel vodovodů a kanalizací dle 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) zastupuje vlastníka vodovodů a kanalizací hlavní město Prahu a správce tohoto majetku Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. (dále jen PVS) Přípojka je samostatná stavba. Ke stavbě přípojky je stavebník povinen si zajistit rozhodnutí o umístění stavby ( 79 SZ), příp. územní souhlas ( 96 SZ), postupovat v souladu s 103 a násl. SZ a při přípravě a realizaci stavby se řídit technickými požadavky na přípojky (ve smyslu 8 odst. 5 a 36 odst. 3 zákona). PVK vydá vyjádření k projektové dokumentaci stavby přípojky a následně souhlasné stanovisko k užívání přípojky po splnění těchto Technických požadavků stavebníkem při realizaci přípojky: 1. Před realizací stavby přípojky stavebník zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky (viz vzor č. 6-7) v rozsahu Technických požadavků a předá ji PVK k posouzení a vydání vyjádření. 2. Při navrhování přípojky bude stavebník dodržovat zákon a vyhlášku č. 428 /2001 Sb., kterou se provádí tento zákon, Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m.prahy a respektovat vyjádření PVK k projektové dokumentaci. 3. Napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, které PVK provozuje, je oprávněna provádět pouze PVK* bez ohledu na to, zda připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. Požadavek na napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky navrtávkou je nutné oznámit na příslušný provoz PVK minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem. Při napojení vodovodní přípojky výsekem je nutné projednat s provozem PVK přerušení dodávky vody v dotčené lokalitě minimálně 30 dní před požadovaným termínem pro napojení. 4. V souladu s ust. 8 odst. 5 zákona stavebník hradí náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci včetně odbočení s uzávěrem, které se po napojení přípojky stane součástí věci hlavní vodovodu. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že toto odbočení s uzávěrem se stane jako neoddělitelná součást vodovodu vlastnictvím vlastníka vodovodu. 5. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu lze provádět výkopové práce podle 23 zákona pouze na základě písemného souhlasu PVK. 6. Vodovodní armatury stávajícího vodovodu nebo kanalizace musejí být po celou dobu výstavby přípojky přístupné a stavební činností nesmí dojít k jejich poškození. 7. Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí (finanční náklady na vyčištění uplatní PVK u stavebníka akce). 8. Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. 9. Stavebník a dodavatel odpovídají za škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávajícím vodovodu nebo kanalizaci nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení. 10. Část vodovodní i kanalizační přípojky, která je uložena v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství i pozemcích soukromých, musí splňovat podmínky ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. 1/152 11. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity znečištění odpadních vod, stanovené platným kanalizačním řádem v povodí příslušné čistírny odpadních vod. Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo rozmělněné, které se musí jako odpad likvidovat tzv. suchou cestou, nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace. 12. Stavebník kanalizační přípojky je povinen dodržet povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z kanalizačního řádu. Bude-li stavebník (dále též jako odběratel) vypouštět do kanalizace odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek viz příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nebo odpadní vody překračující limity znečištění stanovené v kanalizačním řádu, pak tyto případy projedná s PVS a při uzavření smlouvy s PVK o odvádění odpadních vod předloží povolení vodoprávního úřadu, obsahující podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod. 13. Stavebník zajistí zpracování geodetického zaměření skutečného provedení přípojky, dle zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb., v platném znění, a jedno vyhotovení předá PVK nejpozději do dvou měsíců od data dokončení stavby přípojky. Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky musí být zpracováno dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy. 14. Pokud stavebník PVK nepředá geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do dvou měsíců od data její realizace, nebude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko k užívání vodovodní přípojky a nebo kanalizační přípojky. 15. Bez souhlasného stanoviska PVK k užívání vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, nebude se stavebníkem uzavřena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod a nebude mu dodávána voda či odváděna odpadní/srážková voda. 16. Navrhování vodovodních přípojek 16.1 Obecné zásady Trasa a výškové uložení přípojky musí respektovat závazné články ČSN Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu odběratele Zásady pro navrhování, výstavbu a opravu vodovodních přípojek stanovuje ČSN Vodovodní přípojky Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného zdroje vody Vodovodní přípojka nesmí být vedena v prostředí znečištěném zdravotně škodlivými látkami, pokud jiné vedení není možné nebo je neúměrně nákladné, musí být provedena opatření zabraňující znečištění vody při poruchách a opravách Poloha uzávěru na přípojce musí být označena vhodně umístěnou orientační tabulkou Technické požadavky na přípojky materiál, profil Vodovodní přípojky se v rámci systému zásobování hl.m. Prahy navrhují z těchto materiálů: PE HD SDR 11 nebo 17 s ochrannou vrstvou, PE - X : o všech profilů přípojek z rozváděcích řadů PE o u přípojek menších než DN 100, připojených na litinové rozváděcí řady o u přípojek z rozváděcích řadů z ostatních materiálů dle místních podmínek tvárná litina: o u přípojek z litinových rozváděcích řadů v zemi, je-li světlost přípojky DN 100 a větší o u všech přípojek z litinových řadů situovaných v kolektorech o u přípojek ze všech materiálů rozváděcích řadů, vede-li přípojka v blízkosti teplovodů nebo parovodů 2/153 ocel: o pro přípojky lze použít výjimečně v odůvodněných případech na základě souhlasu PVK. nerezová ocel Minimální profil přípojky se navrhuje 5/4 resp. PE d 40. Případy krátkodobých provizorních a malých odběrů se řeší individuálně Celá vodovodní přípojka se navrhuje se stejnou jmenovitou světlostí Sklon uložení potrubí přípojky se navrhuje min. 1 %, pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu Přípojky se navrhují kratší než 50 m, pokud to podmínky v dané lokalitě umožňují Přípojky delší než 5 m z nevodivého materiálu (PE) se pro usnadnění lokalizace doplňují identifikačním vodičem, kratší přípojky se jím doplňují v případě, že trasu přípojky nelze vést kolmo k objektu odběratele Uzávěr přípojky se vyvede zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. Ovládací tyče zemních souprav se zajišťují proti vysunutí Umístění vodoměrné sestavy: Vodoměrná šachta nesmí být umístěna v komunikaci, chodníku, parkovišti anebo v odstavné ploše. Pokud je vodoměrná šachta na pozemku přináležejícímu k připojované nemovitosti, musí být situována co nejblíže k hranici pozemku. Vodoměrnou sestavu pro rodinné domy je možné umístit do budovy v případě, že je vzdálenost od budovy k hranici pozemku max. 7 m. Umístění vodoměrné šachty pro bytové domy, areály a podobně se musí posoudit individuálně. U nepodsklepených objektů musí být vodoměrná sestava umístěna ve vodoměrné šachtě těsně za hranicí pozemku Po dohodě s PVK je možné navrhnout jiné řešení možnosti odečítání odebraného množství vody, např. elektronické snímání měřených dat vodoměru s vyvedením na hranici nemovitosti odběratele či dálkový odečet Na zokruhovaných vodovodních sítích se napojení přípojky pro objekt vyžadující nepřetržitou dodávku vody (nemocnice, výměníková stanice, průmyslový objekt atd.) řeší osazením dělícího šoupěte na rozváděcí řad s obtokem se dvěma přípojkovými uzávěry nebo dvěma uzávěry na rozváděcím řadu před a za odbočením přípojky tak, aby v případě poruchy řadu byl přítok do přípojky zajištěn z neporušené části řadu Pokud není mezi odběratelem, PVS a PVK dohodnuto jinak, musí být všechny vnitřní vodovody připojené na pražský zásobní systém navrženy a realizovány na provozní tlak 1,0 MPa Napojení přípojek se provádí: navrtávkou platí pro světlosti přípojek do DN 100, profil navrtávky musí být shodný s profilem přípojky, typ navrtávacího pasu musí odpovídat materiálu rozváděcího řadu, osazením tvarovky s odbočkou na veřejném řadu a šoupěte na odbočce platí pro přípojky větších světlostí ( DN 100) Přípojky z PE se přednostně provádějí z jednoho kusu potrubí (nejedná-li se o přemístění z dočasné vodoměrné šachty do suterénu objektu). Pokud PE potrubí není dodáváno v návinech, spojuje se výhradně svařováním na tupo či elektrotvarovkou Prostup přípojky zdí nebo základem se zabezpečuje tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla narušena izolace zdiva budovy (uložením potrubí přípojky do chráničky a její utěsnění proti vnikání vody do objektu) Dodatečné napojení přípojky na vodovod situovaný v kolektoru se přednostně řeší navrtávkou. Tento případ se řeší individuálně, projednává se s PVK a příslušným správcem kolektoru. 3/154 16.3 Měření průtoku vody, vodoměrné sestavy Způsob měření, vodoměr a jeho umístění se navrhují podle požadavků PVK. Vodoměr osazuje PVK podle technických podmínek výrobce Pokud je přípojkou možné odebírat i vodu pro protipožární zásah, vodoměr musí vyhovět jak pro běžný provoz, tak pro dodávku požární vody. Variantou je zřídit samostatnou přípojku pro odběr požární vody vybavenou samostatným měřením Vodoměrná sestava se: v budově odběratele (zpravidla v suterénu na suchém větraném místě, potrubí nesmí být zakryté) ve vodoměrné šachtě v budově (např. u nepodsklepených budov) ve vodoměrné šachtě mimo budovu odběratele Vodoměr dodává a osazuje PVK až po uvedení řadu do provozu. Pro osazení vodoměru je zapotřebí: předepsaná vynechaná délka ve vodoměrné sestavě (v závislosti na velikosti vodoměru viz dále) pro připojení vodoměru převlečné matice nebo příruby předepsaných světlostí (v závislosti na profilu vodoměru viz dále) Dodávku celé vodoměrné sestavy je možné objednat u PVK Vodoměr se osazuje ve vodorovné poloze, min. 0,2 m od stěny objektu (šachty nebo budovy), min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou. Na PE přípojkách světlosti 5/4 2, resp. PE 40 PE 63 (závitové spoje) vodoměrná sestava ve směru toku vody se skládá z komponentů: přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem průchozí uzávěr (lze použít i kulový) filtr redukce převlečná matice 1 pro vodoměr Q3-4 m 3 /hod nebo převlečná matice 5/4 pro vodoměr Q3-6,3 m 3 /hod nebo převlečná matice 6/4 pro vodoměr Q3-16 m 3 /hod vodoměr Q3-4 m 3 /hod (DN 20, resp. 3/4 stav. délky 165/190 mm), pro montáž vynechaná délka 165/195mm nebo vodoměr Q3-6,3 m 3 /hod (DN 30, resp. 1 stav. délky 175 mm), pro montáž vynechaná délka 175 mm nebo vodoměr Q3-16 m 3 /hod ((DN 40, resp. 6/4 stav.délky 300 mm), pro montáž vynechaná délka 300 mm převlečná matice 1 pro vodoměr Q3-4 m 3 /hod nebo převlečná matice 5/4 pro vodoměr Q3-6,3 m 3 /hod nebo převlečná matice 6/4 pro vodoměr Q3-16 m 3 /hod redukce průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový) zpětný ventil nebo klapka přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky. Na litinových přípojkách (přírubové spoje) vodoměrnou sestavu ve směru toku vody se skládá z komponentů: litinová tvarovka ukončená přírubou uzávěr (šoupě nebo kulový kohout) přírubová redukce 4/155 filtr přírubová tvarovka TP délky 5x DN vodoměr šroubový přírubový DN 50 stav. délky 270 mm, pro montáž vynechaná délka 280 mm nebo vodoměr šroubový přírubový DN 80 (příruba s osmi otvory) stav. délky 300 mm, pro montáž vynechaná délka 310 mm přírubová tvarovka TP délky 3x DN redukce pryžový kompenzátor (montážní vložka) uzávěr (šoupě nebo kulový kohout) přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním zpětná klapka přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním přechodka na vnitřní vodovod Pro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je nutné projednat s PVK. Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky. Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové TP tvarovky, ne tvarovky hrdlové). přírubová tvarovka T s odbočkou a vypouštěním přechodka na vnitřní vodovod Pro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je nutné projednat s PVK. Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky. Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové TP tvarovky, ne tvarovky hrdlové) Vodoměrné šachty na přípojkách Ve vodoměrné šachtě může být uloženo pouze vodovodní potrubí Šachty lze navrhovat betonové i plastové. Velikost šachet se odvozuje od rozměrů vodoměrné sestavy. Minimální půdorysné rozměry šachty pro měření odběru vody rozsahu viz tabulka Tabulka 1 DN vodoměrů (dle ČSN EN A1). Minimální výška venkovní šachty je zpravidla 1,8 m Návrh plastových, případně sklolaminátových šachet umístěných v dopravních cestách pojížděných vozidly je třeba doložit statickým posouzením. Velikost šachet a délky vodoměrných sestav v závislosti na velikosti použitého vodoměru: 5/156 Tabulka 2 DN vodoměrů (dle ČSN EN A1) Vodoměr Orientační délka vodoměrné sestavy (mm) Přípojka Šachta průtok, DN standardní komponenty zkrácené komponenty materiál profil (mm) tvar min. půdorysné rozměry (d x š) Q3 4 obdélník 1000 x 900 mm PE - HD d = 40 (DN 20) kruh Ø 1000 mm Q3 6,3 obdélník 1200 x 900 mm (DN 25) PE - HD d = 63 kruh Ø 1200 mm ovál 1200 x 900 mm Q3 10 obdélník 1500 x 1000 mm (DN 30) PE - HD d = 63 kruh Ø 1500 mm ovál 1500 x 1000 mm Q3 16 PE - HD d = 90 obdélník 1800 x 1000 mm (DN 40) kruh Ø 1800 mm LTH DN = 80 ovál 1800 x 1000 mm Q3 dle odebíra- PE - HD d = 90 obdélník 2200 x 1200 mm ného množství (DN 50) LTH DN = 80 kruh Ø 2200 mm PE - HD d = ovál 2200 x 1200 mm LTH DN = 100 Q3 dle odebíra- PE - HD d = 110 ného množství obdélník 2400 x 1200 mm (DN 80) LTH DN = 100 kruh Ø 2400 mm PE - HD d = 160 LTH DN = 150 ovál 2400 x 1200 mm Poznámky: 1) h = minimální světlá výška ode dna ke stropu nebo k poklopu kónusu h = min mm 2) každá šachta může mít čtyři varianty dle třídy zatížení poklopu - A15 plochy výlučně používané chodci nebo cyklisty - B125 chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů - C250 plochy odvodňovacích pruhů komunikací - D400 komunikace a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy silničních vozidel 3) hloubka potrubí ústícího do šachet je v rozmezí 1,2 1,5 m pod úrovní terénu 4) v případě požadavku na odbočku pro podružný vodoměr nutné použít délku (ø) šachty větší o min. 40 cm Při konstrukčním řešení venkovních vodoměrných šachet je třeba vždy vzít v úvahu jejich umístění v terénu místo jejich zabudování, rozlišovat jednotlivé skupiny míst (1 6) a podle nich zvolit staticky vhodnou konstrukci šachty a třídu zatížení poklopu šachty (A 15 F 900) nebo v případě průmyslově vyráběných šachet navrhnout po dohodě s výrobcem takovou úpravu šachty, která zajistí splnění limitních podmínek všech v úvahu přicházejících mezních stavů (stabilita, napětí, deformace, vztlak). 6/157 17. Navrhování kanalizačních přípojek 17.1 Obecné zásady Kanalizační přípojky musí respektovat ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN Vnitřní kanalizace Zařizovací předměty, umístěné pod úrovní nivelety ulice v místě zaústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, musí být zajištěny vhodným technickým zařízením proti zpětnému vzdutí odpadní vody podle ČSN EN , ČSN EN a ČSN Každá nemovitost má v případě jednotné kanalizace jednu samostatnou přípojku. V případě oddílné kanalizace pak jednu přípojku splaškovou a jednu přípojku dešťovou Aby se zabránilo nežádoucímu ředění odpadních vod přiváděných na ČOV, nelze na splaškovou a jednotnou kanalizaci napojovat tzv. balastní vody Požaduje se přednostně likvidovat dešťové vody na pozemku stavebníka. Po dohodě s PVK je na základě hydrologického průzkum možné navrhnout jiné řešení Umístění jímek, spádových stupňů, vpustí nebo jiných zařízení, které jsou součástí vnitřní kanalizace, v uličním a chodníkovém prostranství veřejně přístupném není přípustné Směrové a výškové vedení Přípojka má být vedena na veřejném prostranství v přímém směru, přednostně kolmo na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Změnu trasy nebo sklonu lze provádět pouze v prostoru vstupní šachty, nebo ve spadišti Úhel napojování přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu obecně držet zásadu kolmých odbočných tvarovek, napojení v úhlu 45o povolit v případech, kdy kolmá odbočka není ve výrobním programu (PP). Rovněž tak i dodatečné napojování vývrtem provádět výhradně kolmo Napojení přípojek z významných objektů (školy, nemocnice atd.) se doporučuje, z důvodu snadného čištění, do vstupní šachty. Obdobně se doporučuje napojení přípojek do koncových šachet kanalizace Přípojka má být uložena v nezámrzné hloubce, pod energetickým vedením a pod vodovodem Sklony a profily Nejmenší přípustný sklon přípojky DN 200 je 1 %. Tento sklon se používá pouze v odůvodněných případech, jako minimální sklon se doporučuje použít 2 %. Největší přípustný sklon přípojky je 40 %. Pokud na přípojce vychází větší sklon, je nutno použít spádový stupeň, umístěný na pozemku odvodňované nemovitosti Šikmé a kolmé odbočky na trubních řadech a stokové vložky, osazené na zděných stokách, jsou vždy profilu DN 200. Výjimečné snížení profilu přípojky na DN 150 lze použít pouze se souhlasem správce a provozovatele kanalizace v rozsahu jejich kompetencí Revizní šachty Na přípojce na pozemku odvodňované nemovitosti se umísťují vstupní šachty. Tyto šachty nemají být od oplocení (hranice pozemku) vzdáleny více než 2,0 m. V případě, že není u sídlištních objektů hranice specifikována a objekty nejsou oploceny, umísťuje se šachta v zelené ploše přilehající k objektu v těsné blízkosti hranice zelené plochy s chodníkem či komunikací Spádové stupně Při velkém výškovém rozdílu, kdy nelze vybudovat přípojku v jednotném sklonu, je nutno na přípojce vybudovat spádový stupeň. Výstavba svislého trubního úseku na přípojkách mimo spádový stupeň není dovolena. 7/158 Pro kanalizační přípojky je možno použít tři typy spádových stupňů: a. První typ A je pro přípojky do profilu DN 200. Konstrukce spadiště je vytvořena ze skruží DN 1000 uložených na betonový základ. Potrubí přípojky je vedeno podél svislé stěny, ke které musí být dostatečně připevněno. Ve výkresové příloze je uvedena varianta, kde svislé potrubí přípojky ve dně šachty přechází do sklonu min. 2,0 % a dále pokračuje ze šachty do stoky. Ve dně šachty je na potrubí umístěn čisticí kus. Další čisticí kus je umístěn na svislém potrubí. Potrubí je dále vyvedeno vzhůru do úrovně 1,0 m pod poklop, kde je uzavřeno zaslepovací přírubou. Aby byly příruba i čisticí kus na svislém úseku přístupny pro údržbu, umístí se 1,2 1,5 m pod ně protilehlé žebříkové stupadlo (proti stupadlu zajišťujícímu vstup do spadiště). Spadiště je zakryto poklopem DN 600 umístěným na vyrovnávací prstenec a železobetonovou přechodovou desku s otvorem 600 mm. Jako alternativa se povoluje potrubí ve dně spadiště včetně čisticího kusu nahradit otevřeným žlábkem (řešení jako u vstupní šachty). Svislé potrubí musí být v tom případě nasměrováno do žlábku pomocí kolena DN 200. b. Druhý typ B řeší variantně umístění spádového stupně mimo vlastní šachtu. Přívodní potrubí je propojeno do šachty. Svislá část je svedena na dno šachty, kde je osazen čisticí kus. Přívodní část přípojky lze čistit ze šachty. c. Třetí typ C na kanalizační přípojce lze navrhnout provedení spádového stupně v prefabrikované šachtě DN 1000 s vnitřním plastovým potrubím a s napojením přípojky do šachty pomocí sedlové odbočky mechanicky upevňované. d. Čtvrtý typ je spadiště obdobného provedení jako na kanalizačních stokách. Používá se při profilu přípojky DN 300 a DN Seznam příloh: 1. schéma vodovodní přípojky z litiny od DN 80 včetně vodoměrné sestavy 2. schéma vodovodní přípojky z PE do DN2 včetně vodoměrné sestavy 3. domovní kanalizační přípojka 4. spádový stupeň na domovní kanalizační přípojce varianta A 5. spádový stupeň na domovní kanalizační přípojce varianta B 6. schéma kanalizační přípojky 7. schéma vodovodní přípojky Informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny zejména v 3, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a dále v Městských standardech vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy. Uvedený zákon je dostupný na internetových stránkách nebo je k nahlédnutí v Zákaznickém centru PVK, Dykova ul. 3, Praha 10. Soubor technických normativů, označených jako Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl.m.Prahy je technickým podkladem pro projektování a výstavbu vodohospodářských zařízení. Lze jej získat na adrese Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 2, Praha 1. 8/159 9/1510 10/1511 11/1512 12/1513 13/1514 14/1515 15/15 Podobné dokumenty
Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního Více Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín
Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační Více Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek
Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje Více Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka
1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související Více TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV
TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na Více VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační Více PODMÍNKY PRO NAVRHOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ I PROVÁDĚNÍ. VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK v obci Hostěnice
PODMÍNKY PRO NAVRHOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ I PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK v obci Hostěnice A. OBECNÉ INFORMACE PRO STAVEBNÍKY Vodovodní přípojka je dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou Více Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované společností Více D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)
P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ Více TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1
SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA Více TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY Více 10 Vnitřní kanalizace 3.díl
10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí Více 2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i Více Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad
Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení Více Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa
Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch. Více TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou Více Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2
Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy... Více 1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6
1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5 Více Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168, DIČ: CZ49455168 Technické podmínky pro připojení nemovitostí na veřejný vodovod, které platí pro vodovodní řady provozované Více F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Více Technická zpráva zdravotní technika
F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků Více KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA INSTRUKCE K JEDNOTNÉMU PROVÁDĚNÍ Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 IČ: 49454587 ver. 20150115 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1. Výchozí podklady 1. Více 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub
5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika Více Informace vlastníkům vodohospodářské infrastruktury v souladu s 36 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb. Provozovatel:
Informace vlastníkům vodohospodářské infrastruktury v souladu s 36 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb. Provozovatel: Radouňská vodohospodářská společnost a.s. Jiráskovo předměstí 935/II, 377 01 Jindřichův Hradec Více K existenci síti (ke stavebnímu záměru), pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne pod zn.: 9773N007050/R004600/2009/0R.
Severomoravské vo-íovccy ~ ka'~a!jzace Ostrava 2.5. SEVEROMORAVSKÉVODOVODY A KANALZACE OSTRAVA a.s. se sídlem Ostrava 28. října 169 PSČ 70945 Jiří Boháč Nový Svět 41063 735 64 Havířov-Suchá PAvLíKOVÁ Bohdana Více 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...
OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky... Více TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována Více VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 Více TZB Městské stavitelsví
Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního Více Vytápění BT01 TZB II - cvičení
CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání Více NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ
Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS 25.07 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 1 10.6.2008 1 / 8 NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ Obsah interní dokumentace Více SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Akce: Obec Bory - kanalizační přípojky Příloha: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň PD: Projektová dokumentace k územnímu souhlasu Zpracovatel PD: PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Středisko Tišnov - Více Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ
Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso Více Technická Zpráva. Příloha 1. K projektové dokumentaci. Vypracoval:Ondřej Matějka. Dne: Dne: Stavba: Rodinný dům, 2.
Příloha 1 Technická Zpráva K projektové dokumentaci Vypracoval:Ondřej Matějka Schválil: Dne: 13.10.2009 Dne: 13.10.2009 Stavba: Rodinný dům, 2.NP Stavebník:Petr Svoboda Stupeň: Obsah: A. Identifikační Více 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...
OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3. Více STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY
SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ Více Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov
Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL Více F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ Více B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBEC ZLATÁ OLEŠNICE MODERNIZACE OBECNÍHO VODOVODU DOKUMENTACE STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ Trutnov 01/2016 1 Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 2. Celkový Více ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE Více KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA INSTRUKCE K JEDNOTNÉMU PROVÁDĚNÍ Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 IČ: 49454587 ver. 20150115 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1. Výchozí podklady 1. Více B souhrnná technická zpráva
B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú. Více ZTI vodovod, kanalizace, plynovod
ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod Více Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA : 1. Použité podklady: Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. 2. Stávající sítě: Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a Více DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč
DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy Více IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice , Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy Více kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru
VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více Více 1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5
1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR... Více D.IO.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
projektu pro provádění stavby (DPS) PŘÍSTAVBA MZŠ POLESNÁ Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Projektant : spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Objekt: IO 01 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE Zak. Více DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního Více Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel Více TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody kanalizace a vody prováděné v rámci plánovaných stavebních úprav budovy D na ambulance. Stávající objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně Více D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Technické řešení stavby Umístění stok splaškové kanalizace vyplývá ze spádových poměrů, možností vzhledem k navrženým IS a místa napojení na nově navrženou čistírnu odpadních Více Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.
Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli. Více PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou. Více Technická zpráva obsah
Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační Více Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Více XXSmall atelier Ing. Filip Haška. Drásov, ulice Severní prodloužení splaškové kanalizace STAVEBNÍ ČÁST. B. Souhrnná technická zpráva B.
INVESTOR: Městys Drásov, Drásov 61, 664 24; IČ:00281727 PROJEKTANT CELKU: NÁZEV AKCE: Drásov, ulice Severní prodloužení splaškové kanalizace NÁZEV ČÁSTI: OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST XXSmall atelier Jungmannova Více Technická zpráva obsah
Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační Více F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty
F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích Více D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP
1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce Více 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 3.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...
1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 05 VODOVODNÍ ŘAD... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3. SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA... 3 3.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... Více ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA
APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice Více SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:
1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 SO 05 Areálová splašková kanalizace... 4 2.2 SO 06 Areálová dešťová kanalizace... 4 2.3 Hydrotechnické výpočty... Více 12 Odběrná plynová zařízení
12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL Více SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová, Více 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 13, Díl 7, Kapitola 3, str. 1 13/7.3 VNITŘNÍ ROZVODY VODY Zajišťuje dopravu vody od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu ke všem výtokům a zařízením. Při návrhu Více VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU
PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014 Více SO 00: Ostatní náklady
Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Více VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VNITŘNÍ KANALIZACE 1.část Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 23. února 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY TYPOLOGIE ODPADNÍ VODY PRINCIP Více POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430
zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu Více PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Pracoviště Plzeň Barrandova 28 326 00 PLZEŇ Obec Hrádek u Sušice Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje/tel./mobil Datum Jiří Čech / 377519813 / 731572991 6.9.2012 e-mail: jiri.cech@provod.cz Věc: Akce: Více ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO Více Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice
Výstavba veřejné splaškové kanalizace Markvartovice Otázky a odpovědi 1. Co se rozumí splašky? Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny, Více EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Více 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný Více OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI
Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské Více STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Standardy VAS, a.s., divize Třebíč pro vodovodní a kanalizační přípojky jsou zpracovány jako závazná metodika pro všechny stupně projektových dokumentací Více Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam Více Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10
Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní Více D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP
D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, Více A. Průvodní a technická zpráva
A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02 Více Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286
tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000 Více Městské standardy vodohospodářských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy
plus pro áš projekt stupní šachty vodohospodářských a kanalizačních zařízení na území Generel odvodnění hlavního města Prahy (dále GO HMP) je dokument, který řeší koncepci kanalizačního systému HMP Z pohledu Více IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy Více INSTRUKCE K JEDNOTNÉMU PROVÁDĚNÍ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA INSTRUKCE K JEDNOTNÉMU PROVÁDĚNÍ Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 IČ: 49454587 ver. 20150115 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1. Výchozí podklady 1. Více Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek
Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na Více 327 x 164(185) Ø 110/100/ 90/75. HL Lapače střešních splavenin. Odvodnění dešťových srážek DN110
Ø 110/100/ 90/75 327 x 164(185) 255 HL Lapače střešních splavenin Odvodnění dešťových srážek 490 www.hutterer-lechner.com HL Lapače střešních splavenin Základní informace k projektování a realizaci Ke Více VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ. Technická zpráva
VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 F.1.4.e. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Technická zpráva Dokumentace pro stavební povolení 1. Úvod Záměrem investora je výstavba skladové haly s Více Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a Více ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles) Více Splašková kanalizace a ČOV Mirošov
Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem Více F2.1 Rekonstrukce komunikace
P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na Více Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS
OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje... Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 183
 zákona č. 274
 zákona č. 200
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274