Source: https://docs.izuba.fr/fr/index.php/Onglet_RT2012_/_Groupe
Timestamp: 2020-07-11 05:03:13+00:00

Document:
Onglet RT2012 / Groupe — Documentation Pleiades v3, novaEQUER v1
Onglet RT2012 / Groupe
Manuel Alcyone
Contacts RT
Zonage RT
Caractéristiques de paroi
Outil paroi ouverte
Décrire des parois
Géométrie de la paroi
Casquettes et masques proches
Palettes d'affectation
Définir différentes parties de bâtiment
Changer la composition des parois
Visualiser et définir le sens des parois
Changer les états de surface
Résultats d'éclairement naturels et de FLJ
Sorties : Gestion des vidéos et des images
Tutoriel Alcyone
Dessiner des parois
Ma première saisie détaillée
Plan de fond
Noms des pièces et menuiseries
Modifier des parois
Zonage thermique en STD
Scénarios de STD
Zonage pour la RT2012
Ventilations pour le module Chauffage
Exporter vers Pleiades
FAQ Alcyone
2 Les caractéristiques de ventilation
3 Typologie de groupe
3.1 Le caractère traversant d'un groupe
3.2 Les débits d'air d'occupation et inoccupation
3.3 L'indice de perméabilité à l'air du groupe (méthode §7.8.3.3)
4 Le chauffage et refroidissement
4.1 Climatisation et catégories de groupe
4.2 Les programmations
4.3 Le bois énergie
5 L'inertie
6 Les caractéristiques de géométrie
Le groupe est défini dans Alcyone par son nom, ses caractéristiques de ventilation, ses caractéristiques de chauffage/refroidissement et d'inertie.
Des caractéristiques géométriques complémentaires, déterminées automatiquement à partir de votre saisie Alcyone, sont implémentées dans Pleiades.
Ce niveau regroupe la quasi-totalité des informations requises. C'est en particulier à ce niveau que s'effectue le calcul des températures intérieures (et donc la vérification de l'exigence réglementaire afférente) ainsi que des besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage.
Une même zone sera séparée en différents groupes pour les raisons suivantes :
un groupe et climatisé et pas l'autre ne l'est pas;
on utilise un équipement capable de faire simultanément du chaud et du froid (DRV, thermofrigopompe ou PAC sur boucle d'eau), cela permettra alors de valorisé les besoins concomitant de l'un et de l'autre.
Ce sujet est abordé ici de façon plus détaillée.
Les caractéristiques de ventilation se composent de 4 paramètres.
L’utilisateur a la possibilité de rentrer un ou plusieurs groupes dans chaque zone.
Toutefois, le modèle aéraulique implique l’existence d’un groupe d’échange aéraulique, appelé "Hall" (méthode § 7.6.3.1), par lequel transitent tous les échanges aérauliques entre les groupes composant la zone. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité de rentrer au maximum un groupe de circulation qui joue alors le rôle du groupe Hall. S’il n’en rentre pas, un groupe Hall fictif est généré par le logiciel pour le besoin du calcul.
Issu du §7.15.3.2 de la méthode Th-BCE.
Le caractère traversant est lié à la possibilité d’ouvrir les portes intérieures entre deux façades d’orientations différentes au sens de la surventilation par ouverture des baies pour le rafraîchissement estival. Ce paramètre est uniquement disponible pour les bâtiment collectifs à usage d'habitation (usage 2), dans les autres cas, ce paramètre est conventionnel.
En logement collectif, le caractère traversant dépend de la configuration du groupe. Il est à saisir par l’utilisateur au cas par cas, et peut être différent pour plusieurs groupes appartenant à une même zone d’habitation collective.
Un logement est dit 'traversant', au sens du confort d’été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement. Il est à saisir par l’utilisateur au cas par cas, et peut être différent pour plusieurs groupes appartenant à une même zone d’habitation collective.
En maison individuelle ou accolée, le groupe est conventionnellement considéré comme traversant pour la surventilation, dans la mesure où l’occupant a toute liberté d’action sur les portes intérieures.
Pour les autres usages d’habitation, il est conventionnellement pris égal à vrai pour les usages à grands volumes et faux dans le reste des cas.
Les débits d'air de renouvellement hygiénique en période d'occupation et d'inoccupation doivent être fournis pour le calcul du BBio. Ils permettent de déterminer les déperditions (et apports) par renouvellement d'air.
Selon le § 8.1.3 de la méthode, le système de ventilation utilisé pour le calcul BBio est une VMC à débit soufflé et extrait constant avec efficacité d’échangeur de 50 %.
Le moteur considère également que les ventilateurs de soufflage et d'extraction sont de puissance nulle.
Des valeurs sont proposées depuis le bouton .
La calculette s’appuie sur les débits d'air hygiéniques réglementaires du règlement sanitaire départemental type, des arrêtés de 1983 ou du code du travail et sur la FAQ n°229 du CSTB. Ainsi, pour le Bbio, vous devez prendre en compte les débits hygiéniques réglementaires uniquement. Si vous décidez de souffler un débit supérieur au débit hygiénique, il n'est pas à prendre en compte au niveau du Bbio (en revanche, il le sera au niveau du calcul du Cep).
Issu du §7.8.3.3 de la méthode Th-BCE.
La perméabilité est décrite en matière de débit sous 4 Pa par m² de paroi.
Suivant l'article 17 de l'arrêté du 27 octobre 2010, pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, la perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale à :
0,60 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.
1,00 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d’habitation.
Pour les autres usages, les valeurs par défaut de 3 ou 1.7 sont disponibles suivant le tableau 30 de la méthode (§7.8.3.3.3).
Un bouton d'aide permet de sélectionner, en fonction de l'usage, la valeur réglementaire minimale ou la valeur par défaut de l'étanchéité à l'air.
Pour un bâtiment tertiaire, si on considère une perméabilité à l'air meilleure que la valeur prévue par défaut, alors cette valeur doit être justifiée (Arrêté du 26 10 2010 , titre1, chapitre4, article8).
Si le groupe est climatisé, vous devez définir sa catégorie. La catégorie CE1/CE2 d'un groupe définit son droit à climatiser (Le Bbio max et le Cep max sont corrigés en fonction de ce paramètre : en catégorie CE2, les cibles sont majorées).
Suivant l'annexe 3 de l'arrêté du 26 Octobre 2010, un local est de catégorie CE2 suivant le tableau ci-dessous et s’il est muni d’un système de refroidissement. Pour les autres usages, se référer à l'arrêté du 28 décembre 2012 (évoqué ci-après)
Suivant l'annexe 3 de l'arrêté du 26 Octobre 2010 et l'arrêté du 28 décembre 2012, une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas. Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un système de refroidissement et si l’une des conditions suivantes est respectée :
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2.
Une crèche est forcément de catégorie CE1.
La définition des groupes d'un projet doit être effectuée principalement suivant ce caractère de droit ou non à climatiser.
Question posée par mail au CSTB : Dans un CFA, une CTA préchauffe soufflé l'air à 19°C et pré rafraichie l'air a 26°C après l'échangeur. Le système de de préchauffage et pré-rafraîchissement de l'air est un système réversible, l'air est soufflé à débit nominal réglementaire. Il n'y a pas de système de climatisation dans les pièce la température n'est pas maintenue a 26°C, il y a simplement un débit d'air réglementaire pré rafraichie qui abaisse la température des locaux. Doit-on considérer le groupe comme climatisé sachant que les besoins de climatisation sont calculés à partir d'une température maintenue à 26°C dans la pièce?
Réponse du CSTB : S'ils ne peuvent maintenir une température de consigne de refroidissement définie, les systèmes sont considérés comme systèmes de rafraîchissement et non de refroidissement. La consommation des systèmes de rafraîchissement n'est pas prise en compte dans Th-BCE, pas plus que leur impact sur la Tic.
Cela vient confirmer une autre réponse : Si le concepteur souhaite effectué un abaissement de température en limitant la puissance de climatisation, ou en ne répondant pas à une température de consigne, le groupe est-il malgré tout climatisé?
Enfin, suivant la version consolidée au 11 décembre 2015 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (annexe III) pour les autres usages :
simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;
le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.
La relance (méthode § 10.4) se traduit par un basculement des températures de consigne à leurs valeurs en occupation, quelques heures avant le basculement prévu par les scénarios. Elle n’est appliquée que lors d’un calcul des consommations.
Il s’agit de retranscrire les consignes générées par les programmateurs qui relancent les systèmes de chauffage ou de froid pour atteindre les consignes de température dès l’arrivée des occupants.
Les temps de relance sont déterminés en fonction du système choisi.
Suivant l’annexe VIII de l’arrêté du 26 octobre 2010 et suivant l'arrêté du 28 décembre 2012, l’utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage et/ou ECS à une incidence sur le Cep max.
Cette utilisation locale fait référence à un équipement au bois dans le projet (un réseau urbain de chaleur, qui lui-même utiliserait le bois comme énergie n'est donc pas à considérer comme une "utilisation locale de bois énergie").
Le calcul automatique des paramètres Cm, Am et Cms selon la norme NF EN ISO 13786 est disponible directement dans Pleiades à partir de votre saisie.
Les inerties quotidienne et séquentielle du groupe sont déterminées par les règles Th-I.
Elles sont calculées conformément aux Th-Bat (partie Th-I), et permettent de définir les caractéristiques d'inertie Cm et de surface d'échange équivalent Am.
Conformément à ces règles, différentes approches sont possibles :
Détermination en matière de classe d'inertie (très légère, légère, moyenne, lourde, très lourde) soit forfaitaire, soit par une méthode à points. A chaque classe d'inertie est associée une valeur conventionnelle pour Am et pour Cm,
Calcul direct de Am et Cm à partir des caractéristiques détaillées des parois intérieures et extérieures suivant la norme.
Pour l’inertie séquentielle, les démarches suivantes sont possibles :
prendre par défaut Cms = Cm
déterminer la « classe d’inertie séquentielle » à partir des « points d’inertie séquentielle » des parois ou par le nombre de planchers lourds.
Celle-ci sont, soit calculées automatiquement par le logiciel durant la procédure d'export vers Pleiades, soit forcées par l'utilisateur en cliquant sur l'option "manuel".
Les caractéristiques géométriques sont explicitées dans le manuel Pleiades.
Récupérée de « http://docs.izuba.fr/fr/index.php?title=Onglet_RT2012_/_Groupe&oldid=12679 »

References: §7
 § 7
 §7
 § 8
 §7
 l'article 17
 § 10