Source: http://docplayer.es/450042-Guia-para-la-elaboracion-de-los-programas-de-control-y-gestion-de-los-abastecimientos-de-agua-de-consumo-de-la-capv.html
Timestamp: 2016-12-03 07:18:42+00:00

Document:
⭐GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DE LA CAPV
Download "GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DE LA CAPV"
Vicente García Castilla
1 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DE LA CAPV 12 Autores: Koldo Cambra Contín Concepción Onaindia Olalde José Varela Alonso Itziar Zaldua Etxabe Colaboradores: Blas Borde Lekona Raquel Hernandez Garcia Arantza Armentia Alvarez María José Astillero Pinilla Pepa Maiztegi Gallastegi Joseba Goikolea Opakua 23 E Prólogo l agua es esencial para la vida y para el desarrollo. Dentro de la vigilancia y control de los riesgos ambientales, los derivados del agua de consumo han sido siempre un área de actuación prioritaria en salud pública, pues son riesgos que afectan a poblaciones enteras, con independencia de la edad y estado de salud de los individuos. Todo ello ha motivado que la vigilancia de los riesgos de origen hídrico se integre en los sistemas de información sanitaria y que, en la Unión Europea, los controles y los requisitos de calidad del agua hayan sido regulados normativamente, obligando sus directivas a todos los estados miembros por igual. El D178/2002 resolvió los problemas de indefinición de responsabilidades en la vigilancia de los agentes relacionados con los abastecimientos en la CAPV, creando y regulando la figura de la Unidad de Control y Vigilancia (UCV) como el agente acreditado por el Departamento de Sanidad para redactar y ejecutar los programas de control y gestión de los abastecimientos, pieza clave del autocontrol de los mismos. Todos los abastecimientos de la CAPV, desde julio de 2004, deben contar con su propia UCV. Las aguas de consumo distribuidas en la CAPV son, salvo excepciones, aguas tratadas y controladas. Sin embargo, es una realidad que las y los ciudadanos no sólo demandan a los poderes públicos el control de los riesgos ambientales sino que, como es propio en sociedades maduras, nos exigen poder disponer de información sobre ellos. Por ello, controlar y vigilar adecuadamente las aguas no es suficiente, es necesario que la información que se genera fluya y llegue a sus destinatarios, a planificadores, a responsables políticos, profesionales y a la ciudadanía. Consciente de esta necesidad, el Departamento de Sanidad creó el sistema de información de las aguas de consumo EKUIS que, desde 2004, vertebra a todos los centros de la Red de Control y Vigilancia y recoge de manera exhaustiva información sobre infraestructuras y resultados analíticos. Es un sistema de acceso libre por Internet, en el que las personas interesadas pueden consultar el origen, el tratamiento y los resultados analíticos de las aguas de todos los municipios de la CAPV. La GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA DE CONSUMO DE LA CAPV nace con la vocación de facilitar y normalizar el autocontrol en los abastecimientos de agua y orientar las actuaciones hacia la prevención. En el Departamento de Sanidad somos conscientes del esfuerzo realizado por numerosos agentes en relación con la planificación, gestión, control y suministro de agua y estamos convencidos de que todos los agentes implicados seguiremos trabajando en la misma dirección, con la finalidad de garantizar que en el futuro Euskadi siga disponiendo de agua de consumo saludable y de calidad. Gabriel Mª Inclán Iribar Consejero de Sanidad 34 GUIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN...5 ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE LA CAPV PASO A PASO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO EN LA ZONA DE ABASTECIMIENTO Análisis del sistema de abastecimiento Valoración de la calidad del agua Identificación de peligros y evaluación del riesgo MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Medidas preventivas Puntos de control críticos (PCC) VIGILANCIA DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (PCCS) Vigilancia de PCCs Acciones correctoras derivadas del control de puntos críticos VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Análisis del agua Valoración de resultados Satisfacción del consumidor ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE NO CONFORMIDAD E INCIDENCIAS PLANES DE APOYO Mantenimiento de instalaciones Plan de calibración de equipos Formación de empleados DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Mantenimiento de EKUIS Gestión de la documentación y de los registros AUDITORÍA Y EVALUACIÓN Auditoría del funcionamiento del sistema Evaluación a largo plazo de los resultados...25 PARA CALIFICAR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA UTILICE 3 CATEGORÍAS: SATISFACTORIO, NECESITA MEJORAR, Y MUY DEFICIENTE...26 PARA CALIFICAR EL MANTENIMIENTO UTILICE 2 CATEGORÍAS: ADECUADO E INSUFICIENTE...26 REFERENCIAS...27 ANEXO 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO (ELEMENTO 1)...29 ANEXO 2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (ELEMENTO 2)...33 ANEXO 3. EJEMPLO DE VIGILANCIA DE UN PUNTO DE CONTROL CRÍTICO (ELEMENTO 3): LA CLORACIÓN...36 ANEXO 4. GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL ELEMENTO VERIFICACIÓN DEL AGUA (ELEMENTO 4)...40 ANEXO 5. ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE NO CONFORMIDAD E INCIDENCIAS (ELEMENTO 5)5 INTRODUCCIÓN Durante mucho tiempo la vigilancia de los riesgos para la salud derivados del consumo de agua se ha basado principalmente en el análisis de la calidad del agua producida y en la vigilancia del cumplimiento de una serie de valores paramétricos o valores guía. Sin embargo, aun cuando la vigilancia analítica es siempre importante, los planes de control y gestión deben estar orientados, en primer lugar, a la prevención de riesgos, es decir, a evitar que ocurran episodios de contaminación en el abastecimiento. Cuando un análisis demuestra que el agua distribuida en la zona no es apta para el consumo, algo ha fallado en el sistema con anterioridad, y el peligro para los consumidores ya está presente en el agua. El sistema HACCP o APPCC (análisis de peligros y puntos de control críticos) se desarrolló para la industria alimentaria, y se ha convertido en un sistema reconocido internacionalmente para la prevención o reducción de los riesgos para la salud asociados con el procesado de alimentos. Su aplicación a los sistemas de aguas de consumo público genera un marco adecuado para gestionar la calidad del agua del abastecimiento, reforzando la orientación preventiva de los programas de control y gestión de los abastecimientos. Los programas y estrategias de control del agua tienen sus fundamentos en unos principios básicos que no deben olvidarse (National Health and Medical Research Council, 2004): Los microorganismos patógenos representan el mayor riesgo para los consumidores derivado del agua de consumo. El sistema de abastecimiento debe disponer de barreras múltiples, apropiadas al potencial de contaminación del agua bruta. Un cambio drástico en la calidad del agua, caudal o condiciones ambientales (lluvias torrenciales, tormentas) debe despertar sospechas de que el agua puede estar contaminada. Los responsables y operadores del sistema de abastecimiento deben tener capacidad de responder rápida y efectivamente a las señales producidas por el programa de control y gestión. Nunca deben ignorarse las quejas de los consumidores sobre la calidad del agua. Asegurar la calidad y seguridad del agua requiere un marco o aproximación metodológica de gestión de riesgos. La Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de los abastecimientos de la CAPV es una guía eminentemente práctica, con el objetivo de facilitar el abordaje sistemático en la elaboración de los programas, que incorpora los principios del sistema HACCP y una serie de directrices del Departamento de Sanidad. 56 ELEMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE LA CAPV PASO A PASO. Las Unidades de Control y Vigilancia (UCV) deben elaborar los programas de control y gestión de los abastecimientos para cada una de las zonas de abastecimiento (ZA) de la CAPV, de acuerdo al RD 140/2003 y al D 178/2002. Los programas deben ser actualizados anualmente y contar con la aprobación del centro de Salud Pública que le corresponda por su ubicación. Con carácter previo al desarrollo y ejecución del programa es necesario: Formar un equipo con la experiencia y el conocimiento adecuados Conocer el marco legal europeo, estatal y autonómico, en relación con las aguas de consumo Pertenecer a la Red de Control y Vigilancia de las Aguas de la Comunidad Autónoma del País Vasco Tener acceso al sistema de información EKUIS Los contenidos del programa se agrupan en torno a 8 elementos, como se recoge en el cuadro 1. Estos 8 elementos son los pilares del autocontrol y, a la vez, las fases sucesivas en la elaboración de un programa. A continuación se establece una metodología para el desarrollo de cada uno de ellos y se determinan los productos y documentos que deben obtenerse en cada una de ellas. 67 CUADRO 1. CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS 1. Análisis y evaluación del sistema de suministro en la Zona de Abastecimiento Análisis del sistema de abastecimiento Valoración de la calidad del agua Identificación de peligros y evaluación del riesgo 2. Medidas preventivas para la gestión de la calidad del agua Medidas preventivas Puntos de control críticos 3. Vigilancia de puntos de control críticos Vigilancia de puntos de control críticos Acciones correctoras 4. Verificación de la calidad del agua Análisis del agua Valoración de resultados Satisfacción del consumidor 5. Actuación en situaciones de no conformidad e incidencias 6. Planes de apoyo Plan de mantenimiento de las instalaciones Plan de mantenimiento y calibración de equipos Formación de empleados 7. Documentación y comunicación de información Mantenimiento de EKUIS Gestión de la documentación y de los registros 8. Evaluación y auditoría Auditoría del funcionamiento del sistema Evaluación a largo plazo de los resultados 78 1. Análisis y evaluación del sistema de suministro en la Zona de Abastecimiento COMPONENTES: Análisis del sistema de abastecimiento Valoración de la calidad del agua Identificación de peligros y evaluación del riesgo 1.1 Análisis del sistema de abastecimiento Acciones a realizar: Identifique las personas con responsabilidades en el abastecimiento, tanto en el control como en la gestión y en el tratamiento. Construya un esquema del tratamiento y distribución del agua de la zona de abastecimiento, desde la(s) captación(es) al consumidor. En el esquema del tratamiento y distribución del agua es necesario identificar y ubicar todos los elementos de la zona de abastecimiento -cuyas denominaciones deben coincidir con las de EKUIS-, las etapas del tratamiento y el flujo del agua. Asimismo, se deben indicar los núcleos de población, la población total abastecida y el volumen medio diario de agua distribuida. En la figura 1 se presenta un modelo de esquema. En caso de que estén previstas modificaciones importantes en las infraestructuras o flujos de agua de la ZA deberá mencionarlo en este apartado (nuevos depósitos, incorporación a otra zona de abastecimiento, ampliación de la red, etc.), indicando la fecha prevista de ejecución y entrada en funcionamiento. 89 FIGURA 1. ESQUEMA DEL TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE LA ZA DE ORIGEN TRATAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCIÓN AGUA BRUTA: Nombre de las captaciones: Nombre de la ETAP: DEPOSITO CABEC ERA Nombre DEPOSITOS DE DISTRIBUCION* Nombre REDES Enumere las redes* * - NUCLEOS ABASTECIDOS. Enumere los núcleos* * Etapas del tratamiento (Enumere todas las etapas del tratamiento) - Nombre Enumere las redes ** - Enumere los núcleos* * Nombre Nombre Enumere las redes ** - Enumere los núcleos* * -.. VOLUMEN DIARIO DE AGUA DISTRIBUIDA Nombre Enumere las redes ** - Enumere los núcleos ** -.. Número total de habitantes abastecidos * Nota para depósitos: Señale los depósitos en los que existe recloración **Nota para redes y núcleos: Cuando la lista de redes o núcleos sea larga, utilice en las cajas del esquema un nombre propio de grupo para ellos, y enumérelos a pie de figura o en la página siguiente. 910 1.2 Valoración de la calidad del agua Acciones a realizar: Reúna datos históricos de la ZA sobre agua en origen y datos sobre el agua tratada. Identifique y valore las no conformidades que se han dado en la ZA. La revisión de los datos históricos sirve para identificar los peligros de la zona de abastecimiento. Revise los resultados de los análisis de captaciones, de agua bruta y de agua tratada disponibles. Haga un resumen de la calidad del agua y de los motivos de las no conformidades detectadas en la ZA en años anteriores. El empleo de gráficos facilita la detección de problemas y permite conocer su tendencia. 1.3 Identificación de peligros y evaluación del riesgo Acciones a realizar: Identifique los posibles peligros y sucesos peligrosos en cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento. Estime el nivel de riesgo de cada uno de los peligros identificados y establezca prioridades. La gestión efectiva de los riesgos de un abastecimiento requiere la identificación de todos los peligros potenciales, de su origen, y una valoración del riesgo que cada uno de ellos representa. Es importante una aproximación estructurada que asegure que no se obvian cuestiones importantes. En este contexto: - Peligro: es un agente biológico, químico, físico o radiactivo que tiene el potencial de causar un daño. - Suceso peligroso ó causa: es el incidente o situación que puede conducir a la aparición del peligro. - Nivel de riesgo: es la probabilidad de que un peligro identificado cause daño en las poblaciones expuestas, incluyendo la severidad de las consecuencias. 1011 TABLA 1. Identificación, por tipo de elemento del abastecimiento, de los sucesos peligrosos, peligros, riesgos y medidas preventivas de la ZA de [ ] SUCESOS 1 PELIGROS RIESGOS SIN MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGO RESIDUAL CAPTACIONES [Nombres Captaciones] ETAP/TRATAMIENTO [Nombre ETAP] DEPÓSITOS [Nombres Depósitos] REDES DISTRIBUCIÓN [Nombres Redes] INST. DOMICILIARIAS OTROS ELEMENTOS 1 En los casos en los que un elemento determinado del abastecimiento (una captación, un depósito ) presente una problemática diferente a los demás se deberán especificar los sucesos y los peligros de forma particularizada. En el resto de casos, y como criterio general, bastará con identificarlos de manera agregada, es decir, bastará con indicar los sucesos y peligros que afectan a todos los elementos del mismo tipo (al conjunto de captaciones, al conjunto de depósitos ) 1112 Identifique los posibles peligros y sucesos peligrosos en cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento En el programa deben identificarse todos los peligros potenciales, así como su origen y los sucesos que llevan a que estos peligros estén presentes en el agua (qué puede suceder y cómo) para las distintas etapas del sistema de abastecimiento. Cumplimente las columnas 2 (sucesos) y 3 (peligros) de la tabla 1, para los tipos de elementos de la zona de abastecimiento. En los casos en los que un elemento determinado del abastecimiento (una captación, un depósito ) presente una problemática distinta, se deberán especificar los sucesos y los peligros de forma particularizada. En el resto de casos, y como criterio general, bastará con identificarlos de manera agregada, es decir, bastará con indicar los sucesos y peligros que afectan a todos los elementos del mismo tipo (al conjunto de captaciones, al conjunto de depósitos ) de la zona de abastecimiento. En el anexo 1 se presenta, por tipo de elemento del abastecimiento, una lista de sucesos y peligros potenciales, que puede facilitar esta tarea. Es una lista orientativa. Si en el abastecimiento existe algún peligro diferente, también debe ser incluido. Estime el nivel de riesgo de cada uno de los peligros identificados y establezca prioridades Una vez que los peligros se han identificado, debe evaluarse el nivel de riesgo asociado a cada uno de ellos, de manera que pueden establecerse prioridades de actuación. Aunque hay numerosos peligros que pueden afectar a la calidad del agua, no todos ellos requieren el mismo nivel de atención. En esta fase, se deben valorar los peligros en ausencia de medidas preventivas. En el anexo 1- B encontrará una metodología para hacerlo. Esta valoración es importante para identificar los riesgos prioritarios del sistema. Una vez calculados los riesgos, rellene la columna 4 de la tabla 1 (riesgos sin medidas preventivas), y ordene los peligros, dentro de cada tipo de elemento, de mayor a menor riesgo. 1213 2 Medidas preventivas para la gestión de la calidad del agua Componentes: Medidas preventivas Puntos de control críticos En esta fase deben identificarse y valorarse las medidas preventivas para controlar los peligros que existen en la zona de abastecimiento. Las medidas preventivas son aquellas acciones, actividades o procesos utilizados para evitar los peligros, o reducirlos a niveles aceptables. Por su naturaleza, las medidas preventivas deben aplicarse tan cerca del origen del problema como sea posible, con especial énfasis en la protección de la calidad de los recursos hídricos y de los puntos de captación. Todas las medidas preventivas son importantes y deben atraer una atención continua. Sin embargo, algunas pueden evitar o reducir peligros de manera significativa y son merecedoras de un control operativo mayor que otras. Estas medidas pueden ser consideradas como puntos de control críticos (PCC). 2.1 Medidas preventivas Acciones a realizar: - Identifique las medidas preventivas de la ZA para los peligros identificados con nivel de riesgo moderado, alto y muy alto (peligros relevantes). - Estime el nivel de riesgo de cada uno de los peligros, en presencia de las medidas preventivas (riesgo residual). Las medidas preventivas tradicionales se incorporan como o dentro de una serie de barreras múltiples, en relación con la protección de los recursos hídricos, la protección de los puntos de captación, el tratamiento y el sistema de distribución. El tipo de barreras y las medidas preventivas necesarias dependen de las características del origen de agua y entorno de la captación. La selección de las medidas preventivas debe basarse en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos (1.3). 1314 Identifique las medidas preventivas de la ZA para los peligros identificados con nivel de riesgo moderado, alto y muy alto (peligros relevantes), desde la captación al consumidor Identifique las medidas preventivas y cumplimente la columna 5 (medidas preventivas) de la tabla 1. En el anexo 2 se presenta un listado con medidas preventivas frecuentes en los sistemas de abastecimiento. La gravedad de muchos peligros no puede ser modificada. Las medidas preventivas disminuyen el nivel de riesgo porque reducen la probabilidad de ocurrencia del peligro. Estime el nivel de riesgo de cada uno de los peligros relevantes identificados, en presencia de las medidas preventivas (riesgo residual). Valore el riesgo de cada peligro relevante de la misma manera que en el apartado 1.3, pero teniendo en cuenta las medidas preventivas presentes en el abastecimiento, tanto a la hora de evaluar la probabilidad de ocurrencia como el impacto en la población. El resultado dará una imagen del riesgo residual de la zona, y permitirá valorar si la situación de la ZA es aceptable o si, por el contrario, es necesario ampliar las medidas preventivas. Cumplimente los riesgos residuales calculados para cada peligro en la columna 6 (riesgo residual) de la tabla Puntos de control críticos (PCC) Acciones a realizar: Identifique los puntos de control crítico. Establezca los límites críticos para cada punto crítico. Identifique los puntos de control críticos Un punto crítico es definido como <<una actividad, procedimiento, o proceso en el que se puede realizar un control, y que es esencial para prevenir un peligro o reducirlo a niveles aceptables>>. Entre todas las medidas preventivas, deben identificarse los puntos de control críticos. En principio, no puede existir ningún peligro relevante sin uno o más PCCs asociados. Desde un punto de vista práctico un punto crítico debe cumplir varios requerimientos: Deben existir parámetros operativos que puedan ser medidos, y para los cuales puedan ponerse límites críticos que definan la eficacia de la actuación (ejemplo, turbidez para la filtración, niveles de cloro libre residual para la desinfección). Los parámetros operativos deben poder ser monitorizados de manera suficientemente frecuente como para detectar cualquier fallo a tiempo (monitorización continua y on line preferiblemente). 1415 Deben existir procedimientos de actuación en el abastecimiento, que puedan ser puestos en marcha en respuesta a la desviación del valor del parámetro operativo respecto al límite crítico. En el anexo 2 se presenta un árbol de decisión para determinar si una medida preventiva es un punto crítico. Las medidas preventivas que no son puntos de control críticos se incluirán en los planes de apoyo del punto 6. Establezca los límites críticos (LC) El límite crítico (LC) separa lo aceptable de lo inaceptable en términos de control de peligros y seguridad del agua. Por ello deben ser elegidos de manera fundamentada. Es necesario establecer el límite crítico de todos los puntos críticos. La desviación de los valores de los límites críticos indica la pérdida de control del proceso y debe ser interpretado como un riesgo inaceptable para la salud. La superación del límite crítico debe desencadenar una actuación correctora para recuperar la seguridad en la calidad del agua. Indique en la tabla 2 los puntos y límites críticos. Tabla 2 Puntos críticos y límites críticos de la ZA [Nombre zona de abastecimiento] PUNTO CRÍTICO PARÁMETRO Y LÍMITE CRÍTICO 1516 3 Vigilancia de puntos de control críticos (PCCs) COMPONENTES: Vigilancia de PCCs Acciones correctoras Para que las medidas preventivas sean eficaces, es necesario diseñar e implementar procedimientos o protocolos de control del proceso. Esta fase está orientada a establecer los procedimientos de mantenimiento, de la monitorización operativa y de las acciones correctivas que deben tomarse cuando se superan los límites críticos. 3.1 Vigilancia de PCCs Acciones a realizar: Planifique la vigilancia de los PCCs. Cree documentos de los protocolos de monitorización operativa de PCCs. Planifique la vigilancia de los PCCs La vigilancia de los puntos críticos es una parte fundamental de la monitorización operativa. La monitorización operativa se refiere a las mediciones y observaciones de parámetros fácilmente medibles, con la finalidad de comprobar el funcionamiento de las medidas preventivas. Estas mediciones son distintas de los análisis de calidad del agua del elemento 4 verificación de la calidad del agua. La frecuencia de la vigilancia de los PCCs debe permitir detectar la superación de un límite crítico antes de que suponga un riesgo para la salud. Por ello, los parámetros operativos deben ser medidos de manera frecuente y, cuando sea posible, de manera continua. Valore si es conveniente establecer unos límites operativos (LO) por debajo de los LC, que indiquen que es necesario ajustar el proceso de producción de agua, antes de que se sobrepase un LC; ésta puede ser una manera de aumentar la eficacia de la monitorización operativa de los PCCs. La superación de un LC supone la apertura de una incidencia en el abastecimiento (elemento 5) mientras que la superación de un LO no. Escriba el plan de monitorización operativa, indicando parámetros, puntos de control, frecuencia y flujos de información. Cree documentos de los protocolos de monitorización operativa de PCCs Recoja en un documento los procedimientos a seguir. Hágalo de forma clara, comprensible para el personal que deberá utilizarlos. Deben recoger quién, 1617 cómo, cuándo y dónde se realizan cada uno de los procedimientos de vigilancia de los PCCs, y dónde se van a registrar los resultados. 3.2 Acciones correctoras derivadas del control de puntos críticos Acciones a realizar: Establezca los procedimientos a seguir cuando la monitorización operativa detecte que se ha superado un LC. En el caso de los puntos de control críticos el límite crítico representa el margen de tolerancia que separa lo aceptable de lo inaceptable. La superación del límite crítico indica que se ha perdido el control del proceso y que deben tomarse medidas para recuperarlo. Debe recogerse en un documento escrito el procedimiento a seguir cuando se superen los límites críticos, en relación con: Las medidas a tomar para recuperar el control del abastecimiento Las medidas a tomar en relación con el agua producida fuera de control La comunicación de la incidencia al centro de salud pública El registro de las actuaciones Los procedimientos deben ser claros para el personal encargado de llevarlos a cabo. En el anexo 3 se presenta un desarrollo de la cloración como punto crítico de control, a modo de ejemplo. 1718 4 Verificación de la calidad del agua COMPONENTES: Análisis del agua de consumo Valoración de resultados Satisfacción del consumidor La verificación de la calidad del agua se basa en el análisis del agua. Debe ser considerada como la comprobación final de que las barreras y las medidas preventivas, en conjunto, están funcionando correctamente. 4.1 Análisis del agua Acción a realizar: Identifique los laboratorios de análisis. Redacte un plan de muestreo para la ZA. Identifique los laboratorios de análisis Incluya la identificación de los laboratorios donde se van a realizar los análisis de agua. Señale el grado de certificación/acreditación con el que cuentan y compruebe que están dados de alta en el sistema EKUIS correctamente, y se han incluido los métodos de ensayo utilizados. Redacte un plan de muestreo para la ZA Para ello tenga en cuenta las directrices del anexo 4, en relación con los tipos y parámetros de análisis, la elección de los puntos de muestreo y el número de análisis anuales. 4.2 Valoración de resultados Acciones a realizar: Establezca procedimientos para la comunicación y revisión inmediata de los resultados de los análisis de la calidad del agua. Debe establecerse cómo va a ser la comunicación de resultados analíticos desde el laboratorio, que debe incluir un procedimiento para la comunicación urgente de los resultados no conformes. Los análisis deben ser valorados tan pronto como sus resultados estén disponibles. En el anexo 4 (punto 6) se presenta una guía adicional para la calificación de los análisis. 1819 4.3 Satisfacción del consumidor Acción a realizar: Establezca un programa de respuesta a quejas de los consumidores y un sistema de registro de las mismas. Los comentarios y quejas de los consumidores pueden dar una información valiosa sobre problemas potenciales que pueden no haber sido identificados por la monitorización del sistema de abastecimiento. 1920 5 Actuaciones en situación de no conformidad e incidencias COMPONENTES: Protocolos de actuación Acciones a realizar: Establezca los procedimientos de actuación y de comunicación, a centros de salud pública, ayuntamientos y/o titulares de los abastecimientos en situaciones de no conformidad e incidencia. Establezca la periodicidad de grabación de incidencias en EKUIS Redacte, de acuerdo con las directrices del anexo 5, los procedimientos de actuación que deben ser claros para el personal encargado de llevarlos a cabo. 2021 6 Planes de apoyo COMPONENTES: Mantenimiento de las instalaciones Plan de calibración y mantenimiento de equipos Formación de empleados Todos los planes de apoyo deben estar documentados, implementados y registrados. 6.1 Mantenimiento de instalaciones Acciones a realizar: Determine las operaciones de comprobación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la ZA (captaciones, depósitos, redes y ETAPs), su frecuencia y cronograma. Establezca un modo de registrar las operaciones realizadas. Cree documentos con los procedimientos y con las actuaciones a realizar cuando se detecten deficiencias. Asegúrese de que sólo se están utilizando productos y materiales permitidos. Determine las operaciones de comprobación, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la ZA (captaciones, depósitos, redes y ETAPs), su frecuencia y cronograma. La frecuencia de las operaciones de comprobación, limpieza y mantenimiento dependerán del tipo, estado, y sistemas de protección de las instalaciones, y será propuesta por la UCV en el programa de control. Con carácter general se realizará al menos una comprobación anual de las condiciones sanitarias de todas las instalaciones. Deben incluirse todas las instalaciones de la zona de abastecimiento, gestionadas o no por la UCV. En las ZA con más de una UCV autorizada, cada una de ellas incluirá en su programa las instalaciones que le correspondan. En el caso de las ETAPs, se describirá cómo se realiza el mantenimiento tanto de las instalaciones como de los dosificadores de productos, alarmas y sistemas de monitorización. Si existe fluoración de las aguas en la ETAP se incluirá la descripción de los sistemas de dosificación, medidores de caudal o presión de la red, sistemas de control, así como los sistemas de alarma y parada automática. Se describirá el procedimiento de comprobación regular de las alarmas (acústicas y visuales) y sistemas de parada. No olvide hacer referencia expresa a las fluoración en el resto de apartados del programa (evaluación de riesgos, PCCs, vigilancia, verificación, calibración, registro, etc.). Asegúrese de que todo ello se ajusta a la normativa vigente en la CAPV. 2122 Cree documentos con los procedimientos y con las actuaciones a realizar cuando se detecten deficiencias Ponga por escrito los procedimientos y cronograma a seguir en relación con los dos puntos anteriores, para las captaciones, los depósitos, las redes y las ETAPs. Hágalo de forma clara y comprensible para el personal que deberá utilizarlos. Los procedimientos incluirán la forma de registro de las operaciones realizadas y se indicará cómo se realizará la gestión de las desviaciones y el registro de las mismas. Asegúrese que sólo se están utilizando productos y materiales permitidos Además del funcionamiento y estado de los elementos del abastecimiento, en las comprobaciones periódicas deben incluirse las relativas a las sustancias y materiales utilizados. Asegúrese de que todos los productos y materiales utilizados se encuentran autorizados (Orden SCO/3719/2005), cumplen con la Norma UNE-EN correspondiente y se utilizan correctamente. Haga las comprobaciones necesarias, y registre o archive la información pertinente (ficha de seguridad, empresa que lo comercializa ). 6.2 Plan de calibración de equipos Acción a realizar: Escriba el plan previsto de calibración de los equipos, incluyendo los equipos de monitorización. 6.3 Formación de empleados Acciones a realizar: Asegúrese que los empleados tienen la cualificación y experiencia requeridas. Identifique las necesidades de formación y facilite la formación adecuada. Deben identificarse las necesidades de formación de los empleados, y facilitar la formación en las áreas siguientes: Marco legislativo Calidad del agua Química y microbiología del aguapeligros y control de puntos críticos, generalidades y situación en el abastecimiento. Cuestiones clave del funcionamiento del abastecimiento: o Uso de coagulantes 22 Mostrar más
L 260/6 7.10.2015 DIRECTIVAS DIRECTIVA (UE) 2015/1787 DE LA COMISIÓN de 6 de octubre de 2015 por la que se modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las Más detalles Aplicación del Real Decreto 140/2003 sobre aguas de consumo humano en la Empresa Alimentaria
40/DH Aplicación del Real Decreto 140/2003 sobre aguas de consumo humano en la Empresa Alimentaria El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, BOE 21 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios Más detalles INTRODUCCION. Tipos de establecimientos:
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ALIMENTOS INTRODUCCION Todos los establecimientos alimentarios deben contar Más detalles PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO DE ANDALUCÍA Sevilla, 2005 CONSEJERÍA DE SALUD Dirección General Más detalles 2º SUBPROGRAMA CONTROL ANALITICO Y DE LA DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO
JORNADA DE FLEXIBILIDADES Y DEROGACIONES EN LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS Proyecto de Decreto sobre Flexibilidad en el País Vasco 29 de octubre de 2015 José Mª Escudero Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Más detalles Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Protocolo para la REVISIÓN Más detalles Informe SESPAS Sevilla 1999 OBJETIVO 20 MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
OBJETIVO 20 MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA Para el año 2000 todas las personas deberían tener acceso a abastecimientos de agua de consumo potable adecuados, y la contaminación de fuentes de agua terrestre, Más detalles GUÍA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE APPCC (HACCP)
PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 1. CAMPO DE APLICACIÓN El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCC Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Más detalles ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Control y seguimiento de la calidad del agua en origen
CONTROL DE CALIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Control y seguimiento de la calidad del agua en origen Control y supervisión de los procesos llevados a cabo en las ETAPs Control del agua en las Más detalles CONSEJERÍA DE SALUD. Sevilla, 17 de abril 2009 BOJA núm. 73 Página núm. 17
Sevilla, 17 de abril 2009 BOJA núm. 73 Página núm. 17 CONSEJERÍA DE SALUD DECRETO 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano Más detalles PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO Versión: Junio 2014 El Plan engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones Más detalles Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) INTRODUCCIÓN 2. En múltiples disposiciones legales se hace referencia a la necesidad Más detalles LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION El agua potable es agua dulce que puede ser consumida por personas y animales sin peligro de adquirir enfermedades. El sistema de suministro Más detalles Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de Legionella
Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de Legionella Indice de la Guía 1. OBJETIVO DE LA GUÍA 2. INTRODUCCIÓN 3. CRITERIOS GENERALES: 3.1. Criterios de exclusión. 3.2. Criterios Más detalles ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA Dr. Andrés León. Departamento de Análisis y Control. Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela. Dr. Félix Andueza. Más detalles IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL BASADOS EN EL ANÁLISIS DE PELIGROS DE Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS APPCC
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL BASADOS EN EL ANÁLISIS DE PELIGROS DE Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS APPCC JORNADA INFORMATIVA 20 de Julio 2012 ÍNDICE 1. Objetivo 2. 3. Higiene 4. QuéesAPPCC? 5. Más detalles Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación Más detalles Visión de la Administración sobre la implementación del Reglamento de higiene de los piensos.
Visión de la Administración sobre la implementación del Reglamento de higiene de los piensos. 04 / 10 / 2007 Juan Gómez Apesteguía Subdirección Xeral de Gandaría 1. El Reglamento de higiene de los piensos. Más detalles EQUIPO APPCC: PERSONAL IMPLICADO EN LA ELABORACIÓN/IMPLANTACIÓN DEL PLAN
www.gestion-calidad.com NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR/ACTIVIDAD DOMICILIO SOCIAL SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLANTADOS/CERTIFICADOS: CIF Nº SEDES/NAVES IMPLANTACIÓN EN SEDE/NAVE/DPTO: FECHA DESDE LA QUE FUNCIONA Más detalles HACCP SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) INTE 02-01-04-03 LICDA. DIANA MORA CAMPOS MAYO, 2014
HACCP SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) INTE 02-01-04-03 LICDA. DIANA MORA CAMPOS MAYO, 2014 Generalidades Identifica peligros específicos y medidas para su control con Más detalles 4 Planes de seguridad del agua
4 Planes de seguridad del agua La forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de agua de consumo es aplicando un planteamiento integral de evaluación de Más detalles O K. Unidad 5 Autocontrol y APPCC 1 CÓMO SE CONTROLA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
UNIDAD 5. Autocontrol y APPCC Unidad 5 Autocontrol y APPCC 1 CÓMO SE CONTROLA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA? Tradicionalmente, los métodos utilizados para el control de los alimentos se apoyaban en la formación Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Más detalles INOCUIDAD EN EL MANEJO DE AGUA
INOCUIDAD EN EL MANEJO DE AGUA Laura Natalia Porras Corredor Ingeniera Química Universidad Nacional de Colombia Cree usted que el agua de la llave es inocua para la elaboración de los alimentos y bebidas? Más detalles PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA Versión: Junio 2014 El Plan engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones Más detalles Implantación del sistema APPCC/HACCP en el País Vasco
COMO IMPLANTAR UN SISTEMA HACCP (APPCC) PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Eduardo Umaña SISTEMA HACCP ó APPCC SISTEMA DE ANÁLISIS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL Es el procedimiento más eficaz para el control y la Más detalles Planes de prerrequisitos: Diseño y Desarrollo
Planes de prerrequisitos: Diseño y Desarrollo Vic, 16/05/2015 Gerard Canals / Maria Marmi www.uvic.cat / www.btconsulting.org /www.higienealimentaria.com / www.btcambiental.com Programa 9:15-9:30h Bienvenida Más detalles BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y SISTEMA HACCP Objetivos Revisar conceptos teóricos sobre Buenas Prácticas de Manufactura y Sistema HACCP. Reconocer la importancia de las BPM y de la implementación del Más detalles TEMA DE SALUD CONTROL DEL PLOMO EN AGUAS DE CONSUMO
TEMA DE SALUD CONTROL DEL PLOMO EN AGUAS DE CONSUMO INTRODUCCIÓN El plomo es un metal que se utilizó de forma habitual en edificación desde 1950 a 1980, como material de fontanería, e n tejados y en emplomados Más detalles PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IECISA TRES CANTOS
Página 1 de 8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. RELACION DE SISTEMAS 4. ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 5. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6. PROGRAMA DE Más detalles NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA
NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA COGUANOR NTG 34 243 Primera Revisión Anula y reemplaza a la Norma: COGUANOR NGR 34 243 Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) Directrices para Más detalles FACTS Microorganismos en el agua potable
FACTS Microorganismos en el agua potable INTRODUCCIÓN Los microorganismos son organismos (como bacterias, virus y protozoos) que son demasiado pequeños para que se puedan ver sin la ayuda de un microscopio. Más detalles 2 Las Guías: un marco para la seguridad del agua de consumo. 2.1 Marco para la seguridad del agua de consumo: requisitos
2 Las Guías: un marco para la seguridad del agua de consumo La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una combinación de medidas: protección de las fuentes de agua, de control de las operaciones Más detalles Sanidad e Higiene Industrial. Docente: Msc. Abel Rosado Ruiz-Apodaca
Sanidad e Higiene Industrial Docente: Msc. Abel Rosado Ruiz-Apodaca HACCP y su relación con ISO Los sistemas de calidad en la industria son fundamentales para la elaboración de alimentos que no solo sean Más detalles PROGRAMA FORMATIVO EXPERTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA FORMATIVO EXPERTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA www.bmformacion.es info@bmformacion.es Objetivos 1. Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC Con este material se pretende obtener una idea general del proceso Más detalles CONCEPTOS DE CALIDAD Y DE CONTAMINACIÓN
Lección 12. Procesos contaminantes de las aguas subterráneas Concepto de contaminación. Mecanismos de introducción de contaminantes. Principales agentes contaminantes. Lucha contra la contaminación. Vigilancia Más detalles SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MODULO DE CONSULTAS. Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo
SINAC - Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo MODULO DE CONSULTAS Copyright Ministerio de Sanidad y Consumo 1. CONSULTAS EN SINAC... 3 1.1. Descripción General del Interfaz de Consulta... Más detalles 4. OPERATIVA DEL APPCC
4. OPERATIVA DEL APPCC El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), anteriormente llamado ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), es el sistema de autocontrol e inspección Más detalles CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA.
CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA. INFORME TÉCNICO. TRIENIO 2002 2003-2004 2 Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral D. Fernando Carreras Vaquer Jefa del Área de Calidad Sanitaria Más detalles VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (Red Pública y Sistemas de Abastecimiento)
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (Red Pública y Sistemas de Abastecimiento) DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS Ing. Ivan Espinoza B. (e) Vigilancia de la Más detalles Módulo 1. Conceptos y fases del APPCC ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO
Módulo 1 Conceptos y fases del APPCC Autor: Método Estudios Consultores, S.L.U. Edita: Método Estudios Consultores, S.L.U. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita del editor, la reproducción Más detalles Inocuidad o Seguridad de los alimentos. Principios 1, 2 y 3 del Sistema HACCP. Por Carolina Ramírez Consultora en Inocuidad de Alimentos
Principios 1, 2 y 3 del Sistema HACCP Por Carolina Ramírez Consultora en Inocuidad de Alimentos Cll 65 No. 20A-70 B. Ambalá, Ibagué Colombia Telefax: (57) (8) 2753840-2701068 E-mail: www.cpt.org.co Garantía Más detalles BOE 24 Mayo. Preámbulo
Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable BOE 24 Mayo Más detalles Seminario Especializado en la Evaluación y Control de la Calidad de las Aguas. Control de la calidad de las aguas de abasto en las islas Canarias
Seminario Especializado en la Evaluación y Control de la Calidad de las Aguas Control de la calidad de las aguas de abasto en las islas Canarias Gran Canaria, 22 y 23 de Octubre de 2013 Macrina María Martín Más detalles PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE CASTILLA Y LEÓN
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE CASTILLA Y LEÓN INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS 3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 4. INCIDENCIAS Y CALIFICACIONES 5. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS Más detalles Diplomado en Sanidad. Módulo VI Control de calidad de agua. Zaragoza 2009-2010 Módulo 6
Diplomado en Sanidad Módulo VI Control de calidad de agua Zaragoza 2009-2010 Módulo 6 Isabel Bosque Peralta Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I + CS) Diplomado 2009-2010 1 1. Presentación Me Más detalles EL OZONO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA
En este apartado establecemos un enfrentamiento ozono/cloro, dado que es el cloro el elemento más usado como agente en la desinfección del agua potable en todo el mundo. En general, ambos elementos realizan Más detalles II JORNADAS EVALUACIÓN RIESGOS ALIMENTARIOS. Palabras del Consejero de Sanidad
OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad II JORNADAS EVALUACIÓN RIESGOS ALIMENTARIOS Palabras del Consejero de Sanidad Bilbao, 13 de Febrero de 2009 La preocupación por Más detalles 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO.
REVISIONES OBLIGATORIAS. 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO. Red de tuberías y accesorios que componen la instalación de saneamiento del edificio. OBLIGATORIO SEGÚN: CTE DB HS (Código Técnico Más detalles Sistemas de autocontrol en la miel para garantizar su calidad (RPHT, APPCC, HACCP).
NORMA DE CALIDAD DE LA MIEL REQUISITOS DE ENVASADO por ANTONIO GÓMEZ PAJUELO BIÓLOGO. CONSULTOR APÍCOLA A. G. PAJUELO CONSULTORES APÍCOLAS C/ Sant Josep 2-8º 12004 Castellón Teléf.-fax: 964.24.64.94 E-mail: Más detalles 3.7.4 PRINCIPIO 3: ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES CRÍTICOS
170 3.7.4 PRINCIPIO 3: ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES CRÍTICOS Este principio se basa en el establecimiento de niveles y tolerancias indicativos para asegurar que el Punto Crítico de Control está gobernado. Más detalles PLAN BIANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
PLAN BIANUAL DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2015-2016 Coordinación general: Teresa Ferrer Gimeno Jefa de la Sección de Sanidad Ambiental Más detalles INTRODUCCIÓN. En los depósitos que no se mantienen correctamente con un programa de mantenimiento, limpieza y desinfección.
INTRODUCCIÓN El agua es recurso natural escaso, indispensable para la vida humana y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas y sociales. Es irremplazable, no ampliable por Más detalles Valoració del potencial redox en el control de la qualitat de l aigua regenerada
Valoració del potencial redox en el control de la qualitat de l aigua regenerada Jornada interna R+D CCB-EMACBSA, Tossa 26/03/2009 Francisco Lucena Gutiérrez MARS Microbiologia d aigües relacionada amb Más detalles FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL AGUA
FACTORES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL AGUA I Congreso Interamericano de Agua Potable DIAGUA-AIDIS XIX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Ing. Jorge Triana Soto ExPresidente AIDIS Panamá, Más detalles La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007
5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 0.1 Portada Manual Página X de Y La Empresa Manual del Sistema de Más detalles Normas sanitarias que afectan a las piscinas de hoteles, aparthoteles y campings
Normas sanitarias que afectan a las piscinas de hoteles, aparthoteles y campings NORMAS A TENER EN CUENTA: España: Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios Más detalles Sistemas de Gestión Ambiental según la Norma UNE en ISO 14001 GUÍA DEL TALLER
Sistemas de Gestión Ambiental según la Norma UNE en ISO 14001 GUÍA DEL TALLER Ihobe, Noviembre 2008, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Território del Gobierno Vasco EDITA: Más detalles LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA VIÑA HASTA EL CONSUMIDOR. APLICACIÓN INTEGRAL DEL APPCC (REGLAMENTO (CE) nº 852/2004).
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA VIÑA HASTA EL CONSUMIDOR. APLICACIÓN INTEGRAL DEL APPCC (REGLAMENTO (CE) nº 852/2004). Qué es un Punto de Control Crítico (PCC)? Un punto, etapa o proceso en el que se Más detalles Curso Experto en Tratamiento de Agua, Suelos y Atmósfera
Curso Experto en Tratamiento de Agua, Suelos y Atmósfera I INDICE Presentación... 2 Características curso... 4 Objetivos... 5 Metodología... 6 Titulación recibida... 8 Temario... 9 Nuestras garantías... Más detalles LISTADO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO
LISTADO DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE MARCA PROPIA EN ALMACENES DE CONFECCIÓN DE LIMÓN PERTENECIENTES A AILIMPO LISTADO DE CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN Más detalles PROGRAMA FORMATIVO. Seguridad y manipulación en la alimentación - Obra completa - 3 volúmenes
PROGRAMA FORMATIVO Seguridad y manipulación en la alimentación - Obra completa - 3 volúmenes Sector: Industrias Alimentarias Modalidad: Distancia Duración: : Código: 3615 Adquirir conocimientos sobre la Más detalles Protocolos de atención a alertas epidemiológicas
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN ALERTAS DE ORIGEN HÍDRICO A.- CONCEPTO DE ALERTA - Incidente en el cual dos o más personas experimentan una enfermedad semejante tras consumo o uso de agua, y donde las pruebas Más detalles CUALIFICACIÓN. Salud ambiental y seguridad alimentaria PROFESIONAL Familia Profesional Nivel 3. Versión 5 Situación RD 140/2011 Actualización
Página 1 de 61 CUALIFICACIÓN Salud ambiental y seguridad alimentaria PROFESIONAL Familia Profesional Sanidad Nivel 3 Código SAN490_3 Versión 5 Situación RD 140/2011 Actualización Competencia general Realizar Más detalles Guía de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - HACCP
GUÍA DE HACCP Elaborado por: Dirección de Servicio de Asesoría Integral al Exportador (SAE) - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR Guía de Análisis de Peligros y Puntos Críticos Más detalles BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRANSPORTE DE PIENSOS
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRANSPORTE DE PIENSOS Guía realizada como apoyo a los planes APPCC propios de cada establecimiento. Se advierte que los APPCC hay que realizarlos de manera personalizada y que Más detalles Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos
Análisis de Riesgos y Puntos de Control Críticos Microbiología de los Alimentos-2015 Denominación del sistema HACCP APPCC ARCPC ARPCC H A C C P Hazard Analysis Critical Control Point A P P C C Análisis Más detalles Guía de Aplicación del. Sistema APPCC en los. Centros de Embalaje de. Huevos de Gallina
Guía de Aplicación del Sistema APPCC en los Centros de Embalaje de Huevos de Gallina Guía de Aplicación del Sistema APPCC en los Centros de Embalaje de Huevos de Gallina 3 PRESENTACIÓN Constituye una Más detalles Decreto 173/2000, de 5 de diciembre de la CONSELLERIA de INDUSTRIA Y COMERCIO y de la
Decreto 173/2000, de 5 de diciembre de la CONSELLERIA de INDUSTRIA Y COMERCIO y de la CONSELLERIA de MEDIO AMBIENTE y de la CONSELLERIA de SANIDAD. Condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los Más detalles TEMA NCH 409/1 NORMA CALIDAD DEL AGUA POTABLE. Qué se entiende por Agua Potable?
TEMA NCH 409/1 NORMA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Relator: Sra. Elizabeth Echeverría O. Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile. Qué se entiende por Agua Potable? Agua que cumple con todos los requisitos Más detalles Guía para el diseño y la aplicación de planes de prerrequisitos
02 Guía para el diseño y la aplicación de planes de prerrequisitos Los prerrequisitos son las prácticas y las condiciones necesarias antes y a lo largo de la implantación del Sistema de APPCC y que son Más detalles HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
APARTADO 5: Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones DIAPOSITIVA Nº: 2 Contenido teórico PDF Nº 1: Programa de Limpieza y Desinfección Programa de Limpieza y Desinfección El Programa Más detalles CONTROL DE LEGIONELLA
CONTROL DE LEGIONELLA LA LEGIONELLA EN EL MEDIO AMBIENTE La Legionella se encuentra muy extendida en fuentes naturales de agua (ríos, lagos, etc.). Desde estos depósitos naturales esta bacteria pasa a Más detalles Alimentación, nutrición y dietética LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 Y EL SISTEMA HACCP.
Instructor de seguridad alimentaria DISEÑOS CURRICULARES CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS LABORALES Créditos EQUIPO TÉCNICO Dirección de Diseño y Contenido Pedagógico DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Dirección de Diseño Más detalles PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FINCA EL CORTIJO
Página 1 de 10 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 4. RELACION DE SISTEMAS 5. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6. PROGRAMA DE Más detalles La finalidad principal de las Guías para la calidad del agua potable es la protección de la salud pública.
1 Introducción 1.1 Consideraciones y principios generales La finalidad principal de las Guías para la calidad del agua potable es la protección de la salud pública. Las enfermedades relacionadas con la Más detalles Equipos para control de calidad y tratamiento del agua
Equipos para control de calidad y tratamiento del agua Presentación MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES, S.A., es una sociedad constituida con el objeto de ofrecer SISTEMAS Y EQUIPOS CON Más detalles LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Descripción Las instalaciones donde se reciben, preparan y expenden alimentos deben dar seguridad higiénica. Deben estar diseñadas de forma que favorezcan y faciliten tanto la higiene Más detalles EDITA: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Área Tecnológica de Artes Gráficas
1 EDITA: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Área Tecnológica de Artes Gráficas Gobierno de Cantabria. DEPÓSITO LEGAL: SA-594-05. PRESENTACIÓN Más detalles Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos
Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos PRESENTACIÓN ÍNDICE El presente documento es el resultado de los análisis y acuerdos adoptados por un grupo de trabajo constituido Más detalles CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2015
CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS EXPOSICIÓN A RIESGO BIOLÓGICO PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2015 umivale. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS Más detalles Inocuidad. Programa Muestreo de agua y hielo en plantas faenadoras exportadoras de productos avícolas y porcinos.
Inocuidad Programa Muestreo de agua y hielo en plantas faenadoras exportadoras de productos avícolas y porcinos. Versión, 2011 Contenido 1. Introducción 2. Objetivo 3. Alcance 4. Responsabilidades 5. Términos Más detalles Importancia del diseño higiénico y motivos de empresas deslistadas.
IV symposium internacional sobre tecnología a alimentaria Importancia del diseño higiénico y motivos de empresas deslistadas. Murcia, 26 de octubre de 2009 Oscar González Gutierrez - Solana Subdirector Más detalles Control de la calidad del agua de los vasos
4 Control de la calidad del agua de los vasos 4. Control de la calidad del agua de los vasos En toda piscina de uso colectivo se llevará un Libro de Registro y Control de la calidad del agua de cada uno Más detalles BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS QUE SON? Las BPM (GMP) son una herramienta básica para la obtención de productos seguros e inocuos para el consumo humano, que se centralizan Más detalles Contaminantes procedentes del tratamiento de las aguas de consumo en la CAPV
Contaminantes procedentes del tratamiento de las aguas de consumo en la CAPV Evaluación del riesgo y las alternativas de tratamiento: resultados y experiencia de trabajo Gasteiz, 2013ko urriaren 18a Antecedentes Más detalles PLANES de APOYO INDUSTRIA ALIMENTARIA. Higiene en la
CONTROL DEL AGUA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TRAZABILIDAD CONTROL DE PLAGAS MANTENIMIENTO FORMACIÓN CONTROL DE PROVEEDORES BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Garantizar que el agua utilizada por los establecimientos Más detalles Introducción al APPCC
El FSE invierte en tu futuro Introducción al APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos AC-2009-6612 Murcia, del 18 de enero al 25 de marzo de 2010 PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA DE APPCC ANTECEDENTES Más detalles 1. NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL AGUA
CAPITULO I EL AGUA. GENERALIDADES 1. NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL AGUA El agua es imprescindible para la vida. Para qué utilizamos el agua? El agua tiene múltiples usos. Vamos a destacar los que pueden Más detalles 1.- Desarrollo documental de un programa APPCC
1.- Desarrollo documental de un programa APPCC Los puntos que forman el APPCC deben quedar reflejados en un documento completo que compendie toda esta información, de forma lógica y estructurada, de manera Más detalles Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas
Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas 1. INTRODUCCIÓN Hoy en día nos encontramos ante una situación de concienciación medioambiental Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto