Source: http://docplayer.es/18388723-Criterios-para-la-interpretacion-y-aplicacion-de-los-documentos-basicos-del-codigo-tecnico-de-la-edificacion.html
Timestamp: 2018-12-11 18:39:39+00:00

Document:
Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: - PDF
Download "Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:"
Luis Lara Palma
1 MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: DB SI - Seguridad en caso de incendio DB SU - Seguridad de utilización Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Fecha de esta actualización: 1 de septiembre de 2008 Consultas que se incorporan o se modifican en esta actualización Consultas que han sido incorporadas al articulado de los DB Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda ha respondido a numerosas consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos DB SI y DB SU del Código Técnico de la Edificación y, anteriormente, de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra Incendios en los edificios". Para facilitar su difusión y utilización, de acuerdo con el artículo de la citada ley, a continuación se incluye una recopilación de las respuestas más significativas, ordenadas según los apartados de los citados Documentos Básicos. 1
2 s relacionadas con la Introducción del DB SI II Ámbito de aplicación Alcance de la aplicación del DB SI al cambio de uso de un edificio o establecimiento con reforma parcial del mismo II Ámbito de aplicación Alcance de la aplicación del DB SI al cambio de uso de un edificio o establecimiento con reforma parcial del mismo II Ámbito de aplicación Reglamentación aplicable a zonas de almacenamiento con alta carga de fuego y con presencia de público II Ámbito de aplicación Aplicación del DB SI en edificios en los que un incendio no suponga riesgo para las personas Se debe aplicar el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSIEI) a toda nave industrial? A efectos aplicar, o bien del DB SI, o bien el RSIEI, lo relevante no es si un edificio responde, ya sea desde el punto de vista urbanístico o desde el constructivo, a la tipología de nave industrial, sino si la actividad principal del establecimiento implantado en ella es o no industrial, conforme a la definición que el citado reglamento hace de dicha actividad. En un cambio del uso característico de un edificio o de un establecimiento, debe aplicarse el DB SI al conjunto del mismo o únicamente a aquellas partes o elementos que vayan a ser objeto de las obras? Conforme al artículo 2.6 del CTE (Parte 1) "... en todo cambio de uso característico de un edificio o establecimiento existente se deberá comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE". Por tanto, las obras a realizar en dichos cambios de uso deberán incluir las que sean necesarias para que el conjunto del edificio o establecimiento cumpla, no solo las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, sino todas las que establece el CTE. Esto supone que hay que aplicar el DB SI al conjunto del edificio o del establecimiento en cuestión. Cuando la carga de fuego total de un almacén de un establecimiento de uso Comercial excede de 3x10 6 MJ la reglamentación aplicable a dicho almacén es exclusivamente el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) o también el DB SI del CTE? Exclusivamente el RSCIEI. Y cuando en dicho almacén haya además presencia de público? En tal caso se le debe aplicar, tanto el citado Reglamento, como el DB SI del CTE. Es exigible el cumplimiento de las condiciones del DB SI cuando un incendio no suponga riesgo para las personas? La aplicación del DB SI tiene por objeto cumplir las exigencias básicas de SI y con ello satisfacer el requisito básico SI, el cual tiene por objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental (Parte I, art. 11.1) Por tanto, la aplicación de las condiciones del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si únicamente existe riesgo para los bienes. A título de ejemplo, en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie, una planta, ocupación mínima y ocasional, suficiente separación respecto de otros edificios, etc. pueden no ser exigibles las condiciones de: - propagación interior (sección SI 1) - propagación exterior (SI 2) - instalaciones de protección contra incendios (SI 4) - intervención de los bomberos (SI 5) - resistencia al fuego de la estructura (SI 6) 2
3 s relacionadas con la Introducción del DB SI siendo suficiente aplicar las condiciones de evacuación (SI 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas. Es exigible instalar bocas de incendio en un aparcamiento con más de 500 m 2 de superficie, totalmente abierto y situado en la cubierta de un edificio? No sería exigible en la medida en que, en el caso particular en cuestión, los medios activos de protección contra incendios, en particular las bocas de incendio, no se consideren necesarios para la protección de las personas, sino únicamente para la limitación de daños materiales, con lo que su instalación sería voluntaria. III Criterios generales de aplicación Elaboración de Planes de Emergencia y adecuación al DB SI III Criterios generales de aplicación Alcance de la aplicación del DB SI a reformas sin cambio de uso Al elaborar el Plan de Emergencia de un edificio existente, que inicialmente era de uso Residencial Vivienda, pero que a lo largo del tiempo ha ido transformándose progresivamente en uso predominantemente Administrativo habría que adecuar el edificio al DB SI? Si actualmente se procede a cambiar el uso principal de un edificio, por ejemplo de Vivienda a Administrativo, es obligatorio adecuarle totalmente a este nuevo uso, tal como se establece en el artículo 2.6 de la Parte I del CTE, al margen de que se elabore o no el Plan de Emergencia de dicho edificio. Como este caso se trata de una situación consolidada, no hay obligación de aplicar el CTE retroactivamente. Dado que la elaboración del Plan de Emergencia de un edificio existente (haya cambiado su uso o no) no es una actuación que por sí misma obligue a su adecuación, sino que supone desarrollar dicho Plan en función del estado actual del edificio, incluidas sus posibles deficiencias respecto de la reglamentación actual, solo cabría, si así lo requiriese la Propiedad (no es obligatorio) complementar el Plan con el análisis y propuesta de adecuación del estado actual, ordenada en su caso según las prioridades que se estimen más aconsejables. En una obra de reforma que no suponga cambio de uso en qué medida hay que adecuar al DB SI las condiciones de protección contra incendios de un edificio o establecimiento? Se debe aplicar el DB SI conforme a los criterios generales que se establecen en los puntos 6, 7 y 8 del apartado III de su Introducción, es decir: - A los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en el DB SI. - A los elementos de evacuación, si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a ellos. - A las instalaciones de protección contra incendios, si la reforma afecta a los elementos constructivos que les sirvan de soporte. En definitiva, con estos criterios el DB SI no pretende exigir que cualquier reforma suponga la total adecuación del edificio al DB (cosa que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la obra de reforma que se pretende hacer y el grado de mejora de las condiciones de protección contra incendios que dicha obra supone. La decisión acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y 3
4 s relacionadas con la Introducción del DB SI el grado de mejora son razonablemente suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio. III Criterios generales de aplicación Alcance de la aplicación del DB SI a obras de ampliación III Criterios generales de aplicación Transformación de plantas de trasteros en plantas de viviendas III Criterios generales de aplicación Proyecto de establecimiento en un local diáfano sin uso. III Criterios generales de aplicación Asimilación a más de un uso de los contemplados en el DB SI En una obra de ampliación de un edificio en que medida se debe aplicar el DB SI, tanto a la parte ampliada, como a la preexistente? A la parte ampliada se le debe aplicar el DB SI como a una obra de nueva planta, pero considerándola, a efectos de dicha aplicación, parte integrante del edificio ampliado. A la parte preexistente se le debe aplicar el DB SI conforme a los criterios que se establecen para las obras de reforma en los puntos 6, 7 y 8 del apartado III de su Introducción, es decir: - A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliación, siempre que dicha aplicación suponga una mayor adecuación al DB SI. - A los elementos de evacuación que se prevea sirvan a la zona ampliada. - A las instalaciones de protección contra incendios, si la obra afecta a los elementos constructivos que les sirvan de soporte. Como excepción a lo anterior, cuando la ampliación consista en un aumento de plantas, de forma tal que las condiciones de seguridad en caso de incendio de la parte preexistente queden sustancialmente afectadas con la obra (altura de evacuación, sectores de incendio, protección de escaleras, etc.) la aplicación global del DB SI debe hacerse extensiva a dicha parte. En un edificio de viviendas existente en el que se pretenda transformar en viviendas una planta bajo cubierta destinada a trasteros qué modificaciones serían necesarias en el conjunto del edificio? Tendría la consideración de obra de ampliación, por lo que a la planta transformada en viviendas se le debe aplicar el DB SI como a una obra de nueva planta, considerándola a efectos de dicha aplicación, parte integrante del edificio resultado de la ampliación. Cuando la obra suponga que las condiciones de seguridad en caso de incendio de la parte preexistente queden sustancialmente modificadas (altura de evacuación, sectores de incendio, protección de escaleras, etc.) la aplicación global del DB SI debe hacerse extensiva a dicha parte. Un proyecto de apertura de un establecimiento, donde se parte de un local diáfano y sin uso se considera un cambio del uso característico que, conforme al art. 2.6 de la Parte I, obligaría a aplicar todas las exigencias básicas del CTE, entre ellas, las de SI? Un local diáfano sin ningún uso declarado viene a ser, a efectos del CTE, una obra inacabada. El proyecto y obra de terminación de dicho local para un uso determinado debe cumplir (al margen de cómo se denomine la licencia correspondiente, desde la óptica municipal) todas las exigencias del CTE, incluidas las de seguridad en caso de incendio, particularizadas para el uso en cuestión. Cuando diferentes aspectos de riesgo de una determinada actividad singular no sean asimilables a los de un único uso de los de los contemplados en el DB SI (los definidos en el Anejo SI A) sino a diferentes usos es posible aplicar en cada aspecto las condiciones reglamentarias singulares del uso al cual se puede asimilar o es impres- 4
5 s relacionadas con la Introducción del DB SI cindible que la asimilación se haga de forma total y excluyente con un solo uso? Siempre que se justifique adecuadamente, en base a un análisis de los riesgos específicos de la actividad en cuestión, nada impide aplicar en cada aspecto las condiciones singulares del uso al que dicho aspecto sea más fácilmente asimilable. El análisis de las particularidades de cada actividad y las decisiones acerca de cual sea la asimilación o asimilaciones más adecuadas, corresponden al autor del proyecto. La decisión final acerca de la validez de lo anterior corresponde a la autoridad de control edificatorio. III Criterios generales de aplicación Uso aplicable a una estación de autobuses III Criterios generales de aplicación Uso aplicable a las guarderías y a las escuelas infantiles III Criterios generales de aplicación Necesidad de adecuar escaleras existentes en cambios de uso en los que se disminuya o no se aumente la ocupación Qué reglamentación y qué uso son aplicables a una estación de autobuses? Y a un garaje de autobuses? En general, a los establecimientos en los que haya frecuente movimiento de los vehículos (excepto en caso de transporte de mercancías) se les aplica el DB SI, como uso Aparcamiento, cuando no haya presencia de Público, o como uso Pública Concurrencia, en caso contrario. A los establecimientos en los que los vehículos están normalmente almacenados o aparcados, con escasa movilidad, se les aplica el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI). Por tanto, a una estación de autobuses se le debe aplicar el DB SI y se considera uso Pública Concurrencia y a un garaje de autobuses o de cualquier otro tipo de vehículo destinado al servicio de trasporte de personas, se le debe aplicar el RSCIEI, debiendo además considerar establecimientos diferentes a uno y otro, caso de estar integrados en un mismo edificio. A los garajes de vehículos destinados al trasporte de mercancías se les debe aplicar, en todo caso, el citado Reglamento. Qué condiciones específicas deben aplicarse a las guarderías? Y a las escuelas infantiles? Tal como se establece en el apartado III de la Introducción del DB SI a los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio. se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario, aunque cabe añadir que dicha aplicación debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condiciones que tengan sentido en un hospital, pero no en una guardería. Tal es el caso de las anchuras mínimas de pasillos y puertas, que para un hospital se establecen teniendo en cuenta la necesidad de desplazar a determinados pacientes en cama en caso de emergencia, medida que obviamente resulta innecesaria en una guardería. Conforme al Anejo SI A, las escuelas infantiles se consideran uso Docente, por lo que se les debe aplicar las condiciones específicas de dicho uso. En cambios de uso en los que se disminuyan o no se aumente la ocupación puede aceptarse la no adecuación al DB SI de las escaleras existentes? El DB SI obliga a adecuar las escaleras que sirvan a una parte de un edificio afectada por un cambio de uso, no solo en lo relativo a su capacidad de evacuación (anchura de tramo, superficie contenida en el recinto sí es 5
6 s relacionadas con la Introducción del DB SI protegida) sino a todos los demás aspectos regulados por la norma: compartimentación, peldañeado, longitud de los tramos, ventilación, instalaciones, etc. Por ello, el hecho de que un cambio de uso suponga reducir la ocupación (o no aumentarla) no es, en principio y en sí mismo, argumento suficiente para permitir que una escalera no se adecue al DB SI. No obstante, dada la evidente imposibilidad de adecuar por completo las escaleras existentes, así como las desfavorables condiciones de seguridad contra incendios que muchas de ellas presentan (tanto peores cuanto más antiguo es el edificio) se debe valorar, en cada caso concreto, si el grado de adecuación y mejora de la escalera que se propone es el razonablemente posible desde los puntos de vista técnico y económico, a la vista de las deficiencias que presente el estado previo. V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos Control en obra de las características de reacción y de resistencia ante el fuego de los productos de construcción Cómo debe justificarse la utilización en las obras de los productos de construcción en lo que se refiere a sus características de reacción y de resistencia ante el fuego? Las comprobaciones y acreditaciones documentales necesarias para justificar la puesta en obra de un producto de construcción, en cuanto a sus características de comportamiento ante el fuego, son las siguientes: 1 Como cuestión previa debe comprobarse si el producto debe tener marcado CE, ya que si así fuera y careciera del mismo debería ser rechazado. El listado de los productos obligados a tener marcado CE en un momento dado, publicado por la Comisión Europea, puede consultarse en esta dirección web: flist/construc.html Con algún tiempo de retraso, el anterior listado es publicado en el BOE mediante una Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Resolución vigente en cada momento puede consultarse en esta dirección web del MITyC: EE#DisposicionesDesarrolloNacionales 2 Productos con marcado CE Se deberá verificar que la clase de resistencia o de reacción al fuego que consta en el etiquetado o en la documentación de acompañamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentación y en el proyecto. En la dirección web del MITyC antes citada puede accederse a la versión más reciente del documento Marcado CE Cómo se comprueba? ( cion_marcado_ce_productos_construccion_may08.pdf) de gran utilidad por su información y recomendaciones prácticas acerca de cómo se debe verificar la documentación relativa al marcado CE. 3 Productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no conste la característica requerida En este caso, la comprobación de las propiedades de comportamiento ante el fuego debe hacerse a través de la acreditación documental que 6
7 s relacionadas con la Introducción del DB SI acompañe al producto, mediante una de las siguientes opciones: a Si la documentación proviene de un laboratorio de ensayo español, debe verificarse el valor o clase requeridos en el informe de clasificación o de caracterización del producto, así como que el laboratorio está acreditado por ENAC. b Si la documentación consiste en un distintivo de calidad de carácter voluntario (marca o sello de conformidad a norma) emitido por un organismo de certificación español, debe verificarse el valor o clase requeridos según lo indicado en el apartado a anterior, así como que dicho organismo de certificación está acreditado por ENAC. c Si la documentación consiste en una evaluación técnica de idoneidad, el valor o clase reflejado en la misma debe verificarse según se ha indicado en el apartado a anterior. d En los casos b y c anteriores, el director de ejecución de la obra podría considerar suficiente verificar el valor o clase requerido en la documentación del distintivo o de la evaluación técnica y no en el informe de clasificación o de caracterización del producto, ya sea en base a un criterio de confianza y bajo su responsabilidad, o bien por estar reconocido oficialmente el distintivo de calidad o la evaluación técnica de idoneidad en cuestión. e La aceptación de sistemas complejos y no convencionales de compartimentación (por ejemplo los que integran un elemento separador, una motorización, elementos guía, un sistema de detección, un suministro eléctrico, un sistema automático de enfriamiento mediante agua, etc.) no puede justificarse únicamente mediante un simple ensayo convencional de resistencia al fuego. La utilización de dichos productos en las obras debe ampararse en una evaluación técnica de idoneidad emitida por una entidad autorizada para ello por las Administraciones Públicas competentes, que verifique todas aquellas características del sistema que sean críticas para garantizar la función que le sea exigible. f Si la documentación proviene de un organismo de otro Estado de la UE debe además comprobarse que el producto cuenta con el documento de reconocimiento emitido por la Dirección General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del Real Decreto 1630/92, de 29 de diciembre. Conviene resaltar que dicho reconocimiento es imprescindible y que, ni el director de ejecución de la obra, ni la autoridad de control deben suplirle con su propia estimación acerca de la validez legal en España de la documentación acreditativa del producto. En todo caso, deberá además comprobarse la vigencia de la documentación acreditativa que se aporte, referida a la fecha de suministro de cada producto a la obra, teniendo en cuenta que un informe de clasificación o de caracterización de un producto puede amparar al mismo durante los 5 o 10 años posteriores a su fecha de emisión, según se refiera a reacción al fuego o a resistencia al fuego, respectivamente. Si se trata de la documentación citada en los puntos b y c anteriores, se debe verificar además su fecha de validez. Conforme al punto II.2. de la Parte I, Anejo II del CTE, el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación acreditativa de todo lo anterior, la cual será depositada en el Colegio profesional correspon- 7
8 s relacionadas con la Introducción del DB SI diente o, en su caso, en la Administración Pública competente y será incluida por el director de obra en el Libro del Edificio, conforme se establece en el artículo 8, punto 1 del CTE. La documentación deberá estar redactada en alguno de los idiomas del Estado español cooficiales en la Comunidad Autónoma de que se trate. V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos Ensayos aplicables a las pinturas intumescentes V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos Determinación analítica de la resistencia al fuego de una pared o de un cerramiento V Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos Ensayos aplicables a las puertas resistentes al fuego y a sus componentes En obras con licencia concedida conforme al CTE qué ensayos deben amparar la aplicación de pinturas intumescentes para protección frente al fuego de estructuras? Deben necesariamente acreditar sus características conforme a las nuevas clases europeas y mediante ensayos realizados conforme a las también nuevas normas europeas ENV Partes 1 a 7. A efectos de aplicación del CTE no son válidos los certificados de ensayo realizados conforme a la norma UNE 23820:1997, aunque no hayan agotado el periodo de diez años de validez que les otorgaba la derogada NBE- CPI/96 a efectos de su aplicación. Cómo se puede determinar analíticamente la resistencia al fuego de una pared o de un cerramiento? Las únicas alternativas posibles para poder determinar la resistencia al fuego de una pared o de un cerramiento son el ensayo o bien obtener dicho valor de una tabla reconocida reglamentariamente, como son las contenidas en el Anexo F del CTE DB SI. Cuando en dichas tablas no figura el elemento considerado, se debe tomar el valor del que sea más parecido, haciendo dicha asimilación del lado de la seguridad Conforme a qué normas deben haber sido ensayadas y clasificadas las puertas resistentes al fuego? Y sus herrajes y mecanismos de apertura? En las obras de nueva planta o de reforma para las que se haya solicitado licencia desde el 29-sept-2006 en adelante, las puertas resistentes al fuego deben haber sido ensayadas y clasificadas conforme a las normas UNE-EN :2000 y UNE-EN :2004, respectivamente. Los elementos de dichas puertas que figuran en el siguiente cuadro deben tener obligatoriamente marcado CE de conformidad con sus normas respectivas, desde las fechas que se indican: Elemento Dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador (1) Dispositivos de apertura mediante barra horizontal (2) Marcado CE de conformidad obligatorio s/ Norma Fecha UNE-EN 179:2003 VC1 UNE-EN 1125:2003 VC Bisagras (3) UNE-EN 1935: Dispositivos de cierre contro- UNE-EN 1154:
9 s relacionadas con la Introducción del DB SI lado (cierrapuertas) (4) Dispositivos de coordinación (5) UNE-EN 1158:2003 del cierre de las puertas Dispositivos de retención (6) UNE-EN 1155:2003 electromagnética Cerraduras (7) UNE-EN 12209: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) De uso obligatorio en zonas cuyos ocupantes estén, en su mayoría, familiarizados con el edificio, en las puertas previstas para más de 50 personas o en las que sean salida de planta o de edificio. Dígitos de su codificación: 1º 2º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: De uso obligatorio en zonas cuyos ocupantes no estén, en su mayoría, familiarizados con el edificio, en las puertas previstas para más de 50 personas o en las que sean salida de planta o de edificio. Dígitos de su codificación: 1º 2º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: No se admiten las bisagras de resorte o muelle. Dígitos de su codificación: 1º 2º 3º 4º 5º 8º Valor que debe tener el dígito: De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego. Debe carecer de dispositivo de retención, excepto cuando sea electromagnético conforme a UNE EN Dígitos de su codificación: 2º 3º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: 8 3 (*) 1 1 (*) Dado que este dígito regula la fuerza del cierrapuertas y que esta a su vez condiciona la fuerza necesaria para abrir la puerta, se recuerda que conforme a DB SU 3, la fuerza de apertura de las puertas previstas para ser utilizadas por personas con discapacidad es de 25 N, como máximo. Debe tenerse en cuenta que dicha fuerza es muy inferior a la fuerza asociada al momento de apertura máximo y a la anchura máxima recomendada para la hoja, conforme a la Tabla 1 de la norma UNE-EN De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego de dos hojas. Dígitos de su codificación: 1º 2º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: - Dispositivo incorporado en el cierrapuertas Dispositivo separado del cierrapuertas De uso obligatorio en aquellas puertas resistentes al fuego que deban permanecer habitualmente abiertas. Dígitos de su codificación: 1º 2º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: - Dispositivo incorporado en el cierrapuertas Dispositivo separado del cierrapuertas Dígitos de su codificación: 1º 2º 4º 5º Valor que debe tener el dígito: 3 M-S-X 1 0 VI Laboratorios de ensayo Validez en España de ensayos hechos en otros Estados de la Unión Europea Bajo qué condiciones son válidos a efectos del CTE los ensayos hechos en otros Estados de la Unión Europea? La obligatoriedad que establece el CTE de que la clasificación y los ensayos de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE deban realizarse por laboratorios acreditados conforme al RD 2200/1995 de 28 de diciembre (ENAC) es aplicable cuando se trate de clasificaciones y ensayos realizados en España. En cambio, cuando hayan sido realizados 9
10 s relacionadas con la Introducción del DB SI en otros Estados de la UE, la regulación aplicable al respecto es el artículo 9.2 del RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva de Productos de Construcción (DPC). Conforme a dicho artículo, un producto ensayado en otro Estado de la UE conforme a las mismas normas vigentes en España, por un organismo (laboratorio) autorizado en dicho Estado y comunicado por este con arreglo a los procedimientos establecidos en la DPC, puede ser considerado por la Administración española conforme con las disposiciones del CTE. Para ello, la Dirección General competente emitiría, a petición expresa e individualizada, el correspondiente documento en el que se reconozca lo anterior. En el marco del CTE, dicha competencia corresponde a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. VI Laboratorios de ensayo Idioma en el que deben estar redactados los certificados de ensayo En qué idioma deben estar redactados los certificados de ensayo y de clasificación según su reacción y su resistencia al fuego de los productos de construcción que aún no tengan marcado CE? Pueden estar redactados en cualquier idioma aceptable para los agentes que los utilicen, excepto cuando de dichos documentos deba quedar constancia y registro reglamentario y con efectos administrativos, en cuyo caso deberán estar redactados en alguno de los idiomas cooficiales del Estado español en la comunidad autónoma en la que se presenten. s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior SI 1-1 Sectores de incendio independientes o diferenciados SI 1-1 Sectorización entre las zonas de uso industrial y no industrial de un mismo edificio Con la mención en el DB SI a sectores de incendio independientes o diferenciados se pretende que estos cumplan alguna condición especial o adicional a las que se establecen para los sectores de incendio en general? No. Dichos términos carecen de relevancia técnica. La condición de independiente y de diferenciado es inherente a todo sector que esté conforme al DB SI. Un taller de reparación y un almacenamiento de vehículos anexos a un establecimiento dedicado a la venta de los mismos deben constituir sector de incendio independiente respecto de este? Qué condiciones particulares deben cumplir una y otra zona? El taller de reparación y el almacenamiento de vehículos son zonas de uso industrial, se regulan según su reglamentación específica (RSCIEI) y deben constituir sector de incendio independiente respecto de la zona de venta, a la cual le es aplicable el DB SI, con sus condiciones particulares para el uso 10
11 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior Comercial. SI 1-1, punto 4 Ascensor con arranque en sector de riesgo mínimo SI 1-1, punto 4 Comunicación de ascensor con un sector de riesgo mínimo SI 1-1, punto 4 Compartimentación de ascensores que comunican sectores diferentes SI 1-1, tabla 1.1 Puertas de viviendas consideradas como sector de incendio SI 1-1, tabla 1.1 Cuando el sector más bajo al que sirve un ascensor es un sector de riesgo mínimo debe tener también en dicho sector puertas E 30 o vestíbulo de independencia? No es preciso, dado que el riesgo mínimo del sector implica un riesgo también mínimo de propagación ascendente, tanto por el ascensor, como por las escaleras. En un sector de riesgo mínimo puede un ascensor que comunique con otros sectores carecer de compartimentación? Sí, siempre que en cualquier otro sector o zona de riesgo especial que exista por debajo el ascensor disponga, tanto de puerta E 30 como de vestíbulo de independencia con puerta EI 2 30-C5. En el propio sector de riesgo mínimo dicha compartimentación es innecesaria. Con qué soluciones alternativas se puede compartimentar un ascensor que comunique sectores diferentes? a) Con puertas E 30 de acceso al ascensor, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se deben aplicar las opciones b) o c). b) Con un vestíbulo de independencia situado en cada acceso al ascensor de tal forma que entre este y la planta se interpongan al menos una pared EI 120 y una puerta EI 2 30-C5 de paso. Dicho vestíbulo de independencia puede ser, simultáneamente, el de una escalera especialmente protegida, el exigible en la comunicación entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bien el interpuesto entre dos o más sectores de incendio. c) Cuando se trate de un sector que solo tenga otro sector más por encima, el ascensor puede carecer de las medidas citadas en a) y b) en las plantas del sector superior, siempre que en las del sector inferior disponga de ambas. Cuando los accesos al ascensor estén, en todas las plantas por las que discurra, situados en el recinto de una escalera compartimentada con elementos aptos para separar sectores de incendios, o bien en el recinto de una escalera protegida, quedan suficientemente protegidos frente al riesgo de propagación ascendente, por lo que en tales casos no se precisa aplicar ninguna de las alternativas a), b) y c) anteriores. En un edificio de viviendas en el que sea necesario establecer sectores de incendio es válido considerar una vivienda como sector de incendio? No, dado que no se considera fiable que la puerta resistente al fuego que debería tener la vivienda (es decir, una puerta privativa, de usuario) vaya a mantener el cierre automático operativo a lo largo del tiempo y dado que dicho cierre es imprescindible para que la función de compartimentación de la puerta sea efectiva. Los oficios de planta en hoteles deben cumplir alguna condición de compartimentación? 11
12 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior Oficios de planta en hoteles SI 1-1, tabla 1.1 Límite de m 2 a sectores de uso comercial SI 1-1, tabla 1.1 Sectorización de establecimientos integrados en edificios Las mismas aplicables a las habitaciones de alojamiento, es decir, paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m 2, puertas de acceso EI 2 30-C5. No obstante, cuando su dimensión y uso previsto obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, deben cumplir las condiciones que se establecen para estos. El límite de 10 m a la altura de evacuación de un establecimiento o centro comercial en el que se admite que la superficie construida de los sectores de incendio alcance m 2 es también aplicable a las zonas (o sectores) de uso administrativo? Y a la evacuación ascendente? Y al aparcamiento del centro comercial? La altura de evacuación que se limita a 10 m se refiere a los sectores de uso comercial de un centro comercial (no necesariamente un sector único) cuando excepcionalmente se admite que puedan llegar a tener m 2. Dado que con dicha condición se pretende limitar la altura a salvar por la evacuación masiva del público de un centro comercial en el que se admite dicha excepción, no necesita aplicarse a zonas de uso administrativo, estén obligadas o no a constituir sector de incendio diferenciado por exceder de 500 m 2. Es innecesario aplicar dicho límite de 10 m a la posible altura de evacuación ascendente de dichos sectores, ya que conforme a la definición del término recorrido de evacuación (Anexo SI A) esta no puede exceder de 6 m. Tampoco es aplicable al aparcamiento del centro comercial. En cambio, conviene resaltar que la instalación automática de extinción que se exige para poder acogerse a esta excepción debe cubrir la totalidad del edificio. Una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas debe ser sector de incendio? Y una tienda integrada en un centro comercial? Para que un establecimiento integrado en un edificio deba ser un sector de incendio, debe entenderse que la titularidad diferenciada y el régimen no subsidiario respecto del resto del edificio que obligan a ello conforme al Anexo SI A se refieren, no solo a los aspectos legales, administrativos o de régimen de actividad, sino también a los aspectos materiales significativos para la protección contra incendios, como son: - las condiciones constructivas en el interior del posible establecimiento, - la dotación, utilización y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios, - la implantación y gestión del plan de emergencia y evacuación, - etc. Conforme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas, pero cuyas condiciones de protección contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto del edificio, no se considera establecimiento a dichos efectos, por lo que no precisa constituir sector de incendio diferenciado, sino que queda sujeta a los criterios de compartimentación en sectores de incendio del conjunto del edificio. 12
13 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior Lo mismo cabe decir de las tiendas integradas en centros comerciales, exceptuando, en su caso, aquellas de gran superficie en las que sí se den las circunstancias antes citadas de autonomía en la gestión de la protección contra incendios. Por tanto, en cada caso particular se deberá valorar si la diferenciación y el régimen no subsidiario del establecimiento en cuestión son, tomando en consideración todo lo anterior, lo suficientemente determinantes para considerarlo como un establecimiento que deba constituir un sector de incendio diferenciado. SI 1-1, tabla 1.1 Sectorización de un aparcamiento de vehículos destinados al servicio de transportes de personas o de mercancías respecto de una zona anexa de uso administrativo SI 1-1, tabla 1.1 Sectorización de bares, cafeterías, restaurantes, cines, etc. integrados en centros comerciales SI 1-1, tabla 1.2 Resistencia al fuego de los elemen- Es preciso sectorizar un aparcamiento de vehículos destinados al servicio de transportes de personas o de mercancías respecto de una zona administrativa aneja al mismo? Puede la zona administrativa tener su evacuación a través del garaje? Conforme al artículo 2. 1 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, un garaje o aparcamiento de vehículos destinados al servicio de transporte de personas (debe entenderse como servicio público) o de mercancías, se considera como establecimiento industrial y por tanto se regula por el citado Reglamento. No obstante, conforme al artículo 3.2 del Reglamento (y a la Introducción, punto II del DB SI) una zona de uso administrativo aneja a dicho garaje o aparcamiento se regula por el DB SI cuando la superficie construida de dicha zona exceda de 250 m 2, debiendo en tal caso constituir sector de incendio y disponer de vestíbulo de independencia en su comunicación con el garaje. En otro tipo de garajes (los regulados por el DB SI) la única oficina anexa que cabría admitir se limitaría a una cabina de control y de cobro (aparcamientos públicos), a un pequeño recinto de estancia de vigilantes, de personal de mantenimiento, de conductores, etc., la cual obviamente no precisaría constituirse como sector de incendio independiente del garaje. En el caso anterior, la evacuación de dichas zonas podría realizarse a través del garaje. En cambio, si se trata de zonas de otro uso que deban estar sectorizadas respecto del garaje, dicha evacuación es válida si, conforme al Anejo SI A de Terminología, existe un recorrido de evacuación alternativo que no pase por el garaje. Cuando en un centro comercial exista una zona de bares, cafeterías, restaurantes, cines, etc. es necesario sectorizar dicha zona? Cada establecimiento, de uso Pública Concurrencia o de cualquier otro, integrado en un centro comercial y que tenga más de 500 m² de superficie construida debe constituir un sector de incendio independiente. Dicha condición no es aplicable a una agrupación de establecimientos cuya superficie conjunta supere la antes citada. Los cines, teatros, discotecas, etc. así como los locales en los que se prevea la existencia de espectáculo son una excepción, ya que cada uno de dichos establecimientos debe ser sector independiente, cualquiera que sea su superficie. Los valores de la tabla 1.2 para uso Residencial Vivienda son también aplicables a los elementos sectorizadores de las viviendas unifamiliares? 13
14 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior tos sectorizadores en viviendas unifamiliares No, en la medida en que una misma vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio diferenciados en su interior. Los locales de riesgo especial que pueda contener se deben compartimentar conforme a lo que se indica en SI 2, tabla 2.2. Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran un mismo edificio, las separaciones entre ellas, ni se consideran medianería, ni precisan separar sectores de incendio diferentes, por lo que no es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas que se establecen en SI 2, sino únicamente la separación EI 60 exigible entre viviendas de un mismo edificio. Entre viviendas de edificios diferentes sí son aplicables las condiciones de SI 2. La separación entre una vivienda y una zona de uso Aparcamiento requiere EI 60 desde el lado de la vivienda y EI 120 desde el lado del aparcamiento. Si se trata de un aparcamiento propio de la vivienda con menos de 100 m 2 (zona de riesgo especial bajo) dicha separación debe ser EI 60 y EI 90, respectivamente. SI 1-2, tabla 2.1 Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor SI 1-2, tabla 2.1 Cocinas de restaurantes de hoteles SI 1-2, tabla 2.1 Cocinas de restaurantes En ascensores que tienen la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor debe considerarse dicho hueco como local para maquinaria de ascensor, lo que obligaría a tratarlo como local de riesgo especial bajo? No. Cómo se clasifica el riesgo de una cocina integrada en el restaurante de un hotel? Podría estar abierta al restaurante? Si dicho restaurante está obligado a ser un sector de incendio diferenciado por ser una zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación excede de 500 personas, según SI 1-1, tabla 1.1, su cocina se consideraría vinculada a dicho uso y no al uso Residencial Público propio del conjunto del hotel, con lo que, al igual que cualquier cocina de restaurante, no precisaría ser local de riesgo especial (pudiendo por tanto carecer de compartimentación con el resto del sector restaurante) si dispone de un sistema automático de extinción. Un restaurante de un hotel se considera zona de uso Pública Concurrencia cuando su uso no está limitado a las personas alojadas en el hotel y es normal que también lo utilice el público en general. En el caso de que el restaurante no tuviese que ser un sector diferenciado dentro del uso Residencial Público, o bien si lo fuese por cualquier otro motivo que el antes indicado, seguiría perteneciendo al uso Residencial Público y, por tanto, su cocina debería ser local de riesgo especial si su potencia instalada supera los 20 kw., independientemente de que se instale o no en ella un sistema de extinción automática. Se recuerda que dicho sistema es obligatorio si la potencia instalada en la cocina excede de 20 kw, cuando la cocina pertenece a un uso Hospitalario o Residencial Público, o cuando excede de 50 kw y pertenece a cualquier otro uso. En un restaurante no integrado en ningún otro establecimiento cuándo se puede dejar la cocina abierta a la zona de público? Cuando no sea obligatorio tratarla como local de riesgo especial, es decir 14
15 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior cuando, conforme a la tabla 1.1 de SI 1-1, la potencia instalada no exceda de 20 kw, o cuando exceda dicho límite pero se instale un sistema automático de extinción. Dado que (conforme a SI 4-1, tabla 1.1) dicho sistema es obligatorio si la potencia instalada en la cocina de un restaurante (establecimiento de uso Pública Concurrencia) excede de 50 kw, el cumplimiento de esta exigencia permite que la cocina sea abierta a la zona de público. SI 1-2, tabla 2.1 Clasificación de almacenes vinculados a uso Comercial SI 1-2, tabla 2.1 Clasificación de local para cuadro general de distribución SI 1-2, tabla 2.1 Posibilidad de clasificar el riesgo especial de varios locales, cada uno por separado o el conjunto de ellos de forma global SI 1-2, tabla 2.1 Acceso al cuarto de contadores de electricidad desde el vestíbulo de independencia de la escalera de un garaje Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo almacén que esté vinculado a un establecimiento de uso Comercial y cuya densidad de carga de fuego exceda de 425, 850 o MJ/m 2 debe clasificarse como local de riesgo especial bajo, medio o alto, respectivamente, cualquiera que sea su superficie? Puede admitirse que el límite a partir del cual los almacenes citados deben clasificarse como local de riesgo especial es de MJ de carga de fuego total contenida, ponderada y corregida. A título orientativo, dicha carga de fuego total es la correspondiente a aproximadamente: kg de madera kg de materiales celulósicos: papel, cartón, tejido, corcho, algodón, lana, etc kg. de poliéster kg de hidrocarburos plásticos: polietileno, poliestireno, polipropileno, etc. Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo cuadro general de distribución debe estar en un local independiente y que este debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo? No. Lo que se establece es que, cuando un cuadro general de distribución deba estar en un local independiente conforme a la reglamentación que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo conforme a SI 1-2, tabla 2.2. En ausencia de reglamentación aplicable, se puede considerar que los cuadros generales de distribución cuya potencia instalada exceda de 50 kw deben estar situados en un local independiente que cumpla las condiciones de local de riesgo especial bajo. Un conjunto de locales de riesgo especial se puede tratar conjuntamente como un único local o zona? Si, siempre que estén destinados al mismo uso. En ese caso las condiciones de compartimentación no se aplicarían a las separaciones de dichos locales entre sí, sino a los elementos delimitadores del conjunto de la zona. Se puede acceder a un local de contadores de electricidad desde el vestíbulo de independencia de la escalera de un garaje? Conforme a SI 1-2 se puede acceder a un local de contadores de electricidad (local de riesgo especial bajo) desde el vestíbulo de independencia de la escalera de un garaje, siempre que la puerta de acceso sea EI
16 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior C5 y el vestíbulo de independencia no esté previsto para la evacuación de zonas diferentes del garaje o de recintos de riesgo especial. SI 1-2, tabla 2.1 Cocinas en usos distintos de Hospitalario y Pública Concurrencia como locales de riesgo especial SI 1-2, tabla 2.1 Cómputo de la potencia instalada en cocinas SI 1-2, tabla 2.1 Zonas de trasteros en edificios de vivienda Las cocinas en usos distintos de Hospitalario y Residencial Público están excluidas de tener que ser consideradas local de riesgo especial únicamente cuando estén protegidas voluntariamente con un sistema automático de extinción o también cuando lo estén obligatoriamente? En ambos casos. Dado que, conforme al artículo SI 4-1, tabla 1.1, deben contar obligatoriamente con dicha instalación cuando la potencia instalada exceda de 50 kw, el cumplimiento de dicha exigencia implica que nunca es necesario considerar dichas cocinas local de riesgo especial. En cambio, las cocinas de establecimientos de uso Hospitalario o Residencial Público deben considerarse local de riesgo especial en función de los límites de potencia instalada que se establecen en la tabla 2.1, con independencia de que cuenten o no con sistema automático de extinción. Según la tabla 1.1 del artículo SI 4-1 deben contar obligatoriamente con dicha instalación cuando la potencia instalada exceda de 20 kw. Para el cómputo de la potencia instalada en una cocina se deben incluir todos sus aparatos? Solo se deben considerar aquellos que participan directamente en la preparación de los alimentos, cuya mayor potencia supone un mayor foco de llama o de calor susceptible de provocar ignición. Por tanto, no es preciso considerar los calientaplatos, frigoríficos, lavavajillas, aparatos para hielo, campanas extractoras, etc. Debe existir una puerta resistente al fuego en el acceso a una zona de trasteros cuya superficie construida total no exceda de 50 m²? Según la tabla 2.1, una zona de trasteros cuya superficie construida no exceda de 50 m² no constituye zona de riesgo especial, por lo que no precisa cumplir ninguna condición de compartimentación, ni del conjunto de la zona, ni de cada trastero individualmente considerado. Por tanto, sus paredes y puertas no precisan ser resistentes al fuego. El acceso a la zona puede incluso carecer de puerta. Puede comunicar una zona de trasteros con el garaje del edificio? Conforme al DB SI dicha comunicación es posible. Que condiciones de evacuación debe cumplir la zona de trasteros? Si la superficie construida de la zona no excede de 50 m 2, el origen de evacuación se sitúa en su acceso y el recorrido de evacuación desde dicho punto hasta la salida de planta, cuando esta sea única, no debe exceder de 25 m. Si la superficie construida de la zona excede de 50 m 2 debe constituir un local de riesgo especial. Como en el caso anterior, el recorrido de evacuación hasta la salida de planta no debe exceder de 25 m, pero en este caso se debe considerar origen de evacuación todo punto ocupable de la zona. Si hay más de una salida de planta, el recorrido hasta una de ellas no debe exceder de 50 m y a menos de 25 m de todo origen de evacuación debe haber recorridos alternativos hacia dos salidas de planta diferentes. Ade- 16
17 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior más, si la zona de trasteros debe constituir un local de riesgo especial (más de 50 m 2 ) los recorridos interiores hasta alguna salida del mismo no deben exceder de 25 m. SI 1-2, tabla 2.1 Zonas de trasteros en aparcamientos de edificios de vivienda SI 1-2, tabla 2.1 Trasteros vinculados a plazas de aparcamiento Cómo tienen que estar compartimentadas entre sí las zonas de trasteros existentes en el interior de aparcamientos? Depende de la superficie construida de la zona de trasteros: a) Si no excede de 50 m² no se considera zona de riesgo especial, por lo que, ni el conjunto de la zona, ni cada trastero individualmente considerado precisan cumplir ninguna condición de compartimentación respecto del garaje. b) Si está comprendida entre 50 m² y 100 m² constituye zona de riesgo especial bajo, por lo que debe estar delimitada por elementos separadores EI 90 y puertas de acceso a la zona EI 2 45-C5. c) Si está comprendida entre 100 m² y 500 m² constituye zona de riesgo especial medio, por lo que debe estar delimitada por elementos separadores EI 120 y en cada acceso a la zona debe haber un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y puertas EI 2 30-C5. d) Si excede de 500 m² constituye zona de riesgo especial alto, por lo que debe estar delimitada por elementos separadores EI 180 y en cada acceso a la zona debe haber un vestíbulo de independencia con paredes EI 120 y puertas EI 2 45-C5. En los casos c) y d), la puerta de paso desde el aparcamiento al vestíbulo de independencia debe abrir hacia el vestíbulo. Dichos vestíbulos son incompatibles para la evacuación de zonas que no sean de riesgo especial o del garaje. Cuando cada trastero se sitúa al fondo de cada plaza de aparcamiento debe acumularse su superficie a efectos de determinar si un conjunto de trasteros tiene que constituir una zona de riesgo especial compartimentada? Si las plazas de aparcamiento no están compartimentadas entre sí lateralmente, la superficie construida de los trasteros debe acumularse, dado el riesgo de propagación entre ellos. Por tanto, si la batería de trasteros acumula más de 50 m² debe constituir una zona de riesgo especial bajo, compartimentada respecto al garaje con paredes EI 90 y puerta de acceso EI 2 45-C5. Lo anterior impide que cada trastero pueda comunicar directamente con el espacio del aparcamiento y con su plaza correspondiente, excepto si se opta por compartimentar individualmente cada trastero como zona de riesgo especial bajo, con paredes EI 90 y puerta EI 2 45-C5, con lo que cada uno de ellos sería un riesgo independiente y no sería preciso compartimentarlos conjuntamente como zona, cualquiera que fuese su número y su superficie acumulada. Si la batería de trasteros acumula más de 100 m² debe constituir una zona de riesgo especial medio, compartimentada con paredes EI 120 y con vestíbulo de independencia dotado con dos puertas EI 2 30-C5 en cada acceso a la zona desde el aparcamiento. La existencia de un tabique normal (de fábrica de ladrillo) que separe lateralmente dos plazas de aparcamiento puede considerarse como una barre- 17
18 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior ra suficiente para la propagación entre los trasteros de las plazas situadas a un lado y otro del tabique, no siendo necesario en tal caso acumular la superficie de unos y otros trasteros. Asimismo puede considerarse que una separación libre horizontal de al menos 3 m (vial de circulación, rampa de acceso, etc.) entre dos zonas de trasteros supone una discontinuidad lo suficientemente efectiva a efectos de riesgo de incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas zonas. Debe tenerse en cuenta que cuando sea preciso compartimentar (segregar) los trasteros como zona de riesgo especial, deben cumplirse las condiciones de evacuación específicas de dichas zonas (SI 1-2, tabla 2.2.) junto con las generales. Es decir: - los recorridos interiores a la zona hasta alguna salida de la misma no deben exceder de 25 m. - los recorridos totales hasta alguna salida de planta del aparcamiento no pueden exceder de 35 m si este solamente tiene una, o de 50 m si tiene más de una. SI 1-2, tabla 2.1 Garajes con plazas compartimentadas SI 1-2, tabla 2.2 Evacuación de un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar Un garaje compartimentado en plazas segregadas para cada usuario, cada una de las cuales no tenga más de 100 m 2 debe cumplir en su conjunto las condiciones del uso Aparcamiento o puede considerarse como un conjunto de recintos de riesgo especial bajo? Excepto en el muy improbable caso de que la compartimentación de cada garaje individual, incluida la puerta de acceso para vehículos, sea EI 90, el conjunto del garaje constituye un único ámbito de riesgo, que debe cumplir globalmente las condiciones del uso Aparcamiento. Cómo está condicionada la evacuación de dichos aparcamientos? Lo principal es tener en cuenta que la puerta para vehículos de cada plaza segregada no puede ser tenida en cuanta a efectos de evacuación. Por tanto, cada plaza debe disponer de una salida válida para el usuario del mismo, o bien mediante un acceso a su vivienda, con el correspondiente vestíbulo de independencia interpuesto, o bien mediante una puerta abatible, con eje de giro vertical y de al menos 80 cm de anchura libre, que comunique con las calles comunes de circulación del garaje y que permita alcanzar las salidas de planta que existan en las zonas comunes del aparcamiento. Si las plazas segregadas careciesen de esta última comunicación, debe tenerse en cuenta además que las viviendas no puede considerarse como salidas de planta válidas para los puntos de las zonas comunes. Por otra parte, ante el uso que habitualmente suele darse a las plazas compartimentadas de aparcamiento en edificios de vivienda y considerando el riesgo y la carga de fuego que dicho uso suele implicar, deberían considerarse como trastero o como almacén y aplicar las condiciones de la Sección SI 1 a dichas plazas, considerándolas zonas de riesgo especial. Se considera que existen recorridos de evacuación en el interior de un garaje de vivienda unifamiliar con menos de 100 m 2? Qué condiciones tienen que cumplir? Se consideran recorridos de evacuación los que hay hasta la salida del 18
19 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior garaje, ya sea a la vivienda, o bien al exterior. No pueden exceder de 25 m. Si la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta EI 2 45-C5 (como corresponde a un local de riesgo especial bajo) de al menos 80 cm de anchura libre y que abra hacia la vivienda. El resto del recorrido por la vivienda no se considera recorrido de evacuación y por tanto no está sujeto a límites de longitud. La salida del garaje puede ser por la puerta para vehículos, por ejemplo, de tipo basculante, corredera, etc.? El portón para vehículos no es una salida válida para personas. Tiene que haber alguna salida mediante una puerta abatible, de eje vertical y de al menos 80 cm de anchura. Aunque en otras situaciones no se admite (ver SU 7-2) en el garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar la puerta de salida para personas puede estar instalada sobre el portón para vehículos, sea este motorizado o no. SI 1-2, tabla 2.2 Resistencia al fuego en locales de riesgo especial y en zonas generales del edificio SI 1-2, tabla 2.2 Ventilación y compartimentación de trasteros que abren directamente a aparcamiento SI 1-2, tabla 2.2 Vestíbulo de independencia en el acceso a un aparcamiento que no exceda de 100 m 2 La resistencia al fuego de la estructura y la de los elementos delimitadores de un local de riesgo especial está condicionada por las que se exigen con carácter general al edificio? En principio, deben ser las que establece la tabla 2.2 de SI 1-2 para el grado de riesgo del local en cuestión. Pero, según se deduce de la nota (2) de dicha tabla, por su carácter de riesgo especial no pueden ser menores que las exigibles a un sector de incendio (riesgo normal) del uso al cual sirva el local. Cuando los trasteros abren directamente a un aparcamiento puede la ventilación de cada uno de ellos, exigible conforme a DB HS , resolverse mediante dos aberturas de paso (rejillas) separadas verticalmente 1,5 m como mínimo? La solución es válida, siempre que el sistema de ventilación del garaje esté dimensionado teniendo en cuenta los trasteros que a su vez ventilan hacia él, a razón de 0,7 l/s más por cada m 2 útil de trastero, conforme a HS 3-2, tabla 2.1. A este especto cabe subrayar que las rejillas de ventilación directa de cada trastero al garaje únicamente precisan ser resistentes al fuego (intumescentes o de otro tipo) cuando el conjunto de los trasteros acumule más de 50 m 2 y se opte, no por compartimentar dicho conjunto respecto del garaje como un local de riesgo especial, sino por compartimentar individualmente cada trastero como local de riesgo especial. Debe existir vestíbulo de independencia entre un aparcamiento de hasta 100 m² y la vivienda a la que pertenece? Según se indica en SI 1-2, tabla 2.1, los aparcamientos cuya superficie no exceda de 100 m² no se consideran zona de uso Aparcamiento, sino local de riesgo especial bajo. Por tanto, sus elementos separadores con otras zonas deben ser EI 90 y sus puertas de comunicación con dichas zonas (incluida la vivienda a la cual pertenece el aparcamiento) deben ser EI C5, pero no se requiere vestíbulo de independencia en dichos accesos (SI 1-2, Tabla 2.2). 19
20 s relacionadas con Sección SI 1 Propagación interior SI 1-2, tabla 2.2 Trasteros o almacenes contenidos en plazas de aparcamiento tabicadas SI 1-2, Tabla 2.2 Recorridos de evacuación hasta una salida de zona de riesgo especial y hasta una salida de planta SI 1-3 Compuertas cortafuego en conductos que atraviesan elementos a los que se les exige resistencia al fuego SI 1-3 Interrupción del desarrollo vertical de cámaras no estancas SI 1-3 Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos Qué tratamiento deben recibir las plazas de aparcamiento separadas (tabicadas) del resto del aparcamiento de un edificio de viviendas, cuando contengan en su interior un trastero o un almacén? Al conjunto de las plazas de aparcamiento segregadas en las que se de dicha circunstancia se le debe atribuir el riesgo propio de los trasteros, debiendo cumplir las condiciones que se establecen para estos en SI 1-2, tablas 2.1 y 2.2. Los recorridos interiores en una zona de riesgo especial cuentan a la hora de comprobar los recorridos hasta una salida de planta? Sí. Ver la definición de origen de evacuación en el Anejo SI A. Es necesario disponer compuertas cortafuego en los conductos que atraviesan los elementos EI 60 que deben separar entre sí las tiendas de un centro comercial? Con la exigencia que se establece en la nota (4) de la tabla 1.1 de SI 1-1 según la cual los elementos que separan entre sí las tiendas de un centro comercial deben tener una resistencia al fuego EI 60 no se pretende establecer una auténtica compartimentación contra incendios, sino tan solo que exista una barrera primaria que retarde la posible propagación de un incendio de tienda en tienda. El carácter limitado y parcial de dichas barreras (se recuerda que no se exigen en las separaciones de las tiendas respecto de las zonas comunes del centro comercial) hace que resulte innecesario que los conductos que las atraviesan dispongan de compuertas cortafuego. Y en las paredes EI 60 que deben separar entre sí las habitaciones de un hotel? Este caso es muy diferente del anterior, ya que el riesgo para los ocupantes es mucho mayor (especialmente durante la noche, cuando estos duermen) y además aquí sí se exige una compartimentación de incendios completa de cada habitación, aunque no llegue al rango de los sectores de incendio. Por ello, se consideran necesarias las compuertas cortafuegos. La limitación a tres plantas y a 10 m del desarrollo vertical de cámaras no estancas es aplicable a un shunt o a un patinillo vertical para instalaciones, bajantes, etc.?. No. Solo se aplica a cámaras no estancas estrechas contenidas entre dos capas de un elemento constructivo. Tampoco es aplicable a la cámara de un falso techo, a la de un suelo elevado, etc. Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria sectorización de este respecto de las plantas superiores de las que provienen? En principio, rompen la necesaria sectorización EI 120 de este respecto de plantas superiores de otro uso. Pero si las bajantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos que aportan dicha resistencia al fuego, la sectorización requerida se cumpliría. 20

References: artículo 35
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 3