Source: http://docplayer.es/14674003-Proyecto-tecnico-de-infraestructura-comun-de-telecomunicaciones.html
Timestamp: 2018-11-21 13:12:20+00:00

Document:
Yolanda Salas San Segundo
1 PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Descripción Situación Promotor Autor del Proyecto técnico Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para edificio de uso residencial: Nº Viviendas Colectivas: 90 Nº Locales: 1 Nº Escaleras: 3 Nº Plantas: B+12 / 9 Nombre vía: Localidad: AREA F-54-1 RP-1 Zaragoza Código Postal: Provincia: Zaragoza Coordenadas Geográficas (grados, minutos, segundos): 41º N 00º W Razón Social: CIF: B LACIS RENTA, S.L. Dirección: Calle Laguna de Rins, nº 8 Planta 1º D Localidad: Zaragoza Código Postal: Provincia: Zaragoza Apellidos y Nombre: Agustín Berné, Miguel Ángel Titulación: Ingeniero de Telecomunicación Dirección: Calle Luis Vives, nº 4, Escalera Derecha, 1º A Localidad: Zaragoza Código Postal: Provincia: Zaragoza Teléfono: Fax: Correo electrónico: Nº Colegiado: Datos del proyecto Dirección de obra: Sí No Verificado por: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Fecha de presentación En Zaragoza, a Enero de 2015 Firma: Nº :
2 INDICE 1. MEMORIA DATOS GENERALES. 1.1.A. Datos del Promotor. 1.1.B. Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación de número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. 1.1.C. Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. 1.1.D. Objeto del Proyecto Técnico ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN. 1.2.A. Captación y Distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestre. a) Consideraciones sobre el diseño. b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de la antena. c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. e) Plan de frecuencias. f) Número de tomas. g) Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. 2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15MHz - 862MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). 3) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso). 4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida). 5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 6) Relación señal / ruido en la peor toma. 7) Productos de Intermodulación (relación señal/intermodulación). 8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del Reglamento. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 1 de 72
3 h) Descripción de los elementos componentes de la instalación: 1) Sistemas captadores. 2) Amplificadores. 3) Mezcladores. 4) Distribuidores, derivadores, PAUs. 5) Cables. 6) Materiales complementarios. 1.2.B. Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite. a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite. b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite. c) Previsión para incorporar las señales de satélite. d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres. e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación: 1) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda 950 MHz MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). 2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz a 2150 MHz (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso). 3) Amplificadores necesarios. 4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 5) Relación señal/ruido. 6) Productos de Intermodulación (relación señal/intermodulación). f) Descripción de los elementos componentes de la instalación (si procede): 1) Sistemas captadores. 2) Amplificadores. 3) Materiales complementarios. 1.2.C. Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (SDTP) y de banda ancha (TBA). 1.2.C.1. Redes de Distribución y de Dispersión. a) Redes de Cables de Pares o de Pares Trenzados. 1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares o pares trenzados. 2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares o pares trenzados y tipos de cables. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 2 de 72
4 3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares. 3.ii) Otros cálculos. 4) Estructura de distribución y conexión. 5) Dimensionamiento de: 5.i) Punto de interconexión. 5.ii) Puntos de Distribución de cada planta. 6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de pares o pares trenzados: 6.i) Cables. 6.ii) Regletas o paneles del Punto de Interconexión. 6.iii) Regletas de los puntos de Distribución. 6.iv) Conectores. 6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU). b) Redes de Cables de Coaxiales. 1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. 2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables. 3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. 3.ii) Otros cálculos. 4) Estructura de distribución y conexión. 5) Dimensionamiento de: 5.i) Punto de interconexión. 5.ii) Puntos de Distribución de cada planta. 6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales: 6.i) Cables. 6.ii) Elementos pasivos. 6.iii) Conectores. 6.iv) Puntos de Acceso al Usuario (PAU). c) Redes de Cables de Fibra Óptica. 1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica. 2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica y tipos de cables. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 3 de 72
5 3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica. 3.ii) Otros cálculos. 4) Estructura de distribución y conexión. 5) Dimensionamiento de: 5.i) Punto de interconexión. 5.ii) Puntos de Distribución de cada planta. 6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica: 6.i) Cables. 6.ii) Panel de conectores de salida. 6.iii) Cajas de segregación. 6.iv) Conectores. 6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU). 1.2.C.2. Redes Interiores de Usuario. a) Red de Cables de Pares Trenzados. 1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables de pares trenzados. 2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 2.i) Cálculo de la atenuación de la red de interior de usuario de cables de pares trenzados. 2.ii) Otros cálculos. 3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 4) Tipos de Cable. 5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados: 5.i) Cables. 5.ii) Conectores. 5.iii) BATs. b) Red de Cables Coaxiales. 1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales. 2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: 2.i) Cálculo de la atenuación de la red de interior de usuario de cables coaxiales. 2.ii) Otros cálculos. 3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. 4) Tipos de Cable. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 4 de 72
6 5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales: 5.i) Cables. 5.ii) Conectores. 5.iii) BATs. 1.2.D. Servicios de Hogar Digital. 1.2.E. Canalización e infraestructura de distribución. a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio. b) Arqueta de entrada y canalización externa. c) Registros de enlace inferior y superior. d) Canalizaciones de enlace inferior y superior. e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación: 1) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI). 2) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS). 3) Recinto Único. 4) Equipamiento de los mismos. f) Registros principales. g) Canalización Principal y Registros Secundarios. h) Canalización Secundaria y Registros de Paso. i) Registros de Terminación de Red. j) Canalización Interior de Usuario. k) Registros de Toma. l) Cuadro resumen de materiales necesarios. 1.2.F. Varios. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 5 de 72
7 1. MEMORIA 1.1. DATOS GENERALES 1.1.A. Datos del Promotor. LACIS RENTA, S.L. CIF: B Calle Laguna de Rins nº 8, Planta 1º D Zaragoza 1.1.B. Descripción del edificio, con indicación de número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc: Edificio con: Escaleras: 3 Viviendas/Planta: 2/3 Plantas: Baja + 12 / 9 Local Comercial único e indivisible: 1 en P. Baja de escalera 3. Total: 90 viviendas colectivas y 1 local comercial Situado en: AREA F-54-1 RP-1 (AVDA. DE CATALUÑA AVDA. ALCALDE CABALLERO RONDA HISPANIDAD) Zaragoza Número de Escalera 1 estancias/vivienda A B C Planta 12ª Planta 11ª Planta 10ª Planta 9ª Planta 8ª Planta 7ª Planta 6ª Planta 5ª Planta 4ª Planta 3ª Planta 2ª Planta 1ª Número de Escalera 2 estancias/vivienda A B C Planta 12ª Planta 11ª Planta 10ª Planta 9ª Planta 8ª Planta 7ª Planta 6ª Planta 5ª Planta 4ª Planta 3ª Planta 2ª Planta 1ª Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 6 de 72
8 Número de Escalera 3 estancias/vivienda A B Planta 9ª 5 5 Planta 8ª 5 5 Planta 7ª 5 5 Planta 6ª 5 5 Planta 5ª 5 5 Planta 4ª 5 5 Planta 3ª 5 5 Planta 2ª 5 5 Planta 1ª 5 5 Planta Baja 1 LOCAL Nº : C. Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. A la edificación objeto de éste Proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de Abril. Constituye una única Comunidad de propietarios. 1.1.D. Objeto del Proyecto Técnico. Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 10 de junio de 2011 que desarrolla el citado Reglamento. Así mismo se dará cumplimiento a la LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terresrtre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones: a) La captación y adaptación de las señales digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en los apartados y del Anexo I del citado Reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 7 de 72
9 b) Proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y explotación de las mismas, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el Anexo III del Real Decreto 346/2011 que garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro. Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de televisión y radiodifusión terrestre de las entidades con título habilitante que, sin manipulación ni conversión de frecuencias, permita la distribución de señales no contempladas en la instalación inicial por los canales previstos, de forma que no se afecten los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. La desaparición de la TV analógica y la incorporación de la TV digital terrenal conllevará el uso de las frecuencias MHz a MHz (C8 a C11, BIII) y 470 MHz a 790 MHz (C21 a C59, BIV y BV) MHz, que se destinarán con carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital y televisión digital terrestre ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN. 1.2.A. Captación y Distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestre. a) Consideraciones sobre el diseño. Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá el edificio y realizar las medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situación actual pueden considerarse como incidentes sobre las antenas. Éstas se han seleccionado para obtener, a su salida, un adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio. Los canales serán amplificados en cabecera, ubicada en el RITS, mediante amplificadores monocanales con objeto de evitar la intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de usuario los niveles de calidad exigidos por el Real Decreto 346/2011. Con objeto de reducir el volumen, peso y coste de cabecera terrestre, los cuatro canales adyacentes del servicio DAB serán amplificados mediante un amplificador de grupo. La topología de las redes de distribución y dispersión para la banda MHz es tipo árbol-rama, llegando dos redes hasta cada PAU en el interior de las viviendas. Se han diseñado para obtener el mayor equilibrio posible entre las distintas tomas de usuario con los elementos de red establecidos en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. Siguiendo lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 346/2011 la red de TV en el interior de las viviendas se ha diseñado con una estructura en estrella colocando a la salida del PAU un distribuidor de tantas vías como estancias (sin incuir baños y trasteros) existen en la vivienda. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 8 de 72
10 En la planta de locales el promotor ha definido la existencia de un local pero sin facilitar la distribución interior. Puesto que se carece de esa información y al ser un local de 192 m 2 se equipará un PAU. No se instalará distribuidor ni tomas. b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de las antenas. En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas, indicados a continuación, procedentes todos ellos de entidades con título habilitante. En función del nivel de señal medido en la zona de emplazamiento del edificio objeto del Proyecto, para los programas terrestres que se reciben en el citado emplazamiento y aplicando las correcciones oportunas, en función de la altura prevista para la ubicación de las antenas, de 24m y la ganancia de las antenas seleccionadas, se prevén unos valores de señal de entrada a los canales a distribuir reflejados en la tabla siguiente. No se recibe ningún programa de entidad sin título habilitante, no existiendo, por tanto, canales interferentes. Se prevé que la señal se reciba desde el repetidor de La Muela: CANALES DIGITALES Programa Canal Frecuencias Centrales (MHz) S (dbµv) Canal privado MPE Canal privado MPE Canal privado MPE Canal Local Canal Nacional RGE Canal Autonómico Canal privado MPE Canal Nacional RGE Canal privado MPE FM Canales en la banda 87,5 a 108 Mhz 70 (valor típico) DAB Canales en la banda 195 a 223 Mhz 58 (valor típico) En esta tabla se han incluido los canales multiples digitales de cobertura estatal y autonómica que se corresponden con los establecidos en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. En el momento de redactar el Acta de Replanteo se deberán comprobar los programas con título habilitante, por si desde el momento de la redacción de este proyecto se hubieran producido nuevas concesiones de dicho título. En caso de que así fuera se deberán reflejar en el correspondiente Anexo o Proyecto Modificado. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 9 de 72
11 c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiodifusión terrestres se instalarán sobre el RITS ubicado en la Escalera 2, tal como se indica en el correspondiente plano. Se accederá a través de terraza descubierta para su mantenimiento. La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 4 m sobre el nivel del tejado. Al objeto de poder colocar los elementos captadores en la posición adecuada, se utilizará el conjunto soporte formado por una torreta de un solo tramo de 3 metros, sobre la que se situará un mástil de 3 metros que soportará las antenas. Se utilizarán tres antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. Sus especificaciones completas se recogen en el pliego de condiciones. Servicio FM-radio COFDM-TV (UHF) DAB (VHF) Tipo Circular Directiva Directiva Ganancia 0 db > 12 db (UHF) > 8 db (VHF) Carga al viento < 40 Newtons < 100 Newtons < 60 Newtons d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras Las antenas y elementos del sistema captador de señales deberán soportar según el Reglamento las siguientes velocidades de viento: - Para alturas menores de 20 m sobre el suelo: 130 KmIh - Para alturas superiores a 20 m sobre el suelo: 150 Km/h Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema portante estará formado por: - Una torreta metálica en celosía de 3 m de altura. Una placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre la cubierta del edificio mediante una zapata de hormigón. - Un mástil de 3 m que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. El mástil elegido, tiene un momento flector máximo admisible en la zona de sujeción a la torreta, de 275 N x m. Como los datos de carga al viento de las antenas utilizadas son los que vienen en los parámetros de las antenas del punto anterior, tenemos: - Antena de TV a una presión de 1080 N/m2 (150Km/h): 46N - Antena de FM a una presión de 1080 N/m2 (150Km/h): 10N Calculando la presión que el viento ejerce sobre el mástil que queda por encima de la torreta, tenemos: Fm = PvSm = 1080 x 2 x 0,04 = 86,4 N donde, Pv es la presión dinámica del viento a 150 KmIh Y Sm es la superficie que presenta el mástil por encima de la torreta. Con todo ello, e instalando en la parte superior del mástil las antenas de TV y 1 m por debajo la de FM, el momento que se produce en el extremo del mástil será de: Mt = ( Ftv + Fm) x 2 + F FM X 1 = ( ,4) x x1 = 274,8 Nxm Momento que es inferior al momento flector máximo de! mástil. El cálculo de la estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes, asegurándose la posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 Newtons, muy superior a la que corresponde a las antenas propuestas en este proyecto. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 10 de 72
12 Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones. Esta estructura estará apoyada en una zapata de hormigón que tendrá unas dimensiones y composición, a definir por el arquitecto, capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el pliego de condiciones, siendo su ubicación la indicada en el plano. - Esfuerzo vertical sobre la base: 1364 N. - Esfuerzo horizontal sobre la base: 750 N. - Momento máximo en la base: 2150 N x m. e) Plan de frecuencias Se establece un plan de frecuencias a partir de las frecuencias utilizadas por las señales que se reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes: Banda III Banda IV Banda V Canales ocupados 8, 9, 10, 11 22, 28, 30, 31 y 33 40, 42, 46, 54 Canales interferentes No hay No hay No hay Con las restricciones técnicas a que está sujeta la distribución de canales, resulta el siguiente cuadro de plan de frecuencias: Banda Canales Utilizados Canales utilizables Servicio recomendado Banda I No utilizada Banda II FM Radio Banda S (alta y baja) Todos menos S1 TVSAT A/D Banda III 8, 9, 10 y 11 5, 6, 7 y 12 TVSAT A/D Radio D terrestre Hiperbanda Todos TVSAT A/D Banda IV 22, 28, 30, 31 y 33 Todos TDT Banda V 40, 42, 46, 54 Todos TDT MHz Todos TVSAT A/D (FI) MHz Todos Radio D satélite MHz Todos TVSAT A/D (FI) Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 11 de 72
13 f) Número de tomas Escalera 1 Número de estancias/vivienda Número de tomas/viviendas A B C A B C Planta 12ª Planta 11ª Planta 10ª Planta 9ª Planta 8ª Planta 7ª Planta 6ª Planta 5ª Planta 4ª Planta 3ª Planta 2ª Planta 1ª Escalera 2 Número de estancias/vivienda Número de tomas/viviendas A B C A B C Planta 12ª Planta 11ª Planta 10ª Planta 9ª Planta 8ª Planta 7ª Planta 6ª Planta 5ª Planta 4ª Planta 3ª Planta 2ª Planta 1ª Escalera 3 Número de estancias/vivienda Número de estancias/vivienda A B A B Planta 9ª Planta 8ª Planta 7ª Planta 6ª Planta 5ª Planta 4ª Planta 3ª Planta 2ª Planta 1ª Planta Baja 1 LOCAL - Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 12 de 72
14 Nº de Viviendas en Escalera 1 36 Nº de Tomas en Viviendas de Escalera Nº de Viviendas en Escalera 2 36 Nº de Tomas en Viviendas de Escalera Nº de Viviendas en Escalera 3 18 Nº de Locales en Escalera 3 1 Nº de Tomas en Viviendas de Escalera 3 90 Total de tomas 460 Nº : El número total de tomas es de 460 para las viviendas. No existen estancias comunes en la edificación. Según lo dispuesto en el apartado del Anexo I del Reglamento de ICT, en cada local se colocará un PAU capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de la superficie o división interior del los locales. En nuestro caso al no estar definida a división interior, no se colocarán tomas. El diseño y dimensionamiento de la red interior de usuario, así como su instalación futura, será responsabilidad de la propiedad del local, cuando se ejecute el proyecto de su distribución en estancias. g) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. Las redes de distribución y dispersión están formadas por una estructura árbol-rama. La red de distribución comienza a la salida del elemento de mezcla de las señales terrestres y de satélite y finaliza en los derivadores situados en el Registro Secundario. En ella se intercalan los derivadores de cada planta. Derivadores de Planta: Escalera 1 Derivador Salidas Pérdida de acoplamiento Planta 12ª db Planta 11ª db Planta 10ª db Planta 9ª db Planta 8ª db Planta 7ª db Planta 6ª db Planta 5ª db Planta 4ª db Planta 3ª db Planta 2ª db Planta 1ª db Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 13 de 72
15 Escalera 2 Derivador Salidas Pérdida de acoplamiento Planta 12ª db Planta 11ª db Planta 10ª db Planta 9ª db Planta 8ª db Planta 7ª db Planta 6ª db Planta 5ª db Planta 4ª db Planta 3ª db Planta 2ª db Planta 1ª db Escalera 3 Derivador Salidas Pérdida de acoplamiento Planta 9ª db Planta 8ª db Planta 7ª db Planta 6ª db Planta 5ª db Planta 4ª db Planta 3ª db Planta 2ª db Planta 1ª db PAU s. Las redes de dispersión comienzan en los derivadores de cada planta y terminan en los PAU de cada vivienda y local. En cada vivienda se colocará un PAU con 2 entradas y 4/5/6 salidas. A ellas se conectarán los cables de la red interior de usuario correspondientes cada estancia. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. En cada local se colocará un PAU con 2 entradas y 1 salida. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Repartidores interiores de viviendas y locales. No corresponde. Nº : Cables. Se utilizará un cable de 7 mm de diámetro exterior que deberá cumplir la norma UNE-EN Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 14 de 72
16 Tomas. En cada vivienda el número de tomas instaladas es de 4/5/6. En los locales comerciales no se instalarán tomas. No hay estancias comunes en la edificación. Las características técnicas específicas de todos estos elementos se incluyen en el Pliego de Condiciones. 2) Calculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). En la siguiente tabla se indican los valores calculados de la atenuación a las frecuencias extremas de la banda, desde la salida de los amplificadores hasta las tomas, de los diferentes pisos (véase características de los elementos pasivos en el Pliego de Condiciones): 9º A 9º B 8º A 8º B 7º A 7º B 6º A 6º B ESCALERA 1 toma salón 45,35 49,38 toma cocina 45,52 49,48 toma dormitorio 1 45,58 49,52 toma dormitorio 2 45,54 49,74 toma dormitorio 3 45,69 49,83 toma salón 43,52 46,99 toma cocina 43,67 46,99 toma dormitorio 1 43,69 47,09 toma dormitorio 2 43,87 47,20 toma dormitorio 3 44,09 47,26 toma salón 42,10 45,66 toma cocina 42,26 45,77 toma dormitorio 1 42,29 45,99 toma dormitorio 2 42,48 46,09 toma dormitorio 3 42,66 46,05 toma salón 43,30 46,97 toma cocina 43,39 47,04 toma dormitorio 1 43,58 47,22 toma dormitorio 2 43,58 47,40 toma dormitorio 3 43,73 47,39 toma salón 45,40 49,52 toma cocina 45,40 49,77 toma dormitorio 1 45,55 49,82 toma dormitorio 2 45,65 49,88 toma dormitorio 3 45,72 50,00 toma salón 43,37 47,61 toma cocina 43,43 47,84 toma dormitorio 1 43,60 47,80 toma dormitorio 2 43,84 47,78 toma dormitorio 3 43,84 47,91 toma salón 44,56 48,88 toma cocina 44,76 48,98 toma dormitorio 1 44,96 49,01 toma dormitorio 2 44,91 49,08 toma dormitorio 3 45,03 49,22 toma salón 45,33 48,39 toma cocina 45,31 48,54 toma dormitorio 1 45,32 48,67 toma dormitorio 2 45,33 48,80 toma dormitorio 3 45,57 48,78 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 15 de 72
17 toma salón 42,64 45,90 toma cocina 42,63 45,97 5º A toma dormitorio 1 42,80 46,20 toma dormitorio 2 42,80 46,39 toma dormitorio 3 42,77 46,64 toma salón 42,61 46,00 toma cocina 42,79 46,06 5º B toma dormitorio 1 42,96 46,21 toma dormitorio 2 43,10 46,19 toma dormitorio 3 43,22 46,38 toma salón 42,57 45,68 toma cocina 42,75 45,67 4º A toma dormitorio 1 42,94 45,80 toma dormitorio 2 43,10 45,99 toma dormitorio 3 43,11 46,16 toma salón 43,42 48,23 toma cocina 43,57 48,42 4º B toma dormitorio 1 43,61 48,40 toma dormitorio 2 43,66 48,64 toma dormitorio 3 43,83 48,71 toma salón 43,07 47,20 toma cocina 43,16 47,41 3º A toma dormitorio 1 43,20 47,45 toma dormitorio 2 43,34 47,51 toma dormitorio 3 43,43 47,64 toma salón 44,54 48,64 toma cocina 44,75 48,73 3º B toma dormitorio 1 44,80 48,86 toma dormitorio 2 44,99 48,85 toma dormitorio 3 45,07 48,82 toma salón 44,90 48,93 toma cocina 44,94 49,07 2º A toma dormitorio 1 45,12 49,05 toma dormitorio 2 45,31 49,19 toma dormitorio 3 45,40 49,33 toma salón 45,88 49,84 toma cocina 45,86 49,94 2º B toma dormitorio 1 46,03 50,16 toma dormitorio 2 46,03 50,15 toma dormitorio 3 46,00 50,29 toma salón 42,18 45,87 toma cocina 42,31 45,87 1º A toma dormitorio 1 42,29 45,83 toma dormitorio 2 42,50 45,91 toma dormitorio 3 42,57 45,94 toma salón 42,25 46,33 toma cocina 42,22 46,35 1º B toma dormitorio 1 42,44 46,55 toma dormitorio 2 42,60 46,76 toma dormitorio 3 42,82 46,94 Local toma local 42,04 45,53 12º A 12º B 12º C ESCALERA 2 toma salón 42,71 46,99 toma cocina 42,89 47,17 toma dormitorio 1 42,85 47,23 toma dormitorio 2 42,98 47,33 toma dormitorio 3 43,21 47,29 toma salón 42,05 45,82 toma cocina 42,14 45,83 toma dormitorio 1 42,28 45,85 toma dormitorio 2 42,28 45,81 toma dormitorio 3 42,37 45,92 toma salón 43,16 47,42 toma cocina 43,29 47,46 toma dormitorio 1 43,34 47,55 toma dormitorio 2 43,51 47,72 toma dormitorio 3 43,53 47,86 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 16 de 72
18 11º A 11º B 11º C 10º A 10º B 10º C 9º A 9º B 9º C 8º A 8º B 8º C 7º A 7º B toma salón 43,87 48,54 toma cocina 43,95 48,54 toma dormitorio 1 44,14 48,79 toma dormitorio 2 44,20 48,80 toma dormitorio 3 44,36 48,86 toma salón 46,00 49,16 toma cocina 46,01 49,31 toma dormitorio 1 46,15 49,48 toma dormitorio 2 46,23 49,68 toma dormitorio 3 46,40 49,84 toma salón 44,47 48,29 toma cocina 44,54 48,54 toma dormitorio 1 44,79 48,54 toma dormitorio 2 44,81 48,68 toma dormitorio 3 45,00 48,73 toma salón 44,82 48,88 toma cocina 44,90 49,08 toma dormitorio 1 44,91 49,14 toma dormitorio 2 44,92 49,34 toma dormitorio 3 44,89 49,51 toma salón 42,79 47,23 toma cocina 42,87 47,35 toma dormitorio 1 43,04 47,47 toma dormitorio 2 43,10 47,54 toma dormitorio 3 43,10 47,63 toma salón 45,63 49,15 toma cocina 45,76 49,11 toma dormitorio 1 45,73 49,36 toma dormitorio 2 45,85 49,59 toma dormitorio 3 45,93 49,63 toma salón 44,95 49,08 toma cocina 45,17 49,05 toma dormitorio 1 45,21 49,27 toma dormitorio 2 45,19 49,49 toma dormitorio 3 45,29 49,62 toma salón 45,53 49,51 toma cocina 45,74 49,53 toma dormitorio 1 45,71 49,62 toma dormitorio 2 45,81 49,83 toma dormitorio 3 46,02 49,79 toma salón 45,65 49,73 toma cocina 45,61 49,84 toma dormitorio 1 45,65 50,05 toma dormitorio 2 45,84 50,29 toma dormitorio 3 45,92 50,48 toma salón 44,52 48,37 toma cocina 44,71 48,36 toma dormitorio 1 44,77 48,47 toma dormitorio 2 44,93 48,56 toma dormitorio 3 44,98 48,78 toma salón 42,73 47,71 toma cocina 42,77 47,85 toma dormitorio 1 42,86 48,07 toma dormitorio 2 43,04 48,14 toma dormitorio 3 43,07 48,36 toma salón 42,49 45,50 toma cocina 42,63 45,72 toma dormitorio 1 42,62 45,68 toma dormitorio 2 42,72 45,81 toma dormitorio 3 42,82 45,91 toma salón 43,73 47,95 toma cocina 43,85 48,14 toma dormitorio 1 43,98 48,15 toma dormitorio 2 43,96 48,15 toma dormitorio 3 44,14 48,15 toma salón 43,31 47,79 toma cocina 43,34 47,77 toma dormitorio 1 43,37 47,94 toma dormitorio 2 43,51 48,17 toma dormitorio 3 43,69 48,15 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 17 de 72
19 7º C 6º A 6º B 6º C 5º A 5º B 5º C 4º A 4º B 4º C 3º A 3º B 3º C toma salón 45,25 48,73 toma cocina 45,38 48,92 toma dormitorio 1 45,44 49,14 toma dormitorio 2 45,53 49,36 toma dormitorio 3 45,50 49,46 toma salón 44,35 48,25 toma cocina 44,56 48,41 toma dormitorio 1 44,71 48,45 toma dormitorio 2 44,69 48,58 toma dormitorio 3 44,86 48,71 toma dormitorio 4 44,98 48,96 toma salón 42,44 45,61 toma cocina 42,55 45,76 toma dormitorio 1 42,79 45,96 toma dormitorio 2 43,01 46,09 toma dormitorio 3 43,06 46,09 toma salón 45,45 49,57 toma cocina 45,47 49,69 toma dormitorio 1 45,46 49,64 toma dormitorio 2 45,42 49,83 toma dormitorio 3 45,49 49,97 toma salón 43,07 47,20 toma cocina 43,10 47,31 toma dormitorio 1 43,18 47,51 toma dormitorio 2 43,41 47,75 toma dormitorio 3 43,46 47,94 toma dormitorio 4 43,69 48,15 toma salón 44,09 47,75 toma cocina 44,27 47,82 toma dormitorio 1 44,50 47,82 toma dormitorio 2 44,61 47,91 toma dormitorio 3 44,84 48,01 toma salón 45,23 48,67 toma cocina 45,21 48,70 toma dormitorio 1 45,32 48,88 toma dormitorio 2 45,53 48,92 toma dormitorio 3 45,68 49,05 toma salón 45,97 49,94 toma cocina 46,03 50,01 toma dormitorio 1 46,11 50,06 toma dormitorio 2 46,17 50,22 toma dormitorio 3 46,14 50,34 toma dormitorio 4 46,29 50,33 toma salón 44,79 49,05 toma cocina 44,80 49,07 toma dormitorio 1 44,82 49,04 toma dormitorio 2 44,79 49,05 toma dormitorio 3 44,86 49,21 toma salón 43,04 46,40 toma cocina 43,11 46,44 toma dormitorio 1 43,19 46,51 toma dormitorio 2 43,36 46,69 toma dormitorio 3 43,43 46,90 toma salón 44,50 48,70 toma cocina 44,58 48,81 toma dormitorio 1 44,78 48,88 toma dormitorio 2 44,99 48,96 toma dormitorio 3 44,99 48,96 toma dormitorio 4 45,20 48,97 toma salón 43,25 47,63 toma cocina 43,28 47,59 toma dormitorio 1 43,48 47,77 toma dormitorio 2 43,60 47,90 toma dormitorio 3 43,77 47,97 toma salón 44,68 47,73 toma cocina 44,66 47,87 toma dormitorio 1 44,84 47,95 toma dormitorio 2 44,89 47,93 toma dormitorio 3 44,93 47,95 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 18 de 72
20 2º A 2º B 2º C 1º A 1º B 1º C 12º A 12º B 12º C 11º A 11º B 11º C 10º A toma salón 45,02 49,41 toma cocina 45,06 49,61 toma dormitorio 1 45,28 49,60 toma dormitorio 2 45,29 49,69 toma dormitorio 3 45,43 49,91 toma dormitorio 4 45,58 50,16 toma salón 44,50 49,13 toma cocina 44,55 49,13 toma dormitorio 1 44,57 49,21 toma dormitorio 2 44,64 49,43 toma dormitorio 3 44,62 49,39 toma salón 45,69 50,49 toma cocina 45,77 50,44 toma dormitorio 1 46,01 50,68 toma dormitorio 2 46,23 50,82 toma dormitorio 3 46,18 50,91 toma salón 42,89 46,00 toma cocina 42,95 46,21 toma dormitorio 1 43,17 46,39 toma dormitorio 2 43,21 46,58 toma dormitorio 3 43,38 46,73 toma dormitorio 4 43,48 46,95 toma salón 45,63 49,14 toma cocina 45,77 49,28 toma dormitorio 1 45,96 49,50 toma dormitorio 2 46,16 49,67 toma dormitorio 3 46,22 49,90 toma salón 44,57 48,45 toma cocina 44,74 48,48 toma dormitorio 1 44,86 48,57 toma dormitorio 2 45,09 48,82 toma dormitorio 3 45,10 48,90 ESCALERA 3 toma salón 43,81 47,31 toma cocina 44,01 47,43 toma dormitorio 1 44,13 47,38 toma dormitorio 2 44,34 47,34 toma dormitorio 3 44,45 47,57 toma salón 43,52 47,38 toma cocina 43,72 47,58 toma dormitorio 1 43,90 47,82 toma dormitorio 2 43,92 48,03 toma dormitorio 3 44,07 48,04 toma salón 42,12 46,91 toma cocina 42,08 47,04 toma dormitorio 1 42,30 47,20 toma dormitorio 2 42,50 47,32 toma dormitorio 3 42,71 47,39 toma salón 42,86 46,87 toma cocina 42,97 47,07 toma dormitorio 1 43,00 47,07 toma dormitorio 2 43,24 47,14 toma dormitorio 3 43,30 47,32 toma salón 45,36 49,12 toma cocina 45,43 49,21 toma dormitorio 1 45,65 49,25 toma dormitorio 2 45,68 49,22 toma dormitorio 3 45,93 49,24 toma salón 42,01 45,61 toma cocina 42,18 45,60 toma dormitorio 1 42,16 45,73 toma dormitorio 2 42,34 45,89 toma dormitorio 3 42,56 46,08 toma salón 44,71 47,73 toma cocina 44,90 47,90 toma dormitorio 1 44,97 48,09 toma dormitorio 2 45,00 48,24 toma dormitorio 3 45,03 48,48 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 19 de 72
21 10º B 10º C 9º A 9º B 9º C 8º A 8º B 8º C 7º A 7º B 7º C 6º A 6º B toma salón 45,26 49,63 toma cocina 45,25 49,67 toma dormitorio 1 45,40 49,84 toma dormitorio 2 45,48 49,93 toma dormitorio 3 45,55 49,97 toma salón 43,42 48,28 toma cocina 43,63 48,29 toma dormitorio 1 43,70 48,44 toma dormitorio 2 43,83 48,68 toma dormitorio 3 44,03 48,85 toma salón 44,08 48,49 toma cocina 44,10 48,64 toma dormitorio 1 44,27 48,83 toma dormitorio 2 44,33 48,99 toma dormitorio 3 44,28 49,05 toma salón 44,22 48,76 toma cocina 44,33 48,97 toma dormitorio 1 44,38 48,93 toma dormitorio 2 44,61 49,10 toma dormitorio 3 44,66 49,34 toma salón 43,09 46,52 toma cocina 43,23 46,76 toma dormitorio 1 43,23 46,80 toma dormitorio 2 43,34 46,78 toma dormitorio 3 43,33 46,78 toma salón 44,37 47,55 toma cocina 44,48 47,77 toma dormitorio 1 44,73 47,79 toma dormitorio 2 44,94 47,75 toma dormitorio 3 44,99 47,87 toma salón 45,52 48,81 toma cocina 45,75 48,99 toma dormitorio 1 45,93 49,06 toma dormitorio 2 45,98 49,20 toma dormitorio 3 46,09 49,35 toma salón 43,41 48,10 toma cocina 43,51 48,28 toma dormitorio 1 43,59 48,51 toma dormitorio 2 43,72 48,65 toma dormitorio 3 43,86 48,79 toma salón 42,53 46,96 toma cocina 42,73 47,11 toma dormitorio 1 42,93 47,29 toma dormitorio 2 43,04 47,35 toma dormitorio 3 43,27 47,43 toma salón 42,73 46,95 toma cocina 42,83 47,05 toma dormitorio 1 42,79 47,08 toma dormitorio 2 43,00 47,11 toma dormitorio 3 42,98 47,20 toma salón 44,41 48,78 toma cocina 44,46 48,83 toma dormitorio 1 44,66 48,97 toma dormitorio 2 44,68 49,16 toma dormitorio 3 44,80 49,37 toma salón 44,86 48,27 toma cocina 44,87 48,31 toma dormitorio 1 44,84 48,44 toma dormitorio 2 44,80 48,57 toma dormitorio 3 44,87 48,53 toma dormitorio 4 44,86 48,59 toma salón 43,48 47,85 toma cocina 43,72 47,99 toma dormitorio 1 43,73 48,22 toma dormitorio 2 43,72 48,38 toma dormitorio 3 43,90 48,60 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 20 de 72
22 6º C 5º A 5º B 5º C 4º A 4º B 4º C 3º A 3º B 3º C 2º A 2º B 2º C toma salón 43,91 48,47 toma cocina 43,99 48,51 toma dormitorio 1 44,11 48,53 toma dormitorio 2 44,24 48,56 toma dormitorio 3 44,20 48,80 toma salón 43,30 48,04 toma cocina 43,32 48,14 toma dormitorio 1 43,29 48,09 toma dormitorio 2 43,49 48,07 toma dormitorio 3 43,61 48,07 toma dormitorio 4 43,78 48,25 toma salón 42,05 45,33 toma cocina 42,06 45,31 toma dormitorio 1 42,06 45,34 toma dormitorio 2 42,07 45,38 toma dormitorio 3 42,27 45,47 toma salón 45,55 50,29 toma cocina 45,53 50,49 toma dormitorio 1 45,66 50,49 toma dormitorio 2 45,69 50,63 toma dormitorio 3 45,73 50,58 toma salón 45,41 48,91 toma cocina 45,38 48,90 toma dormitorio 1 45,41 49,02 toma dormitorio 2 45,43 49,00 toma dormitorio 3 45,42 49,00 toma dormitorio 4 45,49 49,19 toma salón 42,02 45,13 toma cocina 42,13 45,33 toma dormitorio 1 42,22 45,47 toma dormitorio 2 42,23 45,65 toma dormitorio 3 42,42 45,71 toma salón 45,91 49,26 toma cocina 46,09 49,42 toma dormitorio 1 46,20 49,53 toma dormitorio 2 46,31 49,63 toma dormitorio 3 46,41 49,87 toma salón 43,10 46,20 toma cocina 43,13 46,37 toma dormitorio 1 43,16 46,50 toma dormitorio 2 43,26 46,71 toma dormitorio 3 43,28 46,70 toma dormitorio 4 43,26 46,73 toma salón 44,85 48,74 toma cocina 45,00 48,70 toma dormitorio 1 45,00 48,82 toma dormitorio 2 45,03 49,01 toma dormitorio 3 45,23 49,18 toma salón 42,49 46,91 toma cocina 42,46 47,03 toma dormitorio 1 42,60 47,18 toma dormitorio 2 42,66 47,38 toma dormitorio 3 42,69 47,54 toma salón 42,14 46,14 toma cocina 42,15 46,38 toma dormitorio 1 42,20 46,54 toma dormitorio 2 42,34 46,69 toma dormitorio 3 42,31 46,89 toma dormitorio 4 42,27 46,93 toma salón 45,89 50,15 toma cocina 46,12 50,34 toma dormitorio 1 46,36 50,57 toma dormitorio 2 46,40 50,73 toma dormitorio 3 46,65 50,74 toma salón 45,57 48,78 toma cocina 45,81 48,88 toma dormitorio 1 45,83 49,09 toma dormitorio 2 45,89 49,24 toma dormitorio 3 45,86 49,30 Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 21 de 72
23 1º A 1º B 1º C toma salón 43,88 47,52 toma cocina 43,90 47,65 toma dormitorio 1 44,06 47,64 toma dormitorio 2 44,13 47,87 toma dormitorio 3 44,21 47,91 toma dormitorio 4 44,33 47,93 toma salón 45,18 48,27 toma cocina 45,35 48,48 toma dormitorio 1 45,57 48,60 toma dormitorio 2 45,77 48,70 toma dormitorio 3 46,01 48,66 toma salón 42,08 46,46 toma cocina 42,18 46,62 toma dormitorio 1 42,36 46,79 toma dormitorio 2 42,38 46,76 toma dormitorio 3 42,50 46,81 En cada una de las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda entre 15 MHz y 860 MHz, estará comprendida entr estos dos valores. La variación con la frecuencia de las atenuaciones desde la salida de los amplificadores hasta la mejor y peor toma en los pisos se recoge en la siguiente tabla: Frecuencias Menor Atenuación Mayor Atenuación en toma (db) en toma (db) 15 MHz 42,01 46, MHz 45,13 50,91 Los derivadores a utilizar en la instalación deben satisfacer los requerimientos especificados en el Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que garanticen los desacoplos requeridos entre tomas de distintos usuarios (38 db en la banda de 47 a 300 MHz y 30 db en la banda de 300 a 862 MHz.) 3) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso). Los rizados en toda la banda producidos por el cable en la toma con menor y mayor atenuación son de 4,75 db y 5,81 db respectivamente. Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de red para ambas tomas son de 2,75 db y 2,25 db. El rizado máximo total esperado en la banda será: Toma con menor atenuación (db) Toma con mayor atenuación (db) Escalera 2 Planta 8ª Escalera 1 Planta 12ª 10,25 < 16 db 10,31 < 16 db La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a 3 db en cualquier canal y nunca superará los 0,5 db/mhz. Nº : Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 22 de 72
24 4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida). Para garantizar en la peor toma 47 db V de señal de TV digital terrestre se requiere un nivel de 98,44 db V a la salida del combinador en Z del conjunto de monocanales. Por otra parte, para asegurar que en la mejor toma no se superan 70 db V el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 112,08 db V. Se seleccionan por tanto unos amplificadores de nivel de salida máximo 110 db V para los monocanales y para el de grupo, para una S/I=35 db, que se ajustarán para obtener 105 db V a la salida del combinador en Z para todos los canales, lo que garantiza ampliamente que en la peor toma no se bajará de 47 db V y en la mejor toma no se superará 70 db V. Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusión en FM, se ajustará para obtener un nivel de salida de cabecera de 109 db V y el del amplificador del servicio de radio digital se ajustará para un nivel de salida de cabecera de 100 db V. Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel inferior a 50 db V para TV digital terrestr, se subirá la salida de los amplificadores correspondientes (aumentando su ganancia) hasta obtener este valor, sin superar nunca los valores máximos especificados. Los amplificadores que se equipen tendrán los niveles máximos y estarán operando con los niveles (a la salida del combinador Z) que se indcan a continuación: Amplificador monocanal para TV Digital: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)=110 db V. Scab=105 db V Amplificador de grupo para TV Digital: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)=110 db V. Scab=105 db V Amplificador para FM-radio: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)=120 db V. Scab=109 db V Amplificador DAB-radio: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)=100 db V. Scab=100 db V 5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. En los siguientes cálculos, no se consideran las redes de usuario de los locales, por no estar definidas. De este modo las tomas mejores y peores consideradas corresponden a las viviendas. Banda MHz. Niveles de las señales en (db V) en toma de usuario TDT. Nº : Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (db V / 75Ω) Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (db V / 75 Ω) Escalera 2 Planta 8ª Escalera 1 Planta 12ª 62,92 db V 53,86 db V Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 23 de 72
25 6) Relación señal / ruido en la peor toma. Televisión digital terrestre: La figura de ruido del sistema es aproximadamente: Fs = 12 db. La relación señal / ruido para el peor canal de TDT en la peor toma será por tanto: C/N = 44 db > 25 db Este valor de la relación señal / ruido es lo suficientemente elevado para poder garantizar, si además la distorsión lineal y la distorsión no lineal se mantienen dentro de límites razonables, que el MER en la peor toma será superior al valor establecido de 21 db, que deberá medirse en cualquier caso al finalizar la instalación y reflejar su valor en el Protocolo de Pruebas. Radio FM y Radio DAB: Esta instalación garantiza ampliamente una relación C/N > 38 db para las señales FM-radio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una C/N > 18 db para las señales DAB-radio. 7) Productos de intermodulación (relación señal/intermodulación). La relación S/I esperada para TDT para el caso peor (ajustado a una salida de 109 dbµv) es de S/I = 36 db > 30 db. Este valor ha sido calculado teniendo en cuenta los siguientes valores: Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 110 dbµv tanto para los monocanales como para el de grupo (S/I = 35 db). Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador entre 105 dbµv y 109 dbµv obteniéndose 105 dbµv a la salida del combinador para todos los canales de TDT. 8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del Reglamento. En el caso de utilización de amplificadores en la red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a las posibles amplificaciones de la infraestructura, se incluirán detalle relativo al número de canales de televisión no considerados en el proyecto original, que se podrían incorporar a la instalación con posterioridad, manteniendo las características de la instalación dentro de los límites establecidos del anexo I del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 24 de 72
26 Cálculo de la relación C/N: Ft = F1 + (L1-1)/ G1 + (F2-1)L1/G1 + (L2-1)L1/G1G2 Ft = 22, ,1/ *850/ *850/63095*14,4 Ft = 22,4 + 0,01 + 0, = 32,53 = 15,1 db C/N = Sant(dBμV )- Ft (db) -2 dbμv = 52,9 db > 43 db Cálculo de la relación S/I: 1/Smaxt = 1/Smax2 + 1/ (Smax1*G2) Smax1 = 120 dbμv 29,3 db = 90,7 dbμv Smax1 = 90,7-108,8 = -18,1 dbm = 0,0155 mw. G2 = 11,6 db = 14,45 Smax2 = 114 dbμv 7,5 *log(n-1) = 114 dbμv- 9.6dB = dbμv Smax2 = dbm = mw. Smaxt = mw = dbm = 100,2 dbμv S/I = (100, ) = 54,8 db > 54 db La relación S/I se puede realizar más fácilmente si se calcula la S/I de cada amplificador y se aplica la siguiente fórmula: Amplificador Smax (dbμv) Snom (dbμv) S/I Cabecera S/I = 56+2( ) = 62 db Intermedio ,8 S/I=56+2(114-9,6-100,8)= 63,2 db Cálculo del número máximo de canales que se podrían añadir (S / I) total = 54 db = 10 log P ; P = (S / I) cabecera = 60 db = 10 log P ; P = (S / I) intermed = [ log (N -1) 100.8]= log (N-1) = 10 log P [ log(N-1)] P=10 Nº : Llevando estos valores a la fórmula anterior nos queda: 1 / ( ) 1/2 = 1 / ( ) 1/2 + 1 / [10 [ log(N-1)] ] 1/2 0,002 = 0, / [10 [ log(N-1)] ] 1/2 10 [ log(N-1)] = N = 40 Por tanto se pueden añadir = 20 canales sin bajar del valor mínimo de relación S / I establecido Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 25 de 72
27 h) Descripción de los elementos componentes de la instalación. FM B-II 1 Antena omnidireccional SISTEMAS CAPTADORES VHF (DAB) 1 Antena directiva G>8 db DE SEÑAL UHF 1 Antena directiva G>12 db SOPORTES PARA ELEMENTOS CAPTADORES AMPLIFICADORES MEZCLADOR OTROS MATERIALES Nº : Torreta metálica en celosía de 3 m de altura. Placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre el suelo mediante una zapata de hormigón. Un mástil de 3 m que se fijará a la torreta mediante los anclajes adecuados. Conjunto de anclajes para fijar las antenas al mástil. FM B-II 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/8-11 B-III 1 Amplificador G=55 db y V max = 100 db V C/22 B-IV 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/28 B-IV 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/30 B-IV 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/31 B-IV 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/33 B-IV 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/40 B-V 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/42 B-V 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/46 B-V 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V C/54 B-V 1 Amplificador G=55 db y V max = 110 db V Mediante técnica Z los amplificadores anteriores. Mezclador Doble de FI para la mezcla con TVSAT Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de 75 Ohm. 1 Fuente de alimentación. 2 Central Amplificadora de señal en línea. Resistencia de carga de 75 Ohm. Puentes. Cofre para equipo, toma de tierra DISTRIBUIDORES DERIVADORES TOMAS REFERENCIA Cantidad REFERENCIA Cantidad REFERENCIA Cantidad CABLES PUNTO ACCESO AL USUARIO TIPO Long. Total (mts) REFERENCIA Cantidad T-100 interior vivienda (1 salida) 1 T-100 rellano (4 salidas) 2 T-100 troncales (5 salidas) 76 TR-165 troncales (6 salidas) 12 1/2" troncal 400 Memoria del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones Página 26 de 72
PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES REHABILITACION PARCIAL 48 VIVIENDAS BLOQUE 24
Exp. Ref.: P030217 PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PORT. 6 PORT. 5 PORT. 4 PORT. 3 CALLE RÍO GENIL PORT. 2 REHABILITACION PARCIAL 48 VIVIENDAS BLOQUE 24 PORT. 1 C/ RIO GENIL,

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto