Source: https://www.scribd.com/doc/168478356/Seguridad-Camaras
Timestamp: 2017-11-22 07:15:59+00:00

Document:
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN UN EDIFICIO PÚBLICO Automatización de un Sistema de Video Vigilancia
Autor: Fco. Javier Briceño Sanz
Leganés, octubre de 2010
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN UN EDIFICIO PÚBLICO. Automatización de un Sistema de Video Vigilancia Proyecto de Seguridad en Edificio Sabatini Autor: Fco. Javier Briceño Sanz Director: Ramón Barber
Michael García Lorenz
Realizado el acto de defensa y lectura del Proyecto Fin de Carrera el día 28 de Octubre de 2010 en Leganés, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de 10 Sobresaliente.
PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI
AGRADECIMIENTOS Para mí este trabajo significa la continuación de mi gran proyecto de vida y de innumerables experiencias, que me han hecho crecer aceleradamente, así como el comienzo de una nueva etapa como profesional. Por ello quiero agradecer a mis seres queridos, amigos y todas aquellas personas que han sido un gran apoyo para llegar al final de esta etapa y a quienes indiscutiblemente dedico este símbolo de esfuerzo tan importante para mí. Primero más que a nadie se lo dedico a mis padres; por ser mis padres, por ser las personas con las que he contado, cuento y contaré incondicionalmente durante toda mí vida, porque ha sido un trabajo en equipo protagonizado por mí, pero con una gran recompensa que sé que ellos sentirán, me refiero a esa gran satisfacción personal. Quiero que sepáis que durante toda mi carrera siempre os escuché y aprovecho la oportunidad que se me presenta hoy día para agradeceros toda mi formación, mil gracias por existir, ya que sin vosotros no lo habría conseguido. Una y mil veces gracias por todo. Una mención especial tengo que hacer a mis abuelos a quienes tengo mucho que agradecer y más en concreto a mi abuela con la que he compartido la mayor parte de mi carrera y de la que tengo solo buenos recuerdos, por eso os dedico esto que aunque no lo podáis ver yo nunca os olvidaré. A Laura, mi novia, con la que tantos momentos buenos y malos he compartido en esta etapa de mi vida. Y es justamente en esos malos cuando más me ha apoyado y animado para seguir hacia adelante, porque solo ella sabe lo duro que se me ha hecho en algunos momentos y gracias a su apoyo lo he conseguido. Por todo eso y mucho más gracias de todo corazón. A David, mi hermano pequeño por su apoyo incondicional y por aguantarme todo este tiempo y suplirme en esos momentos de ausencia obligada. A Ramón Barber, mi profesor del proyecto, por darnos la posibilidad de realizar este proyecto, guiarnos y facilitarnos el trabajo a lo largo de su realización, y sobre todo por creer en nosotros, gracias. A Rodrigo, mi compañero de proyecto, de prácticas, de clases, de buenos y malos ratos, por estar allí no solo como compañero sino como amigo y que gracias a la unión y a lo bien que nos entendemos hemos logrado concluir este proyecto de vida que empezamos a escribir hace unos 6 años. A ti tengo que hacerte una mención especial ya que es gracias a ti y a Pablo por lo que ahora me encuentro en esta situación, ya que me animasteis a seguiros en este camino y os lo agradeceré siempre. A Pablo, Sergio y José, compañeros y amigos con los que he compartido una de las etapas más bonitas de mi vida y me han hecho crecer como persona y académicamente. A Pablo N, Miguel y todos los amigos que me apoyaron durante la carrera, quienes estuvieron continuamente allí, quienes me han animado a seguir adelante y lo han conseguido, por sus infinitos consejos, por ser mi pañito de lágrimas, y por causarme tantos buenos momentos. A Antonio profesor y amigo por consiguió guiarme por el camino correcto y hacerme ver más fáciles tantas cosas que parecían imposibles, de todo corazón gracias. A todos los profesores de la Universidad Carlos III, por su dedicación y su esfuerzo, quienes me han aportado todos los conocimientos profesionales y personales para llegar a finalizar con éxito este largo camino. A todos vosotros os agradezco vuestro apoyo. Javier Briceño
1. Introducción 1.1 1.2 1.3 Idea y Motivación…..………………………………………………….………1 Objetivo…..…………………………………………………………….……...2 Partes del proyecto………..…………………………………………….……..3
2. Descripción del Sistema……………………………………………………….……...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Servidores y estaciones……… ……………………………………….......….5 Protocolo TCP/IP……….…………………………………………….………16 Línea UTP……………………………………………………………….……18 Cable de telemetría…………………………………………………….……...28 Cable de video………………………………………………………….……..29
Red de área local………………………………………………………….....34
Descripción de equipos de campo…………………………………………….36
3. Scada DVM…………………………………………………………………………...59 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Introducción………..………………………………………………….....…...59 Ver video en directo…………………...………………………………………62 Visualización de cuadrantes…………………………...………………………66 Visualización de secuencias…………………………...………………………67 Visualizando grabaciones de video…………………………...………….……68 Buscando una grabación de video…………………………...…...……………69 Creación de cuadrantes………………………………...………………………75 Creación de secuencias………………………………...………………………78 Grabación programada (schedule) ………………………….....………………80 Borrar Grabaciones programadas………………………….....………..………82 Manejo de las pantallas de vigilancia (multimonitor) ………………………...83
4. Descripción de Planos…..…..……………………………………………………….85 4.1 4.2
Descripción de Plano Seguridad Planta Baja………...…………....…….…..86 Descripción de Plano Seguridad Planta Primera.............…….……….……..86
5. Descripción de Conexionados eléctricos……..…………………………..…………89 5.1 5.2
Descripción de Conexionados de cuadros……………….…………………..89 Descripción de Conexionado de señales de video………......……..………...97
Ingeniería……………………………………………….…………………….107 Automatización de edificio………...…………………………………………108
6. Presupuesto…………………………………………………………………………..106 6.1 6.2
7. Conclusión……………………………………………………………………………110
============================================================== 1. Introducción 1.1. Idea y motivación Este proyecto está basado en la idea de instalar y poner en marcha un sistema de alta seguridad para grandes edificios, con el fin de cultivar más nuestro aprendizaje en el mundo de la automatización que viene desde el modulo de grado superior en regulación y control automático. Se nos ha ocurrido realizar estos trabajos motivados por el aprendizaje en la realización de proyectos en el sector de automatización de edificios, y hemos elegido el tema de seguridad por el momento de auge que vive hoy por hoy esta especialidad. Proyectos similares a este tienen como ámbito de aplicación lugares como edificios de oficinas, hospitales, embajadas, museos, aeropuertos, etc. Para la realización de este proyecto se ha escogido un edificio de la propia universidad, edificio Sabatini, para hacer una demostración de cómo se tendría que realizar un proyecto real, que permitiera dotar a un edificio de un sistema de alta seguridad. El edificio elegido no necesitaría unas medidas de seguridad tan restrictivas como las que aquí se van a proponer, ya que se destina a la enseñanza y no cuenta con excesivos elementos de valor en su interior, pero como ya se ha dicho simplemente se ha escogido para realizar una demostración. Durante este proyecto se especifica el sistema que se instalará y como se desarrollará, y para ello se definen las señales necesarias con su ubicación en campo y sus nomenclaturas de programa, se muestran los cableados de los sensores con los autómatas y de estos con los servidores, se detallan todos los equipos a utilizar y se diseñan los cuadros eléctricos para su instalación, se explica la forma de programar y configurar los diferentes equipos, se definen las diferentes formas de funcionamiento del sistema, se muestra el sistema SCADA, se configura el presupuesto, etc.
1.2. Objetivo El objetivo de este proyecto consiste básicamente en el control y visualización de los accesos al edificio Sabatini, de la Universidad Carlos III de Madrid, así como sus zonas interiores en planta baja y planta primera. Para conseguir el objetivo marcado es necesario convertir dicho edificio en un edificio inteligente, referente a seguridad. Esto nos permitirá múltiples opciones de visualización y control como por ejemplo, saber cuántas y que personas se encuentran o se encontraron en el edificio en un momento dado, registrar mediante grabaciones de video y eventos de sistema cualquier actividad que se pueda suceder en el interior del edificio, control de visitas, etc. Convertir en inteligente al edificio referente a seguridad nos implica tener que automatizar en un mismo sistema, la intrusión, el control de accesos y el circuito cerrado de video vigilancia, para que trabajen en conjunto. Subobjetivo: Este proyecto se ha dividido en dos partes que son: control de accesos e intrusión desarrollado por Rodrigo Chamizo Chavida y la parte de video vigilancia desarrollada por Francisco Javier Briceño Sanz. El objetivo de esta parte es el desarrollo de un sistema de video vigilancia, consistente en el montaje y puesta en marcha de un sistema de video capaz de tener controlados todos los pasillos, halls de escaleras, todos los accesos y los pórticos del patio interior, todo ello integrado en el mismo entorno que el control de accesos para dependiendo de la configuración la grabación sea en continuo, o por movimiento. Otra parte del trabajo va a consistir en conseguir información de los componentes que se van a utilizar en el sistema y que han de ajustarse a las necesidades de la aplicación.
Del cual se ha hecho una guía para la utilización y configuración del sistema de video vigilancia a nivel usuario. tanto de los axis con sus respectivas cámaras. 3 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . y en la segunda se muestra un resumen de materiales y mano de obra. En el capitulo 3 se describe el scada (EBI). como de los conexionados de los racks en los cuales se explica el conexionado de alimentación de los elementos del sistema. El capitulo 4 consta de la explicación y desarrollo de los planos.3. su aplicación en la misma y su funcionamiento.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 1. En el apartado 5 se explican los conexionados eléctricos del sistema. Partes del proyecto Este proyecto consta de los siguientes capítulos: El capitulo 2 consta de la memoria descriptiva en la cual se describen las características de todos los componentes utilizados en el sistema. los cuales constan del posicionamiento de los elementos del sistema y su cableado. que se ha desglosado en dos partes diferenciadas: En la primera se muestra un resumen de la ingeniería. En el capitulo 6 se describe el presupuesto. además se proponen posibles trabajos futuros que podrían ampliar el proyecto. En el ultimo apartado se encuentra la conclusión en la cual se da una impresión global de las apreciaciones que han surgido tras la realización de este proyecto.
y por otra la parte de video vigilancia llamada por Honeywell como familia Digital Video Manager o DVM. Por un lado la parte de intrusión y control de accesos llamada por Honeywell como familia Tema Line. Honeywell ofrece varios productos que en combinación de unos con otros cubren las necesidades previstas para este proyecto. como son la climatización o el control de incendios.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 2 ============================================================== 2. por lo que la automatización de seguridad también se realizará con equipos y sistemas Honeywell. Estos dos productos trabajan en un entorno informático propio de Honeywell llamado Enterprise Building Integrator o EBI. con los sistemas nuevos de seguridad. Descripción del sistema Este edificio ya cuenta con algunas soluciones de automatización como puede ser la climatización o la protección contra incendios. 4 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . estas soluciones mencionadas se han realizado con equipos y sistemas de la marca Honeywell. El entorno informático Enterprise Building Integrator o EBI es la herramienta que nos permitiría integrar los sistemas ya instalados en el edificio. ya que dotando al EBI del software apropiado y de sus respectivas licencias es capaz de controlar los sistemas anteriormente mencionados. pero preparados para trabajar en común. para que de esta manera será posible integrar todo en un mismo sistema y así no necesitar diferentes empresas para el mantenimiento y conservación. Básicamente se pueden separar en dos familias de productos bien diferenciadas.
de las grabaciones de video. Las características de cada máquina se analizan más adelante dentro de este proyecto. como son la climatización y los incendios. dichos maquinas trabajaran con un sistema operativo de tipo servidor (Windows 2003 Server SP2). La figura 3 muestra un esquema de los equipos necesarios para integrar todo en un mismo sistema. ratón y monitor para todos.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. los operadores lo harán en ordenadores comunes de sobremesa con un sistema operativo común (Windows XP Profesional SP3). Figura 3 5 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Para la gestión de la instalación. Todos estos servidores estarán instalados en un Rack común. de los eventos. etc.1. incluyendo los sistemas ya montados en el edificio. y serán accesibles por los técnicos gravias a un KW que permite conmutar un teclado. de las bases de datos. Para la visualización y control del sistema scada. Servidores y estaciones.… es necesario disponer de diferentes computadoras bastante potentes que se denominan servidores. de las alarmas.
y con los autómatas correspondientes a intrusión y control de accesos llamados Temas Server. se comunica vía TCP/IP con los demás servidores. En este servidor está instalado el programa EBI Server R400 SP1. y contara con capacidad de memoria de 6 Tb para almacenamiento de grabaciones. el subprograma Tema V5. el programa gestor de bases de datos del sistema es SQL 2005 Server. Por ultimo como programa imprescindible tiene que tener instalado el programa host component de DVM para poder comunicarse con el Servidor DVM y acceder a las imágenes y las grabaciones del CCTV. También se encargan de la gestión de la detección de movimiento en las zonas de las cámaras. El Servidor DVM establece comunicación con los Servidores cámara Server para la visualización de las cámaras y la gestión de las grabaciones de video. permanece continuamente sincronizado con el principal y si este falla. mostrado en la figura 4 como Servidor EBI Tema es el centro del sistema. coge el control de la instalación de CCTV. modelo. características. Los Servidores cámaras Server reciben las señales de video en formato digital procedentes de las cámaras de video.2 que provoca que resida hache la base de datos de seguridad. 6 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . En este servidor está instalado el programa DVM Data Base y en el reside la base de datos de toda la configuración y archivos del sistema de CCTV.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN El servidor principal. y se encargan de almacenar las grabaciones en sus discos duros para poder ser reproducidos posteriormente. configuración de red… de cada uno de los servidores y estaciones de trabajo. El Servidor DVM Redundante es una réplica del principal y esta de reserva. de climatización y de incendios. A continuación se muestra en la tabla 1 las características generales de los servidores para la video vigilancia en las se da detalle de la marca. de video. Cada Servidor cámara Server gestionara un número de cámaras de 20 – 25 unidades. también lleva instalados algunos otros subprogramas como el scada HMIWeb o Display Builder.
ya que si da un fallo en un ordenador que no cumpla los requerimientos perderemos tiempo y dinero. Servidor Dell PowerEdge R710 Figura 4 7 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. Seis compartimentos internos de unidad de disco duro que proporcionan hasta 1. Con lo cual el servidor que se ha elegido y que cumple con las especificaciones de este proyecto.8 TB1 de almacenamiento interno que ayudan a ahorrar espacio en los centros de datos a la vez que ofrecen suficiente espacio de almacenamiento para admitir aplicaciones cada vez mayores. Otro punto a favor del servidor y ayuda a justificar su elección es que el servidor Dell PowerEdge R710 [1] ofrece flexibilidad de configuración en un chasis de 2U para organizaciones que requieren una capacidad de almacenamiento interno reducido en lugar de un sistema de almacenamiento externo. Con todo esto se consigue que este tipo de servidores se ajusten a la perfección a este tipo de aplicaciones como es el caso de este proyecto de seguridad. Estos permiten que los usuarios intercambien rápidamente información y en algunos casos. Detalle del servidor utilizado (Figura 4).1. y se debe tener especial cuidado de no equivocarse. por el buen resultado que dan los equipos. Servidores Un servidor [1] es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos. Otro requisito muy importante que debe cumplir es la posibilidad de intercambiar la fuente de alimentación con el servidor en marcha. Generalmente nos enfocamos en los ordenadores más costosos ya que posee la última tecnología. compartan una carga de trabajo.1. por las facilidades que ofrecen a las empresas y por el compromiso que ofrece el servicio técnico. pero para el diseño de una Red de Área Local solamente se necesita unos servidores que cumpla con los requerimientos exigidos.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. A parte de por las características que más adelante se detallarán se ha elegido servidores de la marca DELL. es un PowerEdge de Dell ya que gracias a la compatibilidad de software y al continuo enfoque en minimizar las actualizaciones nos ayuda a reducir la complejidad que implica la administración de datos.
Vista posterior del servidor Dell PowerEdge R710 Figura 5 8 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Y con una funciones muy interesantes para la seguridad tales como las fuentes de alimentación/ventiladores conectables en marcha. Además. Este servidor también nos ofrece un alto rendimiento y disponibilidad para maximizar el tiempo de actividad. los sistemas operativos y las aplicaciones desde una plantilla fácil de copiar para una administración de software simplificada.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Estos servidores están diseñados para una especificación conductual desarrollada por Dell™ que define un formato de hardware y una interacción del usuario uniformes en todos los modelos de esta generación y de futuras generaciones de PowerEdge. un motor de carga TCP/IP (TOE) que transfiere el procesamiento TCP/IP a un procesador dedicado en la tarjeta NIC integrada para aumentar el rendimiento de la CPU. los drivers del sistema. el servidor Dell PowerEdge 2950 ayuda a garantizar que sus datos están protegidos y que se puede acceder a los mismos. se obtiene un rendimiento y una capacidad de memoria excepcional gracias a los 32 GB de la memoria DIMM con memoria intermedia completa. Permite las actualizaciones del BIOS. El servidor incluye la tecnología PCI Express para un rendimiento de E/S excelente. configuraciones RAID con caché con reserva de memoria por batería y una opción de unidad en cinta interna para la copia de seguridad de datos locales. el firmware.
533 MHz o 667 MHz. Ranuras de E/S: Seis en total: tres ranuras PCI. con aumento PCIe con tres ranuras PCI Express (una de 1 x 4 y dos de 1 x 8) o dos ranuras PCI-X de 64 bits/133 MHz y una ranura PCI Express de 1 x 8. Tabla 1 CARACTERÍSTICAS: - Formato: Altura en rack de 2U. Memoria: Módulos DIMM de 256 MB/512 MB/1 GB/2 GB/4 GB con memoria intermedia completa (FBD) en pares coincidentes. Caché: Secuencia 5300: caché de nivel 2 de 2 x 4MB por procesador. En ella se detallan las especificaciones que deben de cumplir para ajustarse a la aplicación. Procesadores: Hasta dos procesadores de secuencia de cuatro núcleos Intel Xeon 5300 con 2.66 GHz de frecuencia de reloj.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN En la tabla 1 se muestran los 4 servidores de video vigilancia utilizados en la aplicación. - - 9 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Conjunto de chips Intel 5000X. 2 tarjetas NIC Giga bit integradas. puerto de administración con DRAC5 opcional. 8 zócalos para admitir hasta 32 GB. Bus frontal: Secuencia 5300: 1066 MHz o 1333 MHz.
5”: hasta 6 unidades SAS (a 10.8 TB por ranura.000 rpm): unidades de disco duro de 36 GB.5” (a 7. SAS de 3.5” (a 10.000/15.5”: hasta 8 discos duros SAS (a 10. Opción de 6 discos duros de 3.000 rpm). 132T.5”: Opción de disco duro de 3. - Almacenamiento interno: 4 o 6 unidades SAS de 3. . TOE (motor de carga TCPIP) compatible con Microsoft Windows Server 2003.Driver RAID complementario: PERC 4e/DC opcional (driver RAID PCI Express de canal dual).5”: hasta 4 unidades SAS (a 10. 122T. 124T. 160 GB.000/15. 146 GB conectables en marcha. 300 GB conectables en marcha. Tarjetas NIC complementarias opcionales: Adaptador de puerto dual PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI 10 . 146 GB. SATA de 3. unidad en cinta DAT72 (no disponible con base de 6 discos duros de 3.5” conectables en marcha (a 10. .5” conectables en marcha (a 10.000 y 15. 110T.Almacenamiento externo: Dell PowerVault™ 22xS. SAS 5/i (base): driver de 4 puertos con procesador ARM966 (no admite RAID).200) o 8 unidades SAS de 2.000 rpm): unidades de disco duro de 36 GB o 73 GB conectables en marcha.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN - Driver de almacenamiento integrado: PERC 5/i (opcional): driver RAID SAS de 3 Gb/s RAID con procesador Intel IOP333 y caché de 256 MB. SAS de 3.Almacenamiento interno máximo: Hasta 1. . Opciones de copia de seguridad en cinta: Internas: PV100T (DAT 72) con varios compartimentos Externas: PowerVault DAT 72.5” (a 15.5”: Opción de disco duro de 3.Opciones de compartimentos para periféricos: Unidad de disquete. Compartimento para unidad óptica delgado con opción de unidad de CDROM.200 rpm): unidades de disco duro de 80 GB. - Tarjeta de interfaz de red: NIC Giga bit Ethernet Broadcom® NetXtreme II™ 5708 dual integrada4 NIC Ethernet con compensación de carga y capacidad de recuperación. 136T. Adaptador PERC 5/E opcional para almacenamiento RAID externo.5”).Compartimentos de disco duro: 3 opciones base de disco duro: Opción de 8 discos duros de 2. SP1 o superior con Scalable Networking Pack.200). 160T y ML6000.000 rpm) o unidades SATA (7. .200). Opción de 4 discos duros de 3. de DVD-ROM o unidad combinada de CD-RW/DVD-ROM.000 rpm) o unidades SATA (7. .000 rpm)/unidades SATA (7. - Unidades de disco duro conectables en marcha1: SAS de 2. PowerVault MD1000.5” (a 10. 250 GB conectables en marcha. 73 GB. 114T.000 rpm).5”: Opción de disco duro de 2.000 rpm): unidades de disco duro de 73 GB.
banco de reserva. Standard. . . PCI-E x1. conmutación automática universal de 110/220 voltios. soporte para dispositivos de cinta interno. SUSE Linux Enterprise Server 9 EM64T. fuente de alimentación redundante conectable en marcha. . DRAC5. Single Device Data Correction (SDDC). PCI-E x1. memoria ECC. Enterprise y Web Edition. guías móviles y brazo para la manipulación de cables. x64. . Copper. óptico.Administración de sistemas: Dell OpenManage™. NIC Giga bit Broadcom® NetXtreme™ 5721 de un solo puerto.Compatibilidad con rack: 4 postes (rack Dell). compatibilidad con clústeres. DRAC5 opcional para funciones avanzadas. SP3.Sistemas operativos: Microsoft® Windows Server 2003 R2. 11 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Red Hat® Linux® Enterprise v4. Giga bit.Fuente de alimentación: Fuente de alimentación estándar de 750 vatios conectable en marcha. Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2. Giga bit. PCI-E x4.0. Enterprise Edition.Vídeo: ATI ES1000 integrada con memoria de 16 MB. chasis sin necesidad de herramientas. Copper. refrigeración redundante conectable en marcha. tarjeta secundaria PERC 5/i integrada con caché con reserva de memoria por batería. PCI-E x4 . PCI-E x4. Standard. ES y ES EM64T.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Intel® PRO/1000 PT. Copper. soporte de conmutación por error de alta disponibilidad. adaptador de servidor de un solo puerto Intel® PRO/1000 PT. Disponibilidad: Unidades de disco duro conectables en marcha. adaptador de servidor de un solo puerto Intel® PRO/1000 PF. NIC Giga bit Ethernet Broadcom® NetXtreme II™ 5708 de un solo puerto con TOE. fuente de alimentación redundante opcional de 750 vatios conectable en marcha. Giga bit. Workgroup. 2 postes y guías Versa de terceros. Copper. . Standard y Enterprise Edition.Administración remota: Driver de administración de la placa base estándar compatible con IMPI 2.
Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Instalación: La instalación contará con 4 servidores: un servidor DVM primario y otro secundario y dos servidores cámara server. Conexionado de los servidores Figura 6 12 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . La situación de los servidores se puede observar en los planos.
por el buen resultado que dan los equipos. · Una gama de tarjetas de gráficos OpenGL de 2D a 3D · Unidades de disco duro de alto rendimiento. Por lo tanto se utilizará una estación de la Marca Dell y el modelo Precisión 690 de 2Gb de memoria RAM que se puede apreciar en la figura 7. · 2 GB de memoria. A parte de por las características que más adelante se detallarán se ha elegido estaciones de trabajo de la marca DELL. por las facilidades que ofrecen a las empresas y por el compromiso que ofrece el servicio técnico. ya que si hay un fallo en un ordenador que no cumpla los requerimientos perderemos tiempo y dinero.2. Estaciones En la tabla 2 se muestran las 4 estaciones de trabajo para la.1.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. Estación Dell Precisión 690 Figura 7 13 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Normalmente siempre nos enfocamos a los ordenadores más costosos ya que poseen la última tecnología. como se puede observar en la figura 8. y se debe tener especial cuidado de no equivocarse. En la cual se detallan las especificaciones que deben de cumplir para ajustarse a la aplicación. Requisitos para las estaciones de trabajo: · Intel® CoreTM 2 Duo y Extreme. video vigilancia utilizadas en la aplicación. Para la elección de las estaciones simplemente se necesita que tenga un mínimo de 2 GB de Ram y un elemento muy importante para la aplicación que es una tarjeta multimonitor ya que le permite al operario tener vigiladas varias cámaras a la vez desde una misma estación. · Tarjeta multimonitor. pero para el diseño de una Red de Área Local solamente se necesita unas estaciones que cumpla con los requerimientos exigidos.
Todos los procesadores Intel®. 14 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . incluye XD. HT. necesarias para dicha Tabla 2 Características del servidor DELL [2]: Hasta un máximo de dos procesadores Intel® Xeon® de Doble Núcleo y 64 bits con un bus frontal de 1066MHz y caché L2 de 2MB por núcleo.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Servidor con tarjeta multimonitor Figura 8 Dicha estaciones cumple con las especificaciones aplicación. Xeon® soportan velocidad de 64 bits con EM64T de Intel. Dell recomienda Microsoft® Windows® XP Professional para Negocios. . VT y EIST. Relación de las 4 estaciones del sistema.
Controlador integrado Broadcom® 5752 Gigabit4 Ethernet. nVIDIA Quadro NVS 285. nVIDIA Quadro FX550. 1. entrada para stereo y audífonos. 8MB de memoria flash para el BIOS del sistema. el chasis soporta hasta cinco discos internos (capacidad máxima de almacenamiento: 2 TB3).Software original Windows XP Professional. salida en la parte posterior. ATI™ FireGL™ V3400. cinco en la parte posterior y una interna en la tarjeta madre. 1KW de chasis se requiere para expansión de la memoria mayor a 32GB (mayor a 8 ranuras DIMM). dos entradas seriales. - - - - - Instalación: Nuestra instalación contará con 5 estaciones. una entrada paralela. todas las tarjetas de gráficos soportan configuraciones de monitor dual. Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. dos IEEE 1394a: una en la parte frontal y otra en la parte posterior.0Gb/s y 10K RPM de hasta 500 GB3 con caché DataBurst ™ de 16MB. Audio de Alta Definición integrado (Especificación Rev 1. 1 la tarjeta PERC 5/i PCI-e RAID opcional soporta RAID 0.4. con capacidad para Windows Vista™ Chipset 5000X Intel®. Las configuraciones SLI y de Monitor Cuádruple están disponibles con tarjetas de gráficos seleccionadas. 10. 5. SAS 15K RPM de hasta 146GB3.0Gb/s que soporta RAID 0.0Gb/s y 7200RPM de hasta 250GB3 con Caché DataBurst ™ de 8MB. SATA de 3. Hasta un máximo de 64GB1 de memoria DDR2 ECC de 533MHz DIMM FBD DDR2 de canal cuádruple2. Controlador integrado LSI 1068 SAS/SATA 3. SATA de 3. Ocho entradas USB 2. conector de micrófono y audífono en la parte frontal. soporta SMBIOS 2. hasta 16 ranuras DIMM. Soporta tarjetas de gráficos PCI Express x16 de hasta 150 watts con memoria de gráficos máxima de 512MB incluyendo: nVIDIA® Quadro® FX 4500. dos PS/2.0: dos en la parte frontal. ATI FireGL 7200.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN .0) con Sigmatel STAC9200 Audio de Alta Definición CODEC y controlador digital ESB2’s AC97/ de Alta Definición Intel. SAS 10K RPM de hasta 300GB3. 15 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . SLI (Interface de Enlace Escalable) y opciones de Monitor Cuádruple disponibles vía la tarjeta de aumento de gráficos dual disponible en le chasis 1KW al momento de la compra del sistema. Windows XP Professional x64 Edition. SATA 10K RPM de hasta 160GB3 con Caché DataBurst ™ de 8MB. una RJ-45.3. nVIDIA Quadro FX 3500. La situación de los servidores se puede observar en los planos.
2. y un R4075 Series que será el centro de la estrella que formara la red seguridad. anteriormente descrito. y en caso de avería. su configuración ha de ser de balanceo de cargas con las dos líneas operativas. Protocolo TCP/IP El protocolo de comunicación que se ha utilizado es el TCP/IP [3] que se refiere a los dos protocolos que trabajan juntos para transmitir datos: el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo Internet (IP). El Protocolo de Control de Transmisión divide los datos en paquetes y los reagrupa cuando se reciben. ya que es la más robusta y estable del mercado. un 2960G Series. que responderán a una sola dirección IP. En el mismo rack donde estarán los servidores se instalaran dos switch. Para los switch que estarán repartidos por el edificio. se ha seleccionado el modelo 2960G Series. Todos los servidores llevarán doble línea UTP. perteneciente a la familia Catalyst. 16 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. El tendido de red se realizará con 2 pares (redundantes) de fibra óptica entre los switchs. Los switch elegidos son de la marca Cisco. El Protocolo Internet maneja el encaminamiento de los datos y asegura que se envían al destino exacto. y solo estos equipos tengan permiso para mandar y recibir datos por la red. y con cable UTP Categoría 6 para el enlace de los equipos de campo. La red ha de ser configurada de manera haya un listado donde se recojan todas las direcciones MAK de los equipos involucrados en la red de seguridad. El switch R4075 Series cuenta con 30 tomas de fibra óptica o cobre. una sola línea soportará todo el tráfico de red del servidor. (redundante). Cuenta con 4 tomas para fibra óptica y 20 tomas RJ45 para cable UTP categoría 6.
168.255.0 192... de manera que el tercer digito de la dirección IP indique el tipo de equipo..2 Estación de trabajo 2 . De esta forma será muy sencilla la identificación de los equipos que utilicen dirección IP en la red a la hora de ejecutar la obra y en el mantenimiento posterior [3].PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para poder establecer todas las comunicaciones necesarias y mantener un orden que facilite el trabajo.………..168..1.1.…. 17 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .255..255. como se muestra en el siguiente ejemplo: Dirección IP Mascara de subred 192..0 ..0.255.3.168....1 Servidor de EBI ………………..2. 255. La situación de todas las líneas de comunicación se pueden observar en el Capitulo 4 (Planos) y los conexionados de señales en el Capitulo 5 (conexionados de señales).168..2 Tema Server 2 ..….… 255.2 Servidor de DVM………………...168... 255.255.1 Tema Server 1 .0.0....……….. y el cuarto digito indique el número de equipo...… 255. 255.………. se configura una subred TCP/IP de clase B.0.0 192.0 192. 255..0...1 Estación de trabajo 1…………. .0 192.0 192..168.2. .255.3...0.
En este caso utilizamos la configuración de cable recto (pin a pin). la cual evita la corrosión del cable debido a que tiene una sustancia antioxidante. Categoría 6: La velocidad de transmisión llega hasta 1Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 250 MHz. Dicha línea se ha escogido porque se necesita una velocidad de transmisión mínima de 1Gbps.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. UTP acrónimo de Unshielded Twisted Pair o Cable trenzado sin apantallar [4]. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. Cable de par trenzado Figura 9 Este tipo de cable. Son de bajo costo y de fácil uso. Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables cruzados dependiendo de su utilización. Línea UTP Para la comunicación entre servidores utilizamos una línea doble UTP categoría 6 como se a mencionado anteriormente. está formado por el conductor interno el cual está aislado por una capa de polietileno coloreado. Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.3. y que la categoría 6 es capaz de ofrecer. Debajo de este aislante existe otra capa de aislante de polietileno. 18 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
3. 4. y son los siguientes: 1. los grupos dan lugar a súper unidades. Blanco-Naranja Naranja Blanco-Azul Azul Blanco-Verde Verde Blanco-Marrón Marrón Cuando ya están fabricados los cables unitariamente y aislados. y la unión de súper unidades forma el cable. Los conectores RJ-45 sirven para unir los cables UTP. y se conectan en las estaciones de trabajo. se trenzan según el color que tenga cada uno. Conectores RJ-45 Figura 10 19 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 2. 2.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para mejorar la resistencia del grupo se trenzan los cables del multipar. Los pares que se van formando se unen y forman subgrupos. 3. 4. Los colores del aislante están estandarizados. estos se unen en grupos. Para conectar dicho cable utilizamos conectores RJ-45 que podemos apreciar en la figura 12. en el caso del multipar de cuatro pares (ocho cables). 1.
es decir el medio de interconexión entre servidores. convertidores de video y las estaciones de trabajo.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Cableado: Es el medio empleado para trasmitir la información en la Red. Figura 11 El ponchador que se aprecia en la figura 12 sirve para conectar el cable con el conector RJ-45 Nexxt crimping tool RJ-45 o (Ponchador): Figura 12 Pasos a seguir para la construcción de la red: Los pasos que se han de seguir para la construcción de la red son los aquí mencionados. 20 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
que tiene cada equipo. el siguiente paso será cortarlo en línea recta es decir todos deben quedar parejos. se anotará el hardware. Determinar el tipo de adoptadores de red. Determinar que tipo de hardware tiene cada equipo: Junto a cada equipo. se tomará las medidas del cableado para evitar el exceso de cables entre las estaciones de trabajo. luego procederemos a pelarlo. cortaremos las canaletas. adaptadores de red. El Primer paso será coger el cable colocarlo al final del ponchador. colocaremos los ramplus en la pared y se atornillarán las canaletas plásticas con los tornillos tira fondo. concentradores y cables. Bien proseguiremos a introducir el primer par de cables: Primero examinaremos las normativas ya que esto es indispensable para el buen funcionamiento de la red. Medición del espacio entre las estaciones de trabajo y el servidor: En este espacio se miden las distancias que existen entre las estaciones de trabajo y el servidor (HOST). Colocación de las canaletas plástica: Para la colocación de las canaletas plástica simplemente tomaremos las medidas establecidas. Medición del Cableado: En esta parte se hará el mismo procedimiento que con las canaletas. que se necesitará para la red del edificio: Hacer una lista del hardware que se necesita comprar. Conexión del cableado a los conectores: En la conexión para los conectores será necesario: El cable conectar. esto se hace para evitar excederse en los metros establecidos para dicha construcción. con un metro. 21 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Elegir el servidor o (HOST) determinado para la conexión con las estaciones de trabajo. Aquí se incluyen módems. O bien.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Como diseñar la red: Se debe de dibujar un diagrama del edificio en el que se encuentran los equipos. como módems y adaptadores de red. se puede crear una tabla donde figure el hardware que hay en cada equipo. ya que si esto no sucede tendremos una mala conexión y algunos contactos quedaran más largos que otros. los conectores RJ45 y un ponchador.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Normativa para la conexión de los Cables Normativa 568 A Cable par trenzado Nivel 6 Apantallado Conector RJ – 45 Figura 13 22 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
RJ-45 conexionado (T568A) Pin Par Cable Color 1 3 1 blanco/verde 2 3 2 verde 3 2 1 blanco/naranja 4 1 2 azul 5 1 1 blanco/azul 6 2 2 naranja 7 4 1 blanco/marrón 8 4 2 marrón Tabla 3 23 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .PROYECTO AUTOMATIZACIÓN La tabla de colores del conexionado de los cables se puede apreciar en la tabla 3.
La instalación de los sistemas de cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son significativamente más baratos e implican menos interrupciones que después de ocupado el edificio. La instalación de sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado. La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el cableado de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: .La topología.Las tomas y los conectores de telecomunicaciones. . El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. . Alcance.El rendimiento de los componentes. Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. Norma de la comunicación Norma de comunicación en que se ha basado el proyecto: ANSI/TIA/EIA-568-A [7] (Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales) Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para edificios públicos que puedan soportar un ambiente de productos y proveedores múltiples. El propósito de esta norma es permitir la planificación e instalación de cableado de edificios públicos con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. 24 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .La distancia máxima de los cables.1. .3.
Datos. - 25 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . es decir en qué porcentaje se distorsiona la transmisión de las señales a través del cableado de la red por interferencias electromagnéticas externas.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Se asume que los edificios tienen las siguientes características: .000 usuarios individuales. Capacidad de planificación e instalación del cableado de comunicaciones para un edificio sin otro conocimiento previo que los productos que van a conectarse. Control y CCTV.Voz. El cableado es quien transporta físicamente las señales entre las PCs que integran la red. Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones incluyen.000 m2. Imágenes La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma debe ser mayor de 10 años.Un espacio de oficinas de hasta 1. Dato. pero no están limitadas a: . puntos de terminación administración. .Una población de hasta 50. Afectación del cableado por interferencias. o interferencias generadas entre los conductores del mismo cableado. Instrucciones para el diseño de productos de comunicaciones para empresas comerciales. y conexión. o atenuación (pérdida de la señal). Cableado para redes de computadores. . 000. Medios. topología. video. en la cual es utilizado el cableado. Utilidades y Funciones: Un sistema de cableado genérico de comunicaciones para edificios comerciales. así como Un soporte para entornos multiproveedor multiprotocolo.La arquitectura de red utilizada es Ethernet. Las variables a tener en cuenta en la elección del cableado de red son: . Distancias que pueden unir el cable sin necesidad de usar repetidores dispositivos que reconstruyen la señal deteriorada). Las normas EIA/TIA es una de las mejores Normas por sus Antecedentes que son: Vos.Una distancia entre ellos de hasta 3 Km. bien definidos. Texto. Video.
Si pasa a través de conductos adecuados. * La ubicación donde se realice la instalación del cableado. como ser: * Que posea una malla metálica que lo cubre. como ser cañerías metálicas que hacen de barrera contra las interferencias.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN - La forma en que las interferencias afectan al cableado depende de ciertas características del cable. O si se realiza en una zona rural. La resistencia con el paso del tiempo. * Si el personal de limpieza golpea continuamente los conectores o fichas usados en la instalación. facilidad y tiempo de instalación del cable y de los conectores hembra / macho disponibles para éste. * Si el cableado está permanentemente siendo objeto de cambios o adaptaciones a las necesidades cambiantes de la red. * La velocidad de transmisión de las señales que viajan a través del cableado. * La cantidad de trenzas y vueltas que tengan entre sí los conductores del cableado. Donde a mayores distancias. etc. mayores son los problemas ocasionados por las interferencias. El nivel en que los agentes externos afectan al cableado dependerán de: * Si el cable pasa a través de cañerías adecuadas que lo protegen. * Si está a la intemperie. Donde a mayor velocidad de transmisión. a los agentes externos que deterioran sus materiales. - Los factores que influyen en el nivel de interferencia al que se encuentra expuesto el cableado son: * Las distancias que el cableado tiene que unir. etc. mayores son los problemas ocasionados por las interferencias. tamaño. esto corre tanto para el cableado como también para el juego de conectores o enchufes que disponga el mismo para efectuar las interconexiones. 26 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . * Habrá que tener en cuenta si el cable se instala en una industria que genera muchas interferencias electromagnéticas. flexibilidad. * Los materiales utilizados en los conductores. Un factor muy importante en la elección del cableado es el peso.
También. se utilizan las siguientes medidas: 1000 BPS = 1 KBPS (KiloBits Por Segundo) 1000 KBPS = 1 MBPS (MegaBits Por Segundo). que puede soportar el cable en la red. lo que no es del todo correcto. se están trasmitiendo 4 bits (cuatro 0 o 1). pero en la actualidad como hay dispositivos (por ejemplo los MODEM de alta velocidad) que por cada baudio. se suele usar el término “baudio”. 27 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . En redes de área local “LAN” es común que las velocidades sean de 10 MBPS o 100 MBPS. que permiten codificar por cada baudio. varios bits. Ha menudo. equivalen a miles o millones de Bits por segundo. donde BIT son las siglas en inglés de “Binary digit”. Un ejemplo de ello es un MODEM de 9600 BPS que funciona a 2400 baudios. la variable que quizás más pesa en la elección del cableado es el costo económico. esto ocurre porque por cada baudio o cambio de polaridad eléctrica.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN *La velocidad de transmisión de las señales. analizan además del cambio de polaridad otras características de la señal eléctrica. pudiendo contener los valores 0 o 1. es decir presencia o ausencia de corriente eléctrica). como sinónimo de velocidad de transmisión. pues el baudio es la unidad de medida que especifica la cantidad de veces que se produce un cambio de polaridad eléctrica (positivo “+” a negativo “-“ y viceversa) a través del cableado en el lapso de un segundo. como sinónimo de bits por segundo “BPS”. transmiten varios bits (0 y 1). que significan “dígito binario” y es la menor unidad de información que existe. como ser la fase y la amplitud. 1000 MBPS = 1 GBPS (GigaBits Por Segundo). Como las velocidades de transmisión a través del cableado de la red. es decir por cada cambio de polaridad. En redes con grandes distancias a cubrir. Entonces es incorrecto pensar que el bit por segundo sea equivalente al baudio. se hace referencia al término “ancho de banda”. Esto ocurre porque los nuevos sistemas de codificación. *La unidad de medida que se utiliza para medir la velocidad en que se transmiten los datos a través del cableado es el BPS (BIT por segundo.
En aplicaciones de Cámaras Speed Domo con movimiento Pan/Tilt/Zoom.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. Cable de telemetría En la aplicación de video únicamente se utilizarán dos hilos para la telemetría de las cámaras móviles. debido a que no ponemos disponer de toma de 220VAC en el sitio donde irá colocada la cámara. 28 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Con dicha telemetría los operarios manejaran el movimiento de los domos mediante el teclado de control que se muestra más adelante. Se hace imprescindible transmitir a la vez que la señal de vídeo. la de control de movimientos. Conversión de señal de Vídeo y Alimentación. la tensión de alimentación (12VDC). El cable es el (RS-485).4. Conversión de señal de Vídeo / Alimentación y (control Speed Domo). es necesario llevar además de la señal de vídeo y alimentación (12VDC).
* Trenza (material / Ø mm cuantidad): CU descubierto / 0. * Datos eléctricos (impedancia): 75 ± 5 ohm. Hay dos factores que gobiernan la selección del cable: .58 . material dieléctrico y construcción del protector. de interior o al aire libre. 29 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . * Blindaje (material / difusión %): CU / 95. Las características del cable son determinadas por un número de factores (material de la base. En este caso interior porque la parte del patio se encuentra cubierta por los pórticos.2 negro . entre otras) y se deben emparejar cuidadosamente al uso específico. * Longitud: 500m (en bobina). Elección del Cable Video (Especificaciones) [6].PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2.70. * Atenuación (dB / 100m).12 x 112. * Dieléctrico (material / Ø mm): sólido PE / 3. LONGITUD EN BOBINA: 500m Figura 14 * Conductor interior (material / Ø mm): CW / 0.LA distancia total de recorrido del cable. .La localización de los funcionamientos de cable. * Cubierta (material / Ø mm color): PVC II / 6. Cable de video El cable de video elegido y que cumple con los requisitos es el CABLE COAXIAL RG-59 que se detalla a continuación y se puede ver en la figura 14. para que la resistencia no varíe de 75 ohmios y no halla perdida de señal. * Operating temperature range: -5 ->50º . Características: CABLE COAXIAL RG-59 B/U MIL NEGRO.5.
No utilizar el cable con la encalladura de acero cobre-plateada porque no transmite con eficacia en la gama de frecuencia usada en CCTV. Se utilizará solamente el cable con la encalladura de cobre pura. Desafortunadamente éste es uno de los problemas más comunes y más innecesarios que plagan actualmente sistemas de la seguridad de CCTV en su totalidad. En las localizaciones en donde el cable debe ser doblado continuamente (es decir. aunque en principio en esta aplicación no se debería tener problemas de humedad ya que el cable no se encuentra expuesto a la intemperie. el más largo y el más pequeño es el cable que más severas tiene las pérdidas. El material dieléctrico preferido es polietileno de la espuma. viene en rodillos de 500 metros que es lo que se necesita para el sistema de video. las características de la transmisión del cable serán influenciadas por el ambiente físico a través del cual se funciona el cable y el método de instalación. cuando está utilizado con los exploradores o cacerola y las inclinaciones). Una vez más. aproximadamente 37 por ciento de la información de alta frecuencia serán perdidos en la transmisión. con longitudes de cable de menos de (228 m). Se debe de utilizar solamente el cable de alta calidad y tener cuidado de emparejar el cable al ambiente (de interior o al aire libre). Se debe de utilizar el cable con dieléctrico sólido del polietileno en usos conforme a la humedad. pero es más vulnerable a la humedad. el monitor está situado (304 m) de la cámara. 30 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . teflón y el fuego de otros materiales retardantes son cada vez más popular como exterior chaqueta y materiales dieléctricos. el cable de RG59/U es una buena opción.25 pulgadas. y cuanta más alta es la frecuencia de la señal. Si. El polietileno de la espuma tiene características eléctricas mejores y ofrece a mejor excedente del funcionamiento el polietileno sólido. Este cable tendrá una base trenzada del alambre. el cable usado debe de estar pensado para tal aplicación. Aunque el cable coaxial tiene pérdidas incorporadas. las características eléctricas de este cable son básicamente los mismos que los demás. Teniendo una dimensión exterior de aproximadamente 0. más pronunciadas las pérdidas. Tendidos de cable.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Por otra parte. Debido a los cambios en el fuego y las normas de seguridad en todo el país. por ejemplo. En la instalación media de CCTV.
la señal que sale de la cámara fotográfica debe emparejar la impedancia de la entrada del cable. se debe prevenir cualquier distorsión del cuadro y ayudar a asegurar la transferencia apropiada de la señal de la cámara La impedancia del cable debe seguir siendo constante con un valor de 75 ohmios. manteniendo la impedancia del cable constante Terminación de cable. es necesario que los recorridos de la señal.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN A menos que se tenga un conocimiento total de las características del cable con instalaciones de miles de metros el sistema puede proporcionar una imagen seriamente degradada. Se debe comprobar las especificaciones y las instrucciones del equipo y determinar los requisitos apropiados de la terminación. Para transferir correctamente energía entre dos dispositivos video con pérdidas aceptables. a lo largo de cualquier punto en el sistema. La imagen secundaria y otras imperfecciones de la señal también pueden ser evidentes. Así pues. 31 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . en una trayectoria uniforme. La falta de terminar señales da lugar generalmente a un alto contraste. Este interruptor permite cualquier terminación de 75 ohmios si el axis es el “punto final”. El punto final de cualquier funcionamiento de cable video se debe terminar en 75 ohmios. si las cámaras y monitores están separados por una distancia mayor de los 228 m. El método de transmisión es generalmente cable “coaxial” hasta el axis y red de Ethernet hasta las estaciones. se debe comprobar para asegurarse que se haya hecho una cierta disposición de garantizar la fuerza de la transmisión de señal video. Como la impedancia característica del cable coaxial se extiende a partir del 72 a 75 ohmios. En los sistemas video de la seguridad. La impedancia video de la entrada del axis controlada generalmente por un interruptor situado cerca de los conectadores video de colocación (de la entrada-salida). La terminación apropiada de cables es esencial para el funcionamiento confiable de un sistema. que alternadamente debe emparejar la impedancia de la entrada del monitor. las señales de la cámara deben viajar de la cámara al monitor. cuadro levemente granoso.
Ofrece la posibilidad de configurar hasta 6 compartimentos. de realizar derivaciones a canales principales o secundarias. k45 y la integración de cajas de superficie CIMA y CIMA Pro. Canal pasacables de PVC.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Conector para cable coaxial: El conector utilizado para el cable coaxial es el BNC de la figura 15.6. Figura 16 32 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Descripción: Canal perimetral en PVC [12] para la distribución y protección del cableado eléctrico y de voz y datos. derivaciones a Mini canal. Colocación de cableado: Todos los cables de la instalación irán colocados en canaleta de PVC como la de la figura 16. bien sea sobre el doble techo o anclado a las paredes. Figura 15 2.
Figura 17 La instalación de la canaleta se detalla en las hojas de características adjuntas. lo que permite una rápida y sencilla fijación a la pared como se observa en la figura 17. 33 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Características: Tabla 4 Instalación: Todos los modelos vienen provistos de dos colisos cada 25cm.
La pérdida de datos es producida por algún virus o por otro tipo de incidencia. Token Ring. hacia dónde debe encaminarlos. (servidor. cableado. En cuanto a Internet hay muchos software en el mercado. Las topologías describen la red físicamente y también nos dan información acerca del método de acceso que se usa (Ethernet. los más comunes son mal manejo por parte del usuario o personas inescrupulosas que acceden al sistema o mediante internet. Red de área local Topología: Para simplemente visualizar el sistema de comunicación en una red es conveniente utilizar el concepto de topología. etc. Es de fácil instalación y el principal requisito por el que se ha elegido es que si alguna de las instalaciones fallas las demás no serán afectadas ya que tiene un limitante. estaciones de trabajo y otros).PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. concentrador. en su caso. En el procesamiento de la información es muy lento. Caídas continúas de la red. La caída continua en una Red se debe en la mayoría de los casos a una mala conexión Servidor > Concentrador o la conexión existente con el proveedor de Internet.7. Posibles problemas que presenta una red a raíz de una mala configuración en los equipos establecidos Perdida de las Datos. estos incidentes pueden evitarse de tal manera que en las estaciones de trabajo se instalan códigos para que así tengan acceso solo personal autorizado. o estructura física de la red.). como muros de fuego. La topología utilizada en la aplicación de video vigilancia es en estrella. en una configuración con forma de estrella. Topología en estrella: Una red en estrella consta de varios nodos conectados a una computadora central (HUB). 34 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Los mensajes de cada nodo individual pasan directamente a la computadora central. que sirve para detener a los intrusos. ya que si tomamos una decisión errónea perderemos tanto tiempo como dinero. que determinará. Cuando el procesamiento de información de la red es muy lento tenemos que tomar en cuenta el tipo de equipos que elegimos.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Plataforma a utilizar: Microsoft Windows XP Profesional: Figura 18 Se ha utilizado Windows XP Profesional Server 3 por la sencillez de la compatibilidad entre aplicaciones y hardware. esto lo decimos ya que se clasifican en 3 categorías. confiabilidad del sistema operativo y la seguridad. Determinación de los equipos a utilizar en una red de área local. 35 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . incluidas las actualizaciones más recientes que resuelven los problemas de seguridad detectados en Windows XP. Solo se usaran concentradores dependiendo de las estaciones de trabajo que así lo requieran. que conecta directamente los ordenadores emisor y receptor. Server 3 se utiliza por la compatibilidad con el programa de utilizado para el sistema de accesos y video (EBI). a las estaciones de trabajo y/o viceversa. Se tendrá cuidado cuando elegimos un tipo de concentrador. Tarjetas Ethernet (Red): La tarjeta de Red es aquella que se encarga de interconecta las estaciones de trabajo con el concentrador y a su vez con el Servidor (HOST). Switch. Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución de la información del Servidor (HOST). Las computadoras de red envían la dirección del receptor y los datos al HUB.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2.1. de la pieza: WS-C4507R-E Factor de forma: Montable en bastidor .Cisco Catalyst 4507R-E – conmutador Figura 19 Características: • • • • • • Fabricante: Cisco Cód.7 cm Peso: 20. WS-C4507R-E . Switch central El switch Cisco Catalyst 4507R [8] núcleo es el centro de la estrella y del parte la fibra óptica a los otros switch que componen el sistema y comunican con las cámaras.7 cm x 48.8. 36 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Descripción de equipos de campo: 2.8.1.2 kg Instalación: Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. Switch 2. La situación de los axis se puede observar en los planos.11U Tipo de dispositivo: Conmutador Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44 cm x 31.1.8.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. Los switchs de Cisco Catalyst 2960 G son los que forman la estrella alrededor del switch núcleo. 37 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Los switchs de Cisco Catalyst 2960 G soportan voz. Características: Los switch Catalyst 2960 [8] Series soportan: • • • • • Comunicaciones integrales: Tecnología inalámbrica y voz de forma que cuando esté listo para implementar estos servicios disponga de una red que admita todas sus necesidades empresariales. Inteligencia: Dé prioridad al tráfico de voz o al intercambio de datos para ajustar la entrega de información a sus requisitos empresariales. video. Switch de campo.2. las actualizaciones y la solución de problemas. Instalación: Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. Seguridad mejorada: Proteja la información importante. La situación de los axis se puede observar en los planos.1. Fácil configuración: Utilice Cisco Network Assistant para simplificar la configuración. mantenga a los usuarios no autorizados alejados de la red y consiga un funcionamiento interrumpido. También puede agregar un suministro de energía redundante para obtener una confiabilidad adicional. datos y acceso seguro satisfaciendo la necesidad de la aplicación del edificio. Estos se encargan de comunicar con los 9 axis del sistema de video vigilancia.8. Confiabilidad: Métodos basados en normas para conseguir una mayor confiabilidad y una rápida recuperación de errores.
Las especificaciones imprescindibles son: secuencias Motion JPEG y MPEG-4 simultáneas.2. Axis El axis es un convertidor encargado de convierte la señal del cable coaxial a red de Ethernet. compatibilidad con cámaras PTZ y domo. El servidor de vídeo AXIS 241Q permite cuatro secuencias de vídeo analógico. Los servidores de vídeo AXIS 241 [9] están diseñados para migrar sus inversiones analógicas a soluciones IP de alto rendimiento y son perfectos para vigilancia y supervisión remota. Axis 241Q Figura 20 38 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . La comunicación entre las cámaras y el axis se hará mediante el cable coaxial. La entrada del axis es cable coaxial y la salida red de Ethernet. El Axis elegido por especificaciones es el axis 241Q visto en la figura 20.8.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. detección de movimiento en la imagen.
. .Compatibilidad con cámaras PTZ y domo. La situación de los axis se puede observar en los planos.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Características [9]: . . Instalación: Nuestra instalación contará con 10 Axis. . Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo.Disponibles versiones independientes y de tarjeta.Servidor de vídeo de cuatro canales. Figura 21 39 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .Secuencias Motion JPEG y MPEG-4 simultáneas.Detección de movimiento en la imagen y memoria previa y posterior a la alarma.
8. pero referente a este proyecto se van a usar varios productos de dicha familia. que utiliza la tecnología la red de Ethernet y cable coaxial para comunicarse. y que está fabricado y pensado para funciones especificas de seguridad Móviles. La familia DVM cuenta con numerosa variedad de productos para las diferentes necesidades del mercado. Video vigilancia Como ya se ha mencionado anteriormente la familia de productos que cubre las necesidades de nuestro proyecto en cuanto a video vigilancia de la marca Honeywell se denomina Digital Video Manager o DVM. La disposición de todos los elementos del sistema de video se muestra a continuación en la figura 22.3. Disposición de la red de video Figura 22 Dichos elementos se detallan a continuación: 40 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . y básicamente es una familia de productos que componen un sistema automático descentralizado.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. entre los que se encuentran: Cámaras fijas y cámaras Móviles o domos.
41 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Grabación analógica.8. Giro de 360º. excelente rendimiento y una perfecta integración con cualquier sistema de video vigilancia. Carcasa de Domo Figura 23 El tipo de domo PTZ elegido es el ACUIX [10] (figura 23) que dispone de cinco configuraciones de carcasa y cuatro cámaras de alta resolución con enfoque automático integradas para prácticamente cualquier aplicación. El domo que se ha elegido gracias a su versatilidad es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Como cámara móvil se ha utilizado un domo PTZ analógico en Color real de HONEYWELL que se puede ver en la figura 23. La cámara en color está disponible con un objetivo zoom de 18X y resolución de 460 TVL PAL. Las principales especificaciones que se deben de cumplir son: Grabación en color. Control de diafragma electrónico.1.3.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. Cámara móvil. ya que dichos domos disponen de gran calidad. Soporte para lentes con auto iris.
ya que en determinados pasillos la longitud de grabación puede ser de más de 50 metros y con ese zoom se cubren todas las necesidades de la aplicación. 42 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . posiciones predefinidas. Entre otras funciones se incluye el Flashback para alternar entre dos escenas rápidamente y StillShot para ahorrar espacio de almacenamiento en DVRs durante los tours. El domo PTZ ACUIX utiliza la tecnología patentada por Honeywell que permite al usuario actualizar el firmware de forma remota en todos los domos y almacenar con seguridad todos los ajustes de cámara. El formato de grabación en el cual se guardaran los videos de las cámaras móviles es JPEG. holandés. Las zonas de privacidad dinámica permiten al usuario ocultar hasta 32 zonas para garantizar la privacidad de áreas restringidas. Menús disponibles en inglés. El modelo seleccionado para la instalación será el de 35X. los usuarios finales pueden reducir los costes operativos y optimizar las inversiones efectuadas en equipamiento de vigilancia. cámaras megapíxel y sistemas de gestión de vídeo. alemán. El domo PTZ ACUIX incluye muchas características de software que aumentan su rendimiento y facilitan la instalación y el funcionamiento. 26X y 35X y una resolución de hasta 530 TVL PAL. Gracias a la integración de los sistemas IP con sistemas analógicos tradicionales.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Los modelos de rango dinámico ampliado (WDR) y día / noche real (TDN) disponen de objetivos de zoom de 18X. como etiquetas. Como ya se ha mencionado la grabación será en formato analógico ya que nos permiten no perder la imagen real cuando la cámara se encuentra en movimiento y también se obtiene el beneficio de que en grabación continua se ahorra memoria con respecto a la digital. Este modelo incluye además estabilización electrónica de la imagen (EIS) para una mejor calidad de la imagen en situaciones de montaje inestable. francés. polaco y español. italiano. La gama de productos de seguridad IP de Honeywell permite integrar los sistemas analógicos existentes con otras tecnologías como el análisis inteligente de vídeo. La protección con contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen los ajustes del sistema. tours y zonas de privacidad.
por el usuario en los cuales se quiere que el domo pare de moverse y grabe durante el tiempo que se haya establecido. El tiempo de retardo se establece normalmente en 10 segundos pero se puede modificar dependiendo de las necesidades. para que en ese punto tenga una imagen patrón y cuando la imagen cambie comience a grabar. Los tours se programan para que los domos los realicen en tramos horarios definidos. 43 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 2) En modo manual el operario maneja la posición del domo y graba según sus necesidades. Que es un recorrido que realiza el domo a lo largo de su campo de visión y en el cual cuando llega a un preset se para y graba un tiempo que se establece. Para la modalidad de tour en los domos hay que establecer un home para que pueda comenzar a grabar. En el capitulo 3 (SCADA) se explica con detalle en manejo del control de video vigilancia. Un home es un punto de reposo que hay que establecer a la cámara. Los preset son puntos predefinidos. b) El otro tipo en modo automático es un tour.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Funcionamiento: El funcionamiento de las cámaras móviles puede ser automático o manual. 1) En modo automático hay dos tipos: por detección de movimiento y por tour. dentro del campo de acción del domo. a) Por detección de movimiento las cámaras comienzan a grabar como su propio nombre indica y pasados un tiempo de retardo desde que se paro el movimiento dejan de grabar.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Características: Tabla 5 44 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Especificaciones: El tipo de carcasa es un interior colgante ya que los domos de la instalación nunca se encontraran a la intemperie. Ejemplo de configuración: Figura 25 45 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. Figura 24 Instalación: Nuestra instalación contará con 12 Cámaras móviles tipo domo.
Estas lentes permiten une excelente visualización de día como de noche. Mínima pérdida de detención F. en lugares de gran contraste. con escasa iluminación e iluminación por infrarrojos. Las lentes han sido diseñadas con una óptica sofisticada integrándose a la perfección con nuestras cámaras. 46 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .7 a 13. Imágenes sin distorsiones en toda la pantalla. F1. Las lentes varifocales contienen ajustadores de fricción. condición imprescindible para acoplarlas en las cámaras de la misma marca y que nos permiten una rápida configuración La lente utilizada en los domos será la HLD27V13DNL de Honeywell [10] que se muestra en la figura 26. Características: Cristal de la más alta calidad. lente DC de iris automático.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Lente para las cámaras móviles: Las especificaciones mínimas a cumplir son la de alta calidad de imagen. 3. varifocal.5 mm. Montaje mediante rosca metálica. corrección de color e IR. Estas lentes serán de la marca Honeywell. Figura 26 Lente 1/3 de pulgada. provisto de cable largo. lo que elimina la necesidad de tornillos de bloqueo. Preconexión para lentes DC. Calidad Honeywell. lo que aumenta la sensibilidad de la cámara. Instalación: La instalación de las lentes en las carcasas se adjunta al final en las hojas de características. montaje CS. auto iris y que nos permita variar la sensibilidad. 2. Diseño ligero. Día/Noche.
2.8.3.2. Cámara fija. Las principales especificaciones que se deben de cumplir son: Grabación en color. Grabación analógica. Control de diafragma electrónico. Soporte para lentes con auto iris.
Como cámara fija se ha utilizado la nueva cámara en color real HCM584LX de HONEYWELL que se puede ver en la figura 27.
La nueva cámara en color real HCM584LX de Honeywell [11] es ideal para aplicaciones de vigilancia en condiciones de baja iluminación. Esta cámara soporta lentes de Control Directo (DC) y con Auto iris para garantizar unas imágenes de calidad en ambientes luminosos cambiantes. Independientemente del tipo de lente, el sistema de conexión resulta sencillo gracias al anillo de montaje para lentes del tipo C o CS y al conector estándar de cuatro pines. El bloque de bornas con tornillo permite una conexión fiable de la cámara a la fuente de alimentación y ahorra tiempo de instalación y mantenimiento. La HCM584LX incluye un control de diafragma electrónico para adaptarse a los cambios de luz y un sistema de compensación automática de contraluces, para permitir la observación de objetos frente a un fondo luminoso. La cámara HCM584LX ofrece 580 TVL de resolución CCIR hasta 0,07 luxes.
La grabación será en formato analógico que nos permite no perder detalle de la imagen. El formato de grabación en el cual se guardaran los videos de las cámaras fijas es MPEG-4 digital. Este Formato trabaja con una imagen patrón y solo se actualiza la parte de la imagen que cambia permaneciendo lo demás invariable, obteniendo el beneficio de que en grabación continua se ahorra memoria con respecto a la analógica ya que cuando no pasa nadie la imagen no cambia.
Funcionamiento: El funcionamiento de las cámaras fijas puede ser automático o manual. 1) En modo automático las cámaras comienzan a grabar por detección de movimiento. Tienen una imagen patrón y cuando es varia comienzan a grabar y pasados un tiempo de retardo desde que se paro el movimiento dejan de grabar. El tiempo de retardo se establece normalmente en 10 segundos pero se puede modificar dependiendo de las necesidades. 2) En automático también puede grabar en intervalos horarios fijados. En modo manual el operario graba manualmente según sus necesidades.
En el capitulo 3 (SCADA) se explica con detalle el control de la video vigilancia.
Características [11]:
CCD de 1/3 con Procesado Digital de Imagen (DSP). Resolución de 580 TVL (CCIR) . Alto rendimiento con baja luz, 0,05 luxes (F1, 2). Compensación automática de contraluz (BLC). Diafragma Electrónico Automático (AES). Alimentación 12 VCC / 24 VCA con ajuste de fase de línea. Soporte para lentes tipo C/CS. Soporte para lentes con Auto iris DC, Video o iris manual.
Instalación: Nuestra instalación contará con 22 Cámaras fijas. Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. La situación de las cámaras se puede observar en los planos.
Datos técnicos y medidas de la cámara
varifocal. F1. 50 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Estas lentes serán de la marca Honeywell. Día/Noche. Preconexión para lentes DC. auto iris y que nos permita variar la sensibilidad. Montaje mediante rosca metálica. lo que aumenta la sensibilidad de la cámara. Figura 26 Lente 1/3 de pulgada.7 a 13. 3.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Lente para las cámaras fijas: Las especificaciones mínimas a cumplir son la de alta calidad de imagen. Estas lentes permiten une excelente visualización de día como de noche. montaje CS. Diseño ligero. lente DC de iris automático. Instalación: La instalación de las lentes en las carcasas se adjunta al final en las hojas de características. Mínima pérdida de detención F. provisto de cable largo. 2. Características: Cristal de la más alta calidad. Las lentes varifocales contienen ajustadores de fricción. condición imprescindible para acoplarlas en las cámaras de la misma marca y que nos permiten una rápida configuración La lente utilizada en los domos será la HLD27V13DNL de Honeywell [11] que se muestra en la figura 26. Calidad Honeywell. Imágenes sin distorsiones en toda la pantalla. con escasa iluminación e iluminación por infrarrojos. lo que elimina la necesidad de tornillos de bloqueo. corrección de color e IR. Las lentes han sido diseñadas con una óptica sofisticada integrándose a la perfección con nuestras cámaras.5 mm. en lugares de gran contraste.
3. grabadores y multiplexores) se realizan directamente a través del teclado de control. . facilidad de uso y acceso a todas las funciones de los sistemas de conmutación. Los teclados de control se usan en la aplicación de video para el manejo de las cámaras móviles. Se conecta con estaciones de trabajo a través de un puerto USB. Instalación: El centro de control contará con 2 teclados de control. .Pantalla táctil en color programable.Rueda táctil’ programable para control DVR/NVR. 51 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2.Compatible con MAXPRO-Net y VideoBloX.Navegador web para una actualización y configuración fáciles. en este caso se ha utilizado el teclado UltraKey Plus HJK7000 de Honeywell que se puede apreciar en la figura 30. La gestión y el control de equipos periféricos (domos PTZ. . Teclados de control. Los teclados constituyen un componente importante para sistemas matriciales permitiendo obtener una mejor supervisión. Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. .Teclado con varias opciones de conectividad (RS232/422/485 y TCP/IP).3. UltraKey Plus HJK7000 de Honeywell Figura 30 Características [11]: .8.
4. Aquí se detallan los distintos monitores usados para las estaciones de control del sistema.Negro Figura 31 52 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Monitores. Ya que las especificaciones cualquier monitor de de gama media podría cumplirlas. Monitores Monitores de 19” para estaciones de control del sistema de video vigilancia (figura 31).3. 2.0 facilitan la conexión del teclado. Sus cuatro puertos USB 2.3.1.8.4. Monitor de pantalla plana Dell Profesional 1909W .8.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. el ratón. Especificaciones necesarias: • • • Conector VGA para la reproducción de vídeo analógico Conector DVI para los archivos con la codificación HDCP (protección de contenido de alta definición). un módulo de memoria o una cámara sin tener que acceder a la parte trasera del ordenador Los monitores han sido elegidos de la marca DELL ya que era lo más sencillo por temas de gestión al haber obtenido los servidores y las estaciones en esa marca.
SXGA 1280 x 1024. • Tiempo de respuesta rápido. • Entrada RGB analógica (tipo DB de 15 patillas).Ahorros energéticos sustanciales . • 2 entradas BNC de vídeo compuesto en lazo.Mayor flexibilidad en la instalación: un ángulo de visualización mayor y la presencia de conectores en el panel frontal permiten el montaje plano en la pared. • 2 altavoces incorporados. • Compatible con montaje VESA™ DDC. vídeo de alta velocidad sin imperfecciones .Menores costes de funcionamiento gracias a: . • La función de restablecimiento permite el encendido automático tras fallos en el suministro eléctrico.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Características[12]: • Alta resolución. Dimensiones: Figura 32 53 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . • Controles de fácil uso en el panel frontal. 1000:1. • Menú en pantalla en cinco idiomas. inferior a 5 ms. • Alto brillo. Ventajas[12]: .Mayor vida útil . 300 cd/m2. • Filtro 3D Combinado y desentrelazado para imágenes nítidas y reales. • Alta relación de contraste. Instalación: La instalación se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. • 1 entrada de S-Video en lazo. • Mando a distancia.Imágenes nítidas y claras.
Por ese motivo dese ha decidido instalas un monitor de grandes dimensiones. cumple con ellas.8. En la seguridad de un edificio es un factor muy importante el poder visualizar varias cámaras a la vez. Dell UltraSharp 3008WFP Figura 33 54 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . cualquier monitor de ese tamaño de gama media. para no perder en ningún momento una visión general de la zona a proteger. Los monitores han sido elegidos de la marca DELL ya que era lo más sencillo por temas de gestión al haber obtenido los servidores y las estaciones en esa marca.. Mega monitor Monitor para centro de control capaz de visualizar la grabación de 10 cámaras a la vez.3.2. No necesita de especificaciones restrictivas. Tiene una pantalla plana de formato panorámico de 76 cm (30").PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2.4.
DVI-D con HDCP. vídeo compuesto y DisplayPort) que le proporcionan una amplia variedad de opciones para conectarse. Resolución original de 2. Diseño de vanguardia: con la cobertura de aluminio afelpado. mejor saturación del color y mayor detalle para disfrutar de un entretenimiento en alta definición.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Características: • • • • • • • Monitor de alta definición de 76 cm (30"): proporciona una resolución muy alta y un color increíble para creadores de contenidos. el Dell 3008WFP tiene un aspecto atractivo tanto desde la parte de atrás como desde la lateral y la frontal.560 x 1. Tecnología Dell TrueColor: 117%2 de la gama de color para NTSC para conseguir imágenes detalladas y realistas con una representación más exacta del color. S-Video. Relación de contraste dinámica de 3000:1: produce negros más oscuros para ofrecer imágenes más nítidas. HDMI. texto claro. TrueHD 1080: es compatible con una definición mayor que la televisión de alta definición y viene con conexión HDMI incorporada. juegos y entretenimiento. base de cristal y brazo en voladizo patentado por Dell. mejores tonalidades y matices. Conectividad extensible: siete opciones de conexión (VGA. 55 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Instalación: La instalación se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo.600: 1 proporciona hasta un 77% más de contenido en comparación con los monitores Dell de 24 pulgadas. vídeo. diseñadores. y para que sea compatible con el estándar de color de Adobe 98. vídeo por componentes.
3. tiene una relación de transformación de 220V / 12V. Es capaz de proporcionar una potencia instantánea de 60W.8. dependiendo de la carga.5. Como fuentes de alimentación se ha seleccionado el modelo 12V3AB de Honeywell.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2. de la familia DVM. mostrado en la figura 34. que se encargaran de proporcionar alimentación de 12V a todos los elementos. Una batería de 7 A/h se encarga de mantener el sistema operativo ante una falta de la tensión de alimentación durante un periodo de tiempo que se establece en 3 horas aproximadamente. Fuentes de alimentación. a excepción de los domos que llevan su propio transformador. Batería con tres horas de autonomía en caso de que falle el suministro eléctrico.. Figura 34 56 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Las fuentes de alimentación son las encargadas de alimentar los elementos del sistema de video vigilancia. Especificaciones necesarias: • • Relación de transformación 220/12 V.
Led Verde indicador de alimentación. todos estos estados son representados en el EBI en la página de detalle del punto asociado a dicha fuente de alimentación. Led Rojo indicador de Fallo Se puede conectar una batería máxima de 7 Ah. llamado Tamper. “Out of Order” cuando el Tema Server no es capaz de comunicar con ella. que se acciona cuando la puerta de la fuente se abre. este estado es “Tamper Alarm”. también manda información sobre el estado de carga de su batería. comercial o industrial. esta acción provoca un cambio de estado en el autómata. Uso interno doméstico. “No Electrical Supply” cuando la alimentación de 220V está ausente. Condiciones ambientales: Temperatura: -20 a 40 ºC. Intensidad MAX: 3ª Se suministran en caja metálica blanca.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Esta fuente de alimentación se aloja en una carcasa de protección con puerta. Humedad relativa: 10 a 90% sin condensación Homologaciones: Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 89/336/EEC y Directiva de Bajo Voltaje (LVD) 73/23/EEC Estas unidades han sido testadas para cumplir todas las regulaciones de emisión. para el control de apertura de dicha puerta la fuente cuenta con un pequeño interruptor. Regulación de carga. Otros estados posibles de esta fuente de alimentación son. Compatible con 220-240 v 50/60MHz. esta se cierra mediante dos tornillos de seguridad. Entrada de alimentación: 230VAC nominal. 57 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Características: Fuentes de alimentación auxiliar de 12 VCC para montaje de superficie. inmunidad y seguridad eléctrica de la CE y están fabricadas de acuerdo a los estándares ISO9000.
Figura 35 Instalación: Su instalación se hará en el interior de su correspondiente cuadro fijándolo con tornillos a dicho cuadro. El circuito de cada cuadro se puede observar con más detalle en el apartado 5 (conexionado de cuadros). 58 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Se adjunta al final del proyecto como anexo el manual de características e instalación de este equipo. En la figura 35 podemos ver un ejemplo de detalle de los conexionados de cuadros.5 mm ya que para las potencias inferiores de a 100 vatios es más que suficiente. Dimensiones: 357 X 219 X 90 mm.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Conexionados: El cableado de alimentación se realizará con cable de 1.
Nombre de usuario: operador Password: operador Figura 36 59 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .Encendido de las estaciones. partiendo de que el sistema ya esta instalado y funcionando. . Después de encender la estación hay que introducir el nombre de usuario y la password para entrar en Windows en la pantalla de la figura 3673. Dicha explicación ha sido desarrollada para que cualquier usuario de seguridad sea capaz de manejar el sistema. Encender el ordenador pulsando el botón de la CPU. Introducción En este capítulo se explica la forma de manejar el sistema de Control de Accesos y Vídeo Vigilancia Honeywell.1. encender los monitores asociados esa estación. 3.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 3 3. Scada DVM.
Nombre de usuario: operador Password: operador Figura 38 Pulsamos el botón OK y entraremos en la estación apareciéndonos una pantalla como la de la figura 39.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Después de entrar en Windows procederemos a entrar en la estación de trabajo de EBI. Figura 39 60 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Para ello deberemos púlsar con un doble clic sobre el siguiente icono: Figura 37 Aparecerá una indicación para introducir el usuario y password de EBI. en la que se aprecia el campus de la universidad.
Apagado de las estaciones. Figura 42 61 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Figura 41 Elegir la opción deseada. En el caso que sea necesario apagar o reiniciar las estaciones. (La maquina se apagara o reiniciara automáticamente).PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para acceder desde cualquier pantalla de la estación a esta portada bastará con clickear un botón llamado “portada” que ha sido habilitado en la barra de herramientas superior. . Figura 40 Clickear el INICIO de la barra de herramientas y seguidamente en APAGAR EQUIPO. seguiremos el procedimiento normal de cualquier ordenador. En primer lugar cerrar todos los programas y aplicaciones que se encuentren abiertas.
en la cual se aprecia el campus de la universidad. Figura 43 Después se pincha en el edificio Sabatini y se accede a la pantalla de la figura 44.2. Figura 44 62 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Ver video en directo Primero se accede a la pantalla principal vista en la figura 43.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Una vez en esa pantalla se pincha en la zona del edificio a la que se quiere acceder y aparecerá la pantalla siguiente. en la que se aprecian todas las plantas del edificio. Para acceder al menú principal del manejo del sistema de vídeo. Figura 45 Desde esta pantalla se especifica la zona. Figura 46 63 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . por ejemplo la Planta Bª SE (sur-este) y nos aparece la pantalla de la figura 46. la forma más sencilla es hacer click en el icono sobre la barra de tareas. en la que se observa la torre sur-este de la planta baja.
podemos usarlos para controlar la cámara (en caso que fuera una cámara domo). También podemos usar el ratón.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Vamos ha usar el menú de vídeo en directo para ver y grabar manualmente una cámara en particular. Este menú inicialmente nos muestra el vídeo de la primera cámara listada en el panel de navegación. 2) Si tenemos muchas cámaras y están agrupadas. 64 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 3) Haz click en la cámara de la cual queremos ver el vídeo. podemos hacer click en el símbolo “+” para poder ver las cámaras. ver el apartado “Controles e indicadores de vídeo en directo”. Si aparecen unos cursores debajo del vídeo. Típico vídeo en directo Figura 47 4) Si queremos grabar ó usar los cursores. Para ver vídeo en directo (desde cualquier pantalla): 1) Haz click en el icono sobre la barra de tareas.
La hora y el día actual de la cámara. El tiempo que falta para finalizar la grabación se ve en color rojo. Tabla 6 65 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Para borrar una preselección. se regula con la barra vertical que se visualiza cuando se presiona en el desplegable . Hay que tener en cuenta que el numero de controles que podemos ver depende del tipo de cámara y de la forma en la que nuestro sistema este configurado.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN . Controla la iluminación de la cámara. Controla el foco de la cámara. los cursores no aparecerán si hemos seleccionado cámara fija. 3 Teclea un nombre para el nuevo preset y luego haz click en para añadir una preselección. Preposicionamientos de la cámara. Zoom. Para añadir un preposicionado a la lista: 1 Posiciona la cámara como se quiere definir el preset. 2 Haz click en la lista. Foco. Con este control ajustamos el zoom de la cámara. Empieza la grabación del vídeo en ese momento. El vídeo es visible mientras este activado este control. Paro. Controla la iluminación de la imagen. Cursores. Para la grabación. Este control regula el iris de la cámara. Para seleccionar un preposicionado simplemente seleccionarlo de la lista. Por ejemplo. ¿???????. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿?=. ó hasta que expire el periodo de grabación preestablecido en la cámara en caso de tenerlo. Habilitar “Enable”.Controles e indicadores de vídeo en directo. se regula con la barra vertical que se visualiza cuando se presiona en el desplegable . Controla la iluminación de la cámara. Si lo quitamos el servidor deja de procesar esta cámara. Con este control movemos la cámara. La grabación no para hasta que se haga click en el botón de paro. Contraste. se regula con la barra vertical que se visualiza cuando se presiona en el desplegable . selecciona el preset que se quiere borrar de la lista y luego haz click en . Controla el contraste de la imagen. Iris. se regula con la barra vertical que se visualiza cuando se presiona en el desplegable . Control/Indicador Descripción Grabar. Iluminancia.
3.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. Figura 48 66 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 2) Selecciona el cuadrante apropiado de la lista que aparece debajo de “Views” en el panel de navegación como se puede apreciar en la figura 48. Visualización de cuadrantes Un cuadrante muestra varias cámaras las cuales se posicionan y conmutan de una forma predeterminada. Para visualizar un cuadrante (accediendo desde cualquier pantalla): 1) Haz click en el icono sobre la barra de tareas.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. Figura 49 67 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Para visualizar una secuencia (accediendo desde cualquier pantalla): 1) Haz click en el icono sobre la barra de tareas. 2) Selecciona la secuencia apropiada de la lista que aparece debajo de “Views” en el panel de navegación como se puede apreciar en la figura 49.4. Visualización de secuencias Una secuencia muestra vídeo en directo de un conjunto de cámaras que conmutan a intervalos regulares.
Para ver una grabación: 1) Selecciona la cámara como se describe en “Ver vídeo en directo”. Inicialmente se muestran las grabaciones para el día actual. Visualizando grabaciones de video Si quieres hacer una búsqueda más sofisticada mira el apartado siguiente “Búsqueda de vídeos grabados”. Figura 50 3) Si la grabación ha sido hecha otro día. 68 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .5. 2) Haz click en el menú de grabaciones “Recordings” para ver las grabaciones disponibles de esa cámara. Las grabaciones para ese día aparecen en la lista.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. Nota: Se pueden ver de los días anteriores y posteriores usando los botones que están sobre cada fecha. selecciona la fecha desde “Recordings on”.
La lista muestra todos los vídeos de todas las cámaras a las que tenemos acceso. • Borrar inmediatamente haciendo click en el botón de borrado “Delete”. Buscando una grabación de video Si conocemos el día en el cual el vídeo fue grabado. por el contrario. . tal como el evento que sabemos que inicio la grabación.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 4) Selecciona un vídeo de la lista para ver su primera imagen en el visor de vídeos. Si el vídeo seleccionado tiene definida una pre-grabación.Búsqueda simple Una búsqueda simple nos muestra l lista de vídeos que han sido grabados un día en concreto ó en un rango de días. podemos hacer una búsqueda simple. necesitamos una búsqueda avanzada. 3. 69 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 5) También podemos: • Teclear cualquier comentario relevante en el campo “Notes”.6. Si. sólo tenemos información parcial sobre la grabación. ó cambiar las instrucciones de borrado automático cambiando los valores de “Delete on”. (Cuando añadimos un comentario debemos tener cuidado porque puede afectar a la hora de hacer una búsqueda avanzada de grabaciones. la imagen mostrada es la imagen que fue grabada cuando el operador ha empezado a grabar ó cuando el EBI empieza a grabar por un evento. Se pueden usar los controles de reproducción para saber si se ha seleccionado el vídeo correcto.
Tabla 7 70 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . para los últimos siete días. Solo hay que decir de que día a que día en el calendario. de media noche a media noche. 2) Haz click en búsqueda “Search” en el panel de navegación para acceder a la pantalla de búsqueda.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para hacer una búsqueda simple: 1) Haz click en el icono sobre la barra de tareas. Desde un día hacia atrás. vista en la figura 88. la búsqueda será del 13 de julio al 13 de agosto. Por ejemplo. Entre un rango de días. empezando desde media noche. Ultimo mes. Figura 51 3) Selecciona el día ó el rango de días que queremos buscar. Select this: To find videos that were recorded: Today Yesterday Last Week Last Month On On or before Between Hoy. si hoy es 13 de agosto. de media noche a media noche. Ayer. desde el día de hoy un mes atrás. tal como se describe en la siguiente tabla y haz click en “Go”. Un día en particular. Solo especificar a partir de que día en el calendario. Solo necesitamos marcar el día en el calendario. Ultima semana.
identificación de punto “point ID”. 71 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . y cualquier prioridad.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Ver “Visualizando resultados de una búsqueda”. Figura 52 Búsqueda avanzada Una búsqueda te permite especificar un amplio margen de criterios de búsqueda incluyendo la identificación de cámara “camera ID”.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para hacer una búsqueda avanzada: 1) Haz clic en el icono sobre la barra de tareas. Podemos usar “*” para suplir cualquier carácter. Si utilizamos más de un criterio de búsqueda hay que tener cuidado de que no sean mutuamente excluyentes. y luego haz click en “Go”. no hay que usar a la vez “Activated by” que es una grabación activada por el operador y “Event” que es una grabación activada por un evento ya que no pueden darse las dos situaciones en la misma grabación. Por ejemplo. Figura 53 4) Especifica el criterio apropiado de búsqueda. 72 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . 2) Haz click en “Advanced Search”. tal como se explica en la siguiente tabla.
• Last Week – Ultima semana. son los mismos que aparecen en la pantalla de alarmas. Debes seleccionar un día en el calendario. Si ha sido activado por un evento ó una persona. Asociado con el valor de un punto en particular. Asociado con un nivel y subprioridad de un evento/alarma. de media noche a media noche. Para seleccionar una cámara especifica. Asociado con un área en particular. empezando desde media noche. Repite el proceso para cada cámara que queramos buscar. • On or before – Desde un día hacia atrás. • Between – Entre días. Cuando esta asociada con un punto en concreto. Los valores son: • Today . haz click en la cámara que esta en la caja izquierda y luego haz click en el botón Remove. Para buscar en función de palabras de los comentarios. Debes seleccionar un día. Para buscar en función de palabras de la descripción. haz click sobre la cámara en la caja que esta a mano derecha y luego haz click en el botón “Add” para añadirla a la caja que esta a mano izquierda. ó entre días especificados. • On – Un día particular.Hoy. desde el mismo día del calendario del mes anterior. haz click en el botón “Add All”. para los últimos siete días. de media noche a media noche. Asociado a cámaras particulares. Debemos seleccionar el día inicial y el día final en el calendario. Tabla 8 On cameras Activated by Point ID Description Event Subpriority Área Value Notes 73 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Para buscar todas las cámaras. Usar esto: Para encontrar vídeo: Video recorded Grabación en un día particular. tales como “fail” y “tamper”. Los valores.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 5) Ver “Visualizando resultados de una búsqueda”. • Yesterday – Ayer. Para quitar una cámara de la búsqueda. • Last Month – Ultimo mes.
Visualizando resultados de una búsqueda La pantalla resultado de la búsqueda aparece cuando hacemos una búsqueda tanto simple como avanzada. la imagen mostrada es la imagen que había en el momento que el operador activo la grabación ó el EBI inicio la grabación por algún evento. Figura 54 Para ver un vídeo: 1) Selecciona un vídeo de la lista para ver la primera imagen del vídeo en el reproductor de vídeo. el vídeo es almacenado offline se ilumina en gris y si esta recuperado desde un archivo se ilumina en azul.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN . Esta muestra una lista con todos los vídeos que son el resultado de la búsqueda. Si el vídeo seleccionado tenia definido una pregrabación. Se pueden usar los controles del reproductor de vídeo para verificar que se ha seleccionado el vídeo correcto. 74 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . En la pantalla de resultados de la búsqueda.
3) Si no hemos encontrado el vídeo que estamos buscamos. 3. • Si solo es necesario ver una cámara a la vez deberíamos considerar el hacer una secuencia. • Borrarlo inmediatamente haciendo click en el botón “Delete”. 75 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Creación de cuadrantes Un cuadrante puede mostrar varias cámaras de vídeo al mismo tiempo. Consideraciones: • Un cuadrante puede tardar mucho en cargarse si seleccionamos muchas cámaras con una resolución distinta de “Media” (ver configuración de cámara). el servidor debe transformar la resolución para poder mostrarla en el cuadrante.7. Si es así.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2) También se puede: • Teclear comentarios relevantes en el campo “Notes”. ó cambiar las instrucciones por defecto para el borrado automático “Delete on”. Prerrequisitos: • El nivel de seguridad que debemos tener para crear un cuadrante ha de ser ENGR ó MNGR. podemos hacer click en buscar otra vez “Search again” que esta en la parte alta derecha de la pantalla. • Solo podemos asignar una cámara a un cuadrante si ya esta creada en el sistema.
El área a la que pertenece el cuadrante. luego click New. Propiedad Name Number Área Descripción El nombre del cuadrante. Nota: Solo los operadores que pertenecen a esta área pueden ver el cuadrante y todas las cámaras del cuadrante deben de estar asociadas al área del operador.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Para crear un cuadrante: 1) Haz clic en “Views” en el panel de navegación. Figura 55 2) Especificar las siguientes propiedades. Esto es un numero único para la identificación del la vista. Tabla 9 76 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
Podemos añadir la misma cámara varias veces a la lista.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3) Añadir cámaras en el orden de visualización a la lista de cada zona del cuadrante. b) Haz clic en el botón añadir “Add” debajo de la cámara que queremos en su lista. introducir el tiempo (en segundos) que un conjunto de cámaras se va ha mostrar antes de conmutar al siguiente conjunto de cámaras. 77 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .. Figura 56 6) Para modificar la configuración pinchar en la opción Configure... que aparece arriba y a la derecha. 5) Para ver el resultado pulsar el botón Save para guardar la configuración de nuevo cuadrante y pinchar en la opción view. Para añadir una cámara a una lista: a) Selecciona la cámara haciendo click en la lista de cámaras disponibles Cameras assignment.. que aparece arriba y a la derecha. 4) En el campo “Switch cámaras in sequence every”. ó añadirla a distintas listas.
Creación de una secuencia Una secuencia muestra una o varias cámaras que están en la lista conmutando de una forma preseleccionada.8. en función de un tiempo predeterminado.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. luego click New. • Solo podemos asignar una cámara a una secuencia si ya esta creada en el sistema. Consideraciones • Como alternativa a una secuencia ver también la posibilidad de hacer un cuadrante. Para crear una secuencia: 1) Haz clic en “Views” en el panel de navegación. Figura 57 78 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Prerrequisitos • El nivel de seguridad que debemos tener para crear una secuencia ha de ser ENGR ó MNGR.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 2) Especificar las siguientes propiedades: Propiedad Name Number Área Descripción El nombre de la secuencia. Nota: Solo los operadores que pertenecen a esta área pueden ver la secuencia y todas las cámaras de la secuencia deben de estar asociadas al área del operador. Switch cameras every Figura 58 5) Para modificar la configuración pinchar en la pestaña Definition. 79 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . El área a la que pertenece la secuencia. b) Haz click en el botón de añadir cámara a la lista “Add”. Esto es un número único para la identificación de la vista. Podemos añadir hasta 10 cámaras/posiciones preseleccionadas. c) Si la cámara tiene configurada una preselección puedes seleccionarla a la derecha. también podemos seleccionar la misma cámara/preselección varias veces en la misma secuencia. El tiempo (en segundos) en el que se va a mostrar una cámara antes de que conmute a la siguiente de la lista. Tabla 10 3) Añadir cada cámara/posición preseleccionada a la lista en el orden necesario. Para añadir una cámara: a) Haz click en la cámara que queremos seleccionar en la lista de cámaras disponibles “Available Cameras”. 4) Para ver el resultado pulsar el botón Save para guardar la configuración de la nueva secuencia y pinchar la pestaña de Live video (Video en Vivo).
• Solo podemos asignar una cámara a una grabación programada si ya esta creada en el sistema.9. Honeywell DVM permite definir dos tipos de grabaciones programadas. Por tiempo es cuando queremos grabar durante un intervalo de tiempo. por tiempo ó por detección de movimiento. Grabación programada (schedule) Una grabación programada “schedule” la definimos para poder grabar la imagen de una cámara tanto en un intervalo de tiempo determinado ó bien por detección de movimiento una sola vez. Por detección de movimiento es cuando en un intervalo de tiempo solo grabamos si existe movimiento en la imagen de la cámara. Figura 59 80 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Una grabación programada recurrente “recurring schedule” la definimos para poder grabar la imagen de una cámara tanto en un intervalo de tiempo determinado ó bien por detección de movimiento todos los días.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. semanas o meses. Consideraciones • La grabación por detección de movimiento no debe usarse en una cámara que tenga sobrecarga de movimiento. Prerrequisitos • El nivel de seguridad que debemos tener para crear una grabación programada ha de ser ENGR ó MNGR. Para crear una grabación programada: 1) Haz click en la cámara debajo de “Camera” en el panel de navegación. 2) Haz clic en el menú de grabación programada y luego haz clic en crear nueva grabación “Create a new schedule”.
Las opciones de repetición son: • Diaria (Daily) • Semanal (Weekly) • Mensual (Monthly) (Solo aplicable si seleccionamos “Recurring”) El tiempo que queremos que la grabación se este ejecutando de forma recursiva. Tabla 12 4) Haz click en OK. Si no es así. selecciona cada cuanto tiempo queremos que se ejecute la grabación. Para especificar la hora. El día/hora a la que empieza y acaba la programación. (Cuando buscamos grabaciones asociadas a esta programación. Los tipos son: • Recording (por tiempo) • Motion Detection (por detección de movimiento). Cualquier comentario sobre la programación. (Solo aplicable a la grabación por tiempo “recording”) El tiempo que la grabación esta guardada antes de ser borrada automáticamente. haz click en cada unidad (hora y minutos) y teclea los valores apropiados. (Solo aplicable a la grabación por tiempo “recording”) El número de imágenes por segundo al cual el video es grabado. 81 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Notes Frame rate Delete after Tabla 11 Propiedad Recurring End after Descripción Selecciona No si solo queremos una grabación.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3) Especificar detalles de la grabación programada como se describe en la siguiente tabla: Propiedad Type Start End Descripción El tipo de grabación programada. podemos introducir palabras y frases contenidas en estas notas.
haz click en Borrar “Delete”.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3. • El nivel de seguridad que debemos tener para borrar una grabación programada ha de ser ENGR ó MNGR. Una grabación programada recurrente “recurring schedule” la definimos para poder grabar la imagen de una cámara tanto en un intervalo de tiempo determinado ó bien por detección de movimiento todos los días.10. selecciona la grabación que queremos borrar. Borrar Grabaciones programadas Una grabación programada “schedule” la definimos para poder grabar la imagen de una cámara tanto en un intervalo de tiempo determinado ó bien por detección de movimiento una sola vez. Prerrequisitos.) 82 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . haz click en Borrar todas “Delete all occurrences”. semanas o meses. 2) Haz click en el menú “Schedule”. Los detalles de la grabación programada aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. 5 Haz click en el botón borrar “Delete”. Para borrar una grabación programada recurrente: 1) Selecciona la cámara. 2) Haz click en el menú “Schedule”. selecciona la grabación que queremos borrar. 4) De la lista. Los detalles de la grabación programada aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. 3) Selecciona el día que empieza la grabación programada. Para borrar una grabación programada: 1) Selecciona la cámara. Si quieres borrar la programación definitivamente. 3) Selecciona el día que empieza la grabación programada. 5 Si quieres borrar la programación de la grabación solo por ese día. (Este botón solo aparece cuando seleccionamos una grabación recurrente. 4) De la lista.
Forma Sencilla: 1) Seleccionar y visualizar con el ratón la cámara. 2) Pulsar en el teclado numérico la tecla “+” seguida del número de monitor donde quiere mostrarse y pulsar la tecla”Intro” del teclado numérico. 83 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . NOTA: El teclado numérico debe estar activado.11. Manejo de las pantallas de vigilancia (multimonitor) En manejo se realiza desde el teclado numérico de la estación. cuadrante o secuencia deseada mostrándola en el panel normal de DVM.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 3.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Forma Elaborada: 1) Seleccionar en nº de Cámara pulsando un número. ó seleccionar un Cuadrante pulsando la tecla “*” seguido de nº de cuadrante. ó seleccionar una Secuencia pulsando la tecla “/” seguido de nº de cuadrante. 4) Pulsar la tecla”Intro” del teclado numérico. 3) Pulsar en el teclado numérico el número de monitor donde quiere mostrarse. 2) Pulsar la tecla “+”. Tipo de imagen a enviar Simple Cámara Selección Inicial Nº de Cámara Comando de selección de monitor Tecla “+” Tecla “+” Cuadrante de Cámaras Tecla “*” seguido del Nº de Cuadrante Secuencia Tecla “/” seguido del Nº de Cuadrante Selección del Monitor Nº de Monitor Nº de Monitor Nº de Monitor Coman do Tecla “Intro” Tecla “Intro” Tecla “Intro” Tecla “+” Tabla 13 Ejemplo1: Envió de la cámara 1 al monitor 2: 1 + 2 Intro Ejemplo2: Envió del cuadrante 3 al monitor 1: *3 + 1 Intro Ejemplo3: Envió de la Secuencia 4 al monitor 2: / 4 + 2 Intro 84 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
Para la correcta lectura de los planos es aconsejable seguir la leyenda que contienen los planos en el lado derecho y de donde se puede traducir todos los símbolos de los planos. Por ejemplo los elementos de la torre SUR-ESTE llevaran al final de su codificación SE. Descripción de Planos En los Planos que se adjuntan. y sirve para el manejo de las cámaras. También podemos ver con todo detalle el posicionamiento de todos los elementos que forman el sistema: cámaras. se detalla una planta del edificio en cada plano. tornos volumétricos. Junto al cable coaxial viaja el cable de la telemetría. etc. LON-BUS. como de la video vigilancia. El sistema de codificación que se ha llevado a cabo es el mismo que ya habia implantado en la universidad en el edificio.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 4 4. que son dos hilos. así en todo momento tendremos situado el elemento en su zona. 85 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Viendo los planos se puede apreciar todo el cableado del sistema: Red de Ethernet. Dichos planos detallan la posición de todos los componentes y cableados. sur este y oeste. tanto de la intrusión y accesos. contactores magnéticos y volumétricos y el cableado de las cámaras de video mediante cable coaxial. Cableado a dos hilos de lectoras de tarjetas. por situación de norte.
86 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . También se detalla el control de acceso de coches mediante la barrera de paso con su lectora de tarjetas.2. 4. A continuación se adjunta dicho plano (Planta Primera Seguridad). Dichos accesos son tanto exteriores.1. Ya sea desde los torreones o desde cualquier hall central. la posición del centro de control en el ala ESTE y la posición de todos los Racks. En la planta Baja se encuentra el posicionamiento de los servidores en la torre SUR-ESTE. pero esta planta además del control de pasillos y Halls esta diseñada para el control de acceso a múltiples despachos. cada uno situado cerca de su torreón o de su hall. Descripción de Plano Seguridad Planta Primera El la planta primera se detallan los componentes igual que en la anterior. Descripción de Plano Seguridad Planta Baja En el primer plano se detalla la planta baja del edificio.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 4. A continuación se adjunta dicho plano (Planta Baja Seguridad). Esto se encuentra posicionado en la parte inferior del plano. en la cual se encuentran situados todos los accesos al mismo. como desde el patio interior.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 87 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 88 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
89 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Descripción de Conexionado de cuadros En este capitulo se adjuntan los conexionados de los cuadros eléctricos que contienen los Racks. Por ejemplo el Rack1 contiene los elementos del torreón SUR-ESTE. Descripción de Conexionados Eléctricos 5. Cada Rack contiene los elementos de un ala del edificio. En dichos esquemas se detallas los conexionados eléctricos de alimentación a los distintos dispositivos del sistema: axis. A continuación se adjuntan los 7 planos correspondientes a los 7 Racks del sistema.1.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 5 5. el Rack2 contiene los elementos del hall del ala SUR y así sucesivamente girando el edificio en sentido horario. cámaras. etc. ya sea de un torreón o de un hall central. switchs.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 90 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 91 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 92 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 93 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 94 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 95 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 96 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
97 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . ya sea de un torreón o de un hall central. Cada Axis contiene las cámaras de un ala del edificio.2.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 5. en los cuales se detallan la cantidad y el tipo de cámaras con las que carga cada axis. La conexión entre axis y cámara se realiza mediante cable coaxial y junto a él viaja el cable de telemetría para el manejo de las cámaras. el Axis2 contiene las cámaras del hall del ala SUR y así sucesivamente girando el edificio en sentido horario. Descripción de Conexionado de señales de video En este apartado se describen los conexionados de señales de video. Por ejemplo el Axis1 contiene las cámaras del torreón SUR-ESTE. En dichos esquemas se detallan los conexionados de todos los axis del sistema. A continuación se muestran los conexionados de los 7 axis del sistema. cada uno con las cámaras que contiene y el tipo de cámara y la posición donde se encuentra.
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 98 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 99 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 100 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 101 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 102 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 103 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 104 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 105 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .
320 Horas * 23 Є/Hora = 7.1 Ingeniería Investigación:..000 Є Realización de Scada y puesta en marcha: 700 Horas * 23 Є/Hora =16..360 Є Visado y otras gestiones:…………………....……...PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 6 ============================================================== 6.100 Є Total de la Ingeniería = 36.... 30Horas * 23 Є/Hora = 690 Є Diseño de arquitecturas:..... = 5..…….....160 Horas * 23 Є/Hora = 3...………………………..... 10 Horas * 23 Є/Hora = 230 Є Diseño de conexionado de señales: …....……...000 Є 106 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI ....…10 Horas * 23 Є/Hora = 230 Є Diseño de cuadros eléctricos: ………………....100Horas * 23 Є/Hora = 2.860 Є Calculo de servidores y estaciones:......……………..300 Є Diseño de Planos:.…... Presupuesto 6......10Horas * 23 Є/Hora = 230 Є Realización de Memoria Descriptiva: ..............…………………………….
900Є 500 m Cable UTP Categoría 6 285 Є 285 Є 500 m Cable de telemetría Cable de 2 hilos 105 Є 105 Є Cable coaxial 500 m CABLE COAXIAL RG-59 B/U MIL NEGRO Teclado de control 368 Є 368 Є 4 Teclado UltraKey Plus HJK7000 de Honeywell 1.568 Є 6.259 Є 13.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN 6.036 Є 10 Axis Servidor de video axis 241Q 590 Є 5.640 Є 12 Lente para Cámaras Móviles HLD27V13DNL de Honeywell 82 Є 984 Є 22 Lente para Cámaras Fijas HLD27V13DNL de Honeywell 82 Є 1.272Є 107 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .804 Є Switch esclavo 4 Switch de comunicación para Ethernet catalyst 2960 3.432 Є 22 Cámara fija en color HCM584LX de HONEYWELL 120 Є 2.2 Automatización de edificio Unidades Descripción Precio/unidad Precio Total 12 Cámara móvil tipo DOMO PTZ ACUIX de HONEYWELL 286 Є 3.
599 Є 1 Monitor de 50” Dell UltraSharp 3008WFP 1.000 Є 90.599 Є 1.200 Є 108 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .995 Є Monitor de 19” 10 Monitor de pantalla plana Dell Profesional 1909W .599 Є 1 Mano de Obra Montaje y materiales 90.200 Є 8.000 Є 1 Error de calculo 5% del valor de montaje y materiales 8.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Unidades Descripción Precio/unidad Precio Total Switch núcleo 1 switch Cisco Catalyst 4507R + ventiladores + módulos 9639 Є 9639 Є 4 Servidor Servidor Dell PowerEdge R710 1639 Є 6556 Є 5 Estación Dell Precisión 690 599 Є 2.Negro 159Є 1.
744 Є 109 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .000 Є Precio Total de Materiales y mano de obra = 177.343 Є IVA 18% = 38.401 Є PRECIO TOTAL DEL PROYECTO = 251.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN RESUMEN DEL PRESUPUESTO Precio Total de la Ingeniería = 36.343 Є TOTAL = 213.
ya que tienen mayor probabilidad de dar fallos o de ser atacados. Se deben valorar todos los escenarios posibles para saber a qué riesgos nos exponemos. Cuando se está tratando con proyectos de seguridad. para poder ofrecer al cliente la solución que mejor se adapta a sus necesidades y a su presupuesto. con el fin de evitar la perdida de información. que varían mucho en precios. ya que las necesidades de cada cliente son diferentes y el presupuesto muy distinto. Es por ello que se debe hacer un estudio exhaustivo de todas las posibilidades. Una vez más se debe tener en cuenta el coste. y en prestaciones.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ============================================================== CAPITULO 7 ============================================================== 7. Para la aplicación de video cabe destacar que a todos los servidores. entra en juego la fiabilidad y es por ello que es muy importante ofrecer soluciones robustas. y es por ello se debe añadir tanta redundancia como sea posible. Conclusión Para poder elaborar un proyecto de seguridad de este tipo se requiere del conocimiento de las tecnologías en uso. estaciones de video vigilancia y fuentes de alimentación se los han implantado otros de reserva. sistemas más robustos suelen implicar mayor coste. ya que podemos concluir que ese sería el 110 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Hay que detectar cuales son los puntos que merece la pena reforzar. El mercado ofrece una amplia gama de productos. pero de nuevo se puede conseguir optimizar el ratio de seguridad/precio si se conoce el equipo y las necesidades del cliente. para en caso de fallo no perder la información.
El uso de métricas y estándares es de una importancia suprema. Trabajos futuros El proyecto que se ha realizado. Una empresa que pretenda mantener una posición en el mercado de las redes de seguridad inteligente debe ser capaz de seguir muy de cerca los últimos avances tecnológicos y de ofrecer a sus empleados la formación necesaria para poder implantarla con éxito en sus aplicaciones. 111 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . en la medida de lo posible. ya que en muchos casos. deja un amplio margen para la realización de futuras mejoras y ampliaciones. ya que minimiza los costes. En el desarrollo de un proyecto de un proyecto de cualquier tipo. Dicha planificación es muy importante para conseguir una optimización de los recursos y concurrencia en la finalización de las tareas. Sin tener un marco de referencia sobre el cual medir los resultados. que puede resultar en una minimización de costes e incremento de la funcionalidad. En la mayoría de los proyectos llevados a cabo por un determinado cliente pueden demandar fases posteriores de ampliación o mejora. es difícil saber si el trabajo realizado es adecuado o no. como en la mayoría de ellos. Incluso los servidores instalados nos permiten sustituir la alimentación sin tenerlos que apagar. se convierte en parte fundamental la elaboración de una planificación. Por este motivo los sistemas de seguridad ofrecen novedades continuamente. La tecnología de video vigilancia ha experimentado un desarrollo muy rápido en los últimos años. y la mala coordinación puede resultar en una gran pérdida de tiempo. Además incorpora una mecánica para el perfeccionamiento de procesos. tanto en la solución aportada. La solución aportada debe certificar la satisfacción de estos requisitos. estas están entrelazadas. Por ello los diseños iniciales deben ser ampliables y prever y facilitar. y mejora la calidad. y todavía sigue en fase de desarrollo. En definitiva se puede concluir que un proyecto debe tener una estructuración. y la mayoría de usuarios tienen interés en mantenerse actualizados. fases de expansión posteriores. Además el propio cliente exige unos requisitos mínimos. sobre todos aquellos derivados de errores.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN punto flojo de la aplicación. El desarrollo de un plan de calidad es también fundamental. como en la metodología de desarrollo y trabajo.
Otro complemento al sistema de video vigilancia. Esta base de datos está diseñada para asociar junto con cada placa de vehículo informaciones referidas al aspecto del mismo. etc. Otra característica de este sistema es la posibilidad de realizar recuentos y estadísticas en función de los parámetros que se desee: coches. Por ejemplo cuando los volumétricos detectaran movimiento empezaría a grabar y pasado un tiempo sin detección de movimiento terminaría la grabación. 112 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . Las imágenes registradas se muestran por pantalla en tiempo real o pueden ser almacenadas para su posterior tratamiento. etc. Pueden obtenerse tanto flujos de vídeo como imágenes fijas con el número de matriculación del coche. nombre y apellidos. Automáticamente. personas.). mediante la conexión con una base de datos se puede incluso verificar si el vehículo tiene derechos de acceso a las instalaciones. podría ser un sistema de reconocimiento de placas de matrícula que.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Como complemento al sistema de video vigilancia se propone la automatización de las cámaras en conjunto con el sistema de intrusión y accesos (Proyecto de Rodrigo Chamizo Chavida). el día y la hora. o cuando alguien accediera por los tornos y así multitud de opciones. puede ser instalado y utilizado de forma totalmente compatible con el sistema descrito anteriormente. con lo que el sistema comenzaría o pararía de grabar en función de la programación. de forma opcional. a los ocupantes que debería haber dentro del vehículo (fotografía.
configurarequipos.com/es/intruder/documents/HSCE-PSU-02-ES(0206)DS-C./co/.com/trabajos10/redes/redes.com › Computación › Redes www./que-es-tcp-ip [4] Catalogo de cable UTP y de conector RJ-45..com/PDF/6.pasarlascanutas. http://www1.euro.pdf [7] Normativa de la comunicación.security.com/cable.telemetría-cable./5-37-5-37.monografias. www. www..monografias.dell..mailxmail..htm [5] Catalogo de cable de telemetría.org/wiki/Cable_coaxial http://esp.pdf [3] Definición de PROTOCOLO TCP/IP..aspx/server-oweredgewww. www..com/.com/./discontinued..wikipedia.shtml 113 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI .aspx/serverpoweredgewww..com/catalog/cable/rg59.com/doc297..honeywell..COAXIAL%20RG-59.html www.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN Referencias [1] Catalogo de servidor DELL.hyperlinesystems./cable_cruzado.com/content/products/productdetails.dell.com/content/products/productdetails.euro. http://www1.shtml www.jandei..honeywellvideo..html www.com/es/video/.htm [6] Catalogo de cable coaxial.eslaconex.honeywell./160697.html [2] Catalogo de estaciones DELL... http://www.security. http://es.com/curso.
htm www.com/.com/arxius/es/CANALIZACION/fitxes/Ficha_tecnica_ Canal_Pasacables_PVC___v3.com/fuentes-alimentacion.zzjscable.dell...pdf [12] Catalogo de pantallas DELL../honeywell-video-systems-hmlcd19e2x.axis.appinformatica. www./Honeywell_HRSD816_DS_ES.honeywellsecurity./34214.html [9] Catalogo de axis 241Q..pdf [10] Catalogo de cámara móvil HONEYWELL.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/catalyst_ 2960_series_switches/index.36752.sisonline.L 114 PROYECTO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SABATINI . http://www.sourcesecurity.asp?emp.sourcesecurity./um_241S_241Q_36455__en_0908.PROYECTO AUTOMATIZACIÓN [8] Catalogo de switch CISCO CATALIST. http://www.pdf www.com/novedades/novedades.com/cctv-monitors.simonconnect..com/ProductExhibitlist/&categoryid=63ad632e-d173-4960ab7e-537e6dc163d2&comp_stats=comp-FrontProductCategory_showTree110. www. https://partner.html www.com/files/.. S.cisco...pdf [VARIOS] http://www.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_network_assistant/version5_0/ quick/guide/Spanish/C4K_GSG.com/es/video/..html [11] Catalogo de cámara fija HONEYWELL. www.html [13[ Canaleta pasacable de PVC..com/downloads/emea/products/pedge/e www.cisco.
Documents Similar To PFC FranciscoJavier Briceno Sanredesz
T2_Nivel_Fisico
More From IsatelComunicacionesMucha
articulo de santa rosa de lima.docx
REs UrgeNTE
Traabjo de Mariela
MATEMATICAS SESIONES
Trabajo de Trtrinaguloso

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución