Source: http://www.slideshare.net/MOSHERG/proyecto-completo-ahorro-energetico-en-una-vivienda-mediante-la-aportacion-de-energia-solar-termica-y-el-uso-eficiente-de-la-energia
Timestamp: 2016-02-06 11:47:16+00:00

Document:
Proyecto completo ahorro energetico en una vivienda mediante la aport…
Proyecto completo ahorro energetico en una vivienda mediante la aportacion de energia solar termica y el uso eficiente de la energia
Glosario de Términos de Energías Re...
by cast93
Comparación de Universidades Susten...
by Juan_Criz
Firma. AHORRO ENERGÉTICO EN UNA VIVIENDA MEDIANTE LA APORTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. Este proyecto ha sido redactado como Trabajo Fin de Carrera por el alumno dela Escuela de Ingeniería Industrial e Informática de León, especialidad Mecánica, conintensificación en Estructuras e Instalaciones Industriales, Norberto RodríguezGonzález.La tutoría para la realización de este proyecto ha sido llevada a cabo por Ana GonzálezMarcos. TUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTOFdo. Dª. Ana González Marcos. Fdo. Norberto Rodríguez González. Vº Bº OFICINA TÉCNICA Fdo. D. Rafael I. Rodríguez ÁlvarezAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía.
Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía.
Índice general.ÍNDICE GENERAL. · MEMORIA. Índice…………………………………………………………………………….2 1.- Antecedentes, objeto del proyecto y datos generales………………………...4 2.- Condiciones de partida……………………………………………………….5 2.1.- Principios básicos del proyecto de energía solar térmica…………..5 2.2.- Generalidades sobre variables climatológicas y justificación de algunas medidas en base a ellas…………………………………….6 2.3.- Ángulos que intervienen en el cálculo de la radiación……………..8 3.- Normas y referencias…………………………………………………………9 4.- Instalación de energía solar…………………………………………………12 4.1.- Análisis de alternativas……………………………………………12 4.1.1.- Subconjunto de captación (conceptos previos)………….12 4.1.2.- Subconjunto de captación (funcionamiento)……………16 4.1.3.- Sistemas solares de circulación forzada…………………23 4.1.4.- Subconjunto de acumulación……………………………25 4.1.5.- Subconjunto de termotransferencia……………………...27 4.1.6.- Subconjunto de energía principal………………………..31 4.1.7.- Subconjunto de regulación y control……………………32 4.1.8.- Aislamiento……………………………………………...33 4.1.9.- Otros elementos…………………………………………33 4.1.10.- Tratamiento antilegionela: la seguridad sanitaria por encima del ahorro energético…………………………..35 4.2.- Descripción de la solución adoptada……………………………...38 4.2.1.- Subconjunto de captación……………………………….38 4.2.2.- Subconjunto de acumulación……………………………42 4.2.3.- Subconjunto de termotransferencia……………….…..…45 4.2.4.- Subconjunto de regulación y control……………………49 4.2.5.- Aislamiento……………………………………………...50 4.2.6.- Estructura soporte……………………………………….50 4.2.7.- Otros elementos…………………………………………53 5.- Uso eficiente de la energía……………………………………………….....54 5.1.- Introducción y generalidades……………………………………...54 5.2.- Sistemas de climatización…………………………………………54 5.2.1.- Sistemas de refrigeración………………………………..55 5.2.2.- Sistemas de calefacción…………………………………72 5.2.3.- Recopilación de datos fundamentales y conclusiones sobre la posible climatización de la vivienda…………………………88 5.2.4.- Consejos para un uso eficiente de la energía de la que disponemos………………………………………….…..91 5.3.- Más usos eficientes de la energía. Iluminación y equipamiento….94 6.- Análisis de viabilidad económico - financiera…………………………….100 6.1.- Generalidades, principios y procedimiento……………………..100 6.2.- Cálculos………………………………………………………….101 6.3.- Conclusiones……………………………………………………..104 7.- Análisis medioambiental…………………………………………………..105Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -1-
Índice general. 7.1.- Introducción a la situación global actual………………………...105 7.2.- Concienciación…………………………………………………..105 7.3.- Reducción de emisiones…………………………………………106 8.- Planificación……………………………………………………………….108 8.1.- Planificación del proyecto. Generalidades………………………108 8.2.- Diagrama de Gantt………………………………………………108 8.3.- Planificación de los trabajos……………………………………..109 · ANEJOS. Índice…………………………………………………………………………….2 A.- ANEXO DE CÁLCULOS…………………………………………………...3 A.1.- Cálculo de la inclinación de los colectores………………………...3 A.1.1.- Datos……………………………………………………..3 A.1.2.- Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación……3 A.2.- Algunos criterios de diseño. Elección de S1 o S2 para la colocación de los paneles…………………………………………...6 A.3.- Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras……………….8 A.4.- Cálculo de la carga de consumo…………………………………...9 A.5.- Contribución solar mínima……………………………………….11 A.6.- Cálculo del número de paneles solares…………………………...19 A.7.- Cobertura de los paneles solares………………………………….20 A.8.- Ahorro energético………………………………………………...25 A.9.- Dimensionamiento del subconjunto de almacenamiento…………26 A.10.- Dimensionamiento del subconjunto de termotransferencia……..28 A.10.1.- Intercambiador………………………………………...28 A.10.2.- Fluido caloportador……………………………………29 A.10.3.- Conducciones………………………………………….31 A.10.4.- Bombas de circulación………………………………...37 A.10.5.- Vaso de expansión…………………………………….39 A.10.6.- Purgadores y desaireadores……………………………41 A.11.- Aislamiento……………………………………………………...41 B.- ANEXO DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES SOBRE SUS PRODUCTOS………………………………………………………...43 B.1.-Recomendaciones del distribuidor de colectores solares………….43 C.- ANEXO DE TABLAS……………………………………………………...45 C.1.- Tablas……………………………………………………………..45 · PLANOS. Índice…………………………………………………………………………….2 Plano de situación…………………………………………………………..…A-1 Plano de emplazamiento………………………………………………...…….A-2 Distribución general del edificio……………………………………………....B-1 Instalación de paneles solares…………………………………………………B-2 Guardilla, 1ª planta y planta baja con parte de la instalación (plantas)……….B-3 Detalle de la cubierta y de la instalación (vista lateral)……………………….B-4 Vista lateral con detalle de parte de la instalación (vista clásica)……………..B-5 Esquema hidráulico……………………………………………………………C-1Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -2-
Índice general. · PLIEGO DE CONDICIONES. Índice…………………………………………………………………………….2 1.- Disposiciones preliminares…………………………………………………...3 2.- Descripción de la obra………………………………………………………..5 - Colectores………………………………………………………………5 - Interacumulador………………………………………………………...5 - Tuberías de circuitos y demás elementos………………………………5 - Hormigón……………………………………………………………….5 - Materiales de acero……………………………………………………..5 3.- Condiciones de materiales y equipos. ……………………………………….6 - Materiales………………………………………………………………6 - Reconocimiento de los materiales……………………………………...6 4.- Ejecución de la obra. ………………………………………………………...6 4.1.- Generalidades………………………………………………………6 4.2.- Montaje de estructura soporte y captadores………………………..8 4.3.- Montaje del interacumulador……………………………………….8 4.4.- Montaje de las bombas……………………………………………..8 4.5.- Montaje de tuberías y accesorios…………………………………...9 4.6.- Montaje del aislamiento…………………………………………...10 5.- Medición y abono de obras………………………………………………….11 - Colectores solares de placa plana……………………………..11 - Replanteo……………………………………………………...11 - Mediciones…………………………………………………….11 - Abono de las obras…………………………………………….11 - Comienzos de las obras………………………………………..11 - Responsabilidades en la ejecución…………………………….11 6.- Disposiciones finales….....………………………………………………….12 6.1.- Condiciones de contratación………………………………………12 - Elección de componentes……………………………………...12 - Prescripciones generales de la instalación…………………….12 6.2.- Ejecución del proyecto……………………………………………12 - Plazo de ejecución……………………………………………..12 - Comprobación del circuito…………………………………….12 - Prueba final de entrega………………………………………...12 6.3.- Condiciones facultativas…………………………………………..12 - Dirección………………………………………………………12 - Interpretación………………………………………………….13 - Responsabilidad de la casa constructora………………………13 - Duración de obra………………………………………………13 - Exclusividad de proyecto……………………………………...13 6.4.- Garantías…………………………………………………………..13 - Plazo de garantía……………………………………………....13 - Recepción definitiva…………………………………………..14 6.5.- Tramitación………………………………………………………..14 - Tramitación oficial…………………………………………….14 - Validez del presupuesto……………………………………….14 - Cambio de constructor………………………………………...15Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -3-
Índice general. · MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Índice…………………………………………………………………………….2 1.- Mediciones – Unidades de obra……………………………………………...3 2.- Precios unitarios……………………………………………………………...4 3.- Precios unitarios descompuestos……………………………………………..5 4.- Presupuesto general…………………………………………………………14 · ESTUDIOS DE ENTIDAD PROPIA. 1.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. Índice…………………………………………………………………………….3 1.1.- Introducción………………………………………………………………...3 1.2.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud…………………………………..4 1.3.- Consideración general de riesgos…………………………………………..4 1.4.- Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra……………………...5 1.4.1.- Tipos de riesgos…………………………………………………..5 1.4.2.- Medidas preventivas en la organización del trabajo…………….14 1.4.3.- Protecciones colectivas………………………………………….14 1.4.4.- Protecciones personales…………………………………………15 1.5.- Análisis y prevención de los riegos en los medios y en la maquinaria…...15 1.6.- Análisis y prevención de riesgos catastróficos……………………………16 1.7.- Cálculo de los medios de seguridad………………………………………17 1.8.- Medicina preventiva y primeros auxilios. ………………………………..17Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -4-
Índice general.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -5-
Memoria. MEMORIAAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -1-
Memoria. ÍNDICE. 1.- Antecedentes, objeto del proyecto y datos generales………………………...4 2.- Condiciones de partida……………………………………………………….5 2.1.- Principios básicos del proyecto de energía solar térmica…………..5 2.2.- Generalidades sobre variables climatológicas y justificación de algunas medidas en base a ellas…………………………………….6 2.3.- Ángulos que intervienen en el cálculo de la radiación……………..8 3.- Normas y referencias…………………………………………………………9 4.- Instalación de energía solar…………………………………………………12 4.1.- Análisis de alternativas……………………………………………12 4.1.1.- Subconjunto de captación (conceptos previos)………….12 4.1.2.- Subconjunto de captación (funcionamiento)……………16 4.1.3.- Sistemas solares de circulación forzada…………………23 4.1.4.- Subconjunto de acumulación……………………………25 4.1.5.- Subconjunto de termotransferencia……………………...27 4.1.6.- Subconjunto de energía principal………………………..31 4.1.7.- Subconjunto de regulación y control……………………32 4.1.8.- Aislamiento……………………………………………...33 4.1.9.- Otros elementos…………………………………………33 4.1.10.- Tratamiento antilegionela: la seguridad sanitaria por encima del ahorro energético…………………………..35 4.2.- Descripción de la solución adoptada……………………………...38 4.2.1.- Subconjunto de captación……………………………….38 4.2.2.- Subconjunto de acumulación……………………………42 4.2.3.- Subconjunto de termotransferencia……………….…..…45 4.2.4.- Subconjunto de regulación y control……………………49 4.2.5.- Aislamiento……………………………………………...50 4.2.6.- Estructura soporte……………………………………….50 4.2.7.- Otros elementos…………………………………………53 5.- Uso eficiente de la energía……………………………………………….....54 5.1.- Introducción y generalidades……………………………………...54 5.2.- Sistemas de climatización…………………………………………54 5.2.1.- Sistemas de refrigeración………………………………..55 5.2.2.- Sistemas de calefacción…………………………………72 5.2.3.- Recopilación de datos fundamentales y conclusiones sobre la posible climatización de la vivienda…………………………88 5.2.4.- Consejos para un uso eficiente de la energía de la que disponemos………………………………………….…..91 5.3.- Más usos eficientes de la energía. Iluminación y equipamiento….94 6.- Análisis de viabilidad económico - financiera…………………………….100 6.1.- Generalidades, principios y procedimiento……………………..100 6.2.- Cálculos………………………………………………………….101 6.3.- Conclusiones……………………………………………………..104 7.- Análisis medioambiental…………………………………………………..105 7.1.- Introducción a la situación global actual………………………...105 7.2.- Concienciación…………………………………………………..105 7.3.- Reducción de emisiones…………………………………………106 8.- Planificación……………………………………………………………….108Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -2-
Memoria. 8.1.- Planificación del proyecto. Generalidades………………………108 8.2.- Diagrama de Gantt………………………………………………108 8.3.- Planificación de los trabajos……………………………………..109Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -3-
Memoria. 1.- Antecedentes, objeto del proyecto y datos generales. Debido al consumo energético de la familias y su correspondiente crecimiento de las facturas, por el aumento del valor de los recursos derivados de combustibles fósiles y debido también, a la realización de distintas campañas de sensibilización llevadas a cabo en los últimos tiempos por parte del Gobierno de la Nación y otros organismos no gubernamentales, la remodelación de la legislación vigente y las ayudas económicas que ofrecen las distintas Administraciones competentes, para facilitar un cambio a las energías renovables, han hecho que mi cliente haya deseado buscar alguna solución relacionada con este aspecto, queriendo que se le realizara un proyecto de instalación de paneles solares como apoyo al sistema de calentamiento del agua caliente sanitaria de su vivienda y un estudio de su vivienda para el posible desarrollo de una serie de recomendaciones para la obtención de un ahorro energético y uso eficiente de la energía. Por tanto, este proyecto tiene por objetos: · Objeto principal del proyecto: - Estudio y realización de la remodelación de una instalación de calefacción individual, dotándola de un sistema de apoyo de calentamiento de agua por energía solar, en una de las dos viviendas unifamiliares que se hayan en un edificio compuesto situado en el Barrio La Sal de la localidad de Trobajo del Camino (León), y que están localizadas en la c/ Antonio de Lebrija nº 38 y nº 40, respectivamente, siendo objeto de estudio la casa adosada correspondiente al nº 40; dicha vivienda es propiedad de: Dª. Mª del Carmen González Álvarez, D.N.I.: XXXXXXXX. D. Pedro Rodríguez González, D.N.I.: XXXXXXXX. Fig. 1.- Foto satélite de la vivienda.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -4-
Memoria. · Objeto secundario del proyecto: - Estudio y determinación de las mejores propuestas y medidas de ahorro energético y uso eficiente de la energía para su puesta en práctica en la vivienda en cuestión. Las dos viviendas, A y B, son simétricas entre sí y la única diferencia entre ambas es la que se deriva de que la vivienda B (objeto de estudio), es la última del grupo de adosados, y por lo tanto una de sus medianerías es fachada. Aprovechando esta circunstancia se aprovechó en su momento para colocar algunas ventanas para iluminar y ventilar fundamentalmente los baños. Los adosados se desarrollan en una planta semisótano, destinada a garaje, dos plantas sobre rasante, planta baja y primera planta y un aprovechamiento bajo cubierta a modo de desván. 2.- Condiciones de partida. La unidad familiar la componen cuatro miembros que habitan en la vivienda con asiduidad los doce meses del año, este hecho nos hace tener que considerar que nuestra instalación de energía solar térmica deberá estar diseñada para una cobertura anual, sin restricción ninguna de uso; buscando dar apoyo energético proporcional a las necesidades de consumo de A.C.S. de la vivienda, cubriendo la posible demanda de uno o dos días de la misma. El edificio es de una antigüedad no mayor de cinco años; dispone de una cubierta a dos aguas simétricas con dos vertientes de inclinación distintas, siendo la que comienza la cubierta de una pendiente del 84,9 % y la que llega a la cumbre de una pendiente del 28,7 %. El frente de la parcela y por tanto el de la edificación está orientado dirección Sur-Sureste; la parcela, como ya se ha indicado, es la última de una hilera de otras parcelas que también tienen adosados, por lo que el lado que sirve de medianería y de fachada lateral está orientada hacia el Este-Noreste. En la cubierta existe una serie de chimeneas y antenas de televisión que pueden producir unas determinadas sombras en función del momento del día, más concretamente de la tarde. 2.1.- Principios básicos del proyecto de energía solar térmica. Si bien se puede diseñar la instalación con una gran variedad de variantes lo cierto es que actualmente, prácticamente la totalidad de ellos consisten en la combinación de un colector de placa plana junto a un acumulador, bien formando un conjunto o bien independientemente. La mayoría de sistemas de calefacción y / o A.C.S. para viviendas que funcionan con energía solar suelen llevar un sistema auxiliar, ya que sería antieconómico diseñar un sistema de calefacción solar de forma que pudiese satisfacer la demanda en el día más nublado y frío del año, ya que para el resto del tiempo resultaría una instalación sobredimensionada. Evidentemente hay una relación en este caso, entre la variabilidad de la radiación solar, la variabilidad de laAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -5-
Memoria. demanda de energía térmica, la capacidad del sistema auxiliar y la capacidad de almacenamiento que hay que habilitar. El equilibrio que hay que establecer entre estos factores, y que buscaremos con este proyecto, depende fundamentalmente de razones económicas. Es importante tener presente que uno de nuestros objetivos es conseguir el máximo ahorro de energía convencional y, por lo tanto, de dinero; y esto es a veces incompatible con determinados diseños de sistemas en los que se hace trabajar indebidamente al sistema, causando así un pobre rendimiento a la inversión realizada. Evidentemente lo primero que debemos hacer es proveer al sistema del número suficiente de colectores para poder captar la energía necesaria, asimismo debemos elegir a la inclinación idónea para aprovechar la máxima cantidad de energía solar disponible en cada mes. A la vez que será preciso regular la captación de dicha energía para que realmente se convierta en energía útil. Será pues necesario medir y comparar permanentemente los niveles de temperatura en los colectores y en el almacenamiento, así como disponer de los mecanismos automáticos necesarios para que en el circuito primario se establezca o la circulación del fluido, en función de si se produce o no un incremento de la energía útil acumulada. También deberemos prestar atención a consumir prioritariamente la energía solar, así el sistema de almacenamiento deberá trabajar de modo que favorezca el uso prioritario de la energía solar frente a la auxiliar y nunca al revés. En todo caso hay que asegurar la correcta conjunción entre energía solar y convencional, es decir precalentar toda el agua que posteriormente sea consumida, y alcanzar la temperatura de uso con la mínima cantidad de energía auxiliar. Así como la conveniencia por motivos de seguridad, de evitar introducir la energía solar y la auxiliar a la vez y en el mismo espacio (depósito). 2.2.- Generalidades sobre variables climatológicas y justificación de algunas medidas en base a ellas. A la hora del estudio de la zona, para determinar la conveniencia de determinadas acciones y/o decisiones relacionadas con la instalación de los paneles solares, debemos fijarnos especialmente en distintas variables que condicionan el lugar, tales parámetros son: - Temperatura del aire. - Vientos locales. - Insolación. - Humedad. Temperatura del aire. El aire no absorbe las radiaciones solares de poca longitud de onda, pero puede absorber una proporción importante de las longitudes de onda emitidas por la Tierra. Se ha comprobado que la atmósfera absorbe siete veces más energía de la superficie terrestre que las radiaciones solares directas. Durante el momento en que el tiempo está nublado la emisión es más débil, ya que la temperatura de las nubes es sólo un poco más baja que la de la Tierra. EnAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -6-
Memoria. un día nublado una ventana orientada hacia el Norte recibe una radiación diez veces mayor que en un día despejado, debido a la radiación difusa. Pero lo que nos interesa saber en este caso, es que la incidencia térmica es máxima cerca del suelo los días y noches sin nubes. Esto nos puede llevar a considerar la conveniencia de situar los paneles solares en el suelo de la propiedad, para obtener un mayor rendimiento de los mismos, no obviando además, que al estar en una zona del Norte de España las temperaturas desprendidas por el suelo en verano no llegarían a ser un problema de recalentamiento de los paneles. Pero por la orientación de la edificación y por la generación de sombras del propio edificio y de otros de similares características en los alrededores, suponemos como mejor opción de momento su colocación en el tejado con orientación Sur, coincidiendo con las pendientes que van hacia la fachada principal. Vientos locales. La velocidad y duración de los vientos varían considerablemente en los distintos climas y microclimas de un lugar. La velocidad del viento disminuye con la altura y el flujo puede ser modificado por las variaciones topográficas. Del estudio de la rosa anual de velocidades y sus intensidades podemos sacar conclusiones como la conveniencia de aprovechar obstáculos naturales para proteger los paneles solares o la necesidad de reforzar los soportes de sustentación. En León, podemos ver en la figura que se muestra a continuación, que los vientos son predominantes de la dirección Oeste. Nuestra edificación tiene su fachada principal hacia el Sur-Sureste (donde en principio colocaremos los paneles) y la medianería libre de continuación de casas, hacia el Este-Noreste, estando las mismas hacia el Oeste-Suroeste, esta combinatoria puede generar que los paneles se consideren protegidos hacia una cierta cantidad de vientos provenientes de la dirección Oeste, no obstante la situación de las casas adosadas no garantiza que no se hayan de tomar medidas especiales para la fijación de los paneles, debido a que la altura de todas las viviendas adosadas es similar (variando en unos pocos centímetros la diferencia de alturas de sus cubiertas, debido al distinto diseño de construcción). Por lo que se tendrá este hecho en cuenta a la hora de considerar los soportes de fijación de los paneles.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -7-
Memoria. Fig. 2.- Vientos dominantes en León. Humedad. La humedad del aire se designa anualmente por su humedad relativa siendo esta la relación entre la presión parcial del vapor de agua en el aire y la presión de vapor saturante a la temperatura de la atmósfera. La humedad relativa interviene en el hábitat afectando el comportamiento de muchos materiales de la construcción. 2.3.- Ángulos que intervienen en el cálculo de la radiación. Para los cálculos relacionados con la instalación de los colectores solares debemos conocer las siguientes relaciones: - Latitud Φ: Ángulo formado por la vertical del lugar con el plano del ecuador. - Declinación solar δ: Posición angular del Sol al mediodía solar, con relación al plano del ecuador. - Inclinación S: Ángulo que forman el plano de la superficie captadora y la horizontal del lugar. - Azimut γ: Ángulo formado por la proyección vertical de la perpendicular al colector con el Sur (meridiano del lugar). - Incidencia σ: Ángulo formado por la radiación directa con la perpendicular al captador.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -8-
Memoria. - Hora solar y ecuación de tiempo: Debe recordarse que la hora local no coincide con la verdadera hora solar, para poder trabajar con el tiempo solar verdadero (T.S.V.) operamos del siguiente modo: T.S.V. = Hora oficial – Adelanto respecto a la hora solar ± Longitud del lugar ± Ecuación de tiempo - Ángulo horario ω: Ángulo correspondiente con el T.S.V. Para averiguarlo primero sacamos el número de horas y minutos que difiere tal T.S.V. con las 12h. para luego sumar la multiplicación del paquete de horas y minutos por 15º/h, tal suma será realizada en horas: T.S.V. = A h. B min. 12 h. – (A h. B min.) = C h. D min. ω = (C h. · 15º/h.) + (D min. · 15º/h.) / 60 min. /h. 3.- Normas y referencias. - Normativa y legislación. Las principales normas usadas, bajo cuyo amparo legal debe estar basado este proyecto son: - Códigos Técnicos de la Edificación (C.T.E.), de Marzo del 2006, con especial vinculación legal sobre su Documento Básico HE (Ahorro de la energía). - Real Decreto 891 / 1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares (B.O.E. de 12 mayo de 1980). - Orden del 28 Julio 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares (B.O.E. 18 de agosto de 1980). - Orden del 9 de abril de 1981, por la que se especifican las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización, a efectos de la concesión de subvenciones a los propietarios, en el desarrollo del artículo 13 de la ley 82/1980, del 30 de diciembre, sobre conservación de la energía (B.O.E. 25 de Abril de 1981) - Real Decreto 1751 / 1998 del 31 de julio, que aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.) y sus instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 5 de Agosto de 1998) - Real Decreto 1218 / 2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751 / 1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.E.) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. B.O.E. núm. 289 de 3 de diciembre. - Pliego de condiciones técnicas de las instalaciones de energía solar térmica I.D.E.A. (ref. PET-REV-16.6.18.5/I-01).Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. -9-
Memoria. - Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. - Ley 82 / 1980 del 30 de diciembre, sobre conservación de la energía (B.O.E. 27 de enero de 1981). - Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), de 12 de marzo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica, en el marco del Plan de Fomento de las Energías Renovables. - Resolución del 5 de Noviembre de 2001, de la consejería de industria, comercio y turismo, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias públicas de subvenciones para programas de ahorro energético y uso de energías renovables en el año 2002. - Reglamento de recipientes a presión. - Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. - Ley 31/1995 del 8 de Noviembre sobre la prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269 del 10 de Noviembre). - Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. - También se seguirá en todo lo posible otras normas como las U.N.E. de la asociación española de normalización y certificación (A.E.N.O.R.), normas C.T.E. del ministerio de obras públicas y urbanismos, y otras de organismos internacionales como las C.E.N. o I.S.O., como las siguientes: UNE 100.152. Dimensionado, distancia y disposición de los soportes de tubería. UNE-EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos Generales. UNE 157001:2002 Documentos del proyeto. UNE 50-132:94 Numeración de las divisiones y subdivisiones de los escritos. UNE-EN 12975-2 Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo. UNE-EN 12976-1. Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1: Requisitos GeneralesAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 10 -
Memoria. UNE-EN 12976-2 Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2: Métodos de Ensayo. UNE-EN 12977-1. Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1: Requisitos Generales UNE-EN 12977-2 Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de Ensayo. UNE 1032:1982 ISO 128 y 1034-1:1975 Regulación sobre aspectos técnicos de la representación de planos. prEN 806-1, Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption — Part 1: General. prEN 1717, Protection against pollution of potable water in drinking water installations and general requirements of devices to prevent pollution by back flow. ENV 1991-2-3, Eurocode 1 — Basis of design and actions on structures — Part 2 - 3: Action on structures; snow loads. ENV 1991-2-4, Eurocode 1 — Basis of design and actions on structures — Part 2 - 4: Action on structures; wind loads. EN 60335-1:1995, Safety of household and similar electrical appliances — Part 1: General requirements (IEC 335-1:1991 modified). EN 60335-2-21, Safety of household and similar electrical appliances — Part 2: Particular requirements for storage water heaters (IEC 335-2-21:1989 + Amendments 1:1990 and 2:1990, modified). ENV 61024-1 Protection of structures against lightning — Part 1: General principles (IEC 1024-1:1990, modified). ISO 9488 Energía Solar — Vocabulario. Se considerará la edición más reciente de las normas antes mencionadas, con las últimas modificaciones oficialmente aprobadas. - Documentación y bibliografía. Las principales referencias en las que nos hemos basado para la realización y justificación de este proyecto es la siguiente: - Normativa internacional, europeas, nacionales, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o guías de organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 11 -
Memoria. - Documentación facilitada por el profesorado de la Facultad de Ingenierías Técnicas y Superiores de Industriales, Informática y Aeronáutica, de la Universidad de León. - Catálogos de empresas comerciales (Thermisun solar / Fesucor S.L., Comercial Gassó, Saunier Duval, Roca, Schüco International KG, Salvador Escoda S.A., Dunphy S.A., Ibersolar energía S.A., etc.) - Páginas de internet (www.schueco.de, www.roca.es, www.jcyl.es, www.mityc.es, www.minhac.es, http://www.carrier.es/varios/FAQ.htm, http://portal.gasnatural.com/es/redirect/OficinaVirtual/SolicitudInfoCalefaccion. gas, http://www.ocu.org/map/show/20081/src/206501.htm#0#0, http://news.soliclima.com/modules.php?name=News&new_topic=2, http://www.fao.org/docrep/x5058S/x5058S00.htm#Contents, etc.) - Además se ha precisado la ayuda de ciertos programas informáticos: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD 2005 - Español, Adobe Acrobat 6.0 Professional, Paint, Adobe Reader 7.0 – Español y Google Earth. 4.- Instalaciones de energía solar. 4.1.- Análisis de alternativas. 4.1.1.- Subconjunto de captación (conceptos previos). Dentro de los sistemas de captación que existen podemos realizar la siguiente clasificación: 4.1.1.1.− Sistemas de captación activos. Captan la radiación solar por medio de un elemento de determinadas características, llamado "colector"; según sea éste se puede llevar a cabo una conversión térmica (a baja, media o alta temperatura), aprovechando el calor contenido en la radiación solar, El colector es una superficie, que expuesta a la radiación solar, permite absorber su calor y transmitirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura que puede alcanzar la superficie captadora. De esta manera, los podemos clasificar como: · Alta temperatura: Captación de la radiación solar con un alto índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 300ºC. · Media temperatura: Captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es más elevada de 100ºC. · Baja temperatura: Nos referiremos a aplicaciones de la energía solar a baja temperatura cuando la energía térmica que se obtiene se utiliza para temperaturas inferiores a 80 / 100 ºC es decir una captación directa, donde la temperatura del fluido está por debajo del punto de ebullición.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 12 -
Memoria. · Sistemas de media y alta temperatura. Para la obtención de elevadas temperaturas es necesario recurrir a colectores especiales, ya que con los planos es imposible, estos colectores son los colectores de concentración, cuya filosofía no es más que aumentar la radiación por unidad de superficie. Hay varias formas y sistemas, pero la parte común a todos es que necesitan orientación. La radiación solar se capta por medio de un conjunto de espejos curvos (heliostatos), que reflejan la luz del sol concentrándola en un único punto o foco. Los espejos siguen el movimiento del sol durante el día controlándolo mediante programas informáticos, ya que el movimiento del sol varía con la latitud, la época del año y el día; el foco funciona como receptor del calor que lo transfiere al fluido de trabajo (agua, aceite, aire, sales, etc.) que es el encargado de transmitir el calor a otra parte de la central termosolar. Generalmente, el calor es transmitido a un depósito de agua, que a altas temperaturas se evapora, hecho éste que es aprovechado para hacer mover una turbina. Entre las configuraciones que existen cabe señalar: - Los heliostatos que rodean completamente la torre central (cilíndrica y de superficie con alta conductividad térmica) - Los heliostatos que están colocados en el norte de la torre receptora. Otra variedad de centrales solares térmicas de alta concentración son los "discos parabólicos". Estos discos son colectores que rastrean el sol en dos ejes, concentrando la radiación solar en un receptor ubicado en el foco de la parábola. El receptor absorbe la energía convirtiéndola en energía térmica. Inmediatamente se puede transformar la energía térmica en energía eléctrica mediante un generador o también puede ser conducida mediante turbinas a una central de conversión. · Sistemas de baja temperatura. Generalmente el aprovechamiento térmico a baja temperatura se realiza a través de colectores planos, cuya característica común es que no tienen poder de concentración, es decir, la relación entre la superficie externa del colector y la superficie captadora, la interior, es prácticamente la unidad. Consta de los siguientes elementos: - Cubierta exterior: Con el fin de reducir las pérdidas, proteger de la intemperie la placa absorbedora y crear el efecto invernadero, se coloca sobre el absorbente una superficie transparente. Aunque se han comercializado colectores con más de una cubierta y de materiales plásticos (Tedlar, EVA, etc.), lo más habitual es que sea una única superficie de vidrio, con un bajo contenido en hierro (para limitar las pérdidas energéticas) y de un espesor de al menos 4 mm. Las cubiertas de plástico o láminas transparentes son menos frágiles, más ligeras y más económicas, sin embargo pueden sufrir rápidamente un gran envejecimiento por su exposición directa a la radiación solar.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 13 -
Memoria. Estas superficies se pueden encontrar con varias capas de cristales, evitando así pérdidas de calor, pero encareciendo el colector. Es la parte más propensa a la rotura, ya sea por agresiones externas o por efecto de la dilatación del propio cristal. - Placa absorbente: Es la pieza clave del colector solar. Está formada por tubos o conductos por los que circula un fluido caloportador (en ocasiones es sólo agua) que ha de ser calentado, y una superficie de captación selectiva que transfiere el calor hasta los tubos. La superficie sobre la que incide el sol debe contar con un tratamiento que consiga que la radiación absorbida sea máxima, limitando las pérdidas. Este tratamiento suele ser de color negro con objeto de aumentar su poder de absorción y disminuir la reflexión, éste además, debe tener la misma vida que el colector y resistir las condiciones de insolación y ciclos de frío-calor a los que se somete. Podemos encontrar los tubos por los que circula el fluido caloportador, que van soldados a la placa o sencillamente son parte de ella. Existen muchas posibilidades de configuración para la realización de las superficies captadoras, pero la mayoría están basadas en parrillas de tubos y aletas. - Aislamiento: Es un tipo de recubrimiento que debe existir en todos los lados del panel, excepto en la parte acristalada, que evita pérdidas térmicas. El material es cualquier tipo de aislante (fibra de vidrio, lana de roca, espuma rígida de poliuretano, poliestireno expandido, etc.) y el grosor depende de la aplicación, lugar, tipo de aislante. El colector debe incorporar materiales aislantes tanto en el fondo del colector bajo la superficie absorbente, como en los laterales con el fin de reducir las pérdidas de calor desde el absorbedor hacia la carcasa. Cualquiera que sea el material elegido debe tener además de una baja conductividad térmica, un coeficiente de dilatación compatible con los demás componentes del panel solar y resistencia a la temperatura. Es conveniente incorporar una lámina reflectante en la cara superior del aislante para evitar su contacto y reflejar hacia la placa absorbente la radiación infrarroja emitida por éste. En el caso de que sea un material con posibilidad de absorción de líquidos, deberá disponer de una protección que asegure su estanqueidad frente a fugas y condensaciones. - Caja exterior: Es la que alberga a todos los componentes (cubierta exterior, placa absorbente, aislamiento) dándole la rigidez y estanqueidad necesarias al conjunto. Aunque también puede ser material plástico, lo usual es que sea metálica, generalmente de aluminio, por su poco peso y aguante a la corrosión. - Juntas: Permiten la estanqueidad del colector en relación con la cubierta y la carcasa, pudiendo ser de caucho perforado o silicona.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 14 -
Memoria. Fig. 3.- Partes de un colector. - Principales fallos. A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo las principales causas de fallo de los captadores suelen ser: - Entrada de agua en el interior del captador. - Degradación del tratamiento del absorbedor. - Corrosión del absorbedor. - Degradación y rotura de la cubierta. - Degradación de los materiales aislantes. - Degradación del material de las juntas. · Otros tipos de captadores. Existen otro tipo de colectores planos que no responden a esta descripción: - Colectores para piscinas: Son colectores sin cubierta, sin aislante y sin caja, solamente están compuestos por la placa absorbente, que por lo general es de un material plástico. Aumenta la temperatura del agua entre 2 y 5 ºC, y solo funciona en épocas veraniegas ya que tiene grandes pérdidas, por eso se usa para calentar el agua de las piscinas. - Colectores de vacío: Están compuestos de una doble cubierta envolvente, herméticamente cerrada, en la cual se ha hecho el vacío, de esta forma lasAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 15 -
Memoria. pérdidas por convección se reducen considerablemente. El problema de estos colectores es el precio elevado y la pérdida de vacío con el tiempo. 4.1.2.- Subconjunto de captación (funcionamiento). El subconjunto de captación es el encargado de captar la energía solar incidente y transformarla en energía térmica, y está formado por los colectores, sus elementos de sujeción y demás accesorios. Se entiende por captación térmica de la energía solar al procedimiento de transformación de la energía radiante del sol en calor o energía térmica. Se pretende de esta forma obtener a partir del sol una energía que podremos utilizar en aplicaciones térmicas: calentar agua sanitaria, usos industriales, calefacción de espacios, calentamiento de piscinas, secaderos, etc. Antes de explicar el diseño y colocación del campo de colectores vamos a analizar como se produce el aprovechamiento de la radiación solar en el seno del colector, más específicamente en el colector de placa plana: Un cuerpo expuesto al sol recibe un flujo energético E, bajo cuyo efecto se calienta, a su vez se producen pérdidas térmicas, por radiación, convección y conducción del mismo a su alrededor, las cuales hacen que en esta situación se llegue a un momento en que las pérdidas térmicas igualan a la energía producida por el flujo energético incidente, alcanzándose entonces la llamada temperatura de equilibrio tªe. O lo q es igual: E = Ep Si ahora de este sistema extraemos de una forma una parte de calor producido para aprovecharlo como energía utilizable, Eu, llegaremos a un equilibrio donde: E = Ep + Eu De modo que Ep es ahora menor de lo que era anteriormente, ya que no toda la energía incidente se pierde, sino que una parte es aprovechada, se dice entonces que el cuerpo se ha convertido en un colector de energía solar térmica. Si ahora deseamos que aumente Eu tenemos dos opciones, o bien aumentar la energía incidente o bien reducir las pérdidas térmicas. La primera opción implica mejorar el diseño y construcción del colector a fin de reducir las pérdidas. En el segundo caso consistirá en modificar el sistema de modo que la energía incidente se concentre sobre una superficie más pequeña para que al disminuir el área, la intensidad aumente. Esto es lo que hacen los colectores de concentración. Otro factor importante es que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre la temperatura de utilización y la temperatura ambiente, mayores serán también las pérdidas térmicas y por lo tanto menor la cantidad de energía útil que podremos aprovechar. Esto significa que el rendimiento disminuye a medida que la temperatura de utilización aumenta. Por ello es importante hacer trabajar a los colectores a la temperatura más baja posible, siempre que sea compatible con la temperatura mínima necesaria para su utilización, sino nuestra instalaciónAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 16 -
Memoria. producirá un exceso de producción energética corriendo a la vez serio peligro de sobrecalentarse; de ahí las recomendaciones que se dan en los nuevos C.T.E.: << (…) Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: a) Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). b) Tapado parcial del campo de captadores; en este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). c) Vaciado parcial del campo de captadores; esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento. d) Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes (…). >> Analicemos el proceso que se produce al incidir en el colector y la radiación electromagnética, debemos recordar antes que al incidir sobre un cuerpo ésta puede ser total o parcialmente absorbida, otra parte podrá ser reflejada y una última atravesar el cuerpo. La energía que contiene la radiación que es absorbida hace que el cuerpo se caliente y emita a su vez radiación, con una longitud de onda que dependerá de la temperatura de éste. La mayor parte de la radiación solar está comprendida entre 0,3 y 2,4 µm, por lo que al ser el vidrio transparente, es decir deja pasar a través de él la radiación electromagnética, entre 0,3 y 3 µm, la luz atravesará el vidrio sin mayor problema. Si bien una pequeña parte se reflejará en su superficie y otra será absorbida en su interior, dependiendo del espesor del mismo. Después de atravesar el vidrio, la radiación llega a la superficie del absorbedor, el cual se calienta y emite a su vez radiación con una longitud de onda más o menos comprendida entre 4,5 y 7,2 µm, para la cual el vidrio es opaco; es decir, la radiación emitida por el absorbedor será reflejado en un pequeño porcentaje por la superficie interior del vidrio, y el resto será absorbida por él, con lo que éste aumentará de temperatura y comenzará a emitir radiación, la cual se repartirá aproximadamente a partes iguales hacia el exterior y el interior del colector, contribuyendo así a un momento de la temperatura en la superficie de la absorbido, este fenómeno se le conoce con el nombre de efecto invernadero. No hay que desdeñar el hecho de que la cubierta transparente además de producir el citado efecto invernadero, disminuye la transferencia de calor por convección entre el absorbedor y el ambiente exterior, reduciendo esas pérdidas considerablemente.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 17 -
Memoria. Fig. 4.- Ilustración del efecto invernadero en el seno del colector así como sus elementos: 1.- Cubierta transparente. 2.- Absorbedor. 3.- Aislamiento y carcasa. Esto hace que si consideramos al colector expuesto al sol sin ninguna circulación de fluido en su interior, la temperatura del absorbedor se elevará progresivamente y también las pérdidas por conducción, convección y de radiación, por crecer éstas con la temperatura. De tal modo que llega, como ya dijimos, a alcanzar entonces la temperatura de equilibrio estático. Si ahora permitimos circular el fluido caloportador por el interior del colector, entrando por un orificio y saliendo por otro, dicho fluido al tomar contacto con la parte interior del absorbedor, va aumentando de temperatura, a expensas de la energía acumulada en el absorbedor. Si se mantiene una circulación del fluido bajo condiciones estacionarias, llegará a un momento en que se volverá a alcanzar una nueva temperatura de equilibrio, llamada temperatura de equilibrio dinámica, siendo ésta evidentemente más baja que la temperatura de equilibrio estática. Esta temperatura que alcanza el fluido es siempre menor que la del absorbedor, debido a las características físicas del proceso de conducción del calor. Además la temperatura no es igual en todos los puntos del fluido, por lo que el utilizaremos una temperatura media, la cual definiremos por la semisuma de las temperaturas de la fluido caloportador a la entrada y a la salida: tªm = (tªe + tªs) / 2 Notar que cuando el colector está funcionando deberá cumplirse que la temperatura de salida es mayor que la de entrada, de lo contrario ocurriría que el absorbedor estaría perdiendo calor hacia exterior a expensas del fluido caloportador, hecho que podría ocurrir si se hiciese circular el fluido por la noche o en momentos de nubosidad. La máxima temperatura que un colector instalado puede alcanzar es la temperatura de equilibrio estática, la cual conviene conocer, ya que cuando la instalación solar esté parada esta temperatura será alcanzada, y además porque la temperatura máxima teórica de utilización siempre será inferior a la temperatura de equilibrio estático.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 18 -
Memoria. Una vez visto el funcionamiento del colector vamos a analizar el balance energético que se produce en el mismo durante su funcionamiento. Para realizar este estudio consideraremos un colector inmóvil, recibiendo la radiación solar uniforme repartida y de forma constante, y por cuyo interior circula el fluido caloportador con un caudal determinado, entrando por un orificio a una temperatura y saliendo por otro otra temperatura superior a la de entrada, como consecuencia de haber absorbido algo de calor a su paso por los conductos del absorbedor. Así pues, el balance energético del colector será: QT = QU + QP Donde: - QT es la energía incidente total, es decir directa más difusa más albedo (el albedo es la cantidad, expresada en porcentaje, de radiación que incide sobre cualquier superficie y que se pierde o es devuelta). - QU es la energía útil, es decir la recogida por el fluido caloportador (QP) que es la energía perdida por disipación al exterior. El valor de la energía incidente total (QT), será igual a la intensidad de radiación por la superficie de exposición, pero en caso de existir cubierta hay que contar con la transmitancia de la misma (τ), que dejará pasar solamente una parte de dicha energía, y por otro lado con el coeficiente de absorción (α), de la placa absorbedora, es decir: QT = I ⋅ S ⋅ τ ⋅ α Donde: - I es la radiación incidente total sobre el colector por unidad de superficie (W/m2). - S es la superficie del colector (m2). - τ es la transmitancia de la cubierta transparente. - α es la absortancia de la placa absorbedora. El cálculo de la energía perdida por disipación al exterior es más complejo debido a que se produce simultáneamente el de conducción, convección, y radiación. Para simplificar este hecho se recurre englobar estas influencias en el llamado coeficiente global de pérdidas (U) el cual se mide experimentalmente y su valor es dado por el fabricante. De todos modos es una buena aproximación valorar las pérdidas por unidad de superficie proporcionales a la diferencia entre la temperatura media de la placa absorbedora y la del ambiente. QP = S ⋅ U ⋅ (tªc – tªa) Donde: - S es la superficie del colector (m2). - U es el coeficiente global de pérdidas (W/m2·°C). - tªc es la temperatura media de la placa absorbedora (°C).Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 19 -
Memoria. - tªa es la temperatura ambiente (°C). Por lo que nuestra ecuación inicial del balance energético queda de la siguiente forma: QU = S ⋅ [I ⋅ (τ ⋅ α) - U ⋅ (tªc – tªa)] Se da el hecho de que la temperatura media de la placa absorbedora no puede calcularse de una forma sencilla, tendríamos que medirla directamente mediante una serie de sensores colocados sobre ella. Por el contrario, sí se puede conocer con suficiente exactitud la temperatura media del fluido, una forma muy sencilla es hallar la media de las temperaturas de dicho fluido a la entrada y a la salida del colector, como hemos expuesto ya anteriormente. Si la placa absorbedora y los tubos por los que circula el fluido caloportador tuviesen un coeficiente de conductividad térmica infinito, entonces las temperaturas de fluido y placa serían iguales, pero esto en realidad nunca ocurre puesto que no todo el calor absorbido en la superficie absorbedora pasa al fluido para transformarse en energía térmica útil. Por lo que si queremos sustituir la temperatura de la placa absorbedora por la del fluido deberemos de introducir un factor de corrección, llamado factor de eficacia o coeficiente transporte de calor, FR , que siempre será menor que la unidad. Este factor es prácticamente independiente de la intensidad de la radiación incidente, pero es función del caudal del fluido y de las características de placa (material, espesor, distancia entre tubos, etc.). QU = FR ⋅ S ⋅ [I ⋅ (τ ⋅ α) - U ⋅ (tªm – tªa)] O si aplicamos la ecuación de Bliss: UL = FR ⋅ U QU = S ⋅ [FR ⋅ I ⋅ (τ ⋅ α) – UL ⋅ (tªm – tªa)] De aquí podemos deducir el valor de rendimiento de nuestro colector sin más que calcular: η = QU / S ⋅ I η = FR ⋅ (τ ⋅ α)N – UL ⋅ [(tªm – tªa) / I] Podemos considerar en la práctica (τ ⋅ α) N y UL como constantes y por lo tanto expresar el rendimiento como una recta en función de (tªm – tªa) / I. Normalmente la curva de rendimiento viene dada por el fabricante según la expresión: η = b – m · [(tªm – tªa) / I] Donde b y m son dos parámetros que nos indican el valor del rendimiento cuando tªm es igual a tªa, y la pendiente de la curva de rendimiento.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 20 -
Memoria. Además de suministrarnos una gráfica de la curva del rendimiento en función de [(tªm – tªa) / I] como es el caso siguiente, en el que se comparan las curvas de distintos tipos de colectores. Fig. 5.- Curvas de rendimiento de distintos tipos de colectores. Una vez expuesto el funcionamiento de los colectores individualmente vamos a indicar el acoplamiento entre ellos y por consiguiente la formación del campo de colectores. Conexión en paralelo. Lo más habitual es disponer los colectores acoplados en paralelo, o en caso de disponerse en varias filas colocarse éstas también en paralelo, de cualquier forma éstas deberán tener el mismo número de unidades y estar colocadas paralelas, horizontales y bien alineados entre sí. Fig. 6.- Conexión en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante, debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 21 -
Memoria. Conexión en serie. El acoplamiento en serie de los colectores tiene como consecuencia un aumento de la temperatura del agua, a costa de disminuir el rendimiento de la instalación, debido que al ir pasando el fluido de un colector a otro la temperatura de entrada en cada uno va aumentando y por lo tanto disminuyendo la eficacia global de sistema como se puede apreciar en la fórmula de rendimiento. Esto es por lo que no son muchas las veces que se tiende a esta solución, sólo en algunas aplicaciones en las que es necesario una temperatura superior a la de los 50 °C. En nuestro caso, por la conveniencia de cumplir la normativa antilegionela, debemos superar la temperatura antes mencionada, no obstante como comentaremos a lo largo del presente proyecto, adoptaremos unas medidas adicionales para el cumplimiento de la misma, sin que ello nos obligue a adoptar esta disposición y sea por ello motivo de riesgo de perder rendimiento en la instalación. En todo caso no es recomendable colocar más de tres colectores o tres filas de colectores. Fig. 7.- Conexión en serie. La colocación del campo de colectores debe asegurar que el recorrido hidráulico sea el mismo para todos los colectores, de no ser así, los saltos térmicos de los colectores serían diferentes de unos a otros, reduciendo sea el rendimiento global del instalación. A fin de garantizar el equilibrio hidráulico es necesario disponer las conexiones de los colectores entre sí de forma que se realice el llamado retorno invertido. Fig. 8.- Esquema de conexionado conocido como retorno invertido.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 22 -
Memoria. El caudal de los colectores no debe de bajar de los 0,8 l / m² · min., así se asegura un coeficiente de transmisión de calor adecuado entre el absorbedor y el fluido, un valor óptimo situaría al caudal alrededor de 1 l / m² y minuto. La longitud del circuito debe ser la más reducida posible para paliar las posibles pérdidas hidráulicas y de calor en el mismo, además de intentar disminuir las pérdidas de calor e hidráulicas en todos los accesorios añadidos al circuito. Y no hay que olvidar que el diseño debe permitir montar y desmontar los colectores. 4.1.3.- Sistemas solares de circulación forzada. 4.1.3.1.- Justificación. La circulación se puede realizar por dos métodos: circulación natural también llamada termosifón o por circulación forzada, mediante el uso de un electrocirculador o bomba en el circuito primario. Para los sistemas grandes, como los de hospitales, hoteles, etc., donde no es siempre posible colocar el tanque en la cubierta junto o debajo de los colectores (requisito muy necesario para la circulación natural) o simplemente para aquellas superficies donde por sus características particulares (pendiente, superficie deslizante sobretodo en climas donde existe heladas y nevadas, etc.) y por el tamaño del depósito no es muy fiable su estanqueidad, se puede usar un sistema solar de circulación forzada, donde una pequeña bomba genera la circulación del agua. En este caso, adoptaremos esta solución, colocando los colectores encima del tejado (integrándolos en el mismo de la manera más conveniente posible) y el tanque se situará en algún lugar dentro del edificio que detallaremos más adelante. Esta elección nos ofrece las siguientes ventajas: - No necesidad de colocar el acumulador por encima de los colectores para que se produzca la circulación del fluido. - El tener una mayor flexibilidad en el diseño hidráulico del circuito, así como en los diámetros de las tuberías del mismo ya que las pérdidas hidráulicas se subsanan con una mayor potencia en el dimensionado del electrocirculador. - Poder limitar la temperatura máxima del agua en el depósito, que en verano puede alcanzar hasta los 60 ºC, con el consiguiente riesgo para las personas, o para el sistema por formación de incrustaciones calcáreas y corrosiones en el depósito. - Y no se presentan problemas para evitar la congelación del fluido en el colector, lo que si ocurre en los sistemas por termosifón puesto que los aditivos para evitar la congelación aumentan la viscosidad del fluido y por tanto hace dificultar la circulación del mismo. - Además la tendencia actual es hacia el uso de electrocirculadores, ya que su precio no es elevado al ser las potencias necesarias muy pequeñas, además de presentar apenas problemas o averías. 4.1.3.2.- Características generales. El principio de funcionamiento de un sistema de circulación forzada se distingue de otros sistemas como el de circulación natural porque el fluido,Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 23 -
Memoria. contenido en el colector solar, fluye en el circuito cerrado por efecto del empuje de una bomba comandada por una centralita o termostato que se activa, a su vez, por sondas colocadas en el colector y en el depósito (figura 9). Los elementos que forman un sistema de este tipo son: - Colector/es solar/es. - Depósito de acumulación/intercambiadores. - Termostato diferencial o centralita. - Sondas de temperatura. - Bomba de circulación. - Vaso de expansión. - Intercambiador de calor. - Válvulas. - Purgador. - Tuberías. Fig. 9.- Sistema de circulación forzada. Es evidente que en un sistema de circulación forzada, el proyecto no se limita al cálculo de la superficie de los colectores solares, sino que es necesario dimensionar también los demás componentes del sistema. 4.1.3.3.- Criterios generales de diseño en una circulación forzada. El proyecto de un sistema de circulación forzada requiere la subdivisión del análisis del problema de diseño en diferentes fases. De la misma manera que para otros sistemas de circulación, es necesario analizar todas las informaciones de base que permitan un diseño preciso del sistema, es decir: - Las necesidades del usuario y las condiciones de montaje. - La orientación y la inclinación de las superficies disponibles para la instalación.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 24 -
Memoria. - Las condiciones climáticas del lugar. - La totalidad del proyecto. El conocimiento de estos datos, en ocasiones con la ayuda de programas de simulación adecuados, permite determinar el correcto diseño de un sistema solar. Asimismo, es necesario elegir el modelo de colector solar más adecuado (plano, plano selectivo, de vacío) y, según las características del modelo de colector elegido, determinar la superficie de los paneles solares (y, por tanto, el número) necesaria para satisfacer los datos iniciales del proyecto. En la siguiente tabla se relacionan el número de colectores necesarios para la producción de agua caliente sanitaria en función del número de personas que utilizan el sistema. PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA Uso anual orientación Sur m2 Paneles m2 Paneles m2 Paneles AcumulaciónPersonas de vacío Planos Planos selectivos aconsejada (litros) 4 3 4 3 300 5 5 6 5 400 6 6 8 6 500 7 6 8 6 600 Tabla 1. Superficie de colectores y acumulación aconsejada normalmente para la producción de agua caliente, en relación con el número de personas. Tras la fase preliminar de determinación de los colectores, es necesario estudiar y elegir los demás componentes del sistema, tales como: - La bomba de circulación en función de la cuota a la que se colocarán los colectores solares y del número máximo de colectores conectados en serie. - El modelo y la capacidad del depósito de acumulación. - El modelo y la superficie del intercambiador de calor. - La centralita electrónica de control. - La capacidad del vaso de expansión. 4.1.4.- Subconjunto de acumulación. Es evidente la necesidad de disponer de un sistema almacenamiento que haga frente a la demanda en momentos de insuficiente radiación solar; la forma más sencilla y habitual de almacenar energía es mediante acumuladores de agua caliente, los cuales suelen ser de acero, acero inoxidable, aluminio o fibra de vidrio reforzado. El diseño de los depósitos debe tener en cuenta los siguientes aspectos: - Forma y disposición del depósito. - Resistencia del conjunto a la máxima presión y temperatura. - Tratamiento interno de materiales en contacto con A.C.S. - Aislamiento y su protección para evitar pérdidas de calor. - Situación de conexiones de entrada y salida. - Medidas para favorecer la estratificación y evitar la mezcla.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 25 -
Memoria. - Previsión de corrosiones y degradaciones. La forma de los mismos suele ser cilíndrica, siendo la altura mayor que el diámetro, haciendo de esta manera que se favorezca el fenómeno de la estratificación; este fenómeno físico-químico consiste en que: al disminuir la densidad del agua por el aumento de la temperatura, cuanto mayor sea la altura del acumulador mayor será la diferencia entre la temperatura en la parte superior e inferior del mismo, es decir mayor será la estratificación. Por la parte superior extraemos el agua para su consumo, mientras que el calentamiento solar se aplica en la parte inferior, así hacemos funcionar a los colectores a la mínima temperatura posible y así se aumenta su rendimiento. Fig. 10.- Estratificación del agua en el acumulador. A la salida del acumulador podemos instalar una válvula termostática mezcladora, con el fin de limitar la temperatura con la que se extrae el agua caliente hacia los distintos puntos de consumo, además su colocación no influye significativamente en el rendimiento de la instalación. 4.1.4.1.- Problemas y factores. Los principales problemas encontrados en el funcionamiento de los depósitos son: - Pérdidas de rendimiento por excesivas pérdidas de calor generadas por un aislamiento defectuoso o por flujo inverso durante la noche. - Pérdidas de rendimiento por la aparición de caminos preferentes del fluido, debidos a un diseño defectuoso de las conexiones de entrada y salida. - Degradación del tratamiento de protección interior y perforación del tanque por corrosiones de las paredes internas. Los problemas de corrosión se producen por efecto del exceso de temperatura, la aparición de pares galvánicos y por oxígeno y sales disueltas en el agua. Los factores que más influyen en el funcionamiento de un acumulador solar son los siguientes:Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 26 -
Memoria. - La estratificación es la distribución vertical de temperaturas del agua que favorece el rendimiento. - La circulación interior será tenida en cuenta en el diseño de las conexiones de entrada y salida del acumulador. - Las pérdidas de calor deben aislarse correctamente. - La mezcla se produce por la alta velocidad del agua al entrar y/o salir del depósito y siempre perjudica las prestaciones de la instalación. 4.1.5.- Subconjunto de termotransferencia. El subconjunto de termotransferencia está formado por aquellos elementos de la instalación encargados de transferir la energía captada en los colectores solares hasta el depósito de acumulación de agua caliente sanitaria. Entre los elementos que pertenecen a este grupo está: - El intercambiador. - Las conducciones. - El fluido caloportador. - Otras piezas encargadas del transporte del calor y de su control y seguridad durante su transporte (válvulas, bombas de circulación, vaso de expansión, etc.). Según el sistema de termotransferencia las instalaciones se clasifican en dos grupos, los de transferencia térmica directa e indirecta. Nuestro caso que es el más común, será de sistema indirecto, esto implica que existe un intercambiador térmico tal que el fluido del primario no está en contacto con el agua caliente sanitaria. Fig. 11.- Sistemas (a) directo y (b) indirecto. La decisión de optar por un sistema de circulación indirecta se basa en los problemas que presentan los sistemas directos, como son la necesidad de usarAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 27 -
Memoria. materiales que no contaminen el agua en el circuito de colectores, con el consiguiente riesgo de congelación (al no poder añadir anticongelantes al fluido), un mayor riesgo de vaporizaciones, incrustaciones y corrosiones en el circuito, además del hecho de que todo el circuito, incluidos los colectores, trabajaría a la presión de la red, hecho que no suele ser posible por una gran parte de los colectores. En cualquier caso existen restricciones de tipo legal para que el agua de consumo no pase a través de los colectores. Al decantarnos por un sistema indirecto hemos de disponer de un elemento que separe el circuito primario del secundario, haciendo que estos sean independientes, esto ocurre por ejemplo en instalaciones de agua caliente sanitaria en las que no queremos que el agua sanitaria pase por los colectores para evitar sobrepresiones en los colectores, riesgos de heladas, corrosiones, incrustaciones, etc., dicho elemento es el intercambiador. En contra de su colocación está: - La pérdida de rendimiento del sistema, ya que es necesaria una diferencia de temperaturas entre los líquidos primario y secundario de 3 °C a 10 °C, que hace que los colectores deban funcionar a una temperatura superior a la del fluido secundario. - Además, supone en una elevación del coste de la instalación, ya que junto a su propio coste hay que añadir el de una serie de elementos que lo acompaña necesariamente. Intercambiador. Al decantarnos por un sistema de termotransferencia indirecto es obvia la necesidad de un intercambiador de calor, que transfiera la energía almacenada en el líquido del circuito primario al líquido del secundario. Los parámetros que definen a un intercambiador son básicamente el rendimiento y la eficacia de intercambio. Las características más importantes que se suelen considerar son: - Eficacia > 0,7. - Rendimiento ≥ 95 %. - Superficie útil de intercambio: La superficie útil de intercambio para el calentamiento del agua del acumulador suele estar comprendida entre 1/5 y 1/3 de la superficie útil de los colectores. Pero para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, los C.T.E. aconsejan una relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. Conducciones. Los posibles materiales a usar en las conducciones o tuberías son: el cobre, el acero galvanizado, el hierro negro y los plásticos. El cobre es el material más aconsejable por tener unas altas prestaciones en cuanto a resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad e inocuidad, además de ser económicamente muy competitivo. Será el material que utilizaremos en la mayor parte de la instalación. Por otra parte, las uniones de los grupos de captadores a las tuberías del circuito primario deben realizarse de modo que las dilataciones del material no produzcan esfuerzos en los puntos de unión, por ejemplo, mediante la utilización de tubos flexibles de malla de acero inoxidable. Bien es sabido, que el aceroAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 28 -
Memoria. galvanizado, si bien es muy utilizado en fontanería tradicional, no puede usarse como material en el circuito primario pues se deteriora su protección a temperaturas superiores a los 65 ºC. No obstante, como comentaremos más adelante, las únicas marcas encontradas de tubos flexibles ofertan el acero como material de sus tuberías, justificando que la composición de dichos aceros es suficientemente resistente a tales temperaturas y a mayores. Si hubiera dudas por el técnico encargado de llevar a cabo esta instalación, se sugiere la búsqueda y cambio de los mismos por otros cuya composición sea la de cobre, tal variación afectará a las pérdidas previstas en este proyecto pero se solventaría ampliamente con la utilización de una bomba de potencia mayor, algo que ya se supone no obstante en el presente proyecto. Fluido caloportador. Es el encargado de pasar a través de los colectores y absorber la energía térmica de estos para luego transferirla en el intercambiador al circuito secundario. Habitualmente son cuatro los tipos de fluidos que podemos utilizar: - Agua natural. - Agua con adición de anticongelante. - Fluidos orgánicos. - Aceites de silicona. La solución más generalizada, sobretodo por las latitudes donde nos movemos, es la de agua con anticongelante, fluido caloportador que circulará por el circuito primario, siendo el mismo una mezcla química de agua con un determinado tipo de anticongelante. Este agua podrá ser de la red de suministro, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada, aquí en León no hay ningún problema para que el uso sea de la red. La base a considerar suele estar entre propilenglicol o de etilenglicol. Hay que tener en cuenta las diferencias de las propiedades físicas que va a haber entre el agua normal y nuestro fluido caloportador, como ya dijimos, de viscosidad, dilatación, estabilidad, calor específico o temperatura de ebullición. En cualquier caso hay que recordar que debido a la toxicidad del anticongelante, la legislación nos obliga a asegurar la imposibilidad de mezcla entre el fluido caloportador y el agua de consumo. Este será el principal motivo por el cual nuestro circuito primario será independiente del circuito secundario y por el cual tampoco estará conectado libremente a la entrada de agua de la red, para compensar posibles pérdidas, se considerará un sistema de llenado a través del vaso de expansión cerrado (que se encontrará en la zona de aspiración de la bomba junto a la salida del circuito primario del acumulador) y un sistema de vaciado. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos reflejados en los C.T.E. Además la normativa también nos dice que el fluido caloportador tendrá un calor específico no inferior a 3 kJ / kg · ºK (0,72 kcal / kg · ºC), en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada en la zona, con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas (hecho que cumplen adecuadamente cualquiera de los dos compuestos antes mencionados), para la provincia de LeónAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 29 -
Memoria. la mínima histórica es de -18 ºC, por lo que deberemos calcular la cantidad de anticongelante para -23 ºC. Válvulas. En la futura instalación se prevé la instalación de diferentes válvulas que ayudarán a una regulación y transporte adecuado del circuito primario de la instalación. Cabe señalar: - Válvula / llave de aparato / grifo. Tipo de válvula o llave terminal que puede ser: - De asiento (modelo de uso más común). - De discos cerámicos (cada vez más comunes). Aquí la utilizaremos en el sistema de vaciado de la instalación. - Válvula / llave de paso y corte. Tipo de válvula cuya función evidente es la de cortar los circuitos. Pueden ser: - De asiento. - De compuerta. - De bola. - Válvulas de nivel. Tipo de válvula colocada en el interior de los depósitos que cortan la entrada del agua cuando ésta ha llegado a un cierto nivel. - Válvula de retención. Tipo de válvula conocida normalmente como “antirretorno”, se suele colocar en las entradas de los acumuladores para evitar el reflujo de agua. Bomba de circulación para A.C.S. Responsable de vencer la resistencia que opone el fluido a su paso por el circuito. Entre los diferentes tipos de circuladores (alternativos, rotativos y centrífugos) se ha optado por los centrífugos. En instalaciones de un considerable tamaño es recomendable la instalación de otra bomba idéntica y en paralelo con ésta para evitar la parada de la instalación por avería o mal funcionamiento de la bomba, en esta instalación no consideramos necesario tomar esta medida. Las bombas de más de 1,5 kW de potencia y las válvulas automáticas de diámetro mayor que ¯n 20 deberán protegerse por medio de filtros de malla o tela metálica situados aguas arriba del elemento a proteger. En los otros casos, se dispondrá de un filtro en cada circuito independiente, de paso de malla adecuado para proteger, entre otras, las válvulas de regulación de las unidades terminales (R.I.T.E.). Vaso de expansión. Compensa los cambios de volumen de fluido de trabajo ocasionados por la dilatación térmica y sirve, también, para mantener la presión en el circuito, impidiendo la introducción de aire en éste cuando el sistema vuelve a enfriarse. El procedimiento de su actuación es muy sencillo, al elevarse la temperatura del agua (en nuestro caso fluido caloportante) y, por tanto, la presión ésta empuja la membrana y el nitrógeno de la cámara se comprime hasta quedar equilibradas las presiones. No debe existir ninguna válvula en los tubos que comunican al circuito con el depósito.Ahorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 30 -
Memoria. En nuestro caso por el hecho de emplear un circuito cerrado utilizaremos un vaso de expansión cerrado (R.I.T.E.). Se conectará en la aspiración de la bomba. La altura en la que se situará será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario (C.T.E.). Fig. 12.- Vasos de expansión. Por ser un vaso de expansión cerrado incorporará un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan los Códigos Técnicos o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas, que será nuestro caso, en cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito (situación que por lo que sabemos no se dará), o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento, condición que ya sabemos que cumplimos. Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo. 4.1.6.- Subconjunto de energía principal. En todas ocasiones el agua del acumulador no va a tener la temperatura necesaria para nuestra aplicación, es pues necesario dotar a la instalación de un sistema de apoyo que aporte la energía necesaria para cumplir nuestras necesidades. Las principales opciones que tenemos son: - Aplicar directamente en el acumulador de A.C.S la energía de apoyo. - Situar la energía de apoyo en un segundo acumulador alimentado por el primero. - Situar un sistema de apoyo instantáneo después del acumulador del A.C.S. Nosotros optaremos por el sistema de apoyo en un segundo acumulador debido a que en la propia vivienda ya hay instalado un sistema de este tipo, formado por una caldera y un depósito, (caldera GN1-K UNIT 03 de 30000 kcal / h útiles deAhorro energético en una vivienda mediante la aportación deenergía solar térmica y el uso eficiente de la energía. - 31 -
Glosario de Términos de Energías Renovables (Fundacion Iteada) Letra E
Comparación de Universidades Sustentables
Juan_Criz
Sustentabilidad y Eventos R360 - 11 de junio 2014 USAL, Pilar
Organizacion Universitaria Interamericana Energía Eléctrica. Recurso Sustentable
Maria Guadalupe Avalos Puente

References: Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto