Source: https://www.scribd.com/doc/94096501/Retie-Ver
Timestamp: 2018-02-25 06:14:28+00:00

Document:
Retie Ver
Entre las modificaciones más importantes se resaltan: Exigencia de Certificación a nuevos productos como postes, puerta cortafuego, bandejas porta cables, bombillas compactas, grupos electrógenos, entre otros. La inspección de Instalaciones se obliga para instalaciones de usuario final de más de 10 KVA o que estén en edificaciones de 5 o más unidades de vivienda.
Consulte el texto de la Resolución completa en la sección NORMATIVIDAD del sitio www.minminas.gov.co
Marzo 2006 2 INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS .digitosydisenos.Ministerio de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía Castro Ministro de Minas y Energía Manuel Fernando Maiguashca Olano Viceministro de Minas y Energía Villamizar Luis Eduardo Villamizar Caicedo Director Técnico de Energía David Aponte Gutiérrez Asesor Unidad de Planeación Minero Energética – UPME Carlos Arturo Flórez Piedrahita Director General Alberto Rodríguez Hernández Subdirector de Planeación Energética Toro Francisco de Paula Toro Zea Asesor ISBN: ISBN 958-97750-4-7 Diseño Preprensa e Impresión: www.C.com Bogotá D.
El Ministerio de Minas y Energía. dirijan. previniendo. Transmisión. lo cual redundará en la reducción de costos a los usuarios por la prevención de accidentes. tales como los fabricantes y quienes comercialicen dichos productos. presenta este documento que en forma sencilla y clara expone las disposiciones del RETIE con el ánimo de facilitar la comprensión su contenido y promover la seguridad de las instalaciones eléctricas. minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. como a las instalaciones ya terminadas. construyan. El Reglamento debe ser observado por las personas que de una u otra manera estén involucradas con estas instalaciones. Transformación. El RETIE se aplica a toda instalación eléctrica nueva. cuyo objeto es establecer las medidas que garanticen la seguridad de las personas. hagan interventoría o emitan dictamen de inspección de las instalaciones.UPME. Distribución y Utilización de la energía eléctrica. sin dejar de exigir que las instalaciones se construyan cumpliendo los estandares de seguridad requeridos. y la preservación del medio ambiente. disminución de manteniento correctivo y menor reposición de productos defectuosos. los organismos de certificación de productos o de inspección de las instalaciones. LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO Ministro de Minas y Energía INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 . con el apoyo de la Unidad de Planeación Minero Energética . la vida animal y vegetal. Para probar el cumplimiento del RETIE se utiliza el mecanismo de certificación de la conformidad. ampliación y remodelación de la misma que se realice en los procesos de Generación.PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN El primero de mayo de 2005 entró a regir en Colombia el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE RETIE. que permiten optimizar costos y madurar los sistemas de verificación del cumplimiento del mismo. así como a algunos productos de mayor utilización en las instalaciones eléctricas. El Reglamento establece DISPOSICIONES TRANSITORIAS. las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica. que se aplica tanto a los productos que el RETIE le establece requisitos obligatorios. diseñen.
transmisión. las normas de electrotecnia siempre han estado enfocadas a estos objetivos: • Protección de la vida y los bienes materiales. o tratar exclusivamente de ellas”. embalaje. proceso o método de producción. en la generación. distribución y utilización. otros argumentos podrán ser considerados obstáculos innecesarios al comercio. • Proporcionar la suficiente seguridad del servicio de electricidad. con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables.¿QUÉ ES UN REGLAMENTO TÉCNICO? La Ley 170 de 1994. y cuya observancia es obligatoria”. Es un Documento que puede incluir disposiciones en materia de terminología. Con relación a la electricidad. comercio. 4 INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS . se acercan a los objetivos legítimos que puede invocar un país. Estos objetivos de las normas de electrotecnia. define un Reglamento Técnico así: “Es un documento en el que se establecen las características de un producto. los procesos y métodos de producción con ellas relacionados. asegurar un servicio de información y consulta permanente de esos reglamentos Los objetivos legítimos que se pueden proteger mediante Reglamentos Técnicos son: • • • • • Protección de la vida y salud humana Protección de la vida animal y vegetal Protección del medio ambiente Prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario Seguridad Nacional Estos son los únicos argumentos que se pueden invocar en un otros reglamento técnico. marcado o etiquetado aplicables a un producto. PAÍS COMPROMISOS DEL PAÍS El país se comprometió con los firmantes de tratados comerciales a: • No crear obstáculos innecesarios al comercio • Cualquier restricción debe referirse a objetivos legítimos y se debe establecer mediante reglamentos técnicos • Notificar los proyectos de reglamentos. símbolos.
distribuidores o importadores de materiales o equipos Unificar las características esenciales de seguridad de productos eléctricos de más utilización.T.C. además de los fabricantes. Para cumplir estos objetivos legítimos. de OMC Fusión Técnico – Legal Compras con base en la calidad Gran desarrollo tecnológico Países subdesarrollados frente a los desarrollados Procesos de normalización NACIONALES • Régimen de derecho privado y cambio de propiedad de empresas del sector eléctrico • Eliminación de obligatoriedad de normas técnicas • Deterioro de la seguridad en las instalaciones y trabajos relacionados • Aumento de accidentes • Alto costo para el país OBJETO DEL RETIE Establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles. el RETIE se basó en los siguientes objetivos específicos: • • • • • • • • Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos Establecer las condiciones para prevenir incendios causados por electricidad Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctricas Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas Establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los diseñadores. tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del Reglamento Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos mencionados expresamente • • • INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5 . previniendo. para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios.ANTECEDENTES DEL RETIE INTERNACIONALES • • • • • • • • Globalización de mercados Integración económica de países Acuerdo sobre O. propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas. minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente. operadores. constructores. mecánicos y de fabricación de equipos.
páneles y armarios para tensión inferior o igual a 1000 V • Tomacorrientes para uso general • Transformadores de potencia • Tuberías para instalaciones eléctricas • Los productos que se instalen en instalaciones eléctricas especiales.CAMPO DE APLICACIÓN DEL RETIE El RETIE se aplica a partir del primero de mayo de 2005 a: • Toda instalación eléctrica nueva • Toda ampliación de una instalación eléctrica y • Toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación. con las excepciones establecidas para las instalaciones que se encontraban en curso a la entrada en vigencia del reglamento. 6 y 7 de la NTC 2050 • Productos usados en redes de lugares con grandes concentraciones de personal Para estos se deben tener en cuenta los requisitos. transformación. distribución y utilización de la energía eléctrica.5 W • Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V • Portalámparas para bombillas incandescentes • Puestas a tierra temporales • Tableros. interventores. Ampliación de una instalación eléctrica: la que implique solicitud de aumento de carga instalad o el montaje de nuevos dispositivos. transmisión. los aislados entre 80 y 1000 V • Aisladores eléctricos • Balizas utilizadas como señales de aeronavegación • Bombillas incandescentes de < 200 W • Cajas de conexión para tensión menor a 260 V • Clavijas eléctricas para uso general • Cintas aislantes • Controladores o impulsores para cercas eléctricas • Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias • Electrodos de puesta a tierra • Estructura de transmisión • Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V • Generadores de corriente • Interruptores automáticos para tensión < a 260 V • Interruptores manuales de baja tensión • Motores eléctricos para tensiones nominales menores a 25 V y mayores a 37. propietarios. Instalación eléctrica nueva: aquella que entre en operación con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETIE. en más del 50% de los ya instalados. constructores o instaladores. prestadores del servicio público de electricidad • Instalaciones de corriente continua mayores o iguales a 50 V y de corriente alterna entre 25 V y 500 kV • Instalaciones eléctricas de frecuencia inferior a 1000 Hz • Instalaciones públicas o para la prestación del servicio público y privadas MAYOR INSTALACIONES TAMBIEN APLICA A L0S SIGUIENTES PRODUCTOS DE MAYOR USO EN LAS INSTALACIONES • Alambres y cables para instalaciones eléctricas. fabricantes y distribuidores de los productos aquí relacionados. equipos y conductores. IGUALMENTE APLICA A: • Remodelaciones de instalaciones eléctricas existentes a la entrada en vigencia del RETIE cuando el cambio de los componentes de la instalación eléctrica sea igual o superior al 80% • Personas que intervienen en la instalación • Diseñadores. 6 INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS . aplicaciones y restricciones establecidas en el Artículo 17 del l Anexo General del RETIE. Capítulos 5. certificadores.
5 0 0 30 mA 0 0 0 Porcentajes Porcentajes de personas que se pueden salvar si la circula corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. ¡Evítela! No permita que deficiencias en la instalación o el incumplimiento de reglas de seguridad lo lleven a la electrocución. pérdida de algún miembro. valores. Energía específica (i2tx 10 -6) Percepciones reacciones Percepciones y reacciones fisiológicas del cuerpo humano. paro cardíaco o la muerte.5 20 mA 7.RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO circuito No permita que el cuerpo humano actúe como parte de un circuito eléctrico. Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas Rigidez muscular. El cuerpo humano sólo puede soportar pequeñísimas cantidades de energía eléctrica sin causarle daño. El paso de corriente eléctrica por cualquier parte del cuerpo se llama ELECTROCUCIÓN. Sensaciones leves en dedos y tendones de los pies Rigidez muscular suave. la energía que circule por allí lo puede matar. hombros y piernas. 10 a 30 15 a 45 40 a 80 70 a 120 Corriente de disparo disparo Hombres Mujeres Niños 6 mA 100 99. en dedos muñecas y codos Rigidez muscular en dedos. que pueda causarle quemaduras. muñecas codos y hombros.5 60 7. circule matar.5 92. 7 INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS .5 10 mA 98. Las mujeres y los niños son más sensibles al paso de la corriente. Sensaciones en las piernas. por esto se deben incrementar las medidas de protección y prevención. 4a8 Efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. dolor y ardor en brazos.
Si está trabajando en áreas propicias al arco eléctrico. La ausencia de electricidad en algunos caso se constituye en un alto riesgo para la vida de las personas. ruptura de aislamientos. exposición inadecuada de elementos energizados. puede someter a tensión partes que frecuentemente están expuestas al contacto de las personas. o incumplimiento de reglas de seguridad en los trabajos eléctricos. Se presenta por cortes del fluido eléctrico o por deficiencias de los aparatos donde se conectan los equipos médicos. falta de encerramientos adecuados. tales como tomacorrientes e interruptores certificados para este tipo de uso. tenga una señalización correcta. incendios o explosiones. riesgos asociados a la electricidad. guarde las distancias de seguridad. conecte a tierra las carcasas de máquinas y equipos. violación de distancias de seguridad. sus causas y su forma de controlarlos. depende la vida de una o varias personas. arco El arco eléctrico se origina por malos contactos. incrementan también se incrementan los accidentes. aísle o recubra partes energizadas. mantenenga las distancias de seguridad y los aislamientos apropiados. utilice conductores y aparatos apropiados y de aislamiento acorde a la tensión y el lugar donde operen. instale cables y aparatos. o defectos del conductor a tierra. especialmente en las instalaciones hospitalarias. Recuerde que de la confiabilidad del servicio. use interruptores diferenciales. interponga barreras a partes energizadas.RIESGOS ELÉCTRICOS La utilización y dependencia de la electricidad. tales como carcasas o cubiertas de máquinas y herramientas. directo El contacto directo con partes energizadas se presenta por negligencia. impericia de las personas que trabajan con equipos o partes energizados. apertura de circuitos con carga. Separe los circuitos. contaminación o cortocircuitos. y el entrenamiento apropiado. haga los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones. máquinas y equipos. indirecto El contacto indirecto se presenta por fallas de aislamiento. Construya circuitos alimentadores con suplencias o plantas de respaldo. 8 INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS . un plano actualizado y aprobado. guarde las distancias de seguridad. Es considerado alta causa de incendios de origen eléctrico. ha generado accidentes por el contacto con elementos energizados. Un deterioro de aislamiento por una sobre tensión o sobre corriente. Haga instalaciones y conecte aparatos o equipos con buenos contactos eléctricos. use las ropas adecuadas. En la medida que las instalaciones aumentan. para evitarlos se deben conocer los principales controlarlos. deficiencias o ausencia de mantenimiento. Pruebe la ausencia de tensión. No desatienda las normas de seguridad. elementos de protección personal y puestas a tierra. e instale buenos sistemas de puesta a tierra.
disponga de señalización. choques con estructuras que soportan conductores energizados. aparato o equipo.RIESGOS ELECTRICOS Las sobrecargas sobrecargas se presentan cuando la corriente supera los límites nominales del conductor. por aumentos de carga sin revisar la capacidad de la instalación. con la dinámica de los vientos. o violación de áreas restringidas Interconecte las puestas a tierra para que permanezcan al mismo potencial. Son los causantes de la mayoría de los incendios de origen eléctrico. Coloque apantallamientos. Use interruptores automáticos con relé de sobrecarga. evite dar pasos largos en sus alrededores. rayos. cortocircuito El cortocircuito se origina por fallas del aislamiento. es peligrosa cuando supera valores que hacen que una cantidad de energía eléctrica circule por el cuerpo humano. fallas del aislamiento. Durante las tormentas evite circular por zonas desprotegidas y suspenda actividades de alto riesgo. deficiencias de la puesta a tierra. Use conductores y soportes con buen aislamiento. sobretensión La sobretensión de paso o de contacto contacto. revise que los soportes resistan los esfuerzos mecánicos a que puede ser sometida la instalación. o daños de soportes de partes energizadas. Recuerde que conductores de calibres más delgados o de materiales alterados. no se acerque al lugar. conexiones con malos contactos y por corrientes parásitas no consideradas en los diseños. si no cuenta con las medidas de protección. Use los conductores certificados y del calibre apropiado. conectores y electrodos de puesta a tierra adecuados. por conductores inapropiados. instale puestas a tierra de baja resistencia. aísle dispositivos que se puedan energizar sujetos al contacto de personas. Exija diseños eléctricos apropiados teniendo en cuenta la exposición a los rayos que presenta el lugar. Utilice las protecciones adecuadas. puntas de captación o pararrayo. vientos fuertes. impericia del personal que manipula las instalaciones. Si hay una parte energizada que esté haciendo contacto con tierra. Se produce por corrientes de falla a tierra. no coloque un interruptor o taco de mayor capacidad que la que soporta el circuito. con dispositivos de disparo para las máximas corrientes del cortocircuito. INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9 . toma cargas electrostáticas que al descargarse hacen que en algunas regiones se tenga la mayor actividad de rayos del mundo. bajantes. Colombia presenta una alta nubosidad que. Rayos: por estar localizada sobre la zona ecuatorial y rodeada de dos océanos. tienen mayor resistencia eléctrica y la corriente los calienta hasta perder el aislamiento y generar un cortocircuito. Use fusibles o interruptores automáticos. recuerde que el instalador responde por los daños que se puedan causar por deficiencias del trabajo.
Recuerde que el ejercicio de las profesiones de los ingenieros. Las instalaciones eléctricas deben ser certificadas tanto por la persona certificadas. Los consejos profesionales de ingeniería. 2. Una deficiencia en las instalaciones eléctricas puede causar accidentes y hasta cobrar vidas. o de redes y electrificación.REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES No permita que su instalación eléctrica la manipule cualquier persona. reparar Evite hacer o reparar usted mismo las instalaciones eléctricas si no está calificado. Recurra periódicamente a personas calificadas para que revisen el estado de su instalación. como por un organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio . dirigida y construida por personas calificadas. No espere a que la instalación falle o se presente un accidente. Los ingenieros electricistas. tecnólogos y técnicos. establecido en la Ley 842 de 2003. Los técnicos electricistas Todos deben contar con matrícula profesional que le autorice ejercer profesional este tipo de actividades. eléctricos. están vigiladas por el Estado. 3. Las personas calificadas por la Ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son: 1. El mantenimiento de las instalaciones eléctricas es propietario administrador. electromecánicos . calificada que las construyó. vigilan que los ingenieros. responsabilidad del propietario o administrador. por generar riesgo social. tecnólogos y técnicos no violen el Código de Ética Profesional. Los tecnólogos electricistas. ¡ Ejecute los correctivos oportunamente ! 10 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES .SIC . eléctricos. Si la instalación no es diseñada. electromecánicos. no tendrá el dictamen de conformidad con el RETIE y por lo tanto el Operador de Red no le podrá dar servicio de energía. de redes y electrificación. de tecnólogos y de técnicos.
IEEE315 Ánodo de sacrificio Equipotencialidad Masa Tierra Tierra aislada Tierra de protecciòn Caja de empalme Conductores de fase Conductor neutro Conductores de puesta a tierra Conmutador unipolar Contacto de corte Contacto sin disparo automático Contacto con disparo automático corte Contacto operado manualmente Dispositivo de protección contra sobretenciones (DPS) DPS tipo varistor Cargador de sobretensiones Empalme Fusible Interruptor automático en aire Interruptor. simbolo general Interruptor con luz piloto. símbolo general Tomacorriente trifásico (arquitectónico) Tomacorriente monofásico (arquitectónico) Central de Generación en servicio Central Hidraúlica en servicio Central Térmica en servicio Calvija de 15 A Calvija de 20 A Detector automatico de incendio Doble aislamiento Extitnor para equipo eléctrico Generador Parada de emergencia Tomacorriente en el piso Subestación Tomacorriente de 20 A Transformador de aislamiento Transformador de seguridad INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 11 .PRINCIPALES SÍMBOLOS ELÉCTRICOS QUE SE DEBEN USAR EN LAS INSTALACIONES Para facilitar la interpretación de las instalaciones eléctricas. ANSI Y 32 CSA Z99. Interruptor unipolar con tiempo de cierre limitado Interruptor bipolar Interruptor diferencial Interruptor seleccionador para AT Interruptor Termomagnético Interruptor unipolar de dos vías Seccionador Tomacorriente. los diseños y planos deben ser interpretación aprobados ejecutados utilizando un lenguaje universal: los símbolos eléctricos aprobados por las internacionales normas internacionales como son la IEC 606117.
prohibición e Color del contraste Blanco Peligro prevención Peligro o prevención Obligación o prohibición prohibición Amarillo peligro Riesgo. SISTEMA TENSIONES NOMINALES CONDUCTORES ACTIVOS MONOFÁSICO MONOFÁSICO TRIFASICO TRIFASICO EN U TRIFÁSICO EN D 240V TRIFÁSICO EN D240/208 /120V 3 fases 4 hilos Negro Negro Naranja Azul TRIFASICO TRIFASICO EN U TRIFASICO TRIFASICO EN D 480. deben ser marcados con los colores de la siguiente tabla.SEÑALES DE SEGURIDAD Las señales de seguridad que encuentre en las instalaciones eléctricas. advertencia. son para respetarlas. 460 ó 440V 2 fases 3 hilos 3 fases 4 hilos Amarillo Azul Rojo 3 fases 3 hilos Negro Negro Azul Rojo No Aplica 3 fases 4 hilos Negro Negro Naranja Café FASES Negro Negro Negro Negro Rojo NEUTRO Blanco Blanco Blanco Blanco Gris TIERRA DE PROTECCIÓN verde Desnudo o verde verde Desnudo o verde verde Desnudo o verde Desnudo verde o verde Desnudo verde o verde Desnudo verde o verde Desnudo verde o verde TIERRA AISLADA erde Verde o verde verde amarillo erde Verde o verde verde amarillo erde Verde o verde verde amarillo No aplica erde Verde o verde verde amarillo No aplica No aplica 12 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . se debe marcar en las partes visibles con pintura. tales como barrajes instalados en interiores. Su objetivo es transmitir mensajes. Si no es posible que el aislamiento del conductor tenga ese color. 460 ó 440V 3 fases 3 hilos Negro Negro Naranja Café No Aplica 120 V 1 fase 2 hilos 240/120V 208/120V 480. peligro no Negro Negro erde Verde peligro Seguridad o ausencia de peligro Blanco Azul Obligación o información Blanco Información CÓDIGO DE COLORES Los conductores aislados y conductores desnudos. los colores de las señales también tienen significados especiales: Color de la señal Rojo Significado Peligro. prohibición Peligro. parada. cinta o rótulo que le permita su identificación.
2 11. si son de media o alta tensión generalmente están desnudos.8 m 5.3 m 1.8 m 2. zonas peatonales sujetas a tráfico vehicular. 500 KV 230/ 220 KV 115 110 KV 66 57. altillos u otros puntos de fácil acceso que presenten o faciliten el acercamiento a puntos energizados o sin aislamiento pleno.45 m NA NA 2. ni construir edificaciones debajo de las líneas o redes de media. Las autoridades de planeación y curadurías deben tener en cuenta que se cumplan estos requisitos al expedir las licencias de construcción.5 KV 44.6 m 5m Si su vivienda tiene ventanas. callejones . ventanas y diferentes áreas.1 m 4. techos.7 m NA NA NA NA 4.6 m 6.6 KV Menor a 1 KV NA NA NA NA 3.8 m 3. Así los de baja tensión estén aislados.8 m 0.8 / 13. Distancia horizontal “B” A muros.8 m 6.3 m 2. tenga especial cuidado co los cables que tiene cerca. impida que personas se acerquen a dichos sitios. proyecciones. Vertical Distancia Vertical “c” Sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2. recurde que la energía eléctrica puede ser mortal ! INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 13 .1 m 3.5 33 KV 13. Para el mantenimiento de sus fachadas. alta o extra alta tensión dedicadas a la prestación del servicio público.1 m 5. Recuerde que el propietario de la instalación o construcción es igualmente responsable por los efectos que allí se presenten. lugares T ipo de distancia y lugares donde se aplica Vertical Distancia Vertical “ a” Sobre techos y proyecciones. pero para que sea efectivo se deben cumplir unas distancias mínimas de seguridad. Distancia vertical “d” A carreteras. independientes de la facilidad de accesibilidad de las personas. Solicite al operador de red instrucciones para minimizar o eliminar los riesgos de electrocución.5 m 2.4 / 7. calles. No espere que sea un accidente el que lo lleve a tomar las medidas.45 m de altura.5 m 8.DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS El aire es un buen aislante. terrazas. así no se presentarán arcos eléctricos ni se pondrá en contacto directo a las personas y animales No se deben violar esas distancias mínimas de seguridad. no manipule varillas. 34. palos mojados o cualquier elemento que lo acerque a la parte energizada recur ecurde ¡ No se confíe. tubos. voladizos. aplica solamente a zonas de muy difícil acceso a personas.6 m 5.
si es aislado debe ser de color verde con rayas amarillas o marcas verdes en los puntos visibles. equivalente a 50 gauss. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: PUESTA • El electrodo de puesta a tierra: lleva la corriente electrodo eléctrica a tierra. puede ser una varilla. Al instalarlo se deben atender las recomendaciones del fabricante y dejarlo completamente enterrado.OTROS ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN TODA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS : Son manifestaciones asociadas a la tensión y corriente eléctrica. En líneas de transmisión. No debe ser de aluminio. Debe acompañar los conductores activos durante todo el recorrido. La mejor forma de prevenir cualquier efecto nocivo es no exponerse durante largos periodos de tiempo a campos que superen los siguientes valores: Intensidades de campo eléctrico de 10 kV por metro Densidad de flujo magnético 0. Su principal objetivo es evitar las sobre tensiones peligrosas. Mínimo 2. cable o placa y debe ser de cobre. sin interrupciones o medios de desconexión.7 m 45º electrodo • Conductor del electrodo de puesta a tierra: debe ser calculado para soportar la corriente de falla a tierra durante el tiempo de despeje de la falla. fleje. tanto para la salud de las personas. Los conectores de puesta a tierra deben ser certificados para ese uso. o acero galvanizado en caliente. El electrodo debe estar certificado para cumplir esa función por lo menos durante 15 años. • Conductor de puesta a tierra de los equipos: debe ser continuo.4 m 0. estos valores no se deben superar aún dentro de la zona de servidumbre y se deben medir a un metro de altura del piso. tubo. como para el sobre funcionamiento de los equipos. si se empalma deben utilizarse técnicas plenamente aceptadas para esto. Los campos electromagnéticos a bajas frecuencias se pueden medir y modelar separadamente en sus componente de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético. por rayos o maniobras. PUESTAS A TIERRA Toda instalación eléctrica cubierta por el RETIE. acero inoxidable o acero recubierto en cobre.5 mili teslas. que decrecen muy rápido con relación a la distancia de la fuente. debe disponer de un sistema de puesta a tierra que lleve a tierra las corrientes de falla o las de descargas originadas por sobretensiones. 14 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . pero aún no se ha demostrado rigurosamente las secuelas que puedan producir. Los campos electromagnéticos han sido objeto de muchas discusiones con referencia sus reales efectos sobre la salud.4 m de longitud. Si es una varilla o tubo debe tener no menos de 2. excepto donde se indique lo contrario.
interruptores y rosetas. Las tomacorrientes de la multitoma deben soportar mínimo 15 amperios y la clavija a carga plena no debe aumentar su temperatura por encima de 30 grados. no las acepte si el cable es de sección con área menor al AWG No 18. Si usa multitomas o extensiones eléctricas. tomacorrientes. No ponga en riesgo su seguridad con productos aparentemente más económicos. Conserve esas etiquetas. Atienda las instrucciones del fabricante del producto sobre los usos permitidos y prohibidos. Por un cable mal aislado. e instalarse de forma que la parte que conecte el neutro quede hacia arriba. Esta información debe estar consignada en la etiqueta que acompaña el producto. deben estar certificadas. alambres y tuberías deben ser certificadas. deben cumplir los requisitos para la aplicación que se prevea.REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR ALGUNOS PRODUCTOS USADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Los siguientes productos deben demostrar mediante Certificado de Producto que cumplen los requisitos exigidos Producto por el RETIE. alambres Los cables. Deben tener polo a tierra. puede producirse un incendio o generarse una descarga eléctrica riesgosa. Las cajas de conexión donde se instalan los tomacorrientes. Atienda las instrucciones de la NTC 2050. Antes de comprarlos e instalarlos. No pueden ser de calibre menor a 0.6 mm y las pestañas donde se colocan los tornillos que sujetan los aparatos deben ser roscadas con rosca 6-32 y profundidad no menor a 1. Las tomacorrientes además de la certificación de producto. quien le inspeccione la instalación se la tendrá que rechazar y no podrá acceder al servicio de energía. o de menor calibre al requerido.9 x 47.5 mm. Las dimensiones mínimas deben ser 101 x 53. INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15 . producto sobre prohibidos. producto. Cerciórese que el circuito donde se va a instalar tenga capacidad para soportar la corriente de todos los equipos conectados. Si no cuenta con los certificados. exija el Certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.9mm. medidores y otros aparatos.
No construya dentro de la franja de servidumbre de las líneas de transmisión ni mucho menos debajo de los cables. que además de quemar el árbol. en las definiciones de uso del suelo cuando establezcan los Planes de Ordenamiento Territorial. La circulación por los patios de las subestaciones está permitido exclusivamente a personal autorizado. La tensión de paso. de aviso a la empresa que presta el servicio para que tome las medidas antes de que se presente un accidente. No siembre árboles que puedan acercarse a las partes energizadas produciendo arcos eléctricos. 16 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . Las oficinas de planeación municipal y las curadurías deberán tener en cuenta las zonas de servidumbre de las líneas y redes eléctricas y no otorgar licencias de construcción en esos espacios. no debe superar los valores establecidos en el RETIE. Las instalaciones de las salas de mando de las subestaciones deben estar libres de materiales combustibles. Si un árbol o construcción está muy cerca de las líneas. de contacto o transferida. POT. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (Subestaciones) Todas las subestaciones eléctricas deben ser cuidadosamente diseñadas para que las corrientes de falla a tierra no causen sobretensiones peligrosas para la salud o la vida de las personas o animales. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN Las zonas de servidumbre de las líneas de transmisión se deben respetar Las autoridades municipales deben tener en cuenta los requerimientos de las zonas de servidumbre para la infraestructura de servicios públicos. Así mismo los proyectos de construcción deberán respetar las distancias mínimas de seguridad a las líneas y redes para obtener la licencia de construcción. Adicionalmente las casas de máquinas deben cumplir la norma NTC 2050 en lo que le aplique. pueden electrocutar a las personas o animales que estén cerca. La empresa que preste el servicio de energía debe negárselo a quien construya invadiendo las áreas de servidumbre .REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN Las centrales de generación también deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
5 66/57. INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17 . debe airearse el lugar • Un operario solo no debe trabajar en un sistema energizado • Quienes trabajan a tensión deben guardar las siguientes distancias mínimas de seguridad: Baja tensión 0.7 5. ignorarlas puede ser fatal.5 kV.0 m Los cables desnudos y partes energizadas aisladas de redes de distribución.2/11.4m 110 y 115 kV 1. que las separan del muro o malla perimetral de protección.FASES TENSIÓN ENTRE FASES (kV) DIMENSIÓN “R” (m) 0.8 kV 0.8/13.5 kV 1.1 3. Los herrajes usados deben ser de diseño apropiado para soportar todas las fuerzas a que estén sometidos y resistir la corrosión durante toda su vida útil. deben guardar las distancias de seguridad establecidas en el Artículo 13º del RETIE.8 m 7.6 a 13.95m 33 y 34. para esto se debe tener en cuenta el ambiente donde se instalen.5 4 4.8m 220 y 230 kV 3.5 115/110 230/220 230/220 500 3 3.5 4. No utilice las mallas de encerramiento de las subestaciones ni las aletas de radiación de los transformadores o los cables de las redes para extender ropa o amarrar animales.2 13.2m 57.4 34. Los sistemas de distribución deben cumplir los lineamientos sobre puestas a tierra consignadas en el Artículo 15º del RETIE.3 Los equipos energizados deben estar localizados respetando las distancias mínimas “R” definidas como zona de seguridad. Las personas que trabajan en redes eléctricas de distribución deben cumplir las siguientes reglas: • Antes de entrar a sitios cerrados.151-7.2 3.1m 44 kV 1. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Se considera instalación eléctrica de distribución a todos los aparatos y circuitos asociados al transporte y transformación de la energía eléctrica con tensiones nominales entre 110 V y 57.5 y 66 kV 1. Tenga en cuenta las señales que aparecen en las subestaciones.
comprobando que estén en condiciones seguras Las empresas distribuidoras de energía. para tensiones ente 1. 18 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . equipos. ocasionando situaciones de riesgo o accidentes: • Los sitios. para tensiones entre 57. para baja tensión • 3 m. según el RETIE se clasifican en instalaciones básicas instalaciones básicas. es responsable del mantenimiento y conservación en buen estado. estas instalaciones deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050 Primera Actualización. para tensiones mayores a 230. especiales e instalaciones provisionales provisionales ovisionales. los elementos de conducción. Las instalaciones para el uso final de la electricidad. El propietario o tenedor de la instalación eléctrica de uso final. comprenden los distintos aparatos de corte y protección. para que no presente riesgos para la salud o la vida de las personas. más allá de las siguientes distancias mínimas: • 40 cm. norma conocida como Código Eléctrico Colombiano. clavijas e interruptores. Además de los requisitos contemplados en el anexo general del RETIE.000 V • 5 m.000 V • 8 m. claros y precisos. para evitar que equipos sean energizados o desenergizados por error y de forma inadvertida.500 y 230. producen una cartilla de seguridad dirigida a los usuarios.000 V Las maniobras en redes de distribución deben cumplir procedimientos lógicos. por eso las personas calificadas que la utilicen deben tener todas la consideraciones y excepciones aplicables a cada caso. tomacorrientes. herramientas de trabajo y los operarios deben cumplir con los procedimientos establecidos • Las áreas de trabajo deben ser delimitadas y debidamente señalizadas • Los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a ellos. Los trabajos de mantenimiento y conservación de la instalación deben ser realizados por personas calificadas.000 y 44. Esta norma no es un manual de diseño. también llamadas instalaciones domiciliarias o receptoras e instalaciones internas. el medio ambiente y la misma instalación.En ningún caso personas no autorizadas podrán acercarse a elementos desnudos energizados. las cajas de empalme o conexión. ¡ Léala y atienda sus instrucciones ! REQUISITOS PARA LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD Las instalaciones eléctricas para el uso final de la electricidad. y pueden estar energizadas por la red de distribución o por una fuente de energía propia.
por lo que siempre deben estar certificados para ese uso especial. Los PRODUCTOS utilizados en estas instalaciones requieren ser certificados con el RETIE. INSTALACIONES INSTALACIONES ESPECIALES Son las contempladas en los capítulos 5 al 7 CAP. No manipule la acometida de la instalación eléctrica. 2: Alambrado y protecciones. 5: Ambientes especiales CAP. solo si están definidos en el alcance de este reglamento. 4: Equipos de uso general. Para garantizar la continuidad del fluido eléctrico en las instalaciones hospitalarias. 3: Métodos y materiales. 1: Definiciones y requisitos generales. esto le puede traer problemas legales INSTALACIONES HOSPITALARIAS Las instalaciones hospitalarias son tan especiales.INSTALACIONES INSTALACIONES BÁSICAS Son las contempladas en los 4 primeros capítulos del Código Eléctrico Colombiano CAP. INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 19 . CAP. En cualquier desastre natural o provocado. se deben instalar circuitos de suplencia y tener un sistema de generación de respaldo. 7: Condiciones especiales. CAP. siempre debe procurarse que los centros hospitalarios cuenten con energía eléctrica. 6: Equipos especiales. CAP. que siempre se debe garantizar la calidad de la potencia y la continuidad del servicio. Los equipos de algunas áreas deben cumplir requisitos muy particulares. Los elementos usados en estas instalaciones deben ser certificados para ese uso. CAP.
debe informar al INGEOMINAS. entre las que se destacan: • Edificaciones donde se tenga alta concentración de personal (más de 10 personas) deben tener un sistema integral de protección contra rayos • La evaluación contra rayos debe realizarse con base en el nivel de riesgo al rayo que presente la zona • Los diseños deben ser realizados por personas calificadas. incorporando buenas prácticas de ingeniería de protección contra rayo • Todos los componentes de la instalación contra el rayo (terminales de captación. Esta entidad le orientará sobre los procedimientos y las personas autorizadas para desmontar y transportar esos equipos con las medias de seguridad apropiadas. lo que hace que se deben tomar medidas especiales. RESIDUOS NUCLEARES Y DESECHOS TÓXICOS Según el artículo 81 de la Constitución Nacional. conocidos como PCB o PCT. Igualmente. 20 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . comuníquele a la autoridad ambiental. ella le recomendará lo que se debe hacer. Si tiene conocimiento que en su instalación existe algún aparato de este tipo. conector y electrodo de puesta a tierra) deben ser adecuados. está prohibida la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y de desechos tóxicos. Si tiene conocimiento de la presencia de esos elementos en aceites dieléctricos de transformadores. Está prohibido el uso de pararrayos radiactivos. La Resolución 189 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYO Por estar dentro de la zona tropical. dicta las disposiciones para impedir la entrada al territorio nacional de residuos peligrosos. no los transporte ni manipule. está prohibido el uso de materiales orgánicos persistentes. como el ASKAREL y los asbestos en las instalaciones eléctricas. bajantes. el país recibe el mayor número de rayos. interruptores de alto volumen de aceite u otros aparatos. Si hay varias bajantes deben estar separadas a más de 10 m y procurando que estén en la parte externa de la edificación PROHIBICIONES.
sin embargo durante este periodo se demostrará el cumplimento del Reglamento con una declaración suscrita tanto por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación eléctrica. le puede acarrear sanciones civiles y penales por falsa declaración.DISPOSICIONES TRANSITORIAS productos oductos. proveedor o comercializador. importador. Cuando se trate de instalaciones básicas para uso final de capacidad instalada menores a 15 KVA y que no se encuentren en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o en edificios con 10 o más sistemas de medida individual. como por el propietario de la misma. el certificado de conformidad se remplazaba por una declaración del fabricante. eléctricas. y sanciones disciplinarias por faltas a la ética profesional INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 21 . será válido para demostrar el cumplimiento del Reglamento. será válida una declaración suscrita por el Propietario y la persona calificada responsable de la Interventoría de la obra eléctrica. el periodo de transitoriedad para el Certificado de Conformidad será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del RETIE. Certificado de Conformidad de los productos Los productos comprendidos en el alcance del RETIE deben contar con el Certificado de conformidad. como por el propietario de la misma de la conexión 3. este requisito es exigible desde el primero de noviembre de 2005. Durante el periodo de transitoriedad comprendido entre el primero de mayo de 2005 y primero de noviembre. Cuando se trate de instalaciones eléctricas para uso final clasificadas como especiales o de instalaciones básicas mayores o iguales a 15 kVA instalados o instalaciones en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o en edificios con 10 o más sistemas de medida individual. lo hace responsable de los riesgos que en la instalación se presenten. 2. Esta declaración de cumplimiento del reglamento. Cuando se trate de instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de energía. expedida por el interventor o la persona calificada que construyó la instalación. No obstante lo anterior. El Certificado de Conformidad de las instalaciones eléctricas Para las instalaciones a las cuales se les aplica el RETIE. durante este periodo de transitoriedad el certificado se reemplazará según el caso por uno de los siguientes documentos: 1. El hecho de declarar el cumplimiento del reglamento sin el uso de los productos certificados. una declaración suscrita tanto por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación eléctrica. deberán ser rechazadas y por tanto no pueden acceder al servicio de energía. transmisores o generadores. en la que debía constar que el producto cumplía los requisitos establecidos. cuando existan como mínimo cinco (5) organismos de inspección de instalaciones eléctricas acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. se hará exigible el certificado de conformidad. Las instalaciones objeto del RETIE que no cumplan este requisito. de uso o propiedad de los operadores de red. en la cual conste que se cumplió el RETIE.
——————————— expedida en ————————. declaro bajo la gravedad de juramento. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE – DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Yo —————————————————————————. cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. cuya construcción estuvo bajo mi responsabilidad. el cual consta de lo siguiente: eléctrica. es el expresado en el plano eléctrico anexo. que la instalación eléctrica de propiedad de ————————————— ———————————— CC o NIT———————————————. Que el alcance de la instalación eléctrica que declaro haber construido. y en general aquellas que requieran reserva por seguridad nacional. debidamente autorizado por mi matrícula profesional No——————————————— —. expedida por el Consejo Profesional——————————————————————. asi como las instalaciones provisionales. 22 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES .) Se exceptúan de este procedimiento las guarniciones militares y de policía. identificado con la CC No. —————————————————————. con matricula profesional No. En constancia se firma en ———————————————————— a los ————————días del mes de——————————— de ———————— ————————————————————————————————————— Firma y C. tecnólogo o técnico). mayor de edad y domiciliado en ———— ———————————————————. que atendí los lineamientos del diseño————————————————— efectuado por —————————————————————— el Ingeniero ———————————— —————. se demostró el cumplimiento de los requisitos que le aplican establecidos en el RETIE (ver formato. que usé los materiales certificados como lo exige el RETIE.C.CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Terminado el periodo de transitoriedad. en mi condición de ———————————————( Ingeniero. Una declaración expedida y firmada por la persona calificada que construyó la instalación eléctrica donde conste que la instalación cumple los requisitos establecidos en el RETIE (ver formato). ubicada en la ———————— ——————————————————— del Municipio o Distrito de——————————————— —————————— . todas las instalaciones eléctricas objeto del RETIE deben contar con el certificado de conformidad con dicho Reglamento. que como constancia de esto anexo copia de los certificados. Esta declaración debe estar avalada mediante el dictamen de inspección emitido por un organismo de inspección acreditado Comercio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio donde conste que. que tendrán un procedimiento especial. inspeccionada y verificada la instalación eléctrica.
El formato debe ser el siguiente: INSTALACIONES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 23 .Todas las instalaciones de uso final de la electricidad deben contar con el dictamen de inspección y verificación del RETIE. cumplimiento del RETIE expedida por un organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.
quienes se consideren afectados podrán adelantar las acciones judiciales que sean del caso y /o comunicar del hecho a las autoridades judiciales y administrativas competentes. Ley 142 de 1994. Ley 446 de 1998 y demás disposiciones legales aplicables. el incumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE se sancionará según lo establecido en la Legislación Colombiana vigente. 24 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES . Antes y después de la desenergización se deben tomar las medidas necesarias para evitar un accidente. dejando disponibles los documentos que muestren tales modificaciones. con el propósito que se desenergice la instalación comprometida. por el Decreto 3466 de 1982. Cuando se realicen modificaciones a la instalación destinadas al uso final de la electricidad. RÉGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Resolución CREG 108 de 1997 y demás normatividad aplicable. comercializadores. demás normas que la modifiquen. Si el propietario de cualquier tipo de instalación eléctrica no corrige la condición de alto riesgo. por las leyes que reglamentan el ejercicio profesional (Ley 842 de 2003 ) y demás disposiciones legales aplicables. el propietario o administrador del inmueble donde esté la instalación debe velar porque las modificaciones las hagan personas calificadas y documentar las modificaciones. aclaren. o sustituyan y demás disposiciones legales aplicables.REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS En todas las instalaciones eléctricas de uso final objeto de este reglamento. • Los Organismos Acreditados por lo dispuesto en los Decretos 2153 de 1992 y 2269 de 1993 y demás disposiciones legales aplicables y normas que lo modifiquen. • Los usuarios de conformidad con lo establecido en el Decreto 1842 de 1992 “Estatuto Nacional de Usuarios de los servicios públicos domiciliarios”. Las revisiones se harán máximo cada 5 años para instalaciones hospitalarias y 10 años para las demás. adicionen o sustituyan. Si las modificaciones comprometen más del 50% de la instalación. En caso que la instalación presente alto riesgo para la salud o la vida de las personas. así: • Las Empresas de Servicios Públicos por el Régimen establecido en la Ley 142 de 1994. se debe dar aviso inmediato al operador de red. • Los productores. • Las personas calificadas. proveedores e importadores. se verificará el cumplimiento del RETIE en forma periódica. se considera una nueva instalación y debe certificar el cumplimiento del RETIE.
Documents Similar To Retie: Cartilla pràctica
infocables_edicion_8
to Tecnico RETIE
GUIA N°2 DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES
lLAB 3 PAULA ANDREA
Resolucion180466 Retie Nuevo
40056 Trabajo sobre instalacions electricas residenciales y las normasl retie
Retie Jul 25 2014
Procedimiento Para Realizar Empalmes Con Alambre
Retie y Ntc 2050 Www.certificamossa.com Cel.3113838053 Retilap Conte
Requisitos de La Norma NTC ISO IEC 17025
Retie Ver will be available on

References: Resolución 
 Artículo 17
 Artículo 13
 Artículo 15
 artículo 81
 Resolución 
 Resolución