Source: http://docplayer.it/56610795-Timbro-aziendale-timbro-aziendale.html
Timestamp: 2018-09-25 11:45:23+00:00

Document:
TIMBRO AZIENDALE TIMBRO AZIENDALE - PDF
Download "TIMBRO AZIENDALE TIMBRO AZIENDALE"
2 In data / /, alle ore circa il/i sottoscritto/i UUPG, appartenente/i all Organo di Vigilanza in intestazione, ha/hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere: (denominazione e localizzazione del cantiere) COMMITTENTE: CSE: NO SI DITTA CONTROLLATA 1 AFFIDATARIA ESECUTRICE Attività svolta: Ragione sociale sede legale a: ( ), via, n. Codice Fiscale: TIMBRO AZIENDALE Partita IVA Datore di Lavoro: Presente al sopralluogo: Qualifica Addetti in cantiere: Eventuali dichiarazioni: DITTA CONTROLLATA 2 AFFIDATARIA ESECUTRICE Attività svolta: Ragione sociale sede legale a: ( ), via, n. Codice Fiscale: TIMBRO AZIENDALE Partita IVA Datore di Lavoro: Presente al sopralluogo: Qualifica Addetti in cantiere: Eventuali dichiarazioni: DITTA CONTROLLATA 3 AFFIDATARIA ESECUTRICE Attività svolta: Ragione sociale sede legale a: ( ), via, n. Codice Fiscale: Partita IVA TIMBRO AZIENDALE Datore di Lavoro: Presente al sopralluogo: Qualifica Addetti in cantiere: Eventuali dichiarazioni: NOTE DEGLI UUPG: Luogo Firma del/i verbalizzante/i UUPG Firma/e della/e persona/e ricevente/i (CSE, capocantiere, preposto, altri) 47
3 Allegati: Allegato 1: esame richiesta documentazione Allegato 2: lista di controllo impianti elettrici ALLEGATO 1 - ESAME/RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE Il/i sottoscritto/i UUPG... nel corso del sopralluogo ha/hanno consultato sul posto oppure richiesto i seguenti documenti, come di seguito indicato. Documento Originale Consultato sul posto Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico e dell eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, complete dei relativi allegati obbligatori (art. 7 NO NO del DM 37/08) a) relazione con tipologia dei materiali utilizzati NO NO Note Richiesta di consegna Data e ora di consegna Modalità e luogo di consegna b) schemi di impianto (unifilare e planimetrico) c) copia del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali Attestazione di avvenuta spedizione della dichiarazione di conformità alla AUSL ed all INAIL ex-ispesl (denuncia dell impianto ex art. 2 DPR 462/01) Valutazione del rischio di fulminazione, come previsto dalla norma CEI EN (CEI 81-10/2 art.5.2) Verbale della verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 (a due anni dalla data della dichiarazione di conformità) Registro dei controlli periodici (CEI 64-17) 48
4 ALLEGATO 2 - IMPIANTI ELETTRICI 1. TIPOLOGIA DEI CAVI ELETTRICI E CONDIZIONI DI POSA 1.1 I cavi utilizzati per posa mobile sono di tipo multipolare con guaina, resistenti all acqua ed alla abrasione e mantenuti in buone condizioni (integrità delle guaine e dei pressacavi)? (N.B. possono essere usati solamente i cavi tipo: H07RN-F, H07RN8-F, H07BQ-F - rif. CEI 64-8/7 art ; tab.2) SI Per la posa fissa sono stati usati cavi multipolari con guaina? (N.B. i cavi con isolamento e/o guaina in PVC non possono essere installati/smontati a temperature 5 C - rif.cei 64-8/5 art ) I cavi a posa fissa sono posati sollevati da terra o in tubazioni interrate/ protette dal passaggio di uomini e mezzi? (riferimento nromativo. CEI 64-8/7 art ) I cavi a posa mobile sono posati in modo da essere sottratti, per quanto possibile, a danneggiamenti meccanici? (riferimento normativo CEI 64-8/7 art ) PUNTO DI CONSEGNA DELL ENERGIA ELETTRICA 2.1 Il cavo che collega il contatore al primo quadro di cantiere è di tipo multipolare e idoneo in relazione alla posa, di tipo fisso? (riferimento normativo. CEI art.5.2-tab.2 ) il cavo, se di lunghezza superiore a 3 m, è protetto da un idoneo interruttore magnetotermico, installato presso il quadro contatori? (riferimento normativo:cei 64-8/4 art ); 2.3 Se ci sono masse a valle, è presente una protezione differenziale? (riferimento normativo: CEI 64-8/4 art e CEI 64-8/7 art ); 3. QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE 3.1 I quadri elettrici sono di tipo ASC? ( come definiti dalla norma EN CEI ) (riferimento normativo:cei 64-8/7 art ) 3.2 Le prese a spina aventi corrente nominale fino a 32 A, sono protette da interruttori differenziali con Idn=0,03 A? ; (riferimento normativo: CEI 64-8/7 art ) 3.3 Il nodo di terra del quadro elettrico principale è collegato ad un dispersore intenzionale (picchetto) o naturale (fondazioni c.a. )? (riferimento normativo: CEI 64-8/5 art ); a. ubicato nelle vicinanze del quadro stesso; b. collegato al quadro con un conduttore ( sez. min. 16 mm /5, tab. 54A) posato in modo da prevenire ogni danneggiamento meccanico, anche in relazione agli sviluppi del cantiere; c Al nodo di terra del quadro o al dispersore sono collegate (con cavo 1x16mm 2 ) anche le seguenti masse estranee del cantiere? (riferimento normativo: CEI 64-8/4 art ; a. fondazioni del cemento armato; b. colonne e strutture metalliche in contatto con i ferri di armatura del c.a. c. altre strutture metalliche aventi resistenza verso terra < 200 Ώ; 49
5 4. APPARECCHI/QUADRI INSTALLATI A VALLE DEL QUADRO GENERALE 4.1 Anche i quadri elettrici secondari sono di tipo ASC? (riferimento normativo: CEI 64-8/7 art ) 4.2 Gli avvolgicavi con prese incorporate rispondono alle norme CEI EN 61316? (riferimento normativo CEI art. 8.3) 4.3 In cantiere sono usate solo prese di tipo industriale aventi: a. grado di protezione minimo IP44; b. grado di protezione minimo IP66 per le giunzioni presa/spina soggette ad immersione, anche parziale (riferimento normativo: CEI art. 8.2). 4.4 Gli apparecchi portatili, dotati di spina di tipo domestico, sono posizionati/utilizzati esclusivamente in punti protetti da polvere/pioggia e urti? (riferimento normativo CEI art. 8.1) 4.5 Nei luoghi definiti conduttori ristretti sono utilizzati sistemi SELV o con alimentazione da trasformatore di isolamento? (riferimento normativo CEI 64-8/7 art ); 4.6 nei casi in cui sia necessario proteggere la gru o i ponteggi dalle scariche atmosferiche sono state predisposte calate e dispersori idonei? (riferimento normativo - D.Lgs. 81/08 art. 84 ); 5. PROVE E MISURE ESEGUITE NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO: 5.1 Il gruppo elettrogeno fisso ha le seguenti caratteristiche?: (riferimento normativo CEI 64-8/4 art ) a. il morsetto di neutro è collegato alla carcassa del gruppo stesso ( sistema TN); b. la carcassa del gruppo è collegata a terra; c. la sezione del collegamento carcassa-dispersore è almeno 16 mm 2 (riferimento normativo: CEI 64-8/5 art ); d. le utenze alimentate dal gruppo elettrogeno sono protette da interruttori differenziali come per la rete elettrica ordinaria (riferimento normativo CEI 64-8/7 art ); 5.2 i piccoli gruppi elettrogeni trasportabili sono eserciti con il sistema di protezione separazione elettrica? (apparecchi collegati tra loro e alla carcassa del gruppo ma non collegati a terra; riferimento normativo: 64-8/4 art ); 5.3 Prove di continuità tra dispersore e le seguenti masse e masse estranee: Le seguenti masse e masse estranee devono essere collegate al conduttore di protezione / equipotenziale (riferimento normativo: CEI 64-8/4 art ) : Prove degli interruttori differenziali con tasto di prova e strumento appropriato:devono essere resi efficienti o sostituiti i seguenti interruttori differenziali (riferimento normativo D.Lgs. 81/08 art. 80)
6 5.6 La resistenza di terra, misurata con il metodo anello di guasto / caduta di tensione, è pari a:..ώ; Note ed osservazioni: NOTA BENE: Le prove di cui ai punti. non sono state eseguite in quanto non era presente l installatore incaricato dalla Ditta. Firma per ricevuta.. L UPG... 51
Impianti elettrici nei cantieri 1. Generalità L'insieme dei componenti elettrici, elettricamente dipendenti, installati all'interno dell'area delimitata dal recinto del cantiere costituiscono, secondo
Guida agli impianti elettrici nei cantieri (seconda parte)
Guida agli impianti elettrici nei cantieri (seconda parte) Pubblicato il: 10/09/2004 Aggiornato al: 10/09/2004 di Gianluigi Saveri L impianto di terra deve possibilmente essere unico per evitare, in presenza
GLI IMPIANTI ELETTRICI nei cantieri edili
GLI IMPIANTI ELETTRICI nei cantieri edili Ing. Salvatore Lo Vullo 1 2 3 4 5 6 Cantiere luogo complesso Il cantiere Negli ambienti ordinari l'impianto elettrico termina alle prese a spina, perché la parte

References: art. 2
 art.5
 art.5
 art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 84
 art. 80