Source: https://www.slideserve.com/seth-emerson/locales-de-venta-de-gas-licuado-de-petroleo-elizabeth-cordova-hurtado
Timestamp: 2018-09-21 18:53:08+00:00

Document:
PPT - LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO PowerPoint Presentation - ID:6869104
LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO PowerPoint Presentation
LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO
<iframe src="https://www.slideserve.com/embed/6869104" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO - PowerPoint PPT Presentation
By seth-emerson
LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO 19 de abril del 2010. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE PETRÃ“LEO aprobado por D.S. 027-94-EM Modificado por el D.S. 065-2008-EM. TÃ­tulo I (D.S. 027-94-EM)
PowerPoint Slideshow about 'LOCALES DE VENTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO ELIZABETH CORDOVA HURTADO' - seth-emerson
ELIZABETH CORDOVA HURTADO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO aprobado por D.S. 027-94-EMModificado por el D.S. 065-2008-EM
Título I(D.S. 027-94-EM)
Artículo 1o.- El presente Reglamento se aplicará a nivel nacional, a las personas naturales y jurídicas, que realicen la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las cuales deberán prevenir todo hecho que cause o pueda causar daño a las personas o a la propiedad. En todo caso deberán cumplir las normas mínimas de seguridad que se establecen en el reglamento.
La seguridad efectiva se obtendrá a través de un cuidadoso diseño, construcción mantenimiento, y operación de las instalaciones y equipos, labores que deberán realizarse de acuerdo a prácticas reconocidas de ingeniería.
Modidfican el artículo 80º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Los locales de venta de GLP deberán estar ubicados en tal forma que las actividades de abastecimiento y despacho y en general todas las actividades propias de su funcionamiento, no constituyan peligro para la salud y la vida, para el local y para las actividades circundantes y viceversa
La cantidad máxima de GLP que puede ser almacenado en locales de venta con techo será de 5,000 kg
Sobre el área de almacenamiento de cilindros con GLP no deben existir pisos superiores.
Los locales de venta de más de 300 kg. De capacidad de almacena- miento de GLP deberán contar con agua de C.I. De acuerdo al cuadro del articulo 3
La capacidad máxima de almacenamiento de cilindros con GLP será de 50,000 kg..
En una inspección para determinar la cantidad de GLP existente se considerará que todos los cilindros está llenos.
La cantidad de GLP determinada en esta forma podrá ser hasta un 20 % superior a la capacidad autorizada del local.
Modidifican el artículo 80º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Modidifican el artículo 81º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
En los locales esta prohibido fumar usar fósforos o encendedores y utilizar cualquier artefacto, maquinaria o herramientas o elementos que puedan causar o producir fuegos chispas o temperaturas peligrosas. También está prohibido hacer reparaciones o cualquier otra actividad que involucre riesgos de incendios… para cualquier mantenimiento o reparación es necesario retirar todos los cilindros del local.
El local debe estar limpio y en orden. Se debe evitar la acumulación de materiales y desperdicios.
Se impedirá al acceso del público al área de almacenamiento
Las vias de acceso al área de almacenamiento, sean principales o de acceso, deberán mantenerse despejadas y libre de obstrucciones.
Ningún vehículo motorizado podrá ingresar dentro de un local de venta de glp con techo
Para locales de venta sin techose permitirá el ingreso de vehículos motorizados que cuenten con matachispas, únicamente para las actividades de carga o descarga de cilindros. Opcionalmente se permitirá que los medios de transporte en cilindros permanezcan estacionados dentro del establecimiento siempre y cuando no estén cargados de cilindros, se estacionen orientados hacia la salida. Mantengan una distancia no menor a 10 metros al área de almacenamiento y no obstruyan las operaciones de los bomberos en casos de emergencia.
FALTA INDEPENDIZACION CON LA VIVIENDA POSTERIOR
VIA DE ACCESO DESPEJADA
DISTANCIA DE LOS CILINDROS A LA PARED
CADENA PARA EVITAR EL ACCESO A LA ZONA DE ALMACENAMIENTO
Modidfican el artículo 82º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Se deberá mantener en lugares visibles letreros permanentes con la leyenda “GAS LICUADO NO FUMAR NI ENCENDER FUEGO” e “iNFLAMABLE”, las letras serán de al menos 15 cm de alto y de color rojo con fondo blanco. Además se colocarán carteles en partes visibles al público conteniendo la cartilla de seguridad.
Modidfican el artículo 83º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
En caso de no contarse con medios especiales de apilamiento de cilindros, tales como parihuelas u otros sistemas aprobados por el presente reglamento, el almacenamiento de cilindros llenos o o vacíos se hará solamente en posición vertical, apoyados en sus base y hasta un máximo de dos niveles.
El almacenamiento de los cilindros de 45 kg. Llenos o vacíos se hará en un solo nivel.
En los lugares de almacenamiento con capacidad mayor a 2,000 kg. de GLP o más se harán grupos no superiores a 2000 kg. Dejando pasillos de por lo menos dos metros de ancho entre grupos.
La densidad media total de los almacenamientos, considerando exclusivamente las áreas de almacenamiento y pasillos, será como máximo 200 kg de GLP/m2
Modidfican el artículo 85º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
No se permite la presencia de menores de edad dentro del local de ventas.
El personal debe estar capacitado, entrenado y provisto de los medios adecuados para:
Efectuar operaciones de carga, descarga y manipulación de cilindros en forma segura. Para lo cual deberá contar entre otros con guantes, zapatos de seguridad y ropa industrial (material antichispa).
Detectar, controlar y eliminar las fugas de GLP que se puedan presentar.
Prevenir accidentes por actos o condiciones inseguras.
Emplear el extintor en caso de incendio.
Aplicar agua a los cilindros con GLP expuestos al fuego.
Conocer las propiedades físico químicas del GLP.
Los medios de protección deberán ser revisados permanentemente por el operador del local de venta de GLP.
El entrenamiento debe considerar prácticas donde se simulen ocurrencias de incendio u otros siniestros.
La frecuencia de la capacitación del personal que labora en los locales de venta de GLP deberá ser anual y acreditada mediante un carné de capacitación emitido por una planta envasadora de GLP.
Modifican el artículo 86º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
En los Locales de Venta, los equipos eléctricos instalados dentro de un área clasificada deberán cumplir lo siguiente
El Área clasificada no se deberá extender más allá de cualquier pared, techo o división hermética.
Modifican el artículo 87º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Todo Local de Venta de GLP deberá contar con el número y tipo de extintores que determine la Norma Técnica Peruana 350.043-1. Como mínimo deberá contar con un extintor de polvo químico seco con una capacidad de extinción certificada de 80BC.
Los extintores deberán contar con la certificación de organismos nacionales o extranjeros acreditados ante el INDECOPI, de acuerdo a la NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-2 y 350.062-3. Alternativamente, se aceptarán extintores listados por UL o aprobado por FM que cumplan con la ANSI/UL 299”.
Modifican el artículo 89º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Los Locales de Venta deberán reunir las condiciones de construcción siguientes:
Las paredes, el piso y el techo interior deben ser construidos de material no combustible.
Pisos no absorbentes en el área de almacenamiento.
Contar con aberturas de ventilación, puertas o ventanas de un mínimo de seis (6) m2 por cada 1000 Kg. de almacenamiento de GLP. No se considerarán para el cálculo de la ventilación aquellas aberturas, puertas o ventanas que al cerrarse disminuyan el área de ventilación o interrumpan el flujo de aire. La distribución de los espacios abiertos deberá permitir una adecuada ventilación de todo el establecimiento.
Los colectores de desagüe no deben tener caja de registro ni otra conexión que tenga salida dentro del Local de Venta de GLP , excepto en ambientes distintos al lugar de almacenamiento de GLP.
El perímetro del área de almacenamiento deberá estar pintado en el piso.
El piso del almacenamiento se encontrará al mismo nivel o sobre el piso circundante; por ningún motivo los cilindros podrán ubicarse dentro, sobre o al lado de un subterráneo, sótano o escalera.
El almacenamiento solo podrá ubicarse en el primer piso del establecimiento, no podrá ubicarse sobre los techos o azoteas.”
Modifican el artículo 90º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Los Locales de Ventas no deberán contar con aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes, ajenos a la actividad de venta de GLP. No se podrá almacenar dentro del Local de Venta otros combustibles líquidos o sólidos, pinturas u otras sustancias peligrosas.
El agua en bidones, los reguladores de presión, mangueras y accesorios para GLP serán permitidos a ser comercializados en los Locales de Venta de GLP:
El almacenamiento de estos tipos de productos deberá cumplir con las siguientes medidas de seguridad:
Estar en un espacio separado de la zona de almacenamiento de GLP que no interfiera con la operación de la brigada de contra incendio o los bomberos en caso de una emergencia.
Exhibirse sobre una estructura de material no combustible.
Señalizarse el ambiente en donde se almacenarán estos productos.
Solo se permitirá la exhibición y comercialización de estos productos.
Esta prohibido realizar el funcionamiento de los reguladores a presión, mangue ras y accesorios de GLP.
Los bidones de agua vacíos deberán ubicarse a no menos de 3m del área de almacenamiento.”
Modifican el artículo 91º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
DISTANCIA MINIMA (EN METROS) DE SEGRIDAD CON CONSTRUCCIONES VECINAS (m.)
En EESS. Gasocentros y establecimientos de venta al publico de GNV la distancia entre paredes internas y la estructura que contiene los cilindros será de 0.5 m
Cuando las construcciones vecinas se utilicen para almacenar combustibles las distancias del cuadro anterior deberán duplicarse o ser superior a 4 metros, considerando la mayor de ellas.
En el caso de EESS, Gasocentros y establecimientos de venta al publico de GNV que expenden GLP en cilindros las distancias de seguridad se aplicarán desde las estructuras que contienen los cilindros a los tks de combustibles, tuberías de ventilación, zanjas de engrase, bombas o áreas de lavado. Los cilindros deberán ubicarse en lugares abiertos dentro de estructuras metálicas máximo de 24 cilindros con adecuada ventilación. Se puede tener máximo dos estructuras de cilindros de 10 kg. No se permitirá racks en las islas de despacho
Además los racks deberán ubicarse a 1.5 m de las aberturas de edificaciones, 4.6 m. de las instalaciones eléctricas que no sean a prueba de explosión y a 3 metros de los colectores de desagüe.
Modifican el artículo 92º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Las distancias desde el área de almacenamiento a líneas eléctricas se indican en el Cuadro que sigue:
Distancia Mínima a Líneas Eléctricas (m)
INCUMPLIMIENTO SOBRE DISTANCIA A LINEAS ELECTRICAS Y EDIFICACION SORE LOCAL DE VENTAS
Modifican el artículo 93º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Las franjas de carga, en caso de contar con plataforma los Locales de Venta, o el material amortiguador para la descarga de los cilindros de 45 kg, pueden ser de madera o material antichispa. Si se usan clavos de acero para sujetarla, sus cabezas deben estar cubiertas con material adecuado antichispa.
Los cilindros vacíos deberán cumplir con todas las disposiciones de seguridad establecidas para los cilindros llenos”.
Modifican el artículo 95º del Reglamento aprobado por D.S. 027-94-EM:
Queda prohibido el llenado de cilindros y/o trasvase de un cilindro de GLP a otro tipo de envase o tanque, en Locales de Venta y en cualquier otro lugar que no sea una Planta Envasadora”.
INCUMPLIMIENTOS MÁS COMUNES
Inexistencia de hidrante en la red pública de agua.
Falta de independencia: acceso conectado a otros ambientes, ingreso de personas ajenas.
No exclusividad: almacena y comercializa otros productos además del GLP.
Ventilación insuficiente: ventilación por debajo del área mínima requerida, sin flujo de aire permanente.
Almacenamiento de GLP bajo nivel del piso.
Instalaciones eléctricas domésticas o convencionales.
No cuentan con extintores de polvo químico seco tipo ABC.
Personal sin capacitación.
Edificaciones por encima de pisos superiores al área de almacenamiento.
toxicidad anestésicos locales -<es un resumen acerca de los principales efectos de los anestesicos
VENTÄ°LATÃ–RDEKÄ° BEBEÄžÄ°N BAKIMI -. ventilatÃ¶rle iliÅŸkili pnÃ¶moninin Ã¶nlenmesi. isÄ± kontrolu. radyant Ä±sÄ±tÄ±cÄ± altÄ±nda Ä±sÄ± kontrolu dehidratasyon aÃ§Ä±sÄ±ndan takip! Ä°nce polietilen
Dra EMMA GUERRERO HURTADO -Cinetica enzimatica. dra emma guerrero hurtado. cinetica quimica. cinÃ©tica quÃ­mica es aquella parte de la quÃ­mica que se encarga de estudiar la velocidad de una reacciÃ³n quÃ­mica y los factores que
2.3. LA VENTA DE TRANSPORTE -. tarifas nacionales e internacionales-1. tarifas nacionales e
EL PROYECTO MATRIZ # 97 -. mÃºsica: â€œ why â€ enigma. origen abiotico del petroleo. â€œlo que nos han enseÃ±ado en la escuela acerca del petrÃ³leo originado a partir de fÃ³siles, es falsoâ€. c. warren hunt
MEKANÄ°K VENTÄ°LASYON MODLARI -. dr. iÅŸÄ±l kÃ¶se. mod. mod; yapÄ±lan solunum desteÄŸinin yÃ¶ntemini tanÄ±mlar. â€œ solunum mod â€ u hasta-ventilatÃ¶r arasÄ±nda Ã¶nceden belirlenmiÅŸ bir iliÅŸkiyi tarif
Elizabeth M. Ozer, Ph.D. Division of Adolescent Medicine, Department of Pediatrics -Theory &amp; planning for behavior change: integrating adolescent preventive services into primary care. elizabeth m. ozer, ph.d. division of adolescent
Docente : Mg.Ing . Elizabeth FernÃ¡ndez G . -Docente : mg.ing . elizabeth fernÃ¡ndez g. calidad en los servicios. principales diferencias
CapÃ­tulo 4: Redes Locales -. rogelio montaÃ±ana departamento de informÃ¡tica universidad de valencia rogelio.montanana@uv.es http://www.uv.es/~montanan/. sumario. tipos de redes. relaciÃ³n del modelo osi con los estÃ¡ndares ieee
Pura Uni ón -Pura uni Ã³n. encuentro zonal con distribuidores. tributacion de los subdistribuidores de gas licuado petroleo (glp). normativa tributaria. resoluciÃ³n nÂº 1087 del 29 de agosto de 1978. resoluciÃ³n nÂº 1110 del 31 de
GNL -. posibilidades en argentina por oscar medina. indice. el gas natural en el contexto energÃ©tico mundial el mercado del gnl a nivel mundial estado del arte en materia de licuefacciÃ³n, transporte y regasificaciÃ³n del gas natural
Elizabeth I Queen of England 1533 - 1603 -Elizabeth i queen of england 1533 - 1603. elizabeth i was the daughter of henry viii and anne boleyn. born in september 1533, she did not have a happy or stable childhood. her mother was beheaded when she
Elizabeth Blackwell -. by: jenny grissom about the life of elizabeth blackwell.
The Crucible Review Game -. this character is rev. parrisâ€™ daughter. a. abigail â€¢ b. ruth â€¢ c. betty â€¢ d. tituba. betty. johnâ€™s wife. a. rebecca b. tituba c. betty d. elizabeth. elizabeth. who
Lucio Anneo Seneca -. seneca nasce a cordova (spagna betica) intorno al 4 a.c. dalla colta famiglia degli annei, di rango equestre (era figlio di seneca il retore). . giunto a roma si dedica agli studi filosofici (suoi maestri lo stoico attalo e
â€œEl Endeudamiento en la GestiÃ³n Financiera de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales â€ Lima, Julio - Noviemb -Republica del peru. viceministro de hacienda. direcciÃ³n nacional del endeudamiento pÃºblico. perÃš.
EL CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL -. docente: oscar isaac ochoa ochoa. el contrato de compra venta
Lost In the Mall by Elizabeth Loftus -. tucker bryant &amp; ellis schirmer. theory &amp; hypothesis. the act of imagining false events led to the creation of false memories. confabulations can be created through suggestions.
TÃ©cnicas de venta. -TÃ©cnicas de venta. octubre de 2010 javier garcÃ­a san vicente www.marketing-hpa.com. 0- conceptos previos. 0-1 aproximaciÃ³n a travÃ©s del pensamiento. cientos de pensadores han abordado el problema del

References: Artículo 1
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 95