Source: http://docplayer.it/6918384-Catalogo-sicurezza-dispositivi-per-sistemi-d-allarme-intrusione.html
Timestamp: 2018-10-17 11:02:44+00:00

Document:
Catalogo. sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME INTRUSIONE - PDF
Download "Catalogo. sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME INTRUSIONE"
1 Catalogo sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME INTRUSIONE
5 Indice 8 centrali via filo 9 48 ingressi ingressi ingressi 21 moduli di espansione 22 centrali via RADIO ingressi Radio 28 tastiere via filo 32 inseritori transponder 36 moduli per combinatori telefonici 40 schede lan 44 touch screen 50 RIVELATORI VIA FILO 58 dispositivi via radio 59 ricevitori 63 tastiere e radiocomandi 65 rivelatori 67 sirene via radio 70 sirene via filo 74 accessori
7 sistemi antintrusione In una moderna abitazione oggi il comfort è essenziale ma la sicurezza delle persone e dei propri beni è imprescindibile. Essere al sicuro da possibili intrusioni quando si è in casa e poter avvisare in caso di pericolo le forze dell ordine, è fondamentale per vivere sereni e in armonia col proprio ambiente. Il sistema di sicurezza he permette di controllare ogni accesso e ogni locale dell abitazione, di avvisare in caso di allarme precisi recapiti telefonici e controllare le varie funzioni da remoto tramite semplici SMS. Inoltre, grazie al terminale grafico che riporta la planimetria dell abitazione e la posizione dei rivelatori di allarme, l uso del sistema di allarme diventa semplice ed intuitivo anche quando l impianto è vasto e complesso. Il sistema permette infine di segnalare anche allarmi tecnici provenienti da rivelatori di fughe di gas, di fughe di acqua al fine di evitare ogni possibile danno all abitazione. Casa, persone e cose sempre al sicuro! 7
8 centrali via filo 8
9 48 ingressi 002SCP8048 Centrale antintrusione 48 ingressi Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8048TB Centrale antintrusione 48 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8048TN Centrale antintrusione 48 ingressi con tastiera 001STLCDFN Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 305 x 215 x 70 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8048TN - 002SCP8048TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 1 Trasformatore (VA) 20 Assorbimento (ma) 70 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 7,2 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 305x215x70 Peso (Kg) 2,7 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN , EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 9
10 002SCP8048 Centrale 48 ingressi. 002SCP8048 è la centrale entry level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 24 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 1 modulo remoto di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 2 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 4 tastiere e 4 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 24 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 48. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 20, collegando sulla linea BUS 2 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 99 codici utente programmabili e 99 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 4 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo come: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Facile (parametri essenziali) Standard (parametri comunemente usati) Avanzata (tutti i parametri disponibili) adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8048 è la soluzione ideale per impianti dove sono richieste alte prestazioni a prezzi contenuti. 10
11 SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64IT 001SGV256IT 001SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8048 Fino a 4 tastiere Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Linea PSTN 001STLCDFN 001SDT SIFLAN o 001SSIP Hub o Switch PC remoto 001STLCDS 001SIR SMR8ICI Fino a 2 moduli espansione ingressi 001SMR804R Fino a 2 moduli espansione uscite PC locale PC locale Linea LAN Modem Router ADSL Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 4 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 2 moduli radio 001SIR215WL 001SRC04WL 11
12 centrali via filo 12
13 96 ingressi 002SCP8096 Centrale antintrusione 96 ingressi Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8096TB Centrale antintrusione 96 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8096TN Centrale antintrusione 96 ingressi con tastiera 001STLCDFN Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 405 x 295 x 90 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8096TN - 002SCP8096TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 1,5 Trasformatore (VA) 38 Assorbimento (ma) 70 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 7,2 / 15 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 405x295x90 Peso (Kg) 4,5 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN , EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 13
14 002SCP8096 Centrale 96 ingressi. 002SCP8096 è la centrale medium level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 48 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 4 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 5 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 8 tastiere e 8 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 48 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 96. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 44, collegando sulla linea BUS 5 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 8 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e i numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Facile (parametri essenziali) Standard (parametri comunemente usati) Avanzata (tutti i parametri disponibili) adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8096 è la soluzione ideale per impianti residenziali dove è richiesta ampia flessibilità e possibilità di ampliamento del sistema in qualunque momento. 14
15 SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64IT 001SGV256IT 001SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8096 Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Fino a 8 tastiere Linea PSTN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale 001STLCDFN 001SDT SIFLAN o 001SSIP PC remoto Hub o Switch 001STLCDS 001SIR SMR8ICI Fino a 2 moduli espansione ingressi 001SMR804R Fino a 2 moduli espansione uscite PC locale PC locale Linea LAN Modem Router ADSL Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 8 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 8 moduli radio 001SIR215WL 001SRC04WL 15
16 centrali via filo 16
17 200 ingressi 002SCP8200 Centrale antintrusione 200 ingressi Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8200TB Centrale antintrusione 200 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato.fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8200TN Centrale antintrusione 200 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi filo espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato.fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 490 x 360 x 90 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8200TN - 002SCP8200TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 2,5 Trasformatore (VA) 52 Assorbimento (ma) 71 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 15 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 490x360x90 Peso (Kg) 5,9 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN , EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 17
18 002SCP8200 Centrale 200 ingressi. 002SCP8200 è la centrale top level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 128 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 14 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 15 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 16 tastiere e 16 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 72 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 200. La centrale prevede a bordo 8 uscite programmabili espandibili a 128, collegando sulla linea BUS 15 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 16 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64IT o 001SGV256IT è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Facile (parametri essenziali) Standard (parametri comunemente usati) Avanzata (tutti i parametri disponibili) adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8200 è la soluzione ideale per impianti residenziali e industriali di alto livello dove sono richieste varie logiche di accesso programmabili alle aree degli impianti. 18
19 SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64IT 001SGV256IT 001SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8200 Linea RS485 Fino a 16 tastiere Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Linea PSTN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale 001STLCDFN 001SDT SIFLAN o 001SSIP Hub o Switch PC remoto 001STLCDS 001SIR SMR8ICI Fino a 2 moduli espansione ingressi 001SMR804R Fino a 2 moduli espansione uscite PC locale PC locale Linea LAN Modem Router ADSL Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 16 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 16 moduli radio 001SIR215WL 001SRC04WL 19
20 Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. DESCRIZIONE Tipo 002SCP SCP8048TN - 002SCP8048TB 002SCP SCP8096TN - 002SCP8096TB 002SCP SCP8200TN - 002SCP8200TB Ingressi base in centrale Espansione ingressi in centrale Ingressi remoti su bus 16 ( *1) 40 (*2) 120 (*3) Ingressi radio Totale ingressi Uscite a relè in centrale Uscite programmabili in centrale Uscite remote programmabili su bus Totale uscite programmabili Aree Scenari Modulo espansione uscite su bus Modulo concentratore radio su bus Inseritori Tastiere Collegamento ai terminali touch screen SI SI SI Chiavi transponder 20 (99 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) Codici installatore Codici utente 20 (99 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) 50 (999 con 001SGV256IT) Radiocomandi Programmatore orario Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale Registrazione eventi 250 (999 con 001SGV256IT) 999 (9999 con 001SGV256IT) 999 (9999 con 001SGV256IT) Combinatore PSTN SI SI SI Combinatore GSM Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM) Sintesi vocale Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT) Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT) Opzionale (001SGV64IT o 001SGV256IT) Numero telefonici Trasmissione allarmi protocollo CONTACT-ID SI SI SI Alimentatori su bus (predisposizione futura) Bus RS Porta di comunicazione USB SI SI SI Uscita LAN Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Controllo da SMS SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) Controllo remoto con guida vocale SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT) SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT) SI (con 001SGV64IT o 001SGV256IT) Programmazione e assistenza remota via internet SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) RTC con batteria tampone SI SI SI ( *1) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 1 modulo remoto di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 2 moduli 001SMR8ICI. ( *2) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 4 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 5 moduli 001SMR8ICI. ( *3) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 14 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 15 moduli 001SMR8ICI. 20
21 moduli di espansione 001SRS485 Amplificatore di segnale per bus RS485 Consigliabile con linee bus aventi lunghezze elevate (maggiori di 400 m) o numerose diramazioni. Dimensioni: 22 x 90 x 55 mm 001SMR8ICI Modulo remoto di espansione 8 ingressi Dispone di 8 ingressi singolarmente programmabili per le centrali: 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS 485 a 4 fili. Dimensioni: 22 x 90 x 55 mm 001SMR8O4R Modulo remoto di espansione 8 uscite Dispone di 8 uscite: 4 uscite relè con contatto selezionabile NC-NO e 4 uscite open collector, per le centrali: 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS 485 a 4 fili. Dimensioni: 22 x 90 x 55 mm 001SEXP8 Scheda di espansione 8 ingressi in centrale Dispone di 8 ingressi singolarmente programmabili per le centrali: 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. Dimensioni: 37 x 63 x 23 mm DESCRIZIONE Tipo 001SEXP8 001SMR8ICI 001SMR8O4R 001SRS485 Tensione di alimentazione (V DC) Collegamento alla centrale Diretto Tramite BUS RS485 Assorbimento (ma) Uscite uscite open collector e 4 uscite relè - Funzionamento uscita open collector - - Chiude verso il negativo - Corrente uscita open collector (ma) Funzionamento uscita relè - - NC o NO selezionabile tramite jumper - Portata contatto relè - - 0,3 A 60 V AC - 1 A 30 V DC Materiale contenitore - Plastico Dimensioni (mm) 37x63x23 22x90x55 Peso (g) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 21
22 centrali via RADIO 22
23 99 ingressi Radio 002SCP6099WL Centrale antintrusione 99 ingressi radio Centrale antintrusione a 99 ingressi radio, 6 ingressi filo; 4 uscite filo; 8 aree per la gestione dell impianto. Incorpora: tastiera capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico con icone di stato impianto, lettore di chiave a transponder, combinatore telefonico PSTN con sintesi vocale e una sirena per interni. Messaggi vocali per uso e gestione del sistema. Dimensioni: 300 x 250 x 65 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP6099WL % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 0,5 Trasformatore (VA) 17 Assorbimento (ma) 100 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 2,2 Materiale contenitore ABS Dimensioni (mm) 300x250x65 Peso (Kg) 1,52 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa R&TTE 99/05/CE, EN , EN , EN , EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 23
24 002SCP6099WL Centrale 99 ingressi radio 002SCP6099WL è una centrale con 99 ingressi radio, 6 ingressi via filo e 4 uscite programmabili. Dispone a bordo di tastiera capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico con icone, lettore di chiave a transponder, combinatore telefonico PSTN con sintesi vocale e di una sirena per interni. Il sistema prevede una linea Bus RS485 sulla quale è possibile collegare fino a due tastiere via filo, due inseritori a transponder, due ricevitori radio addizionali (utilizzabili per migliorare la portata del sistema). Permette inoltre la gestione di 32 radiocomandi, 8 tastiere radio, 20 codici utente e 20 chiavi a transponder. La centrale dispone inoltre di una guida vocale che, grazie ad una serie di messaggi vocali legati ai vari stati ed eventi del sistema, guida l utente nell uso e nella gestione dell impianto. Gli ingressi radio e filo possono essere raggruppati in 8 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da dalla guida vocale, una serie di operazioni di controllo come: interrogazione stato centrale attivazione e disattivazione centrale interrogazione stato alimentazione e fusibili interrogazione memoria eventi interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi interrogazione ed attivazione uscite La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Facile (parametri essenziali) Standard (parametri comunemente usati) Avanzata (tutti i parametri disponibili) adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. E infine prevista una funzione semplificata di autoapprendimento delle periferiche che permette, in caso di semplici installazioni, di effettuare una programmazione rapida, senza PC, con l ausilio della guida vocale. 002SCP6099WL unisce alle caratteristiche professionali delle centrali via filo CP la semplicità d installazione di un sistema via radio; è la soluzione ideale per proteggere adeguatamente ogni tipo di ambiente in modo non invasivo senza ricorrere ad opere murarie. 24
25 SMS di comando e SMS di conferma Fino a 32 radiocomandi Linea GSM 001SRC04WL 001SLUNA Fino a 99 rivelatori radio 001SIGSM Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001STXW003WL 001SIR215WL 002SCP6099WL 001SIFTS01 Linea RS232 Fino a 8 tastiere radio 001STDCSNWL Linea RS485 Linea PSTN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale Fino a 2 tastiere 001SIFLAN o 001SSIP Hub o Switch PC remoto 001STLCDFN PC locale Modem Router ADSL PC locale Linea LAN Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 2 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 2 moduli radio 001SIR215WL 25
26 Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrale 002SCP6099WL. DESCRIZIONE Tipo 002SCP6099WL Ingressi via radio 99 Ingressi via filo 6 Uscite programmabili in centrale 4 Uscite di allarme a relè 1 Tastiera Integrata con tasti a sfioramento Inseritore a transponder Integrato Sirena per interni Integrata (100 db a 1m) Aree 8 Scenari 32 Inseritori collegabili su bus 2 Tastiere collegabili su bus 2 Ricevitori aggiuntivi collegabili su bus 2 Collegamento ai terminali touch screen SI Chiavi transponder 20 Codici utente 20 Radiocomandi 32 Tastiere radio 8 Programmatore orario Giornaliero Eventi 999 Combinatore PSTN Integrato Combinatore GSM Opzionale (Modulo 001SIGSM) Sintesi vocale Integrata Numeri telefonici 8 Trasmissione allarmi protocollo CONTACT-ID SI Bus RS485 1 Uscita LAN Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Porta di comunicazione USB SI Controllo da SMS SI (con 001SIGSM) Controllo remoto con guida vocale SI Programmazione e assistenza remota via internet SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) RTC con batteria tampone SI 26
28 tastiere via filo 28
29 001STLCDFN Tastiera capacitiva colore nero Realizzata con tasti a sfioramento e display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu. Applicabile a parete e ad incasso (l applicazione ad incasso necessita dell apposita scatola art. 001SBOXTF). Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP. Dimensioni: 140 x 140 x 5 mm 001STLCDFB Tastiera capacitiva colore bianco Realizzata con tasti a sfioramento e display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu. Applicabile a parete e ad incasso (l applicazione ad incasso necessita dell apposita scatola art. 001SBOXTF). Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP. Dimensioni: 140 x 140 x 5 mm 001STLCDS Tastiera Realizzata con tasti in gomma e display a cristalli liquidi 32 caratteri. Completamente retroilluminata. Applicabile a parete. Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP. Dimensioni: 105 x 140 x 28 mm 001SFILLTFB Elemento di rifinitura opzionale bianco Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFB. Colore bianco. 001SFILLTFN Elemento di rifinitura opzionale nero Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFN. Colore nero. 001SBOXTF Scatola da incasso per tastiera 001STLCDFx Contenitore per l applicazione ad incasso della tastiera art. 001STLCDFx. DESCRIZIONE Tipo 001STLCDS 001STLCDFB - 001STLCDFN Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 60 Materiale contenitore ABS Plexiglass Dimensioni (mm) 105x140x28 140x140x25 Peso (g) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 29
30 Le tastiere capacitive 001STLCDFN e 001STLCDFB sono dispositivi di concezione innovativa. Dispongono di ergonomici tasti a sfioramento che semplificano le operazioni di controllo del sistema antintrusione. Inoltre, in aggiunta alla tradizionale installazione a parete, permettono anche l installazione a filo muro grazie allo spessore di ridotte dimensioni. Il design particolarmente accattivante infine ne permette l integrazione in qualsiasi contesto d arredo. Installazione a parete Installazione a parete con elemento di rifinitura 001SFILLTFN Installazione ad incasso filo muro con 001SBOXTF Le tastiere permettono di accedere alle seguenti funzioni: Programmazione della centrale. In fase di installazione è possibile fornire alla centrale i parametri di programmazione (in alternativa all uso del Software di programmazione SWLINK). Operazioni di controllo. Consentono di inserire e disinserire il sistema in base alle aree impostate. Scenari. È possibile programmare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli alle varie tastiere installate nell impianto. Gli scenari potranno poi essere lanciati sulla tastiera di competenza. La funzione Scenario, di innovativa concezione, agevola notevolmente le operazioni dell utente in quanto potrà gestire l impianto semplicemente selezionando lo scenario desiderato (es. Scenario Notte : inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna). La gamma si completa con la tastiera a display LCD 001STLCDS, dalla classica installazione a parete e con i tradizionali tasti in gomma siliconica; anche questa dispone delle funzioni sopra descritte. 30
32 inseritori transponder 32
33 001SINTS Inseritore transponder Permette il controllo delle centrali della serie CP tramite la gestione di tre scenari programmati in centrale. Alloggiabile in un tappo copriforo di una qualsiasi serie civile da incasso. Da abbinare alla chiave elettronica a transponder art. 001SKEYT. 001SKEYT Chiave transponder Chiave transnsponder di altissima sicurezza, colore BLU. Dimensioni: 56 x 33 x 3 mm Dimensioni: 1 modulo serie civile DESCRIZIONE Tipo 001SINTS Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 100 Grado di protezione IP40 Materiale contenitore ABS Dimensioni (mm) 1 Modulo serie civile Peso (g) 30 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 33
34 La chiave a transponder 001SKEYT e l inseritore 001SINTS permettono il controllo delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200, 002SCP6099WL secondo il seguente principio di funzionamento: In fase di programmazione è possibile impostare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli ai vari inseritori. L inseritore permette di lanciare fino a tre scenari e di spegnere completamente l impianto. L inseritore prevede 4 Led: 3 sono riferiti agli scenari, il quarto segnala lo stato impianto. La chiave viene programmata con un codice di fabbrica, univoco ad di combinazioni, trasferito sempre in fase di programmazione nella memoria della centrale. Successivamente, avvicinando la chiave all inseritore, sarà possibile lanciare lo scenario desiderato tra i tre che l inseritore gestisce. Questa funzione, di innovativa concezione, agevola notevolmente le operazioni dell utente in quanto potrà gestire l impianto semplicemente selezionando lo scenario desiderato (es. Scenario Notte : inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna). Il dispositivo è stato studiato per poter essere alloggiato in un tappo copriforo di una qualsiasi serie civile da incasso. Semplicemente forando il tappo, con l ausilio di un apposita dima di foratura fornita a corredo, è possibile fissare al tappo stesso il supporto dei led di segnalazione. L elettronica di controllo, alloggiata in un apposito contenitore, può essere fissata all interno della scatola da incasso. In questo modo, l inseritore 001SINTS è compatibile con tutte le serie civili presenti oggi sul mercato. 34
35 Scenario 1 Scenario 3 Scenario 2 Stato impianto 001SKEYT 001SINTS 35
36 moduli per combinatori telefonici 36
37 001SGV64IT Scheda guida vocale programmabile Permette l invio di messaggi vocali di allarme su rete PSTN. Guida l utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell impianto. Se presente in centrale il modulo 001SIGSM permette le stesse funzioni anche sulla linea GSM. Utilizzabile con le centrali: 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP SIGSM Modulo GSM Permette l invio di SMS, di messaggi vocali (se presente la scheda art. 001SGVxx), la ricezione di SMS e di comandi DTMF per il controllo remoto. Completo di antenna a stilo. Utilizzabile con tutte le centrali della serie CP. Dimensioni: 34 x 81 x 30 mm 001SANT10 Antenna opzionale GSM Completa di staffa in acciaio e cavo di lunghezza 10 metri. Dimensioni: Altezza 130 mm 001SGV256IT Scheda guida vocale programmabile Permette l invio di messaggi vocali di allarme su rete PSTN. Guida l utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell impianto. Se presente in centrale il modulo 001SIGSM permette le stesse funzioni anche sulla linea GSM. Estende i codici utente, i codici chiave ed il numero degli eventi memorizzabili, ai valori massimi previsti per ciascun modello di centrale della serie CP. Utilizzabile con le centrali: 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. Dimensioni: 22 x 22 x 12 mm DESCRIZIONE Tipo 001SGV64IT 001SGV256IT 001SIGSM Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) Memoria (Mbit) Dimensioni (mm) 22x22x12 34x81x30 Peso (g) 3,7 38 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 37
38 Le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 sono fornite con il combinatore telefonico bidirezionale PSTN integrato. Questo può trasmettere messaggi di allarme, in forma digitale con protocollo Contac-ID, verso istituti di vigilanza. Inserendo in centrale la scheda vocale (001SGV64IT o 001SGV256IT) è possibile aggiungere al sistema le seguenti funzionalità: Trasmissione allarmi in forma vocale. Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact ID, anche un messaggio vocale da trasmettere ai recapiti telefonici prestabiliti. Guida alle operazioni di controllo remoto. Chiamando la centrale da un telefono remoto, l utente potrà effettuare, dopo aver digitato il proprio codice, operazioni di controllo ed interrogazione dell impianto: interrogazione stato centrale attivazione e disattivazione centrale interrogazione stato alimentazione e fusibili interrogazione memoria eventi interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi interrogazione ed attivazione uscite guidato da messaggi riprodotti dalla scheda vocale. Di particolare interesse la consultazione della memoria eventi dove ogni evento viene segnalato dal messaggio vocale assegnato all evento stesso. Tutti messaggi vocali possono essere programmati con l innovativa funzione TTS (Text To Speech) la quale permette di trasformare in messaggio vocale un testo scritto. I messaggi saranno quindi scritti in fase di programmazione e riprodotti poi dalla scheda vocale. La gamma prevede due schede sintesi vocali: 001SGV64IT con memoria da 64 Mbit e 001SGV256IT da 256 Mbit. Queste, in base alla propria capacità di memoria, oltre ad inserire i messaggi vocali ampliano il numero di codici utente, codici chiave a transponder, e di eventi memorizzabili in memoria secondo quanto riportato nella Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali. Il combinatore telefonico può essere completato con il modulo 001SIGSM il quale aggiunge al sistema le seguenti funzionalità: Trasmissione allarmi in forma vocale. I messaggi di allarme vocali possono essere trasmessi oltre che sulla linea PSTN anche sulla linea GSM (se presente la scheda vocale 001SGV64IT o 001SGV256IT). È possibile programmare una linea prioritaria rispetto all altra. In caso di allarme il combinatore utilizzerà la linea programmata come prioritaria; in caso questa non sia disponibile commuterà automaticamente sull altra. SMS allarme. Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact ID e al messaggio vocale, un messaggio SMS da trasmettere ai recapiti telefonici prestabiliti. SMS di controllo. È possibile gestire l impianto da remoto tramite SMS. Inviando alla centrale appositi SMS di comando, questa risponderà con messaggi SMS di avvenuta esecuzione dell azione richiesta. Le azioni possibili tramite SMS sono: interrogazione stato centrale; attivazione e disattivazione centrale, aree e uscite; interrogazione ingressi; esclusione temporanea ingressi; Interrogazione uscite; richiesta eventi. Guida alle operazioni di controllo remoto. Le operazioni di controllo remoto sopra descritte possono essere effettuate anche tramite la linea GSM. Analogamente la centrale 002SCP6099WL è fornita con il combinatore PSTN integrato e può essere completata con il modulo 001SGSM al fine di ottenere le funzionalità sopra descritte. Con la centrale 002SCP6099WL non è necessario l'utilizzo della scheda vocale (001SGV64IT o 001SGV256IT) in quanto integrata a bordo della centrale stessa. 38
39 001SIGSM 001SGV64IT 001SGV256IT Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto SMS di comando e SMS di conferma Linea GSM Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto Linea PSTN SCP8096 Trasmissione con protocollo digitale verso istituti di vigilanza 001SIGSM Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto SMS di comando e SMS di conferma Linea GSM Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto Linea PSTN SCP6099WL Trasmissione con protocollo digitale verso istituti di vigilanza 39
40 schede lan 40
41 001SSIP Interfaccia per il collegamento delle centrali della serie CP alla rete ethernet 10/100 BaseT Permette il collegamento della centrale ad un computer remoto dotato del software art. SWLINK utilizzando il protocollo standard TCP/IP. 001SIFLAN Interfaccia con web server per il collegamento delle centrali della serie CP alla rete Ethernet 10/100 BaseT Permette il collegamento alla centrale da un PC remoto dotato di Web Browser, utilizzando la rete Internet. Dimensioni: 75 x 45 x 20 mm Dimensioni: 75 x 45 x 20 mm DESCRIZIONE Tipo 0010SIFLAN 001SSIP Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 85 Protocollo di rete ethernet TCP/IP 10/100 BaseT Web server SI NO Dimensioni (mm) 75x45x20 Peso (g) 50 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 41
42 Le schede 001SIFLAN e 001SSIP permettono il collegamento delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200, 002SCP6099WL ad una rete LAN e offrono la possibilità di collegamento tramite internet ad un computer remoto. Le due schede arricchiscono le centrali delle seguenti funzionalità: 001SSIP interfaccia per rete LAN. Collega la centrale alla rete LAN in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete. La centrale può, ad esempio, dialogare con un PC provvisto di software SWLINK collegato alla rete. Analogamente, un computer remoto collegato alla rete internet può raggiungere la centrale e sempre tramite il software SWLINK effettuare da remoto le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi. 001SIFLAN Interfaccia per rete LAN con web server. Collega la centrale alla rete LAN in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete; a differenza della precedente è provvista di web server. Questo permette di collegarsi alla centrale tramite un computer remoto collegato alla rete internet utilizzando un comune browser (es. Internet Explorer). Utilizzando questo tipo di connessione è possibile accedere ad un'apposita videata di controllo (una tastiera virtuale, come indicato in figura, che permette di interagire con la centrale). È inoltre possibile utilizzare da remoto il software SWLINK per effettuare le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi. La scheda 001SIFLAN prevede a bordo una porta RS232 per il collegamento diretto di un Touch screen. Quando questa è presente in centrale, l interfaccia 001SIFTS01 non viene utilizzata. Utilizzando invece la scheda 001SSIP si esclude la possibilità di collegare alla centrale un terminale touch screen. 42
43 001SIR SMR8ICI PC remoto Modem Router ADSL Internet 001STLCDFN Linea RS STS550M Modem Router ADSL Hub o switch Linea RS SCP SIFLAN 001SSIP PC remoto Modem Router ADSL Internet Linea RS STS550M Modem Router ADSL Hub o switch 002SCP6099WL 001SIFLAN 001SSIP 43
44 touch screen 44
45 002STS550M Terminale Touch screen 5,5 monocromatico Realizzato con display monocromatico a sfondo blu. Risoluzione 320 x 240. Permette la gestione dell impianto di allarme intrusione tramite mappe grafiche personalizzabili. Collegabile a tutte le centrali CP tramite interfaccia art. 001SIFTS01. Da completare con cornice a scelta e con scatola da incasso. Completo di software di programmazione. Scatole da incasso: 001STSBOX04 - Scatola da incasso in plastica per terminale art. 002ST550M e cornice art.: 001SCX550A, 001SCX550B, 001SCX550N e 001SCX550X. 001STSBOX05 - Scatola da incasso in acciaio inox per terminale art. 002ST550M e cornice art.: 001SCF550A, 001SCF550B, 001SCF550N, 001SCF550X. DESCRIZIONE Tipo 002STS550M Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 150 max Area sensibile (") 5,5 Risoluzione (pixel) 320x240 Dimensioni (mm) 130x195x60 Peso (g) 350 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 45
46 Il terminale Touch Screen 002STS550M permette la supervisione e il controllo dell impianto antintrusione. Inserire in un impianto di sicurezza uno o più terminali Touch Screen 002STS550M significa avere a disposizione l insieme di funzionalità di seguito descritte e poter gestire in modo visivo il sistema installato: Tastiera virtuale. Il terminale monocromatico 002STS550M consente il controllo delle centrali serie CP tramite una tastiera virtuale che permette l inserimento, il disinserimento del sistema ed il lancio di scenari opportunamente impostati. Mappe grafiche. Il terminale permette la gestione visiva dell impianto. Può essere programmato in modo che la pagina principale riporti la planimetria generale dell abitazione. Selezionando uno degli ambienti appariranno, sotto forma di icone sensibili, i rivelatori installati sul campo a protezione del locale selezionato. In caso di allarme verrà evidenziato il rivelatore da cui l allarme stesso proviene. Tastiera virtuale Mappe grafiche Il terminale si collega alle centrali serie CP tramite l'apposita interfaccia art. 001SIFTS01. Eventuali altri terminali (massimo 8 in totale) possono essere connessi tramite apposito collegamento. Il terminale 002STS550M, se implementato con il software 001SDOMO2 permette, oltre al controllo dell impianto antintrusione, anche il collegamento con il sistema domotico. 46
47 Fino a 8 touch screen 002STS550M 002STS550M 002STS550M 001SIFTS01 Linea RS SCP8096 Alimentatore ausiliario 230 V AC 47
48 Il terminale grafico 002STS550M può essere installato in due differenti modi: installazione standard, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 20 mm. Si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX04 ed una cornice del tipo 001SCX550A. Installazione a basso profilo, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 5 mm. Si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX05 ed una cornice del tipo 001SCF550A. Installazione standard con scatola 001STSBOX04 e cornice 001SCX550A Installazione basso profilo con scatola in acciaio inox 001STSBOX05 e cornice 001SCF550A 21 mm 8 mm Le cornici sono prodotti di design disponibili di base in tre varianti colore: argento, bianco e nero. Tutte le cornici sono personalizzabili, su richiesta, con una tinta RAL. In questo modo, sarà possibile integrare perfettamente il terminale in qualsiasi contesto di arredamento. Per ordinare una cornice speciale utilizzare i codici di servizio di seguito riportati aggiungendo il codice del colore RAL desiderato. Es.: cornice di colore RAL3020 per installazione a basso profilo 001STS550M: 001SCF550RAL3020 RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024 RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032 RAL 1033 RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 2012 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014 RAL 3015 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020 RAL 3022 RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002 RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009 RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6001 RAL 6002 RAL 6003 RAL 6004 RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007 RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025 RAL 6026 RAL 6027 RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034 RAL 7000 RAL 7001 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL NOTA: l azienda si riserva il diritto unilaterale di non accettare la richiesta di personalizzazione colore. COLORI RAL

References: art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 002
 art. 002
 art. 001