Source: http://docplayer.es/15715038-Curso-de-inspeccion-y-evaluacion-del-riesgo-de-incendio-en-el-ambito-laboral.html
Timestamp: 2018-09-23 11:09:33+00:00

Document:
Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral - PDF
Download "Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral"
Julio Alcaraz Godoy
1 Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral Seguridad de Incendios en los edificios CTE DB SI INSHT CFNMP afc, 14 y 15 de junio de 2012
2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. Criterios de aplicación Normativa legal de ScI de aplicación general Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 1942/ 1993, de 5 noviembre. BOE de 14 diciembre de Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. BOE de 17 diciembre Código Técnico de la Edificación CTE. Real Decreto 314/2006, de 17 marzo
3 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. Criterios de aplicación Aspectos fundamentales. Esquema general SI.1 Propagación interior SI.6 Resistencia estructural al incendio SI.2 Propagación exterior SI.5 Intervención de Bomberos SI.3 Evacuación SI.4 Instalaciones de protección contra incendios
4 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. Criterios de aplicación Condiciones particulares SI.1 Propagación interior 1. Compartimentación en sectores de incendio 2. Locales y zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario.
5 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. Criterios de aplicación 1. Compartimentación en sectores de incendio Sector de incendios Un sector de incendios es aquella superficie construida que está delimitada por elementos resistentes al fuego para que en caso de incendio, éste quede confinado en su interior y no trascienda a áreas colindantes o adyacentes, y que afecte al resto del edificio. E8 S10 A6 E9 A7 S12 S14 C 7 H1 P4 E10 H2 S11 C 6
6 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios. Criterios de aplicación 1. Compartimentación en sectores de incendio La condición de resistencia al fuego de un material implica tener tres propiedades fundamentales: Capacidad portante (R), - estabilidad - condición por la que el material, sometido a elevadas temperaturas durante un tiempo, conserva sus propiedades soportando las cargas. Integridad (E), - Estanqueidad - comportamiento por el cual, durante un tiempo determinado, un material no deja pasar las llamas. Aislamiento (I) Aislamiento térmico - o resistencia térmica para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen, según Norma, para que no sea posible transmisión del calor de un combustible a otro por conducción o contacto. En realidad esta propiedad no se reconoce cuando en la cara no expuesta se alcanzan temperaturas entre 140 y 180 ºC.
7 1. Compartimentación en sectores de incendio Clasificación Según las propiedades, se distinguen dos categorías de materiales y elementos constructivos: Estables al fuego, aquellos que sólo cumple con la primera propiedad, la estabilidad mecánica. Resistentes al fuego, aquellos que reúne la totalidad de las propiedades, la estabilidad, la estanqueidad y el aislamiento térmico. de acuerdo con las normas europeas UNE-EN 13501, UNE-EN 1364, 1365, 1366, EN 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, aplicables para cada material y uso. En este sentido, es aplicable la estabilidad cuando se exija estabilidad al fuego (R) ; y todas cuando se exijan elementos o materiales resistentes al fuego (EI).
8 1. Compartimentación en sectores de incendio Criterio de aplicación La sectorización tiene por objetivos de aplicación: Independizar las zonas y locales de riesgo especial respecto al resto del edificio mediante compartimentación o sectorización de las mismas.. Limitación en cuanto a posibilidades de propagación del fuego, el humo y los gases de combustión. Para ello se determinan superficies máximas de los sectores de incendios. Que los huecos verticales, sobre todo aquellos que atraviesan sectores de incendios distintos, no constituyan elementos a través de los cuales se propaga el incendio. Para ello se constituyen como sectores de incendios verticales o se aplican sellados a nivel de cada forjado para que cada tramo de hueco vertical quede dentro del sector de planta correspondiente
9 1. Compartimentación en sectores de incendio Especificaciones de carácter general que se deben tener en cuenta: Los elementos delimitadores de los sectores de incendios tienen que tener la resistencia al fuego (EI) al menos igual a la resistencia al fuego (R) que les sea exigible a la estructura. Los elementos móviles deben cumplir las mismas condiciones de resistencia al fuego exigidas a los elementos fijos. Para las medianerías o muros colindantes entre edificios, se establece un valor de resistencia al fuego mínimo de EI 120.
10 1. Compartimentación en sectores de incendio Condiciones de carácter general que se deben tener en cuenta: Cuando una medianería o un elemento de compartimentación en sectores acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta, será al menos EI 60 en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianería o el elemento compartimentador se prologa por encima del acabado de la cubierta 0,60 metros o más, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior. La distancia mínima medida en proyección horizontal entre una ventana y un hueco o lucernario en sectores o edificios diferentes y la distancia en vertical entre ellos debe cumplir lo establecido El valor de la resistencia al fuego exigido a cualquier elemento delimitador de un sector de incendios tiene que mantenerse en todo su recorrido y altura. Las cámaras, los conductos de aires acondicionado, los falsos techos, los suelos elevados y los encuentros con otros elementos constructivos los forjados con los muros cortinas deben recibir el tratamiento adecuado
11 1. Compartimentación en sectores de incendio Especificaciones técnicas La resistencia al fuego de un elemento estructural se puede obtener de diversas formas, según sus características: a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F; b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos; c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo; d) por aplicación de un método de cálculo teórico-experimental, de reconocido prestigio.
12 2. Locales y zonas de riesgo especial El nivel de riesgo de un edificio viene determinado por el uso, su superficie construida y su altura. En función de estos parámetros se determina el nivel de protección general que requiere el edificio. Dentro del edificio... Los locales y zonas de riesgo especial, que requieren protección adicional, están catalogados según uso y superficie y/o volumen, de acuerdo con los criterios del Código Técnico de la Edificación (CTE) distinguiéndose tres niveles de riesgo: de riesgo alto de riesgo medio de riesgo bajo Los cuartos técnicos o de instalaciones afectados por reglamentación especifica de seguridad industrial
13 2. Locales y zonas de riesgo especial Los elementos delimitadores de los locales o zonas de riesgo especial y los elementos estructurales que están en su interior, deben de tener las siguientes condiciones: riesgo alto : EI-180 y R-180. riesgo medio : EI-120 y R-120. riesgo bajo : EI-90 y R-90
14 2. Locales y zonas de riesgo especial Locales y zonas consideradas de riesgo alto que responden a usos iguales o similares a los siguientes: Almacenes de residuos con una superficie mayor que 30 m 2 Taller de mantenimiento y asimilados, con un volumen superior a los 400 m 3 Almacenes de elementos combustibles con volumen superior a los 400 m 3 Cocinas con una potencia instalada mayor que 50 kw Lavanderías, vestuarios o camerinos con una superficie mayor que 200 m2 Centros de transformación con aislamiento mediante dieléctrico cuyo punto de inflamación no supere los 300 ºC y cuya potencia total sea mayor que 4000 kva o mayor que 1000 kva en alguno de los transformadores. Sala de calderas con potencia útil nominal P> 600 kw Imprentas, reprografías, etc. Con un volumen superior a 500 m3 En uso comercial, almacenes en los que la carga de fuego ponderada y corregida sea mayor que 3400 MJ/m2, en recintos situados siempre por encima de la planta de salida del edificio, con altura de evacuación < 15m y con superficie construida < 25m2. Debe estar dotado de instalación automática de extinción. Trasteros residencial vivienda. S > 500m2 Hospitalario Almacén productos farmacéuticos y clínicos V > 400 m3 Esterilización y almacenes anejos. Siempre Laboratorios clínicos. V > 500 m3 Residencial público Roperos y custodia equipaje. S > 100 m2 Pública concurrencia Taller o almacén de decorados V > 200 m3
15 4. Materiales y elementos constructivos El comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos, y de revestimiento o decoración, juegan un papel decisivo respecto al riesgo de incendio del edificio, fundamentalmente favoreciendo su propagación. Para determinar el grado de combustibilidad se utiliza el criterio de clasificación siguiente: - A1: No combustible. Sin contribución al fuego en grado máximo. - A2: No combustible. Sin contribución en grado menor al fuego. - B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. - C: Combustible. Contribución limitada al fuego. - D: Combustible. Contribución media al fuego. - E: Combustible. Contribución alta al fuego. - F: Sin clasificar.
16 4. Materiales y elementos constructivos Para la producción de humos, su opacidad y su velocidad de propagación se utiliza el parámetro s (smoke) y siguiente criterio de clasificación: - s1: baja - s2: media - s3: alta Para la caída de gotas o partículas inflamadas se utiliza el parámetro d (drop) y el siguiente criterio: - d0: nula - d1: media - d2: alta
17 4. Materiales y elementos constructivos Por último, existen subíndice para clasificación de los materiales en función de su aplicación final, éstos son: Paredes y techos Suelos Productos lineales para aislamiento de tuberías Sin subíndice Subíndice FL Subíndice L En este sentido, todos los fabricantes y/o suministradores de materiales y elementos constructivos que estén afectados por el requisito esencial de seguridad en caso de incendio tienen que suministrar, con la ficha de características del producto, la clasificación que corresponde a la reacción al fuego del producto que ponen en el mercado (según el R.D. 312/2005), constituyéndose, por tanto, en un documento de verificación.
18 4. Materiales y elementos constructivos El criterio que determina la clasificación máxima admisible que corresponderá aplicar según la zona se resume en el siguiente cuadro: Clases de reacción al fuego de elementos constructivos Situación del elemento Revestimientos De techos y paredes De suelos Zonas ocupables C-s2,d0 E FL Aparcamientos A2-s1,d0 A2 FL -s1 Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 C FL -s1 Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B FL -s1 Espacios ocultos no estancos, patinillos, falsos techos, etc. B-s3,d0 B FL s2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
19 4. Materiales y elementos constructivos Certificados Todos los materiales o elementos que se apliquen, deben disponer de un certificado de clasificación de comportamiento o reacción al fuego, proporcionado por el fabricante y/o suministrador. La justificación de que un material alcanza la clase de reacción al fuego exigida se llevará a cabo mediante un Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). En el caso de productos provenientes de países dentro del acuerdo de Espacio Económico Europeo, éstos estarán sujetos al Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto.
20 Condiciones particulares SI.2 Propagación exterior 1. Medianerías y fachadas 2. Cubiertas
21 Condiciones particulares SI.3 Evacuación 1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 2. Cálculo de la ocupación 3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 4. Dimensionado de los medios de evacuación 5. Protección de las escaleras 6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 7. Señalización de los medios de evacuación 8. Control de humo de incendio
22 Condiciones particulares SI.4 Detección, alarma y extinción de incendios 1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 2. Señalización
23 1. Instalaciones de protección contra incendios La protección activa la desarrollan todos los medios e instalaciones de detección de incendios, de alarma y de extinción, es decir, todos aquellos elementos previstos específicamente para posibilitar la intervención sobre el incendio y conseguir su control. La protección activa tiene dos grandes campos de desarrollo: la detección la alarma la extinción. Los sistemas de detección automática y los sistemas de alarma van integrados normalmente en un mismo sistema. La extinción puede realizarse con medios portátiles o mediante instalaciones fijas, de accionamiento manual o de funcionamiento automático.
24 1. Instalaciones de protección contra incendios Protección activa Sistemas de detección y alarma Medios e instalaciones de extinción Instalaciones automáticas Instalaciones fijas Medios portátiles
25 Según el uso del edificio, su superficie construida y, en algún caso, su altura, el CTE en su Tabla 1.1 se determina la dotación de «instalaciones de protección contra incendios».
26 Condiciones particulares SI.5 Intervención de los Bomberos 1. Condiciones de aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachadas
27 Condiciones particulares SI.6 Resistencia al fuego de la estructura 1. generalidades 2. Resistencia al fuego de la estructura 3. Elementos estructurales principales 4. Elementos estructurales secundarios 5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 6. Determinación de la resistencia al fuego.
a ) No. b ) Si. c ) Eso no existe.
24 TEORÍA DEL FUEGO 258» LA MEZCLA ESTEQUIOMÉTRICA SE DEFINE COMO: ( Ayto. Albacete, 2006 ) a ) La concentración de combustible a la que se producen vapores inflamables a una temperatura. b ) La concentración

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9