Source: https://www.slideshare.net/ruthvanessaperccaanchapuri/alcances-y-objetivos-inst-electricas
Timestamp: 2018-08-17 19:17:27+00:00

Document:
Presentacion Intalaciones electricas by juan quispe cruz 4940 views
Accesorios instalaciones electricas by Melisa Palmieri 1026 views
Prestación final de instalaciones e... by néstor daniel chi... 427 views
Taller eléctrico by Breyner Rodriguez... 2756 views
Instalaciones eléctricas by Yazmin Venegas 1352 views
Prestación final de instalaciones e... by néstor daniel chi... 584 views
1. ALCANCES Y OBJETIVOS DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Fuente: REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES (CAPITULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y ESPECIALES)
2. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
3. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES • Artículo 1º.- GENERALIDADES  Las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional de Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida hasta los puntos de utilización.  En términos generales comprende a las acometidas, los alimentadores, subalimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos derivados, Etc.  Las instalaciones eléctricas interiores deben ajustarse a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, especialmente las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.
4. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES • Artículo 2º.- ALCANCE  Las prescripciones de esta Norma son de aplicación obligatoria a todo proyecto de instalación eléctrica interior tales como: Viviendas, Locales Comerciales, Locales Hospitalarios, Educacionales, de Estacionamiento de Vehículos, Playas, Locales Industriales, etc.  En general en cualquier instalación interior en todo el territorio de la República.
5. • Artículo 3º.- CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN En la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas interiores, los proyectistas están obligados a realizar cálculos de iluminación en locales tales como:  Comerciales, Oficinas, Locales de Espectáculos, Aeropuertos, Puertos, Estaciones de Transporte Terrestre y Similares, Locales Deportivos, Fábricas y Talleres, Hospitales, Centros de Salud, Laboratorios, Museos, etc.  Los proyectistas deben observar las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE relacionadas a la iluminación. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
6.  A continuación se presenta la Tabla de Iluminancias mínimas a considerar en lux, según los ambientes al interior de las edificaciones, definiendo la calidad de la iluminación según el tipo de tarea visual o actividad a realizar en dichos ambientes • NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES AMBIENTES ILUMINANCIA EN SERVICIO (lux) CALIDAD Áreas generales en edificios Pasillos, corredores 100 D – E Baños 100 C – D Almacenes en tiendas 100 D – E Escaleras 150 C – D Líneas de ensamblaje Trabajo pesado (ensamble de maquinarias) 300 C – D Trabajo normal (industria liviana) 500 B – C Trabajo fino (ensambles electrónicos) 750 A – B Trabajo muy fino (ensamble de instrumentos) 1500 A – B Industrias químicas y plásticos En procesos automáticos 150 D – E Plantas al interior 300 C – D Salas de laboratorios 500 C – D Industria farmacéutica 500 C – D Industrias del caucho 500 C – D Inspección 750 A – B Control de colores 1000 A – B
7. Artículo 4º.- EVALUACIÓN DE LA DEMANDA  Los proyectos deberán incluir un análisis de la potencia instalada y una máxima demanda de potencia que requerirán las instalaciones proyectadas.  La evaluación de la demanda podrá realizarse por cualquiera de los dos métodos que se describen:  Método 1. Considerando las cargas realmente a instalarse, los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación.  Método 2. Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad o las Normas DGE. El factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
8. Artículo 5º.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR  Memoria Descriptiva  Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público  Memoria de Cálculo  Especificaciones Técnicas  Planos  Certificado de Habilitación de Proyectos NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
9. COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR  Memoria Descriptiva Describe la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforman el sistema proyectado.  Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público de Electricidad Son cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio público de electricidad, otorgada por el respectivo concesionario.  Memoria de Cálculo Viene a ser la descripción y formulación de los parámetros de cálculo utilizados para los diferentes diseños, lo cual esta complementado con las respectivas hojas de cálculo.  Especificaciones Técnicas Descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse; así como, los métodos constructivos a seguirse.
10.  Planos Los planos deben ser presentados en hojas de tamaño y formatos normalizados según la NTP 272.002 y NTP 833.001. Deben estar doblados en tamaño A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo quedar a la vista el rótulo respectivo donde debe figurar el nombre completo y número de registro del Colegio de Ingenieros del Perú del Profesional Responsable (Ing. Electricista o Ing. Mecánico- Electricista); así como su firma y sello oficial. De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser: • Planos Generales: Para que mediante aplicación de los símbolos gráficos normalizados en electricidad se haga la distribución de las salidas, diagramas unifilares y demás elementos de los diseños del proyecto. En escala 1:50. COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
11. • Planos de Conjunto: Para identificar la posición relativa de las distintas partes y/o elementos de un sistema, que por su tamaño sea necesario hacerlo. En escala 1:100, 1:200 ó 1:500. • Planos de Detalle: Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte de los diseños del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos etc., en escala 1:20 ó 1.25. • Certificado de Habilitación de Proyectos Es emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, por la que certifica que el Profesional que se menciona se encuentra hábil y esta autorizado para desarrollar un proyecto de su especialidad. COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
12. Artículo 6º.- DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS El diseño de instalaciones eléctricas, deberá realizarse de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad. Artículo 7º.- CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS Cuando las instalaciones de un proyecto vayan a construirse por etapas se deberá: a)Elaborar el proyecto de forma completa, dejando claramente establecido cada una de las etapas. b) En el caso que no se pueda definir las cargas de alguna de las etapas, deberá preverse lo necesario y suficiente para atender las cargas de futuras etapas tales como: circuitos de reserva en el tablero eléctrico, canalizaciones, etc. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
13. Artículo 8º.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES ESPECIALES SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Se regirán por lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, Normas Técnicas y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Artículo 9º.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Las instalaciones eléctricas temporales están destinadas a dar suministro de energía eléctrica a actividades temporales. Las instalaciones eléctricas temporales deberán: Cumplir con las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y Normas DGE de Suministros Provisionales. Garantizar la seguridad de las personas. Al concluir la actividad temporal deberá retirarse todas las instalaciones efectuadas. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
14. Artículo 10º.- EQUIPOS PARA SUMINISTROS DE ENERGÍA POR EMERGENCIA Los equipos a instalarse deberán cumplir con las prescripciones del Código Nacional de Electricidad. Los locales con afluencia de público, incluyendo los edificios multifamiliares, deberán contar con instalaciones de iluminación de emergencia. Artículo 11º.- REFERENCIAS NORMATIVAS En la presente Norma se hace mención a las siguientes Normas Técnicas Peruanas: NTP 272.002 Papeles. Lista de aplicación de los formatos de la serie A INTINTEC. NTP 833.001 Dibujo Técnico. Formato de Láminas. NTP 833.002 Dibujo Técnico. Plegado de Láminas. NORMA TÉCNICA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
15. CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD OBJETIVO: Es establecer las condiciones necesarias para la seguridad de las personas frente a los peligros que surjan de la operación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tanto del personal que labora como del publico en general. ALCANCES Y OBLIGATORIEDAD DE USO: Estas reglas se aplican a las instalaciones de suministro eléctrico y de comunicaciones, equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de servicio público y privado de suministro eléctrico, de Comunicaciones y compañías que cumplen funciones similares a las de una empresa de servicio público.
16.  Estas reglas no se aplican a instalaciones en embarcaciones, equipo ferroviario rodante, aeronaves, equipo automotriz.  Este Código es de uso obligatorio en todo el Perú.  ¿Quién absuelve en caso de consultas respecto a este código? La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas es la autoridad para atender las consultas que se formulen en cuanto a la interpretación, modificación, o ambas, de este Código.  ¿Quién fiscaliza? OSINERGMIN, es el organismo encargado de fiscalizar y hacer cumplir este Código, a través de ingenieros electricistas o mecánicos electricistas especializados que estén habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú. CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
17.  ¿Con que otras normas se complementan? Estas reglas se complementan con las normas de la Dirección General de Electricidad (D.G.E.) del Ministerio de energía y Minas y con las emitidas por otras autoridades relacionadas al tema.
18. Unidades más utilizadas en electrotecnia (Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú – SLUMP) MAGNITUD FÍSICA DESIGNACIÓN O NOMBRE SÍMBOLO INTERNACIONAL Longitud metro m Masa kilogramo kg Tiempo segundo s Intensidad de corriente eléctrica ampere A Temperatura termodinámica kelvin K Intensidad luminosa candela cd Cantidad de materia mol mol Frecuencia hertz Hz Fuerza, peso newton N Presión, tensión mecánica, módulo de elasticidad pascal Pa Energía, trabajo, cantidad de calor joule J Potencia, flujo de energía watt W UNIDAD DE MEDIDA
19. Potencial eléctrico, tensión eléctrica diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz volt V Capacitancia eléctrica farad F Resistencia eléctrica ohm Conductancia eléctrica siemens S Temperatura Celsius grado celsius ºC Flujo luminoso lumen lm Volumen metro cúbico m3 Iluminación lux lx Energía eléctrica kilowatt hora kW.h Potencia aparente volt ampere VA Potencia aparente kilovolt ampere kVA Potencia reactiva var var Potencia reactiva kilovolt ampere reactivo kvar Inducción magnética tesla T Superficie o área metro cuadrado m2

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11