Source: http://formafrance.fr/erp-dispositions-applicables-aux-etablissements.html
Timestamp: 2018-07-23 13:24:35+00:00

Document:
ERP Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie (PO-Petits Hôtels)
Accueil > Incendie - Évacuation > ERP Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie (PO-Petits (...)
les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d’éléments de construction ou d’équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants.
§ 2. Les dispositions de l’article PE 13 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres.
§ 3. L’ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l’exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l’article AS 9 du règlement.
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l’établissement possède plus d’un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de l’article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d’un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l’article CO 52 (§ 1).
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l’effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d’une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d’un moyen d’évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu’un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d’un escalier non protégé tel que visé à l’article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de l’article AM 7 sont applicables aux halls.
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d’un report d’alarme. Le personnel présent peut s’en éloigner tout en restant dans l’établissement, s’il dispose d’un renvoi de l’alarme sur un récepteur autonome d’alarme.
être indépendants des autres canalisations électriques ;
être éloignées des autres appareils électriques ;
ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
A l’exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d’un ferme-porte ou E30-C.
L’utilisation du gaz réseau ou d’hydrocarbure liquéfié n’est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
En complément des dispositions de l’article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.
	Modifié par Arrêté du 26 octobre 2011 (V)
§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l’établissement, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l’analyse de risque propre à l’établissement.
§ 1. Les dispositions de l’article PO 2 sont applicables.
En atténuation de l’article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d’établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l’établissement.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l’article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :
deux portes d’accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
un ouvrant en partie haute de 0,60 m ² minimum, actionnable à partir du niveau d’accès des secours, constitue un exutoire ;
un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d’une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.
Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d’escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d’un ferme-porte, à l’exception de celle des sanitaires.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l’encloisonnement de l’escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d’accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
réalisation d’un écran de cantonnement au droit de l’accès à l’escalier ;
isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;
toute autre solution alternative adaptée.
Dans l’hypothèse d’une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l’escalier, y compris dans le cas d’un palier traversant, l’accès à cette chambre devra se faire :
soit par une circulation horizontale commune ;
soit par un espace privatif sous détection automatique d’incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s’ouvrir sur cette circulation.
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires ;
Les dispositions de l’article PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d’isolement est muni d’un ferme-porte.
Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l’étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d’accès des secours.
En aggravation de l’article PE 32, la détection automatique d’incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu’elles existent et dans tous les locaux, à l’exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d’établissement privilégie l’encloisonnement du/ des escalier (s) desservant les chambres, la détection automatique d’incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ ou aux espaces privatifs prévus par l’article PO 9.
L’établissement peut faire l’objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.
Article Annexe à l’article PO 11 En savoir plus sur cet article...
restez dans votre chambre ;
manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

References: § 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 1

§ 3

§ 1