Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-19793
Timestamp: 2019-07-23 17:38:11+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2005-19793
Documento BOE-A-2005-19793
Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
«BOE» núm. 287, de 1 de diciembre de 2005, páginas 39473 a 39485 (13 págs.)
BOE-A-2005-19793
https://www.boe.es/eli/es/o/2005/11/21/sco3719
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad del agua destinada al consumo humano.
El objetivo esencial de esta norma es la protección de la salud humana asegurando el uso seguro de las sustancias utilizadas en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
En el artículo 9, relativo a las sustancias para el tratamiento del agua, se indica que cualquier sustancia o preparado que se añada al agua deberá cumplir la norma UNE-EN vigente en cada momento. A tal efecto en el anexo II se hace referencia a las normas UNE-EN de sustancias utilizadas en el tratamiento del agua de consumo humano.
Esta orden regula la actualización de las sustancias relacionadas en el anexo II del Real Decreto 140/2003 y, además, dado que se han observado ciertos problemas en la aplicación de los criterios sanitarios que recoge esa norma, se establecen requisitos adicionales de uso de dichas sustancias.
El establecimiento de estos requisitos de uso se basa en el principio de precaución, a fin de que ninguna de las sustancias que se utilicen en el tratamiento o distribución de las aguas destinadas al consumo humano, ni tampoco las impurezas asociadas a estas sustancias, permanezcan en concentraciones superiores a lo dispuesto en la legislación vigente, con el fin de que no supongan un menoscabo directo o indirecto para la protección de la salud humana.
Por último, esta orden deroga la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, de 23 de abril de 1984, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para el tratamiento de las aguas potables de consumo público.
En su elaboración han sido oídos los sectores afectados, consultadas las Comunidades Autónomas, y ha emitido informe preceptivo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Esta orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y en la disposición final primera del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Esta orden tiene por objeto proteger la salud de la población garantizando el uso adecuado de las sustancias empleadas para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, para lo que se actualiza el anexo II del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
1. Esta disposición será de aplicación a toda sustancia pura, o que forme parte de un preparado, que se agregue al agua o sea empleada en los procesos de tratamiento del agua destinada a la producción de agua consumo humano y su distribución, y al agua de proceso utilizada en la industria alimentaria, así como a todo producto utilizado para labores de mantenimiento del abastecimiento y la limpieza de superficies y equipos, que estén en contacto con el agua de consumo humano.
2. Las sustancias puras, o que formen parte de un preparado, utilizadas en las labores de mantenimiento, desincrustación y limpieza en los procesos unitarios de tratamiento basados en la tecnología de membranas, serán incorporadas de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo séptimo de esta orden y se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 140/2003 y la normativa que pudiera ser de aplicación.
Artículo 3. Requisitos de uso.
Las sustancias deberán cumplir los requisitos de uso según señala el anexo, en relación con:
a) Lugar de aplicación: lugares donde se podrá utilizar cada sustancia; en el caso de utilizarla en otro lugar, deberá ser autorizado por la autoridad sanitaria competente.
b) Condiciones de uso: condiciones para el fabricante, envasador, distribuidor o para el gestor del tratamiento.
c) Control analítico adicional: en aplicación del artículo 18, apartados 3 y 4, del Real Decreto 140/2003, se establecen controles adicionales según la sustancia utilizada, y la frecuencia de muestreo deberá ser como mínimo la descrita para el autocontrol en el anexo V del citado real decreto.
Artículo 4. Prohibiciones de uso.
Queda prohibida la utilización, para los usos descritos en el artículo 2, de cualquier sustancia pura, o que forme parte de un preparado, que no cumpla los requisitos establecidos en esta orden y en el Real Decreto 140/2003.
Artículo 5. Información sobre las sustancias.
A fin de garantizar que en la utilización de las sustancias se cumplen las exigencias establecidas en esta orden y en el Real Decreto 140/2003, los fabricantes, envasadores y distribuidores de las sustancias y preparados deberán facilitar a sus clientes la información suficiente, adecuada y actualizada, a ser posible por lotes, que sea indispensable para asegurar el cumplimiento de los requisitos de uso, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, registro, autorización y comercialización de biocidas y registro general sanitario de alimentos o cualquier otra normativa que pudiera ser de aplicación.
Artículo 6. Actualización del anexo II del Real Decreto 140/2003.
El anexo de esta disposición sustituye al anexo II del Real Decreto 140/2003.
Artículo 7. Actualización técnica.
A la luz de los avances científicos y técnicos se actualizará esta disposición y el Ministerio de Sanidad y Consumo elaborará, en su caso, guías técnicas sobre las sustancias definidas en el artículo 2.11 del Real Decreto 140/2003.
Disposición transitoria única. Período de adaptación para las poliacrilamidas.
Para el caso de las poliacrilamidas, las condiciones de uso a las que se refiere el artículo 3 y que están descritas en el anexo, serán exigibles a los seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden.
Se deroga la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, de 23 de abril de 1984, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para el tratamiento de las aguas potables de consumo público.
Madrid, 21 de noviembre de 2005.
Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano y a la desinfección de superficies y equipos que estén en contacto con ella
En aplicación del artículo 18, apartados 3 y 4, del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, se establecen controles adicionales según la sustancia utilizada, y la frecuencia de muestreo deberá ser como mínimo la descrita para el autocontrol en el anexo V del citado Real Decreto, o la que disponga la autoridad sanitaria competente.
Los números de registro CAS se suministran únicamente a título informativo. La única referencia que identifica inequívocamente las sustancias es la norma UNE-EN en vigor.
Por VP se entiende el valor paramétrico fijado en el anexo 1 del Real Decreto 140/2003 para cada uno de los parámetros a controlar.
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento (se entenderá como planta de tratamiento tanto una ETAP como una desaladora).
• Condición: Según disponga la autoridad sanitaria competente.
• Control analítico adicional: según disponga la autoridad sanitaria competente.
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento y resinas intercambiadoras.
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no debería ser ni agresiva ni incrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
• Control analítico adicional: índice de Langelier.
Obtención in situ de
Regenerador Resinas
Ácido fosfórico (ácido
ortofosfórico).
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento.
• Control analítico adicional: Índice de Langelier
Inhibidor de la incrustación
Acido hexafluorosilicico.
• Condición: Uso exclusivo para fluoración del agua de consumo.
• Control analítico adicional: el fluoruro con niveles ≤ VP.
• Lugar de aplicación Planta de tratamiento.
Alginato de sodio.
• Condición: La dosis del producto no debe ocasionar que se supere una concentración de 0.5 mg/L de ingrediente activo en el agua tratada.
• Control analítico adicional: el sodio con niveles < VP.
Coagulante/floculante
(óxido de aluminio).
• Control analítico adicional: el aluminio con niveles <VP.
Aluminato de sodio.
(óxido de aluminio y
• Control analitico adicional: el sodio y el aluminio con niveles < VP.
• Condición: Uso exclusivo para realizar cloraminación.
• Control analítico adicional: el amonio con niveles < VP.
Amoniaco licuado.
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento independiente o en instalación interior.
Arena verde de
• Control analítico adicional: el manganeso con niveles <VP.
90387-68-9
Coadyuvante de la
Bis-dihidrogenofosfato
(Hldrogenoortofosfato de dicalcio).
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva ni incrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
• Control analitico adicional: índice de Langelier
Inhibidor de la
Cal – Hidróxido cálcico /
• Condición: La dosis no debe exceder de 100 mg/L.
Carbón activo granulado.
• Condición: Según disponga la autoridad sanitaria competente Control analítico adicional: según disponga la autoridad sanitaria competente.
Carbón pirolizado.
• Control analítico adicional: indice de Langelier.
recubierto de dióxido de manganeso.
• Control analítico adicional: Manganeso con niveles <VP e Índice de Langelier.
• Control analítico adicional: el sodio con niveles < VP e Índice de Langelier.
Clorito de sodio.
• Condición: Uso exclusivo para generar dióxido de cloro.
• Control analítico adicional: THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son < VP, 700μg/L para cloritos y cloratos.
Desinfectante/oxidante
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento y estación de cioración.
• Control analitico adicional: cloro libre residual, cloro combinado residual y THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son < VP, y control de otros subproductos de la cloración.
Desinfectante/
Clorosulfato de hierro III.
• Control analítico adicional: el hierro, el cloruro y el sulfato con niveles < VP e Índice de Langelier.
– Uso exclusivo para realizar cloraminación;
– Tras el tratamiento inscrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
• Control analítico adicional; el cloruro y el amonio con niveles < VP.
Precursor para cloraminación
Cloruro de aluminio Hidroxicloruro de aluminio e Hidroxiclorosulfato de aluminio.
• Control analítico adicional: el cloruro, el aluminio y el sulfato con niveles < VP e Índice de Langelier.
Cloruro de Aluminio y de hierro III e hidroxicloruro
y de hierro III.
• Control analítico adicional: el cloruro, el aluminio y el hierro con niveles < VP e Índice de Langelier.
Cloruro de hierro III.
• Control analítico adicional: el cloruro y el hierro con niveles < VP e Índice de Langelier.
Coagulante/
Cloruro de sodio para la regeneración de resinas de intercambio iónico.
• Lugar de aplicación: Resinas intercambiadoras.
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no debería ser ni agresiva ni incrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 14012003.
• Control analítico adicional: el cloruro y el sodio con niveles < VP e Índice de Langelier.
7647-14 5
Dihididrogeno fosfato de zinc en solución.
• Control analítico adicional: sulfato y fluoruro con niveles ≤ VP, el zinc con niveles < 3000 μg/L e Índice de Langelier.
Dihidrogeno fosfato de potasio.
Dihidrogeno fosfato de sodio.
Dihidrogeno pirofosfato de sodio.
• Control analítico adicional: Índice de Langelier y el sulfato con niveles <VP.
Regenerar resinas
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento independiente y limpieza de superficies en contacto con el agua de consumo.
• Condición: Siempre, tras la limpieza, se deberá realizar un aclarado con agua apta para el consumo.
• Control analítico adicional: THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son < VP, 700 μg/L para cloritos y cloratos.
Desinfectante/ oxidante
(Metabisulfíto de sodio)
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento independiente e instalación interior.
• Control analítico adicional: el sodio y el sulfato con niveles < VP.
Dolomita semi-calcinada
• Condición: Uso exclusivo para la fluoración del agua de consumo.
• Control analítico adicional: el fluoruro y el sodio con niveles < VP.
7881.49-4
• Control analítico adicional: el índice de Langelier.
Fosfato trisódlco.
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no debería ser ni agresiva ni incrustante según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
• Control analítico adicional: el sodio con niveles <VP e índice de Langelier.
• Control analítico adicional: según disponga la autoridad sanitaria competente
Hexafluorosilicato de
• Condición: Uso exclusivo para la fluoración de agua de consumo humano.
• Control analítico adicional` el fluoruro y el sodio con niveles < VP.
Hidrogenosulfito de
• Control analítico adicional: el sodio y el sulfato con niveles <VP e Índice de Langelier.
Hidrogenofosfato de
(sosa acústica)
Hierro recubierto con
alúmina granular
• Control analítico adicional: el aluminio y hierro con niveles < VP.
Coagulante/fioculante
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento y como limpieza de superficies en contacto con el agua de consumo.
• Condición: Siempre, tras la limpieza, se deberá realizar un aclarado con agua apta para el consumo humano.
• Control analítico adicional: cloro libre residual, cloro combinado residual, THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son < VP, y control de otros subproductos de la cloración.
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento independiente e instalación interior conducciones, y como limpieza de superficies en contacto con el agua de consumo.
• Condición: Siempre, tras la limpieza, se deberá realizar un aclarado con agua apta para consumo.
• Lugar de aplicación: Captación, conducciones, Planta de tratamiento.
• Condición:
– Gas de proceso para la producción de ozono.
– Oxigenación del agua destinada a la producción de agua de consumo.
• Condición: Uso exclusivo para la ozonización del agua de consumo.
• Control analítico adicional: bromato con niveles < VP y control de otros subproductos.
Perlita en polvo.
• Control analítico adicional: manganeso con niveles <VP.
• Condición: Siempre, tras la limpieza, se deberá realizar un aclarado posterior con agua apta para el consumo.
Peroxodisulfato de sodio (Persulfato de sodio).
• Lugar de aplicación: para limpieza de superficies en contacto con el agua de consumo.
Peroxomonosulfato de potasio, (Monopersulfato
de potasio).
• Control analítico adicional: el sulfato con niveles <VP.
• Lugar de aplicación: Planta de tratamiento, proceso unitario de tratamiento e instalación interior.
tetrapotásico.
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva ni íncrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
Inhibidor de la corrosión, desincrustante
Poli (cloruro de
dialildimetilamonio)
• Condición: La concentración no debe exceder de 10 mg/L de principio activo.
• Control analítico adicional: el cloruro con niveles < VP.
Coagulante/ floculante
aniónicas y no iónicas
– Ningún producto comercial deberá contener más de 0,02% de monómero libre de acrilamida, respecto del contenido total del ingrediente activo (% plp).
– El fabricante debe informar sobre el nivel máximo de acrilamida monomérica (% plp), según lo dispuesto en el segundo párrafo de la nota 1, del anexo I parte B2 del Real Decreto 14012003.
– La dosis de ingrediente activo añadida al agua, no deberá superar un valor medio de 0,02 mg/L, y nunca exceder la concentración de 0,05 mg/L.
– Su uso estará condicionado a una autorización previa de la autoridad sanitaria competente.
– Control analítico adicional cuando exista un método normalizado: la concentración monomérica residual de acrilamida con niveles < VP,
– Ningún producto comercial deberá contener más de 0,02% de monómero libre de acrilamida, respecto del contenido total del ingrediente activo (% p/p).
– El fabricante del producto debe informar sobre el nivel máximo de acrilamida monomérica (% p/p) según lo dispuesto en el segundo párrafo de la nota 1, del anexo I parte B2 del Real Decreto 140/2003.
– La dosis de ingrediente activo añadida al agua, no deberá superar un valor medio de 0.02 mg/L, y nunca exceder la concentración de 0,05 mg/L
• Control analitico adicional cuando exista un método normalizado: la concentración monomérica residual de acrilamida con niveles < VP.
60162 07 4
68227/15-6
55216-72-3
26796-75-8
– Ningún producto comercial deberá contener >20 mg/Kg de 1-cloro-2, 3 epoxipropano (epiclorhidrina) respecto del contenido total de principio activo (% p/p). El contenido de 3‑monocloropropano 1,2-diol por kg de ingrediente activo no deberá superar los 40 mg.
– El fabricante debe informar sobre el nivel máximo de epiclorhidrina (% p/p) según lo dispuesto en el segundo párrafo de la nota 1 del anexo I, parte B2 del Real Decreto 140/2003 en relación a la epiclorhidrina.
– La dosis de ingrediente activo no deberá superar un valor medio de 0,2 mg/L, y nunca exceder la concentración de 0,5 mg/L.
(68583-79-1)
• Control analítico adicional cuando exista un método normalizado: La concentración residual de epiclorhidrina con niveles < VP.
(Metafosfato de sodio).
Polifosfato de sodio y de calcio
• Control analítico adicional: sodio con niveles < VP e Índice de Langelier.
(65997-17-3)
Polihidroxicloruro de
Polihidroxiclorosulfato
• Control analítico adicional: el cloruro, sulfato (si procede) y el aluminio con niveles < VP e Índice de Langelier.
Polihidroxiclorosilicato
• Condición: Tras el tratamiento, el agua no debería ser ni agresiva ní incrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.
• Control analítico adicional: el cloruro y el aluminio con niveles < VP e Índice de Langelier.
Coaguiante/ floculante
Polihidroxisulfato silicato de aluminio.
• Control analítico adicional: el sulfato y el aluminio con niveles < VP e índice de Langelier.
Coagulante/ floculante Inhibidor de la corrosión
• Control analítico adicional: el sulfato y el aluminio con niveles < VP.
7786-31-8
Sulfato de aluminio y de hierro (III).
• Control analítico adicional: el sulfato, el hierro y el aluminio con niveles <VP.
• Condición: Uso exclusivo para cloraminación de agua de consumo.
• Control analítico adicional: el amonio y el sulfato con niveles < VP
Precursor para la
• Lugar de aplicación: Uso exclusivo para limpieza de superficies en contacto con el agua de consumo.
• Control analítico adicional: el cobre y el sulfato con niveles < VP.
Sulfato de hierro II.
• Control analítico adicional: el sulfato y el hierro con niveles < VP.
Sulfato de hierro III.
• Control analítico adicional el sulfato y el sodio con niveles < VP e Índice de Langelier.
Tierra de diatomeas en polvo.
(90053-39-3)
• Control analítico adicional: el sulfato y el sodio con niveles < VP e Índice de Langelier.
Tripolifosfato de potasio.
• Control analítico adicional: Sulfato y fluoruro con niveles < VP Índice de Langelier.
Tripolifosfato de sodio.
Desinfectantes utilizados en situaciones de emergencia
1. Siempre se utilizarán como primera opción los biocidas que se describen en la parte A de este anexo.
2. Cuando no se disponga de los biocidas anteriores, se podrán utilizar los siguientes compuestos, con previa autorización de uso, por la autoridad sanitaria competente:
Norma UNE-EN
Ácido tricloroisocianúrico (sincloseno)
Dicloroisocianurato de sodio, anhidro
• Lugar de aplicación: Depósitos o superficies en contacto con el agua de consumo.
• Condiciones de uso:
– Utilización temporal, nunca mas de 50 días por año, mientras que no sea posible la utilización de desinfectantes de la parte A.
– Si se utiliza para limpieza de superficies, siempre se deberá realizar un aclarado posterior con agua apta para el consumo.
– Como desinfectante de superficies en contacto con el agua de consumo humano o como desinfectante del agua de consumo humano: según disponga la autoridad sanitaria competente.
3. En situaciones especiales, las Fuerzas Armadas podrán utilizar otros desinfectantes para el tratamiento de pequeños volúmenes de agua para consumo humano personal.
Fecha de entrada en vigor: 02/12/2005
Fecha de derogación: 18/07/2009
SE DEROGA, por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2009-11876).
DEROGA la Resolución de 23 de abril de 1984 (Ref. BOE-A-1984-9973).
SUSTITUYE el anexo II del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3596).

References: Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 

Artículo 3
 artículo 18
 Real Decreto 

Artículo 4
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 5
 Real Decreto 

Artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 7
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto