Source: https://es.scribd.com/document/212506127/EE-en-Un-Edificio-de-Tres-Viviendas
Timestamp: 2019-06-27 08:41:30+00:00

Document:
EE en Un Edificio de Tres Viviendas | Conservación de energía | Energía solar
guardarGuardar EE en Un Edificio de Tres Viviendas para más tarde
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales
ENERGÍAS CONVENCIONALES LIMPIAS
Resumen Dir 2012 27 Es
ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE GESTIN DE LA EDIFICACIN
EFICIENCIA ENERGTICA TICA
EN UN EDIFICIO DE 3 VIVIENDAS EN ALDAIA
PROYECTO FINAL INAL DE GRADO GRADO EN ARQUITECTURA TCNICA Alumno/a: Tormo Jurado, Ester Tutor/a: Pascual Galn, Amadeo JUNIO 2012-2013
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................... 6 1.1. EFICIENCIA ENERGTICA .................................................................................... 7 Introduccin ..................................................................................................... 7 La crisis ecolgica ..................................................................................... 8 Medidas gubernamentales frente a la crisis ecolgica .............................11 El problema energtico ............................................................................12 1.1.1.
Marco Normativo para el Sector de la Edificacin ...........................................13 Europa .....................................................................................................13 Espaa .....................................................................................................14
1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.3.
Certificacin y Calificacin Energtica.............................................................16 Evaluacin Energtica para la Certificacin Energtica............................16 Certificado de Eficiencia Energtica .........................................................18 Etiqueta Energtica ..................................................................................19 Control de las Administraciones Autonmicas ..........................................19
1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4. 1.1.4.
Tcnicas de Eficiencia Energtica ...................................................................19 Tcnicas Pasivas .....................................................................................20 Tcnicas Activas ......................................................................................24
1.1.4.1. 1.1.4.2. 2.
DESCRIPCIN DE LA VIVIENDA ................................................................................32 2.1. 2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA .....................................................................................33 MEMORIA CONSTRUCTIVA .................................................................................35
EVALUACIN DE LA EFICIENCIA ENERGTICA ......................................................40 3.1. 3.2. DEMANDA ENERGTICA. CTE DB-HE1 ..............................................................41 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TRMICAS. CTE DB-HE2 .................60 Calefaccin .....................................................................................................60 Refrigeracin ...................................................................................................73
CONTRIBUCIN SOLAR MNIMA DE ACS. CTE DB-HE 4 ...................................79 mbito de aplicacin. ......................................................................................79 Procedimiento de verificacin..........................................................................79 Criterios generales de clculo. ........................................................................81
CALIFICACIN ENERGTICA DEL EDIFICIO DE PARTIDA. ...............................84 Indicadores energticos. .................................................................................84 Definicin de las instalaciones. .......................................................................84
Procedimiento de entrada de datos.. ...............................................................85
MEJORAS..............................................................................................................91 Mejora de la envolvente y de las instalaciones. ...............................................91 Evaluacin de la mejora. ...............................................................................103 Etiqueta Energtica. ......................................................................................112
AGRADECIMIENTOS 116 BIBLIOGRAFA ....................................................................................................117 ANEXOS ..............................................................................................................120 PLANOS ..............................................................................................................134
El presente Proyecto Final de Grado (PFG) se centra en la Eficiencia Energtica en un edificio de 3 viviendas en fase proyecto a situar en la localidad valenciana de Aldaia. La informacin de partida que se obtiene del Edificio de 3 viviendas es la memoria descriptiva y los planos de emplazamiento, planta, alzado y seccin. Con ello se plantean los objetivos a alcanzar en el PFG:
Analizar la demanda energtica del edificio conforme establece el Cdigo Tcnico de la Edificacin en el Documento Bsico de Ahorro de Energa (CTE DB-HE1). Estudiar las prdidas de calor del edificio en rgimen de invierno y de las ganancias de calor en verano. Analizar la demanda de calefaccin y refrigeracin del edificio con las herramientas informticas CERMA. Mejorar los requerimientos de calefaccin y refrigeracin, actuando sobre la envolvente trmica y las instalaciones. Evaluar la mejora energtica, econmica y ambiental.
1.1. EFICIENCIA ENERGTICA 1.1.1. Introduccin 1.1.2. Marco Normativo para el Sector de la Edificacin 1.1.3. Certificacin y Calificacin Energtica 1.1.4. Tcnicas de Eficiencia Energtica
1.1. EFICIENCIA ENERGTICA 1.1.1. Introduccin
Actualmente el mundo sufre una crisis ecolgica producida por diversos factores y para analizarla, se tienen que tener en cuenta, como mnimo, las siguientes cuatro realidades: el crecimiento acelerado de la poblacin mundial, el uso descontrolado de los recursos del planeta, el incremento de residuos y el cambio climtico. El problema energtico es una consecuencia y un causante de la crisis ecolgica. Un causante porque la generacin y consumo de energa, para el desarrollo humano, ha provocado la explotacin de los recursos naturales, sin prever su agotamiento y consecuencias a largo plazo y ha generado la emisin de sustancias perjudiciales para el comportamiento climtico del planeta. En segundo lugar, el problema energtico es una consecuencia de la crisis ecolgica porque las causas explicadas en el anterior apartado necesitan ser corregidas y plantean el problema de cmo ser solucionadas. Por ello, la produccin de energa y el consumo de energa marca la coyuntura actual y es necesario alcanzar un modelo que trate de remediar y/o paliar los efectos perjudiciales para el ser humano y su entorno.
Imagen 1. Central nuclear, planta de tratamiento de gas, estacin petrolfera.
El nuevo modelo planteado y la solucin establecida a nivel gubernamental, es la Eficiencia Energtica, que trata de reducir el consumo energtico y utilizar fuentes generadoras de energas renovables. En particular, el sector de la construccin como sector consumidor de energa, durante la fabricacin de viviendas, y generador de productos consumidores de energa a lo largo de su vida til, (las viviendas) tiene un peso determinante en la situacin energtica actual y en la preservacin del medio ambiente. Es por ello que la repercusin del consumo energtico de las viviendas en su ciclo de vida en la crisis ecolgica ha provocado la creacin 1 2 de un marco normativo especfico para el sector de la edificacin que pretende regular y potenciar la Eficiencia Energtica de los edificios.
Eficiencia Energtica en un Edificio de 3 viviendas en Aldaia
1.1.1.1. La crisis ecolgica Para entender la crisis ecolgica que sufre nuestro planeta y cmo participa de ella el sector de la construccin, es necesario analizar los factores de incremento de la poblacin mundial, explotacin de los recursos del planeta, la deposicin de residuos y el cambio climtico. El acelerado crecimiento de la poblacin mundial
Segn Naciones Unidas, los clculos aproximados comenzaron en 1804, cuando la poblacin mundial alcanzaba a mil millones de habitantes. Hacia comienzos del siglo XXI ya haba alcanzado a 6.800 millones, y se estima que hacia mediados de siglo alcanzaremos el nmero de 9.500 millones.
Imagen 2. Grfica Incremento de la poblacin mundial.
El crecimiento de la poblacin mundial ha repercutido en todo nuestro entorno social y econmico. Al incrementar la esperanza de vida por las mejoras sanitarias e higinicas, aument la poblacin trabajadora y formada, esta situacin gener, durante el segundo tercio del siglo XXI, una mejora de los procesos industriales que supuso el crecimiento de la produccin de todo tipo de bienes. Desde el sector empresarial se promovi el consumo como crecimiento econmico, sin cuantificar las consecuencias, las cuales ahora sufrimos: elevadas emisiones de CO2, explotacin de recursos materiales y dependencia de la energa para producir bienes adems de parlisis del sistema econmico.
La explotacin de los recursos del planeta
La explotacin de los recursos naturales se ha realizado, para la obtencin de materias primas o para la obtencin de energa primaria. En el primer caso, las materias primas que se han extrado de la tierra, durante siglos, son los materiales ptreos y la madera, ambos de modo descontrolado propician la deforestacin y desertificacin. Es necesario controlar la explotacin de recursos, porque la reduccin de la masa forestal supone eliminar sumideros de dixido de carbono (CO2) naturales, que almacenan parte del carbono tomado del ambiente y liberan oxgeno a la atmsfera.
Imagen 3. Consecuencias de la explotacin de recursos naturales.
Otro aspecto a tener en cuenta es la extraccin de fuentes de energa fsiles, como el carbn, el petrleo y el gas natural, para generar energa por combustin, que contribuye a la emisin de CO2 a la atmsfera y a la deforestacin del entorno. Teniendo en cuenta que las energas fsiles no son renovables. La deposicin de residuos
Este factor es fruto del incremento de la poblacin y de los bienes de consumo, que presenta el problema creciente acerca de cmo deshacerse de manera segura de los subproductos indeseables de los procesos de fabricacin, uso y consumo.
Imagen 4. Residuos generados.
El problema reside en que los materiales que se utilizan no son degradables y no existen procesos de reutilizacin o reciclaje para un nuevo uso. Adems contienen sustancias nocivas para el entorno, incluso para la salud humana, como por ejemplo las lmparas fluorescentes.
Una de las alteraciones de la accin del hombre es el agujero de la capa de ozono. Esta capa se encuentra en la parte inferior de la estratosfera e impide que los rayos ultravioleta de alta frecuencia lleguen hasta el suelo de la superficie terrestre, sino fuera as, sera imposible la vida en la Tierra. Imagen 5. Aparicin del agujero de la capa de
ozono 1979 2008.
El agujero apareci en el ao 1983 sobre la Antrtida, aos despus se descubri un agujero similar sobre el hemisferio norte. Entonces se supo que el deterioro del ozono se deba a los gases clorofluorocarbonados (CFCs), qumicos que se utilizan en los sistemas de aire acondicionado, refrigeradores y aerosoles.
Imagen6. Convencin en Montreal.
Las naciones del mundo pactaron reducir la emisin de CFCs mediante la redaccin del Protocolo de Montreal, reduciendo la produccin y el consumo de numerosas sustancias que reaccionaban con el ozono. Se cree que si todos los pases cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podra haberse recuperado para el ao 2050.
Imagen 7. Reduccin del agujero de la capa de ozono 2011-2012.
Los resultados por ahora son favorables, en el ao 2012 durante septiembre y noviembre, que es el perodo en el que se forma el agujero de la capa de ozono, se ha registrado el menor tamao en 20 aos, gracias al cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos.
Otra de las consecuencias del desarrollo humano es el efecto invernadero fruto de la emisin a la atmsfera de gases con gran capacidad calorfica, conocidos como gases de efecto invernadero (GEI), estos gases son, en su mayora, el dixido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el xido nitroso (N2O). Se llama efecto invernadero porque se produce un calentamiento en la atmsfera. Los GEI retienen parte de la energa emitida por las masas terrestres calentadas por la radiacin solar, evitando que sea liberada al espacio.
Imagen 8. Esquema del Efecto Invernadero.
El incremento de la temperatura terrestre se conoce como calentamiento global, y tiene como efecto inmediato el derretimiento paulatino de los casquetes polares y el consiguiente aumento del nivel del mar. Se estima que un calentamiento global promedio en la superficie terrestre superior a los 2C puede generar problemas irreversibles en los ecosistemas y, por supuesto, en las sociedades humanas. Las previsiones actuales estiman una alta probabilidad de un calentamiento entorno al 0,2C por dcada en el futuro cercano.
1.1.1.2. Medidas gubernamentales frente a la Crisis Ecolgica Los rganos gubernamentales y no gubernamentales se estn movilizando para poner lmites a la crisis ecolgica. La Organizacin de Naciones Unidas tiene una actitud activa frente al cambio climtico. Desde el ao 1972 se realizan las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, conocidas como Las Cumbres de la Tierra y han marcado un punto de inflexin en la poltica internacional del medio ambiente. La Cumbre de la Tierra en Ro de Janeiro, 1992, ha sido la ms importante de todas las realizadas (Johannesburgo, 2002 y Ro de Janeiro, 2012), por los ambiciosos compromisos en la lucha contra el cambio climtico, la proteccin de la biodiversidad, y la eliminacin de las sustancias txicas emitidas.
Imagen 9. Posicin de los diversos pases en 2011 respecto del Protocolo de Kioto. Fuente: Wikipedia.
Fruto de esta cumbre en 1997, se adopt el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climtico, que entr en vigor en el 2005. Este acuerdo vinculante tiene como objetivo la reduccin de las emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global: CO2, gas metano (CH4), xido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un 5 % menos respecto a las emisiones de 1995, para el periodo 2008 a 2012. Asimismo existe un consenso para reducir en el ao 2050 entre un 50%-85% las emisiones globales respecto a las del ao 2000, para impedir el aumento de la temperatura global del Planeta ms de 2C a finales del siglo XXI. Concluido el primer perodo del Protocolo de Kioto, (2008-2012) durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico realizada a finales de 2012 en Doha, se han prorrogado los compromisos del Protocolo de Kioto hasta 2020, pero stos compromisos afectan a pocos pases (UE, Australia, Noruega y Croacia). Es en 2015 cuando se pretende alcanzar un gran pacto a nivel mundial, en el que los compromisos sean aceptados por los pases en vas de desarrollo y por aquellos pases que como Canad y Estados Unidos an no se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2. 1.1.1.3. El Problema Energtico La crisis ecolgica ha dejado en entredicho el modelo de uso de la energa y plantea la problemtica de cmo reorientarlo para mantener la calidad de vida y necesidades que se han creado, sin destruir la naturaleza y reduciendo los efectos ya provocados en la misma. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de energa clasificadas segn su uso, la primaria y la final. La energa primaria se obtiene mediante procesos de transformacin de la energa contenida en los combustibles y la final es la energa que se utiliza en los puntos de consumo. En concreto el consumo de energa final en el sector de la edificacin en la Unin Europea representa el 40% del total anual. Sin embargo en Espaa el porcentaje es menor, aunque supera la tercera parte del consumo de energa final global del pas (residencial ms servicios).
Imagen 10. Consumo de energa final por sectores en Espaa.
Si se analiza el consumo por usos, en el sector residencial, el mayor consumo de energa durante la vida til del edificio se produce por el gasto en calefaccin, seguido de los electrodomsticos del hogar y del agua caliente sanitaria, como se puede observar en la siguiente grfica:
Imagen 11. Consumo de energa final en una vivienda. Fuente: Proyecto Spahousec. IDAE
Frente a estos consumos la Unin Europea ha establecido una serie de objetivos obligatorios concretos para el sector de la edificacin en el Paquete 20-20-20 Energa y Cambio Climtico, que son: la reduccin del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% de energas renovables junto a un objetivo indicativo de mejorar la eficiencia energtica en un 20%. Hay que tener en cuenta que el parque edificatorio espaol es un 85% residencial y el 15% restante equivale al sector terciario, y la aplicacin de estas medidas tiene un impacto directo sobre el consumo de energa final y primaria.
1.1.2. Marco Normativo para el Sector de la Edificacin
1.1.2.1. Europa Directiva Europea 2002/91/CE
Tiene como objetivo fomentar la eficiencia energtica en los edificios de la Comunidad Europea, teniendo en cuenta las condiciones climticas exteriores y las particularidades locales, as como los requisitos ambientales interiores y la relacin coste-eficacia. Los instrumentos establecidos por la Directiva son los siguientes: La adopcin de una metodologa de clculo de la eficiencia energtica de los edificios. La aplicacin de unos requisitos mnimos de eficiencia energtica a los edificios nuevos y a los edificios existentes que sean objeto de reformas importantes. La certificacin energtica de los edificios. 19 |
La inspeccin peridica de calderas de ms de 20 kw y de los sistemas de aire acondicionado de ms de 12 kw.
La transposicin a la normativa espaola de estos instrumentos se ha realizado por medio de tres mecanismos: El Cdigo Tcnico de la Edificacin que incluye la exigencia bsica de ahorro de energa en los edificios (CTE DB-HE). Desarrollo de un sistema de Certificacin Energtica de los edificios. Revisin del Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios (RITE).
Las directrices del futuro marco normativo se han redactado en la Directiva Europea 2010/31/CE. Esta directiva es una refundicin de la Directiva 2002/91/CE, ambas persiguen la mejora de la eficiencia energtica en los edificios, la ltima con unos objetivos ms exigentes. Las novedades de esta normativa son: Establecer un marco comn general de la normativa de clculo de la eficiencia energtica de los edificios o partes del mismo. El CTE-HE1 ser aplicable a todos los edificios rehabilitados, se elimina el requisito de superficie mnima 1000 m2. Los Estados Miembros deben calcular los niveles de eficiencia coste ptimo y ajustar los requisitos mnimos a esos niveles. Esto significar un incremento en los valores de aislamiento requeridos por el actual CTE-HE1. Los Estados Miembros debern disear instrumentos financieros para estimular inversiones en eficiencia energtica. En edificios de superficie til superior a 500 m con certificado de eficiencia energtica ser expuesto en lugar visible si se trata de un edificio frecuentado por el pblico. A partir de 2015 el lmite ser 250 m. Los edificios residenciales de oficinas y servicios que se construyan a partir de 2020 sern de energa cero, generarn la misma energa que consumen. El plazo para los edificios pblicos de nueva construccin es 2018.
1.1.2.2 Espaa Real Decreto 314/2006. Cdigo Tcnico de la Edificacin
El Cdigo Tcnico de la Edificacin es un instrumento normativo que fija las exigencias bsicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A travs de esta normativa se cumplen los requisitos de la edificacin relacionados con la seguridad estructural, proteccin contra incendios, la salubridad, la proteccin contra el ruido, el ahorro energtico o la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
El documento que traspone la Directiva 2002/91/CE es el Documento Bsico de Ahorro de Energa del CTE (DB-HE), fija cinco exigencias bsicas: CTE-DB-HE-1: Limitacin de la demanda energtica. Fija los mnimos normativos, en cuanto a aislamiento, proteccin solar de huecos, prevencin de condensaciones y estanqueidad de ventanas. CTE-DB-HE-2: Rendimiento de instalaciones trmicas. Se desarrolla en el RITE. CTE-DB-HE-3: Eficiencia energtica de las instalaciones de iluminacin. Promueve el mximo aprovechamiento de la luz natural y se exigen factores de eficiencia energtica en las instalaciones de iluminacin artificial. CTE-DB-HE-4: Contribucin solar mnima de ACS. Exige un porcentaje de aportacin de agua caliente sanitaria de origen solar dependiendo de la zona climtica, uso del edificio y tipo de combustible de sustitucin. CTE-DB-HE-5: Contribucin fotovoltaica mnima de energa elctrica. Exige la instalacin de paneles fotovoltaicos para la generacin de energa elctrica, segn el uso del edificio. Real Decreto 1027/2007: Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios
El Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios (RITE) es el CTE-DB-HE2 y regula las exigencias de eficiencia energtica y de seguridad que deben cumplir las instalaciones trmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. Es de carcter bsico, es decir, para su aplicacin debe ser elaborada y desarrollada la reglamentacin complementaria por parte de las Comunidades Autnomas. Ha sufrido modificaciones que se recogen en el RD 238/2013 de 5 de abril. Real Decreto 235/2013: Certificacin Energtica de Edificios.
Se trata de una normativa que obliga a certificar la eficiencia energtica de edificios de nueva planta, reformados y existentes. Este nuevo Real Decreto deroga el Real Decreto 47/2007, amplindolo y modificndolo, conforme a la transposicin de la Directiva Europea 2010/31/CE. En el Real Decreto se recogen los siguientes preceptos: Establece la obligacin de poner a disposicin de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energtica. Se establece el Procedimiento bsico que debe cumplir la metodologa de clculo de la calificacin de eficiencia energtica. Se anuncia la obligacin requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energa casi nulo. Los plazos para la adaptacin del Procedimiento bsico a los edificios existentes, para la obtencin del certificado y la obligacin de exhibir la etiqueta de eficiencia energtica en edificios que presten servicios pblicos.
La obligacin de realizar, por parte de los rganos competentes de las Comunidades Autnomas, un inventario estadstico de las actuaciones relacionadas con los certificados energticos registrados por ellas. Tambin se regula la utilizacin del distintivo comn en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energtica, garantizando en todo caso las especificidades que sean precisas en las distintas Comunidades Autnomas. Se regula el control externo de los certificados de eficiencia energtica por parte del rgano competente de la Comunidad Autnoma. Se crea en el Ministerio de Industria, Energa y Turismo y adscrito a la Secretaria de Estado de Energa, el Registro general de documentos reconocidos para la certificacin de eficiencia energtica.
1.1.3. Certificacin y Calificacin energtica
1.1.3.1. Evaluacin Energtica para la Certificacin Energtica Para adquirir el certificado energtico es necesario realizar, al proyecto o al edificio, una evaluacin de su comportamiento energtico. Para ello en Espaa, contamos con el Documento Bsico de Ahorro de energa del CTE que establece el procedimiento de clculo para determinar la demanda energtica, en la exigencia bsica HE-1 y las exigencias que evalan el rendimiento de las instalaciones trmicas, de iluminacin y de agua caliente sanitaria, para incidir en el consumo energtico. Para el clculo de la demanda energtica existen dos opciones, la simplificada y la general. La opcin simplificada calcula de un modo indirecto la demanda energtica, estableciendo los parmetros de transmitancia trmica U y el factor solar modificado F de los componentes de la envolvente. La opcin general limita la demanda energtica de una manera directa, mediante la introduccin de los datos en un programa informtico diseado para tal efecto.
Criterios que condicionan la calificacin energtica
Las condensaciones, los puentes trmicos y la permeabilidad al aire de la carpintera son factores a tener en cuenta para la eleccin de materiales y del sistema constructivo, porque condicionan el obtener una buena calificacin si son tratados correctamente o una mala calificacin si se descuidan. En primer lugar, las condensaciones se originan por un cambio de estado gaseoso a lquido del vapor de agua contenido en el aire que hay en el interior del edificio o en los cerramientos que cierran los espacios habitables. Este cambio de vapor a agua se produce cuando se incrementa la cantidad de vapor de agua ambiental o cuando se reduce la temperatura provocando la presencia de humedad en los cerramientos. Se producen tanto en verano con el incremento del vapor de agua en el ambiente como en invierno con la reduccin de la temperatura porque el aire fro permite contener menor cantidad de vapor de agua (3.2.3). Se clasifican en:
Superficiales si se producen en la superficie interior del cerramiento, provocando la aparicin de humedades y moho. Se tiene que contener la humedad relativa mensual en dicha superficie menor al 80% Intersticiales, se producen en el interior del cerramiento y se permiten siempre que no sea en la capa del aislamiento y que la cantidad de agua condensada anual sea menor a la evaporada anualmente y no produzcan una merma significativa en sus prestaciones trmicas o supongan un riesgo de degradacin o prdida de su vida til.
Los puentes trmicos son zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variacin de la uniformidad de la construccin que conlleva a una minoracin de la resistencia trmica causando grandes prdidas, casi de un 20 %. Producen un enfriamiento local de la superficie interior del paramento que puede propiciar la aparicin de condensaciones. Se sitan en: Pilares Caja de persianas
La permeabilidad al aire de las carpinteras es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presin diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en funcin de la diferencia de presiones. 23 |
Clasificacin segn la norma UNE-EN 12207:
Tabla 1. Clasificacin de las carpinteras por su permeabilidad al aire.
CLASE 0 1 2 3 4 PERMEABILIDAD AL AIRE a 100 Pa (46 Km/h) (m3/hm2) Sin ensayar 50 27 9 3 PRESIN MXIMA DE ENSAYO Pa (Km/h) Sin ensayar 150 (56 Km/h) 300 (80 Km/h) 600 (113 Km/h) 600 (113 Km/h)
Hay que tener en cuenta, que una permeabilidad elevada conlleva entradas de aire no deseado que se traducen en cargas trmicas que es necesario compensar mediante consumos energticos adicionales para evitar la prdida de confort. Estos consumos adicionales generan inevitablemente mayores emisiones de CO2 y aumento de la factura energtica. 1.1.3.2. Certificado de Eficiencia Energtica El certificado de Eficiencia Energtica se puede generar con un programa informtico, tras introducir los datos del Edificio a evaluar. El contenido mnimo del certificado que establece la normativa, segn el art. 6 del RD 235/2013 es: Identificacin del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su referencia catastral. Indicacin de la normativa sobre ahorro y eficiencia energtica de aplicacin en el momento de su construccin. Descripcin de las caractersticas energticas del edificio: envolvente trmica, instalaciones trmicas y de iluminacin, condiciones normales de funcionamiento y ocupacin, condiciones de confort trmico, lumnico, calidad de aire interior y dems datos utilizados para obtener la calificacin de eficiencia energtica del edificio. Calificacin de eficiencia energtica del edificio expresada mediante la etiqueta energtica. Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles ptimos o rentables de la eficiencia energtica de un edificio o de una parte de este. Descripcin de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el tcnico competente durante la fase de calificacin energtica. Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones trmicas. La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 ser obligatorio poner a disposicin de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duracin superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energtica.
1.1.3.3. Etiqueta Energtica La etiqueta energtica es un documento que expresa, con indicadores energticos, el nivel de calificacin energtica del edificio. La clase energtica vara desde la clase A, para los energticamente ms eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. Para obtener la etiqueta energtica es necesario utilizar un programa informtico de clculo reconocido y debe hacer referencia al certificado de eficiencia energtica del proyecto o del edificio terminado. Adems ser obligatoria su exhibicin en edificios privados frecuentados habitualmente por el pblico y en los edificios ocupados por autoridades pblicas
Imagen 12. Etiqueta Energtica.
1.1.3.4. Control de las Administraciones Autonmicas Las administraciones pblicas realizarn un control externo de la eficiencia energtica de los edificios. Cuando la calificacin de eficiencia energtica resultante de ese control externo sea diferente a la obtenida inicialmente, se le comunicar al promotor o propietario las razones que motivan las diferencias, se le dar un plazo para subsanar o se proceder a la modificacin de la calificacin obtenida. El incumplimiento de cualquiera de los preceptos del procedimiento de certificacin se considerar infraccin en materia de proteccin al consumidor. El rgano competente se encargar de definir las inspecciones que sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la certificacin energtica de edificios. Asimismo establecer las condiciones especficas para proceder a la renovacin o actualizacin del certificado, cuya validez mxima es de 10 aos.
1.1.4. Tcnicas de Eficiencia Energtica
Existen dos mtodos de actuacin para reducir la demanda energtica en una vivienda, garantizando el confort trmico interior en rgimen de verano y de invierno, son las tcnicas pasivas y las activas. Ambas tratan de limitar el consumo energtico para tener un impacto medioambiental de emisiones de CO2 menor.
1.1.4.1. Tcnicas pasivas Las tcnicas pasivas se realizan sobre elementos que no consumen energa, como son los elementos fijos de la envolvente del edificio. Estas consideran las condiciones climticas del entorno en el diseo de los edificios, con el fin de ahorrar energa. Las actuaciones en la envolvente trmica se desarrollan sobre la tipologa de cerramiento, el aislamiento trmico, los puentes trmicos, el tipo de hueco (marco y vidrio) y los elementos de sombreado. El cerramiento. Es necesario disear la envolvente con el uso de materiales de baja conductividad trmica que impidan la entrada y salida de calor. Como se ve en la figura siguiente, la cubierta es el cerramiento por donde ms energa se pierde.
Imagen 13. Esquema de prdidas de energa.
Para reducir estas prdidas se actua sobre el aislamiento trmico, uno de los elementos clave que determinar la carga trmica final del edificio a lo largo del ao. Adems el aislante ahorra energa en forma de calefaccin y refrigeracin, aumenta el confort de la estancia, reduce el riesgo de condensacin que puede causar dao a los materiales del edificio incluso a la salubridad de las personas, evita cambios repentinos de temperatura que pueden causar grietas y mejora la acstica del edificio.
Imagen 14. Aislamiento en forjado, cubierta y fachada. Fuente: IDEA.
Los puentes trmicos son zonas en las que se altera la seccin del cerramiento y, generalmente, la continuidad del aislamiento. El objetivo es reducir la transmitancia trmica en estos puntos. Los puentes trmicos se han descrito en el apartado 1.3.3.1 de este captulo. Los huecos, carpintera exterior, se definen segn sus propiedades, transmitancia trmica del hueco y factor solar modificado, y en funcin de las propiedades del marco y del vidrio que la configuran. Estas propiedades son: El factor solar del vidrio. Es la relacin entre la energa total que entra al local a travs del acristalamiento y la energa solar que incide en la superficie exterior de dicho vidrio. Esta energa es la suma de la entrante por transmisin ms la entrante como consecuencia de la absorcin de energa solar por el cristal y posterior conveccin hacia el interior. Uso de vidrios bajo emisivos, proporcionan un bajo factor solar.
Imagen 15. Esquema del factor solar.
Transmitancia trmica del vidrio: es la capacidad de entrar el calor a travs del vidrio. Depende del tipo de vidrio, su espesor y de su composicin. Existen en el mercado vidrios simples, compuestos y con tratamientos especiales y cada uno de ellos presenta una oposicin a la entrada de calor diferente.
Imagen 16. Variacin de la transmitancia en funcin de la composicin del vidrio.
Factor de absortividad del marco (). Es la fraccin de la radiacin solar incidente incide en el marco y que es absorbida por este. Depende del color del marco. marco
Tabla 2. . Absortividad del marco para radiacin solar . Tabla E.10 del CTE.
Transmitancia trmica del marco. Depender del material con el que se materialice el marco (metlico, madera y PVC) y de la posicin en la env envolvente (horizontal o vertical), como se observa en la tabla.
Tabla 3. . Transmitancia Transmitancia trmica en funcin del material del marco del hueco. MARCOS TIPO DESCRIPCIN
METALICO sin rotura de puente trmico entre 4 y 12 mm METALICO con rotura de puente trmico entre 4 y 12 mm METALICO con rotura de puente trmico mayor de 12 mm MADERA densidad media alta MADERA densidad media baja DOS cmaras TRES cmaras
Transmitancia trmica (U) W/m2K VERTICAL HORIZONTAL 5,7 4,0 3,2 2,2 2,0 2,2 1,8 7,2 4,5 3,5 2,4 2,1 2,4 1,9
Factor solar modificado del hueco (F). Se determina por medio de una frmula del CTE, en ella se tiene en cuenta el factor de sombra del hueco por voladizos, retranqueos o lamas, la fraccin del hueco ocupada por el marco, el factor solar del vidrio, la U y del marco.
Otra caracterstica de definicin de los huecos es el tipo de cierre y apertura, ya que puede condicionar la permeabilidad al aire de la carpintera. . Las carpinteras pueden ser: correderas, oscilo-batientes, batientes, abatibles, abatibles, pivotantes, de guillotina o basculantes, entre otras. otras
Imagen 17. . Ventana Oscilobatiente, corredera y abatible.
La eleccin del tipo de carpintera incide en el gasto energtico de la vivienda. Una ventana con una baja transmitancia trmica, un cierre estanco y vidrios especiales produce ahorros de un 10 %.
Los elementos de sombra. Los vidrios de las ventanas actan como una trampa de calor, dejando pasar la luz solar y calentando los elementos del ambiente, pero la radiacin calrica invisible que estos emiten no pasa a travs del vidrio, as que queda almacenada en el interior. Este efecto es beneficioso en el invierno, pero no en verano por lo que se deben instalar protecciones solares que eviten las ganancias de calor en verano como los voladizos, toldos, persianas y porches. La Norma EN 13363-1 especifica un mtodo simplificado para estimar la transmitancia total de energa solar de un dispositivo de proteccin solar combinado con un acristalamiento, basado en el coeficiente de transmitancia trmica y en el de transmisin de la energa solar total del acristalamiento as como en el factor de transmitancia luminosa y el factor de reflexin del dispositivo de proteccin solar.
Imagen 18. Elementos de sombra: Toldo, voladizo, persiana y contraventana mallorquina.
En la medida que se consiga amortiguar la entrada de calor en verano y fro en invierno en la vivienda de forma pasiva, se reducir la demanda de las instalaciones energticas de calefaccin y refrigeracin.
1.1.4.1. Tcnicas activas Se incide en el rendimiento de las instalaciones, es decir, en el ahorro de energa conservando el confort trmico del interior de las estancias del edificio. Las principales instalaciones sobre las que se puede reducir el consumo de energa son: la calefaccin, el agua caliente sanitaria, la refrigeracin y la iluminacin. La calefaccin
La instalacin de calefaccin en un edificio es la que ms consumo de energa produce un 46% de la energa domstica y una correcta seleccin de la distribucin y de los equipos que la componen, acta en la reduccin de consumo sin mermar el confort. Las instalaciones de calefaccin pueden clasificarse segn la produccin de agua caliente que realice la caldera, a una vivienda o a varias. Instalacin individual. Permite una mayor libertad a la hora de elegir el encendido de las instalaciones y la temperatura de las habitaciones, pagando cada uno por lo que consume y se reducen los derroches de energa. Pero esta instalacin produce ahorro si se trata de edificios de uso en vacaciones o los fines de semana. Instalacin centralizada. Esta instalacin da servicio a las diferentes viviendas de un edificio con un solo equipo. Las ventajas que presenta frente a la instalacin individual son:
Tabla 4. Ventajas de la calefaccin centralizada frente a la individual.
POTENCIA TRMICA RENDIMIENTO CALDERA VIDA TIL MANTENIMIENTO SEGURIDAD GASTO RESPONSABILIDAD
Menor que la suma de las potencias de las calderas individuales que suministran al mismo edificio. Mejor que el de muchas individuales. Ms larga, que las individuales. Menores, porque se reparten entre la comunidad de propietarios. Delegar al administrador. En una individual el responsable es el propietario. Ms seguro. En la individual, el fallo de una caldera u otro elemento afecta a todos los dems.
Una medida de ahorro es utilizar un sistema de calefaccin centralizado con contabilizacin individual del calor y la termorregulacin autnoma de temperaturas. As se unen las ventajas del sistema centralizado con el sistema individual. De este modo, cada propietario elige cuando encender la calefaccin y los grados de temperatura en su vivienda, pagando cada uno por lo que consume. Instalacin mixta de agua caliente sanitaria y calefaccin. Se compone por una o ms calderas que aportan el calor y dos circuitos de distribucin separados que distribuyen el agua caliente para calefaccin y aseo, a todo el edificio. Las instalaciones son complejas y requieren mantenimiento por tcnicos especializados. Para este caso se puede contar con el apoyo de captadores solares. 30 |
El equipo principal de una instalacin de calefaccin, que genera el calor, es la caldera. Y se pueden clasificar en funcin de su rendimiento: Caldera estndar: su temperatura media de funcionamiento debe limitarse a partir de su diseo. Caldera de baja temperatura. Caldera de gas de condensacin: son calderas ms costosas pero proporcionan un ahorro de combustible al transmitir al agua de la caldera el agua de condensacin de los gases. Es la de mayor vida til, aproximadamente de 25 aos y presenta un mayor rendimiento.
Tabla 5. Comparativa de rendimientos segn tipo de caldera. RENDIMIENTO Potencia Carga Estndar Baja temperatura Condensacin A plena carga 100 % 90,69 90,27 92,85 70 Kw A carga parcial 30% 88,54 90,27 98,85
La distribucin del calor en las diferentes estancias de una vivienda puede ser mediante radiadores, suelo radiante, bomba de calor o estufa. Radiadores. Es el sistema ms econmico y sencillo. Ofrecen un mayor control individual, para ello, es necesario que cuenten con una vlvula termosttica individual. Los elementos pueden ser de fundicin, chapa de acero o aluminio, los primeros con mayor inercia trmica. La forma de conectar los diferentes radiadores de una vivienda influye sobre la eficiencia, siendo recomendable la instalacin bitubular sobre la monotubular.
Imagen 19. Instalacin de radiadores monotubular.
Imagen 20. Instalacin de radiadores bitubular.
Bomba de calor. Es un sistema reversible que puede funcionar en rgimen de calor y/o fro. Es una mquina trmica que transfiere calor de una fuente fra a otra que est ms caliente. Existe una gran variedad de bombas de calor, por su construccin pueden ser: Compactas. Todos los elementos dentro de la misma carcasa. Split o partidas. Formadas por dos unidades separadas. Multi-split. Estn constituidas por una unidad exterior y varios interiores Su caracterstica es la alta eficiencia que tienen: por cada kWh de energa consumida se transfiere entre 2 y 4 KWh de calor.
Imagen21. Bomba de calor compacta, partida y multisplit.
Estufas y calderas de biomasa. La biomasa es un nuevo combustible alternativo a los derivados del petrleo. Es menos contaminante y no contribuye con gases de efecto invernadero, ya que el balance de CO2 es cero y tienen un menor precio. Se utilizan astillas y pellets como combustible y es capaz de abastecer frio y calor. Pueden ser: Estufas, que calientan una nica estancia. Calderas de baja potencia para viviendas unifamiliares. Calderas diseadas para la centralizacin de un edificio. Centrales trmicas que calientan varios edificios. Suelo radiante. Consiste en un tubo de material plstico por cuyo interior circula agua caliente a baja temperatura, embutido en el forjado del suelo. Las ventajas de la instalacin son: Buena distribucin del calor la Temperatura interior es de 20 C y en el suelo de 22-24 C, las corrientes de conveccin son pequeas. Ausencia de aparatos terminales. Costes de explotacin menores. La caldera produce menos energa para garantizar el confort, ya que con la irradiacin desde el suelo el calentamiento es uniforme, y como el agua que se emplea est a 30-40 C en comparacin con los 70-80 C necesarios en un sistema de calefaccin tradicional, los ahorros son mayores. 32 |
Imagen 22. Composicin y comportamiento del suelo radiante.
La distribucin de calor mediante suelo radiante favorece las condiciones de confort del cuerpo humano. Segn mltiples estudios, se considera a los pies como la parte del cuerpo humano ms sensible al fro. Con este sistema las temperaturas se reparten uniformemente, 22-29 C a ras del suelo y 18-20 C a la altura de la cabeza.
Imagen 23. Temperatura ambiente (C) en una habitacin calefactada por suelo radiante y radiadores.
Pero las instalaciones de suelo radiante tambin presentan inconvenientes, como posibilidad de fugas, dificultad de purgar el aire y de vaciar la instalacin, ejecucin muy bien realizada para evitar problemas de dilataciones. Hbitos de uso para conseguir ahorros: Temperaturas de consigna en viviendas de 20 C, cada grado por encima se consume de 5-7% ms de energa. Evitar abrir ventanas y puertas para mantener el calor. Revisiones peridicas de los equipos de calefaccin y de los quemadores.
Para llevar a cabo una extraccin de calor en verano en el interior de la vivienda y enfriarla, debe instalarse un sistema de acondicionamiento de aire, que est constituido por un conjunto de equipos. La clasificacin de los sistemas de aire acondicionado puede realizarse segn cuatro criterios: segn el tipo de fluido, segn la centralizacin, segn la unidad terminal y segn la velocidad del aire. a) Segn el tipo de fluido Todo Aire. Son instalaciones que enfran o calientan nicamente el aire. Pueden ser de conducto nico o doble. Aire-Agua. Emplean los dos fluidos para enfriar o calentar. El aire se trata en una unidad central y se distribuye a los locales como si se tratase de un sistema todo aire de conducto nico. El agua se enfra o se calienta en otra unidad central y se hace llegar a los locales, donde ceder o absorber calor del ambiente. Fan-coils y los inductores. Todo Agua. Es igual que el anterior, pero solo emplea agua. Fluido Frigorfico. El fluido frigorfico es el que enfra el local. Distribuyen el frio por los acondicionadores de ventana (VRV).
Imagen 24. Fan-coil y Acondicionador de ventana.
b) Segn la centralizacin o dispersin de los equipos que componen la instalacin de fro: Sistema centralizado. El enfriamiento del aire o del agua se realiza en una central que posteriormente distribuye el frio a los locales. Sistema semicentralizado. El proceso de enfriamiento se realiza una parte en la central y la otra en el local. Sistema descentralizado. El tratamiento del aire se realiza en mquinas colocadas en el propio local. c) Segn la forma de la unidad que acondiciona el aire: Sistema tipo central o unidad climatizadora. Conjunto de elementos que se acoplan formando unidades modulares. Equipo autnomo. En l se realizan todos los procesos de acondicionamiento.
d) Segn la velocidad del aire: Baja velocidad. Cuando la velocidad es menor de 11 m/s Alta velocidad. Cuando las velocidades estn comprendidas entre 11 y 25 m/s. Otras caractersticas en los sistemas de refrigeracin son:
Tecnologa inverter. Contiene un variador de frecuencia que acta sobre el compresor y que aplica una reduccin o aumento de potencia frigorfica a la salida del aparato en funcin de la temperatura necesaria sin tener que conectar y desconectar el compresor. La temperatura es ms uniforme y se consiguen ahorros significativos respecto de los sistemas convencionales. La vida til es mayor. Enfriador evaporativo. Es un sistema diferente al aire acondicionado. Trabaja bien en climas calientes y secos. Estas unidades enfran el aire a travs de un proceso de evaporacin y lo soplan hacia el interior del edificio. La instalacin cuesta la mitad menos que un aire acondicionado centralizado y utilizan el 25% de la energa que emplean los otros sistemas. No obstante, suelen necesitar ms mantenimiento.
Imagen 25. Enfriador Evaporativo.
Diversos tratados realizan la afirmacin que los edificios que estn diseados con pautas bioclimticas y bien aislados, no necesitan ningn sistema de refrigeracin adicional a la ventilacin. Y es cierto, pero las exigencias normativas (RITE) obligan a garantizar y justificar el confort trmico de las viviendas en verano, mediante instalaciones para tal fin.
El Agua Caliente Sanitaria, ACS.
Es una instalacin de energa solar trmica que permite aprovechar el calor solar para calentar agua que sea consumida o utilizada para calefactar. Los captadores transforman la radiacin del sol en calor, que es transportado y almacenado en un depsito mediante un fluido caloportador. A travs del intercambiador el fluido transfiere el calor al agua de consumo situada en el sistema de acumulacin. Es necesaria la instalacin de un equipo auxiliar que se utiliza para completar la contribucin solar suministrando la energa necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiacin solar.
Imagen 26. Esquema Instalacin de agua caliente sanitaria.
A lo largo de un ao los colectores solares pueden producir entre el 60% y el 70% del apoyo solar para la produccin del agua caliente sanitaria de la vivienda, reduciendo en igual medida las emisiones de CO2 a la atmsfera. La instalacin solar trmica est constituida por: Un sistema de captacin. Formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiacin solar incidente en energa trmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos.
Imagen 27. Composicin de una placa solar trmica.
Un sistema de acumulacin, constituido por uno o varios depsitos que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso. Un circuito hidrulico constituido por tuberas, bombas, vlvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente que se consume. Sistema de intercambio que realiza la transferencia de energa trmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume. Sistema de regulacin y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la mxima energa solar trmica posible y, por otro, acta como proteccin frente a la accin de mltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. Equipo de energa convencional auxiliar que se utiliza para complementar la contribucin solar suministrando la energa necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiacin solar o demanda superior al previsto.
NOTA: Los acumuladores solares son diferentes de los calentados por las calderas, si bien el agua de los
solares posteriormente se lleva a los depsitos de las calderas para alcanzar las temperaturas de consigna.
Tanto en el circuito de distribucin como en el de retorno, la temperatura nunca ser inferior a 50 C, evitando as la aparicin de legionela. Aunque la instalacin permitir que el agua alcance al menos la temperatura de 70C para compensar las prdidas trmicas, sin sobrepasar los 60 C en los puntos de consumo, para evitar quemaduras.
MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1.1. Objeto del proyecto
El objeto del proyecto es la ejecucin de un edificio en esquina entre medianeras compuesto por planta baja comercial ms tres viviendas en plantas altas. El edificio se ubica en la calle Palleters y la calle Cheste de la ciudad de Aldaia en la provincia de Valencia.
2.1.2. Cumplimiento normativa urbanstica y tcnica
En el proyecto es de aplicacin el Plan General de Ordenacin Urbana (PGOU) de Aldaia, cumpliendo los parmetros volumtricos, de uso y tipolgicos que por l se establecen. Adems el proyecto cumple las siguientes normas tcnicas: Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones. Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacin de la Edificacin. Cdigo Tcnico de la Edificacin.
2.1.3. Descripcin general del edificio
El edificio se compone en la planta baja por el acceso al edificio por la calle Cheste y bajo comercial y en plantas altas por tres viviendas, una por planta, la ltima (3) cuenta con un acceso privado a la planta bajo cubierta. El uso del edificio es residencial en plantas altas y comercial en planta baja. El edificio se configura en un solar de 84,84 m2, en esquina, y tiene el acceso por la fachada sur. El programa de necesidades configura en planta baja el zagun, la escalera de acceso a las viviendas, el local comercial y el transformador. La planta primera y segunda, estn ocupadas por una vivienda tipo A que cuenta con saln-comedor, cocina, pasillo, dos dormitorios, bao y lavadero. La tercera planta est ocupada por una vivienda tipo B que tiene acceso a la planta bajo cubierta; cuenta con saln-comedor, cocina, pasillo, dos dormitorios, bao y escalera y en la planta superior dormitorio, distribuidor, aseo y terraza descubierta. Las zonas comunes del edificio son el zagun, la escalera y los rellanos, un patio mancomunado en planta 1 en el cual se ubican las instalaciones de las viviendas y en el que no se abre ningn hueco en fachada. En la planta bajo cubierta se encuentran los cuartos para instalaciones y el acceso a la terraza comunitaria.
2.1.4. Superficies tiles
Las superficies tiles en el edificio son las siguientes:
VIVIENDA TIPO A Saln-Comedor Cocina Pasillo Dormitorio 1 Dormitorio 2 Bao Lavadero 19,15 m2 7,30 m2 2,50 m2 13,65 m2 8,30 m2 3,85 m2 1,95 m2 56,70 m2
VIVIENDA TIPO B Planta inferior Saln-Comedor Cocina Pasillo Dormitorio 1 Dormitorio 2 Bao Escalera Planta superior Dormitorio 3 8,80 m2 3,50 m2 3,40 m2 72,50 m2 Terraza descubierta 6,00 m2 19,15 m2 7,30 m2 2,50 m2 12,80 m2 8,30 m2 3,55 m2 3,20 m2
Vivienda A ___ 2 x 56, 70 = 113,40 m2 Vivienda B ___ 1 x 72,50 = Total ____ 185,90 m2 72,50 m2
Distribuidor Aseo
LOCAL COMERCIAL TRANSFORMADOR
31,20 m2 16,70 m2 SOLAR 84,84 m2
Total Superficies tiles ____ 233,8 m2 Las superficies construidas son las siguientes: ELEMENTOS COMUNES Planta Baja Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta Bajo Cubierta 28,30 m2 16,60 m2 16,60m2 16,60 m2 11,00 m2 89,10 m2 ESPACIOS Local Comercial Vivienda Tipo A, 1 ViviendaTipo A, 2 Vivienda Tipo B, 3 Total
35,30 m2 67,15 m2 67,15 m2 90,95 m2 260,55 m2
Tras el reparto de los elementos comunes: Superficie construida total 370,84 m2
Acondicionamiento del terreno Se efectuar de acuerdo a las dimensiones y profundidades expresadas en el plano de cimentacin, previo desbroce y limpieza del solar. Cimentacin Cimentacin de pilares: se configura mediante zapatas y vigas riostras de hormign armado HA-25/B/20/IIa y acero B-500S, segn planos, de canto 70 y 40 cm. respectivamente, sobre una capa de hormign de limpieza HM-20 de 10 cm. Estructura Pilares: de hormign armado segn clculos y cuadro de pilares. Hormign HA25/B/20/I y acero B-500-S. Vigas: de hormign armado planas, de canto 30 cm., armadas segn planos de despiece. Hormign HA-25/B/20/I y acero B-500-S. Zunchos: de hormign armado de canto 30 cm., armado segn proyecto. Hormign HA-25/B/20/I y acero B-500-S. Forjado: unidireccional, canto 30 cm, formado por viguetas prefabricadas, dimensiones segn clculos, bloques de hormign aligerado y capa de compresin. Losa de escalera: formada por hormign armado HA-25/B/20/I de 14 cm. y 20 cm. de espesor, en rellano intermedio, y armada segn instrucciones y planos de proyecto. Caja de escalera: formada por ladrillo panal 24x12x10 cm. Saneamiento Sistema separativo de recogida de aguas pluviales y fecales. Tubera de PVC colgada del techo de planta baja, con encuentro mediante piezas especiales. Tubera de encuentro a acometida a red general de saneamiento de PVC, anillada, colgada a techo de planta baja de dimetros especficos en proyecto. Pendiente mnima de 1,5 % segn CTE- DB HS. Albaileras Fachada c/ Xest i Palleters (F1): fbrica de ladrillo cermico caravista, tomada con mortero 1:6 de cemento, enfoscado interiormente con mortero de cemento hidrfugo, aislamiento trmico con lana de roca de 5 cm. de espesor y trasdosado de placa de yeso de 1cm. de espesor en viviendas. Espesor total de 25 cm. Fachada de patio de luces (F2): formadas por una hoja de ladrillo triple hueco de 25x12x11 cm. tomado con mortero 1:6, enfoscada con mortero hidrfugo al exterior. En la cara interior enfoscado con mortero de cemento, aislamiento trmico en con lana de roca de 5 cm. de espesor y trasdosado de placa de yeso de 1 cm. de espesor. Espesor total de 20 cm. 43 |
Medianeras en planta vivienda y zagun (M1): formadas por una hoja de ladrillo triple hueco de 25x12x11 cm. tomado con mortero 1:6 enfoscado en su interior, aislamiento trmico con lana de roca de 5 cm. de espesor y trasdosado de placa de yeso de 1 cm. de espesor, y revestimiento superficial pintura o plaqueta cermica, definido segn proyecto. Espesor total de 20 cm. Medianera cuarto de instalaciones (M2): fbrica de bloque cermico termoarcilla 24 cm de espesor, rematado interiormente con enfoscado de mortero. Espesor total de 25 cm. Tabiquera y particiones Tabiquera divisoria bajo comercial-zagun, caja de ascensor Planta 4 (P1): constituida por una fbrica de pi de ladrillos cermicos perforados de 24x11.5x11 cm., acabado con placa de yeso y aislamiento trmico de lana de roca revestimiento vertical en zagun. En local comercial acabado enfoscado. Espesor total de 15 cm. Tabiquera cuarto de instalaciones-local comercial (P2): fbrica de bloque cermico de termoarcilla de 14 cm. de espesor, enfoscado a dos caras. Cara del bajo comercial aislamiento trmico en lana de roca de 5 cm, acabado en placa de yeso. Espesor total 25 cm. Tabiquera divisiones cuarto hmedo bajo comercial e instalaciones Planta 4 (P3): constituida por una fbrica de pi de ladrillos cermicos perforados de 24x12x10 cm., enfoscado a dos caras. Espesor total de 10 cm. Tabiquera divisoria vivienda-zona comn (P4): fbrica de ladrillo cermico doble hueco de 7cm. de espesor, aislamiento trmico de lana de roca de 5 cm. y acabado en placa de yeso. Espesor total 15 cm. Particiones en vivienda (P5): doble placa de yeso rellena de aislamiento trmico de 7 cm. de espesor. Espesor total: 10 cm. Particiones en vivienda locales hmedos (P6): placas de yeso especial, reforzado humedad, aislamiento interior en lana de roca 7 cm. de espesor, rematado con plaqueta cermica. Espesor total 10 cm. Antepecho terraza no transitable: ladrillo triple hueco 25x12x10 cm enfoscado a dos caras. Espesor total 15 cm. Cubierta Cubierta plana transitable (C1): formacin de pendientes con hormign celular de 5-15 cm, capa de mortero de regularizacin de 2 cm., imprimacin asfltica, impermeabilizacin con lmina asfltica de betn elastmero SBS tipo PN-7, lmina geotextil, aislamiento con placas de poliestireno extrusionado de alta densidad tipo IV de 6 cm de espesor, fieltro separador, capa de mortero, plaqueta cermica. Se resuelve en: patio mancomunado, terraza comunitaria y terraza particular.
Cubierta plana no transitable (C2): formacin de pendientes con hormign celular de 5-15 cm, capa de mortero de regularizacin de 2 cm., imprimacin asfltica, impermeabilizacin con lmina asfltica de betn elastmero SBS tipo PN-7, lmina geotextil, aislamiento con placas de poliestireno extrusionado de alta densidad tipo IV de 6 cm de espesor, fieltro separador y capa de grava de 10 cm. tamao de rido variable 12 16 mm. Suelo en contacto con el terreno (C3): solera de 15 cm. de espesor, hormign en masa HM-20, con placa de poliestireno extruido de 4 cm de espesor (URSA XPS NIII), rematada con pavimento de mrmol. Tejado Tejado inclinado (T1): Soporte resistente formado por forjado unidireccional inclinado, lmina impermeabilizante, capa de aislamiento trmico con proyectado de poliuretano de 6 cm y rastrelado de madera, acabado con teja anclada mecnicamente. Firmes y pavimentos Viviendas, rellano de acceso viviendas y zagun: se dispondr un pavimento de piedra natural, mrmol. Escalera y vestbulos previos: se colocar un pavimento de baldosas de mrmol. Revestimientos continuos Viviendas, rellano de acceso a stas y zagun: se colocar un falso techo con un sistema autoportante Knauf de yeso laminado formado por una placa estndar de 12,5 mm. de espesor, atornillada a una estructura metlica de acero galvanizado. Patio de luces: revestimiento con mortero hidrfugo de 1,5 cm de espesor. Chapados y alicatados Baos, aseos, cocinas y lavadero: se recubrirn las paredes hasta el techo con un alicatado realizado con baldosa de gres porcelnico de 20x20 cm., tomada con mortero de cemento tipo C1, rejuntndose posteriormente con una lechada de cemento tipo CG1. Vierteaguas de ventanas y miradores: rematado con pieza de piedra natural. Pinturas Paredes interiores y el falso techo: se terminarn con pintura plstica lisa, previo lijado de pequeas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plstica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado Paramentos patios de luces: impermeabilizante acrlico elstico antifisuras, funguicida-algicida, resistente a la intemperie con textura liso y acabado mate.
Carpintera exterior Ventanas, ventanales y miradores: carpintera de aluminio lacado corredera con rotura de puente trmico modelo L86 Corredera Rpt (Extrugasa), con precerco de acero galvanizado y doble acristalamiento (4-6-4), con persiana monoblock de aluminio de lama de espesor estrecha. Como propiedades presenta un coeficiente de transmisin trmica de 4,3 W/(m2K), permeabilidad al aire 2 y 70mm de espesor. Carpintera interior Puertas en viviendas: carpintera de madera chapada de haya. Las puertas sern de una hoja y apertura abatible, de dimensiones 72 cm x 203 cm. y 82 cm x 203 cm. Puerta de acceso vivienda: hoja maciza, lisa acorazada, rechapada en haya, canteada de 45 mm.de grueso, con cerradura seguridad 5 puntos. Puerta acceso zagun: puerta acristalada, resistir sin romper un impacto de nivel 3 o tendr una rotura de forma segura, cumpliendo el apartado 1.3 del DB SU2 del CTE. Vidrios Se emplear un acristalamiento realizado con doble vidrio aislante bajo emisivo 0,10,2, compuesto por vidrio incoloro de 4mm. en el interior, cmara de aire deshidratado entre ambos de 6mm., sellada perimetralmente, y vidrio incoloro de 4mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, colocado con perfil continuo, junta de neopreno y junquillos. Cerrajera y defensas Escaleras: se dispondrn barandillas de 1,00 m. de altura realizadas con perfiles metlicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior, pilastras cada 2,5 m. como mximo, de 20x40 mm. y montantes de 30x30 mm. cada 12 cm., segn los planos del proyecto. Huecos de ventilacin natural: se dispondrn rejillas de perfiles de aluminio anodizado. Instalaciones Instalacin elctrica: se realizar de acuerdo con el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin vigente y sus instrucciones complementarias. La instalacin elctrica se compondr de: Acometida. Instalacin de enlace, compuesta por Caja General de Proteccin (CGP), Lnea General de Alimentacin (LGA) con interruptor general de maniobra, Centralizacin de Contadores (CC) con fusibles de seguridad, Derivaciones Individuales (DI), Cajas para Interruptor de Control de Potencia (ICP) y 46 |
Dispositivos Generales de Mando y Proteccin (DGMP / Cuadro General de Distribucin). Instalacin Interior, con electrificacin elevada, compuesta como mnimo de seis circuitos (uno de alumbrado, uno para tomas de corriente de uso general y frigorfico, otro para cocina y horno, otro para lavadora, lavavajillas y termo elctrico, otro para tomas de corriente de cuartos de bao y bases auxiliares de cocina y otro adicional para tomas de corriente de uso general). Conexin y puesta a tierra de toda la instalacin, de acuerdo con la ITC-BT-18 y con la norma tecnolgica NTE-IEP. Fontanera y aparatos sanitarios: La red de agua fra y A.C.S. se realizar con tuberas de polietileno reticulado, tanto en montantes como en red horizontal de distribucin interior, debidamente aisladas con coquillas para garantizar la no condensacin y ruido. La instalacin se compondr de: Acometida, compuesta por llave de toma, tubo de acometida y llave de corte en el exterior de la propiedad. Instalacin general, compuesta de llave de corte general en el interior de la propiedad, filtro para retencin de residuos, centralizacin de contadores con llave de corte antes de cada contador y vlvula de retencin despus de cada contador y ascendentes o montantes, los cuales dispondrn en su base de vlvula de retencin, llave de corte y llave de paso con grifo o tapn de vaciado. Instalaciones Particulares, con llave de paso situada en el interior de la vivienda, derivaciones particulares, ramales de enlace y puntos de consumo. Calefaccin y Agua Caliente Sanitaria: instalacin mediante radiadores de aluminio que estarn alimentados mediante un circuito que los conecte con la caldera situada en planta cuarta. Se contar con el aporte generado por captadores solares situados en cubierta. Cada radiador cuenta con una vlvula termosttica individual. Refrigeracin: instalacin de aire acondicionado del tipo multizona cuyos aparatos exteriores se emplazarn en la planta de cubierta. El circuito de conductos pasar por las cmaras creadas a tal efecto con el falso techo. La instalacin se dividir en las zonas necesarias separando la cocina del resto para evitar la propagacin de los olores. Gas: instalacin de gas natural. Varios Se dispondr el correspondiente amueblamiento de cocinas con muebles altos y bajos. Los fregaderos sern de acero inoxidable y cocina elctrica. El ascensor ser elctrico, de cuatro paradas con puertas automticas para, 3 personas.
Evaluacin de la Eficiencia Energtica
1.1. DEMANDA ENERGTICA. CTE DB-HE1 1.2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TRMICAS. CTE DB-HE2 1.3. CONTRIBUCIN SOLAR MNIMA DE ACS. CTE DB-HE 4 1.4. CALIFICACIN ENERGTICA DEL EDIFICIO DE PARTIDA 1.5. MEJORAS
3. EVALUACIN DE LA EFICIENCIA ENERGTICA
3.1. DEMANDA ENERGTICA. CTE DB HE 1 Para evaluar energticamente el edificio es necesario analizar la envolvente trmica del edificio. Para ello, utilizamos la opcin simplificada que desarrolla el Cdigo Tcnico de la Edificacin en el Documento Bsico de Ahorro de Energa (CTE DB HE-1). Es posible su aplicacin porque el porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de su superficie (medida desde el exterior):
SUPERFICIE SUPERFICIE DE HUECOS % DE HUECOS
Fachada Sur Fachada Oeste
215 m2 75 m2
65 m2 5,8 m2
30 % 8%
Comprobado que podemos efectuar el clculo con la opcin simplificada, seguimos los pasos que se establecen en el apartado 3.2.1.4 del CTE: a) Localizacin del edificio: Aldaia Clima de la localidad, B3, segn zonificacin climtica (3.1.1) Carga interna en los espacios, higrometra 3, son espacios en los que no se prev una alta produccin de humedad, son todos los espacios de edificios no residenciales.
b) Clasificacin de espacios Espacios habitables: todos los recintos del edificio. Espacios no habitables: Planta Baja: el cuarto del transformador, el cuarto de basuras y CGP. Planta bajo cubierta: cuarto ascensor y cuarto instalaciones.
c) Definicin de la envolvente trmica y cerramientos objeto segn el apartado 3.2.1.3 Cubiertas: Cubierta plana transitable (C1), cubierta plana no transitable (C2) y Tejado (T1). Suelos: Solera, forjados sobre espacio no habitable, voladizos (contacto con el espacio exterior). Fachadas: fachada calle (F1) y fachada patio de luces (F2). Medianeras: medianera viviendas (M1) y medianera cuarto de instalaciones (M2). Particiones interiores: particiones ladrillo perforado + aislamiento (P1), particin termoarcilla 14 (P2), particin ladrillo Perforado (P3), Particin vivienda-z. comn (P4), Particiones viviendas (P5) y particiones locales hmedos (P6) y forjado (F1).
d) Comprobar la permeabilidad al aire de los huecos (2.3) La permeabilidad al aire de las carpinteras situadas en zonas climticas B3, medida con una sobrepresin de 100 Pa, tendr unos valores inferiores a 50 m3/hm2. Las carpinteras que se disponen en vivienda son de clase 2 clasificadas segn (UNEEN 12207:2000), es decir presentan una permeabilidad al aire de 27 m3/hm2. 27 m3/hm2 <50 m3/hm2 CUMPLE
Tabla 1. Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones mximas de ensayo, relacionadas con la superficie total, para las clases 1 a 4.
e) Clculo de los parmetros caractersticos, es decir la transmitancia trmica, U de los componentes de los cerramientos y particiones interiores, (Apndice E). Cerramientos en contacto con el exterior:
CUBIERTA TRANSITABLE, C1 Material Rse P M AT I M FU Y Rsi TOTAL Us 0,445 1/2,301 = 0,015 0,02 0,06 0,01 0,03 0,3 0,01 1 0,55 0,034 0,23 0,41 1,422 0,57 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,015 0,036 1,765 0,043 0,073 0,211 0,018 0,1 2,301 0,43 < 0,59
CS I CS M FU P M AT
CUBIERTA NO TRANSITABLE, C2 Material Rse PG AT I M FU Y Rsi TOTAL Us 0,45 1/2,222 = 0,05 0,06 0,01 0,02 0,3 0,01 2 0,034 0,23 0,55 1,422 5,7 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,025 1,765 0,043 0,036 0,211 0,002 0,100 2,222 0,45 < 0,59
CS I CS M FU
TEJADO, T1 Material Rse T AT I FU Y Rsi TOTAL U 0,4 1/2,192 = 0,02 0,06 0,01 0,3 0,01 1,3 0,034 0,23 1,422 0,57 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,015 1,76 0,043 0,211 0,018 0,1 2,192 0,46 < 0,59
FU T AT CS I CS
UCmUClim_____0,44 0,45 W/m2KCUMPLE
FACHADA CARA VISTA, F1 Material Rse LC M C AT YL Rsi TOTAL U 0,25 1/1,548 = 0,115 0,02 0,05 0,05 0,015 0,05 0,25 0,567 0,8 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,203 0,025 0,09 1 0,06 0,13 1,548 0,65 < 1,07
LC M C AT YL
FACHADA PATIO DE LUCES, F2
Material Rse M LH M AT YL Rsi TOTAL U 0,225 1/1,48 = 0,02 0,12 0,02 0,05 0,015 0,8 0,6 0,8 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,025 0,2 0,025 1 0,06 0,13 1,48 0,68< 1,07
M LH M AT YL
FACHADA MEDIANERA, M1
Material Rse LH M AT YL Rsi TOTAL U 0,205 1/1,548 = 0,12 0,02 0,05 0,015 0,6 0,8 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,200 0,025 1 0,060 0,13 1,455 0,69 < 1,07
LH M AT YL
MEDIANERA CUARTO DE INSTALACIONES, M2
Material Rse BC M Rsi TOTAL U 0,26 1/1 = 0,24 0,02 0,298 0,8 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,81 0,025 0,13 1,00 1,00 < 1,07
FORJADO, F P1
Material Rse P M AT FU Y Rsi TOTAL U 0,38 1/1,656 = 0,01 0,02 0,04 0,3 0,01 2,3 0,55 0,034 1,422 0,57 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,004 0,036 1,76 0,211 0,018 0,17 1,656 0,60 < 0,68
P M AT FU
Espesor Conductividad Trmica Resistencia Trmica Transmitancia, U m2 W/mK m2K/W W/m2K Rse Rsi Resistencia Superficial Exterior Resistencia Superficial Interior
LH BC LC M AT C P
Fbrica de Ladrillo hueco Fbrica de Bloque cermico Fbrica de Ladrillo cermico perforado Mortero Aislamiento Trmico Cmara de aire Solado fijo
I PG FU T YL Y
Impermeabilizante Solado de Grava Forjado Unidireccional Tejado Placa de Yeso Laminado Enlucido de Yeso
FORJADO CONTACTO AIRE EXTERIOR
Material Rse P M AT FU M Rsi TOTAL U 0,40 1/1,887 = 0,01 0,02 0,05 0,3 0,02 2,3 0,55 0,034 1,422 0,8 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,004 0,036 1,471 0,211 0,025 0,17 1,887 0,53 < 0,68
La transmitancia de los cerramientos en contacto con el aire es menor que la transmitancia mxima para la zona B, segn la tabla 2.1:
Tabla 2. Transmitancia trmica mxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente trmica U en W/m2K. CTE DB HE 1 (Tabla 2.1).
Calcular los puentes trmicos, porque su superficie es > 0,50 m2 Contorno de huecos Ventana-Puerta tipo 1,4 de ancho por 2,20 metros de alto sin alfizar y jambas de ladrillo caravista 24 x 11,5 x 11 cm y dintel con caja de persiana tipo monoblock Jambas de 2,20 m de superficie de contacto: 2 x 2,20 x 0,115 = 0,506 m2
PUENTE TRMICO HUECOS JAMBA F1
Material Rse LC Y Rsi TOTAL U 0,25 1/0,611 = 0,24 0,01 0,567 0,57 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,423 0,018 0,13 0,611 1,64
No cumple el lmite del CTE
Es asumible, no existe otro tratamiento posible.
PUENTE TRMICO HUECOS caja de persiana
Material Rse LC Acero Inox C AT Rsi TOTAL U 0,315 1/1,663 = 0,12 0,015 0,15 0,03 0,567 17 0,024 0,05 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,212 0,001 6,250 0,600 0,13 7,021 0,14 < 1,07
PUENTE TRMICO HUECOS Pilares Material Rse LC M Pilar Rsi TOTAL U 0,35 1/0,383 = 0,04 0,01 0,3 0,567 0,8 2,3 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,071 0,013 0,130 0,13 0,383 2,61 > 1,07
LC M P
No cumple el lmite del CTE Calcular el coeficiente de transmitancia trmica de las particiones interiores:
TABIQUE LADRILLO PERFORADO, P1
Material Rse M LP M AT YL Rsi TOTAL U 0,2 1/1,582 0,01 0,115 0,02 0,05 0,015 0,8 0,512 0,8 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,13 0,0125 0,225 0,025 1 0,06 0,130 1,582 0,63 < 1,20
LC M M AT YL
TABIQUE DE TERMOARCILLA, P2
Material Rse M BC M AT Y Rsi TOTAL U 0,245 1/1,686 = 0,02 0,14 0,02 0,05 0,015 0,8 0,443 0,8 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,13 0,025 0,316 0,025 1 0,06 0,13 1,686 0,59 < 1,20
M YL AT BC
TABIQUE LADRILLO HUECO 7, P4
Material Rse Y LH M AT YL Rsi TOTAL U 0,155 1/1,514 = 0,01 0,07 0,01 0,05 0,015 0,57 0,432 0,7 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,13 0,018 0,162 0,014 1 0,06 0,13 1,514 0,66 < 1,20
Y LH M AT YL
TABIQUE VIVIENDAS, P5
Material Rse YL AT YL Rsi TOTAL U 0,1 1/1,780 = 0,015 0,07 0,015 0,25 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,13 0,060 1,4 0,06 0,13 1,780 0,56
YL AT YL
Caso 1: solera apoyada como mximo 0,5 cm por debajo del terreno Obtener la Us en funcin de: El ancho D 1,5 m, se considera aislamiento trmico continuo. De la resistencia trmica del aislante, Ra = 0,05/0,034 = 1,47 m2K/W La longitud caracterstica B de la solera o losa. B = =
P M AT S HL TER
A, longitud del permetro de la solera 37,8 m P, rea de la solera 75,5 m2
Us: 0,503 W/m2K < 0,68 W/m2K
Us, obtenido por interpolacin en la tabla E.3 del Apndice E
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables:
La particin P1 separa un espacio habitable de uno no habitable. El procedimiento de clculo de la transmitancia trmica es diferente se basa en la frmula: U = Upb
Up, transmitancia trmica de la particin b, coeficiente de reduccin de temperatura
Relacin Aiu/Aue = (5,55 x 3,50)/ (5,26 x 3,50 + 3,14 x 3,50) = 19,43/ 29,4 = 0,66 b, segn la tabla E.7 obtenido por interpolacin es 0,947, segn el caso 1 U=Upb = 0,53 x 0,947 = 0,502 W/m2K < 1,07 W/m2K Parte del forjado de la 1 planta separa un espacio habitable de uno no habitable. El procedimiento de clculo es el mismo que el seguido para la particin P1: Relacin Aiu/Aue = 17,51 m2/17,51 m2 = 1 b, para el caso 1 = 0,92 U=Upb = 0,73 x 0,92 = 0,672 W/m2K < 1,07 W/m2K
Parte del cerramiento de Ladrillo Hueco, de la envolvente trmica de las viviendas linda con espacio no habitable, el ascensor. El procedimiento de clculo es: Relacin Aiu/Aue = 17,51 m2/17,51 m2 = 1 , b = 0,82 U=Upb = 0,68 x 0,82 = 0,559 W/m2K < 1,07 W/m2K 59 |
Los datos han sido tomados de la tabla siguiente, del DB - HE -1
Tabla 3. Coeficiente de reduccin de temperatura b. CTE DB HE 1 (Tabla E.7).
Ahora calculamos la cantidad de calor que se perder por el hueco, UH, teniendo en cuenta el marco, UH,m y el vidrio, UH,v de los diferentes tipos de ventana colocados en el edificio con la siguiente frmula que establece el CTE: UH = (1- FM) UH,v+ FM UH,m
Ventana 1,40 x 2,20 UH = (1- 0,22) 3,6 + 0,22 4,3 = 3,75 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K< U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 22 % = 0,22
Ventana 0,40 x 1,95 UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 44 % = 0,44 UH = (1- 0,44) 3,6 + 0,44 4,3 = 3,9 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K
Ventana 2,90 x 1,95 UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 22 % = 0,22 UH = (1- 0,22) 3,6 + 0,22 4,3 = 3,75 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K
Ventana 0,90 x 0,90 m UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 17 % = 0,17 UH = (1- 0,17) 3,6 + 0,17 4,3 = 3,72 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K
Ventana 0,90 x 1,20 m UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 29 % = 0,29 UH = (1- 0,29) 3,6 + 0,29 4,3 = 3,8 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K La solucin es admisible
Ventana especial 1,00 x 0,60 m UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 42 % = 0,42 UH = (1- 0,42) 3,6 + 0,42 4,3 = 3,89 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K
Ventana 1,40 x 1,80 m UH,v= 3,6 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K UH,m=4,3 W/m2K < U max= 5,70 W/m2K FM, fraccin del hueco ocupada por el marco = 27 % = 0,27 UH = (1- 0,27) 3,6 + 0,27 4,3 = 3,78 W/m2K <U max= 5,70 W/m2K
En los huecos en necesario calcular la incidencia del sol sobre estos, teniendo en cuenta los obstculos que producen sombra. Este parmetro se llama factor solar modificado.
F = Fs [(1- FM) g + FM 0,04 UM ]
Ventana 1,40 x 2,20 Retranqueo = 0,17 R/H = 0,17/2,20 = 0,077 FM = 0,22 g = 0,85, es incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 0,74 [(1- 0,22) 0,85 + 0,22 0,04 4,3 0,3] = 0,5 R/Ancho = 0,17/1,40 = 0,12 Fs = 0,74
Ventana 0,40 x 1,95 Fs = 1 (no se justifica, ya que es un mirador) FM = 0,44 g = 0,85, es incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 1 [(1- 0,44) 0,85 + 0,44 0,04 4,3 0,3] = 0,5
Ventana 2,90 x 1,95 Fs = 1 (no se justifica, ya que es un mirador) FM = 0,22 g = 0,85, es incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 1 [(1- 0,22) 0,85 + 0,22 0,04 4,3 0,3] = 0,67
Ventana 0,90 x 0,90 m Retranqueo = 0,17 R/H = 0,17/0,9 = 0,19 FM = 0,17 g = 0,85, incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 0,82 [(1- 0,17) 0,85 + 0,17 0,04 4,3 0,30] = 0,59 R/Ancho = 0,17/0,9 = 0,19 Fs = 0,82
Ventana 0,90 x 1,20 m Retranqueo = 0,17 R/H = 0,17/1,2 = 0,14 FM = 0,29 g = 0,85, incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 0,82 [(1- 0,29) 0,85 + 0,29 0,04 4,3 0,3] = 0,78 R/Ancho = 0,17/0,90 = 0,19 Fs = 0,82
Ventana especial 1,00 x 0,60 m Retranqueo = 0,17 R/H = 0,17/ 0,6 = 0,28 FM = 0,42 g = 0,85, incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 0,82 [(1- 0,42) 0,85 + 0,42 0,04 4,3 0,3] = 0,51 R/Ancho = 0,17/1,00 = 0,17Fs = 0,82
Ventana 1,40 x 1,80 m Retranqueo = 0,17 R/H = 0,17/1,8 = 0,09 FM = 0,27 g = 0,85, incoloro sin tratamiento = 0,30, color blanco medio FH = 0,74 [(1- 0,27) 0,85 + 0,27 0,04 4,3 0,3] = 0,47 R/Ancho = 0,17/1,40 = 0,12 Fs = 0,74
g) Calcular la media de los parmetros caractersticos para la zona con baja carga interna y la zona de alta carga interna del edificio segn 3.2.2.1 y comprobar que son inferiores a los valores lmite de las tablas 2.2
Tabla 4. Transmitancias lmite en funcin de la zona climtica. CTE DB HE 1.
Tabla 5. Resumen de Transmitacias medias paramtricas.
F2, patio de luces M1, Medianera PT, Pilares M2, Termoarcilla M1, Medianera
28,13 127,96 13,00 11,20 52,60 2,00 18,41 21,50 66,81 4,00 1,50 7,50 10,00 82,28 11,50 7,00
0,68 0,69 2,61 1,00 0,69 2,61 1,00 0,68 0,65 2,61 1,64 0,68 2,61 0,65 2,61 1,64
19,13 88,29 33,93 11,20 36,29 5,22 18,41 14,62 43,43 10,44 2,46 5,10 26,10 53,48 30,02 11,48
Resultados A= 180,29 AU= 152,55 UMm=AU/A=0,85
PT, Pilares M2, Termoarcilla F2, Patio de luces F1, Fachada PT, Pilares
A= 94,51 AU= 74,54 UMm=AU/A= 0,79
PT, Jamba F2, Patio de luces PT, Pilares F1, Fachada
A= 89,81 AU= 87,53 UMm=AU/A=0,97
PT, Pilares PT, Jamba
A= 100,78 AU= 94,98 UMm=AU/A=0,94
Tabla 6. Resumen Transmitancias medias paramtricas.
Solera Voladizo F (Planta 1) Forjado NH (Planta 1)
75,47 3,05 17,54
0,503 0,50 0,53
37,96 1,53 9,30
Resultados A= 96,06 AU= 48,78 USm=AU/A= 0,51
Tabla 7. Resumen de Transmitancias medias paramtricas.
CUBIERTAS y LUCERNARIOS(UCm, FLm) Tipos
Transitable, C1 No transitable, C2 Tejado, T
28,34 9,73 21,6
0,43 0,45 0,46
12,19 4,38 9,94
Resultados A= 59,67 AU= 26,50 UCm=AU/A= 0,44
Tabla 8. Resumen de Transmitancias medias paramtricas.
HUECOS (UHm) y (FHm) Tipos
Resultados A= 0,95 AU= 3,70 AF= 0,48 UHm=AU/A= 3,89 FHm=AF/A= 0,50 A= 5,67 AU= 21,35 AF= 3,96 UHm=AU/A= 3,77 FHm=AF/A= 0,70 A= 55,97 AU= 210,66 AF= 30,96 UHm=AU/A= 3,76 FHm=AF/A= 0,55
Ventana 0,90 x 1,20
3,8 3,72
0,78 0,59
12,31 9,04
2,53 1,43
Ventana 0,90 x 0,90
Ventana 1,40 x 2,20 Ventana 0,40 x 1,95 Ventana 2,90 x 1,95 Ventana 1,40 x 1,80
30,80 4,68 17,97 2,52
3,75 3,9 3,75 3,78
0,5 0,5 0,67 0,47
115,50 18,25 67,39 9,52
15,40 2,34 12,04 1,18
Tabla 9. Resumen de Transmitancias mximas y lmites. Cerramientos y particiones interiores de la envolvente trmica
Muros de fachada Primer metro del permetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno Particiones interiores en contacto con espacios no habitables Suelos Cubiertas Vidrios de huecos y lucernarios Marcos de huecos y lucernarios Medianeras
Umax (proyecto) U max
0,68 0,50 0,67 0,53 0,46 3,60 4,30 1,00
Particiones interiores (edificios de viviendas)
U Mm N E O S SE SO U Mlim
U Hm U Hlim F Hm F Hlim
0,85 0,79 0,97 0,94 -
3,89 3,77 3,76 -
5,70 5,70 -
0,50 0,70 0,55 -
U Clim
h) Control de las condensaciones intersticiales y superficiales segn 3.2.3 El control de las condensaciones superficiales, se basa en la comparacin del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie interior mnimo fRsi, min. Como los cerramientos y particiones interiores de los espacios del edificio son de clase3, es necesario que cada cerramiento cumpla que fRsi > fRsi, min. Este clculo tambin se realiza para los puentes trmicos integrados. El control de las condensaciones intersticiales se realiza por comparacin de la presin de vapor y de la presin de vapor de saturacin que existe en cada punto intermedio de un cerramiento, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero. Para realizar estos clculos se utiliza el programa informtico eCondensa2. Se trata de una aplicacin informtica gratuita que realiza conforme el CTE los clculos de: Condensaciones superficiales Condensaciones intersticiales Clculo anual de la cantidad condensada Transmitancia Trmica
Imagen 1. Interfaz de los resultados obtenidos con eCondensa.
Tabla 10. Resumen de condensaciones superficiales e intersticiales.
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TRMICOS
C. superficiales TIPOS fRsifRsmin fRsi F1 fRsmin fRsi F2 fRsmin fRsi P1 fRsmin fRsi M1 fRsmin fRsi M2 fRsmin fRsi kP2 fRsmin fRsi T1 fRsmin fRsi C1 fRsmin fRsi C2 fRsmin fRsi P4 fRsmin fRsi P5 fRsmin fRsi F1 ext fRsmin fRsi F1 int fRsmin 0,412 Pn 799,71 803,142 871,878 1284,29 1285,32 0,412 0,842 Pn Psat,n 799,51 1248,7 802,812 1262,10 885,434 2051,60 1282,02 2230,79 1285,32 2246,36 0,412 0,867 Pn Psat,n 949,53 1244,5 1130,34 1255,65 1285,32 2089,96 2241,96 2260,68 0,412 0,852 Pn Psat,n 822,07 1272,0 1143,14 2178,27 1234,87 2227,33 1257,80 1285,32 0,412 0,829 Pn Psat,n 796,85 1255,3 802,38 1367,40 1262,98 1383,06 1263,16 2154,05 1285,27 2210,41 1285,3 0,412 0,888 Pn Psat,n 795,38 1246,7 795,566 2090,23 801,107 2116,15 1262,92 2131,18 1263,10 2261,19 1285,3 2272,4 1285,3 0,412 0,889 Pn Psat,n 795,11 1248,2 800,654 1257,54 1263,07 2093,35 1285,27 2118,96 1285,32 2133,81 2262,2 2273,2 0,412 0,886 Pn Psat,n 845,94 1245,1 1205,67 2102,08 1257,06 2128,49 1269,91 2260,17 1285,32 2271,49 0,412 0,844 Pn Psat,n 1247,6 1256,3 1285,32 1435,50 1450,40 2169,63 2221,30 0,412 0,751 Pn Psat,n 1184,6 2121,7 1249,57 2155,21 1265,82 1285,32 0,412 0,837 Pn Psat,n 826,01 1403,3 1187,80 1418,60 1250,72 2162,34 1266,45 2216,20 1285,32 0,412 0,829 Pn Psat,n 851,95 1252,3 1196,35 1368,17 1253,75 1383,83 1268,10 2154,23 1285,32 2210,53 0,412 0,839 Pn Psat,n 1209,3 1257,3 1243,85 1415,24 1247,31 1430,37 1264,59 2165,05 1285,32 2218,1 0,837 Pn Psat,n Psat,n Capa 1 1358,4 Capa 2 1365,83 C. intersticiales Capa 3 1420,07 Capa 4 2162,68 Capa 5 2216,44 Capa 6 Capa 7 -
Clculo de los puentes trmicos
Tabla 11. Resumen de condensaciones superficiales e intersticiales.
TIPO S PT Persia -na PT Pilare s PT Jamb a C. superficiales fRsifRsmin fRsi fRsmin fRsi fRsmin fRsi fRsmin 0,797 0,412 0,422 0,412 0,829 0,412 Pn Psat,n Psat,n Pn Psat,n Pn Psat,n Pn Capa 1 1450,7 794,94 1442,5 802,40 1252,3 826,01 Capa 2 1451,34 1285,31 1470,36 804,365 1368,17 1187,80 C. intersticiales Capa 3 1526,94 1285,31 1616,59 814,181 1383,83 1250,72 Capa 4 1601,73 1285,31 1933,47 1285,32 2154,23 1266,45 Capa 5 2187,72 1285,32 2210,53 1285,32 Capa 6 Capa 7 -
Todos los cerramientos cumplen, ninguno produce condensaciones. 68 |
Cambios efectuados para que la transmitancia de los puentes trmicos cumpla los lmites establecidos por el CTE. Puente trmico pilares
PUENTE TRMICO HUECOS PILARES
Material Rse LC M Pilar AT YL Rsi TOTAL U 0,375 1/1,333 = 0,04 0,01 0,3 0,05 0,015 0,567 0,8 2,3 0,05 0,25 ESPESOR C. TRMICA R. TRMICA 0,04 0,071 0,013 0,130 1 0,06 0,13 1,333 0,75
LC M P M AT YL
Tabla 12. Resumen de las modificaciones de los parmetros
MUROS (UMm) y (UTm) medios Tipos
0,68 0,69 0,75 1,00 0,69 0,75 1,00 0,68 0,65 0,75 1,64 0,68 0,75 0,65 0,75 1,64
19,13 88,29 9,75 11,20 36,29 1,50 18,41 14,62 43,43 3,00 2,46 5,10 7,50 53,48 8,63 11,48
Resultados A= 180,29 AU= 128,37 UMm=AU/A= 0,71
A= 94,51 AU= 70,82 UMm=AU/A= 0,75
A= 89,81 AU= 61,49 UMm=AU/A=0,68
A= 100,78 AU= 73,59 UMm=AU/A=0,73
MUROS DE FACHADA U Mm U Mlim N 0,71 E 0,75 O 0,68 0,82 S 0,73 SE SO -
Ahora cumplen los lmites del CTE
3.2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TRMICAS 3.2.1. Calefaccin En este apartado se estudian los requerimientos de la instalacin de calefaccin centralizada por radiadores unidos por anillos para el edificio de 3 viviendas. Requerimientos de calefaccin La cantidad de energa calorfica por unidad de tiempo que un sistema de calefaccin debe proporcionar a un local ha de ser igual, al menos, al flujo de prdidas. De este modo se inicia el clculo comprobando las prdidas calorficas por transmisin de los cerramientos y las prdidas por infiltraciones de aire, para cada recinto de la vivienda 1, vivienda 2 y vivienda 3. 1. El balance trmico es igual a la suma del flujo de calor perdido por transmisin, QT, a travs de la envolvente trmica ms la cantidad de aire de ventilacin tomado del exterior que debe ser calentado, QV, hasta la temperatura interior de confort.
Prdidas por transmisin (QT): QT= S x U x T QT, Calor cedido por transmisin S, superficie U, la transmitancia trmica T, incremento de temperatura
Prdidas por infiltraciones de aire (Qi): Qi = V x Ce x Pe x xT Qi, Cantidad de calor, Kcal/h V, Volumen, m3Ce, Calor especfico del aire
0,24 kcal/kgC
T, incremento de temperatura Pe, peso especfico del aire seco , n renovaciones/hora Suplementos (F)
Concepto de suplemento Por orientacin Norte Por intermitencia: reduccin nocturna Por intermitencia: de 8 a 9 horas parada Por intermitencia: ms de 10 horas de parada Ms de 2 paredes al exterior ltimas plantas edificios gran altura Valor 0,05 0,05 0,1 0,2 0,05 0,02/metro
Prdidas de calor totales Q = (QT+ Qi) x (1 + F) 71 |
Datos de partida para el estudio de prdidas: Temperatura exterior mnima: 5 C (media periodo invernal) Temperatura de confort: 20 C Temperatura mnima viviendas colindantes y escalera comunitaria: 12 C Temperatura de la vivienda sin calefaccin: 14 C
Estacin invernal formada por los meses de: diciembre, enero y febrero.
Imagen 2. Temperaturas mximas y mnimas en el periodo de invierno. Fuente: AEMET.
HORARIO: Se considera para el edificio un sistema de calefaccin centralizado. Disponibilidad de la calefaccin de 7:00 a.m. hasta 23:00 p.m. Uso de calefaccin en viviendas: 7:00 9:00 a.m. y 19:00- 22:00 p.m.
TEMPERATURA DE CONFORT En rgimen de invierno la temperatura de confort oscila 21C y los 23 C.
ESTANCIAS 1 2 3 4 5 6 7 COCINA SALN-COMEDOR DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 PASILLO BAO LAVADERO TOTAL 7,30 m2 19,15 m2
PATIO MANCOMUNADO
13,65 m2 8,30 m2 2,50 m2 3,85 m2 1,95 m2 56,70 M2
PUERTA PARA MANTENIMIENTO SOLO PISO 1
Tabla 13. Datos para el clculo de las prdidas.
PRDIDAS DE CALOR POR: TRANSMISIN INFILTRACIONES
Superficie Fachada Ventana Particin Puerta Tabique Suelo Techo PT pilar 11,00 3,08 2,50 1,72 7,50 7,30 7,30 1,25
Coeficiente U (W/m2K) 0,65 3,75 0,56 1,90 0,66 0,53 0,53 0,75
t C 20 - 5 20 - 5 20 - 14 20 - 14 20 - 12 20 - 5 20 - 12 20 - 5
QT=SxUxT (W)
Volumen m3 18,50 -
Renovaciones/h 0,5 -
Qi=VxCexPex x T (Kcal/h)
107 173 8 18 40 58 31 14 449
Orientacin Norte Suplementos -
Intermitencia 0,23
Ms de 2 paredes exterior 0,05
Total 0,28
QT = 449 W ___ 0,449 KW ___ x 860 Kcal/h___ 386, 14 Kcal/h Q = (386, 14 + 63) x (1 + 0, 28) = 578 Kcal/h
Comprobacin del CTE HS-3 Cocina: 2 l/s x 7,30 = 14,6 l/s > 2,6 l/s
Saln-Comedor + Pasillo
TRANSMISIN INFILTRACIONES
PRDIDAS DE CALOR POR:
Superficie Fachada F1 Ventanal Fachada F2 Tabique Puerta entrada Suelo Techo PT pilar 5,00 7,55 9,00 4,20 1,93 21,65 21,65 3,00
Coeficiente U (W/m2K) 0,65 3,75 0,68 0,66 3,00 0,53 0,53 0,75
t C 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 12 20 - 12 20 - 5 20 - 12 20 - 5
Volumen m3 54,1 3 -
Renovaciones/h 1 -
Qi=VxCexPexx T (Kcal/h)
49 425 92 22 41 172 92 34 926
QT = 926 W ___ 0,926 KW ___ x 860 Kcal/h___ 796, 36 Kcal/h Q = (796,36 + 235) x (1 + 0, 28) = 1320 Kcal/h
Comprobar CTE HS-3 CTE: 3 x 4 = 12 l/s < 15 l/s
Superficie Fachada F1 Ventana Particin Puerta Armario Medianera Suelo Techo PT pilar 3,20 3,08 9,50 1,72 1,70 10,00 13,65 13,65 0,50
Coeficiente U(W/m2K) 0,65 3,75 0,56 1,90 0,18 0,69 0,53 0,53 0,75
t C 20 - 5 20 - 5 20 - 14 20 - 14 20 - 14 20 - 5 20 - 12 20 - 12 20 - 5
Volumen m3 34,1 3 -
31 173 32 17 2 104 58 58 9 480
Orientacin Norte Suplementos 0,05
QT = 480 W ___ 0,480 KW ___ x 860 Kcal/h___ 412, 80 Kcal/h Q = (412, 80 + 87) x (1 + 0, 33) = 665 Kcal/h
Comprobar CTE HS-3 5 x 4 = 20 l/s > 4,74 l/s
Superficie Fachada F1 Ventana Particin Puerta Armario Suelo Techo 5,30 3,08 10,5 1,72 2,00 8,30 8,30
Coeficiente U (W/m2K) 0,65 3,75 0,56 1,90 0,18 0,53 0,53
t C 20 - 5 20 - 5 20 - 14 20 - 14 20 - 14 20 - 5 20 - 12
Volumen m3 20,80
Renovaciones/h 0,50
52 173 35 17 2 66 35 381
Ms de 2 paredes exterior -
QT = 381 W ___ 0,381 KW ___ x 860 Kcal/h___ 327, 66 Kcal/h
ComprobarCTE HS-3
Q = (327, 66 + 87) x (1 + 0, 23) = 510 Kcal/h
5 x 4 = 20 l/s > 2,9 l/s Bao
Superficie Medianera Particin Puerta Suelo Techo 6,25 4,80 1,72 3,85 3,85
Coeficiente U (W/m2K) 0,69 0,56 1,90 0,53 0,53
t C 20 - 5 20 14 20 14 20 12 20 12
Volumen m3 9,63
Renovaciones/h 1
65 16 20 16 16 133
QT = 133 W ___ 0,133 KW ___ x 860 Kcal/h___ 114, 38 Kcal/h Q = (114, 38 + 65) x (1 + 0, 28) = 230 Kcal/h
Comprobar CTE HS-3 15 l/s > 2,8 l/s
Superficie Medianera Patio Luces Puerta Suelo Techo PT pilares 2,63 3,85 1,72 1,95 1,95 0,50
Coeficiente U (W/m2K) 0,69 0,56 1,90 0,53 0,53 0,75
t C 20 - 5 20 - 5 20 14 20 12 20 12 20 - 5
27 32 20 8 8 6 101
QT = 101 W ___ 0,101 KW ___ x 860 Kcal/h___ 86, 86 Kcal/h Q = (86, 86 + 65) x (1 + 0, 33) = 202 Kcal/h
Prdidas totales vivienda tipo 1 = Q = 3505 Kcal/h___ x 1,1628 = 4076 w
VIVIENDA 2: Tendr menos prdidas porque se encuentra entre viviendas y no tiene ningn elemento voladizo.
Prdidas de calor totales, Q
DORMITORIO 1 BAO LAVADERO
665 Kcal/h 230 Kcal/h 202 Kcal/h
La cocina, el saln-comedor y el dormitorio 2, sufren cambios en la consideracin de la temperatura exterior para el suelo, en lugar de Text = 5 C, se considera Text = 12 C. El resultado del clculo es:
Tabla 14. Resumen Prdidas totales
COCINA SALN-COMEDOR DORMITORIO 2
Qi 363 Kcal/h 728 Kcal/h 301 Kcal/h 63Kcal/h 235 Kcal/h 87Kcal/h
Q 546 Kcal/h 1233 Kcal/h 477Kcal/h
422 W 846 W 350 W
Prdidas totales vivienda 2 = Q = 3353 Kcal/h___ x 1,1628 = 3899 w
ESTANCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COCINA SALN-COMEDOR DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 PASILLO BAO ESCALERA DORMITORIO 3 DISTRIBUIDOR ASEO TOTAL 7,30 m2 19,15 m2
12,80 m2 8,30 m2 2,50 m2 3,55 m2 3,20 m2 8,80 m2 3,50 m2 3,40 m2 72,50 m2
SA A ota SC + EN 0,9 S 0m OR .
La composicin de la vivienda 3 en su primera planta, es la misma que la de la vivienda 1 y 2 a excepcin de la escalera que incorpora y la supresin del lavadero. Algunos recintos tienen las mismas prdidas:
COCINA DORMITORIO 2
578 Kcal/h 510 Kcal/h
Tienen diferentes prdidas los siguientes recintos por variacin de las superficies:
Tabla 15. Resumen Prdidas totales.
SALN-COMEDOR BAO DORMITORIO 1
Qi 796 Kcal/h 124 Kcal/h 407 Kcal/h 235 Kcal/h 65Kcal/h 87Kcal/h
Q 1486Kcal/h 242Kcal/h 657 Kcal/h
926 W 144 W 473 W
Calcular el resto de estancias de la planta bajo cubierta: Dormitorio 3
TRANSMISIN t C 20 - 5 20 - 5 20 - 5 20 - 14 20 - 14 20 - 12 20 - 5 20 - 5 20 - 12
PRDIDAS DE CALOR POR: Superficie Patio Luces Ventana Fachada F1 Particin Puerta Suelo Techo PT pilar Armario 8,00 0,95 1,20 8,18 1,51 8,80 8,80 3,00 3,50 Coeficiente U (W/m2K) 0,68 3,75 0,65 0,56 1,90 0,53 0,46 0,75 1,00
INFILTRACIONES Volumen m3 22,00 Renovaciones/h 0,5 Qi=VxCexPexx T (Kcal/h)
82 53 12 27 17 37 61 34 28 351
Orientacin Norte -
QT = 351 W ___ 0,351 KW ___ x 860 Kcal/h___ 302 Kcal/h
CTE HS-3: 10 l/s > 3 l/s
Q = (302 + 87) x (1 + 0, 28) = 498 Kcal/h
Escalera + distribuidor
Superficie Medianera PT pilares Suelo esc. Techo esc. Suelo distr. Techo distr. Ventana 11,50 0,50 3,20 3,20 3,50 3,50 2,52
Coeficiente U (W/m2K) 0,69 0,75 0,53 0,45 0,53 0,45 3,75
t C 20 - 5 20 - 5 20 12 20 - 5 20 12 20 - 5 20 - 5
Volumen m3 21,55 -
119 6 14 22 22 24 142 347
QT = 347 W ___ 0,347 KW ___ x 860 Kcal/h___ 298 Kcal/h Q = (298 + 47) x (1 + 0, 33) = 459 Kcal/h
Superficie Medianera Particin Puerta Suelo Techo PT pilar Fachada F1 9,50 4,30 1,72 3,40 3,40 0,50 3,40
Coeficiente U (W/m2K) 0,68 0,56 1,90 0,53 0,46 0,75 0,65
t C 20 - 5 20 14 20 14 20 12 20 12 20 - 5 20 - 5
Volumen m3 8,50 -
97 36 49 11 9 3 33 238
QT = 238 W ___ 0,238 KW ___ x 860 Kcal/h___ 205 Kcal/h Q = (205 + 65) x (1 + 0, 28) = 346 Kcal/h
Prdidas totales vivienda 3 = Q = 4776 Kcal/h___ x 1,1628 = 5554 w
Tabla 16. Resumen de prdidas para las 3 viviendas RESUMEN DE PRDIDAS, Q VIVIENDA 1 Kcal/h Cocina Saln-comedor + pasillo Dormitorio 1 Dormitorio 2 Bao Lavadero Dormitorio 3 Escalera + distrib Aseo TOTAL 578 1320 665 510 230 202 3505 W 672 1535 773 593 267 234 4033 VIVIENDA 2 Kcal/h 546 1233 665 477 230 202 3353 W 635 1434 773 555 267 235 3899 VIVIENDA 3 Kcal/h 578 1486 657 510 242 498 459 346 4776 W 672 1728 764 593 281 579 534 402 5554
2. Clculo de la emisin calorfica de los radiadores: Se considera t = tm ta = 60 C
te ts tm ta = = = = Temperatura de entrada fluido calefactor Temperatura de salida del fluido temperatura media radiador o panel = temperatura ambiente = = = = 90 C 70 C 80 C 20 C
Potencia de los emisores Kcal/h- (W) Modelo MEC 60
VIVIENDA 1 N Elemnt Caudal (l) Potencia N Element os VIVIENDA 2 caud al Potencia N Elmnt VIVIENDA 3 caud al Potencia
Cocina Salncomedor + pasillo Dormitori o1 Dormitori o2 Bao Lavadero Dormitori o3 Escalera + distrib Aseo TOTAL
5 10 5 4 2 2 -
2 4 2 1,6 0,8 0,8 11,2
685 (796) 1369 (1592) 683 (794) 548 (637) 274 (319) 274 (319) 3833
4 10 5 4 2 2 -
1,6 4 2 1,6 0,8 0,8 10,8
548 (637) 1369 (1592) 683 (794) 548 (637) 274 (319) 274 (319) 3696
5 11 5 4 2 4 4 3 -
2 4,4 2 1,6 0,8
685 (796) 1506 (1751) 683 (794) 548 (637) 274 (319)
1,6 1,6 1,2 15,2
548(637) 548 (637) 411 (478) 4520
3. Clculo del caudal total:
= = 589 l/h
QR, potencia total instalada en los emisores
Tabla 17. Reparto de caudales por potencia. REPARTO DE CAUDALES POR POTENCIA DE LOS RADIADORES VIVIENDA 1 Potencia Cocina Salncomedor + pasillo Dormitorio 1 Dormitorio 2 Bao Lavadero Dormitorio 3 Escalera + distrib Aseo TOTAL 685 1369 68,45 683 548 274 274 -
VIVIENDA 2 Potencia 548 1369 68,45 683 548 274 274 -
VIVIENDA 3 Potencia 685 1506 75,3 683 548 274 548 548 411
caudal 34,25
caudal 27,4
34,15 27,4 13,7 13,7 191,65
34,15 27,4 13,7 13,7 184,8
34,15 27,4 13,7 27,4 27,4 20,55
4. Calcular las prdidas de calor por hora en los tubos de la conduccin (QH). Se considera que la tubera est correctamente aislada con coquilla de espesor 2,5 cm, sobre el falso techo y enlaces empotrados en muro, siendo la conductividad del aislante 0,002 W/mK, considerando el coeficiente de transmisin de la tubera de cobre (aislada) por metro lineal, para los dimetros utilizados de U = 0,080 Kcal/hmC
QH = QR x 5%
Se considera que la instalacin tiene unas prdidas del 5% de la potencia instalada.
QH = 11779 x 5% = 589 kcal/h
5. Potencia instalada en caldera:, QT = (QR +QH) x 1,20 1,20 es el factor de mayoracin por inercia puesta en marcha y prdidas no computadas (RITE).
QT = (11779 + 589) x 1,20 = 14841,6 kcal/h___ x 1,1628 = 17258 W
6. Gasto de combustible del quemador gas natural. Poder calorfico =9.400 Kcal/m3 G=
=1,86 m3 /h
7. Consumo anual, determinado manualmente.
Z PCI nmero de das de calefaccin nmero de das de calefaccin Temperatura del ambiente calefactado, 20C Temp. ext. media del periodo de calefaccion Temp. Ext. Mnima en el perodo de calefaccion Poder calorfico inferior Rendimiento de la instalacin Factor de reduccin de temperatura Factor de reduccin de servicio Factor de correccin exigencia calorfica
CO = 24 x
El resultado se estimar con el programa informtico CERMA.
8. Clculo del volumen del depsito: VU, volumen til en litros VI, volumen total de litros en la instalacin a%, coeficiente de dilatacin del agua VV, volumen total del depsito
VU = VI x a%
VI = capacidad de los emisores + capacidad de la caldera + tuberas Se considera de forma aproximada que la capacidad de la caldera oscila entre 2,5 a 4,00 litros/1000 Kcal/h (respecto de la potencia de la caldera) y para la capacidad de las tuberas 1,50 a 2,00 litros/1000 Kcal/h. VI = 37,2 + 48 + 24 = 109,2 litros
3.2.2. Refrigeracin 3.2.2.1. Conceptos previos Para refrigerar un local hay que extraer calor de l, exactamente la misma cantidad de calor por unidad de tiempo que entra, por la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior del local, ms el calor que ste pueda recibir procedente del sol, ms el calor por unidad de tiempo generado en el interior. La carga trmica es el calor por unidad de tiempo que entra o se genera en el local. El calor que entra por diferencia de temperaturas, se llama calor sensible y el que entra por diferencia de humedades, se llama calor latente. Las condiciones de confort en el interior para rgimen de verano son: T = 23 C, HR = 50 %, Velocidad 0,18 a 0,24 m/s 3.2.2.2. Procedimiento de clculo En este apartado se calcula la demanda de refrigeracin de las diferentes estancias del edificio. El clculo se realiza para las condiciones de carga mxima, que corresponden a unos valores de temperatura y humedad exteriores desfavorables. Se considera carga parcial cuando la instalacin trabaja con menos potencia para la cual ha sido diseada. DATOS DE PARTIDA: Interior (confort): T = 23 C, HR = 50 %, Velocidad 0,18 a 0,24 m/s Exterior (mximo): T = 35 C, HR = 50 %,
Imagen 3. Temperaturas mximas y mnimas en el periodo invernal. Fuente: AEMET.
El procedimiento de clculo es similar al de calefaccin, pero en este caso se calculan las ganancias de calor en lugar de las prdidas de calor a travs de la envolvente. Por ser el mismo procedimiento de clculo, se omiten las tablas utilizadas en el apartado 3.2.1 y se muestran los resultados. Las ganancias totales, GT: GT = [ Gp + GS + GR + GE + GI] CM
1. Calcular las ganancias a travs de los cerramientos, para cada local en el que se prev la instalacin de un aparato de aire acondicionado.
Gp = S U t
Gp S U
Ganancias por la envolvente en W (Kcal/h) Superficie del paramento (m2) Coeficiente de transmisin trmica W/m2C - diferencia de temperatura exterior e interior
Para este clculo se han utilizado las mismas tablas que para el clculo de las prdidas por transmisin para calefaccin, con diferentes temperaturas Tint = 23 C Texterior = 33C
Tabla 28. Resumen ganancias por transmisin. Clculo ganancias por transmisin, Gp Vivienda 1 W Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 Total 849 526 395 1770 Kcal/h 730 453 340 1522 W 849 526 395 1770 Vivienda 2 Kcal/h 730 453 340 1522 W 823 500 395 380 2098 Vivienda 3 Kcal/h 708 430 340 327 1805
1. Clculo de las ganancias por la radiacin solar directa en los huecos.
GS Ganancias por radiacin solar directa en huecos W (Kcal/h) Superficie del hueco o carpintera (m2) Radiacin solar en W/m2 Factor de reduccin solar del vidrio (fabricante)
GS = S R f
A continuacin se muestra la tabla de radiacin solar mxima aproximada para una latitud concreta de 40 N que se produce en el mes de agosto:
Tabla 19. Radiacin solar en funcin de la orientacin
Orientacin N NE E SE S SO O NO Radiacin solar W/m2 (Kcal/hm2) 33 (29) 321 (276) 510 (439) 459 (395) 321 (276) 460 (396) 510 (439) 321 (276)
Tabla 20. Resumen Ganancias por radiacin directa. GANANCIAS POR LA RADIACIN SOLAR DIRECTA Vivienda 1, 2 y 3 S 0,40 x 1,95 2,90 x 1,95 0,40 x 1,95 1,40 x 2,20 1,40 x 2,20 0,95 R 510 321 510 321 321 510 f 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 GS (W) 338,13 1542,97 338,13 840,38 840,38 411,83 GS (Kcal/h) 290,79 1326,94 290,79 722,72 722,72
Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3
2. Calcular las ganancias por renovacin de aire.
GR = GRS + GRL
Ganancias de calor sensible por renovaciones de aire W (Kcal/h) Caudal de aire en m3/s (m3/h) (1 h = 3600 s) Densidad del aire a efectos de clculo 1,2 Kg/m3 Calor especfico del aire 1000 J/KgC (0,24 Kcal/KgC) - diferencia de temperaturas en C Temperatura del ambiente exterior en C Temperatura del ambiente interior en C
d GRS = C d ce t
Tabla 21. Resumen ganancias de calor sensible por renovacin. GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR RENOVACIN DE AIRE Vivienda 1, 2 y 3 Caudal m3/h Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 54 36 36 36 D kg/m3 1,2 1,2 1,2 1,2 Ce Kcal/kgC 0,24 0,24 0,24 0,24 t C 12 12 12 12 GRS (Kcal/h) 186,624 124,416 124,416 124,416
GRL = C d cv he
Ganancias de calor latente por renovaciones de aire W (Kcal/h) Caudal de aire en m3/s (m3/h) (1 h = 3600 s) Densidad del aire a efectos de clculo 1,2 Kg/m3 Calor de vaporizacin del agua 2500 J/g (0,6 Kcal/g) - diferencia de humedades especficas Humedad especfica del ambiente exterior en g/kg Humedad especfica del ambiente interior en g/kg
d = 9 g/Kg, T=23 C, HR=50 % = 26 g/Kg T=35 C, HR=75 %
Datos de la humedad especfica del ambiente obtenidos en el baco psicomtrico
Imagen 4. baco psicomtrico.
Tabla 22. Ganancias de calor latente por renovacin de aire. GANANCIAS DE CALOR LATENTE POR RENOVACIONES DE AIRE Vivienda 1, 2 y 3 Caudal m3/h D kg/m3 Cv Kcal/g Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 54 36 36 36 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
he (g/kg 17 17 17 17
GRL (Kcal/h)) 660,96 440,64 440,64 440,64
El caudal es el mnimo que establece el CTE DB HS-3.
Tabla 23. Resumen Ganancias totales por renovacin de aire. GANANCIAS POR RENOVACIN DE AIRE GRS (Kcal/h) Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 186,624 124,416 124,416 124,416 GRL (Kcal/h) 660,96 440,64 440,64 440,64 GR (Kcal/h) 848 565 565 565
3. Calcular las ganancias de calor sensible por estancia de personas. GE = GES = + GEL
GES np Ganancias de calor sensible por estancia de personas W (Kcal/h) Nmero de personas en el local Calor sensible por persona W (Kcal/h) Calor latente por persona W (Kcal/h)
GES = np cs
GEL = np cl
Tabla 24. Resumen Ganancias de calor sensible por estancia de personas. GANANCIAS DE CALOR SENSIBLE POR ESTANCIA DE PERSONAS GES np Cs (Kcal/h) cl (Kcal/h) Saln 4 55 220 50 Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 2 2 2 55 55 55 110 110 110 50 50 50
GEL (Kcal/h) 200 100 100 100
GE (Kcal/h) 420 210 210 210
Tabla 25. Resumen de Ganancias totales. RESUMEN GANANCIAS TOTALES Vivienda 1 y 2 Gp (Kcal/h) Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 730 453 340 GS (Kcal/h) 1908,5 722,7 722,7 GR (Kcal/h) 848 565 565 GE (Kcal/h) 420 210 210 TOTAL GT (Kcal/h) 3907 1951 1838 7696 GT (w) 4542 2268 2137 8947
Tabla 26. Resumen de Ganancias totales. RESUMEN GANANCIAS TOTALES Vivienda 3 Gp GS (Kcal/h) (Kcal/h) Saln 708 1908,5 Dormitorio 1 430 722,7 Dormitorio 2 340 722,7 Dormitorio 3 327 354,2
GR (Kcal/h) 848 565 565 565
GT (Kcal/h) 3885 1928 1838 1456
GT (w) 4517 2242 2137 1693
Clculo del caudal de aire que impulsa cada aparato de aire acondicionado para alcanzar la temperatura de confort:
C, caudal de aire en m3/h d, densidad del aire a efectos de clculo 1,2 Kg/m3.
en, diferencia de entalpas en
Kcal/Kg P, potencia calorfica en Kcal/h
El valor de la entalpa del aire a la salida y a la entrada de la mquina, se obtiene a partir del baco psicomtrico: Entalpia de entrada: T=23 C, HR=50 % ___ 23 Kcal/kg Entalpia de salida: T=35 C, HR=75 % ___ 11 Kcal/Kg Calculo del caudal en funcin de la potencia seleccionada en los aparatos
Tabla 27. Resumen de caudales de impulsin. RESUMEN de CAUDALES DE IMPULSIN Saln (Viv 1 y 2) Dorm 1 (Viv 1 y 2) Dorm 2 (Viv 1 y 2) Dorm 3 (Viv 3) Dorm 1 (Viv 3) Dorm 2 (Viv 3) Saln (Viv 3) 1/d entalpia 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 Kcal/h 4300 2150 1892 1548 2150 1892 4300 Caudal m3/h 297 148 131 107 148 131 297
Escoger un equipo de aire acondicionado. Para vivienda 1 y 2. Aparatos de aire acondicionado de la marca mitsubishi: Equipo exterior MXZ- 5D102VA fro: 10,5 kW
Tabla 28. Potencias instaladas en la vivienda 1 y 2.
Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 5 2,5 2,2
Vivienda 3. Equipo exterior MXZ- 6C122VA fro: 12,2 kW
Tabla 29. Potencias instaladas en la vivienda 3.
Saln Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 5 2,5 2,2 1,8
3.4. CONTRIBUCIN SOLAR MNIMA DE ACS. CTE DB- HE 4 3.4.1. mbito de aplicacin La instalacin solar trmica para la obtencin de agua caliente sanitaria queda regulada por el Cdigo Tcnico de la Edificacin en el DB- HE 4. Es aplicable a los edificios de nueva construccin y rehabilitacin de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria. 3.4.2. Procedimiento de verificacin Para la aplicacin de esta seccin debe seguirse la secuencia que se expone a continuacin: a) obtencin de la contribucin solar mnima segn el apartado 2.1; b) cumplimiento de las condiciones de diseo y dimensionado del apartado 3 c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4.
a) Contribucin solar mnima (2.1) La contribucin solar mnima es la fraccin entre los valores anuales de la energa solar aportada exigida y la demanda energtica anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.
La contribucin solar mnima ser del 60 % suponiendo que la fuente energtica de apoyo sea gasleo, propano, gas natural, u otras;
NOTA: la instalacin no podr sobrepasar el 110 % de la demanda energtica ni el 100% en ms de 3 meses seguidos.
La orientacin e inclinacin del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo sern tales que las prdidas sean inferiores a los lmites de la tabla 2.4. Se tienen que cumplir las tres condiciones.
En nuestro caso, la colocacin de los captadores solares se realiza en la azotea plana transitable, apoyados sobre una estructura diseada para tal efecto. No atiende a criterios arquitectnicos, ni su colocacin es paralela a la envolvente (superposicin).
NOTA: Si no se alcanza la contribucin solar mnima por razones arquitectnicas, pero se cumplen los lmites de prdidas se debe justificar.
b) cumplimiento de las condiciones de diseo y dimensionado del apartado 3.
Para el clculo de la demanda total de ACS a 60C se utiliza la tabla 2.4: (temperatura del acumulador) n = 22 l/da persona
(Temperatura del acumulador 60C) n = 22 l/da persona Para el clculo del nmero de personas por vivienda deber hacerse utilizando como valores mnimos los que se relacionan a continuacin:
Tabla 30. Nmero de personas por vivienda. Dormitorios Vivienda Tipo A Vivienda Tipo B 2 3 Personas 3 4 TOTAL N Viviendas x2 x1 10 personas
DEMANDA de ACS = 10 personas x 22 litros de ACS/da = 220 litros/da
Radiacin solar global en funcin de la zona climtica en la que se encuentra el edificio
3.3.3. Criterios generales de las condiciones de clculo La instalacin solar estar formada por: Sistema de captacin: la placa solar seleccionada es Ibersolar OPS-H210, con una superficie til del colector de 1,92 m2 as que para cubrir las necesidades del edificio seleccionamos 4 placas solares trmicas. De este modo el rea de la instalacin de colectores solares es 7,68 m2. La conexin de placas se realiza en paralelo. Sistema de acumulacin, que tiene que cumplir los siguientes requisitos:
50 < V/A < 180 (A, suma de las reas de los captadores y V, volumen del depsito de acumulacin solar (litros) Volumen = 308 litros, 50 < 308/A < 180, 1,71 m2 < A < 6,16 m2 El sistema de acumulacin solar estar constituido por un solo depsito, ser de configuracin vertical y estar ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulacin podr fraccionarse en dos o ms depsitos, que se conectarn, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. Circuito hidrulico: Todo el circuito hidrulico se realizar en cobre, las vlvulas de corte y las de regulacin, purgadores y otros accesorios ser de cobre, latn o bronce; no se admitir la presencia de componentes de acero galvanizado. Se deber instalar manguitos electrolticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvnico. Sistema de intercambio: La potencia mnima del intercambiador P, se determina para las condiciones de trabajo en las horas centrales del da suponiendo una radiacin solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversin de energa solar a calor del 50 %, cumplindose la condicin: P 500 A P, potencia mnima del intercambiador [W]; A, el rea de captadores [m].
P = 500 7,68 m2 = 3840 w Sistema de regulacin y control. Dispondr de un termostato de control sobre la temperatura de preparacin. El equipo no dispone de acumulacin, es modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente. Equipo de energa convencional auxiliar: se utiliza una caldera de apoyo de gas natural para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria, como si no existiese el sistema de captadores solar.
Una vez definida la instalacin es necesario comprobar los lmites por orientacin e inclinacin de los mdulos de acuerdo a las prdidas mximas permisibles.
NOTA: condiciones especiales si se supera la demanda correspondiente a la ocupacin. El rendimiento del captador debe ser siempre igual o superior al 40 %. Adicionalmente se deber cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al ao en el que se unifque la instalacin deber ser mayor al 20 %
Orientacin ptima el sur y la inclinacin ptima, dependiendo del periodo de utilizacin: demanda preferente en invierno: la latitud geogrfica de + 10 Calcular el rango de inclinaciones aceptables para el azimut () dado. Los captadores estn orientados a sur, as que el azimut es = 0 . La inclinacin respecto la horizontal es de 30 .
Los lmites de la inclinacin del captador son 6 < < 60 . Estos lmites estn obtenidos para la latitud = 41 . Ahora es necesario realizar la correccin para la ciudad de Aldaia que tiene una latitud de = 39,40 . mxima = mxima a = 41- (41 - lugar); mxima = 70 - (41 - 39,40 ) = 68,4 mnima = mnima a = 41- (41 - lugar); mnima = 6 - (41 - 39,40 ) = 4,4
Hay que verificar, en este caso grficamente que las prdidas son admisibles. Cumple. 94 |
Comprobar las prdidas de radiacin solar por sombras. Prdida lmite 10 %. Comparar el perfil de obstculos con el diagrama de trayectorias del sol, as calculamos las prdidas a lo largo de todo el ao. No se puede aplicar porque se necesitan las coordenadas de posicin acimut (ngulo de desviacin con respecto a la direccin sur) y elevacin (ngulo de inclinacin con respecto al plano horizontal). Y para ello, es necesario utilizar un teodolito.
La tabla ms adecuada para el caso que estamos estudiando es:
En el caso de que se interceptase un obstculo, el porcentaje de irradiacin solar anual que se perdera sera de 3,17 %
3.4. CALIFICACIN ENERGTICA DEL EDIFICIO DE PARTIDA 3.4.1. Indicadores energticos El programa informtico CERMA se utiliza para edificios de vivienda en bloque o unifamiliares. Con l se determina el nivel de eficiencia energtica del edificio por el mtodo de la opcin general que desarrolla el CTE DB-HE de un modo sencillo. Los resultados de CERMA, muestran un indicador energtico principal y varios complementarios. El indicador energtico principal es el dado por las: Emisiones de CO2, expresadas en kg por m2 de superficie til del edificio. Energa primaria anual, en kWh por m2 de superficie til del edificio. Estos dos indicadores se obtienen de la energa consumida por el edificio para satisfacer las necesidades asociadas a unas condiciones normales, tanto climticas como de funcionamiento. Los indicadores complementarios proporcionan informacin til a la hora de proponer medidas que mejoren el comportamiento del edificio, son: Desglose de las emisiones de CO2 para los servicios principales del edificio. Desglose del consumo de energa primaria para los servicios principales del edificio. Energa demandada por el edificio para cada uno de sus servicios principales. 3.4.2. Definicin de las instalaciones Es necesario para calcular la eficiencia energtica definir los sistemas de calefaccin, refrigeracin y agua caliente sanitaria. Para ello el programa solicita la introduccin de ciertos datos que definen las propiedades de los equipos y unidades terminales de cada sistema (potencia, rendimiento nominal, caudal, temperatura, etc.). En la siguiente tabla se esquematizan los diferentes tipos de sistemas, equipos y unidades terminales que proporciona el programa, con ellas modelaremos el sistema de calefaccin, refrigeracin y Agua caliente Sanitaria de nuestro proyecto
Tabla 31. Nomenclatura sistemas y equipos de CERMA.
EQUIPOS Equipo de acumulacin de agua caliente Caldera Caldera Calefaccin elctrica Expansin directa aire-agua BC Expansin directa aire-aire solo frio Expansin directa aire-aire Bomba de calor (BC). Radiadores Equipo de rendimiento constante SISTEMAS Sistema de ACS Sistema mixto de ACS y calefaccin Sistema de climatizacin unizona Sistema multizona: Expansin directa/Cndts Sistema multizona de expansin directa Sistema multizona por conductos Sistema Unizona
ACS CALEFACCIN REFRIGERACIN
Las caractersticas de la instalacin de refrigeracin y calefaccin han sido definidas en los apartados 3.2.1. y 3.2.2. y son los datos que se introducen en el programa. 3.4.3. Procedimiento de entrada de datos En primer lugar se definen los datos globales del edificio: superficie habitable, volumen total, tipologa de viviendas y composicin, n de renovaciones a efectos del DB HS 3 y los puentes trmicos, que pueden introducirse valores calculados o por defecto.
Imagen 5. Interfaz clculo de transmitancias trmicas.
Las renovaciones se han calculado, sumando los mnimos caudales de renovacin que establece el DB HS 3 para cada local y dividindolo por el volumen.
Una vez hecho esto se introducen los datos referentes a fachadas, muros, particiones, cubiertas y huecos que limitan la envolvente del edificio. Se introducen los datos de los materiales con sus caractersticas y se obtiene la transmitancia trmica de estos. El programa, contiene los valores que se describen para ellos en el Catlogo de Detalles Constructivos del CTE.
Imagen 6. Interfaz clculo de transmitancias trmicas.
Para que cumpla el resultado, las transmitancias de la envolvente tienen que ser menores a las transmitancias mximas y lmites que especifica el CTE, no se pueden producir condensaciones intersticiales ni superficiales en la envolvente. En este caso sabemos de antemano que la envolvente, los puentes trmicos y huecos cumplen las especificaciones de transmitancia trmica y condensaciones del DB HE-1, ya que han sido calculadas manualmente. Los huecos incorporan persiana de PVC, as que es necesario realizar una reduccin del factor solar y de la transmitancia trmica del hueco. Para la reduccin del factor solar se siguen los criterios que establece la norma UNE-EN 13363-1 y para la reduccin de las transmitancias la norma UNE-EN ISO 10077-1 .
Tabla 32. Reduccin del factor solar en funcin del acristalamiento. Tabla extrada del DTIE 7.03 Valores de reduccin del factor solar al aplicar protecciones. Posicin Transmisividad Color Blanco Pastel Oscuro Negro Tipo de acristalamiento Doble bajo emisivo 0,03 0,05 0,06 0,08
Tabla 33. Reduccin de la transmitancia trmica en funcin del acristalamiento. Tabla extrada del DTIE 7.03 Valores de reduccin de la transmitancia al aplicar protecciones. Tipo de persiana Persiana enrollable de aluminio Persiana enrollable de madera y plstico sin relleno de aislante Persiana enrollable de plstico con relleno de aislante Persianas de madera de 25 a 30 mm de espesor Tipo de acristalamiento Doble bajo emisivo 0,84 0,80 0,77 0,74
Imagen 7. Interfaz edicin de hueco.
El edificio cumple los valores necesarios, as que se puede pasar a definir los sistemas de calefaccin, refrigeracin y agua caliente sanitaria. CALEFACCIN: Sistema mixto de agua caliente sanitaria y calefaccin. REFRIGERACIN: Sistema multizona por expansin directa (Multisplit).
Para realizar el clculo se definen los equipos y unidades terminales que lo forman. Para ello utilizamos los datos obtenidos en el clculo manual de prdidas. Demanda de ACS:
Imagen 8. Interfaz de agua caliente sanitaria.
Calefaccin: unidades terminales (radiadores por espacios) y equipo (caldera y acumulador).
Imagen 9. Definicin de la instalacin de calefaccin.
Refrigeracin: unidades terminales (splits de aire acondicionado por espacios) y equipo (bomba de calor generadora de fro).
Imagen 10. Definicin instalacin de refrigeracin.
Una vez realizado esto, podemos proceder a calcular obteniendo la calificacin del edificio, la demanda de calefaccin y refrigeracin anual y las emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera por consumo de energa.
Imagen 11. Calificacin energtica con CERMA.
CERMA genera dos pantallas de datos una grfica en la que se determina la letra que califica para cada parmetro calculado y la de resultados en la que se muestran en una grfica la demanda anual y por superficie de cada servicio.
Imagen 12. Resultados de la calificacin.
El gasto econmico anual por consumo de calefaccin, refrigeracin y agua caliente sanitaria es: 8207,6 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 1238,77 /anuales
Calefaccin____ 5804,6 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 876,09 /anuales Refrigeracin___241,3 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 36,42 /anuales
Cumpliendo el CTE tenemos al menos un 90 % de posibilidades de ser letras C o D. Y as es como ha ocurrido en nuestro proyecto, cumple todos los requisitos que establece el CTE y la calificacin obtenida es letra C.
NOTA: Realizando mejoras en la piel del edificio y los sistemas energticos, con retorno de la inversin inferior a 8 aos, se puede obtener una letra B de certificacin. En el caso de mejoras con retornos de inversin superiores a 8 aos se puede alcanzar la letra A.
3.5. MEJORAS El objetivo de este apartado es reducir la demanda energtica de los sistemas de calefaccin y refrigeracin requeridos por el edificio mediante la actuacin primero sobre la envolvente trmica y despus sobre las instalaciones. 3.5.1. Mejora de la envolvente y las instalaciones Iniciamos el proceso de evaluacin de las mejoras por el comportamiento de los huecos, primero segn tipo de vidrio, segundo segn tipo de elemento de sombra y por ltimo el tipo de marco, realizando las combinaciones entre ellos. 1_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico sin aislamiento fs =0,05, U = 0,80 W/m2K (original).
Imagen 13. Calificacin.
2_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico sin aislamiento fs =0,05, U = 0,80 W/m2K (original).
Imagen 14. Calificacin.
3_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,1-0,2/ 4-6-4 con una transmitancia trmica de U=2,8 W/m2K y un factor solar de 0,76 (original). Persiana de plstico sin aislamiento fs =0,05, U = 0,80 W/m2K (original).
Imagen 15. Calificacin.
4_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico sin aislamiento fs =0,05, U = 0,80 W/m2K (original).
Imagen 16. Calificacin.
5_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico sin aislamiento fs =0,05, U = 0,80 W/m2K (original).
Imagen 17. Calificacin.
6_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,1-0,2/ 4-6-4 con una transmitancia trmica de U=2,8 W/m2K y un factor solar de 0,76 (original). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 18. Calificacin.
7_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 19. Calificacin.
8_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 20. Calificacin.
9_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,1-0,2/ 4-6-4 con una transmitancia trmica de U=2,8 W/m2K y un factor solar de 0,76 (original). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 21. Calificacin.
10_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 22. Calificacin.
11_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana de plstico con aislamiento fs =0,05, U = 0,77 W/m2K (modificado).
Imagen 23. Calificacin.
12_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,1-0,2/ 4-6-4 con una transmitancia trmica de U=2,8 W/m2K y un factor solar de 0,76 (original). Persiana mallorquina fs =0,06; U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 24. Calificacin.
13_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana mallorquina fs =0,06, U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 25. Calificacin.
14_ Carpintera metlica con rotura de puente trmico U = 4 W/m2K (original) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana mallorquina fs =0,06, U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 26. Calificacin.
15_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,1-0,2/ 4-6-4 con una transmitancia trmica de U=2,8 W/m2K y un factor solar de 0,76 (original). Persiana mallorquina fs =0,06, U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 27. Calificacin.
16_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-12-4 con una transmitancia trmica de U=1,8 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana mallorquina fs =0,06, U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 28. Calificacin.
17_ Carpintera de madera de densidad media U = 2 W/m2K (modificada) y doble acristalamiento bajo emisivo 0,03-0,1/ 4-15-4 con una transmitancia trmica de U=1,6 W/m2K y un factor solar de 0,62 (modificado). Persiana mallorquina fs =0,06, U = 0,74 W/m2K (modificado).
Imagen 29. Calificacin.
Tabla 34. Resumen propuestas de mejora en huecos.
CARPINTERIA VIDRIO 4-6-4 0,1-0,2 PROTECCIN SOLAR Persiana de plstico s/a Persiana con aislamiento Persiana mallorquina Persiana de plstico s/a Metlica 4-12-4 0,1-0,03 Persiana con aislamiento Persiana mallorquina Persiana de plstico s/a HUECOS 4-15-4 0,1-0,03 Persiana con aislamiento Persiana mallorquina Persiana de plstico s/a 4-6-4 0,1-0,2 Persiana con aislamiento Persiana mallorquina Persiana de plstico s/a Madera 4-12-4 0,1-0,03 Persiana con aislamiento Persiana mallorquina Persiana de plstico s/a 4-15-4 0,1-0,03 Persiana con aislamiento Persiana mallorquina C C C B B B B B B B B B B B B B B B CALIFICACIN 6,9 6,9 6,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 6,3 6,3 6,3 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 MEJORA 0 0 0 +1,1 +1,1 +1,1 +1,2 +1,2 +1,2 +0,6 +0,6 +0,6 +1,3 +1,3 +1,3 +1,4 +1,4 +1,4 N 6 12 1 7 13 2 8 14 3 9 15 4 10 16 5 11 17
Se observa que en las carpinteras metlicas la mejora trmica y mejora de la calificacin se produce por el uso de un vidrio con un alto aislamiento trmico 4-15-4. Sin embargo la mejora que existe entre las diferentes protecciones solares es tan pequea que no modifica la calificacin. En las carpinteras metlicas se aprecia tambin que el cambio de proteccin solar entre persiana sin aislamiento a persiana con aislamiento mejora la calificacin, en aquellas que utilizan un vidrio 4-12-4. Las diferencias de mejora entre la carpintera de madera y la metlica s que afectan a la calificacin, producindose mejoras en la de madera.
Continuamos evaluando esta vez la influencia del aislamiento sobre la demanda energtica, en funcin del espesor y de la conductividad trmica.
18_ Aislamiento trmico Lana de Roca de = 0,037 W/mK, de espesor 6 cm (modificado).
Imagen 30. Calificacin.
19_ Aislamiento trmico Lana de Roca de = 0,037 W/mK, de espesor 8 cm (modificado).
Imagen 31. Calificacin.
Tabla 35. Resumen de mejoras en el aislamiento.
CONDUCTIVIDAD (W/Mk) CERRAM IENTO AISLAMI ENTO 0,05 0,037 8 B 5,2 +1,7 ESPESOR (cm) 5 6 C B CALIFICACIN 6,9 5,7 MEJORA 0 +1,2
Para finalizar el estudio sobre la envolvente, se acta sobre la composicin de la fachada reduciendo la superficie de huecos. 20_ Actuar sobre la superficie del mirador. Si reducimos la superficie de mirador de 7,2 m2 a 4,6 m2 el resultado que se obtienes es:
Imagen 32. Calificacin.
21_ Actuar sobre la superficie de las ventanas.
Imagen 33. Calificacin.
22_ Actuar sobre la superficie del mirador y de las ventanas.
Imagen 34. Calificacin.
Tabla 36. Resumen de mejoras en la composicin de fachada.
COMPOSICI0N FACHADA CARPINTERIA Mirador Ventanas Mirador + Ventanas REDUCCIN (m2) 4,6 11,97 16,57 CALIFICACIN/MEJORA C C C -0,5 -1,3 -1,9
La reduccin de superficie acristalada supone un incremento de energa en calefaccin, ya que se pierde superficie de ganancias de calor, sin embargo mejora la refrigeracin ya que en verano se reduce la entrada de calor. 23_El cambio de caldera: caldera de condensacin mejorando el rendimiento de 0,85 a 0,95 da un resultado:
Imagen 35. Calificacin.
24_La mejora individual de la cubierta y el tejado sustituyendo el aislante XPS de 60 mm por 80 mm por proporciona la siguiente mejora.
Imagen 36. Calificacin.
Tras realizar la evaluacin econmica optamos por realizar las mejoras nmero 5 y 19 adems de la mejora de la caldera n 23:
Imagen 37. Calificacin.
Calefaccin____2290,4 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 345,70 /anuales Refrigeracin_____208,6 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 31,48 /anuales
Adems introduciendo una mejora en las cubiertas con aislamiento de 8 cm (n 24), se consigue:
Imagen 38. Calificacin.
Calefaccin____2113,1 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 318,93 /anuales Refrigeracin___192,7 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 29,08 /anuales
De este modo el resumen de mejoras sobre los servicios prestados por el edificio son los siguientes:
Imagen 1. Interfaz de los resultados de la calificacin. CERMA.
3.5.2. Evaluacin de las mejoras En las tablas siguientes se muestran los clculos realizados que justifican la toma de decisiones de la mejora. Se ha analizado el coste econmico anual de la demanda de calefaccin, refrigeracin y el sumatorio de ambas, para cada mejora y se ha comparado con el coste anual del proyecto inicial. En base a este procedimiento se observa si hay un ahorro o no, en energa consumida y por consiguiente en el precio pagado. A continuacin se evala el valor econmico del elemento proyectado y el valor de la mejora de ese elemento. Es decir, si el proyecto original prevea una carpintera metlica, se cuantifica su valor y se multiplica por la cantidad que se disponga. Del mismo modo para su sustitucin, carpintera de madera. Una vez hecho esto se comparan y se comprueba si la sustitucin genera un gasto sobre la primera decisin o un ahorro econmico. Y por ltimo se cuantifica la amortizacin de la mejora dividiendo el ahorro o el gasto econmico entre el ahorro de energa producido por la mejora.
Tabla 37. Evaluacin econmica de las mejoras. Consumo E.F kWh/ao Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total 4505,7 241,6 4747,3 4319,7 241,4 4561,1 5160,7 240,7 5401,4 4313,3 241 4554,3 4126,8 241,1 4367,9 5804,6 241,1 6045,7 4505,7 241,5 4747,2 4319,7 241,2 4560,9 5160,7 241,2 5401,9 4313,3 240,9 4554,2 Pago por consumo /anuales 680,05 36,46 716,51 651,97 36,43 688,41 778,90 36,33 815,23 651,01 36,37 687,38 622,86 36,39 659,25 876,09 36,39 912,48 680,05 36,45 716,49 651,97 36,40 688,38 778,90 36,40 815,31 651,01 36,36 687,37 Gasto Energa Final Proy Inicial /anuales 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 Precio Proyecto Inicial
Valor /kWh
MEJORA /anuales 196,04 -0,05 196,00 224,12 -0,01 224,10 97,19 0,09 97,28 225,08 0,05 225,13 253,23 0,03 253,26 0,00 0,03 0,03 196,04 -0,03 196,02 224,12 0,02 224,13 97,19 0,02 97,20 225,08 0,06 225,14
Ahorro /Gasto
0,15093
2.102,63
-317,43
1, 6 aos
9531,28
7796,86
11316,48
9899,49
9944,68
-1287,72
-1605,15
-1650,34
11542,24
11095,54
13327,44
13198,17
Consumo E.F kWh/ao Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total Calefaccin Refrigeracin Total 4126,8 241,3 4368,1 5804,7 240,9 6045,6 4505,7 241,3 4747 4319,7 241,4 4561,1 5160,7 241,3 5402 4313,4 241,1 4554,5 4126,8 241,8 4368,6 4420,8 220,9 4641,7 3915 209,4 4124,4 6408,6 237,3 6645,9
Pago por consumo /anuales 622,86 36,42 659,28 876,10 36,36 912,46 680,05 36,42 716,46 651,97 36,43 688,41 778,90 36,42 815,32 651,02 36,39 687,41 622,86 36,49 659,35 667,23 33,34 700,57 590,89 31,60 622,50 967,25 35,82 1003,07
Gasto Energa Final Proy Inicial /anuales 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51
MEJORA /anuales 253,23 0,00 253,23 -0,01 0,06 0,05 196,04 0,00 196,05 224,12 -0,01 224,10 97,19 0,00 97,19 225,07 0,03 225,10 253,23 -0,07 253,16 208,86 3,08 211,94 285,20 4,82 290,01 -91,16 0,60 -90,56
Precio Proyecto Inicial
13243,36
-3065,34
7178,93
-3382,77
7224,12
-3427,96
12873,16
-1330,92
14975,79
-1648,35
15020,98
-1693,54
5, 5 aos
Consumo E.F kWh/ao Calefaccin 7363,9 235,2 7599,1 8143,3 231,2 8374,5 5321,3 241,1 5562,4
Pago por consumo /anuales 1111,43
Gasto Energa Final Proy Inicial /anuales 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51 876,09 36,42 912,51
MEJORA /anuales
-235,34 0,92 -234,42 -352,98 1,52 -351,45 72,95 0,03 72,98 2388,22 2572,71 -184,49 2, 5 aos -
Refrigeracin Total Calefaccin
35,50 1146,93 1229,07
34,90 1263,96 803,14
Refrigeracin Total
36,39 839,53
CUBIERTA Mejora Consumo E.F kWh/ao Calefaccin 24 Refrigeracin Total 5093,1 226,2 5319,3 0,15093 Valor /kWh Pago por consumo /anuales 768,70 34,14 802,84 Gasto Energa Final Proy Inicial /anuales 876,09 36,42 912,51 MEJORA /anuales 107,39 2,28 109,67 2040 2641 -601 5,5 aos Precio Proyecto Inicial Coste de la mejora Ahorro /Gasto Amortizacin
Realizando la sustitucin de la carpintera metlica por la de madera, el vidrio bajo emisivo de clase 0,1-0,2 4-6-4 por el vidrio bajo emisivo 4-15-4 de clase 0,1-0,03, colocando aislamiento trmico de 80 mm en fachadas, cerramientos de la envolvente, cubiertas y tejado, adems de sustituir la caldera convencional por una de condensacin, se consiguen los siguientes beneficios:
Gasto en el Proyecto Mejorado respecto el Proyecto Inicial: En la mejora n 5 (modificacin de carpinteras y vidrios), tenemos un ahorro econmico de 1.371,80 euros respecto del proyecto original. La mejora de colocacin de aislamiento trmico de lana de roca de 80mm en todos los cerramientos de la envolvente supone una inversin de 1568 La mejora de colocacin de aislamiento trmico XPS de 80 mm en todas las azoteas y en el tejado supone 601 de inversin. La caldera de condensacin es 184,49 ms cara que la caldera normal El gasto a realizar en mejoras, teniendo en cuenta el ahorro de la mejora n 5, es: 1568 + 601 + 184,49 - 1.371,80 = 981,69
Grfica 1. Evaluacin de la inversin o el ahorro por partidas.
Inversin/Ahorro
12000 10000 8000 Euros 6000 4000 2000 0 Carpintera y vidrios Aislamiento Caldera Precio Inicial Precio Mejora
Mejora de la demanda energtica: Proyecto Inicial: Calefaccin____ 5804,6 kWh/ao Refrigeracin___241,3 kWh/ao Total______ 6045,9 kWh/ao Proyecto mejorado: Calefaccin____2113,1 kWh/ao Refrigeracin___192,7 kWh/ao Total______ 2305,8 kWh/ao
Ahorro anual de 3740,1 kWh
Se realiza una mejora de la demanda energtica del 60 %
Grfica 2. Consumo de Energa Final del edificio a lo largo de 15 aos.
Consumo de Energa Final
1 2 3 4 5 6 7 8 Aos 9 10 11 12 13 14 15 Proyecto Inicial Proyecto Mejorado
Mejora econmica: El ahorro anual del conjunto del edificio ser de: Proyecto inicial: Total____ 6045,9 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 912,51 /anuales Proyecto mejorado: Total____2305,8 kWh/ao x 0,15093 /kWh = 564,5 /anuales El ahorro es de 326, 89 /anuales
Se realiza un ahorro del 60 %
Grfica 3. Coste de la Energa Final del Edificio a lo largo de 15 aos.
Gasto econmico en Energa Final
16000 14000 12000 10000 Euros 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Aos 9 10 11 12 13 14 15 Proyecto Inicial Proyecto Mejorado
Se supone un precio fijo de 0,15093 /kWh, precio de la electricidad establecido para el ao 2013. El precio de la energa final se incrementar anualmente.
Mejora medioambiental: Proyecto inicial: 1967,1 kgCO2/ao 6,9 kgCO2/m2 ao
Grfica 4. Emisiones de CO2 mensuales por instalaciones.
Grfica 5. Porcentajes de Emisiones de CO2 por superficies.
Proyecto mejorado: 1070, 8 kgCO2/ao 3,7 kgCO2/m2 ao
Grfica 6. Emisiones de CO2 mensuales por instalaciones.
Grfica 7. Porcentajes de Emisiones de CO2 por superficies.
Reduccin de las emisiones de CO2: 896,3 kgCO2/ao
Reduccin de las emisiones en un 45 %
Grfica de emisiones de CO2 a lo largo de 15 aos:
Grfica 8. Evolucin de las emisiones en 15 aos.
35000 30000 25000 kgCO2 20000 15000 10000 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Aos 9 10 11 12 13 14 15 Proyecto Inicial Proyecto Mejorado
Repercusin de la mejora precio final de la vivienda: En este caso no se trata de la amortizacin de una reforma, puesto que es la mejora de un edificio en fase de proyecto. As que el gasto de la mejora se reparte entre las diferentes viviendas: Vivienda 1: 56,70 m2 _________ 300 ms sobre el precio final de la vivienda. Vivienda 2: 56,70 m2 _________ 300 ms sobre el precio final de la vivienda. Vivienda 3: 72,50 m2 _________ 383 ms sobre el precio final de la vivienda. Total 185,9 m2 ________________981,69 1 m2 de vivienda incrementar su precio de venta en 5
3.5.3. Etiqueta Energtica La entrada en vigor del RD 235/2013 de Certificacin energtica, obliga a partir del 1 de julio de 2013 a todos los edificios de nueva planta a disponer de un certificado energtico, para mostrar a los usuarios y para registrar en el Registro general de documentos reconocidos para la certificacin de eficiencia energtica, del Ministerio de Industria, Energa y Turismo. As la etiqueta energtica que mostrar de un modo grfico a los usuarios los resultados de las mejoras realizadas, a los usuarios, ser la siguiente:
CALIFICACIN DE EFICIENCIA ENERGTICA DE EDIFICIOS
PROYECTO EDIFICIO TERMINADO FECHA DE VALIDEZ
Edificio Localidad/Zona climtica
Aldaia/ B3
Consumo de Energa Anual
4467,4 kWh/ao 15,7 kWh/m2 ao 1070,8 kg CO2/ao 3,7 kgCO2/ao
Emisiones CO2 anual
El consumo de energa del edificio y sus emisores de dixido de carbono son los obtenidos por el programa CERMA para unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacin del edificio. El consumo de energa del edificio y sus emisores de dixido de carbono dependern de las condiciones de operacin y funcionamiento del edificio y de las condiciones climticas, entre otros factores.
La crisis ecolgica y los problemas energticos provocados en el planeta, ha llevado a los rganos gubernamentales a tomar decisiones normativas aplicadas a los sectores de elevado consumo elctrico. Entre ellos se encuentra el sector de la edificacin, gran consumidor de energa y emisor de gases de efecto invernadero. La Unin Europea ha desarrollado el marco normativo, que cada pas miembro ha traspuesto, en Espaa el RD 235/2013. Adems ha establecido unos objetivos obligatorios concretos para el sector de la edificacin, el Paquete 20-20-20 Energa y Cambio Climtico, que son: la reduccin del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% de energas renovables junto a un objetivo indicativo de mejorar la eficiencia energtica en un 20%. En esta lnea el estudio del proyecto de 3 viviendas ha perseguido satisfacer stas normativas reduciendo las emisiones de CO2 en un 45 % y la demanda de energa entorno al 60 %, reducciones que han supuesto un incremento de la eficiencia energtica del edificio. Medidas justificadas en el certificado energtico que se plasma grficamente en la etiqueta energtica. El proyecto inicial del edificio, parta con una calificacin letra C de 6,9 y con tcnicas pasivas: sustitucin de carpinteras, vidrios y aislamiento se consigue elevar la calificacin a una letra B. La nica intervencin en sistemas activos ha sido la sustitucin de la caldera convencional por una de mayor rendimiento, caldera de baja condensacin. La calificacin producida por todas las mejoras ha sido letra B de 3,7. Es cierto que se podra haber alcanzado la letra A con la instalacin de una caldera de biomasa, pero las dimensiones del edificio, hacan inviable esta mejora por falta de espacio para el almacenaje del combustible, pellets. El procedimiento seguido ha sido el marcado por el Documento Bsico de Ahorro de la Energa, DB-HE 1, del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Se han definido y cuantificado las caractersticas trmicas de los cerramientos de la envolvente trmica. Tras su cumplimiento se han analizado los requerimientos energticos del edificio para las instalaciones de calefaccin y refrigeracin. Y por ltimo se ha evaluado con el programa informtico CERMA la calificacin energtica del proyecto inicial que tras el anlisis de diferentes mejoras se ha reducido y justificado de nuevo con el programa. Con ello se mejora la demanda energtica del edificio para satisfacer las condiciones de confort en el interior, hecho que reduce la cantidad de produccin de energa primaria y cantidad transformada en energa final. Mejora econmica en el gasto del consumo energtico, que repercute directamente en el usuario y se consigue una mejora del comportamiento medioambiental del edificio que influye en el bienestar de la sociedad y del planeta. Para finalizar, si el procedimiento de mejora de la demanda energtica, realizado en este trabajo, se lleva a cabo tanto en los edificios de nueva planta como en los existentes en nuestro pas, en los prximos aos se conseguir influir en los efectos de la crisis ecolgica sobre el planeta.
Agradecida al tutor por su deseo en todo momento de que aprendamos y el trabajo nos sea til profesionalmente. A mis compaeros por compartir sus conocimientos e inquietudes en sus trabajos. A los profesores de la titulacin de Grado en Arquitectura Tcnica por transmitir sus conocimientos, disciplina de trabajo y pasin por la profesin de Arquitectura Tcnica. Al tiempo en la Universidad Politcnica de Valencia, donde he aprendido mucho ms que conocimiento formal. A mis hermanos en la fe, por su constante apoyo. A mis padres, por ser ellos. A Dios por su fortaleza y su mensaje que es ms que letra, es vida y se vive: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Dios tendrn nuevas fuerzas; levantarn alas como las guilas; corrern, y no se cansarn; caminarn, y no se fatigarn Isaas 40:30-31 (La Biblia)
Atecyr.(2008). DTIE 7.03 Entrada de datos a los programas LIDER y CALENER VyP. Madrid: Atecyr. Fernndez Salgado, J.M. (2011). Eficiencia energtica de los edificios. Madrid: AMV Ediciones. Granados Menndez, H. (2010). Rehabilitacin energtica de los edificios. Madrid: Tornapunta: Fundacin Laboral de la Construccin. Monge Malo, L. (2010). Instalaciones de energa solar trmica para la obtencin de ACS en viviendas. Barcelona: Marcobombo. Montaner, J.M., Mux, Z. y Falagn H. D. (2011). Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI. Barcelona: Mster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI: Actar. Rey Martnez, F.J., y Velasco Gmez, E. (2010). Eficiencia Energtica en Edificios. Certificacin y Auditoras Energticas. Madrid: Paraninfo. Sanz Alarcn, J.P., Garca Martnez, P. y Cantellas Soler, M. (2012).Vivienda colectiva: investigacin, crtica y obra. S.l.: Tres fronteras Universidad Politcnica de Cartagena Stott, J. (2010). El discpulo radical. Cap4 el cuidado de la creacin. Buenos Aires: Certeza Unida. Turgano Romero, J.A., Velasco Callau, M.C. y Martnez Gracia, A. (2011). Arquitectura bioclimtica y urbanismo sostenible. Volumen I. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Valiente de Vicente, V. (2013). Nociones de trmica en arquitectura: 2013: transmitancias segn CTE DB HE1: diseo de instalaciones de calefaccin. Ediciones VJ Zalzaba, I., Daz, S., Aranda, A. y Barrio, F. (2010). Eficiencia Energtica. Metodologas de anlisis para la Calificacin Energtica de Edificios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Zalzaba Bribin, I., Daz de Garaio, S., Aranda Usn, A. y Llera Sastresa, E. (2010). Eficiencia Energtica. Eficiencia energtica en instalaciones y equipamientos de edificios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
PFG_ 2012_Estudio Eficiencia Energtica en una Escuela Infantil_ Luis Correa Suay 135 |
PROYECTO SAGUARO (2005)/ROCKWOOL INTERNACIONAL
http://www.cener.com/documentacion/folleto_saguaro.pdf
SISTEMA ESPAOL DE INVENTARIO DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanolde-inventario-sei-/
PROBLEMA ENERGTICO
http://ephicere.wordpress.com/2012/01/31/el-consumo-energetico-en-el-sectorresidencial/ http://www.certificacion-energetica.net/ http://fcirce.es/
AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE ALICANTE
www.alicantenergia.es
ISOVER DESCARGAS
http://guiaderecursos.crana.org/es/categorias/aislamiento-exterior
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIN Y EL AHORRO DE ENERGIA
A1_DATOS ECONMICOS. Proyecto original.
u. Puerta corredera de 2 hojas 140x220 monoblock. Puerta balconera corredera compuesta por dos hojas, con capialzado sistema monoblock, guas de persiana y lamas de aluminio incorporadas, realizada con perfiles con rotura de puente trmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garantices su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 26 mm, recibida directamente en un hueco de obra de 140x220cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25 cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacin, aplomado y nivelado, montaje y regulacin, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segn NTE-FCL, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad del agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 1,080 1,080 0,540 1,000 0,010 0,020 7,200 m Ud h h h u m3 Descripcin Oficial 1 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 metal Prta crra 2 hj 140x220 Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios Sell jnt sili c/pist Precio 18,95 17,83 19,18 625,20 91,59 676,21 1,04 Total 8 u x 350,24 /u Importe 20,47 19,26 10,36 625,20 0,92 13,52 7,49 697,22 5.577,76
u. Ventana corredera 2 hojas 140x125 fijo inferior 70 (mirador). Ventana corredera compuesta por 2 hojas con un pao inferior fijo de 70 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guas de persiana y lamas de aluminio incorporadas, realizada con perfiles con rotura de puente trmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 26 mm, recibida directamente en un hueco de obra de 140x125cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacin, aplomado y nivelado, montaje y regulacin, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segn NTE-FCL, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad del agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,765 0,765 0,383 1,000 0,010 0,020 5,100 m Ud h h h u m3 Descripcin Oficial 1 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 metal Ventana crra 2 hj 140x125 fj inf 70 Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios Sell jnt sili c/pist Precio 18,95 17,83 19,18 406,27 91,59 442,68 1,04 Total 2 por mirador. 3 miradores = 6 6 u x 456,83 /m2 Importe 14,50 13,64 7,35 406,27 0,92 8,85 5,30 456,83 /m2 2.740,98
u. Ventana abatible 1 hoja 40x125 fijo inferior 70 (mirador). Ventana abatible compuesta por 1 hoja con un pao inferior fijo de 70 cm de alto, con capialzado sistema monoblock, guas de persiana y lamas de aluminio incorporadas, realizada con perfiles con rotura de puente trmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 38 mm, recibida directamente en un hueco de obra de 40x125cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacin, aplomado y nivelado, montaje y regulacin, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segn NTE-FCL, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad del agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,495 0,495 0,248 1,000 0,010 0,020 3,300 m Ud h h h u m3 Descripcin Oficial 1 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 metal Ventana ab 1hj 45x125 fj inf 70 Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios Sell jnt sili c/pist Precio 18,95 17,83 19,18 170,87 91,59 194,76 1,04 Total 6 u x 202,09 /u Importe 9,38 8,83 4,76 170,87 0,92 3,90 3,43 202,09 1.212,54
Vidrios m2 Doble acristalamiento 4-6-4 Bajo emisivo 0,1-0,2 Doble acristalamiento formado por un vidrio de baja emisividad (0,1-0,2) de 4 mm de espesor, cmara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio monoltico incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintera con acuado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en fro con silicona y colocacin de junquillos.
Cantidad 1,150 1,000 1,000 0,030 Ud h m2 m2 Descripcin Oficial 1 vidrio Acris doble 4-6-4 be 0,1-0,2 Repercusin sellado silicona Costes Directos Complementarios 36,74 m2 x 48,59 /m2 Precio 14,83 26,12 4,00 47,17 Total Importe 17,05 26,12 4,00 1,42 48,59 /m2 1.785,20
Protecciones solares m2 Persiana enrollable de PVC de color blanco.
Cantidad 1,000 Ud u Descripcin Persiana enrollable de PVC Precio 31,50 Total 63 m2 x 31,50 /m2 Importe 31,50 31,50 /m2 2010,96
Aislamiento u. Panel semirgido de lana de roca de dimensiones 1350x600 de 50mm de espesor.
Cantidad 1,000 Ud u Mw 5 mm Descripcin Precio 3,15 Total 453,16 m2 560 u x 3,15 /u Importe 3,15 3,15 /u 1764
m2. Panel de Poliestireno extruido XPS de 60 mm de espesor, mecanizado lateral media madera y superficie lisa, con una conductividad trmica 2,35 m2K/w, reaccin al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicacin en cubiertas planas invertidas segn norma UNE-EN 13164.
Cantidad 1,000 Ud m2 XPS 60mm Descripcin Precio 20,40 Total 100 m2 x 20,40 /u Importe 20,40 20,40 /m2 2040
Instalaciones u. Caldera de gas mural mixta de cmara estanca con marcado CE (calefaccin + microacumulacin de ACS), con bomba, vaso de expansin y elementos de regulacin y control, de dimensiones 480x375x800mm y 23.7 kW de potencia, presostato, termostato, termopar y vlvulas de seguridad, sondas, purgador automtico, rcor de conexin y dems piezas especiales y accesorios de montaje, homologada, conforme a las especificaciones dispuestas en el RITE y sus instrucciones tcnicas, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.
Cantidad 8,000 8,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,020 Ud h h u u u u u u u u u u Descripcin Oficial 1 fontanera Especialista fontanera Cald gas mur cond ACS 24,7kW Vlvula compuerta Br =1 1/4" Llave de agua = 1/2" Cjto racores conexiones 2 tb Cu Valv reduc pre = 3/8" lat Filtro autlim 1 unirosc Cjto cdto humos p/cald mural Puerta registro limpieza 20x20 Grifo desage = 1/2" Termst amb bimet Costes Directos Complementarios Precio 19,18 18,30 1665,92 44,34 28,40 5,70 24,35 71,45 134,64 6,27 5,68 10,46 2341,39 Total Importe 153,44 146,40 1665,92 88,68 28,40 5,70 24,35 71,45 134,64 6,27 5,68 10,46 46,83 2.388,22 /u
A2_ MEJORAS Vidrios
m2 Doble acristalamiento 4-12-4 Bajo emisivo 0,03-0,1 Doble acristalamiento formado por un vidrio de baja emisividad (0,03-0,1) de 4 mm de espesor, cmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio monoltico incoloro de 4 mm de espesor, con factor solar g=0,52-0,70 y transmitancia trmica 1,8 W/m2K, fijado sobre carpintera con acuado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en fro con silicona y colocacin de junquillos.
Cantidad 1,150 1,000 1,000 0,030 Ud h m2 m2 Descripcin Oficial 1 vidrio Acris doble 4-12-4 be 0,03-0,1 Repercusin sellado silicona Costes Directos Complementarios Precio 14,83 34,51 4,00 55,56 Total 36,74 m2 x 57,23 /m2 Importe 17,05 34,51 4,00 1,67 57,23 /m2 2.102,63
m2 Doble acristalamiento 4-15-4 Bajo emisivo 0,03-0,1 Doble acristalamiento formado por un vidrio de baja emisividad (0,03-0,1) de 4 mm de espesor, cmara de aire deshidratado de 15 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio monoltico incoloro de 4 mm de espesor, con factor solar g=0,52-0,70 y transmitancia trmica 1,6 W/m2K, fijado sobre carpintera con acuado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en fro con silicona y colocacin de junquillos.
Cantidad 1,150 1,000 1,000 0,030 Ud h m2 m2 Descripcin Oficial 1 vidrio Acris doble 4-15-4 be 0,03-0,1 Repercusin sellado silicona Costes Directos Complementarios Precio 14,83 35,71 4,00 56,76 Total 36,74 m2 x 58,46 /m2 Importe 17,05 35,71 4,00 1,70 58,46 /m2 2.147,82
m2 Persiana enrollable de PVC de color blanco rellena de poliuretano.
Cantidad 1,000 Ud u Descripcin Persiana enrollable de PVC Precio 52,36 Total 63 m2 x 52,36 /m2 Importe 52,36 52,36 /m2 3298,68
u. Persiana mallorquina de madera de dos hojas de 140x220cm, incluso herrajes y colocacin.
Cantidad 1,000 1,500 1,500 0,020 Ud u h h Descripcin Persiana de madera 140x220cm Oficial 1 carpinteria Ayudante carpinteria Costes Directos Complementarios Precio 237,67 20,87 18,89 297,32 Total 8 u x 303,27 /m2 6 u x 303,27 /m2 Total Importe 237,67 31,31 28,34 5,95 303,27 /m2 2426,16 1819,62 4245,78
u. Persiana mallorquina de madera de dos hojas de 40x190cm, incluso herrajes y colocacin.
Cantidad 1,000 1,200 1,200 0,020 Ud u h h Descripcin Persiana de madera 140x220cm Oficial 1 carpinteria Ayudante carpinteria Costes Directos Complementarios Precio 88,00 20,87 18,89 135,71 Total 6 u x 138,42 /m2 Importe 88,00 25,04 22,67 2,71 138,42 /m2 830,52
u. Panel semirgido de lana de roca de dimensiones 1350x600 de 60mm de espesor
Cantidad 1,000 Ud u Mw 60 mm Descripcin Precio 3,95 Total 560 u x 3,95 /u Importe 3,95 3,95 /u 2.212
u. Panel semirgido de lana de roca de dimensiones 1350x600 de 70mm de espesor
Cantidad 1,000 Ud u Mw 70 mm Descripcin Precio 4,75 Total 560 u x 4,75 /u Importe 4,75 4,75 /u 2.660
u. Panel semirgido de lana de roca de dimensiones 1350x600 de 80mm de espesor
Cantidad 1,000 Ud u Mw 80 mm Descripcin Precio 5,95 Total 560 u x 5,95 /u Importe 5,95 5,95 /u 3.332
m2. Panel de Poliestireno extruido XPS de 80 mm de espesor, mecanizado lateral media madera y superficie lisa, con una conductividad trmica 2,35 m2K/w, reaccin al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicacin en cubiertas planas invertidas segn norma UNE-EN 13164.
Cantidad 1,000 Ud m2 XPS 80mm Descripcin Precio 26,41 Total 100 m2 x 26,41 /u Importe 26,41 26,41 /m2 2641
u. Ventana abatible 1 hoja 40x125 (mirador). Ventana abatible compuesta por 1 hoja, con capialzado sistema monoblock, guas de persiana y lamas de aluminio incorporadas, realizada con perfiles con rotura de puente trmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 38 mm, recibida directamente en un hueco de obra de 40x125cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacin, aplomado y nivelado, montaje y regulacin, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segn NTE-FCL, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad del agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,495 0,495 0,248 1,000 0,010 0,020 3,300 m Ud h h h u m3 Descripcin Oficial 1 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 metal Ventana ab 1hj 45x125 Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios Sell jnt sili c/pist Precio 18,95 17,83 19,18 173,15 91,59 197,04 1,04 Total 2 por mirador. 3 miradores = 6 6 u x 204,41 /u Importe 9,38 8,83 4,76 173,15 0,92 3,94 3,43 204,41 1.226,46
u. Ventana corredera 2 hojas 140x125. ventana corredera compuesta por 2 hojas, con capialzado sistema monoblock, guas de persiana y lamas de aluminio incorporadas, realizada con perfiles con rotura de puente trmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 26 mm, recibida directamente en un hueco de obra de 140x125cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacin, aplomado y nivelado, montaje y regulacin, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segn NTE-FCL, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad del agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,765 0,765 0,383 1,000 0,010 0,020 5,100
Ud h h h u m3 m
Descripcin Oficial 1 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 metal Ventana crra 2 hj 140x125 Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios Sell jnt sili c/pist
Precio 20,82 19,89 18,65 415,62 97,36 454,88 1,09 Total
Importe 15,93 15,22 7,14 415,62 0,97 9,10 5,56 469,54 /u 3.756,32 /u 2817,24 /u 6.573,56 /u
8 u x 469,54 /u 6 u x 469,54 /u 14 u x 469,54 /u
u. Puerta de 2 hojas abatibles de madera de 140x220 cm Puerta de 2 hojas abatibles de eje vertical de 140x220cm, de madera de pino silvestre, para recibir acristalamiento, incluso cortes, preparacin y ensamble de perfiles, fijacin y colocacin de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocacin y limpieza, segn NTE/FCM-3, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad al agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,620 0,620 14,100 0,110 0,040 8,000 16,800 1,000 0,020
Ud h h h m3 m3 u m u
Descripcin Oficial 2 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 carpinteria Pino silvestre Mto cto M-2,5 man Bisagra plana bronce 120mm Tpjnt maz p Silvestre 70x10mm Cremona bronce p/vent-prta Costes Directos Complementarios
Precio 20,65 19,89 20,87 450,00 92,82 3,61 2,24 10,39 251,85 Total
Importe 12,80 12,33 294,27 49,5 3,71 28,88 37,63 10,39 5,04 454,55 /m2 3636,4
8 u x 454,55 /m2
u. Ventana de 1 hoja abatible de madera con fijo inferior de 70 cm Ventana de 1 hoja abatible de 40x125cm, de madera de pino silvestre, con fijo inferior de 70 cm, para recibir acristalamiento, incluso cortes, preparacin y ensamble de perfiles, fijacin y colocacin de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocacin y limpieza, segn NTE/FCM-2, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad al agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,520 0,520 10,100 0,070 0,040 6,000 10,800 1,000 0,020 Ud h h h m3 m3 u m u Descripcin Oficial 2 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 carpinteria Pino silvestre Mto cto M-2,5 man Bisagra plana bronce 120mm Tpjnt maz p Silvestre 70x10mm Cremona bronce p/vent-prta Costes Directos Complementarios 6 u x 328,35 /m2 Precio 20,65 19,89 20,87 450,00 92,82 3,61 2,24 10,39 251,85 Total Importe 10,74 10,34 210,78 31,5 3,71 21,66 24,19 10,39 5,04 328,35 /m2 1970,1
u. Ventana de 2 hojas abatibles de madera de 140x125 cm Ventana de 2 hojas abatibles de eje vertical de 140x125cm, de madera de pino silvestre, con fijo inferior de 70 cm, para recibir acristalamiento, incluso cortes, preparacin y ensamble de perfiles, fijacin y colocacin de tornillos, espigas, patillas y herrajes, colocacin y limpieza, segn NTE/FCM-3, con clasificacin a la permeabilidad al aire segn UNE-EN 12207, clasificacin a la estanqueidad al agua segn UNE-EN 12208 y clasificacin a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210.
Cantidad 0,620 0,620 11,100 0,090 0,040 4,000 10,800 1,000 0,020 Ud h h h m3 m3 u m u Descripcin Oficial 2 construccin Pen ordinario construccin Oficial 1 carpinteria Pino silvestre Mto cto M-2,5 man Bisagra plana bronce 120mm Tpjnt maz p Silvestre 70x10mm Cremona bronce p/vent-prta Costes Directos Complementarios Precio 20,65 19,89 20,87 450,00 92,82 3,61 2,24 10,39 251,85 Total 6 u x 365,06 /m2 Importe 12,80 12,33 231,27 40,5 3,71 14,44 24,19 20,78 5,04 365,06 /m2 2190,36
m2 Fachada cara vista con cmara de aire, aislante y acabado placa de yeso. Cerramiento compuesto por hoja principal de fbrica vista de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cermicos perforados, con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1,5cm de espesor por su cara interior, con cmara de aire de 5 cm de espesor ligeramente ventilada a efectos del DB-HE y sin ventilar a efectos del DB-HS, hoja interior de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, laminados, atornillados a suelo y techo, con aislante trmico no hidrfilo incluido a base de lana mineral de 50 mm de espesor, con una conductividad de 0,037 W/mK, incluso formacin de dinteles y jambas, ejecucin de encuentros, banda acstica bajo perfiles perimetrales del trasdosado, elementos especiales y recibido de carpintera, considerando un 3% de prdidas y un 20% de mermas de mortero segn DB-SE-F del CTE, NTE-FFL y NTERPE. Tipo FC02b01N34050, segn el Catlogo de elementos constructivos (Documento Reconocido por la Generalitat DRA 02/10). E= 245mm, M=172 kg/m2, U=0,49 W/m2K, segn DB HE del CTE. Grado de impermeabilizacin (G.I.)= 3, segn DB HS del CTE. Resistencia al fuego = EI120, segn DB SI del CTE.
Cantidad 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Ud m2 m2 m2 m2 m2 Descripcin Fab1 CV LP 24x11,5x5 e11,5 Trasdosado 63/400 (48+15) MW 0,037 e 50mm interior/sob perfileria Enfoscado CSIV-W2 rug vert ext Guarn-enl y YG/L s/maes vert Precio 58,68 22,65 11,39 9,92 12,47 Total 2 por mirador. 3 miradores = 6 19,64 u x 115,11 /m2 Importe 58,68 22,65 11,39 9,92 12,47 115,11 /m2 2.260,76
u. Caldera de condensacin Caldera de gas mural de circuito estanco con marcado CE, para calefaccin + microacumulacin de ACS por condensacin y premezcla, con bomba, vaso de expansin y elementos de regulacin y control, de dimensiones 480x370x790mm y 24.7kW de potencia, presostato, termostato, termopar y vlvula de seguridad, sondas, purgador automtico, rcor de conexin y dems piezas especiales y accesorios de montaje, conforme a las especificaciones dispuestas en el RITE y sus instrucciones tcnicas, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
Cantidad 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,020 Ud h h u u u u u u u u Descripcin Oficial 1 fontanera Especialista fontanera Cald gas mur cond ACS 24,7kW Vlvula compuerta Br =1 1/4" Llave de agua = 1/2" Cjto racores conexiones 2 tb Cu Valv reduc pre = 3/8" lat Filtro autlim 1 unirosc Grifo desage = 1/2" Termst amb bimet Costes Directos Complementarios Precio 19,18 18,30 2107,00 44,34 28,40 5,70 24,35 71,45 5,68 10,46 2522,26 Total Importe 115,08 109,80 2107,00 44,34 28,40 5,70 24,35 71,45 5,68 10,46 50,45 2572,71 /u
Documentos similares a EE en Un Edificio de Tres Viviendas
Elementos Relacionados Al Contrato Del Mantenimiento
CONSUMO NACIONAL DE ENERGIA.docx
Anexo Etiquetas Otros Paises
Informe Ejecutivo de PAI_PROURE 2017-2022
Arco Plasma (Procesos)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto