Source: http://www.slideshare.net/pps61/arquitectura-vs-instalaciones-sanitarias
Timestamp: 2015-02-28 19:48:54+00:00

Document:
Articulos sobre ventilacion cloacal...
by cosarl
EJEMPLO DE CALCULO DE INTALACIONES ...
Normas para Proyecto, Construcción,...
Daniel Rosque , Universidad José Antonio Páez
at davinci creativos
como esta estimado prof. no puedo bajar el material arquitectura vs instalaciones sanitarias como accedo a esta si esta bloqueada
JOSRIVERC1
at JOSRIVERC1
norahpatricia
innovece
GACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALESCAPITULO II: DE LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALESCAPITULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS PAREDES Y TECHOSCAPITULO IV: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO V: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO VII: DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONESCAPITULO VIII: DE LAS PIEZAS SANITARIASCAPITULO IX. DEL TIPO Y NÚMERO MÍNIMO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS EDIFICACIONESCAPITULO X: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESCAPITULO XI:DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLECAPITULO XII: DE LAS BOMBAS Y MOTORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XIII: DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XIV: DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO DIRECTOCAPITULO XV: DE LOS SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTECAPITULO XVI: DE LOS MATERIALES, JUNTAS, PIEZAS DE CONEXIÓN Y VÁLVULAS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO YDISTRIBUCIÓN DE AGUACAPITULO XVII: DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUACAPITULO XVIII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PÚBLICOS Y DE LAS EDIFICACIONMES CONTRALA CONTAMINACIÓNCAPITULO XIX: DEL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUACAPITULO XX: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LAS EDIFICACIONES 2.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICOArtículo 1: 3.
INSTALACIONES SANITARAS vsDISE ÑO ARQUITECTONICO Lindero Artículo 9 Artículo 159 Artículo 167 Artículo 5 Artículo 165 Ubicación 4.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALArtículo 1: La construcción, reparación, ampliación o reforma total o parcial, de las edificaciones de cualquier tipo, tanto públicas como privadas, quedan sometidas al control y a la vigilancia por parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en todo cuanto se refiere al cumplimiento de las disposiciones sanitarias contenidas en estas normas.Artículo 5 Los ambientes, equipos e instalaciones de uso común de las edificaciones deberán estar ubicados en áreas comunes de las mismas. El acceso a éstos deberá ser fácil y seguro y realizarse siempre a través de áreas comunes. 5.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALArtículo 9 Se prohíbe adosar a los linderos, paredes medianeras o colindantes, los hornos, los depósitos subterráneos de agua, las piscinas o cualquier otra instalación que pudiera causar perjuicios de orden sanitario o molestias al vecino. Entre tales instalaciones y los linderos y paredes medianeras o colindantes se dejarán un espacio libre de 1,00 metro por lo menos. Los depósitos de agua construidos sobre el terreno, o los elevados guardarán una distancia mínima de 30 cm.Artículo 167: Los estanques elevados y los estanques bajos construidos sobre el terreno, deberán separarse 0,50 metros de los linderos de la parcela. Los estanques subterráneos o semi-enterrados deberán separarse de los linderos de la parcela, de los muros medianeros y de las cloacas una distancia mínima de 1,00 metros. Ningún estanque se ubicará en sitio sujeto a inundación o filtración de aguas servidas o de lluvia. 6.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Artículo 13:DIMENSIONES Artículo 23: Artículo 19: Artículo 20: 7.
CAPITULO II DE LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALESArtículo 13 Las dimensiones de los dormitorios en las viviendas serán las siguientes: Al menos uno de los dormitorios tendrán un área mínima neta de 8,50 m2, con dimensión lateral mínima de 2,40 m. Los dormitorios adicionales tendrán un área neta mínima de 6 m2, con dimensión lateral no menor de 2,00 m2 . Las áreas netas mínimas no incluyen closets, vestuarios ni otras dependencias anexas a los dormitorios.. Artículo 19 Las dimensiones de las salas sanitarias estarán de acuerdo con el número y tipo de las piezas sanitarias que se instalarán en ellas, previendo los espacios mínimos necesarios para su adecuado uso, limpieza, reparación e inspección. A tal fin las salas sanitarias serán proyectadas de acuerdo con los modelos que se indican en el Apéndice, Figura 3 de estas normas. 8.
CAPITULO II DE LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALESArtículo 20 La altura mínima interior de los locales destinados a vivienda desde el piso acabado hasta la parte inferior del techo o cielo raso, será de 2,40 m. Cuando en un local de la vivienda los techos sean inclinados, el promedio de las diferentes alturas no deberá ser menor de 2,40 m., en estos casos la menor altura no será inferior a 2,10 m.Artículo 23 La altura mínima de las salas sanitarias será de 2,10 m. 9.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Artículo 39: Artículo 49:VENTILACION Artículo 37: NATURAL Artículo 36: 10.
CAPITULO IV DE LA ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES Artículo 36 Se prohíbe que los estares y comedores, de las edificaciones para viviendas, los dormitorios de cualquier edificación y las aulas de clase en las edificaciones de escuela, colegios, liceos y similares, sean iluminados y ventilados exclusivamente por medios artificiales.Artículo 37 La iluminación y ventilación naturales de los locales de las edificaciones se llevará acabo por medio de ventanas que abran directa o indirectamente sobre una calle, patio o espacio abierto, por encima de techos o a través de un corredor, pasillo u otro espacio techado, en un todo de acuerdo con lo que establece en estas normas. Ver dibujo ilustrado en el Apéndice, Figura 4.Artículo 39 El área de la ventana o de las ventanas que se utilicen para iluminar y ventilar naturalmente los locales habitables de edificaciones, será como mínimo el 10 % de la superficie del piso del local, y en ningún caso menor de un (1) metro cuadrado.Artículo 49 El área de la ventana o de las ventanas que se utilicen para iluminar y para ventilar los locales de las edificaciones destinadas a salas sanitarias, será como mínimo del 10% de la superficie del piso del local y en ningún caso menor de 0,30 m2. La dimensión mínima de la ventana o de cada ventana será de 0,40 metros. 11.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Artículo 63: Artículo 81: Artículo 76: Artículo 80: Artículo 64:Artículo 72: 12.
CAPITULO V DE LA ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES Artículo 63 La iluminación artificial de los locales de las edificaciones deberá garantizar como mínimo,los niveles de iluminación que se indican en la Tabla 1, para cada tipo de edificación y para cadaambiente o local de las mimas. Estos niveles mínimos de iluminación deberán garantizarse en elcorrespondiente sitio de trabajo, pudiendo lograrse por iluminación general o con fuentes adicionalescolocadas sobre el área específica de aplicación. En locales no especificados la iluminación será cenital se medirá a 75 cm. sobre el niveldel piso. TABLA 1 NIVELES MINIMOS DE ILUMINACION ARTIFICIAL EN LUXES Edificaciones destinadas a: Niveles mínimos de iluminación Viviendas Oficinas Comercios Industrias en luxes Cocinas Archivos Áreas de Fundición y Fregaderos Bibliotecas Circulación corte Lavaderos Salas de Estanterías Carpintería Salas Sanitarias Conferencias Herrería 300 Bibliotecas Costura Ocasional 13.
CAPITULO V DE LA ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES Artículo 64 Todo sistema de ventilación artificial, o mecánica, de un local se fundamentará en lainyección de aire fresco y no contaminado al interior del local de una edificación, permitiendo la salidade aire viciado al exterior; o bien en la extracción del aire viciado del local permitiendo la entrada almismo, de una cantidad de aire fresco y no contaminado desde el exterior.Artículo 72 El aire viciado, de cualquier sistema de ventilación artificial deberá descargarsedirectamente al exterior de la edificación y en tal forma que no pueda regresar a la misma, ni afectar enforma alguna a las edificaciones vecinas.Artículo 76 Las salas sanitarias podrán ser ventiladas artificialmente debiendo cumplir con loestablecido en las presentes normas. 14.
CAPITULO V DE LA ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES Artículo 80 Las salas sanitarias de edificaciones de cualquier número de pisos, podrán ser ventiladasartificialmente mediante extracción del aire de las mismas por un ventilador instalado en la parte másalta de un conducto vertical de ventilación, destinado exclusivamente a dicha finalidad y común paratodas las salas sanitarias. El conducto de ventilación deberá cumplir con lo exigido en el artículo 79 deestas normas. Las rejillas de extracción deberán estar dotadas de mecanismos de regulaciónindividuales con el fin de permitir regular la cantidad de aire a extraer de cada sala sanitaria.Artículo 81 Las puertas de acceso de las salas sanitarias ventiladas artificialmente de acuerdo con loespecificado en los artículos anteriores, deberán estar provistas de una abertura u otro sistema quepermita la entrada de aire fresco. 15.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Artículo 99: Artículo 100:Artículo 95: Artículo 101: 16.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICOArtículo 103: Artículo 104: 17.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 95 Toda edificación ubicada dentro de un área servida por un abastecimiento de agua público en condiciones de prestar servicio, deberá abastecernos del mismo. 18.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 99 Toda edificación destinada a ocupación o habitación humana, deberán poseer un sistema para la evacuación de las aguas servidas, y previsiones para la adecuado conducción y disposición de las aguas de lluvia, conforme a lo establecido en estas normas. 19.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 100 Toda edificación ubicada en un área servida por una cloaca pública en condiciones de prestarle servicio, deberá empotrarse a dicha cloaca. 20.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 101 Cuando no existe cloaca pública capaz de prestar servicio a la edificación, podrá permitirse la disposición de las aguas servidas por medio de un sistema que cumpla los requisitos establecidos en estas normas, o mediante otros sistemas que sean previamente aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente. 21.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 103 Cuando la conducción o descarga de las aguas servidas o de las de lluvia no pueda efectuarse por gravedad, deberá efectuarse el bombeo de las mismas de acuerdo a lo especificado en estas normas. 22.
CAPITULO VIDIPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIONES DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 104 No se permitirá empotrar aguas servidas en los conductos, bajantes y colectores de aguas de lluvia, ni se permitirá que las aguas de lluvia se empotren a conductos, ramales, bajantes o cloacas de aguas negras. 23.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Artículo 109: • Apto Tipo A – 4 Habitaciones • Apto Tipo B – 3 Habitaciones • Apto Tipo C – 1 Habitación • Conserjería Apto 2 Habitaciones Artículo 113: Salón de Fiestas Artículo 115: Áreas verdesArtículo 103: Artículo 111: Estacionamiento Cubierto Artículo 108: 24.
CAPITULO VII DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 108 Las dotaciones de agua para las edificaciones destinadas a: vivienda, instituciones, comercios, industriales, uso recreacional y deportivo, para riego de jardines y áreas verdes y para otros usos, se calcularán de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. Cualquier valor diferente de las aquí señaladas deberá ser debidamente justificado mediante un análisis de consumos reales.Artículo 111 Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a comercio, se determinarán de acuerdo con lo que se indica a continuación:n. Estacionamientos cubiertos para vehículos de motor 2 litros/día/m2 de estacionamiento cubiertoArtículo 115 La dotación de agua para riego de jardines y áreas verdes se calculará a razón de dos (2) litros por día y por metro cuadrado de área verde o de jardín a regar. No se requerirá incluir en el cálculo de esta dotación, las áreas pavimentadas, engrazonadas u otras áreas no sembradas. 25.
CAPITULO VII DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 109 Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas, se determinarán de acuerdo con lo que se establece a continuación:B. Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares se determinarán en función del número de dormitorios de que consta cada unidad de vivienda, de acuerdo con la Tabla N° 8. TABLA N° 8 DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDAS MULTIFAMILIARES Número de dormitorios de cada Dotación de agua correspondiente unidad de vivienda por unidad de vivienda, en litros por día 1 500 2 850 3 1200 4 1350 5 1500 más de 5 1500 l/día más 150 l/día por cada dormitorio en exceso de cinco 26.
CAPITULO VII DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 113 Las dotaciones de agua para edificaciones e instalaciones destinadas a finesrecreacionales, deportivos, diversión y esparcimiento se determinará de acuerdo con lo indicado en laTabla 9. TABLA N° 9 DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A FINES RECREACIONALES, DEPORTIVOS, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO Tipo de edificaciones e Instalaciones Dotaciones de agua Cabarets, casinos, salas de baile, discotecas 30 litros/día/m2 de área neta del local 27.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO ConexionesMateriales Espacio CerradoEspacios Mínimos SifónDucha 28.
CAPITULO VIII DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 117 Las piezas sanitarias deberán estar construidas de materiales duros, resistentes e impermeables, como porcelana, hierro esmaltado, acero inoxidable o cualquier competente. Las superficies de las piezas serán lisas y no presentarán defectos interior ni exteriormente.Artículo 119 Las piezas sanitarias deberán ser conectadas al sistema de distribución de agua de la edificación e instaladas de modo que no presenten conexiones peligrosas que puedan contaminar el agua. Artículo 121 Las piezas sanitarias deberán instalarse en ambientes adecuados, (salas sanitarias), previendo los espacios mínimos necesarios para su correcto uso, limpieza, reparación e inspección, tal como se indica en la Figura 3, del Apéndice de estas normas. 29.
CAPITULO VIII DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 120 Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de su correspondiente sifón con sello de agua, conectado al sistema de desagüe de la edificación. 30.
CAPITULO VIII DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 121 Las piezas sanitarias deberán instalarse en ambientes adecuados, (salas sanitarias), previendo los espacios mínimos necesarios para su correcto uso, limpieza, reparación e inspección, tal como se indica en la Figura 3, del Apéndice de estas normas. 31.
CAPITULO VIII DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 127 Artículo 128 En toda sala sanitaria donde sea En toda sala sanitaria donde sea instalado un excusado deberán instalado un excusado y en sitio cercano instalarse en espacios cerrados de e inmediato y fácilmente accesible, carácter privado. deberá instalares un lavamanos de las dimensiones mínimas señaladas en el artículo 133 de estas normas. 32.
CAPITULO VIII DE LAS PIEZAS SANITARIASArtículo 131 Los espacios destinados a duchas, deberán tener como mínimo un área libre de 0,70 x 0,70 m. para permitir la caída del agua. El piso de dicho espacio deberá ser de material impermeable, con pendiente mínima de 2% hacia el desagüe, y llevar un brocal con una altura mínima de 5 cm que impida el escurrimiento del agua a otras partes de la sala sanitaria. Las paredes de dicho espacio en su totalidad o hasta una altura mínima de 1,80 m. deberán recubrirse con un material impermeable, liso, duradero, fácilmente lavable y capaz de resistir la abrasión de los productos destinados a la limpieza. El desagüe estará provisto de una rejilla removible y de material inoxidable. Cuando se trate de duchas para uso público, los pisos tendrán su pendiente dispuesta en forma tal, que el agua servida de cada ducha, no escurra superficialmente por las áreas destinadas a otros bañistas. 33.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Numero de PiezasUso Residencial 34.
CAPITULO IX DEL TIPO Y NUMERO MINIMO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS EDIFICACIONESArtículo 139 El tipo y número mínimo de piezas sanitarias que deberán ser instaladas en las salassanitarias, cocinas y otras dependencias de las edificaciones, serán proporcionales al número depersonas servidas y según el uso a que se les destine, de acuerdo con lo requerido en el presentecapítulo.Artículo 143 Toda unidad de vivienda (unifamiliar o apartamento), estará dotada por lo menos de unasala sanitaria con excusado, lavamanos y una ducha o bañera. La cocina dispondrá de un fregaderoy el lavadero de ropas, de una batea. Se exceptuarán los apartamentos de un solo dormitorio y/o deun solo ambiente o de tipo estudio, en los cuales podrá omitirse la batea; siempre que se instalesestas piezas en sitio techado de la edificación, en proporción no menor de una batea por cada tresapartamentos. 35.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICOServicio No Garantizado Servicio Directo En Ningún Caso 36.
CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 152 Cuando el abastecimiento de agua público garantice servicio continuo y presión suficiente, el sistema de abastecimiento de las edificaciones podrá servirse directamente desde el tubo matriz a las piezas, instalando una válvula de retención en la entrada de la aducción, para evitar el posible reflujo del agua. 37.
CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 153 Cuando el abastecimiento de agua público no garantice servicio continuo el sistema de abastecimiento de agua de las edificaciones podrá abastecerse desde:a. Uno o varios depósitos elevados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI de estas normas.b. Uno o varios depósitos bajos y equipos de bombeo a uno o varios depósitos altos.c. Uno o varios depósitos bajos y equipos de bombeo hidroneumático.d. Uno o varios depósitos bajos y sistemas de bombeo directo. 38.
CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 155 En ningún caso se permitirá la conexión directa de las bombas con el sistema de abastecimiento público de agua. En el diseño del sistema de abastecimiento de agua, para edificaciones de gran altura no se sobrepasarán las presiones previstas en el Capítulo XIX de estas normas. 39.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Tanque Elevado Exclusivo Llenado Artículo 171 Artículo 190 1/3 Cap 2/3 Cap Llenado Boca VisitaControl de Incendio Lindero 40.
CAPITULO XI DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 160 Cuando solamente exista estanque elevado, su capacidad útil será cuando menos igual a la dotación diaria de la edificación, calculada de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII de estas normas. 41.
CAPITULO XI DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 161 Cuando fuere necesario emplear una combinación de estanque bajo, bombas de elevación y estanque elevado, debido a presión insuficiente en el acueducto público, y/o a interrupciones de servicio frecuentes, la capacidad útil del estanque bajo no será menor de las dos terceras partes de la dotación diaria y la capacidad útil del estanque elevado no será menor de la tercera parte de dicha dotación. 1/3 Cap 2/3 Cap 42.
CAPITULO XI DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 165°: Los estanques subterráneos o semi-enterrados se construirán de concreto armado y su boca de inspección se levantará un mínimo de 0,30 m. sobre el nivel del piso y estará ubicada dentro de un cuarto o una caseta dotada de puerta y cerradura. El acceso a este cuarto o caseta no se hará a través de ambientes cuyo uso pueda ocasionar contaminación de las instalaciones. Este sitio no podrá utilizarse para tránsito obligado ni para almacenar basuras. En viviendas unifamiliares y bifamiliares podrá omitirse la caseta.Artículo 178: Todo estanque de almacenamiento de agua deberá ser dotados de bocas de visita de dimensiones mínimas de 0,60 por 0,60 metros libres cubiertas con tapa de lámina de hierro, cemento, concreto liviano o de materiales similares. Estas tapas deberán ser de cierre hermético, provistas de goznes y candados y con los bordes solapados por lo menos 10 cm alrededor de la parte exterior de la boca de visita. Ene caso de que se requiere celdas independientes, cada celda deberá dotarse de su respectiva boca de visita. 43.
CAPITULO XI DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 168: La tubería de aducción desde el abastecimiento público, hasta los estanques de almacenamiento deberá calcularse para suministrar el consumo total diario de la edificación en un tiempo no mayor de cuatro (4) horas. Esta tubería deberá estar provista de su correspondiente llave de paso.Artículo 171: La tubería de bombeo entre un estanque bajo y el elevado deberá ser independiente de la tubería de distribución, calculándose el diámetro para que pueda llenar el estanque elevado en un máximo de dos horas, previendo que la velocidad esté comprendida entre 0,60 y 3,00 m/seg.Artículo 179: La capacidad de los estanques de almacenamiento, para fines de control de incendios, deberá ser la obtenida mediante el cálculo de los gastos correspondientes. 44.
INSTALACIONES SANITARAS vsDISE ÑO ARQUITECTONICO Doble BombasTanque Bajo 45.
CAPITULO XIIDE LAS BOMBAS Y MOTORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONES Artículo 189: Salvo en el caso de viviendas unifamiliares o bifamiliarse y para sistemas hidroneumáticos y con estanque bajo y elevado, el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, manteniéndose ambos equipos permanentemente en condiciones adecuadas de operación. Se recomienda la instalación de interruptores alternadores para garantizar el funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo. Artículo 190: Cuando el sistema de distribución de agua esté provisto de estanque bajo y estanque elevado, la capacidad del equipo de bombeo deberá ser tal, que permita llenar el estanque elevado en un tiempo no mayor de dos horas. 46.
INSTALACIONES SANITARAS vsDISE ÑO ARQUITECTONICO Presión Mínima Doble BombasTanque Bajo 47.
CAPITULO XIII DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONESArtículo 200: Para la instalación de equipos hidroneumáticos, deberá de disponerse de un tanque bajo de almacenamiento con capacidad mínima igual a la dotación total diaria de la edificación.Artículo 201: El equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso de vivienda unifamiliares y bifamiliares. Cada Unidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual puede considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio por hora, en todo caso podrá calcularse la capacidad de las bombas en función del número de plazas sanitarias servidas.Artículo 205: La presión mínima en el estanque hidroneumático deberá ser tal que garantice en todo momento, una presión de 7 metros en la pieza menos favorecida del sistema. Se recomienda que la presión diferencial, no sea inferior a 14 metros. 48.
INSTALACIONES SANITARAS vsDISE ÑO ARQUITECTONICO Presión MínimaCapacidad 49.
CAPITULO XIVDEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONES POR BOMBEO DIRECTOArtículo 215: Cuando se decida la instalación de un sistema de bombeo directo, el sistema de abastecimiento de agua de la edificación deberá disponer de un estanque bajo de almacenamiento de agua potable de capacidad mínima igual a la dotación total diaria de la edificación, calculada de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII de estas normas.Artículo 218: La carga mínima de cada una de las bombas a instalar será tal que garantice en todo momento la presión mínima requerida, según la Tabla 36 del Capítulo XIX de estas normas, en la pieza sanitaria más desfavorable del sistema y tomando en cuenta las pérdidas de carga en las tuberías de succión y de distribución, la diferencia de cotas entre el nivel medio del agua en el estanque bajo la pieza más alta el sistema y las pérdidas de carga debidas a válvulas y a piezas de conexión. 50.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO VálvulasNecesidadesDiámetro 51.
CAPITULO XV DE LOS SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA LAS EDIFICACIONESArtículo 226: Las instalaciones de agua caliente en las edificaciones deberán satisfacer las necesidades del consumo y ofrecer seguridad contra accidentes, en un todo de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.Artículo 232 Se prohíbe la instalación de válvulas de retención o de cualquier otra válvula de cierre, entre cualquier válvula de seguridad y el equipo de producción de agua caliente. Se prohíbe asimismo. la instalación de cualquier válvula de cierre en el lado de la descarga de cualquier válvula de seguridad.Artículo 234 Los diámetros de las tuberías de distribución del agua caliente a las piezas sanitarias o a los puntos donde ésta sea requerida, se calcularán de acuerdo con lo establecido en el capítulo XIX de estas normas. 52.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Ducto ElectricidadDuctos 53.
INSTALACIONES SANITARAS vsDISE ÑO ARQUITECTONICO 1/3 L 1/3 L 1/3 L Ductos 54.
INSTALACIONES SANITARAS vs DISE ÑO ARQUITECTONICO Colgantes 1/3 L 1/3 L 1/3 LSeparación Camisa 55.
CAPITULO XVII DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAArtículo 256 En edificaciones de cuatro o más plantas, las tuberías de distribución de agua en tramos verticales serán colocadas adosadas a las paredes o en conductos especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones deberán ser tales que permitan su instalación , revisión, reparación o remoción, no debiendo estar incorporadas a elementos estructurales y previendo el drenaje correspondiente. Estas tuberías deberán ser soportadas por abrazaderas adecuadas, según se indica en el presente capítulo.Artículo 257 Entre tuberías de agua fría y caliente instaladas en un mismo conducto debe existir una separación mínima de 5 cm., salvo que se protejan con un material aislante adecuado.Artículo 258 Se permitirá la colocación en un mismo conducto vertical de los bajantes de aguas negras y de lluvia con la tubería de abastecimiento de agua, siempre y cuando exista una separación mínima de 20 cm. entre ellos. 56.
CAPITULO XVII DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAArtículo 262 Para la protección de las tuberías que pasen a través de elementos estructurales de la edificación, se colocarán camisas o mangas de metal, preferentemente de hierro forjado o acero. La longitud de la manga será igual al espesor del elemento que atraviese, salvo cuando éste pueda estar sometido a la humedad, en cuyo caso la manga sobresaldrá no menos de 1 cm., por cada lado. Los diámetros mínimos de las mangas, deben asegurar un juego libre de la tubería, pudiendo seleccionarse de acuerdo a lo indicado en la Tabla 27.Artículo 263 Las tuberías colgantes (horizontales), estarán sujetas por abrazaderas que se fijarán al techo mediante varillas de suspensión, que podrán ser de hierro maleable o de otro material resistente. Las dimensiones de las abrazaderas y varillas deberán garantizar los requerimientos estructurales en materia de sustentación, estabilidad, esfuerzos causados en la tubería, pudiendo seleccionarse de acuerdo a la indicada en la tabla 28.Artículo 270 Las tuberías que atraviesen juntas de dilatación en edificios deberán estar provistas, en sitios de paso, de conexiones flexibles o uniones de expansión. Aquellas que puedan estar sujetas a vibraciones se protegerán mediante una capa de felpa o material similar en los puntos de soporte. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 29. Recommended
cosarl
EJEMPLO DE CALCULO DE INTALACIONES DE AGUAS BLANCAS POR EL METODO DE HUNTER - G……
Caseta Sanitaria zonas rurales
N ch2485 2000 instalaciones domiciliarias de agua potable-diseño alculo y requi……
davidmanriquez
Norma sanitaria-4044-1988[1]
Gau Porras
Características de aguas residuales y muebles sanitarios 2
Grupo Riel 965 views
Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitect……

References: Artículo 9
 Artículo 159
 Artículo 167
 Artículo 5
 Artículo 165
 Artículo 13
 Artículo 23
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 19
 Artículo 39
 Artículo 49
 Artículo 37
 Artículo 36
 Artículo 36
 Artículo 63
 Artículo 81
 Artículo 76
 Artículo 80
 Artículo 64
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 80
 artículo 79
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 104
 Artículo 109
 Artículo 113
 Artículo 115
 Artículo 111
 Artículo 108
 Artículo 121
 Artículo 128
 artículo 133
 Artículo 171
 Artículo 190
 Artículo 189
 Artículo 190