Source: https://legislacion.vlex.es/vid/aplicables-aguas-residuales-urbanas-205479909
Timestamp: 2020-04-05 09:09:26+00:00

Document:
Real Decreto de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 205479909
Publicado en: BOE de 29 de Marzo 1996
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Adaptación de las instalaciones de tratamiento
ANEXO I. Requisitos de los vertidos de aguas residuales
ANEXO II. Criterios para la determinación de zonas sensibles y menos sensibles
ANEXO III. Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados
Norma citada en: 370 sentencias, 30 artículos doctrinales, 45 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas, 6 noticias
El Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ha incorporado al ordenamiento jurídico interno de los preceptos de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, cuyo contenido no estaba ya incluido en el Título V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, o en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En dicho Real Decreto-ley se impone a determinadas aglomeraciones urbanas la obligación de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales, y de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta si los vertidos se efectúan en «zonas sensibles» o en «zonas menos sensibles», lo que determinará un tratamiento más o menos riguroso.
ARTÍCULO 2 Condiciones técnicas de los sistemas colectores.
Artículo 2, modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 20 de Septiembre de 2012.
ARTÍCULO 3 Condiciones técnicas de las instalaciones de tratamiento.
ARTÍCULO 4 Determinación de los habitantes-equivalentes.
ARTÍCULO 5 Requisitos de los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento secundario.
ARTÍCULO 6 Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento realizados en zonas sensibles.
Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles, deberán cumplir los requisitos que figuran en los cuadros 1 y 2 del anexo I de este Real Decreto.
Los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que, sin realizarse directamente en zonas sensibles, contribuyan a la contaminación de dichas zonas, quedarán asimismo sujetos a lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo.
Artículo citado en: 41 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
ARTÍCULO 7 Declaración de «zona sensible» y «zona menos sensible».
Serán declaradas «zonas sensibles» y «zonas menos sensibles», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto-ley, las masas de agua incluidas en alguno de los supuestos establecidos en los apartados I y II, respectivamente, del anexo II de este Real Decreto.
La declaración de dichas zonas se revisará al menos cada cuatro años.
En las «zonas sensibles» que pudieran declararse como consecuencia de la revisión prevista en el apartado anterior, se deberán cumplir las especificaciones del artículo 7.1 del Real Decreto-ley y las del artículo 6 de este Real Decreto, en el plazo máximo de siete años contados a partir de la citada revisión.
Asimismo, en las zonas que hayan dejado de ser consideradas menos sensibles y que no sean declaradas «zonas sensibles» como consecuencia de la antedicha revisión, se deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley y en el artículo 5 de este Real Decreto, en el plazo máximo de siete años contados a partir de la citada revisión.
ARTÍCULO 8 Necesidad de tratamiento previo del vertido de las aguas residuales industriales.
Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento.
Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos correspondientes no se deterioren.
Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa vigente.
Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental. En ningún caso se autorizará su evacuación al alcantarillado o al sistema colector.
ARTÍCULO 9 Seguimiento del cumplimiento de los requisitos.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectuarán el seguimiento correspondiente y los controles periódicos precisos para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones establecidas en el Real Decreto-ley y en este Real Decreto.
El control del cumplimiento de los requisitos establecidos respecto de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, se efectuará con arreglo a los métodos de referencia establecidos en el anexo III de este Real Decreto.
Las Administraciones públicas competentes deberán elaborar y publicar cada dos años un informe de situación sobre el vertido de aguas residuales urbanas y de fangos en sus respectivos ámbitos.
Se notificará a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda el resultado de la realización de los controles señalados en el apartado 1, el método de referencia previsto en el apartado 2 y el informe de situación del apartado 3, a efectos de su comunicación a la Comisión Europea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Adaptación de las instalaciones de tratamiento
JOSE BORRELL FONTELLES.
ANEXO I Requisitos de los vertidos de aguas residuales
Porcentaje mínimo de reducción (1) / Método de medida de referencia / Parámetros / Concentración
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5 a 20 ºC) sin nitrificación (2). / 25 mg/l O / 70-90
40 de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 R.D.L. (3). / Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del óxigeno disuelto antes y después de cinco días de incubación a 20 ºC ± 1 ºC, en completa oscuridad. Aplicación de un inhibidor de la nitrificación.
Demanda química de oxígeno (DQO). / 125 mg/l O / 75 / Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico.
Total de sólidos en suspensión. / 35 mg/l (4)
60 de conformidad con el apartado 3 del art. 5 R.D.L. (de 2.000 a 10.000 h-e) (3). / 90 (4)
70 de conformidad con el apartado 3 del art. 5 R.D.L. (de 2.000 a 10.000 h-e) (3). / Filtración de una muestra representativa a través de una membrana de filtración de 0,45 micras. Secado a 105 ºC y pesaje.
Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo. Según la situación local, se podrá aplicar uno o los dos parámetros.
Se aplicarán el valor de concentración o el por Porcentaje mínimo de reducción (1) Método de medida de referencia Parámetros Concentración
Fósforo total. 2 m g / l P (de 10000 a 100000 h-e).
80 Espectrofotometría de absorción molecular.
1 mg/l P (más de 100000 h-e).
Porcentaje mínimo de reducción (1) Método de medida de referencia Parámetros Concentración
1 5 m g / l N (de 10000 a 1 0 0 0 0 0 h-e) (3).
70-80 Espectrofotometría de absorción molecular.
(3) Estos valores de concentración constituyen medias anuales según el punto 3º del apartado A) 2 del anexo III. No obstante, los requisitos relativos al nitrógeno pueden comprobarse mediante medias diarias cuando se demuestre, de conformidad con el apartado A) 1 del anexo III, que se obtiene el mismo nivel de protección. En ese caso, la media diaria no deberá superar los 20 mg/l de nitrógeno total para todas las muestras, cuando la temperatura del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12 oC. En sustitución del requisito relativo a la temperatura, se podrá aplicar una limitación del tiempo de funcionamiento que tenga en cuenta las condiciones climáticas regionales.
Anexo I Cuadro 2 sustituído por el anexo del Real Decreto 2116/1998, de 2 de Octubre, publicado en el BOE del 20 de Octubre de 1998.
ANEXO II Criterios para la determinación de zonas sensibles y menos sensibles
Lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas marítimas que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.
Lagos y cursos de agua que desemboquen en lagos, lagunas, embalses, bahías cerradas que tengan un intercambio de aguas escaso y en los que, por lo tanto, puede producirse una acumulación. En dichas zonas conviene prever la eliminación de fósforo a no ser que se demuestre que dicha eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización. También podrá considerarse la eliminación de nitrógeno cuando se realicen vertidos de grandes aglomeraciones urbanas.
Estuarios, bahías y otras aguas marítimas que tengan un intercambio de aguas escaso o que reciban gran cantidad de nutrientes. Los vertidos de aglomeraciones pequeñas tienen normalmente poca importancia en dichas zonas, pero para las grandes aglomeraciones deberá incluirse la eliminación de fósforo y/o nitrógeno a menos que se demuestre que su eliminación no tendrá consecuencias sobre el nivel de eutrofización.
Aguas continentales superficiales destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una concentración de nitratos superior a 50 mg/l.
ANEXO III Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados
Se aplicará un método de control que corresponda al menos al nivel de los requisitos que se indican a continuación, teniendo en cuenta que no se computarán los valores extremos para la calidad del agua cuando éstos sean consecuencia de situaciones inusuales, como las ocasionadas por las lluvias intensas.
Se considerará que las aguas residuales tratadas se ajustan a los parámetros correspondientes cuando, para cada uno de los parámetros pertinentes, las muestras de dichas aguas indiquen que éstas respetan los valores paramétricos de que se trate, de la siguiente forma:
El número máximo de muestras que pueden no cumplir los requisitos expresados en reducciones de porcentajes y/o concentraciones del cuadro 1 del anexo I de este Real Decreto y del tratamiento primario regulado en el artículo 2.g) del Real Decreto-ley, es el que se especifica en el apartado C) de este anexo III.
Respecto de los parámetros del cuadro 1 del anexo I, expresados en concentración, las muestras no conformes tomadas en condiciones normales de funcionamiento no deberán desviarse de los valores paramétricos en más del 100 por 100. Por lo que se refiere a los valores paramétricos de concentración relativos al total de sólidos en suspensión, se podrán aceptar desviaciones de hasta un 150 por 100.
Por lo que se refiere a los parámetros fijados en el cuadro 2 del anexo I, la media anual de las muestras deberá respetar los valores correspondientes para cada uno de los parámetros.
Se tomarán muestras durante un período de veinticuatro horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la instalación de tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales.
El número mínimo anual de muestras se establecerá según el tamaño de la instalación de tratamiento y se recogerá a intervalos regulares durante el año:
De 2.000 a 9.999 h-e: 12 muestras durante el primer año, cuatro muestras los siguientes años, siempre que pueda demostrarse que el agua del primer año cumple las disposiciones del presente Real Decreto; si una de las cuatro muestras no resultara conforme, se tomarán 12 muestras el año siguiente.
De 10.000 a 49.999 h-e: 12 muestras.
De 50.000 h-e o más: 24 muestras.
Número máximo permitido de muestras no conformes en función de las series de muestras tomadas en un año
Número máximo permitido de muestras no conformes / Series de muestras tomadas en un año
8-16 / 2
17-28 / 3
29-40 / 4
41-53 / 5
54-67 / 6
68-81 / 7
82-95 / 8
96-110 / 9
111-125 / 10
126-140 / 11
141-155 / 12
156-171 / 13
172-187 / 14
188-203 / 15
204-219 / 16
220-235 / 17
236-251 / 18
252-268 / 19
269-284 / 20
285-300 / 21
301-317 / 22
318-334 / 23
335-350 / 24
351-365 / 25
Anexo II, punto I, párrafo b), modificado por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
REAL DECRETO 1541/1994, de 8 de Julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del Reglamento de la administracion publica del agua y de la Planificac...

References: ARTÍCULO 2

Artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 5

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 

REAL DECRETO