Source: https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=710712-1-HTML-399455-X
Timestamp: 2019-11-18 17:33:52+00:00

Document:
Boletín 12-01-2009 Buscador BOR
III.A.13
Resolución nº 616, de 18 de diciembre de 2008, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la autorización ambiental integrada para estación de compresión de gas natural en el término municipal de El Villar de Arnedo promovida por Enagas S.A.
Primero. Con fecha 27 de agosto de 2008 se presenta, ante la Dirección General de Calidad Ambiental, la solicitud de autorización ambiental integrada para la instalación de una estación de compresión, promovida por Enagas S.A., a ubicar en Camino del Agua Mala s/n (Ctra. N-232, p.k. 371,200), en el término municipal de El Villar de Arnedo, conforme a la descripción recogida en el Anexo I.
Segundo. Dado que la potencia térmica de combustión es superior a 50MW, la actividad está incluida en la categoría 1.a del Anejo IV del Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
Tercero. En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las directrices establecidas por el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para grandes instalaciones de combustión, adoptado por la Comisión Europea en julio de 2006.
Cuarto. Durante la tramitación de este expediente se realizó el período de información pública preceptivo mediante anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja núm. 118 de 8 de septiembre de 2008. Transcurrido el plazo de exposición de treinta días hábiles no se recibieron alegaciones de particulares.
Quinto. Con fecha 20 de octubre de 2008, se solicitan informes de conformidad con el artículo 44 del Decreto 62/2006. El Ayuntamiento de El Villar de Arnedo emite informe favorable con fecha 10 de noviembre de 2008.
Primero. Conceder Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una estación de compresión, promovida por Enagas S.A., a ubicar en Camino del Agua Mala s/n (Ctra. N-232, p.k. 371,200), en el término municipal de El Villar de Arnedo, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir las siguientes medidas:
Valor límite Turbinas de gas Calderas de la ERM
NOX (medido como NO2) (mg/Nm3) 50 616
CO (ppm) 500 500
SO2 (mg/Nm3) 35
1.2. En lo relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero, la instalación se regirá de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y en la normativa que la desarrolla, así como de los condicionantes establecidos en la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero que fuera otorgada para tal fin.
1.3. La evacuación de las aguas sanitarias producidas en la estación se llevará a cabo a través de gestor autorizado.
2.1.1. La instalación dispondrá de zonas de almacenamiento adecuadas para los residuos peligrosos. El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán, en todo caso, cumplir con la legislación y normas técnicas que le sea de aplicación. En todo caso, estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses y el de los residuos no peligrosos no podrá ser superior a los dos años.
2.1.2. Se establecerán redes de recogida de aguas residuales y aguas pluviales, de acuerdo con lo establecido en el proyecto presentado para la obtención de la presente autorización.
2.1.3. Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que por no encontrarse habilitadas para ello puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelos sin protección, sin perjuicio de lo establecido en el punto 4.3. de lapresente resolución.
2.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y una vez se hayan ejecutado las obras, se presentará informe de situación del suelo.
3.1. Se inscribe a Enagas S.A., para sus instalaciones ubicadas en Camino del Agua Mala s/n (Ctra. N-232, p.k. 371,200), en el término municipal de El Villar de Arnedo, en el Registro de Actividades de Producción de Residuos, con el siguiente número de inscripción: LR/A28294726/001/P5.2338
4.1.1. Los valores de emisión a la atmósfera se expresarán como media de una hora durante un periodo de funcionamiento con carácter general de ocho horas, durante el cual se realizarán, al menos, tres mediciones.
4.1.3. Los resultados de las mediciones se normalizarán con referencia al contenido total de oxígeno de un 15% para las turbinas de gas y de un 3% para las calderas, exceptuando aquellos casos en los que el oxígeno medido sea inferior al oxígeno de referencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ccorr= Cmed*21-Oref/21-Omed
Ccorr: Concentración de emisión referida a gas seco en condiciones normalizadas y corregidaa la concentración de oxígeno de referencia, según la instalación y tipo de combustible.
4.1.4. Las instalaciones serán inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado en La Rioja, al menos, una vez cada cinco años, en el caso de las calderas, y con una periodicidad anual para las turbinas de gas, excepto para las mediciones de NOX que se realizarán mediciones semestrales en las turbinas de gas. En los informes se incluirán, además de los requisitos requeridos en la legislación vigente, una certificación sobre el cumplimiento de los valores límite de emisión. Se medirán también el oxígeno, el dióxido de carbono y la temperatura de salida de los gases, así como los parámetros que se reflejen en el libro de registro.
4.1.5. Se considerará que se respetan los valores límite de emisión a la atmósfera cuando la media de los valores corregidos de cada ejercicio de medición no supera los valores fijados en el punto 1 de la presente resolución.
4.1.6. La instalación dispondrá de un libro-registro de emisiones a la atmósfera adaptado al modelo del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976, foliado y sellado por la Dirección General de Calidad Ambiental, en el que se harán constar, de forma clara y concreta, los resultados de las mediciones, incluidas las realizadas por el Organismo de Control Autorizado y los análisis de contaminantes. Los volúmenes del libro-registro que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia del titular de la instalación durante, al menos, cinco años.
4.1.7. Dentro de los dos primeros meses de cada año natural, el titular de la instalación informará a la Dirección General de Calidad Ambiental de los datos siguientes relativos al año natural anterior:
Emisiones totales anuales (en toneladas al año) de SO2, NOX y partículas, como partículas totales en suspensión.
Consumo total anual de energía, en base al poder calorífico neto, clasificado según el tipo de combustible.
Informes de los Organismos de Control Autorizados referentes al control periódico especificado en el punto 4.1.4.
4.2. Control y evaluación de los residuos gestionados y generados:
4.2.1. La empresa deberá presentar los documentos de control y seguimiento ante la Dirección General de Calidad Ambiental en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe el traslado de los residuos producidos.
4.2.2. La empresa deberá conservar, durante un periodo mínimo de cinco años, los documentos de aceptación emitidos por gestor autorizado a que se refiere el Art. 34 del R.D. 833/1988. Asimismo deberá conservar durante un plazo de cinco años los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos.
4.3. Con independencia de los informes de carácter interno, se realizará un informe anual que incluirá todas las incidencias ambientales y las medidas de control contenidas en la Autorización Ambiental Integrada. Los informes serán remitidos anualmente a la Dirección General de Calidad Ambiental, evaluados de conformidad por una entidad acreditada de control en el campo del medio ambiente.
6.1. Con el fin de disminuir el impacto paisajístico de la estación, situada en un entorno agrícola, y mitigar las emisiones de ruido, deberá realizarse un apantallamiento vegetal de hoja perenne de carácter perimetral a las instalaciones.
6.2. Para que sea efectiva la autorización deberá remitir a la Dirección General de CalidadAmbiental:
6.2.1. Certificación emitida por técnico competente y visada por el Colegio Oficial al que pertenezca, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado.
6.2.2. Informe de un Organismo de Control Autorizado en los mismos términos que lo expresado en el punto 4.1. de la presente resolución.
6.2.3. Libro-registro de emisiones a la atmósfera adaptado al modelo del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Segundo. En el caso de que, transcurrido un año a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de esta autorización, la ejecución de las obras de este proyecto no se hubieran iniciado por causas imputables al promotor, la Autorización Ambiental Integrada perderá toda su eficacia, salvo en casos debidamente justificados, por lo que deberá iniciarse de nuevo el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada.
Tercero. La presente autorización tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación, de acuerdo con el procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente. Junto con la documentación pertinente remitirá a la Dirección General de Calidad Ambiental un estudio técnico de las características actualizadas del vertido de aguas residuales con propuesta, en su caso, de mejora de las medidas correctoras.
Cuarto. Esta autorización queda condicionada a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, previa visita de comprobación de las instalaciones, o de la certificación emitida por una Entidad Acreditada de Control en el campo del medio ambiente.
Quinto. Serán consideradas causas de extinción de la presente autorización las siguientes:
Sexto. Podrán modificarse las condiciones de la autorización, con anterioridad al plazo de vigencia de la misma, en los siguientes casos:
Séptimo. La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Octavo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.
Noveno. Trasladar esta resolución a Enagas S.A., al Ayuntamiento de El Villar de Arnedo, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja, a la Dirección General de Industria y Comercio, al Servicio de Gestión y Control de Residuos, al Servicio de Control de la Atmósfera y Cambio Climático y al Servicio de Integración Ambiental S.L.
En Logroño, a 18 de diciembre de 2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Fernando Flores Martínez.
La actividad principal consiste en la compresión del gas procedente de la red básica de gasoductos, para favorecer la capacidad de transporte y mantener una presión adecuada en el sistema. Para ello, la planta dispone como elementos principales de tres unidades de compresión formadas cada una por un compresor centrífugo que es accionado por una turbina de gas natural. En condiciones normales de funcionamiento, solo un máximo de dos turbocompresores estarán operativos, quedando al menos uno en reserva para poder afrontar periodos de mantenimiento y de fallo o avería. Se ha diseñado la estación con posibilidad futura de ampliar a un cuarto grupo. Las turbinas de gas serán de 12,1 MW, equivalentes a una potencia térmica de 40,3 Mwt.
Antes de la etapa de compresión, el gas pasa por filtros multiciclónicos, con el objeto de retener los elementos sólidos u otras impurezas y evitar que se dañen los elementos móviles de los compresores. Para ello, existirá una batería de tres filtros multiciclónicos (dos en operación más uno en reserva), dotados con detector de nivel de condensados. Tras la etapa de filtrado, el gas se dirige hacia los compresores que, accionados por turbinas de gas, elevan la velocidad del gas y por tanto la presión. El gas, antes de su entrada en la red básica de gasoductos, pasa por un aerorrefrigerador que limita la temperatura de emisión por debajo de 50 ºC. Estos elementos refrigeradores son accionados por motores eléctricos.
Las turbinas disponen de un sistema de arranque eléctrico y un sistema de alimentación de gas natural como combustible. Además, disponen de quemadores premezcla de baja producción de óxidos de nitrógeno.
Para regular el suministro de combustible a las turbinas de accionamiento de los compresores, se dispone de una estación de regulación y medida que garantiza la presión de gas a la entrada de la cámara de combustión de la turbina de gas. En la reducción de presión necesaria, se produce un enfriamiento del gas que es necesario compensar, por lo que la estación de regulación y medida dispone de dos calderas (una en operación y otra en reserva) para precalentar el gas antes de la regulación.
Se construirá una balsa enterrada para almacenar agua para el sistema de defensa contra incendios, con una capacidad de 329 m3. Mediante una separación longitudinal, se reservan 55 m3 para agua de servicios de la estación. El abastecimiento de agua se realizará por camión cisterna.
La evacuación de las aguas sanitarias producidas en la estación se llevará a cabo a través de gestor autorizado previo almacenamiento temporal en depósito estanco de 20 m3 de capacidad. Independiente de la red de aguas fecales, la planta contará con una red general de recogida de aguas pluviales que se diseñará mediante un sistema de recogida de aguas superficial que a través de pendientes y cunetas conducirán las aguas al exterior de la parcela.

References: Resolución 
 artículo 44
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución