Source: http://docplayer.cz/13870272-23-2008-sb-vyhlaka-ze-dne-29-ledna-2008-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb.html
Timestamp: 2020-03-29 03:53:29+00:00

Document:
23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb - PDF Free Download
Download "23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb"
1 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláka stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby. (2) Tato vyhláka byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES 1). 2 Navrhování a umístění stavby (1) Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, b) zdroje požární vody a jiného hasiva, c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvlátní právní předpis 2) nestanoví jinak. (2) Při navrhování stavby musí být dále podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na Strana 1 / 41
2 a) stavební konstrukce a technologické zařízení, b) evakuace osob a zvířat, stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvlátní právní předpis 2) nestanoví jinak. 3 Požární úseky a požární riziko Při navrhování stavby musí být vymezeny požární úseky a určena pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto požárních úsecích nebo jejich částech (dále jen požární riziko) v souladu s 15, 17, 23 a s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 částech 2 a 3. 4 Stupeň požární bezpečnosti (1) Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozíření požáru a stability konstrukce stavby (dále jen stupeň požární bezpečnosti) se stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2 podle druhu stavby v závislosti na a) požárním riziku, b) konstrukčním systému stavby a c) výce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží. (2) V případě postupu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 3 se stupeň požární bezpečnosti nestanovuje. 5 Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru (1) Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 částech 2 a 4. Strana 2 / 41
3 (2) Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární odolnost vyí. V případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2. (3) Požární uzávěr prostoru, ve kterém je umístěna havarijní jímka podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10, musí splňovat podmínku požární odolnosti jako požárně dělicí konstrukce, ve které je osazen, nejvýe vak 90 minut. 6 Reakce na oheň Reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby na oheň (dále jen reakce na oheň) musí být klasifikována do tříd A až F včetně přiřazených indexů podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 5. 7 Stření pláť Stření pláť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. Stření pláť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací B ROOF (t3). Stření pláť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací B ROOF (t1). Při navrhování střeního plátě se vychází z požadovaného sklonu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. 8 Konstrukce komínu a kouřovodu (1) Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny požadavky české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 4. Strana 3 / 41
4 (2) Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějího povrchu plátě komína a kouřovodu musí být stanovena zkoukou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 1. U systémového komínu, individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce podle věty první dána hodnotami uvedenými v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 7 bodech 2 a 3. (3) Komín musí být označen podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 1. 9 Technická zařízení (1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajitěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2. (2) Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. (3) Ve stavbě s výkou 45 m a větí musí být nízkotlaká plynová kotelna umístěna na střee nebo v posledním nadzemním podlaží a s plynovými rozvody vně obvodové konstrukce. Odbočka plynového potrubí vedoucí k nízkotlaké kotelně musí mít co nejkratí možnou délku. Nízkotlaká kotelna umístěná na střee nebo v posledním nadzemním podlaží musí být vybavena dálkově ovládaným uzávěrem plynu s možností jeho ovládání z úrovně terénu. (4) Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být navrženy tak, aby jejich parametry odpovídaly druhu stavby a stanovenému prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno. Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na základě zkouky provedené podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 8. (5) Vzduchotechnická zařízení musí být navržena podle českých technických norem uvede- ných v příloze č. 1 částech 4 a 9. Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Strana 4 / 41
5 (6) Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. V případě požadavků na požární odolnost prostupu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 4 musí být tento prostup zřetelně označen títkem obsahujícím informace o a) požární odolnosti, b) druhu nebo typu ucpávky, c) datu provedení, d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, e) označení výrobce systému. 10 Evakuace osob (1) Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhláky a českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu. (2) Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2. (3) Nálapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně C fl -s1. (4) Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen bezpečnostní značení) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výkové úrovně úniku. (5) Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením Evakuační výtah, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové achty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením Tento výtah neslouží k evakuaci osob nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13. (6) K zajitění plynulé evakuace osob musí být stavba vybavena technickým Strana 5 / 41
6 zařízením k řízení evakuace osob podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost (1) U požárních úseků stavby musí být vymezen požárně nebezpečný prostor a stanovena odstupová vzdálenost podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2. (2) Při stanovení odstupové vzdálenosti požárního úseku se musí vycházet z nejvyí procentní hodnoty požárně otevřených ploch v obvodové stěně, případně ve střením pláti. Nedosahuje- li tato hodnota 40 %, musí se stanovit odstupová vzdálenost jednotlivých požárně otevřených ploch nebo jejich skupin postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2. (3) Odstupová vzdálenost se musí porovnat s bezpečnostní vzdáleností 3) ; pro vymezení požárně nebezpečného prostoru se použije větí z těchto vzdáleností. (4) Požárně nebezpečný prostor musí být rovněž vymezen u volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, klece na skladování tlakových láhví, výrobků a zařízení, které jsou považovány za stavbu podle zvlátního právního předpisu 4). 12 Zařízení pro haení požárů a záchranné práce Pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajitěna a) přístupovou komunikací, včetně nástupní plochy pro požární techniku, b) vnitřní a vnějí zásahovou cestou, které komunikačně navazují na přístupovou komunikaci, c) požárně bezpečnostním zařízením, v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2 a s náležitostmi uvedenými v příloze č Strana 6 / 41
7 Vybavení stavby hasicími přístroji (1) Počet přenosných hasicích přístrojů stanoví příloha č. 4. (2) Při umístění pojízdného hasicího přístroje na únikové cestě musí být zachována započitatelná ířka únikové cesty podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2. Při výběru jeho stanovitě musí být přihlédnuto k zajitění dostatečného manipulačního prostoru. 14 Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením (1) Stavba se vybaví požárně bezpečnostním zařízením 5) v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2. (2) Stavba uvedená v 15 až 18 a 28 musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci (1) Při navrhování rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci 7) se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větí než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřeek pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla součástí tohoto požárního úseku. (3) Je-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větí než 600 m2, musí být stanovena délka únikové cesty podle 10. (4) U rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci s konstrukčním systémem hořlavým musí nosná, popřípadě požárně dělicí stavební konstrukce odpovídat stupni požární bezpečnosti stanovenému podle 4. (5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení Strana 7 / 41
8 autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větí než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno dalí zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno dalí zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyím místě společné chodby nebo prostoru. 16 Bytový dům (1) Při navrhování bytového domu 7) se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není dále stanoveno jinak. (2) V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větí než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno dalí zařízení v jiné vhodné části bytu. 17 Stavba ubytovacího zařízení (1) Při navrhování stavby ubytovacího zařízení 7) se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku. (3) Chráněná úniková cesta, jakož i dveře, schoditě, chodba vedoucí k nim a východy z nich musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci. (4) Schoditě ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny NP nebo podzemního podlaží doplněného písmeny PP. (5) Stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných Strana 8 / 41
9 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem. (6) Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech, s výjimkou společných prostor bez požárního rizika, a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu. (7) V budově ubytovacího zařízení sloužícího pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob a s třemi a více nadzemními podlažími, musí být zřízen evakuační výtah. (8) Ve stavbě ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 100 ubytovaných osob musí být v prostoru určeném pro ubytování osob prokázáno zkoukou provedenou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 10, že a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delí než 20 sekund a b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. (9) Ve stavbě ubytovacího zařízení s třemi a více nadzemními podlažími sloužící pro ubytování s projektovanou kapacitou 20 a více osob musí být na každém podlaží navrženy hadicové systémy pro prvotní zásah, a to v blízkosti přístupů ke schoditím nebo k východům na únikových cestách a v místech s nebezpečím vzniku požáru, ve vzdálenosti nejvýe 25 m od sebe. 17a Prostory určené pro ubytování osob (1) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí tvořit vždy samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku může být umístěno nejvýe 20 lůžek. (2) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče Strana 9 / 41
10 (1) Při navrhování stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 4, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Jesle nesmí být umístěny v podzemním podlaží. To neplatí, je-li z tohoto prostoru východ přímo na volné prostranství podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. (3) Schoditě ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s třemi a více nadzemními podlažími nebo se dvěma a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny NP nebo podzemního podlaží doplněného písmeny PP. (4) Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče musí být navržena s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma uvedená v odstavci 1 požární odolnost vyí. (5) Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 4 na zajitění elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu. (6) Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkoukou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delí než 20 sekund a b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. 19 Stavba se shromažďovacím prostorem (1) Při navrhování stavby se shromažďovacím prostorem se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 5, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Na povrchovou stavební úpravu stěny, stropu a podhledu vnitřního shromažďovacího prostoru musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň Strana 10 / 41
11 nejméně B-s1-d0, které splňují požadavek na íření plamene podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 2. V konstrukci střechy, stropu a podhledu lze použít za podmínek uvedených v odstavci 1 pouze stavební výrobky, které při požáru neodkapávají ani neodpadávají, podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 1. (3) Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být v prostorech určených pro shromažďování osob prokázáno zkoukou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delí než 20 sekund a b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. (4) Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromažďovacích prostorech pevně zabudované, popřípadě k zabudování do těchto prostorů nebo umístění v nich určené, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D. (5) Ze stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být vždy navržena nejméně jedna úniková cesta, která svým provedením odpovídá možnosti evakuace osob podle zvlátního právního předpisu 8). Minimální ířka této únikové cesty musí být 1,1 m. (6) Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. (7) Schoditě ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny NP nebo podzemního podlaží doplněného písmeny PP. (8) Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem a nosná konstrukce zajiťující stabilitu stavby musí být navržena s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně vak 15 minut. Pokud shromažďovací prostor slouží pro více než 2500 osob, požární odolnost střechy a nosná konstrukce zajiťující stabilitu stavby musí odpovídat dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, nejméně vak 30 minut. (9) Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle české technické normy uvedené v odstavci 1 musí být zřízen evakuační výtah, kromě případů, kde je z podlaží shromažďovacího prostoru umožněn únik na volné prostranství po rovině nebo rampě. 20 Strana 11 / 41
12 Stavba vyhlídkové věže (1) Při navrhování stavby vyhlídkové věže se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Dřevěná vyhlídková věž bez obvodových stěn musí být navržena s výkou nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou. Výkou vyhlídkové věže se rozumí kolmá vzdálenost vyhlídkové ploiny od úrovně terénu. (3) Dřevěná vyhlídková věž s obvodovými stěnami musí být navržena s výkou nejvíce 15 m. (4) Odstupová vzdálenost vyhlídkové věže podle odstavců 2 a 3 je 6,5 m od vnějího plátě konstrukce. (5) V případě, že součástí stavby vyhlídkové věže je také prostor jiného účelu, musí být navržena nosná, případně požárně dělicí stavební konstrukce z druhu DP1. Při navrhování této stavby se postupuje podle 2 až 14. Nechráněná úniková cesta nesmí být delí než 25 m; nelze-li tuto podmínku splnit, musí být navržena chráněná úniková cesta. (6) Je-li stavba vyhlídkové věže situována tak, že jsou ztížené podmínky pro haení požáru a pro záchranné práce, zejména přesahuje-li pravděpodobná doba od ohláení požáru do zahájení zásahu 15 minut, zvětí se odstupová vzdálenost o 50 %. 21 Stavba garáže (1) Při navrhování stavby garáže se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 2, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delí než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbuné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v Strana 12 / 41
13 příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4. (3) Jednotlivá místa určená v garáži pro stání motorových vozidel sloužících pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů musí být oddělena požárně dělicí konstrukcí s požární odolností nejméně 30 minut. Tato místa musí být upravena tak, aby bylo zabráněno roztékání hořlavých kapalin z těchto stání. (4) Požární úsek garáže se zakladačovým systémem, který nesplňuje podmínky pro rychlý a účinný zásah jednotky požární ochrany, musí být vybaven stabilním hasicím zařízením alespoň s jednoduchým zásobováním vodou podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 12. (5) Požární úsek hromadné podzemní garáže určené pro veřejnost musí být vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem. 22 Stavba čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny (1) Při navrhování stavby čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny se postupuje podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 13, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Stavební konstrukce čerpací stanice, plnicího a stáčecího stanovitě, letitní tankovací stanice a tankovací stanice pro vnitrozemská plavidla musí být navržena z konstrukcí druhu DP1. To neplatí pro konstrukci zastřeení čerpací stanice s nejvíce 6 výdejními místy včetně kiosku, nebo zastřeení mezi výdejními místy a provozní budovou, jestliže je pro skladování hořlavých kapalin použita podzemní skladovací nádrž; v tomto případě lze použít stavební konstrukci druhu DP2. (3) Servis nebo opravna sloužící i pro vozidla s pohonem na plynná paliva musí být vybaveny detektory úniku plynu a účinným větráním. (4) Pro prosvětlovací plochu ve stření konstrukci čerpací stanice musí být použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně E-d0, které při požáru podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 1 jako hořící neodkapávají nebo neodpadávají. Prosvětlovací plocha ve stření konstrukci nesmí zaujímat více než 60 % z půdorysné plochy zastřeení. 23 Strana 13 / 41
14 Stavba užívaná k činnosti koly a kolského zařízení (1) Při navrhování stavby užívané k činnosti koly a kolského zařízení 9) se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Stavba mateřské koly nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží nesmí být navrženo pro pobyt dětí. Při umístění mateřské koly ve stavbě jiného účelu, než je stavba užívaná k činnosti koly, musí být prostor mateřské koly situován nejvýe ve druhém nadzemním podlaží. (3) Pro stavbu mateřské koly musí být navržena požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajiťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu DP1, popřípadě DP2. (4) Každá třída mateřské koly musí tvořit samostatný požární úsek. (5) Ve stavbě mateřské koly určené pro více než 20 dětí musí být navrženy dvě únikové cesty. (6) Ve stavbě mateřské koly, základní koly, základní koly a střední koly určené pro žáky se zdravotním postižením nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře. (7) Stavba koly určená pro více než 100 dětí, žáků nebo studentů musí být navržena s domácím rozhlasem s nuceným poslechem. (8) Stavba kolského zařízení určeného pro ubytování 10) nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě kolského zařízení musí splňovat podmínky podle 17 a 17a. 24 Zemědělská stavba (1) Při navrhování zemědělské stavby se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 9, pokud není dále stanoveno jinak. (2) V konstrukci podhledu, stropu nebo stření konstrukci prostoru stáje musí být navrženy výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s2-d0, které při požáru podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 11 bodu 1 jako hořící neodkapávají nebo neodpadávají. Strana 14 / 41
15 (3) Požárně dělicí a nosná konstrukce zajiťující stabilitu stavby stáje s více než 2 nadzemními podlažími nebo silového skladovacího hospodářství musí být navržena z konstrukcí druhu DP1. (4) Sklad navržený pro uskladňování více než 7 m3 kapalných přípravků na hubení kůdců a ochranu rostlin, hnojiv a obdobných látek, které jsou hořlavými kapalinami, musí splňovat podmínky stanovené pro sklad hořlavých kapalin podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10. (5) Sklady uvedené v odstavci 4 se opatřují u vstupu informačním títkem s uvedením a) druhu nebezpečí skladovaných látek, b) celkové kapacity skladu a c) způsobem uložení skladovaných látek. 25 Stavba pro výrobu a skladování (1) Při navrhování stavby pro výrobu nebo skladování se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodech 2 a 6, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Požárně dělicí a nosná konstrukce zajiťující stabilitu stavby skladu pyrotechnických výrobků musí být navržena z konstrukcí druhu DP1. (3) Na stavbě skladu pyrotechnických výrobků musí být u vstupu a na jiných vhodných místech umístěno bezpečnostní značení Zákaz kouření v okruhu 15 m, Zákaz vstupu s otevřeným plamenem a Zákaz skladování hořlavých a hoření podporujících látek. Dále musí být tyto sklady opatřeny bezpečnostním značením provedeným z kovu s informací o nebezpečných vlastnostech skladovaných látek a způsobu uložení skladovaných látek. (4) Elektrické zařízení ve skladu pyrotechnických výrobků musí být navrženo pro prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části Stavba památkově chráněná Strana 15 / 41
16 (1) Stavba památkově chráněná musí být vybavena a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací signalizaci, b) stabilním hasicím zařízením v 1. jedinečných prostorech staveb nebo prostorech s jedinečnými sbírkami historických předmětů, 2. jedinečných dřevěných stavbách včetně jejich vnějí ochrany. (2) Při změně stavby památkově chráněné se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části Ochrana movitých kulturních památek (1) Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací signalizaci, b) stabilním hasicím zařízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických předmětů. (2) Požadavky podle odstavce 1 neplatí pro stavbu, v níž byly movité kulturní památky umístěny přede dnem účinnosti této vyhláky. 28 Stavba zařízení stavenitě (1) Při navrhování stavby zařízení stavenitě se postupuje v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2. (2) Stavba ubytovacího zařízení stavenitě musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení stavenitě. 29 Strana 16 / 41
17 Provádění stavby P ř i provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky této vyhláky v rozsahu nezbytném pro zajitění její požární bezpečnosti. 30 Užívání stavby (1) Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. (2) Při úpravě interiéru stavby nepodléhající řízení podle zvlátního právního předpisu 4) musí být postupováno v souladu s podmínkami uvede- nými v příloze č. 6 a v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 5. (3) V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit rozsah uvedený v příloze č. 6. Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajitěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. (4) Při užívání prostoru s výskytem hořlavé kapaliny se postupuje podle podmínek uvedených v příloze č. 7 a podle podmínek stanovených v české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10. (5) V ubytovací části stavby zařízení stavenitě nesmí být umístěno tepelné zařízení a tepelná soustava se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny včetně zásobních nádob. (6) Technické zařízení ve stavbě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by vyvolalo havárii, musí být zřetelně označeno títkem obsahujícím informaci o určení zařízení a charakteristice nebezpečí. (7) V řadové, hromadné nebo vícepodlažní jednotlivé volně stojící a nebo přistavěné garáži nesmí být umístěno motorové vozidlo pro přepravu hořlavých kapalin a hořlavých plynů. (8) V garáži nesmí být ukládány tlakové nádoby s hořlavými a hoření Strana 17 / 41
18 podporujícími plyny. V podzemní hromadné garáži, která není určena k parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, se nesmí používat manipulační vozík s pohonem na plynné palivo, který nemá nádrž na toto palivo pevně zabudovanou. (9) Není-li bezpečná vzdálenost tepelného zařízení vyrobeného před účinností této vyhláky stanovena návodem výrobce, stanoví se tato vzdálenost podle přílohy č Společná ustanovení Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14. U změny stavby skupin II a III podle této české technické normy musí být v části stavby dotčené změnou instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslunou část stavby vyžadováno. 32 Přechodná ustanovení (1) U stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhláky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle 30 splněny do esti měsíců ode dne nabytí účinnosti. (2) U stavby, která byla prohláena za stavbu památkově chráněnou přede dnem i po nabytí účinnosti této vyhláky, musí být požadavky podle 26 odst. 1 naplněny při změně této stavby prováděné podle 26 odst. 2 v části touto změnou dotčené. (3) Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvlátního právního předpisu 4) přede dnem nabytí účinnosti této vyhláky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvlátního právního předpisu 11), se po dni nabytí účinnosti této vyhláky postupuje podle dosavadní právní úpravy. 33 Strana 18 / 41
19 Účinnost Tato vyhláka nabývá účinnosti dnem 1. července Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r. Příloha 1 Část 1 Stanovení technických podmínek 1. ČSN Požární bezpečnost staveb (dále jen PBS")- Nevýrobní objekty 2. ČSN PBS-Výrobní objekty 3. ČSN PBS-Budovy pro bydlení a ubytování 4. ČSN PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 5. ČSN PBS-Shromažďovací prostory 6. ČSN PBS-Sklady 7. ČSN PBS-Zásobování požární vodou 8. ČSN PBS-Obsazení objektu osobami 9. ČSN PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu 10. ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 11. ČSN PBS-Objekty spojů a potovních provozů 12. ČSN PBS - Kabelové rozvody 13. ČSN změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvlátní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy 14. ČSN PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řeení 15. ČSN Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle 3 až 5, 10 až 14 a přílohy č ČSN PBS-Nevýrobní objekty Strana 19 / 41
20 2. ČSN PBS-Výrobní objekty 3. ČSN PBS-Budovy pro bydlení a ubytování 4. ČSN PBS-Shromažďovací prostory 5. ČSN PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 6. ČSN PBS-Sklady 7. ČSN PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu 8. ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 9. ČSN PBS-Objekty spojů a potovních provozů Část 3 Stanovení požárního rizika podle 4 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru Část 4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 5, 9 a ČSN PBS-Společná ustanovení 2. ČSN ed. 2 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí Část 5 Třídy reakce na oheň podle 6 ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkouek reakce na oheň Část 6 Klasifikační normy - požární odolnost střeních pláťů podle 7 1. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkouek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 2. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkouek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky 3. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkouek střech vystavených vnějímu požáru Část 7 Stanovení požadavků na komíny podle 8 1. ČSN EN 1443 Komíny-Veobecné požadavky 2. ČSN EN Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 3. ČSN EN Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv Strana 20 / 41
21 4. ČSN Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Část 8 Stanovení požadavků na tepelná zařízení podle 9 a přílohy č. 8 ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení Část 9 Stanovení požadavků pro vzduchotechnická zařízení podle 9 ČSN PBS-Ochrana staveb proti íření požáru vzduchotechnickým zařízením Část 10 Stanovení požadavků z hlediska hořlavosti a zápalnosti podle 17, 18 a ČSN EN 1101 Textilie-Hořlavost-Záclony a závěsy-podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen) 2. ČSN EN Nábytek-Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení-ekvivalent plamene zápalky 3. ČSN PBS-Shromažďovací prostory Část 11 Hodnocení stavebních hmot podle 19, 22 a ČSN PBS - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 2. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení íření plamene po povrchu stavebních hmot 3. ČSN Požárně technické vlastnosti - íření plamene po povrchu stavebních hmot Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle 21 ČSN EN A2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba Část 13 Stanovení požadavků na stavby s hořlavými kapalinami - 22 a příloha č ČSN Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 2. ČSN Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice 3. ČSN PBS-Výrobní objekty 4. ČSN Čerpací stanice pohonných hmot 5. ČSN Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení Část 14 Stanovení technických podmínek pro změny staveb podle 26 a 31 Strana 21 / 41
22 ČSN PBS-Změny staveb Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů - příloha č ČSN EN 3-7 +A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkuební metody 2. ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN ČSN EN 2 Třídy požárů Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu ČSN EN Výbuná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika 2. ČSN EN Výbuné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbuné plynné atmosféry 3. ČSN EN ed. 3 Výbuné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 4. ČSN EN ed. 2 Elektrická zařízení pro výbunou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) Část 17 Dalí požadavky na garáže ČSN Jednotlivé, řadové a hromadné garáže Příloha 2 Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů A. Volně vedené kabely a vodiče zajiťující funkci a ovládání požárně Druh vodiče nebo kabelu bezpečnostních zařízení I II III IV a) domácí rozhlas podle ČSN , evakuační rozhlas podle x x x ČSN , zařízení pro vizuální vyhláení poplachu podle ČSN , nouzový zvukový systém podle ČSN EN b) nouzové a protipanické osvětlení x x x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x d) evakuační a požární výtahy x x x e) větrání únikových cest x x f) stabilní hasicí zařízení x x x Strana 22 / 41
23 g) elektrická požární signalizace x x x h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x x i) posilovací čerpadla požárního vodovodu x x x B. Volně vedené vodiče a kabely zajiťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb a) zdravotnická zařízení 1. jesle x x 2. lůžková oddělení nemocnic x x 3. JIP, ARO, operační sály x x 4. lůžkové části zařízení sociální péče x x b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například koly, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letitních, železničních a autobusových terminálů) 1. shromažďovací prostor x 2. prostory určené pro veřejnost x x c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) 1. únikové cesty x d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) x x Vysvětlivky: I - kabel Dca II - kabel B2ca,s1,d1 III - kabel B2ca,s1,d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě IV - kabel funkční při požáru Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru a jejichž uložení a ochrana neodpovídá podmínkám stanoveným českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2, 14 a 15 a části 4. Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit vekeré požadavky pro jednotlivé prostory. Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15(30, 60, 90,120)-R nebo PH15(30, 60, 90,120)-R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkoukou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narueny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Příloha 3 Strana 23 / 41
24 Pordobnějí vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro haení požárů a záchranné práce 1. Přístupové komunikace v místech s vnějím odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajitění volného příjezdu mobilní požární techniky se nástupní plochy i vnějí odběrná místa požární vody označují podle zvlátního právního předpisu 12). 2. Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální ířce 3,5 m a výce 4,1 m. 3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delí než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v ířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozířením pruhu na konci komunikace na ířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m. 4. Umístění, ířka a dalí technické parametry včetně provedení nástupní plochy musí odpovídat technickým parametrům výkové požární techniky. 5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace 16) takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo. 6. Ve vech případech, kde se předpokládá haení vodou, musí být její množství zajitěno tak, aby odpovídalo hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 7. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení ve stavbě vylučuje užití vody jako hasiva, stavba se vybaví jinými vhodnými a zhinnými hasebními látkami. 7. Ve stavbách výky větí než 60 m musí být požární nádrž navržena v posledním nadzemním podlaží nebo na střee. Tato nádrž slouží jako zásoba požární vody pro požární potrubí, s objemem odpovídajícím hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1 část 1 bod U vstupu do garáže se zakladačovým systémem musí být na dobře viditelném místě umístěn půdorys tohoto prostoru včetně řezu s vyznačením přístupu do Strana 24 / 41
25 jednotlivých podlaží zakladačového systému. 9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratí. Stření nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu. Příloha 4 Určení počtu přenosných hasicích přístrojů Nelze-li počet a typ přenosných hasicích přístrojů s požadovanou hasicí schopností určit podle zvlátního právního předpisu nebo české technické normy, stanoví se podle vztahu: n HJ = 6. n r kde n HJ je počet hasicích jednotek hasicích přístrojů n r je počet hasicích přístrojů určený podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 část 1 bod 1, 2 a 9. Pro přenosné hasicí přístroje, certifikované podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 15 bod 2, které mají na typovém títku uvedenou hasicí schopnost, platí: Z rovnice se vypočte n HJ. 1. Pro daný požární úsek se vybere vhodný druh přenosného hasicího přístroje a pro předpokládanou třídu požáru podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 15 bod 3 se z typového títku určí hasicí schopnost přístroje. 2. Z tabulky č. 1 se pro danou hasicí schopnost vybraného hasicího přístroje určí velikost hasicí jednotky hasicího přístroje HJ1. 3. Hodnota n HJ s e podělí hodnotou H J 1 a t í m s e z í s k á přísluný počet přenosných hasicích přístrojů daného druhu. Výsledek se vždy zaokrouhlí nahoru na Strana 25 / 41
26 celá čísla. Součin počtu hasicích přístrojů jednoho druhu s j e m u odpovídající hasicí jednotkou HJ1 musí být větí nebo roven hodnotě n HJ. 4. Je-li zvoleno v í c e druhů přenosných hasicích přístrojů, součiny počtu hasicích přístrojů jednoho druhu s jemu odpovídající hasicí jednotkou H J 1 se sčítají. Součet musí být větí nebo roven hodnotě n HJ. Tabulka č Hasicí jednotky Hasicí schopnost hasicích přístrojů pro hasicích třídy požárů A a B přístrojů HJ A B A 21 B 2 8 A 34 B 3 13 A 55 B 4 13 A 70 B 5 13 A 89 B 6 21 A 113 B 9 27 A 144 B A 183 B A 183 B A 233 B Pro přenosné hasicí přístroje, schválené podle české technické normy ČSN Ruční hasicí přístroje, které nemají n a typovém títku uvedenou hasicí schopnost, platí převodní tabulka č. 2 na hasicí jednotky HJ2. Počet HJ2 se musí v daném požárním úseku rovnat počtu HJ1. Tabulka č Hasicí jednotky hasicích Hasicí přístroje schválené podle ČSN přístrojů HJ A B A+B S 1,5, S2, H PG 2, V 6 P2, H 2 PG S 6, Pě 10, H 4 Pě V 10, Pě 10 H PG 6 P 6 PG H PG 10 PG PG 12 P 12 PG Použité zkratky: S hasicí přístroj CO 2 PG prákový hasicí přístroj s prákem ABC nebo odpovídající ČSN Strana 26 / 41
27 P prákový hasicí přístroj s prákem BC V vodní hasicí přístroj Pě pěnový hasicí přístroj H halonový hasicí přístroj Vybrané druhy staveb se vybavují hasicími přístroji následovně: Prodejní stánek, který je stavbou podle zvlátního právního předpisu 4), musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem prákovým s hasicí schopností nejméně 21A. Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A. Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto: a) jeden přenosný hasicí přístroj prákový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie, b ) jeden přenosný hasicí přístroj CO 2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu, c ) jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj prákový s hasicí schopností 21A na každých započatých m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větí než 20 m2, d) dalí přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj prákový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy vech podlaží domu, přičemž s e d o této plochy nezapočítávají plochy bytů. Ve stavbách ubytovacích zařízení musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto: a) v požárních úsecích určených pro ubytování jeden přenosný hasicí přístroj s h a s i c í schopností 2 1 A n a každých započatých 12 ubytovaných o s o b, při vzájemné vzdálenosti přenosných hasicích přístrojů mení n e ž 2 5 m, avak v ž d y jeden na podlaží, obdobné p l a t í i p r o požární ú s e k y určené pro ubytování ve stavbách jiného účelu, b ) v požárních úsecích určených pro skladování a v provozech souvisejících s ubytováním o půdorysné ploe nad 20 m2 jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo prákový přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 34A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy, c) jeden přenosný hasicí přístroj prákový s hasicí schopností 21A určený pro Strana 27 / 41
Přehled otázek. Kurz Požární prevence P
Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit
Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Důvod předložení, identifikace problémů a cíle, kterého má být dosaženo Platná právní úprava vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální
Požární úseky a požární riziko
VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: 1
23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006
Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení
Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební
Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52
Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI
INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská
Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech
Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost
Platné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Platné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 6 2013 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2013 Částka 110 čís. 288 Vyhláška
SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda
Stručný charakter sbírkových předmětů (typy předmětů nebo a jejich materiál, přibližné procentuální zastoupení) :...
DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ RIZIKA POŠKOZENÍ MUZEA POŽÁREM PŘÍLOHA B Název a adresa muzea: Adresa hodnocené budovy: Jméno kontaktní osoby nebo osoby, která dotazník vyplňovala: Všeobecné informace o budově:
MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ
Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10
č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy
pozdějších předpisů. 2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
23 VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ
Analýza nové změny vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., vyhláškou č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Analýza nové změny vyhlášky Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb., vyhláškou č.268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve vazbě na nutné změny vnitřních opatření organizací sdružených
268/2009 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
268/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Změna: 20/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací
Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek VII. ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc
MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze
Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP
ČÁST DRUHÁ. Článek IV. Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení
Domů / Úřad / Vyhlášky a nařízení města / Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města... Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 města Hradec Králové kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 Základní pojmy 3 ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY Žumpy 4 Rozptylové plochy
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,
Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení
Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470
277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-
-1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729
POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti
Příloha č. Provozního řádu č. /010 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno Pedagogická fakulta MU, Poříčí 63/7, 639 00 Brno IČO: 00164 Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Vyhláška Úvodní ustanovení Předmět úpravy 1 2 3 Požadavky na stavby pozemních komunikacía veřejného
Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1
23/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. ledna o technických podmínkách požární ochrany staveb
VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby
VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje
14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci
Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Vyhláška č. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona
H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní
Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.
Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění
- 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní
TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420
Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu
Analýza průzkumu požární ochrany objektů v péči Národního památkového ústavu Prof. Ing. Jiří Zelinger, DrSc. 14. ročník konference s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT 29.3. - 30.3. 2011 Hluboká nad Vltavou
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2011
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek IX. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

References: zákona č. 133
 zákona č. 186
 zákona č. 133
 zákona č. 186
 zákona č. 133
 zákona č. 186
 zákona č. 133
 zákona č. 133
 zákona č. 186
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 133
 zákona č. 183