Source: https://www.scribd.com/doc/81632067/PEMEX-2009-F-simbologia
Timestamp: 2016-09-01 03:06:56+00:00

Document:
PEMEX-2009-F-simbologia
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreNúmero de Documento NRF-179-PEMEX-2009 21 de julio de 2009 PAGINA 1 DE 50 COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOSSUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
NRF-179-PEMEX-2009 SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Rev: 0 P AGINA 2 DE 50
ING. SANTI COORDINADO
AGUILAR ALEJO GRUPO DE TRABAJO
DR. RAUL ALS4' DRO LlV AS ELlZONDO PRESIDENTE DEL COMI DE NORMALlZACI N DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 3 DE 50
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 4 OBJETIVO ............................................................................................................................................ 5 ALCANCE............................................................................................................................................. 5 CAMPO DE APLICACIÓN ................................................................................................................... 5 ACTUALIZACIÓN ................................................................................................................................ 5 REFERENCIAS .................................................................................................................................... 6 DEFINICIONES .................................................................................................................................... 7 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.......................................................................................................... 10 DESARROLLO ..................................................................................................................................... 11 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Consideraciones generales ....................................................................................................... 11 Filosofía de operación ................................................................................................................ 16 Requerimientos del servicio........................................................................................................ 16 Adquisición ................................................................................................................................. 33 Pruebas………………………………………………………………………………………………….. 36 Información que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios debe entregar.................... 37
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES .................................. 38 11. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 38 12. ANEXOS ............................................................................................................................................... 39 12.1 Arquitectura general del SCCTV ................................................................................................ 39 12.2 Simbología y codificación ........................................................................................................... 40 12.3 Nomenclatura ............................................................................................................................. 44 12.4 Hoja de datos.............................................................................................................................. 45
NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 4 DE 50
Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se encuentran la extracción, recolección, procesamiento primario, refinación, petroquímica básica, almacenamiento, medición, distribución, rebombeo y transporte de hidrocarburos, así como el diseño, construcción, arranque, operación, mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de materiales y equipos requeridos para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa. Dada la importancia de la infraestructura mencionada, es primordial llevar a cabo una adecuada vigilancia de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como de los procesos que se efectúan en las mismas y en determinado caso, el monitoreo de posibles intrusos o personas no autorizadas. Tomando en cuenta estos puntos se determina que es necesaria la implementación de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (SCCTV), el cual cumpla con las características requeridas para operar de manera eficiente y segura, tomando en cuenta la preservación y seguridad de vidas humanas, medio ambiente y los bienes patrimoniales de la institución. El SCCTV debe ser diseñado para operar en instalaciones industriales, administrativas y generales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, siendo su principal función el monitoreo y supervisión de las instalaciones involucradas, así como la vigilancia de las mismas ante diversos tipos de eventos (alarmas, detección de intrusos o acciones fuera de lo normal). Estos eventos deben ser registrados y almacenados para su posterior análisis. Con el objeto de unificar criterios, aprovechar las experiencias dispersas y conjuntar resultados de las investigaciones en normatividad nacional e internacional, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emite este documento técnico con el objeto de que se utilice en el diseño y especificación de equipos para los SCCTV. Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a: Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento. Guía para la Emisión de Normas de Referencia de PEMEX-Exploración y Producción (CNPMOS-001, 30 septiembre 2004). En la elaboración de este documento participaron: Petróleos Mexicanos Pemex Exploración Producción Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Petroquímica Pemex Refinación Participantes externos: Instituto Mexicano del Petróleo Pelco, S. A. de C. V. Bosch, S. A. de C. V. Anixter de México, S. A de C. V. Axis Net, S. A. de C. V.
NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 5 DE 50
Flir, S. A. de C. V. Syscom, S. A. de C. V. Crockett Internacional, S. A. de C. V. Thales Security Solutions And Service, S. A. de C. V. Vicon Industries México, S. A. de C. V. Honeywell HPS, S. A. de C. V. American Dynamics, S. A. de C. V.
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir el proveedor o contratista en el suministro de los sistemas de circuito cerrado de televisión (SCCTV) de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Esta norma de referencia cubre los requerimientos técnicos que se deben cumplir en el diseño y especificación, de los sistemas de circuito cerrado de televisión para el resguardo de las instalaciones terrestres y costa afuera de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; este documento no incluye lineamientos para el contratista responsable de las etapas de la obra y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión, como tampoco la infraestructura de redes de radiocomunicación o redes de datos, requeridas para la integración de los servicios.
El contenido de esta norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición, contratación o arrendamiento de los bienes y servicios objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Por lo tanto, debe incluirse en los procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o por adjudicación directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o licitante
Esta norma de referencia se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité Técnico de Normalización de PEMEX-Exploración y Producción, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía para la Emisión de Normas de Referencia CNPMOS-001-A01, Rev. 1 del 30 de septiembre de 2004 y
Envolventes (gabinetes) para uso en equipo eléctrico.3 NOM-008-SCFI-2002 – Sistema general de unidades de medida. Parte 1: Definiciones. 5.Part 3-1: Specifications for individual materials Coatings for general purpose (Class 1).10 IEC 60297-2 1982 – Dimensions of Mechanical Structures of the 482.4 NMX-B-209-1990 – Tubos de acero para la protección de conductores eléctricos (tubo conduit) tipo semipesado”. Parte 1: Paneles y bastidores-Tercera Edición).Especificaciones y métodos de prueba. entrada por Bahía del Espíritu Santo s/n.6 mm (19 pulgadas). P. 11 300 Teléfono directo: 1944-9286 Conmutador: 1944-2500 extensión 380-80. Telecomunicaciones – Parte 01: Cable coaxial para sistemas de televisión por cable (STVC). Fax: 3-26-54 Correo electrónico: lortizh@pep.11 IEC 61086-1 2004 – Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) .NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 6 DE 50
dirigirse a: Pemex-Exploración y Producción. C.8 NMX-J-235/2-ANCE-2000 – Envolventes.5 NMX-I-050-NYCE-2006 telecomunicaciones. Part 1: Panels and Racks-Third Edition. (Utilización).Part 1: Definitions.Parte 2 Requerimientos Específicos . México D.9 IEC 60297-1 1986 – Dimensions of Mechanical Structures of the 482.
5. 5. – Telecomunicaciones-Cables-Designación de cables usados en
5. Edificio “D”.6 mm (19 in) Series. PB. 5. 5. high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)-Second Edition. Verónica Anzures.6 mm (19 in) Series. (Dimensiones de la serie de estructuras mecánicas de 482. clasificación y requisitos generales-Segunda Edición) 5.com
5. Parte 2: Gabinetes y espacios de estructuras de bastidor-Primera Edición). (Dimensiones de la serie de estructuras mecánicas de 482. 5. 5..2 NOM-005-SCT1-1993 – Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de sistemas de televisión por cable. Part 2: Cabinets and Pitches of Rack Structures-First Edition.pemex.2008. Col.
5..Parte 1 Requerimientos generales.6 NMX-I-118/01-NYCE. 5. F. (Recubrimientos para tarjetas de cableados impresos (recubrimientos
.Envolventes (Gabinetes) para uso en equipo eléctrico. Bahía de Ballenas 5. Subcomité Técnico de Normalización.6 mm (19 pulgadas).1
REFERENCIAS NOM-001-SEDE-2005 – Instalaciones eléctricas.12 IEC 61086-3-1 2004 – Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) .7 NMX-J-235/1-ANCE-2000 – Envolventes. (Recubrimientos para tarjetas de cableados impresos (recubrimientos conformados). 5.Especificaciones y métodos de prueba. classification and general requirements-Second Edition.
Redes de Área Local y Metropolitana –Requerimientos Específicos– Parte 1 Panorama de los Estándares para Redes de Área Local-Tercera Edición.14 ISO/IEC 8802-11:2005 – Information technology -. (Clase 1).Telecommunications and Information Exchange between Systems – Use of OSI Applications Over the Internet Transmission Control Protocol TCP-First Edition (Tecnología de la Información – Telecomunicaciones e Intercambio de Información entre Sistemas – Uso de las Aplicaciones OSI Sobre el Protocolo de Internet de Control de Transmisión TCP-Primera Edición). alta fiabilidad (Clase 2) y aeroespacial (Clase 3)-Segunda Edición) 5.Requerimientos Específicos – Parte 11: Control de Acceso al Medio para Redes Inalámbricas (LAN) y especificaciones de la Capa Física (PHY) –Segunda Edición. Parte 3-1: Especificaciones para materiales particulares Recubrimientos para uso general. 5.Part 1: Overview of Local Area Network Standards-Third Edition. 5.1 Cable par trenzado sin blindaje. 5. Cordón de conductores trenzados de 2. así como.Specific requirements -.
6.Local and metropolitan area networks -. aplican los términos y definiciones que se indican en la presente norma de referencia. NRF-048-PEMEX-2007 – Diseño de instalaciones eléctricas. IEEE STD 802.Redes de Área Local y Metropolitana –.22 5. 5.Specific Requirements . no
. NRF-049-PEMEX-2006 – nspección de bienes y servicios. IEEE STD 802.20 NRF-022-PEMEX-2008 – Redes de cableado estructurado de telecomunicaciones para edificios administrativos y áreas industriales.17 ISO/IEC 14766:1997 – Information technology -.23 5.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 7 DE 50
conformados). Corregida y Reimpresa) 5.264 (11/07) – Codificación de vídeo avanzada para los servicios audiovisuales genéricos
5.264.18 5.13 ISO/IEC TR 8802-1:2002 – Information technology .16 ISO/IEC 14496-12 – Formato para medios audiovisuales basado en ISO: Un formato de archivos para almacenar contenido multimedia.11 (Tecnología de la Información – Telecomunicaciones e Intercambio de información entre sistemas –. Corrected and Reprinted (Tecnología de la Información – Telecomunicaciones e Intercambio de Información entre Sistemas –.11).
Para los propósitos de este documento.Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications-Second Edition.15 ISO/IEC 14496-10 – Advanced Video Coding (AVC): CÓDEC de señales de vídeo técnicamente idéntico al estándar ITU-T H. ITU-T H. 5. 8 y hasta 300 pares.24 NRF-036-PEMEX-2003 – Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.19 ITU-R BT. 6. 4. en las normas y especificaciones correspondientes a las que se hace referencia.Telecommunications and Information Exchange between Systems .Local and Metropolitan Area Networks .21 5.470-6 1998 – Conventional Television Systems (Sistemas convencionales de televisión). NRF-117-PEMEX-2005 – Sistema de intercomunicación y voceo para instalaciones industriales.Telecommunications and information exchange between systems -.
Cada bit de información de la señal digital se transmite como una secuencia pseudo-aleatoria del chip. por si mismo o como parte de un sistema de video.12 Espectro disperso. Tipo de montaje para lente que tiene una rosca de 25. además de permitir un ambiente distribuido que reduce el consumo excesivo del ancho de banda en el arreglo.9 Envolvente tipo carcasa. consideradas para la protección de los dispositivos (receptores/controladores. y cada número puede ser de 0 a 255. convertidores de medios. almacenamiento o reenvío. 6.7 Charged Coupled Device (Dispositivo de cargas acopladas).4 mm (1 pulgada) y su distancia del lente al sensor al acoplarse en la cámara. lentes y accesorios) ubicados en áreas interiores. 6. exteriores y/o en áreas clasificadas como peligrosas. Cubierta acondicionada al contorno de cámaras. Dispositivo procesador que tiene la función. la cual es expresada en el formato especificado en el Protocolo de Internet.5 Cámaras/Servidor o codificadores (Servidores) de video.8 Divisor de cuadrantes. 6.6 Dirección IP. Cualquier perturbación electromagnética que interrumpe.10 Envolvente tipo domo – Cubierta de forma semiesférica para la protección de cámaras. Generalmente se utiliza para la identificación de un dispositivo o recurso informativo en la red de datos. donde los cables se trenzan para nulificar el ruido y otras interferencias. Es de 32 bits escritos como cuatro números separados por periodos.11 Equipo de administración de video.5 mm. 6. Para la transmisión de datos generalmente se emplean las categorías 5e y 6 de 4 pares. el cual es utilizado para el resguardo de Equipo del SCCTV. Sitio generalmente ubicado en las instalaciones habitadas. procesamiento. Esta área se puede encontrar dentro de los Módulos o Cuartos que sean clasificados como no peligrosos y que cuenten con condiciones atmosféricas controladas (temperatura y humedad) o en el área que sea designada por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. configuración. Desde este centro se lleva a cabo la administración local o remota de las instalaciones a vigilar. “balun”cámaras. Técnica de estructuración para transmisión de información que utiliza una secuencia digital de códigos que presenta una velocidad de circuito integrado mucho más alta que la velocidad binaria de la señal de información.3 Centro de vigilancia y monitoreo.13 Interferencia electromagnética. en donde la cámara/servidor incluye una cámara y un servidor en la misma unidad.4 CS. 6. para uso en exteriores y en interiores.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 8 DE 50
apantallado (no blindado). a cada uno de estos elementos les corresponde un píxel de la imagen. 6. 6. es de 12. 6. 6. Identificación numérica de un dispositivo o recurso informático en una red de datos. 6. de recibir las señales de video para su análisis. Procesador de señales de video con capacidad de desplegar imágenes en pantalla completa (monitor) o de cuatro o nueve entradas de cámara de video en la misma pantalla.2 Cascadeo.
. Dispositivo (chip) formado por miles de pequeñas unidades (sensores) capaces de acumular en forma de carga eléctrica los fotones de luz. 6. En la actualidad este dispositivo cumple una función similar a los antiguos tubos de las cámaras: transformar una escena óptica en señales eléctricas. Equipo que tiene la función de integrar cámaras analógicas y/o digitales a la red de datos. El formato de la dirección IP. Interconexión de equipos que permite combinar dos o más señales entre dos o más equipos y ampliar la capacidad de puertos o servicios de un arreglo mediante la adición de equipos similares a través de los puertos del equipo principal. 6. obstruye.
además de permitir facilidades de retroalimentación. equipo integral de control).19 Resolución.26 Sistema de grabación y almacenamiento de video (DVR. Esta medida divide la zona desde la parte más baja de la señal de sincronía. 6. Es aquella donde el nivel de señal de voltaje esta referida a tierra. lente. Es la conversión de una señal coaxial (no balanceada) a una señal de cable de par trenzado (balanceada).23 Sistemas básicos. sobre un dispositivo transductor de una cámara de CCTV. Conjunto de elementos tales como cámara de video. 6. 6. 6. el nivel de borrado (blanking level) es referido a 0 IRE y el nivel de blanco (white level) es referido a 100 IRE. matricial. es decir. NAS y SAN. 6. velocidad de exploración y relación de aspecto. que se encuentra conformado desde una cámara conectada directamente a un monitor. entre otros). Dispositivo óptico utilizado para modificar las características de tamaño. mecanismo de MH/MV con un envolvente tipo domo. 6. 6. Conjunto de elementos que comprende desde una cámara de video y un lente con sus elementos auxiliares requeridos conectados a un equipo activo de administración de imágenes (multiplexor.20 Sensibilidad. mecanismos de MH/MV. Existen tres tipos principales de lentes para los sistemas de CCTV: fijos.16 Looping.21 Señal coaxial (no balanceada). Conjunto de elementos (tales como cámaras. Unidad de medida desarrollada por el Institute of Radio Engineers (Instituto de ingenieros en radio). matriciales. las cuales son equivalentes al valor de 1 Vpp. Conjunto
.17 Protocolo de Internet. la cual es utilizada para cuantificar los niveles de la señal de video. hasta el pico máximo del blanco. Las imágenes captadas por las cámaras solo son visualizadas por una cantidad determinada de usuarios. integrada de fábrica. mecanismo de MH/MV con su correspondiente carcasa. lentes.22 Sistema de circuito cerrado de televisión (SCCTV). 6. Conjunto de elementos tales como cámara de video.18 Relación señal a ruido. relativa a la percepción del detalle captado. NVR.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 9 DE 50
degrada o limita el desempeño eficaz de equipos electrónicos o eléctricos.15 Lente. cuanto mayor sea su valor mejor será la calidad de la imagen. 6.14 IRE.25 Sistemas de cámaras de video. En una cámara de CCTV determina el valor mínimo de iluminación para captar la escena de forma satisfactoria (similar a la del ojo humano. Interconexión de equipos que permite interactuar con los dispositivos de un arreglo mediante puertos o salidas de funciones del equipo principal. lente. 6. que forman una sola unidad. Factor de mérito que expresa la capacidad de un circuito o dispositivo para responder a una magnitud de entrada. necesarios para la vigilancia de un área específica. 6. hasta un máximo de 128 cámaras. multiplexores. entre 140 unidades. El rango activo de la señal de video es de 100 IRE. que forman una sola unidad.24 Sistemas de cámara de video tipo domo. integrada de fábrica. determinada básicamente por el ancho de banda. Es la proporción entre la amplitud de la señal de video y la cantidad (amplitud) de la señal de ruido. entre otros). varifocales y con acercamiento motorizado. 6. Medida de la definición de la imagen de un sistema de televisión. componentes o apreciación de la imagen de una escena u objeto deseado. Esta relación expone que tan alto es el nivel de la señal de video con respecto a la señal de ruido y generalmente es expresada en dB. es decir 30 a 40 IRE). Estándar diseñado para uso en sistemas interconectados de conmutación de paquetes para la comunicación de computadoras en una red. 6.
Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas). Internet Protocol (Protocolo de Internet). Decibel referido a un nivel de potencia de 1 miliwatt. mecanismos de MH/MV.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 10 DE 50
de elementos que permiten registrar y almacenar digitalmente imágenes de video y de aplicación solo en SCCTV. Dispositivo electromecánico para limpieza del cristal para lente de cámara. Centro de Vigilancia y Monitoreo. Algoritmo de compresión de video basado en modelos matemáticos sinusoidales que se definen en tiempo y con duración de unos cuantos ciclos. Circuito Cerrado de Televisión. 6. Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido). Chlorinated Polyethylene Elastomer (Elastómero de Polietileno Clorado). que se encuentra conformado a partir de 129 cámaras. matriciales. Digital Video Recorder (Grabador Digital de Video). 6. en el mismo lapso durante el cual ocurre el evento mostrado.
7.27 Sistemas macro. Hipertext transfer protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). multiplexores.28 Video en vivo. Charged Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas). lentes. Líneas de Resolución Horizontal.30 Wiper. Modalidad de despliegue de imágenes en los elementos de visualización.29 Wavelet. ARP BNC CCD CCTV CPE CVM dBm DHCP DVR EIA FTP http IEM IP LCD LRH
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS Address Resolution Protocol (Protocolo de Resolución de Direcciones). independientemente de la ubicación física de las cámaras y los elementos de visualización del sistema. Dynamic Host Control Protocol (Protocolo Dinámico de Control de Anfitrión). Conjunto de elementos (tales como cámaras. 6. Interferencia Electromagnética. 6. File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivo).
. Bayonet Neill-Concelman (Bayoneta Neill-Concelman). entre otros).
Unshielded Twisted Pair (Par Trenzado sin Blindaje). Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión. Nivel de Piso Terminado. Volt pico a pico. National Television System Comitee (Comité Nacional de Sistemas de Televisión). se encuentra contenida en los puntos siguientes. Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal. así mismo es su responsabilidad confirmar y acordar por escrito.Joint Photographic Experts Group (Movimiento-Grupo de Expertos en Fotografía Común). Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de Correo).NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 11 DE 50
Mbps MPEG M-JPEG NPT NTSC NVR OFDM MH/MV SCCTV SCV SCVD SMTP TCP UTP VA Vpp
Megabits por segundo. Moving Picture Experts Group (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento).
Los documentos anteriores. 8. sin que éstos sean de carácter limitativo. Especificaciones particulares. Sistema de Cámara de Video Tipo Domo. Especificaciones generales. con el personal que sea asignado
. Planos. Movimiento Horizontal y Movimiento Vertical (Pan/Tilt). Voltampere. Transport Control Protocol (Protocolo de Control de Transporte). deben ser entregados en el libro de proyecto elaborado por el proveedor o contratista. Sistema de Cámara de Video. Motion . Network Video Recorder (Grabador de Video en Red).1
La información que debe elaborar y entregar el proveedor o contratista. Memoria de cálculo. a) b) c) d) e) f) g) Bases de diseño.
8. Volumen de obra (Catálogo de conceptos). Cédula de ductos y conductores.
Los archivos electrónicos tienen que ser elaborados en el paquete CAD última versión y entregados en formato compatible ó exportable a los programas de cómputo utilizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. pruebas.1 de la NRF-117-PEMEX-2005 8. los criterios técnicos o alcances para la ejecución de quien desarrolle la obra de los mismos (materiales. personal. describiendo los componentes principales y la arquitectura general del sistema que se considera para el diseño. abarcando lo siguiente: identificación de la partida. de igual forma expone los criterios (suministro.
. las descripciones y los lineamientos listados a continuación para los documentos del diseño del SCCTV.4 Volumen de obra (Catálogo de conceptos)
Debe contener la identificación de la partida (expuesta en las especificaciones particulares). así como sus características técnicas y consideraciones de ubicación. herramientas. materiales y accesorios que deben utilizarse en la ejecución del concepto.1 Bases de diseño
En este apartado. que se requieran de forma obligatoria para cada concepto. unidad de medida. antes del inicio de actividades. mismo que se define en las bases de licitación. una breve descripción de cada uno de los equipos. 8.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 12 DE 50
por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2. acciones y operaciones para su ejecución). canalizaciones y cableado. descarga.3 Especificaciones particulares
En esta sección se deben establecer los lineamientos y parámetros técnicos del SCCTV y de cada uno de sus componentes.1. tendido. emitidos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2 Especificaciones generales
En éstas se deben establecer las condiciones generales del funcionamiento del SCCTV. accesorios. en disco compacto o DVD dependiendo del volumen de la información. instalación. tipo de equipo. específicamente para la instalación que se trate y acotando los parámetros que enmarca la presente norma de referencia. en la cantidad requerida por el proyecto. se deben elaborar y entregarse en original tanto en papel como en archivo electrónico. Los documentos de ingeniería listados. el criterio de pago que se debe obedecer para cada concepto (cantidad y unidad de medida). puesta en operación) para la ejecución de cada concepto y las actividades adicionales incluidas para el desarrollo del mismo (carga. así mismo éstas deben contener la normatividad nacional e internacional en la que se basa la ingeniería de diseño. Los certificados de equipos y componentes del SCCTV aprobados para operar en áreas clasificadas y no clasificadas como peligrosas deben cumplir con el numeral 8. herramientas necesarias.1. interconexión. En caso de que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios lo considere conveniente. equipos. incluyendo el equipo activo. 8. 8. definición técnica. amarre. canalizaciones y materiales que conforman el SCCTV. dispositivos. acarreo. definida en las bases de licitación. y que expongan los requerimientos particulares del proyecto. y la referencia a los planos y secciones de los documentos de la ingeniería. los entregables que se han de generar. deben ser sustituidos por los documentos de ingeniería listados anteriormente como información que debe entregar el proveedor o contratista. se deben incluir los lineamientos técnicos que deben ser considerados para el desarrollo de la ingeniería de diseño del SCCTV. así como el precio unitario y el importe total de ellos.1. mano de obra) de quien desarrolle la obra. ubicación.1. limpieza y retiro del material del área de trabajo. materiales.
siendo esta acorde a lo establecido en el Anexo 12. de control.
. el calibre. debe contener los circuitos nombrados en el plano unifilar (conexión punto a punto).1 Arquitectura del sistema Debe presentar la distribución de equipos del SCCTV. tipo y localización de cámaras. en archivo electrónico y en impresión. de la cantidad. identificación del tipo de canalización. La memoria de cálculo debe incluir el cálculo de espacio de los medios de almacenamiento y su distribución dentro del SCCTV. donde se indiquen los componentes. de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación.1 de la presente norma de referencia. En caso de que éste se trate de algún medio físico. gas y fuego y demás sistemas de seguridad física o proceso). Cálculo de cargas de consumo eléctrico de todos y cada uno de los equipos y dispositivos del sistema (incluido el tiempo de respaldo). UTP.6 Memoria de cálculo
El proveedor o contratista. radiocomunicación) considerado en su diseño. contactos secos o cualquier otra entrada para la integración de los sistemas. debe fundamentar la ingeniería de diseño que elabore. Planos
8. La memoria de cálculo debe incluir el cálculo de ancho de banda en los sistemas de video IP. el tipo de multiconductor empleado en cada ruta. mecanismos de movimiento horizontal y vertical considerados (incluyen equipos controladores de movimiento). dimensiones de la canalización (diámetro) y la longitud en metros. Justificación a través de la memoria de cálculo. La parte derecha del área del plano. los siguientes planos para el SCCTV: 8. las notas generales y particulares empleadas en este plano. cantidad y tamaño de monitores considerados en el diseño. de acuerdo a los requerimientos que se establezcan en las bases de licitación de un proyecto en específico. Si el SCCTV debe ser integrado con otro sistema (control de acceso. se debe reservar para la simbología. debe contener la ruta.1. sistemas de cámaras de video tipo domo (SCVD). fibra óptica.1. la cantidad de cables. Justificación a través de la memoria de cálculo. para alarmas o contactos). En la parte que corresponde a conductores. debe justificar y/o validar las entradas de video.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 13 DE 50
Cédulas de ductos y conductores
Su elaboración debe incluir el total de conductores y elementos de canalización empleados en el SCCTV. debe validar y/o justificar la cantidad y tipos de cables. señalando principalmente el porqué de la elección del equipo y el número de entradas y salidas (de video.1. del medio de transmisión (cable coaxial. la cual debe contener los siguientes puntos sin que éstos sean de carácter limitativo: a) Justificación a través de la memoria de cálculo. mediante la realización de la memoria de cálculo correspondiente. el número de pares y la longitud en metros. especificando el tipo de compresión y las características utilizadas en el cálculo. dispositivos y/o arreglos que lo integran y su identificación. sistemas de cámaras de video (SCV).7. 8.7
El proveedor o contratista debe elaborar en paquete CAD última versión y entregar a PEMEX. del uso en su diseño de multiplexores.1. la ruta que sigue cada uno de los circuitos. En la parte que corresponde a canalización. debe validar y/o justificar la ubicación. así mismo. para interconexión con otros dispositivos. matriciales o cualquier otro equipo de conmutación o administración de video.
1. Los planos de rutas y localización de equipo deben generar un conjunto de planos isométricos. 8. áreas de equipos.1. 8. debe ser entregada a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios o al personal que sea asignado por él. considerando la inclusión de una o más áreas en el contenido del plano de rutas. entre otros. incluyendo la identificación de cada uno de ellos. se debe basar en el plano de planta arquitectónica o en el de localización general de equipo (PLG). dependiendo de la cantidad de servicios). deben estar con base a lo especificado en el Anexo 12.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 14 DE 50
La arquitectura del SCCTV propuesta por el proveedor o contratista. operativas. Se debe elaborar un plano de rutas de red y localización de equipo por cada una de las plantas arquitectónicas y/o plano de localización general de equipo. así como el tipo y cantidad de cables. alturas de la canalización. La localización de equipo y trazo de las rutas de red del SCCTV. El área del plano se divide en tres partes. se debe dividir en tres partes.7.3 Isométrico de canalizaciones
Se debe presentar con una vista en tercera dimensión. que conforman el SCCTV. Para la elaboración de este plano generalmente se consideran las medidas reales de los objetos plasmados y los dibujos son a escala. tipo de canalización. mobiliario e instalaciones especiales que se consideran para la ubicación y trazo de los componentes del SCCTV. de acuerdo a lo que se menciona a continuación. siempre y cuando las dimensiones (escala) de las mismas lo permitan.2 Rutas de red y localización de equipo
Debe indicar la ubicación de todos los equipos. La elaboración de los trazos de rutas. La tercera parte. como son límites e información general. así como sus conexiones a cajas registros. información general como son: límites de espacios. La simbología y codificación de los equipos y elementos del SCCTV. El área de dibujo del plano. debe mostrar la identificación (simbología. del área donde va a operar el SCCTV. La segunda parte del área del plano. mobiliario e instalaciones que se consideran para la ubicación y trazo de los componentes del sistema.2 de la presente norma de referencia. así como los arreglos y trazos de rutas de la red de canalización. así mismo este plano proporciona información para prevenir posibles obstrucciones y/o choques que pudieran presentarse durante el diseño y construcción de la obra. el número de trayectoria. se debe destinar para la indicación de las notas generales y particulares que se requieran. Los momentos y plazos de validación se definen en las bases de licitación. así mismo se debe mostrar de forma gráfica. ambientales y de seguridad de cada área o zona donde el SCCTV esté considerado. se debe realizar a partir de las características físicas. La primera parte se debe destinar para la representación en tercera dimensión de los elementos del SCCTV y las áreas en donde se ubican éstos elementos (generalmente por planta o por áreas. los equipos.7. La segunda parte. de acuerdo a lo que se expone a continuación: La primera parte se debe destinar para la localización del equipo y rutas de la red y se constituye por la planta arquitectónica o localización general del equipo correspondiente. se debe destinar para la indicación de las notas generales y particulares
. elementos y las rutas de la canalización del SCCTV. del área del plano. para su revisión y validación. nomenclatura y tabla resumen) de los equipos y componentes del sistema.
7. El área de notas generales y particulares que contenga el plano. nomenclatura) y tabla resumen de los equipos utilizados en el mismo. El área destinada para los detalles y típicos del sistema. 8.1. en función de una evolución tecnológica en equipos para una mejor interpretación de los elementos del sistema que se muestran en el plano. deben estar de acuerdo a lo mostrado en los planos de rutas de red y localización de equipo. Así mismo se representan todos los equipos y dispositivos que formen parte del SCCTV. incluyendo la identificación de cada uno de ellos. tal subdivisión se efectúa en franjas horizontales o verticales identificando claramente el nivel o área de cada una de ellas. Los típicos de instalación deben proporcionar una ilustración de las consideraciones generales de instalación de dispositivos.1. conjuntamente con la unión unifilar de cada uno de las equipos o dispositivos. 8. El área de dibujo del plano se debe dividir en tres secciones. también se debe mostrar las derivaciones del cable (circuitos).6 Interconexión de equipo
Debe representar la conexión del cableado entre los equipos que conforman el SCCTV. así como el área para la inclusión de las notas generales y particulares.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 15 DE 50
que se requieran. así como la identificación. acometidas y/o derivaciones del cableado del sistema. nomenclatura) y tabla resumen de los equipos y componentes del sistema.2 de la presente norma de referencia de la presente norma de referencia. sin embargo.1. En la representación de la interconexión de equipos. hacia cada uno de los componentes del sistema y asignarle un número de identificación a cada una de las derivaciones. La simbología y codificación de los equipos del SCCTV.4 Diagrama unifilar del SCCTV
Contiene la interconexión punto a punto (unifilar) de todos y cada uno de los equipos y dispositivos del SCCTV. canalización. ubicación de los equipos y accesorios de conexión.
. deben estar con base a lo especificado en el Anexo 12.7. la simbología que se exponga en este plano. se deben indicar el tipo y cantidad de conductores considerados para cada una de las conexiones. canalización.2 de la presente norma de referencia. debe mostrar la identificación (simbología. la identificación (nomenclatura) de la ruta y el tipo de canalización en que se encuentran. puede ser diferente a la que se muestra en el Anexo 12. se debe destinar para la identificación (simbología. de acuerdo a lo que se expone a continuación: El área destinada para la representación de la interconexión de equipos se debe subdividir en tantas partes como niveles de la instalación. los cuales deben ser expuestos en el nivel o área en la cual se esta considerando su ubicación. acometidas y/o derivaciones del cableado del sistema. Además se debe indicar el área destinada para la conexión de los equipos del sistema. La simbología y codificación de los equipos del SCCTV. Las rutas y ubicación de los equipos expuestos. 8.5 Detalles y típicos de instalación Los detalles de instalación deben proporcionar una explicación gráfica de la forma en que se considera la instalación particular de dispositivos. Así mismo.2 de la presente norma de referencia. La tercera parte. deben estar sobre la base a lo especificado en el Anexo 12. se debe destinar para la inclusión de las notas generales y particulares.7. de tal manera que se facilite apreciar la secuencia de interconexión y agrupamiento de cables para cada equipo y dispositivo del sistema.
5. así como para la inclusión de las notas generales y particulares. El primero de ellos usa cámaras que se conectan (por medio de una red de cableado ya sea coaxial.3. proporcionando con ello la infraestructura para la supervisión local o remota. El SCCTV debe integrar las funciones de monitoreo. supervisión. para visualizar las imágenes en monitores. que cuente con los permisos correspondientes y con base en la dirección IP de la cámara o del dispositivo de integración a la red. Las señales de video y control se deben enviar por el medio de transmisión hacia el CVM del sistema para su visualización. de todos los equipos y componentes que integren el SCCTV. deben formar parte de la red de datos. Las funciones de posicionamiento de MH/MV y acercamiento (zoom) de cualquier cámara de video. de acuerdo a lo expuesto en el punto 8. El SCCTV (estándar y/o video sobre IP). paro por emergencia. detección de fuego. se controlan desde cualquier punto de la red de datos. las cuales. Los SCCTV que cubre la presente norma de referencia son del tipo estándar (analógico) o por video sobre IP (digital) y en casos particulares un híbrido de las dos tecnologías mencionadas. transmitiendo video en vivo de las imágenes captadas por las cámaras. 8.7. entre otros.1.7
Debe mostrar las rutas y/o detalles de conexión al sistema de alimentación eléctrica. haciendo uso de lentes y mecanismos de movimiento deben proporcionar un amplio panorama del área bajo monitoreo y visualización. 8.3.1 Requerimientos del servicio Generalidades
El SCCTV. tal es el caso de los sistemas de control de acceso.2 de la presente norma de referencia. por medio de cámaras de video.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 16 DE 50
8. vigilancia y grabación de eventos de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. aprovechando de este modo la infraestructura existente. a equipos centrales o de administración de video. todos los eventos deben ser almacenados en las unidades correspondientes.
. Al igual que en el sistema tradicional. al mismo tiempo que se almacenan en los grabadores digitales de video (DVR) o equipos de almacenamiento. ya sea de forma local (centro de vigilancia y monitoreo) o de forma remota (vía red de datos). Se debe incluir el área destinada para las rutas y/o detalles de conexión al sistema de alimentación eléctrica.3 8. dependiendo del tipo y alcance del proyecto en específico. se debe diseñar en base a los requerimientos plasmados en las bases de usuario y tomando en cuenta las características técnicas y operativas de la instalación de que se trate. debe ser capaz de interactuar con otros sistemas implementados en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. par trenzado y en casos específicos fibra óptica o una comunicación vía inalámbrica).2 Filosofía de operación
La siguiente filosofía de operación es general y ésta debe adecuarse en las bases de licitación. a la vez que son visualizados. En los sistemas de video sobre IP. los servidores de video IP o las cámaras de red IP y en su caso los dispositivos de movimiento. almacenamiento digital y análisis de las imágenes capturadas.
características de administración de usuarios. Así mismo. el proveedor o contratista debe diseñar el nuevo SCCTV tomado en cuenta las capacidades y funcionalidades del equipo. mediante la demarcación de áreas internas y periféricas. Los equipos y accesorios del SCCTV. solicitando a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. El SCCTV debe presentar la facilidad de ser monitoreado y controlado de manera remota a través de un programa de cómputo y/o de manera local a través de un teclado de control. debe cumplir con los requisitos de seguridad que se establecen en los numerales 8.
. con el propósito de obtener un mejor control sobre la instalación a supervisar. no deben afectar o poner en riesgo la operabilidad de otros sistemas. deben cumplir con los formatos respectivos expuestos en el Anexo 1 de la ITU-R BT. de tal forma que las capacidades del nuevo SCCTV no sean disminuidas.1 y 8. La implementación de un SCCTV en función de la cantidad de cámaras y capacidades de administración que involucre. se deben ubicar de tal forma que se cuente con los espacios para las actividades cotidianas del personal de la instalación a proteger. que sean utilizados en México. puntos de control.470-6 1998. debe cumplir con la NOM-005-SCT1-1993. la información del sistema existente. define su carácter de sistema básico o macro. deben considerar equipos con la capacidad de conectarse e interactuar con un sistema digital de CCTV. En caso de requerirse la integración a un SCCTV existente. entregando la memoria o reporte correspondiente. Los equipos de almacenamiento de video deben ser considerados.2 de la NOM-005-SCT1-1993. Los equipos (monitores) a color y de visión nocturna que formen parte del SCCTV. de tal forma que se reduzcan errores de operación tales como borrado de imágenes o edición de las mismas. multiplexores. El diseño de los SCCTV analógicos. El valor total de la relación señal/ruido (de video) en decibeles para cámaras de uso en interiores y exteriores. El diseño de los SCCTV. El SCCTV debe contar con una base de datos donde se almacenen todos los eventos que sean registrados por las cámaras de video. matriciales. El proveedor o contratista debe verificar la disponibilidad de los equipos y de los canales de enlace a la red de datos en la instalación a vigilar para la transmisión remota de información.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 17 DE 50
El SCCTV debe presentar la capacidad de vigilar y monitorear de manera constante las instalaciones. debe cumplir con los requerimientos adicionales del sistema que se establecen en el capitulo 7 de la NOM-005-SCT1-1993. no deben ser ubicados en las proximidades de elementos inestables o móviles. servidores y equipos de administración de video en general. En un SCCTV. Así mismo se debe considerar que las actividades de interconexión y mantenimiento de los equipos del SCCTV. grabadores digitales de video. almacenamiento y distribución de señales e integración con otros sistemas. Los equipos y accesorios del SCCTV. el proveedor o contratista debe considerar todos los equipos y accesorios para su integración. los equipos centrales se conforman por: estaciones de monitoreo. así como para los trabajos de interconexión y mantenimientos de los mismos. teclados de control. El diseño y la instalación de los SCCTV. de igual forma deben contar con la funcionalidad de otorgar atributos (privilegios o permisos) a los diferentes usuarios con jerarquía para interactuar con el equipo.
de acuerdo a la disponibilidad de espacio en las áreas en donde se consideren ubicar los equipos y a los requerimientos particulares del proyecto. Se debe considerar que en caso de que se cuente con un gabinete. así como para la integración remota entre sistemas de CCTV.3 de la NRF-022-PEMEX-2008 aplicando dichas especificaciones al SCCTV y con los requerimientos particulares del proyecto.4. Se deben considerar equipos matriciales de video en los casos en los cuales se presenten más de un punto de control y administración del SCCTV. en caso contrario equipos CCTV deben ser ubicados en una estructura propia. como: gabinete. de los monitores que sean ubicados en los puntos en donde se requiera realizar la visualización de las imágenes del sistema. así mismo estos equipos se deben reunir en una sola estructura de soporte. Para el caso de instalaciones donde se requiera detección de movimiento y seguimiento de intrusos. 8.2 Equipos centrales
Los equipos centrales deben ser considerados en el interior del CVM o del área que sea definida por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. alertar al personal de vigilancia y activar la secuencia de grabación. carcasas y accesorios). siempre y cuando no se afecte la operabilidad de ninguno de los otros sistemas mencionados.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 18 DE 50
mientras que los equipos terminales del sistema están conformados por: cámaras (incluye lentes. Se permite el empleo de equipos similares al matricial siempre y cuando éstos cumplan con los requerimientos que el usuario establezca en las bases de licitación y superen los requisitos técnicos de la presente norma de referencia. a excepción. Los bastidores deben cumplir con el numeral 4 de la IEC 60297.3. controlando los ajustes de MH/MV y acercamiento (zoom) en forma automática. consola de mando o bastidor para sistemas de CCTV o sistemas de telecomunicaciones en la instalación a vigilar. deben incluir protección contra transitorios de voltaje. Relación de entradas y salidas de un matricial para sistemas básicos
. el SCCTV debe contar con la funcionalidad para detectar movimiento.1 y los numerales 4 y 5 de la IEC 60297-2. Los matriciales utilizados en sistemas básicos y sistemas macro deben contar con las capacidades de entradas y salidas de video. mecanismos de movimiento (MH/MV y controladores de movimiento). en algunos casos. seguir a un intruso. Los gabinetes deben cumplir con lo estipulado en el numeral 8. los equipos del SCCTV deben ser ubicados en dichas estructuras. sistemas de cámaras de video tipo domo y sistemas de cámaras de video. que se indican como referencia en las tablas siguientes:
Entradas de video 8 16 32 48 64 128 Salidas de video 2 2a4 6a8 8 8 a 16 16 a 32
Tabla 1.4. Todos los circuitos de los componentes electrónicos del SCCTV. consola de mando o bastidor.
se debe tomar en cuenta si el modo de grabación es continuo. tipo de operación (simplex. a menos que los requerimientos particulares del proyecto así lo requieran. Relación de entradas y salidas de un matricial para sistemas macro Para la selección del multiplexor. capacidad de grabar por horas y días (programados) o disparos de alarma. Para la elección de la capacidad de almacenamiento del grabador digital de video (DVR) o del dispositivo de almacenamiento de video. duplex en el caso del multiplexor) y el formato de video. Para el caso de sistemas contemplados para nuevas implementaciones. los cuales deben tener la capacidad de almacenamiento digital las 24 horas del día. es decir. Se permite el uso de equipos con tecnologías recientes (mayor cantidad de procesadores digitales de video. puertos para la interconexión con otros equipos. grabadores/multiplexores. mismas que deben estar listas para utilizarse. se deben incluir equipos servidores de almacenamiento de video o dispositivos con esta función (grabadores digitales de video. aún cuando se realice la supervisión en monitor(es) o de las imágenes almacenadas previamente. los equipos servidores de almacenamiento de video o dispositivos con esta función deben contar con la facilidad de presentar imágenes para uno o varios monitores y enviar imágenes para su grabación. Los monitores considerados dentro del SCCTV deben ser de pantalla de cristal líquido (LCD). discos duros o arreglos de discos). Los grabadores digitales de video (DVR) deben contar con entradas para cámaras.
. por alarmas. En los casos en donde se requiera del almacenamiento de la señal de video.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 19 DE 50
Entradas de video 192 256 320 2048 4096
Salidas de video 16 a 32 16 a 32 32 Hasta 512 Hasta 512
Tabla 2. salidas para monitor. compatibles con formato NTSC y cumplir con la NOM-005-SCT1-1993. el tipo y nivel de compresión y la cantidad de cuadros por segundo. durante 30. No deben excederse 9 recuadros de visualización de video en un solo monitor. se debe considerar la cantidad de cámaras a interconectar. se deben considerar las siguientes disponibilidades en capacidad de crecimiento en los equipos centrales del SCCTV. en los equipos al momento de su implementación: a) Instalaciones en tierra: a1) Capacidad de almacenamiento del grabador digital de video (o equipo similar): 50 por ciento adicional. con interfaz Ethernet que cumplan con ISO/IEC-TR-8802-1:2002. y que se precise de su grabación ininterrumpida. 45 o 60 días de todas las cámaras de video del sistema y visualización de las imágenes capturadas. capacidad de detección de movimiento en la imagen. capacidades requeridas de administración de equipos y usuarios. eventos o de lapsos programados por el operador. entre otros) siempre y cuando el beneficio obtenido por el uso de los mismos sea justificado por la seguridad requerida en la instalación a proteger o por los requerimientos operativos del área usuaria. así mismo se deben tomar en cuenta el tipo de instalación (tripulada y no tripulada) y si el equipo es contemplado para utilizarse como primario o de respaldo. utilizar métodos de compresión de video contenidos en las ITU(WAVELET o MPEG o M-JPEG) y contar con la capacidad de almacenamiento resultante de la memoria de cálculo (incluye porcentaje de crecimiento expuesto en la presente norma). entradas para alarma. administradores de imágenes.
se cuente con infraestructura de datos que cumpla con las recomendaciones del fabricante de la cámara/servidor y no se necesite de la visualización de las imágenes capturadas. Para el caso de considerar las cámaras/servidores o codificadores (Servidores) de video. en otro caso se debe considerar la integración de un equipo central de video. a3) Entradas de video en multiplexores (o equipo similar): 50 por ciento adicional. se deben instalar en los casos en donde no se cuente con equipos central de video (en el área de instalación) y donde se tenga una red de cámaras con tecnología de video sobre IP y que la infraestructura de la red de datos cuente con la capacidad para manejar este tipo de tecnología. se debe cumplir con el nivel de seguridad
. deben ser ubicados en envolventes de tal forma que se proteja a los mismos contra condiciones atmosféricas o ambientales que afecten su funcionamiento. se permite la integración de dos de estos equipos como máximo. o de equipos centrales del sistema que no cuenten con la funcionalidad de integración a dicha red. Para su ubicación deben tomarse en cuenta las características propias de las áreas a vigilar.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 20 DE 50
a2) Entradas de video en matriciales (o equipo similar): 50 por ciento adicional. Instalaciones costa afuera: b1) Capacidad de almacenamiento del grabador digital de video (o equipo similar): 50 por ciento adicional. debe estar plenamente justificado o validado en la memoria de cálculo que se realice por parte del proveedor o contratista. b2) Entradas de video en matriciales (o equipo similar): 30 por ciento adicional. así mismo. Las cámaras/servidores del tipo con entrada de video sobre IP. el área a vigilar sea cubierta con la cantidad de las cámaras que se conecten directamente a la misma. Los amplificadores que se instalen en exteriores. grabadores de video. deben ser considerados para los casos en donde. éstos deben ubicarse en el lado de las cámaras de video a una distancia de separación no mayor a 10 metros. Estos dispositivos deben ser ubicados en interiores y en áreas no peligrosas. son de dos tipos: con entrada de video analógico o con entrada de video sobre IP. siempre y cuando cumplan o superen las consideraciones aquí expuestas y los requerimientos expuestos por el área usuaria. siendo la distancia de separación máxima de 10 metros. debido a las atenuaciones o pérdidas. Las cámaras/servidores del primer tipo deben ser consideradas para los casos en donde no se cuente con equipos centrales de video (en el área de instalación).
Se deben considerar equipos que presenten la capacidad de realizar las funcionalidades de dos o más de los expuestos en la presente norma (como en el caso de los grabadores/multiplexores en una sola unidad. alejados del tránsito del área y con restricción de acceso. entre otros) deben ser considerados para los casos en los cuales se requiera la integración de cámaras analógicas de CCTV a la red de datos. en un monitor de televisión (de manera local). b3) Entradas de video en multiplexores (o equipo similar): 30 por ciento adicional. Los equipos amplificadores de video. dentro del CVM. Estos equipos deben ser considerados en las cercanías de los elementos que entreguen la señal que se va a amplificar. Para el caso de equipos postamplificadores. El uso de las cámaras/servidores de video o del equipo central considerado para la ampliación del sistema existente. la señal de video no se reciba con el nivel de 1 Vpp a la entrada del equipo central. De igual forma se deben cumplir las recomendaciones del manual del fabricante de los equipos para la integración de estas señales de video al SCCTV. el diámetro de los conductores y el tipo de operación de los amplificadores. En el caso de equipos del tipo preamplificadores. como una ampliación local de un SCCTV existente. la distancia entre los equipos. Las cámaras/servidores o codificadores (Servidores) de video. Los equipos integradores de la señal de video a la red (codificadores. a menos que cuenten con las características técnicas para su uso en áreas peligrosas. deben ser ubicados del lado del equipo central. servidores. equipo integral de control de video).
En los casos que se requiera de la supervisión de áreas específicas por medio de cámaras de visión térmica o cámaras infrarrojas. Cámaras de video del tipo día/noche (visión nocturna). 8. Cámaras de video con visión térmica. se permite el uso de cámaras a color de alta sensibilidad siempre y cuando las condiciones de iluminación de las áreas a supervisar cumplan con los requerimientos para la captura de las imágenes de las cámaras. Las interfaces con el usuario (mensajes en pantalla. ésta debe ser especificada por el usuario en las bases de licitación. comandos de usuario). se interponga entre el área a supervisar y el campo visual de la cámara. tales como nivel de iluminación requerido.3. visualización del video en vivo. herramientas. entre otros. impidiendo la visualización del área establecida (el resto de la escena debe continuar visible en el monitor). El tipo de cámara de video para la protección de las instalaciones. Esta funcionalidad debe ser aplicable para la observación a monitores de computadoras. varifocales o de acercamiento “zoom”). De requerirse la definición de la geometría de la máscara. Se deben considerar de alta sensibilidad (menor o igual a 0. edificio. en idioma español y también debe proporcionar medios para dar de alta usuarios en el sistema. así mismo se deben tomar en cuenta los requerimientos del fabricante. para los casos en donde se requiera la vigilancia de áreas en donde se presente neblina o humo. Se deben utilizar cámaras de vigilancia con visión térmica. El software de administración y monitoreo para el SCCTV debe permitir la operación y configuración del sistema. copiadoras. de tal forma que cuando se examine un área o zona restringida. que se utilicen de manera definitiva en los equipos del SCCTV. maquinaria. deben ser realizadas desde una misma aplicación gráfica. vehículo o animal (en tierra). faxes y en general en las áreas o zonas en donde se despliegue información y debe ser contenida en la señal de video para conservarse en la grabación. entre otros (en general) o árbol. Así mismo. control de cámaras MH/MV y acercamiento. deben contar con la característica de conmutar automáticamente a modo nocturno. a las condiciones ambientales y físicas existentes en cada una de las áreas a vigilar y respetando en todo momento los requerimientos particulares del proyecto.3 Equipos terminales
Las cámaras de video deben ser ubicadas de tal forma que se obtenga una amplia visión del área a monitorear. ante condiciones de iluminación reducidas para la captura de la escena por las cámaras a color. deben contar con la facilidad de ser configurados y desplegarse en pantalla totalmente en idioma español. se deben considerar las cámaras día/noche. que impidan la
. el empleo de las mismas debe estar justificado en la memoria de cálculo y sus características se deben especificar en las bases de licitación. La máscara debe desplazarse siempre sobre la(s) zona(s) definida(s) por el usuario en forma dinámica de acuerdo al movimiento horizontal y vertical de la escena y redimensionarse dinámicamente en función del ajuste del lente (zoom). en el monitor del SCCTV se genere de manera automática una región ennegrecida ó distorsionada (máscara). y restringir el acceso a diferentes funcionalidades del software. Cámaras de video con restricción de áreas. Para la vigilancia hacia el interior de la instalación a proteger. alimentación eléctrica y la distancia focal. Las cámaras deben ser 100 por ciento compatibles con los demás equipos del SCCTV y contar con los lentes que resulten de la memoria de calculo (fijos.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 21 DE 50
requerido en la instalación y cumplir con los requerimientos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la totalidad del sistema. debe seleccionarse de acuerdo a las condiciones operativas de la instalación. Las cámaras del tipo día/noche. tomando en cuenta que ningún objeto.5 luxes). Se deben considerar cámaras de video con la funcionalidad de restricción de áreas o zonas a supervisar. comunicaciones de audio.
en tal caso. en ambientes no corrosivos y en áreas no peligrosas. Las cámaras de video sobre IP. de igual forma debe cumplir con el tipo 4x de la NMX-J-235/2-ANCE-2000 y la NRF-036-PEMEX-2003. salidas. Los lentes de distancia focal variable y los de acercamiento motorizado se consideran cuando sea necesario un acercamiento sobre el área u objeto a monitorear. deben ser compatibles al 100 por ciento con los demás equipos del sistema. estas características técnicas no deben afectar bajo ninguno concepto la operabilidad de las cámaras. La cámara de día/noche con detección de movimiento debe contar con la capacidad de MH/MV y acercamiento (zoom) y contar con las protecciones para operar en exterior y en ambiente salino corrosivo. sin embargo. teniendo en cuenta los lentes fijos. escaleras y pasillos. o bien en donde la iluminación en la zona a vigilar sea menor que la requerida por cámaras de video sin esta funcionalidad (convencionales). los lentes de distancia focal variable y los lentes de acercamiento motorizado. así como en los casos en donde se requiera la detección de intrusos por variaciones de temperatura. accesos. el SCCTV debe contar con la funcionalidad una cámara de video para la vigilancia para detectar movimiento. Se deben considerar cámaras fijas en zonas en donde el área a monitorear esté delimitada dentro del ángulo de visión y alcance de la misma.5 luxes. se presenten bancos de neblina. las cámaras de video deben integrarse a la red de datos mediante un puerto Ethernet 10/100 base-T o superior. a menos que dichas cámaras cuenten con las características técnicas para ello. Los lentes con acercamiento motorizado se contemplan para aquellos casos en los que se requiera conservar el enfoque de la imagen bajo monitoreo. o el especificado por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Se deben instalar en los casos donde se cuente con una infraestructura de red (cableado y equipos) que cumpla con las características operativas del sistema sobre IP (ancho de banda. controlando los ajustes de MH/MV y acercamiento (zoom) en forma automática. El empleo de estas cámaras debe estar validado y/o justificado en la memoria de cálculo que el proveedor o contratista entregue a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. seguir a un intruso. como por ejemplo en mar abierto o zonas costeras sin iluminación artificial. cuando se lleva a cabo la aproximación (zoom). nivel lógico de administración). Los lentes fijos se seleccionan cuando el área u objeto a monitorear no contemple grandes variaciones en su posición. Los lentes con iris automático deben utilizarse para las cámaras para uso en exterior o donde la iluminación del área a vigilar sea cambiante. usando el protocolo de comunicación TCP/IP. Se deben considerar para la vigilancia de áreas en donde las condiciones de iluminación lo permitan y deben contar al menos con sensibilidad para captar una iluminación superior a 0. Estas cámaras se deben instalar en interiores.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 22 DE 50
visualización de la escena. como son: interiores de cuartos. Las cámaras de video a color. alertar al personal de vigilancia y activar la secuencia de grabación. Los lentes de las cámaras se deben seleccionar de acuerdo a las necesidades del área a vigilar.
. no deben tomarse en cuenta para los casos en donde exista abundante vegetación. Para el caso de instalaciones donde se requiera detección de movimiento y seguimiento de intrusos costa afuera y terrestres no habitadas. Las cámaras de video con visión infrarroja. Todas las cámaras del SCCTV fijas y con mecanismo de MH/MV. Los lentes con iris manual deben utilizarse para las cámaras en sitios en donde la iluminación sea constante. Se deben considerar para su uso en lugares donde las condiciones de iluminación se encuentren por debajo de los requerimientos de las cámaras día/noche a color. Para el caso del SCCTV sobre IP. humo o superficies reflejantes en las zonas a vigilar.
NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 23 DE 50
Se deben considerar cámaras con dispositivos de movimiento horizontal y/o vertical para lograr que el SCCTV cuente con la facilidad de orientar las cámaras a diferentes coordenadas. como en el caso de los sistemas de SCVD o SCV o de forma externa como en el caso de los mecanismos de MH/MV. se deben tomar en cuenta los convertidores o codificadores apropiados para el enlace. la señal de video (señal de la cámara) y la señal de control (señal del mecanismo de MH/MV) viajen juntas a través del mismo cable coaxial. a una distancia no mayor de 3 metros de separación entre ambos elementos. El mecanismo de MH/MV se considera para proporcionar el movimiento horizontal y vertical a las cámaras. se permite su ubicación sin el uso de carcasas o envolventes. interior. para la vigilancia de los accesos a las instalaciones. de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. o en el interior del CVM. Los sistemas de cámaras de video (SCV) y los sistemas de cámaras de video tipo domo (SCVD). debe seleccionarse tomando en cuenta las características operativas del área en la cual se pretende ubicar. sistemas de cámaras. así como la tecnología para la transmisión local de las señales de control y/o de video. El dispositivo receptor/controlador de los mecanismos de MH/MV. Los equipos receptores/controladores deben ser ubicados en las áreas en donde se consideren las cámaras del SCCTV. no deben ser ubicados en áreas clasificadas como peligrosas. en caso contrario. a menos que cuenten con las características técnicooperativas para su uso en estas áreas. columna y postes) a las cuales se contemplan fijar. y en general en los sitios en donde se presenten descompensaciones en la iluminación trasera de los objetos a vigilar. deben contar con protecciones acordes al lugar para el cual se están considerando (exterior. no se deben generar degradaciones o alteraciones en ninguna de las dos señales. Los envolventes tipo carcasas deben proporcionar protección física y eléctrica a las cámaras. debe basarse en la clasificación del área en la cual se contemple ubicar las cámaras y en las recomendaciones del fabricante. La elección del mecanismo de movimiento. acordes al tipo de estructura (muro. los requerimientos de captura del movimiento (cuadros por segundo). En caso de que se contemplen en áreas exteriores o en áreas cerradas con condiciones ambientales no controladas. Cuando en el SCCTV. La sensibilidad de las cámaras del SCCTV. los mecanismos de movimiento (MH/MV). debe seleccionarse de acuerdo al nivel de iluminación de las zonas o áreas a vigilar y a las recomendaciones del fabricante. áreas clasificadas como peligrosas. se deben considerar cámaras con carcasas y mecanismos de MH/MV a prueba de explosión. Cuando sólo es necesario el movimiento horizontal (oscilación) de la cámara.2 de la NRF-036-PEMEX-2003 con lo expuesto en la NMX-J-235/1-ANCE-2000. la distancia recomendada por el fabricante entre éste y el equipo central. mecanismos de MH/MV y accesorios del SCCTV. así mismo se deben considerar los soportes que permitan una sujeción firme de los mecanismos de movimiento.
. ambientes salinos corrosivos). debe estar en función del nivel de seguridad requerido para las instalaciones involucradas. el tipo de monitoreo a realizar (local o remoto) y de la capacidad del medio para la transmisión remota de imágenes. Se deben considerar cámaras con compensación automática de iluminación trasera (back light). receptores/controladores. La resolución de las cámaras del SCCTV. éstos deben ser considerados en el interior de carcasas o envolventes En caso de que los receptores/controladores cumplan con las características para operar en áreas no clasificadas. tales como puertas o ingresos vehiculares. En caso de que la señal de video de las cámaras requiera de alguna conversión o codificación en su medio de transmisión (del centro de vigilancia y monitoreo a la cámara). Estos dispositivos son integrados en el mismo cuerpo de la cámara.
así mismo. Los codificadores y decodificadores. sin embargo en caso de instalaciones costa afuera debe considerarse cable con dieléctrico de polietileno sólido. No se permite cable de acero enchapado en cobre. Para aplicaciones de CCTV que utilicen conductores metálicos. 8. mayor al 95 por ciento. empleados en la interconexión de los equipos (matricial. El cable coaxial debe presentar un grado de protección (densidad) del trenzado de cobre de al menos el 80 por ciento. se deben considerar los dispositivos (codificadores y decodificadores) apropiados al tipo de fibra y a los conectores de la misma. Para el caso de las tarjetas electrónicas. en instalaciones en tierra. protector trenzado totalmente de cobre con un grado de protección (densidad) del trenzado de al menos el 80 por ciento y cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) o polietileno clorado (CPE) para los casos en donde exista la posibilidad de que el cable entre en contacto con químicos y aceites. El tendido de los cables y de fibra óptica debe ser en configuración punto a punto. multiplexor. En los casos en donde la IEM sea tal que afecte y degrade de manera perceptible la señal de video transmitida por cable coaxial o UTP. dispositivos de grabación. éstos deben ser 100 por ciento de cobre. que se instalen en zonas exteriores (campo) con ambientes húmedos. se debe considerar la transmisión de las señales por medio de fibra óptica. debe cumplir con lo expuesto en los numerales 8. deben considerarse a una distancia máxima de 3 metros a partir de las cámaras de CCTV. Todos los cordones coaxiales. se deben tomar en cuenta el tipo de sistema (estándar o IP). 8.6 incisos e – h. deben contar con las protecciones y aditamentos necesarios para su correcto desempeño en el área en donde se consideran ubicar. Para la interconexión de los equipos del SCCTV mediante fibra óptica. En el caso de que el cable coaxial no esté protegido por una canalización y que su trayectoria sea cercana a fuentes de IEM. Las características del cable coaxial empleado en los SCCTV deben cumplir con las especificaciones mecánicas y eléctricas (inciso 6. se debe considerar lo siguiente. monitor. El cable de fibra óptica para la transmisión local de las señales de video y/o de control debe cumplir con el numeral 770 de la NOM-001-SEDE-2005. equipo integral de control) deben ser ensamblados en fábrica.2 de la NRF-036-PEMEX-2003.
. la distancia entre los elementos terminales y centrales. estas deben contar con tratamiento tropicalizado que cumpla con la IEC 61086-1 2004 y la IEC 61086-3-1 2004. sin tener uniones ni empalmes intermedios.2 respectivamente) establecidas en la NMX-I-118/01-NYCE-2008. y cumplir con el numeral 8.1 y 6.6 y 8. además de ser guiado por un conducto de metal o tubería conduit. se debe utilizar cable coaxial del tipo trenzado pesado con un grado de protección (densidad) del trenzado de cobre.3.2.10. acido salinos y corrosivos.7 de la NRF-022-PEMEX-2008.2. desde los equipos centrales hasta los equipos terminales. UTP y de fibra óptica. Para sistemas que ocupen cable coaxial los requerimientos son: 75 ohms de impedancia. las condiciones operativas y ambientales de las zonas por donde se realice el tendido del cableado y el tipo de instalación (costa afuera o en tierra). conductor central totalmente de cobre.2.4 Cableado y canalización
Para la elección del cableado del SCCTV. Para los casos donde sea inevitable el paso por fuentes de IEM. Se debe evitar el paso del cable coaxial por fuentes que provoquen IEM.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 24 DE 50
Todos los equipos y accesorios del SCCTV. Así mismo. deben estar protegidos a través de un tratamiento tropicalizado. Se debe emplear espuma de polietileno (polietileno celular) como material dieléctrico. ni cables que usan protección de lámina de aluminio o material de envoltura de papel metálico.
ésta debe quedar fuera de áreas de tránsito constante de personal y de tal forma que se asegure la integridad física de la misma.12 de la NRF. Para los casos en que se requiera cable coaxial para la transmisión de señales de video.4. En el caso de considerar cable UTP para la transmisión local de las señales del SCCTV de video o de control. es por medios inalámbricos. 8. Cuando se requieran tendidos de cable entre 224 m y 457 m.7.2.2 de la NRF-036-PEMEX-2003. La envoltura exterior del cable debe ser de materiales retardantes al fuego.024 mm (18 AWG).6. Cuando se ubiquen cámaras de video a distancias menores de 224 m. Se debe considerar que la canalización del SCCTV. Si el canal de comunicación entre las cámaras y el centro de vigilancia y monitoreo. con un conductor central de calibres 1. En caso de que un SCCTV estándar requiera que la señal de video se transmita a través de cable UTP. En caso de que la señal de control (para el mecanismo de MH/MV) viaje a través de cable de dos hilos. del cableado y de los elementos de soporte. entre los equipos centrales y los equipos terminales del SCCTV. En el caso de canalización visible.6. con un conductor central de calibre 1. y se debe usar protocolo seriales del tipo RS-485 o RS-422. se debe considerar lo siguiente. Los dispositivos de balanced/unbalanced o “baluns” deben localizarse a la distancia de separación de las cámaras. 9. deben contar con las protecciones y aditamentos necesarios para su mejor desempeño en el área en donde se consideran ubicar. de la NRF-036-PEMEX-2003. 9. dentro de una misma instalación. se debe considerar cable coaxial tipo RG11/U. Así mismo. debe quedar oculta y respetando la arquitectura estética del sitio en donde se considere su ubicación.5 de la NRF-022-PEMEX-2008.2. este debe ser de tecnología de espectro disperso y estar regulado por la ISO/IEC 8802-11:2005. 9. La canalización. Las canalizaciones para interiores y exteriores de edificios e instalaciones industriales (costa afuera y en tierra) deben cumplir con las especificaciones establecidas en los numerales 9. así mismo para el caso
. baja emisión de humo. deben cumplir con lo especificado en el numeral 8. Los cables armados que no requieren canalización o que se consideren utilizar en canalizaciones abiertas. deben reacondicionarse con “baluns” (balanced/unbalanced) para convertir la señal coaxial (no balanceada) a la del cable de par trenzado (balanceada). con un conductor central de calibre 0.628 mm (14 AWG) ó 1. registros subterráneos (éstos últimos únicamente en instalaciones en tierra) y drenes del SCCTV deben cumplir con las especificaciones establecidas en los numerales 8. 9. cajas de conexiones de paso y uniones. 8.12.7. se debe considerar cable coaxial RG59/U.10.024 mm (18 AWG). oficinas y de permanencia de personal en general. respectivamente. tipo UTP y no debe exceder los 1 200 m de longitud.9. En caso de presentarse la necesidad de exceder la capacidad del cable tipo RG6/U. se debe respetar lo estipulado en los numerales 8.5.11 y 9.5 y la tabla 8.2 y 8. se debe considerar cable coaxial RG6/U.2. el cable y la carga sean de 75 ohms. con resistencia a la humedad y ambientes salinos corrosivos (esta última característica para instalaciones en zonas marinas).53 de la NRF-022-PEMEX-2008 y con lo expuesto en el numeral 8. incluida la interconexión de cámaras por video sobre IP. la interconexión de cámaras estándar con conectores BNC.022-PEMEX-2008. recomendada por el fabricante. 9. Se debe considerar que las impedancias de la fuente de la señal. en áreas administrativas.2.3.9 y 8.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 25 DE 50
de ninguna manera se deben considerar cordones armados o ponchados a mano.2.559 mm (23 AWG).2.
Estos tubos deben estar fabricados en tramos con una longitud mínima de 3. mantenimiento y posible crecimiento a futuro.12 de la NRF-022-PEMEX-2008.3. se deben utilizar este tipo de canalizaciones siempre y cuando no se exceda la capacidad de soporte. deben ser puestas a tierra de acuerdo a lo indicado en el numeral 318-7 de la NOM-001-SEDE-2005 y el numeral 8. Para ambientes salino-corrosivos en áreas clasificadas como peligrosas. Para la especificación correspondiente se debe considerar lo expuesto en la tabla No. cajas. están determinadas por la especificación dada en el numeral 9. ancho). con recubrimiento exterior de PVC de
. El llenado de la escalera portacables debe ser de acuerdo a lo estipulado en el numeral 318-9b en la NOM-001-SEDE-2005. con rosca tipo NPT en sus extremos. de la NRF-022-PEMEX-2008. de tal forma que no afecte la logística de crecimiento y mantenimiento del cableado de los sistemas ya existentes. Si es necesario seguir una ruta paralela a una instalación eléctrica. operación. trayectorias y soportes para el cableado del SCCTV y debe ser considerada en áreas interiores y clasificadas como no peligrosas. están determinadas por la especificación dada en el numeral 9.1 al 9.11. 9. ancho de la escalerilla. (conduit) de aluminio libre de cobre cédula 40. Para las instalaciones en tierra con ambientes salino-corrosivos e invariablemente en instalaciones costa afuera. Las especificaciones para su construcción. Para instalaciones en tierra en donde no existan ambientes salino-corrosivos. debe existir una separación entre la instalación eléctrica y la del SCCTV. de la NRF-022PEMEX-2008.SEDE2005.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 26 DE 50
de los registros subterráneos se debe cumplir con los numerales 9.2.3 de la NRF-022-PEMEX-2008. se debe utilizar tubería. elevación y manejo de los cables deben ser de material compatible para los ductos cuadrados embisagrados. se debe considerar tubería conduit de aluminio libre de cobre pared gruesa.05 m.4. longitud de tramos y capacidad de carga. incluye el tipo malla. soportes y protección a los cables del SCCTV.1 de la NRF-048-PEMEX-2007. material. Estos tubos deben estar fabricados en tramos con una longitud mínima de 3. deben ser del mismo material y dimensiones (peralte. trayectorias. deben considerarse de tal forma que no existan obstrucciones que impidan su instalación.05 m. Los accesorios de conexión u otros elementos que permitan los cambios de dirección.9. Para la especificación correspondiente se debe considerar lo expuesto en la tabla No. La escalera portacables (tipo charola) debe proporcionar los espacios. elevación y manejo de los cables en la escalera portacables. se debe considerar tubería conduit pared gruesa de acero galvanizado con rosca tipo NPT en sus extremos. fondo expandido. fondo sólido. En caso de existir escalera portacables para sistemas de telecomunicaciones. de acuerdo a lo señalado en el numeral 800-52 de la NOM-001. El ducto cuadrado embisagrado debe proporcionar los espacios. Esta tubería se debe fabricar de acuerdo a lo indicado en la NMX-B-209-1990.2.4. Las especificaciones para su construcción. Los ductos. canales ventilados. La escalera portacables. tales que denigren o afecten a las señales del SCCTV. 9. en las áreas donde se considere el SCCTV.2 de la NRF-022-PEMEX-2008. Los accesorios de conexión u otros elementos que permitan los cambios de dirección. escaleras porta cables. Este tipo de canalizaciones se debe considerar para los casos en donde se presenten niveles de IEM.2. peralte y capacidad de carga. materiales de construcción. registros. longitud de tramos. con rosca tipo NPT en sus extremos y con recubrimiento exterior de PVC. dispositivos y equipos que integran el sistema.9.2.
1.5.001SEDE-2005 y numeral 8. de la NRF-022-PEMEX-2008. se debe utilizar un cople con rosca tipo NPT en su interior. en los extremos de la tubería conduit que terminen en cajas de registro. Se debe considerar un juego de contratuerca y monitor. se debe considerar una abrazadera de charola a tubo conduit. Para los casos en que el cople flexible sea instalado en áreas clasificadas como peligrosas. según lo establecido en el inciso “c” del numeral 9.5. se debe exponer claramente que los tendidos de escalera portacables. con rosca tipo NPT. de la NRF-022-PEMEX-2008. deben cumplir con el numeral 9.5. En los documentos de ingeniería.3. debe estar cubierto con uretano. de la NRF-022-PEMEX-2008. Así mismo se debe estipular que las trayectorias de tubería conduit deben presentar una guía para el jalado del cable entre cada una de las cajas de paso o cajas de conexiones. envolventes. fabricado del mismo material que la tubería.6.2. Las abrazaderas (tipo “u”. Para sujetar las tuberías conduit que terminan en la escalera portacables. y su radio interno de curvatura debe ser de al menos 6 veces el diámetro interno de la tubería conduit.11.3. Los coples flexibles se consideran para aquellos casos en donde se requiere un material flexible para permitir movimientos con el equipo conectado.2. Los soportes de tubería (abrazadera de tipo pera. Los sellos. Las curvas deben estar fabricadas del mismo material que el tubo conduit. considerando lo que se enlista a continuación:
. además de lugares donde se tengan que realizar dobleces de más de 90° (no convenientes para la tubería) en la interco nexión de equipos. una vez que la tubería haya sido totalmente ubicada.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 27 DE 50
40 milésimas de pulgada de espesor y recubrimiento interior de uretano de 2 milésimas de pulgada de espesor. se deben considerar para fijar mecánicamente la tubería a un sitio firme y seguro de forma que evite su movimiento y reducir las tensiones mecánicas. Toda la tubería (conduit) debe ponerse a tierra conforme a lo indicado en el numeral 250 de la NOM. o para unir una curva con un tramo recto de esta tubería.1. del ducto cuadrado y de tuberías conduit.1 de la NRF-048-PEMEX-2007.4 de la NRF-022-PEMEX2008. Durante la ingeniería se deben especificar las consideraciones para la identificación del cableado y de la canalización del sistema. columpio. se debe cumplir con el numeral 8. uña y omega) deben ser fabricadas del mismo material que el tubo conduit.5. no deben utilizarse como escaleras. Para unir dos tramos rectos de tubería conduit.1.2 de la NRF-036PEMEX-2003. carcasas y en trayectorias de escalera portacables de fondo sólido. y 9. trapezoide y otras del tipo colgante) deben ser del mismo material que el tubo conduit y se utilizan como guía y soporte de dicha tubería. cajas de conexiones. Las características de estos coples deben estar en función del sitio en donde se contemple su aplicación. drenes y respiraderos para áreas peligrosas uso intemperie empleados para la canalización del cableado del SCCTV. El roscado en la unión de tramos de tubería. Los accesorios y cajas registro empleados en áreas peligrosas uso en intemperie deben cumplir con los numerales 9. El dimensionamiento de la tubería conduit debe cumplir con lo expuesto en la tabla 9. para caminar sobre ellas o como punto de soporte para el personal o para otros tipos de canalización.
se debe emplear cable monopolar de cobre. acometidas a cuartos. El proveedor o contratista debe considerar dichas identificaciones en cada una de las trayectorias de las rutas. El proveedor o contratista debe tomar en cuenta la trayectoria del cableado para la alimentación eléctrica de las cámaras de CCTV y de los mecanismos de MH/MV. distorsión de las señales de video o de control) derivados de la proximidad de dichos cables. se tienen entre otros los siguientes: a) b) c) d) e) Sistema de paro por emergencia. Se deben colocar etiquetas en el cable en localizaciones intermedias tales como en extremos de tuberías. Se debe incluir una UPS la cual ofrezca una autonomía como mínimo de 2 horas a media carga y 1 hora a carga completa. es necesario mantener un constante monitoreo y control de la zona. de tal forma que no se generen problemas (interferencia electromagnética.260 mm (8 AWG) y deben cumplir con lo establecido en el numeral 8. Sistema SCADA. 8. Sistema de detección de intrusos y protección perimetral.13 de la NRF-036-PEMEX2003. operación o circulación.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 28 DE 50
Los cables del SCCTV deben ser etiquetados en cada uno de sus extremos. Se deben instalar etiquetas adicionales en posiciones intermedias. o regularmente espaciadas a lo largo de la canalización. en relación con el cableado para las señales de control y de video. monitoreo y vigilancia de las diversas áreas consideradas. y en general en todos los puntos donde se requiera identificar las rutas de canalización del SCCTV. Sistema de control de acceso. y en las cajas de registro. tomando en cuenta los lugares visibles.
. Sistema digital de monitoreo y control. Las canalizaciones deben ser etiquetadas en los extremos que llegan al CVM y a las carcasas. tomando en cuenta los lugares visibles. facilitando la supervisión. sea tal que no se entregue un voltaje por debajo del valor de operación especificado por el fabricante.3. Para conectar a tierra física los equipos y accesorios del SCCTV.3.5. Se deben utilizar placas para la identificación de la tubería conduit. en las cuales por su clasificación. Se debe considerar que el calibre del conductor para proporcionar la alimentación eléctrica a las cámaras de video y de los mecanismos de MH/MV (desde el interruptor termomagnético hasta su ubicación). En los puntos intermedios donde convergen tres o más canalizaciones (cajas registros). las cuales deben ser del mismo material que la charola o del ducto. carcasas y cajas registro o de paso. Características adicionales Alimentación eléctrica
El SCCTV debe ser eléctricamente alimentado a través de un interruptor termomagnético el cual se debe alojar en un centro de carga o tablero de distribución eléctrica de equipos de telecomunicaciones para proporcionar corriente a los equipos.5 8. pérdida de señal. Se deben utilizar placas para la identificación de la escalera portacables o del ducto cuadrado. se debe llevar a cabo con objeto de reducir los riesgos y accidentes.2. a falta de la alimentación eléctrica normal. el extremo de cada canalización debe ser etiquetada con su respectivo identificador.3. Entre los principales sistemas que se integran con el SCCTV. Dichas identificaciones (placas) deben ser colocadas en cada una de las trayectorias de las rutas.2 SCCTV y la integración con otros sistemas
La interconexión del SCCTV con otros sistemas. calibre 3.
Este sistema.3.15 K a 323. voltaje de operación de 12/24 V c.5.5. debe proporcionar la vigilancia de la periferia de las instalaciones (generalmente en tierra). objetos o materiales en relación con un establecimiento o instalación (generalmente en instalaciones terrestres y en algunos casos en instalaciones costa afuera) de tal forma que al detectar un acceso o salida no autorizada. Este sistema.3. de tal forma que al detectar intrusos no autorizados. relación
.6 Integración con sistemas de control de acceso. 8. El sistema de paro por emergencia. con lente integrado de fábrica en el cuerpo de la misma o con montaje del tipo C o CS. el cual debe enfocar la zona de donde proviene la alarma. este queda registrado para su análisis por el personal.15 K (-10 °C a 50°C).5. 8. debe monitorear y controlar la entrada y/o salida de personas ajenas al área. relación señal a ruido de 50 dB. en conjunto con el SCCTV debe proporcionar un alto nivel de vigilancia para las instalaciones involucradas.3. debe enviar una señal de alarma al SCCTV. compatibles con el formato de video NTSC.5.6 Especificaciones técnicas
Las cámaras a color deben presentar una resolución de 470 LRH o mayor. con lente integrado de fábrica en el cuerpo de la misma o con montaje del tipo C o CS. al detectar alguna alarma del tipo operativa debe enviar una señal al SCCTV. posteriormente de analizar las posibles causas del evento.5 Integración con sistemas de detección de intrusos y protección perimetral. con la finalidad de contar con un panorama visual de dicho evento. dispositivo CCD. 8.3 Integración con sistemas SCADA. el SCCTV debe enfocar la zona de donde proviene la alarma. dispositivo CCD. Al detectar la presencia de gas y/o fuego dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.3.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 29 DE 50
Los sistemas listados anteriormente. c. debe enviar una señal de alarma al SCCTV. se active la red de cámaras de video y los elementos correspondientes.3.4 Integración con sistemas digitales de monitoreo y control. comience a grabar y a orientar sus cámaras por medio de posiciones preestablecidas activadas por contacto seco y/o por comandos de control de programa (software) y de acuerdo a los parámetros de comportamiento establecidos como alarmas hacia el lugar donde se ha detectado un evento. El sistema SCADA. ya que en caso de presentarse un evento anormal (alarmas por detección de intrusos).5. 8. / c. para lograr una visualización y evidencia de dicha intrusión. con la finalidad de coordinar las acciones operativas y correctivas. así como posteriormente analizar las posibles causas que ocasionaron el paro por emergencia.2.2.. con la finalidad de coordinar las acciones de emergencia. Este sistema. al igual que los anteriores.2. a. o 120 V c. consumo de potencia menor de 15 watts y con una temperatura de operación de 263.2. 8.2 Integración con sistemas de paro por emergencia. para lograr una visualización y evidencia de dicha anomalía.2. así como posteriormente analizar las posibles causas que ocasionaron la fuga de gas o el incendio. al detectar alguna alarma de emergencia dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.1 Integración con sistemas de gas y fuego.2. 8. compatibles con el formato de video NTSC y EIA o equivalente. Al recibir la señal.5. La integración de estos sistemas. Las cámaras día/noche deben presentar una resolución de 470 LRH o mayor para el modo color y 540 LRH o superior para el modo monocromático.3. salida de video de 1 Vpp a 75 ohms. se active la red de cámaras de video y los elementos correspondientes. 8. a. Al recibir la señal.3. debe enviar una señal de alarma al SCCTV al momento de registrar un evento no deseado o cualquier otro evento de interés. con la finalidad de coordinar las acciones de emergencia. el SCCTV debe enfocar la zona de donde proviene la alarma. deben ser integrados de tal manera que entreguen una señal de alarma al SCCTV para que éste a su vez.
sistemas de cámaras compatibles con formato de video NTSC (cámaras a color). relación señal a ruido de 50 dB. http. iris manual o automático. con rangos de acercamiento para un CCD de 12. / V c.7 mm (½ pulgada) u 8. Los lentes con acercamiento motorizado deben contar con formato de imagen de 12.15 K (-10 °C a 50 ° C).. Las cámaras térmicas deben presentar un rango de resolución de 320 x 240 pixeles. consumo de potencia 45 watts nominales máximos y con una temperatura de operación de 263. con dispositivo CCD. Los lentes varifocales deben tener un formato de imagen de 12. compatibles con el formato de video NTSC. C) Los sistemas de cámaras de video tipo domo (SCVD) deben presentar funciones integradas de posicionamiento de MH/MV y acercamiento (zoom).35 mm (1/4 pulgada). relación señal a ruido >50 dB. Las cámaras de red deben ser compatibles con el formato de video a color NTSC. mater ial de la burbuja de policarbonato con tratamiento antireflejante. temperatura de operación 263. rendimiento de hasta 30 tramas por segundo (a 2CIF o superior).46 mm (1/3 pulgada). Las cubiertas tipo domo deben contar con mecanismos de fijación para ajuste de oscilación de hasta 360° continuos y de inclinación de 90° o superior. consumo de potencia menor de 15 watts y con una temperatura de operación de 263.. de 6x a 20x y para un CCD de 8.46 mm (1/3
.. c. compatibles con el formato de video NTSC. c. tensión de entrada 12-30 V c.7 mm (½ pulgada). con operación de iris. diseño del lente entre 15 mm a 75 mm en modo manual y 100 mm en modo motorizado.. salida de video de 1 Vp p a 75 ohms. 8. banda del espectro de 3-14 µm. a. memoria RAM de 32 MB o superior. salida de video de 1 Vpp a 75 ohms.15 K (-10 ° a 50° C C). / c.46 mm (1/3 pulgada) ó 6.15 K (-10 ° a C 50° y ser compatibles con las cámaras y lentes ex puestos en la presente norma de referencia. o 24 V c. Las cámaras con visión infrarroja deben presentar un rango de resolución entre 330 y 420 LRH. 120 V c. En su caso pueden utilizarse codificadores de video por IP con cámaras analógicas siempre y cuando cumplan en conjunto las características técnicas aquí descrita Los lentes fijos deben contar con: formato de imagen de 12. montaje en cámara compatible con el tipo C y el tipo CS y con una longitud focal en el rango de 3 a 82.15 K a 323. ó 230 V c.7 mm (½ pulgada).15 K (-10 ° a 50° C C). dispositivo CCD. Los sistemas de cámaras de video (SCV) con funciones integradas de posicionamiento de MH/MV y acercamiento (zoom). los mecanismos de MH/MV y acercamiento (zoom) deben formar parte de la unidad. con lente integrado de fábrica en el cuerpo de la misma o con montaje del tipo C o CS.5 mm. y montaje en cámara compatible con el tipo C y el tipo CS. a. a. voltaje de operación de 9-36 V c. de 6x a 18x. 360° y grados de inclinación de +33° a -83°. a. sensor de imagen CCD con formato de 6. transparente.46 mm (1/3 pulgada).. salida de video de 1 Vpp a 75 ohms.15 K a 323. un canal de entrada y un canal de salida para alarmas. a. DHCP. voltaje de operación de 12 V c. con procesador de 32-bit o superior.15 K a 323.15 K a 323. cromado o dorado). voltaje de operación de 12/24 V c.7 mm (½ pulgada) u 8.46 mm (1/3 pulgada).3 mm y 50 mm. ARP. interfaz de red Ethernet 10/100 Base-T con auto sensado (RJ-45). d. d.o 120 V c.7 mm (½ pulgada) u 8.46 mm (1/3 pulgada). y con una temperatura de operación de 263. consumo de potencia 15 watts nominales máximos. control de foco e iris del tipo automático con control manual. half/full duplex y con protocolos compatibles TCP/IP (ISO/IEC 14766:1997). a. antiempañante y resistente a la abrasión moderada (ahumado. foco y acercamiento del tipo motorizado. 8. y alimentación de 24 V c. salida de video 1 Vp-p. SMTP y FTP. montaje en cámara compatible con el tipo C y el tipo CS y longitud focal en el rango de 2. grados de oscilación de 180º. deben contar con: sensor de imagen CCD con formato de 12. a. a. / V c.c.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 30 DE 50
señal a ruido de 50 dB. o 120 V c. con iris manual o automático.35 mm (1/4 pulgada).
las entradas para el cable en la carcasa deben ser del tipo comprimibles ó entradas para tubería conduit (medidas comerciales). dieléctrico de
. / V c. d. Los mecanismos MH/MV para uso en interior deben tener un rango de movimiento en el plano horizontal de 0° a 355° (oscilación) a una velocidad de 6° por segun do. a.4 kg para montaje en pared o pedestal. carga máxima soportada 18 a 45. alimentación de 24 V c. Las carcasas a prueba de explosión deben contar con: material de construcción de aluminio. alimentación de la cámara y video.15 mm.024 mm a 1.628 mm (18 a 14 AWG). diámetro exterior de 7.a. dieléctrico de polietileno sólido para instalaciones costa afuera y polietileno celular para instalaciones en tierra. el material de construcción debe ser de aluminio o acero inoxidable. carga máxima soportada de al menos 3.024 mm (18 AWG). para montaje en pared o pedestal. ma terial de construcción preferentemente de aluminio.559 mm (23 AWG). visor de ventana redonda o cuadrada de acuerdo a la forma geométrica de la carcasa. carga máxima soportada de al menos 4.29 mm. alimentación de 120 V c. pared.5 kg. con visor de ventana en forma redonda o cuadrada de acuerdo a la forma geométrica de la carcasa. Los mecanismos MH/MV para uso en exterior deben incluir un rango de movimiento en el plano horizontal desde 0° hasta 355° (oscilación) a una velocidad de 6° por segundo. diámetro exterior de 6. alimentación de 24 V c. plafón. capacidad para accesorios opcionales con su correspondiente alimentación (calefactor y limpiador del cristal (wiper) y parasol). Los mecanismos MH/MV a prueba de explosión deben contar con: rango de movimiento en el plano horizontal de 0° a 355° (oscilación) a una velocidad de 6° por segundo.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 31 DE 50
pulgada). deben cumplir con las siguientes especificaciones: El cable coaxial RG59/U debe cumplir con las siguientes características: conductor central de cobre con calibre de 0. capacidad para albergar lente focal o acercamiento motorizado. montaje en pedestal. pantalla de malla de cobre al 85 por ciento o superior. el material de construcción debe ser de aluminio o acero inoxidable. el envolvente debe cumplir con las características tipo 1 de la NMX-J-235/1-ANCE-2000. Las carcasas para uso en interior deben ser de material de construcción de aluminio o acero. dieléctrico de polietileno sólido para instalaciones costa afuera y polietileno celular para instalaciones en tierra. a 60 Hz. y 120 V c. casquillos de compresión ó tuerca de inmovilización de 16 clavijas. montaje en plafón. facilidad de montaje en mecanismo de MH/MV. pantalla de malla de cobre al 85 por ciento o superior. a 60 Hz. a. 75 ohms de impedancia. facilidad de montaje en mecanismo de MH/MV. adicionalmente. pedestal o pared. 75 ohms de impedancia. velocidad de propagación recomendable del 78 por ciento y cubierta exterior de PVC. diámetro exterior de 10. un rango de movimiento en el plano vertical de ±90° (inclinación) a una velocidad de 3° por segundo. precableado (opcional) para control del lente.5 kg.32 mm. para montaje en pared o pedestal. El cable coaxial RG6/U debe contar con un conductor central de cobre con calibre de 1. El cable coaxial RG11/U debe contar con: conductor central de cobre con calibre de 1. rango de movimiento en el plano ve rtical desde 0° ± 90° (inclinación) a una velocidad de 1. con protección en sus partes internas y externas contra la corrosión. a. casquillos ajustables. Los cables para conducir la señal de video del SCCTV deben cumplir con la NMX-I-050-NYCE-2006. capacidad para accesorios opcionales con su correspondiente alimentación (calefactor y limpiador del cristal (wiper) y parasol). pantalla de malla de cobre al 85 por ciento o superior.2 ° por segundo. Las carcasas para uso en exterior deben ser de material de construcción de aluminio o acero inoxidable. casquillos ajustables sellados. entradas para los cables. velocidad de propagación recomendable del 66 por ciento y cubierta exterior de PVC. a. esquina ó sobre mecanismo de MH/MV. capacidad para albergar lente focal o acercamiento motorizado. un rango de movimiento en el plano vertical de ± 90° (inclinación) a una velocidad de 3° por segundo . y 120 V c. a 60 Hz. formatos de video compatibles con NTSC (cámaras a color).
entradas/interfaz de alarma. a.a. voltaje de alimentación de 12 ó 24 V c. puertos para interconectar dispositivos de control remoto y local. potencia de salida de 24 a -102 dBm. nivel de voltaje en las entradas de video en un rango de 0. a. modulación por espectro disperso. RS485 ó RS232.. a 60 Hz.. modulación múltiplex por división de frecuencia ortogonal (OFDM). 2 salidas de video. voltaje de alimentación de 120 V c. a. con capacidad de montaje en bastidor de 482. nivel de entrada de video de 0.4 GHz. de acuerdo a los incisos a) y c) del numeral 8. rango de alcance de hasta 20 km con antena de alta ganancia. c. 120 V c. capacidad para el control de funciones de oscilación. entre otros. Transmisor multibanda: frecuencia de operación de 5. / V c. frecuencia de operación de 2. con un valor de potencia igual o menor a 35 watts. con capacidad de operar protocolos de operación de los mecanismos de oscilación. a. formatos de datos RS422.2.. Los transmisores de señal de video vía inalámbrica deben tener las siguientes características: a) Transmisor unibanda. capacidad de controlar cámaras con mecanismos de MH/MV y aumento. voltaje de operación de 108 a 253 V c. con blindaje de cobre estañado y calibre 0. voltaje de salida para cámaras y accesorios de 24
. voltaje de salida para mecanismos MH/MV de 24 V c. con un valor de potencia igual o menor a 35 watts. potencia de entrada de 0 a 14 dBm.6 de la NRF022-PEMEX-2008. 9. a 60 Hz. 4 pares de conductores trenzados. impedancia en las entradas de video de 75 ohms. RS-232.511 (24 AWG). a 60 Hz. El cable para el control del mecanismo de MH/MV empleado en los SCCTV debe ser del tipo multiconductor de pares trenzados con capacitancia baja.
Los equipos matriciales deben contar con: 8 a 96 entradas de video y 2 a 16 salidas de video para monitor o escalables. 4 a 16 entradas de alarma. capacidad de controlar cámaras con mecanismos de MH/MV y aumento. tasa de transferencia de 2 Mbps o superior. voltaje de operación de 120 V c. nivel de entrada de video de 1 Vpp a 75 ohms. una a dos salidas de alarma. 12. una salida de alarma. Los equipos multiplexores simplex deben ser compatibles con sistemas a color (NTSC) de 9 a 16 canales de entrada de video. impedancia característica de 100 ohms. con un consumo de potencia de 12 watts. entradas y salida de alarma (opcionales). Los equipos receptores/controladores deben ser compatibles con los protocolos RS-422. puertos de comunicación Ethernet 10/100 Base-T o adaptador a red. 75 ohms de impedancia y cubierta exterior de PVC.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 32 DE 50
polietileno sólido para instalaciones costa afuera y polietileno celular para instalaciones en tierra. a. cubierta exterior de PVC resistente a las condiciones de intemperie. canales de transmisión no interferibles. El cable UTP debe ser categoría 5e y 6. 1 Vpp de salida de video a 75 ohm. / V c. radiación solar y lluvia. opcionales. puertos para interconexión con otros equipos (cascadeo o “looping”). a. inclinación y acercamiento. inclinación y control de lentes (acercamiento. 1 Vpp de salida de video a 75 ohms. ancho de banda mínimo manejado de 8 MHz a 25 MHz. dependiendo del tipo de antena. a.6 mm (19 pulgadas). opcionales. a través de un teclado de control. 1 a 3 salidas de video para monitor.4 km con antena de alta ganancia. de 4 a 16 canales de entrada de video.c.8 GHz. ganancia del sistema.a.5 a 2 Vpp a 75 ohms. inclinación y acercamiento. c. voltaje de alimentación de 12 o 24 V c. a través de un teclado de control. aislamiento de polietileno. Los multiplexores duplex deben ser compatibles con sistemas a color (NTSC). conductores de cobre sólido. potencia de salida -84 dBm. con 8 canales seleccionables.5 a 2 Vpp. rango de alcance de hasta 16. foco e iris). con el fin de asegurar su compatibilidad a futuro. ó 230 V c. de 9 a 16 entradas de alarma. y 230 V c. ganancia dependiendo del tipo de sistema de antenas. 24 y 36 Mbps. tasa de transferencia de 6.. con capacidad de operar protocolos de control de los mecanismos de oscilación. voltaje de salida para lentes entre 5 y 12 V c. 18.
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios debe ser enterado y autorizar las órdenes de compra correspondientes. a. a. M-JPEG y WAVELET. temperatura de operación 263. 1 entrada de video y 1 entrada de audio.5 a 2 Vpp. a 60 Hz. Los monitores de pantalla de cristal liquido (LCD) deben ser de 381 mm (15 pulgada) o superiores.a. a. 120/230 V c. accesorios. control de lente de acercamiento motorizado. a. a. compatible con TCP/IP.. velocidad de grabación entre 1 y 480 IPS (imágenes por segundo. impedancia de entrada y de salida de 75 ohms.5 a 2. Para que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios..4.. formato de imagen NTSC de acuerdo con el Anexo 1 de la ITU-R BT.15 K a 323. con requerimiento de energía entre 1.5 VA. entradas compatibles para computadora (opcionales).. 120 V c. temperatura de operación 273. compresión de video MPEG. consumo de potencia 6 watts. Los grabadores digitales de video deben contar con modos de grabación por: eventos. Estos pueden ser grabadores digitales en red (NVR) o servidores de almacenamiento de video. a. voltaje de alimentación de 120 V c. c.. control de mecanismo de MH/MV. salidas para monitor. ó 230 V c. a. es obligación del mismo entregar la documentación que avale su origen y los certificados correspondientes. y con lo expuesto en la presente norma de referencia. deben ser nuevos y de fabricación reciente.1 Adquisición Aspectos generales
Todos los equipos y materiales que sean adquiridos y que formen parte del SCCTV diseñado.15 K (0 ºC a 50 ºC). / V c. en ambos
. c. canalización y en general todos los equipos y materiales tanto nacionales como de importación.470-6 1998. a. voltaje de operación de 24 V c.. señal de video de entrada de 0. de 4 a 32 salidas de video.15 K (0 ºC a 50 ºC). / V c.15 K a 323. deben cumplir con los requerimientos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 230 V c. 120 V c. Interfaz de red 10/100 Base-T o superior. a 60 Hz.15 K (-10 ° a 60° C C). consumo de potencia de 8 W. o 230 V c. el proveedor o contratista debe proporcionar la siguiente documentación: permiso de importación y pedimento que amparen el equipo y material suministrado. 1 a 16 entradas de video.15 K (0 ºC a 60 ºC) y con una humedad relativa de 0 a 90 por ciento sin condensación. voltaje de alimentación de 12 V c. control de lente de acercamiento motorizado. impedancia de entrada de 75 ohms. 8.. Voltaje de alimentación de 120 V c.. temperatura ambiente de 273. c. capacidad de disco duro 30 GB o superior.15 K a 333. 120 V c. voltaje de alimentación de 12 V c. entradas para alarma.5 a 2 Vpp. Para el caso de que el equipo sea de importación. a. relación de señal de ruido -74 dB. Los equipos.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 33 DE 50
V c. 120 V c. sistema operativo incluido.. a..15 K a 313.. dispositivos. control de mecanismo de MH/MV. alarmas. a. consumo de potencia no mayor de 70 watts. consumo de potencia 6 watts. a. temperatura de operación 273.4 8. ó 230 V c. formato de video EIA y NTSC. a. a. lapsos y por calendario. apruebe los materiales y equipos que el proveedor o contratista suministre.15 K (0 ºC a 40 ºC) y humedad relativa del 10 al 95 por ciento. respuesta de frecuencia plana entre ±1 dB a 75 MHz. que formen parte del SCCTV.15 K a 333. Los amplificadores de video deben contar con una tensión de entrada de 12/24 V c. Los teclados de control para matriciales deben cumplir las siguientes características: interconexión con matricial. ancho de banda de 1 Hz a 15 MHz (-3dB). Los teclados de control para multiplexores deben cumplir las siguientes características: interconexión con multiplexor. salida de señal de video de 0. temperatura de operación de 273.
8. Cualquier cambio de alcance del SCCTV que origine modificación conforme a lo expuesto en las bases de usuario o en la ingeniería de diseño. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se reserva el derecho de rechazar los equipos o materiales defectuosos o que no cumplan con la calidad y especificaciones requeridas. o resulte dañado por la operación propia del sistema. así como exigir su corrección o reposición. El proveedor o contratista debe proveer el embalaje para la protección de los equipos. Que el o los programas de computo utilizados permanentemente por el sistema. Así mismo debe entregar una relación con las fechas y el nombre del personal que destine para apoyar al personal que sea asignado por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. por el periodo indicado.2 Garantías
El proveedor o contratista debe garantizar que la operación del SCCTV. cumpla con los lineamientos contenidos en la presente norma de referencia. estibas y demás medios para tal fin. conectores y accesorios en general). en un plazo no mayor a 72 horas posterior al reporte de falla. durante la inspección. charola. y con lo expuesto en la ingeniería de diseño (incluye accesorios y programas de cómputo). elementos de soporte. ésta debe llevarse a cabo como máximo 72 horas después de realizar el respectivo reporte. En caso de que se detecte la falta de elementos (equipos. el proveedor o contratista debe comunicar por escrito a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. se deben incluir las actualizaciones de dichos programas de cómputo. con los requerimientos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Durante el periodo de garantía el proveedor o contratista debe atender los requerimientos del personal a cargo del SCCTV. con una semana de anticipación. considerando: a) Que todos los equipos y componentes del SCCTV. tubería. canalización. así como los empaques. sin costo adicional para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. entre las cantidades expuestas en la ingeniería de diseño y las necesarias para la correcta operación del SCCTV. y no lo exime de proporcionar todo lo necesario para la correcta operación del sistema. se encuentren disponibles en el mercado por un periodo mínimo de 5 años posterior a la recepción oficial del sistema por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. materiales y accesorios del SCCTV. por 18 meses calendario. Todos los materiales.3
Para la adquisición de los elementos del SCCTV. Reemplazar cualquier equipo o componente. el cual presente defectos de fabricación. con la clasificación que se especifique en esta norma de referencia y con los requerimientos particulares del proyecto. debe ser sometido a la aprobación de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. así mismo en caso de requerir la presencia del personal del proveedor o contratista en sitio. análisis y aprobación
. equipos y componentes del SCCTV.4. dispositivos. 8. para que éste realice la inspección de dichos elementos. cableado. cajas registro. las 24 horas y los 365 días del año (vía telefónica o por cualquier otro medio de comunicación). están sujetos a la inspección. a partir de su puesta en operación. el proveedor o contratista tiene la obligación de informarlo por escrito al personal que sea designado por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. así mismo. por actividades del proveedor o contratista. cumplan con las características técnicas para operar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.4.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 34 DE 50
casos debe efectuar una verificación del estado físico y las características operativas del equipo.
En dichos planos. que incluyan relación de materiales y accesorios de instalación. en idioma español. a4) Diagramas eléctricos y/o unifilares que describan claramente las interconexiones entre las partes y/o módulos del sistema. así como en sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y acreditar su formación y desarrollo profesional en el área de las Telecomunicaciones mediante su cédula profesional. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios no debe aprobar la recepción hasta que se hayan realizado las acciones correctivas por parte del proveedor o contratista. así mismo el proveedor o contratista debe satisfacer todos los requerimientos técnicos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. cinco días antes de la fecha programada para concluir la instalación del sistema:
. El proveedor o contratista debe asignar como responsable de la ingeniería de diseño del SCCTV a personal que cuente con experiencia mínima de 5 (cinco) años. y deben cumplir con lo referido en la normatividad y especificaciones incluidas en la presente norma de referencia. así mismo el proveedor o contratista debe satisfacer todos los requerimientos técnicos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. debe ser la que se describe a continuación: a) Información para la instalación del sistema: El proveedor o contratista debe entregar dos juegos de la documentación que se describe a continuación. establecidos en las bases de usuario. establecidos en las bases de usuario. a3) Plano(s) de configuración general del sistema que indiquen claramente la ubicación de todas y cada una de las partes que constituyen el sistema. operatividad y seguridad del sistema. Los diagramas deben incluir relación de componentes. Información personalizada del sistema: El proveedor o contratista debe entregar dos juegos de la documentación que se describe a continuación. La adquisición del SCCTV es aceptada si ésta cumple o supera lo expuesto en la presente norma de referencia. En el caso de que se detecten equipos.3 de la NRF-049-PEMEX-2006. los números de identificación de cada equipo. 8. materiales o cualquier elemento del SCCTV. a2) Planos con detalles de instalación del sistema.4.5 Documentación
La documentación del SCCTV. garantizando la confiabilidad. a5) Diagramas electrónicos a nivel componente. La inspección de los bienes y servicios se deber llevar a cabo de acuerdo a lo expuesto en el numeral 8.4.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 35 DE 50
de personal que sea asignado por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. faltante o en estado inaceptable. si ésta cumple o supera lo expuesto en la presente norma de referencia. que debe entregar el proveedor o contratista.2. 8.4 Criterios de aceptación
Solo se acepta la ingeniería de diseño para el SCCTV. deben concordar con los números que aparecen físicamente en sus placas de identificación. garantizando la confiabilidad. en instalaciones administrativas e industriales. operatividad y seguridad del sistema. a más tardar cinco días antes de iniciar la instalación del sistema: a1) Manual(es) original(es) de instalación del sistema. de cada módulo y/o tarjeta(s) electrónica(s) de los equipos que componen el sistema.
con el objeto de comprobar el buen funcionamiento y/o las características operacionales. deben cumplir con lo establecido en el numeral 8. b4) Planos finales de instalación del sistema (As Built). que incluyan las modificaciones que se hayan efectuado durante la instalación del sistema. hasta que el contratista haya entregado la documentación técnica. El sistema es aceptado oficialmente por Pemex. Planos de alimentación y sistemas de tierras con planos de detalle. de acuerdo con estas especificaciones y los manuales de operación y/o mantenimiento
. c3) Planos de localización de equipos y trayectorias de conduits. que incluyan las modificaciones que se hayan efectuado durante la instalación del sistema. los cuales deben describir detalladamente los equipos integrados de acuerdo con las características definitivas y particulares de la instalación real y de las adaptaciones y/o modificaciones que se hayan tenido que hacer al equipo para la aplicación en particular.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 36 DE 50
b1) Manuales personalizados de operación y mantenimiento del sistema. cinco días antes de la entrega del sistema: b3) Especificaciones finales del sistema. b5) Diagramas eléctricos y/o unifilares que describan claramente y a detalle las interconexiones entre las diferentes partes de los equipos. El proveedor o contratista debe entregar una copia del archivo electrónico digital en formato PDF versión 6. diagramas de alambrado y detalles típicos de instalación. c6) Elaboración de planos de localización física de los equipos del sistema de CCTV.2.5 Pruebas
Las pruebas de aceptación. b6) Diagramas electrónicos a nivel componente de las partes y/o tarjetas electrónicas de todos los equipos que integran el sistema. 8. en un disco compacto para su uso con Windows XP ó superior. c2) Cédula de ductos y conductores. el contratista debe considerar lo siguiente: c1) Elaboración de planos de trayectoria con indicaciones de tipo de material y detalles de canalización. instalación y cableado. no se aceptan copias o documento no legibles. Toda la documentación debe entregarse en original. Para la elaboración de la ingeniería As built. c5) Elaboración de diagramas de alambrado de la red y de las cajas de registro de interconexión y alimentación de los equipos. c) Ingeniería As Built El proveedor o contratista debe elaborar la ingeniería As Built de que incluya el diseño de la infraestructura requerida para instalar e interconectar los diferentes equipos del sistema. siempre y cuando dicha documentación esté completa y aprobada por Pemex. c7) Planos de interconexión de CCTV. de cada uno de los equipos. c4) Ingeniería de detalle para la alimentación de los equipos.3 de la NRF-049-PEMEX-2006 y adicionalmente con los siguientes requisitos: a) Se deben incluir las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y pruebas de aceptación en sitio (OSAT). b2) El proveedor o contratista debe entregar dos juegos de la documentación que se describe a continuación.0 o más reciente. de la documentación técnica y de los archivos electrónicos digitales para todos los planos de telecomunicaciones en CAD versiones 2004 sin que esto represente un costo adicional para Pemex.
9. el contratista debe tramitar los permisos de exportación correspondientes en caso necesario. Toda la herramienta especial. para contar con los equipos y herramientas durante las pruebas de aceptación en sitio. Planos de localización general (PLG’s) de la instalación en donde se considere la operación del SCCTV (en caso de que no suministre este plano. sin que esto represente un costo adicional para PEMEX. el tiempo requerido y los resultados esperados. en lo que se refiere al diagnostico de fallas del equipo. para lo cual se simularan fallas a fin de demostrar la capacidad de los equipos para detectarlas y reportarlas. para su aprobación por parte de PEMEX. de los protocolos de aceptación. con los resultados obtenidos. equipo de prueba. todo esto siempre y cuando aplique). Estos protocolos de prueba.
. Las pruebas de aceptación mencionadas. pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y en el sitio (OSAT). El proveedor o contratista debe entregar los protocolos de pruebas de aceptación en fábrica y de pruebas de aceptación en sitio de los equipos. disponibilidad del sistema y canales de enlace.6 Información que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios debe entregar
Para el desarrollo de la ingeniería de diseño del SCCTV. f2) Verificación de las facilidades de mantenimiento.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 37 DE 50
de los equipos. en las bases de usuario se debe indicar que el proveedor o contratista debe elaborar este documento. en un plazo no mayor de tres días. partes y refacciones requeridas para la realización de estas pruebas. en las actividades de ingeniería de diseño para los “Sistemas de circuito cerrado de televisión" considerados para las áreas e instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. el contratista debe considerar lo siguiente: f1) Comprobar el buen funcionamiento y/o las características operacionales de los equipos. deben ser suministradas por el contratista.
9. f3) Al finalizar las pruebas. se deben hacer las pruebas de aceptación en fábrica y los ajustes iniciales de los equipos. Información de los SCCTV existentes y operando en sus instalaciones (capacidades.1. en un disco compacto con formato compatible con el software institucional de PEMEX. cinco días antes de la fecha en que se tenga programado efectuarlas. previa autorización por escrito de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios). Antes de enviar el equipo al sitio. deben ejecutarse en presencia del personal técnico de PEMEX. debe entregar la siguiente información: a) b) Bases de usuario.
El proveedor o contratista debe entregar una copia del archivo electrónico digital en formato PDF última versión. deben ser suficientemente detallados para indicar la naturaleza exacta de cada prueba. Para las pruebas de aceptación en fábrica (FAT). especificando en ellas los alcances y requerimientos de las actividades a desarrollar. el contratista debe entregar un reporte. 8. Así mismo. para comprobar que cumple con lo especificado.
Vigilar la aplicación de esta norma de referencia.
9.200. 11.
. siendo ésta entregada a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. P.
10. cualquier circunstancia imprevista que sea detectada durante el diseño del SCCTV y que origine modificaciones o variaciones en lo expuesto en las bases de usuario.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 38 DE 50
Supervisar la distribución y cantidad de equipos considerados en la elaboración de la ingeniería de diseño.09:2005 – Embalaje y marcado de equipos y materiales. siendo o no área clasificada como peligrosa). Entregar toda la documentación final.0000.
12.1.06:2000 – Estructuración de planos y documentos técnicos de ingeniería.3 11. tomando en cuenta las funciones operativas del personal y las necesidades del área de que se trate (interior o exterior.02:1999 – Especificación para símbolos de comunicaciones eléctricas.0000. Notificar por escrito al personal que sea designado por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.112 Apendix 1:2002 Appendix I – General telecommunication terminology and definitions (Apéndice 1: Terminología y definiciones generales de telecomunicaciones). P.4 P. Proveedores o contratistas
Todo equipo y material considerado para el diseño del SCCTV debe cumplir con lo establecido en la presente norma de referencia y conforme a lo que se solicite en las bases de licitación.
No tiene concordancia.2. Proporcionar cualquier documentación necesaria de los equipos que forman parte del sistema.
11.1 ITU-T I.1. asegurando que dicha información cumple con los requerimientos de la presente norma de referencia y con los requerimientos estipulados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.2 11. la cual refleja el diseño del sistema.
Area 5 (Exterior.1
Arquitectura general del SCCTV Area 1 (No peligrosa) Area 2 (Exterior.2
. no peligrosa) Area 4 (Exterior.
Red de voz y datos. no peligrosa)
Area 6 (Interior. no peligrosa)
Area 7 Interior o Exterior
Area 8 Peligrosa Exterior (No peligrosa)
Visualización de imágenes capturadas por el SCCTV y movimientos de las cámaras del sistema en sitios remotos
Exterior (No peligrosa)
12. peligrosa) Sistema SCADA
EQUIPOS CENTRALES DE VIDEO
Integración con otros sistemas. Sistema de protección perimetral y detección de intrusos
Centro de vigilancia y monitoreo. no peligrosa)
Sistema de paro por emergencia Area 3 (Exterior.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 39 DE 50
AMPV AMPV
Amplificador de video.
Teclado de control del sistema
Cámara/Servidor de video.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 40 DE 50
Equipo integral de control del SCCTV.
Matricial de video
Multiplexor de video
Monitor de video o tipo quad
DVR DVR Grabador digital de video.2
Simbología y codificación (continuación)
Cámara de vigilancia térmica. con envolvente o carcasa.2
. a color o blanco/negro (incluye alta sensibilidad y del tipo día/noche). con envolvente o carcasa.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 41 DE 50
Simbología EIRD
Descripción Equipo integrador a la red de datos
Tarjetas capturadotas de video.
Cámara fija. con mecanismos MH/MV y acercamiento. con envolvente o carcasa
Cámara con mecanismo s MH/MV y acercamiento.
Cámara de vigilancia térmica. con mecanismos MH/MV y acercamiento. con envolvente o carcasa
Cámara fija con cubierta tipo domo
Cámara con visión infrarroja. Cámara con visión infrarroja.
alta sensibilidad)
Sistema de cámara de video a prueba de explosión.
Consola de mando del SCCTV. día/noche. Cámara de video sobre IP.
12. (Incluye cámaras a color o blanco /negro. alta sensibilidad). día/noche. (Incluye cámaras a color o blanco /negro. alta sensibilidad)
Sistema de cámara de video. día/noche.
Equipo de video inalámbrico
Equipo receptor/controlador de los mecanismos MH/MV y acercamiento.
Gabinete o bastidor del circuito cerrado de televisión. (Incluye cámaras a color o blanco /negro.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 42 DE 50
Descripción Sistema de cámara de video tipo domo.2
Tubería conduit oculta.
CMAO CUTP
Nota: La simbología para la canalización y soportería debe complementarse con lo expuesto en la NRF-022-PEMEX-2008. Cable de fibra óptica con armadura u oculta. Cable UTP. Cable coaxial visible.
CDHAB TCO TCV CFOAO
Cambio de dirección hacia abajo.
Caja registro para áreas clasificadas.
Caja registro para exteriores.
Placa de penetración.3
. Cable coaxial con armadura u oculto. Tubería conduit visible. Cambio de dirección hacia arriba. (Exterior o interior). (Exterior o interior).
CRD CDHAR
Caja registro para derivación. Cable multiconductor con armadura u oculto.
CFOV CCAO CCV
Cable de fibra óptica visible.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 43 DE 50
Caja registro para interiores.
CH ⇒ Charola portacables.
12. Se lee: Charola con la ruta cinco del sistema de circuito cerrado de televisión. COX: Cable Coaxial.4
Hoja de datos. NN ⇒ Indica cantidad de cables. T ⇒ Tubería. de aluminio con cubierta de PVC. MM ⇒ Indica cantidad de conductores o pares. cédula 40 y de 19 mm (3/4”) de diametro. SCCTV ⇒ Indica Sistema de Circuito Cerrado de Televisión. FO: Fibra Óptica. YY ⇒ Diametro del Tubo o ancho de la charola (mm). MC: Multiconductor. Tres cables de un conductor. VV ⇒ Indica canalizacióndel SCCTV. [Material] ⇒ Al: Aluminio. # ⇒ Número de identificación (ruta) de la canalización. de aluminio. ALCP: Aluminio con cubierta de PVC.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 44 DE 50
Nomenclatura VV#SCCTV – [Material]ZZ-YY
Identificación. Tubería con la ruta 10 del sistema de circuito cerrado de televisión.
Ejemplo: CH05SCCTV – AL152mm – 152mm
T10SCCTV – ALCP40 – 19mm
NN – MM[Y] .
. UPT categoria 6. PT: Par Trenzado. ZZ ⇒ Cédula del Tubo o peralte de la charola (mm). XXX ⇒ Indica tipo de Cable. Y ⇒ Indica conductores (C) o pares (P).XXXX
Ejemplo: 08-04-UTP6 03-01-COXRG59
Se lee: Ocho cables de 4 pares. UTP: Par trenzado sin blindaje. coaxiales tipo RG 59/U. AG: Acero Galvanizado. con un peralte de 152 mm (6”) y con un ancho de 152 mm (6”).
: REVISIÓN: ORD./ESPEC.: FECHA: PARTIDA No.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 45 DE 50
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN HOJA DE DATOS EQUIPOS CENTRALES MATRICIALES/GRABADORES DIGITALES/MULTIPLEXORES
PROYECTO No. HOJA DE
Datos generales: Tipo: Ubicación: Características: Formato de video: Relación señal a ruido: NTSC Monocromático Resolución (señal analógica): Cantidad: Dirección IP: Marca: Identificación: Modelo:
Ancho de banda (señal de video analógica): Voltaje (señal de video analógica): Promedio del tamaño de imagen (KB): Si Local Si Si Si Si Si Si No Remota No No No No No No Cantidad (Recuadros en pantalla): Por medio de: Indique: Indique equipos: Indique como: A través de: Capacidad: Indique modos:
Paradiafonía del canal adyacente (típico a 3. POR: REQ.58 MHz): Resolución digital (píxeles): Opción de multipantalla: Configuración del equipo: Redundancia en dispositivos: Capacidad de conectarse con otros equipos: Integración a redes de datos: Movimientos de cámaras de CCTV Funcionalidad de grabación: Programación modos de grabación: Dispositivos para almacenamiento internos: Dispositivos para almacenamiento externos: Compresión digital: Puertos: Conector: Para: Cantidad: Conector: Para: Cantidad: Si Si Conector: Para: Cantidad: Conector: Para: Cantidad: No No
Disponibilidad de puertos: Conector: Para: Cantidad: Conector: Para: Cantidad:
Conector: Para: Cantidad: Conector: Para: Cantidad:
Equipos centrales (continuación)
. No.: REQUISICIÓN No. COMPRA No.
/ESPEC. No.: REQUISICIÓN No.: FECHA: PARTIDA No. COMPRA No.: HOJA DE
Características eléctricas: Alimentación eléctrica: Consumo de potencia (watts): Programa de cómputo: Operativo: Administración: Requiere de licencias: Actualizaciones libres de costo: Alta / Baja de usuarios: Pre-programación de eventos: Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No Cantidad y tipo proporcionadas: Medios para obtenerlas: Jerarquización de usuarios: Registro de eventos: Interacción con otros sistemas: Propietario o libre: Si Si Si No No No Otros: Respaldo de energía eléctrica: Si No
Movimiento remoto de la cámara: Si Visualizador de imágenes: Si
Especifique el nombre del visualizador: Otras funcionalidades: Requerimientos adicionales: Características mecánicas: Tipo de montaje: Gabinete Otro Dimensiones (mm): Ancho: Bastidor Especifique: Alto: Humedad relativa: Material del envolvente: Profundidad: Consola
Temperatura de operación: Peso: Observaciones:
.: REVISIÓN: ORD.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 46 DE 50
PROYECTO No.: POR: REQ.
COMPRA No.: FECHA: PARTIDA No.: POR: REQ. V): Puertos: Conector: Para: Cantidad: Características eléctricas: Alimentación eléctrica: Voltaje de la señal de video: Características mecánicas: Tipo de montaje: Gabinete Alto: Bastidor Consola Ancho: Material del envolvente: Humedad relativa: Otro Especifique: Profundidad: Consumo de potencia: Impedancia Entrada/Salida señal de video: Conector: Para: Cantidad: NTSC Otro Resolución (píxeles): Relación de contraste: En caso de otro especifique: Espacio de píxel: Brillo: Cantidad de colores: Conector: Para: Cantidad: Cantidad: Dirección: Marca: Modelo:
Dimensiones (mm): Peso (kg):
Temperatura de operación K (° C): Observaciones:
.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 47 DE 50
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN HOJA DE DATOS EQUIPOS CENTRALES MONITORES
PROYECTO No.: REVISIÓN: ORD.: REQUISICIÓN No./ESPEC.: HOJA DE
Datos generales: Tipo: Ubicación: Características ópticas: Formato de video: Resolución (LRH): Luminiscencia: Ángulo de visualización (H. No.
: FECHA: PARTIDA No.: POR: REQ. vert.: REQUISICIÓN No. horiz. COMPRA No./ESPEC.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 48 DE 50
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN HOJA DE DATOS EQUIPOS CENTRALES TECLADOS DE CONTROL
PROYECTO No. Especifique: Acercamiento Iris Foco Interfase: Protocolo: Baudio: Distancia máxima de transmisión (m): Multiplexor Cámaras Cantidad: Identificación: Marca: Modelo:
. Otro Especifique la capacidad máxima de control de cámaras: El teclado cuenta con: Botones de presión Otro Funcionalidades: Valores predeterminados Jerarquización de usuarios Características eléctricas: Alimentación eléctrica: Características mecánicas: Tipo de montaje: Gabinete Alto: Bastidor Consola Ancho: Material del envolvente: Humedad relativa ( operación): Otro Especifique: Profundidad: Consumo de potencia: Palanca de mando Especifique: Auto barrido Otro Rutinas Especifique: Display Indicadores Interfase: Protocolo: Baudio: Distancia máxima de transmisión (m): Matricial Especifique: Mov.: REVISIÓN: ORD.: HOJA DE
Datos generales: Tipo: Ubicación: Características: Interfase: Protocolo: Baudio: Distancia máxima de transmisión (m): Interconexión a equipos: Equipo integral de control Otro Control de cámaras: Mov. No.
: REVISIÓN: ORD. COMPRA No. En caso de otro. c.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 49 DE 50
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN HOJA DE DATOS EQUIPOS TERMINALES
PROYECTO No.: REQUISICIÓN No.: POR: REQ. No. Otro
Tipo: Cantidad: Tipo: Cantidad:
Disponibilidad de puertos: Tipo: Cantidad:
Si Tipo: Cantidad:
Equipos terminales (continuación)
.: FECHA: PARTIDA No. a. 12 V c.: HOJA DE
Equipo: Marca: Identificación: Tipo de montaje:
Cantidad: Modelo: Dirección IP: Pared Rack Pedestal Otro
En caso de otro./ESPEC. especifique: Respaldo de alimentación de energía eléctrica: Indique el dispositivo para respaldo: Indique el tiempo de respaldo (h): Uso de áreas clasificadas: Clase: Indique el grado de protección (envolvente): División: Si No Si No 24 V c. a. especifique: Alimentación eléctrica: 120 V c.
No. COMPRA No.: POR: REQ.: REQUISICIÓN No. controladores.: REVISIÓN: ORD.: FECHA: PARTIDA No. indique los sistemas:
Indique el equipo de administración al que se interconecta:
Dispositivos interconectados (carcasas. entre otros):
.NRF-179-PEMEX-2009 Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Rev: 0 PÁGINA 50 DE 50
PROYECTO No./ESPEC.: HOJA DE
Integración a otros sistemas: En caso afirmativo.
Resumen Plan Nacional Buen Vivir - Ingles.pdf210-804-1-PB.pdfRich Environments for Active LearningCommunicative Competence a PedagogicallyCassidy and Swaine for education210-804-1-PB.pdfInfluence of learning styles in the development of communicative competenceTkt Practical HandbookLearning Styles and Students Attitudesguia DVRInterviewThe Age of the Reasonlinguistica aplicada
PEMEX-2009-F-simbologia by Gustavo Caceres109 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
Relatedcctv fallasby Jorge Suarez EspinozaCCTVby Gabriela Gonzalez4003966 Circuito Cerrado de Television CCTVby lugusdopulusDiseño sistema CCTVby Juan Carlos González CisnerosCCTV detalladoby Gustavo GuevaraInforme Levantamiento Sistema de CCTVby Andrés F. FrancoCCTVby David ParraFormato Levantamiento CCTVby Kelly GomezMantenimiento CCTVby vigilanciadigitalCap.13-CCTV 1 Parteby EdwinEscobedoCoaguilaGuia Practica de Videovigilanciaby bescaleraNRF-117-PEMEX-2011by shirecLos Pasos Para Instalar Cctv Digitalby Joel FloresCURSO CCTVby Julian Rodriguezcctvby silenceheroCap.14-CCTV 2 Parteby EdwinEscobedoCoaguilacctvby David AlvaradoDocumento Proyecto PDF Desglosado%252FParte 1 Sistemas de Video Vigilancia en Entornos IP%252F3 Tipos de Instalacionesby Andres Julian Montoya GiraldoCap.16b-Normas Técnicas-Cableadoby EdwinEscobedoCoaguilaCCTV BASICOby nell2274Investigación final del CCTVby jalepuentemCOMPARATIVO CCTV ANALOGO VS IPby insetronPresupuesto CCTVby jjsc1984soluciones_transmision_cctvby Alexander Guzmanbello-tesisdemagister cctvby Carlos SanchezCCTV Tutorialby Damian DelferroCap.15-CCTV 3 Parteby EdwinEscobedoCoaguilaCctvby maracuchito09Similar to simbolos cctvcctv fallasCCTV4003966 Circuito Cerrado de Television CCTVDiseño sistema CCTVCCTV detalladoInforme Levantamiento Sistema de CCTVCCTVFormato Levantamiento CCTVMantenimiento CCTVCap.13-CCTV 1 ParteGuia Practica de VideovigilanciaNRF-117-PEMEX-2011Los Pasos Para Instalar Cctv DigitalCURSO CCTVcctvCap.14-CCTV 2 PartecctvDocumento Proyecto PDF Desglosado%252FParte 1 Sistemas de Video Vigilancia en Entornos IP%252F3 Tipos de InstalacionesCap.16b-Normas Técnicas-CableadoCCTV BASICOInvestigación final del CCTVCOMPARATIVO CCTV ANALOGO VS IPPresupuesto CCTVsoluciones_transmision_cctvbello-tesisdemagister cctvCCTV TutorialCap.15-CCTV 3 ParteCctvCalculador Lentes CctvSistemas de Monitoreo Por CCTV

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución