Source: http://byvajme.sk/clanok_print.php?id=103
Timestamp: 2018-01-23 19:41:29+00:00

Document:
�ast� ot�zky pri zatep�ovan� obytn�ch domov
Pridan�: 02.07.2013
�asté otázky
Zdru�enie pre zatep�ovanie budov sa rozhodlo za�a� svoju internetovú stránku odpove�ami na naj�astejšie otázky súvisiace so zatep�ovaním budov. Veríme, �e si tak do budúcnosti vytvoríme úzky kontakt so všetkými, �o sa o zatep�ovanie zaujímajú a �e im aj dobre poradíme. Sú�asne o�akávame, �e Vaše otázky pomô�u i zdru�eniu pozna� Váš názor a zobra� si z neho i pou�ene. Samozrejme, pokia� otázka bude príliš osobná, odpovieme mailom alebo inou formou. Otázky hodné zovšeobecnenia doplníme.
1) �o je potrebné urobi� skôr ne� sa vlastníci bytov rozhodnú zatepli� svoj dom?
Rozhodnutie o zlepšení tepelnej ochrany stavebných konštrukcií je prvým krokom. Za týmto nasleduje potreba ur�i� skuto�ný stav stavebných konštrukcií, ur�i� postup odstránenia nedostatkov a stanovi� predpokladané náklady. Najlepšie je obráti� sa na správcu, ktorý by sa mal v mene vlastníkov bytov obráti� na odborníkov.
2) Je pre všetky paneláky vhodný jeden spôsob zatep�ovania? Ak áno, ktorý?
Zatep�ovacie systémy sa odlišujú svojou podstatou pôsobenia. Známe sú v zásade dva princípy zatep�ovacích systémov: kontaktné a odvetrané. Okrem fyzikálnej podstaty sa odlišujú aj skladbou a cenou. Pre panelové budovy sú dosta�ujúce a vyhovujúce kontaktné zatep�ovacie systémy, ktoré na stavebný trh dodávajú viaceré firmy, ktoré by mali ma� o nich doklady preukazujúce zhodu vlastností s po�iadavkami, ktoré sú vymedzené právnymi a technickými predpismi. Podstatou je, aby sa pri zateplení uplatnili systémy, pre ktoré boli vydané doklady preukazovania zhody. �alšou dôle�itou stránkou je zoh�adnenie vlastností stavebných konštrukcií bytového domu v spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia. Táto projektová dokumentácia poslú�i ako podklad aj po ukon�ení �ivotnosti zateplenia (predpokladaná �ivotnos� je 30 rokov).
3) Ko�ko financií je potrebné investova� do technického (papierového) projektu zatep�ovania?
Papierový projekt je v zmysle všetkých právnych predpisov spodrob�ujúcich stavebný zákon projektová dokumentácia. Ko�ko financií je potrebné investova� je zlo�itou otázkou. Tejto otázke by malo predchádza�, �o má projektová dokumentácia obsahova� a v akej kvalite by mala by� spracovaná. Rozhodne platí, �e najlacnejšie nemusí by� najlepšie. Iste�e mô�e plati� aj opak. Ak však je sú�as�ou prehliadka budovy, spracovanie odborného posudku, návrh zatep�ovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie na základe tepelnotechnického posudku s preukázaním hygienického a energetického kritéria, prípadne statický posudok, projekt po�iarnej bezpe�nosti, projekt organizácie výstavby, rozpo�et a samozrejme súbor výkresovej dokumentácie vrátane detailov a návrh vytvárania výstu�nej vrstvy vrátane farebného, resp. architektonického riešenia je potrebné hovori� rádovo o sume 4-7 000 EUR. Je potrebné zdôrazni�, �e projektant preberá zodpovednos� za daný návrh a zabezpe�enie funk�ných vlastností zateplených stavebných konštrukcií po�as celej �ivotnosti zateplenia budovy.
4) Akú �ivotnos� má zateplenie?
Ako bolo uvedené, zateplenie by pod�a našich predpisov malo ma� �ivotnos� 30 rokov. Pod�a ETAG 004 – metodického predpisu na europské technické osved�enie kontaktné zatep�ovacie systémy v Europskej únii majú preukáza� �ivotnos� minimálne 25 rokov.
5) Vy�adujú kontaktné zatep�ovacie systémy špeciálnu starostlivos�?
Kontaktné zatep�ovacie systémy majú ako povrchovú úpravu omietky. Vz�ahujú sa teda na ne podmienky údr�by rovnaké ako pre akéko�vek iné povrchové úpravy. Samozrejme, �e je potrebné ošetri� prípadne vzniknuté trhliny a po 15-ich rokoch je mo�né predpoklada� potrebu vä�šej opravy vrátane obnovy farebného vzh�adu.
6) Existuje pre paneláky aj iný ekonomický spôsob úspory energie ne� je zatep�ovanie?
Zní�enie spotreby tepla na vykurovanie je iba jedným z priaznivých ú�inkov zateplenia. Iste�e, najvä�šia úspora je nekúri�. Ka�dé zní�enie teploty vnútorného vzduchu pri zachovaní pôvodného stavu prináša so sebou zvýraznenie vplyvu tepelných mostov a vznik hygienických nedostatkov – plesní. Samotný zásah do vykurovacieho systému nie je riešením problémov stavebných konštrukcií panelových, ale aj tehlových domov. Riešením nie je ani zabudovanie kvalitných otvorových výplní. Najvhodnejšia je komplexná obnova bytových domov.
7) Ovplyv�uje farba efektívnos� zateplenia? Vraj sú vhodnejšie svetlé odtiene, pre�o je to tak?
Po�iadavka na farbu vonkajšej povrchovej úpravy súvisí s tepelnou prijímavos�ou (akumuláciou) tepla a d�kovými zmenami vplyvom rozdielu teplôt. Zvýšenie teploty vrstvy spôsobuje vä�šie d�kové zmeny. Pohltivos� tepla ovplyv�uje farba povrchu. Tmavšie odtiene spôsobujú vä�šie zohriatie povrchu.
8) Budovu mo�no zatepli� zvonka aj znútra, kedy je ktorý spôsob vhodnejší?
V našich klimatických podmienkach je jednozna�ne vhodné iba zatep�ovanie zvonka. Zateplením zvonka sa prekryjú všetky tepelné mosty a zní�i sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií. Nosná konštrukcia sa dostáva celoro�ne do pôsobenia kladných teplôt. Pri zateplení zvnútra sú iným re�imom namáhané stavebné konštrukcie v oblasti stykov obvodového pláš�a a vnútorných konštrukcií (stropy, steny) a iným ostatná �as� obvodového pláš�a. Na vonkajšom povrchu to mô�e spôsobi� vznik �alších trhlín. Oby�ajne dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhraní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu. Oby�ajne v okrajových �astiach (v kútoch), najmä posledného podla�ia, vznikajú plesne.
9) Aké sú naj�astejšie chyby pri zatep�ovaní?
Je ich mnoho, ale vyplývajú hlavne z nedostato�nej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácie alebo jej úplnej absencie), nekvalitnej práce zhotovite�a a zo snahy zlac�ova� realizáciu �i u� vplyvom kombinácie vrstiev vytváraním z materiálov iného systému, alebo vynechaním, napr. rôznych profilov a tmelov.
10) Ako sa im vyhnú�?
Asi jediným spôsobom: rešpektovaním odborníkov aj ke� nie sú lacní, ale vykonajú zodpovednú prácu; týka sa to projektantov, zhotovite�ov, ale aj technického dozoru.
11) Sú�asné novostavby bytových domov sa stavajú u� so zateplením, alebo to nie je pravidlom?
Na trhu je dostatok stavebných výrobkov, ktoré umo��ujú dosiahnutie po�adovaných parametrov aj bez dodato�ného zateplenia. Technológia dodato�ného zateplenia (ako to vyplýva aj z terminológie) je ur�ená najmä na zabezpe�enie po�adovaných parametrov tepelnej ochrany existujúceho, v minulosti postaveného fondu. Pri realizácii nosnej �asti obvodového pláš�a novej budovy ako monolitickej �elezobetónovej konštrukcie je dodato�né zateplenie nevyhnutnos�ou. Tu je však vhodné uplatni�, v závislosti na ú�ele stavby, odvetrané zatep�ovacie systémy.
12) Bolo dodato�né zatep�ovanie panelákov potrebné aj v iných štátoch alebo je to špecifikum Slovenska?
S dodato�ným zatep�ovaním sa v tzv. západnej (resp. vyspelej) Európe za�alo u� v 60-tych rokoch. Zatep�ovanie teda v sú�asnosti v týchto krajinách u� nie je takou ve�kou témou, lebo tieto práce majú na vä�šej �asti fondu budov za sebou.
Bytové domy v Slovenskej republike sú postavené v 23. krajských materiálových variantách. Systémové poruchy týchto panelových domov vyjadrujú poruchy, ktoré nemohol ovplyvni� u�ivate� svojím konaním,ale na druhej strane pokial by sa tieto poruchy neodstranili v�as, mohli by vies� a� k haváriám. Ich odstránenie jednozna�ne predchádza postupu obnovy bytového domu. Postupne bolo vytypovaných 12 systémových porúch, ktoré súvisia s konkrétnymi stavebnými sústavami a sú obsiahnuté v prílohe zákona �.443/2010 Z. z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaníi spolu s návrhom riešenia ích odstránenia.
14) Kde sa správca mô�e informova�, ak chce da� skontrolova� stav domu?
Pod�a podmienok stanovených v zákone �. 443/2010 Z.z. odborný posudok, ktorým sa potvrdzuje alebo nepotvrdzuje výskyt systémovej poruchy, spracováva autorizovaný in�inier zapísaný v zozname Slovenskej komory stavebných in�inierov alebo organizácia, ktorá takéto osoby zamestnáva.
Všetky tieto dôvody sú uvedené v u� spomínanom zákone �. 443/2010 Z.z. Jednozna�ne však vtedy, ak sa na ich dome systémová porucha nevyskytuje, alebo s odstra�ovaním systémovej poruchy za�ali skôr, ako bola prijatá ich �iados� na poskytnutie dotácie.
17) Mô�u opravy systémových porúch realizova� be�né stavebné firmy, alebo sú potrebné špecializované?
�a�ko rozlíši�, �o je to be�ná alebo špecializovaná firma. Rozhodne by sa mala preukáza� referenciami. Ak je sú�as�ou odstra�ovanie systémovej poruchy zateplením, je nevyhnutné vyu�i� slu�by firmy, ktorá je nosite�om licencie na práce zatep�ovania. Licencie vydáva Technický a skúšobný ústav, n. o. v Bratislave.
18) Existuje termín, do ktorého najneskôr je mo�né �iada� o štátnu dotáciu na odstránenie systémovej poruchy?
Pod�a platného zákona �. 443/2010 Z.z. pre všetky formy �iadostí o dotácie stanovený termín do konca februára be�ného roka. �iadosti príslušné krajské úrady za�ínajú prebera� po ujasnení výšky dotácie, �i�e obvykle po 1. januári be�ného roka.
19) Je mo�né pri odstránení systémových porúch uplatni� ako riešenie zatep�ovanie budovy.
V prílohe spomínaného zákona �. 443/2010 Z.z. je popísaných 12 systémových porúch i s návrhom vhodného riešenia odstránenia tejto poruchy. U 9 systémových porúch je ako sú�as� vhodného riešenia odstránenia poruchy navrhnuté zatep�ovanie.
20) Aké �alšie známe formy finan�nej podpory obnovy bytovej budovy, konkrétne zatep�ovania sú dostupné ?
Je ích nieko�ko a je potrebné pozna� nielen formu a výšku podpory, ale aj ích výhodnos� a podmienky poskytovania. ŠFRB poskytuje výhodný stavebný úver na 20 rokov na ú�el podpory obnovy bytovej budovy a� do výšky 8000 Sk / m2 podlahovej plochy, tohto roku s 1% úrokovou sadzbou. Úver sa poskytuje len raz, preto je ho predovšetkým vhodné vyu�i� na komplexnú obnovu bytovej budovy.
Ú�elové úvery na obnovu ( rekonštrukciu ) bytovej budovy poskytujú stavebné sporite�ne , ale aj �a�šie bankové subjekty. Vyu�i� ponuku stavebných sporitelní je výhodné najmä vtedy, ak sme za�ali šetri� skôr.Treba však preukáza� našetrených 10 % celkových prostriedkov, pri medziúvere u 1.SS sta�í v sú�asnosti 5 %. V ponuke komer�ných bánk je mo�nos� rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ru�enia.
Obnovu bytovej budovy je mo�né rieši� aj cez hypotekárne úvery. Tieto úvery sa poskytujú v rozpätí 100 tisíc – 500 tisíc Sk s výhodnou lehotou splatnosti 10 – 20 rokov. Horná hranica úveru je obmedzená hodnotou zalo�enej nehnute�nosti, najviac však do výšky 70 % ceny nehnute�nosti.
21) �o rieši Usmernenie MVRR SR z 24. 8. 2007 k problematike spôsobu povo�ovania zmien dokon�ovaných stavieb - stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodato�ným zatep�ovaním ?
Zmeny oproti poslednému Usmerneniu MVRR SR z 9. 2. 2005 k tejto problematike sú vyvolané novými právnymi predpismi na energetickú hospodárnos�. Oproti pôvodnému zneniu z ktorého sa vychádza boli zmenené tieto �asti textu usmernenia „Projekt pre realizáciu by mal obsahova� aj riešenie všetkých zásadných detailov (napr. detaily obvodového pláš�a, detaily okien a ich osadenia, detaily strechy, detaily balkónov, lod�ií a terás, detaily súvisiace s navrhovaním výstu�nej mrie�ky v zatep�ovacích systémoch vyplývajúce zo zásad riešenia protipo�iarnej bezpe�nosti, odsúhlasených Prezídiom hasi�ského a záchranného zboru), ktoré pri ich nesprávnom zhotovení mô�u negatívne ovplyvni� výsledný efekt zatep�ovania budov (napr. tepelnými mostami, zatekaním a pod.), �o mô�e stavebný úrad pod�a okolností konkrétneho prípadu zabezpe�i� aj v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 ods. 3 písm. a) stavebného zákona).
Pod�a § 4 ods. 1 zák. �. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budovy na ktoré sa vz�ahujú ustanovenia tohto zákona musia sp��a� minimálne po�iadavky na energetickú hospodárnos� nových budov ur�ené technickými normami (predovšetkým STN 73 0540, pri významne obnovovaných budovách treba splni� aspo� kritéria minimálnych po�iadaviek stanovené STN 73 0540 : 2002).Pri významnej obnove budovy, ktorej sú�as�ou je pod�a zákona �. 555/2005 Z.z. aj tepelná ochrana zateplením jej obvodového pláš�a treba dosiahnutie potrebných tepelnotechnických kritérií zabezpe�i� (preukáza�) postupom stanoveným v § 4 ods. 3 tohto zákona, pri akceptovaní vyhlášky MVRR SR �. 311/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon �. 555/2005 Z.z.
Na stavebné úpravy súvisiace so zatep�ovaním budov alebo ich �astí, ktoré sp��ajú kumulatívne všetky 4 kritériá pod�a § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona
a) vprípade jednoduchých stavieb (§ 139b ods.1 a 2 stavebného zákona) posta�í ohlásenie; vpredmetnej veci je v�dy v právomoci stavebného úradu, aj v takomto prípade vzh�adom na konkrétne okolnosti a skuto�nosti, ur�i� ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie.
b) pri ostatných stavbách (napr. bytové budovy, nebytové budovy) posúdenie toho, �i je potrebné stavebné konanie je vecou správnej úvahy stavebného úradu. Spravidla ur�í ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie s doplnením dokumentácie pod�a § 7 vyhlášky �. 453/2000 Z.z., vodôvodnených prípadoch aj s projektovým hodnotením energetickej hospodárnosti budov pod�a vyhlášky MVRR SR �. 311/2009 Z.z., resp. tieto podliehajú stavebnému konaniu na základe �iadosti o stavebné povolenie"
22) Ako postupova� najefektívnejšie pri financovaní obnovy (zatep�ovania) bytového domu?
Je mo�né odporú�a� nasledovnú postupnos� krokov :
1/ zisti� �i na danej budove je mo�né uplatni� systémové poruchy, na ktoré sa poskytuje dotácia štátu. Ak áno, sú�as�ou navrhovaného riešenia u 9 z 12 systémových porúch je zatep�ovanie budov. Upres�uje to zákon �. 443/2010 Z. z.
2/ vyu�i� program obnovy bytovej budovy u ŠFRB, najmä ak chceme obnovu budovy rieši� komplexne. ŠFRB po�aduje na zatep�ovací systém doklad preukazovania zhody, zatep�ovanie musí robi� firma s udelenou licenciou a sú�as�ou obnovy sú nevyhnutné stavebné úpravy oprav vystupujúcich �asti stavby. Po realizácii zatep�ovania sa musí hydraulicky vyregulova� ústredné vykurovanie. ŠFRB poskytuje najvyšší úver s najni�šou úrokovou sadzbou na najdlhší �as, ale ten sa mô�e skráti� formou ru�enia. Podporu je mo�né poskytnú� len raz,
3/ vyu�i� ponuku stavebných sporite�ní pre obnovu a rekonštrukciu bytov, najmä ak sme za�ali šetri� skôr. Treba však preukáza� našetrených 10 % celkove po�adovaných prostriedkov, po�íta� s medziúverom (sta�í aj 5% našetrených prostriedkov) a neskôr s úverom. Je potrebné v�dy si preveri� aktuálny stav podmienok sporitelní.
4/ posúdi� ponuky 10 komer�ných bank a ich ú�elové ponuky na obnovu a rekonštrukciu budovy. V ponuke je mo�nos� rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ru�enia. V ponuke je i kombinácia foriem podpory a tieto ponuky sú výhodné pri dop��aní riešenia obnovy, kedy sa nedá u� vyu�i� ŠFRB.
23) Oknami uniká najviac tepla, nie je preto výhodné radšej vymeni� okná ako zatepli� steny?
Oknami uniká naozaj najviac tepla, preto okná sú zdrojom najvä�ších úspor. Samozrejme zále�í aj na ich ploche a tým podiele na celkových tepelných stratách. Staré drevené zdvojené okná majú vysoký sú�inite� prechodu tepla, majú vysokú infiltráciu, majú nevhodné a �asto i nefunk�né kovanie. Sú vä�šinou po reálnej �ivotnosti a ur�ite po tzv. �ivotnosti morálnej. Okná, aspo� všade tam, kde nie je nútené vetranie, zabezpe�ujú aj výmenu vzduchu v miestnosti. Ovplyv�uje sa tým relatívna vlhkos� vzduchu v miestnosti. Krátkym, ale intenzívnym vetraním sa vymení vlhký vnútorný vzduch za vzduchu vonkajší s nízkym obsahom vlhkosti. Výmena okien by sa mala uskuto�ni� pred zateplením obvodového pláš�a, �ím sa zvýši teplota na vnútornom povrchu obvodového pláš�a. Výmenou okien za nové, tesnejšie sa mení vlhkostný re�im v miestnostiach. Pri zní�enej výmene vzduchu narastá relatívna vlhkos� vzduchu, �ím mô�e pri nezmenených tepelnoizola�ných vlastnostiach obvodového pláš�a skôr dochádza� k rastu plesni. Zvýšením vnútornej povrchovej teploty obvodového pláš�a vplyvom zateplenia na vonkajšom povrchu, vrátane ostenia, nadpra�ia, parapetu, sa toto nebezpe�ie odstráni.
24) Je pravda, �e zateplením, najmä pri tepelnej izolácii na báze penového polystyrénu (EPS), sa konštrukcia príliš uzavrie a „nedýcha"?
Vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov charakterizuje faktor difúzneho odporu a stavebných konštrukcii difúzny odpor. �ím je hodnota faktora difúzneho odporu ni�šia, tým materiál lepšie prepúš�a vodnú paru. Difúzny odpor závisí aj na hrúbke materiálu. Vhodnos� pou�itia jednotlivých tepelnoizola�ných materiálov (tepelná izolácia na báze minerálnej vlny alebo penového polystyrénu) závisí na vlastnostiach pôvodných konštrukcii a na obsahu vlhkosti a teplote vzduchu v miestnostiach budovy. Rozhodujúcou podmienkou pre výber tepelnoizola�ného materiálu, ale aj zatep�ovacieho systému je ú�el budovy. V budovách na bývanie, administratívnych budovách apod. nepôsobia významné zdroje vlhkosti a preto je mo�né na zateplenie uplatni� kontaktné zatep�ovacie systémy s tepelnou izoláciou �i z penového polystyrénu alebo minerálnej vlny. Budovy, ako napr. plavárne s vnútorným re�imom u�ívania namáhaným vysokou vlhkos�ou, je potrebné zatepli� odvetraným zatep�ovacím systémom s tepelnoizola�nou vrstvou na báze minerálnej vlny. Vhodnos� uplatnenia navrhovaného systému je v�dy potrebné preukáza� výpo�tom.
25) Ako sa správa�, aby sa predpokladané úspory dosiahli ?
Ak sa aj uskuto�nia všetky opatrenia, ktoré prinášajú úspory energie a tieto práce budú vykonané v potrebnej kvalite vytvoril sa len predpoklad pre dosiahnutie úspor energie. Skuto�né úspory energie ovplyvní vlastník svojím správaním. Správne zateplená budova i pri 21-22 stup�ov tepla vytvára potrebnú vnútornú pohodu a preto túto teplotu je potrebné pravidelne regulova� cez termostatické ventily. Treba si vytvori� vlastný re�im nastavenia teplôt v jednotlivých miestnostiach. Ve�kú pozornos� je potrebné venova� vetraniu. Má by� intenzívne a pomerne krátke. Podobne sa je potrebné správa� i pri spotrebe teplej vody a elektriny. Kone�né úspory energie v byte a v bytovom dome ovplyv�uje jeho vlastník svojím správaním zameraným na šetrenie energii v byte a v budove
26) Kedy mô�e výrobca zatep�ovacieho (tepelnoizola�ného) systému uplat�ova� na svoj výrobok zna�ku CE ?
Na hodnotenie zhody skladaného výrobku „Tepelnoizola�ný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien" (skupina výrobkov �. 2101 pod�a prílohy �. 1 Vyhlášky MVRR SR �. 558/2009 Z. z.) nie je spracovaná európska harmonizovaná norma a preto sa na výrobok musí vypracova� európske technické osved�enie (ETA) a to pod�a pokynu ETAG 004, ktorý schválila EOTA (Európska organizácia pre technické osved�ovanie). Osved�ovacie miesto (v SR TSÚS n. o.) po uzavretí zmluvy s výrobcom spracuje návrh ETA a hodnotiacu správu (Evoluation Report). Návrh ETA a hodnotiacu správu, ktorá predovšetkým obsahuje výsledky skúšok odošle na pripomienkovanie hovorcom všetkých �lenských státov EÚ a a� po získaní všeobecného súhlasu vydá osved�ovacie miesto ETA jeho výrobcovi. ETA je však len technická špecifikácia. Vlastné preukazovanie zhody posúdi výsledky získané v procese osved�ovania a tieto musia by� uznané notifikovanou osobou. ETA v spojení s postupmi preukazovania zhody umo��uje výrobcom umiestni� na výrobok CE ozna�enie.
27) Aký význam má pre vlastníka budovy výber zhotovite�a, ktorý má licenciu ?
Pri výbere zhotovite�a zatep�ovacích prác na stavbe, ktorý má na tieto práce licenciu od TSÚS n. o., si vlastník vyberá aj systém zatep�ovania. Kvalita prác zhotovite�a je kontrolovaná tre�ou nezávislou stranou, ktorá je akreditovaným inšpek�ným orgánom pre overovanie kvality stavebných prác a realizuje sa systém zatep�ovania na ktorý je doklad preukazovania zhody pod�a zákona �. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Kvalifikácia zhotovite�a akreditovaným inšpek�ným orgánom je po�adovaná normou STN 73 2901 a tá je záväzná cez § 43g ods. 2 Stavebného zákona.
28) Do akých výšok stavby a za akých podmienok je v zatep�ovacom systéme mo�no uplatni� EPS (penový polystyrén) ?
V zmysle �lánku 117a zmeny 8 STN 73 0802 je zrejmé, �e pri stavbách s po�iarnou výškou do 22,5 m je mo�né pou�i� v kontaktných zateplovacích systémoch do výškovej polohy po�iarneho úseku najviac 22,5 m tepelnú izoláciu s triedou reakcie na ohe� E (pod�a STN EN 13 501-1) alebo tepelnú izoláciu hor�avosti A alebo B (pod�a STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí ma� triedu reakcie na ohe� najviac B-s1, d0. Pri po�iarnej výške nad 22,5 m musí sa od tejto výšky pou�i� tepelná izolácia s triedou reakcie na ohe� najviac A2-s1, d0, (pod�a STN EN 13 501-1) alebo tepelná izolácia hor�avosti A alebo B (pod�a STN 73 0861 alebo STN 73 0862) a kontaktný zateplovací systém musí ma� triedu reakcie na ohe� najviac A2-s1, d0. Prvú podmienku spl�a EPS uvádzaný v dokladoch preukazovania zhody pre tepelnoizola�né kontaktné systémy a je mo�né pou�i� ho do po�iarnej výšky 22,5 m, prípadne pri vyšších budovách ho kombinova� a uplat�ova� len do výšky 22,5m
29) Pod�a �oho sa navrhuje hrúbka tepelnej izolácie v zatep�ovacom systéme ?
Hrúbka tepelnej izolácie v kontaktnom zatep�ovacom systéme (KZS) aplikovanom na obvodovom plášti sa navrhuje postupmi, ktoré vyplývajú z STN EN ISO 6946 a STN EN ISO 13790, pri�om je potrebné preukáza� splnenie štyroch kritérií reprezentujúcich po�iadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov pod�a STN 73 0540-2: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. �as� 2 : Funk�né vlastnosti.
Znamená to, �e neposta�uje navrhnú� hrúbku tepelnej izolácie pre výsek obvodového pláš�a na neprekro�enie maximálnej normou stanovenej hodnoty sú�inite�a prechodu tepla UN (W/(m2.K), ale je nutné navrhnú� potrebnú hrúbku s oh�adom na splnenie hygienického kritéria, t.j. zabezpe�enia vnútornej povrchovej teploty vyššej ako je kritická teplota rizika rastu plesní v miestach tepelných mostov pri uva�ovaní teplotných a vlhkostných podmienok pôsobenia pod�a lokality osadenia budovy a ú�elu u�ívania miestnosti. Takto navrhnutou hrúbkou tepelnej izolácie by sa malo preukáza� splnenie energetického kritéria (pri uva�ovaní po�tu dennostup�ov 3422 K.de�) ur�eného v závislosti na faktore tvaru budovy. Navrhnutou hrúbkou tepelnej izolácie v sú�innosti s ostatnými úpravami by sa malo preukáza� splnenie potreby tepla na vykurovanie sp��ajúce predpoklad dosiahnutia aspo� triedy energetickej hospodárnosti B pod�a vyhlášky MVRR SR �. 311/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon �. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.
30) Je potrebné po zateplení budovy predlo�i� energetický certifikát ?
Zateplenie obvodového a strešného pláš�a sú dôle�itou sú�as�ou významnej obnovy s výrazným podielom na zní�ení potreby tepla na vykurovanie. Uvedená zmena kvality tepelnej ochrany sa vo vä�šine prípadov uskuto��uje v rámci riadneho stavebného konania na základe stavebného povolenia. Znamená to, �e ako sú�as� projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu by malo by� spracované projektové energetické hodnotenie tepelnej ochrany (aj zateplením) pod�a vyhlášky MVRR SR �. 311/2009 Z.z. a ku kolaudácii by mal by� spracovaný energetický certifikát budovy na základe výpo�tu energetickej hospodárnosti budovy a zatriedenia budovy do energetickej triedy.
31) Pre�o obnova budov pod�a smernice 2002/91/ES a zákona �. 555/ 2005 Z. z. je „významná" ?
Pod�a preambule smernice 2002/91/ES obnova existujúcich budov vä�šieho rozsahu by sa mala pova�ova� za príle�itos� prija� hospodárne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Zlepšenie celkovej energetickej hospodárnosti však nemusí nevyhnutne znamena� celkovú obnovu budovy, ale mala by sa obmedzi� na tie �asti, ktoré sú najdôle�itejšie z h�adiska energetickej hospodárnosti budovy a je finan�ne výhodná. Dodato�né náklady pri takejto obnove by sa mali vráti� pomocou dosiahnutých úspor energie po�as �asového obdobia súvisiaceho s o�akávanou technickou �ivotnos�ou investície. Tento rozsah obnovy v smernici nazvaný ako „major renovation" bol prelo�ený ako významná obnova a definovaný v duchu smernice v § 2 ods. 7 Zákona �. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
Odpovede na otázky �. 1 – 19, 29, 30 zostavila prof. Ing. Zuzana Sternová PhD.,
odpovede na otázky �. 20 – 28, 31 zostavil Ing. Anton Novotný .
zdroj: http://www.zpzb.sk - Zdru�enie pre zatep�pvanie budov

References: § 4
 § 4
 § 55
 § 7
 § 43
 § 2