Source: https://www.scribd.com/document/254917928/Fajas-de-Seg-Doc-Final
Timestamp: 2018-08-19 10:50:44+00:00

Document:
Fajas de Seg. Doc Final
Description: seguridad
Normativa para Fajas de Seguridad En
Ing. Jorge Dulón
Abril 2,006
Marco Regulatorio Actual.............................................................................3
Ley de Electricidad...................................................................................3
Ley de Electricidad – Art. 36, Uso de Bienes Públicos........................3
Ley de Electricidad – Art. 38, De las Servidumbres............................3
Ley de Electricidad – Art. 39, Clases de Servidumbres.......................3
Ley de Electricidad – Art. 40, Derechos Derivados de las
Servidumbres........................................................................................4
Ley de Electricidad – Art. 41, Derechos de Uso y Servidumbres en
Zonas Urbanas.....................................................................................4
Ley de Electricidad – Art. 42, Indemnización.......................................5
Ley de Electricidad – Art. 43, Pago Compensatorio.............................5
Ley de Electricidad – Art. 44, Trámite de Servidumbre........................5
Comentarios.........................................................................................6
Reglamento Para El Uso De Bienes De Dominio Publico y
Constitución De Servidumbres (RUBDPCS)........................................7
Comentarios.........................................................................................7
Otras Regulaciones Aplicables................................................................8
Resolución SSDE Nº 160/2001............................................................8
Regulaciones Relativas a Aspectos Urbanos.......................................9
Regulaciones Relativas a Aspectos Arqueológicos...........................10
Regulaciones Relativas a Aspectos Ambientales...............................11
Regulaciones Relativas a Zonas Protegidas y Parques Nacionales. 12
Regulaciones Relativas a Territorios Comunitarios de Origen...........16
Regulaciones Relativas a Concesiones Mineras...............................17
Regulaciones Relativas a Concesiones Forestales...........................18
Regulaciones Relativas a Concesiones Hidrocarburiferas................19
Regulaciones Relativas a Aspectos Aeronáuticos.............................20
Factores Incidentes....................................................................................21
Climatología...........................................................................................21
Temperaturas Ambientales.................................................................21
Temperaturas Mínimas Extremas y Días con Helada........................23
Temperaturas Máximas Extremas......................................................24
Precipitación Pluvial............................................................................25
Actividad Eólica..................................................................................27
Geomorfología del Terreno.....................................................................29
Altitudes (Elevaciones) del Terreno....................................................32
Impactos Ambientales Previstos............................................................35
Medidas de Mitigación........................................................................37
Consideraciones sobre Efectos del Electro Magnetismo......................38
Campos Electromagnéticos y Salud Pública......................................38
Evaluación de la IARC........................................................................39
Los Campos ELF causan el Cáncer?.................................................39
Algunas respuestas nacionales..........................................................41
Respuesta de la OMS........................................................................42
Consideraciones Técnicas Sobre las Fajas de Seguridad........................44
Situación Actual Líneas de 69 kV.......................................................45
Situación Actual Líneas de 115 kV.....................................................46
Situación Actual Líneas de 230 kV.....................................................47
Consideraciones Preliminares...............................................................49
Distancias De Seguridad........................................................................50
Distancia Vertical Mínima De Los Conductores al Terreno....................50
Distancias de Seguridad a Tierra...........................................................51
Distancias de Seguridad entre Conductores.........................................52
Distancias de Seguridad entre Conductores y Edificaciones................52
Distancias de Seguridad entre Conductores a Puentes........................53
Corrección por Altitud.............................................................................53
Ancho de las Fajas de Seguridad..........................................................55
Señalización de Seguridad....................................................................58
Normativa Propuesta.................................................................................60
Distancias de Seguridad entre Conductores.........................................60
Distancia de Seguridad de líneas a Tierra.............................................61
Distancia de Seguridad de Conductores a Edificaciones......................61
Distancia de Seguridad de Conductores a Puentes..............................61
Corrección por Altitud.............................................................................62
Ancho de las Fajas de Seguridad..........................................................63
Señalización de Seguridad....................................................................65
Referencias de Normas Técnicas Extranjeras..........................................66
Normas REA.......................................................................................66
Normas NESC....................................................................................66
Normativa de la República del Perú...................................................66
Normativa de la República de Colombia............................................66
Normativa de la República Federativa de Brasil................................68
Normativa de la República de Argentina............................................68
Normativa del Reino de España.........................................................68
Distancias de seguridad.....................................................................68
Fajas de Seguridad.............................................................................70
Paralelismos.......................................................................................70
Paso por zonas...................................................................................73
Normativa de la Republica Francesa.................................................76
A continuación mencionamos los Artículos pertinentes de la Ley de
Electricidad Nº 1604, en lo referente al derecho de concesión o derecho
de vía por el cual se ejecutará el tendido de las líneas
Ley de Electricidad – Art. 36, Uso de Bienes Públicos
ARTÍCULO 36. (USO DE BIENES PÚBLICOS). El Titular tiene el derecho
de uso, a título gratuito, de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de
dominio público que se requiera exclusivamente para el objeto de la
Concesión o Licencia.
Ley de Electricidad – Art. 38, De las Servidumbres
ARTÍCULO 38. (DE LAS SERVIDUMBRES). A solicitud del Titular, la
Superintendencia de Electricidad podrá imponer Servidumbres para el
ejercicio de la Industria Eléctrica, sobre bienes de propiedad privada o
que sean del dominio patrimonial de cualquier entidad pública o
autónoma. El ejercicio de las Servidumbres se realizará causando el
menor perjuicio a quienes les sean impuestas.
Ley de Electricidad – Art. 39, Clases de Servidumbres
ARTÍCULO 39. (CLASES DE SERVIDUMBRES). Las Servidumbres para
a) De acueducto, embalse y obras hidráulicas para las centrales
hidroeléctricas;
b) De ducto, acueducto de refrigeración e instalaciones para las centrales
termoeléctricas y geotérmicas;
c) De línea eléctrica, para líneas de Transmisión, Distribución o
comunicación, sean éstas aéreas o subterráneas;
e) De paso, para la construcción y uso de senderos, trochas, caminos o
ferrovías;
f) De paso, para la custodia, conservación y reparación de obras e
g) De ocupación temporal, destinada al almacenamiento de bienes
ejecutar obras; y,
h) De transporte de electricidad, sobre instalaciones de transmisión
pertenecientes a entidades distintas de un Transmisor.
ARTÍCULO 40. (DERECHOS DERIVADOS DE LAS SERVIDUMBRES).
Dependiendo de la clase de Servidumbre, su imposición otorga al Titular
el derecho a utilizar los terrenos que sean necesarios para las obras,
embalses, vertederos, sedimentadores, estanques de acumulación de
aguas, cámaras de presión, cañerías, tuberías, centrales hidroeléctricas,
geotérmicas y termoeléctricas con sus dependencias, caminos de acceso
y, en general, todas las obras requeridas para las instalaciones
hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas y eólicas, el derecho de
descarga de aguas y el uso de materiales del área aledaña.
La Servidumbre de línea eléctrica y subestación confiere al Titular el
derecho de tender conductores por medio de postes, torres o conductos
subterráneos e instalar subestaciones aéreas o subterráneas, de
maniobra o de transformación, relacionadas con la respectiva línea
eléctrica. Esta Servidumbre no impide que el propietario del predio
sirviente pueda cercarlo y edificar o plantar árboles, siempre que respete
las alturas mínimas y áreas de seguridad establecidas por normas de la
Las Servidumbres serán impuestas por la Superintendencia de
Electricidad, tomando en cuenta los derechos de los propietarios de los
predios sirvientes.
Las Servidumbres también podrán establecerse por libre acuerdo entre
Ley de Electricidad – Art. 41, Derechos de Uso y Servidumbres
ARTÍCULO 41. (DERECHOS DE USO Y SERVIDUMBRES EN ZONAS
el monto indemnizatorio será fijado por la Superintendencia de Electricidad. subestaciones aéreas o subterráneas. En las áreas urbanas. Ley de Electricidad – Art. (INDEMNIZACIÓN). En caso de no llegar a un acuerdo. (PAGO COMPENSATORIO). 44. procederá el pago de indemnización. El propietario del predio sirviente tendrá derecho a recibir pago compensatorio cuando. construcciones. Ley de Electricidad – Art. 42.006 URBANAS). o se le prive del derecho de propiedad de todo o parte del bien. de conformidad con las disposiciones legales vigentes. el monto indemnizatorio se establecerá en negociación directa entre el Titular y el propietario del bien. el simple paso de una línea eléctrica no da derecho al pago de indemnización. la imposición de Servidumbres respetará el patrimonio cultural de la nación y el reglamento de las respectivas jurisdicciones municipales en materia de urbanismo. En las zonas urbanas. Jorge Dulón Abril 2. y. para establecer la Servidumbre. Salvo lo dispuesto en el artículo 43° de la presente ley. Cuando la Servidumbre tenga que imponerse sobre bienes de propiedad privada. el Titular tendrá los siguientes derechos de uso a título gratuito: a) Instalar y tender líneas aéreas o subterráneas en bienes de dominio público y patrimonial de cualquier entidad pública o autónoma. b) Instalar en dichos bienes. 43. presentará la solicitud respectiva a la Superintendencia de Electricidad. Pago Compensatorio ARTÍCULO 43. En el caso de Servidumbre de línea eléctrica en el área rural. la cual dispondrá la notificación de los propietarios del predio sirviente. cuando la imposición de Servidumbres ocasione o pudiese ocasionar perjuicios al propietario del predio sirviente. de acuerdo a reglamento. (TRÁMITE DE SERVIDUMBRE).Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Indemnización ARTÍCULO 42. Trámite de Servidumbre ARTÍCULO 44. obras o instalaciones. El Titular que requiera la imposición de una o varias Servidumbres. se hubiesen causado daños o perjuicios por el derribo de árboles. Los procedimientos para la imposición Página 5 de 84 . c) Atravesar con las obras y líneas los bienes de dominio público o bienes afectados al servicio público. Ley de Electricidad – Art.
Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. el proceso de liberación de servidumbres tiene dos fases diferentes:  Compensación por la imposibilidad de utilizar las superficies afectadas. la imposibilidad de usar esta franja es efectiva. además de cercar el terreno. pero de ninguna manera la construcción de viviendas. en una franja que corresponde al Derecho de Concesión (o Vía) sobre la cual se desarrolla la trocha de la línea. sin embargo es importante resaltar lo que indica el articulo 40 de la Ley que permite que el propietario del predio sirviente pueda edificar o plantar árboles. En la normativa legal boliviana. En el caso de caminos o ductos. puesto que resultaría prácticamente incontrolable el tema de las distancias de seguridad. mas aún si estos predios están cercados. sin embargo y con excepción de la HAM de Potosí (Ord. se refiere también a respetar el reglamento de las respectivas jurisdicciones municipales en materia de urbanismo. respecto a este tema debemos plantear la posibilidad de cambio. La disposición mencionada permitiría inclusive que se establezcan urbanizaciones debajo de las líneas (respetando) las alturas mínimas. que por ello Página 6 de 84 . ya que el titular del camino o ducto requiere el paso libre y la no utilización por el dueño del terreno. impidiendo inclusive las labores de mantenimiento y creando un peligro permanente en casos de que existan problemas en las líneas y estas puedan caer. Por todo lo explicado anteriormente me permito sugerir que se estudie este punto que es muy importante y se llegue a una determinación más coherente.006 de Servidumbres y para el reconocimiento de indemnizaciones y pagos compensatorios serán establecidos por reglamento. Jorge Dulón Abril 2. no obstante que en el mismo articulo de la ley indica que se deben respetar las alturas mínimas establecidas por normas de la Superintendencia de Electricidad. Comentarios Como se puede ver no se tiene nada más que el marco legal para la imposición de servidumbres. el plantado de árboles y menos el cercarlo. El artículo 41 de la Ley. Municipal Nº 044/2003) las municipalidades no tienen reglamentos que contemplen la instalación de líneas de Transmisión. permitiendo el uso de la faja de seguridad solo para cultivos menores. cosa que resultaría muy difícil de controlar y generaría un conflicto permanente con los dueños y habitantes de los predios sirvientes.
la Superintendencia determinará el ancho de dicha faja de acuerdo con las características de la línea. Únicamente se permitirán construcciones y cultivos de especies menores respetando las alturas máximas que establezca la Superintendencia” Comentarios El artículo 32 establece que la Superintendencia determinará los parámetros para la Faja de Seguridad y es por esta razón que se realiza el presente estudio. Articulo 33 (Prohibiciones en la faja de seguridad) “Dentro de la faja de seguridad no se permitirán excavaciones utilizando explosivos. Página 7 de 84 . la topografía y la cobertura vegetal”. debido a que el titular de la línea solo requiere la superficie base para las torres y el eventual acceso a las mismas. con la restricción de no usarla para cultivos de altura ni construcciones civiles Compensación por las afectaciones a mejoras consistentes en construcciones. 43. construcciones. sembradíos. aunque ya no menciona el plantado de árboles.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. La compensación que generan estas mejoras debe sumarse a la anterior Reglamento Para El Uso De Bienes De Dominio Publico y Constitución De Servidumbres (RUBDPCS) Este reglamento de la Ley de Electricidad. en el capitulo VI (Características de uso de bienes de dominio público y de las servidumbres). alambrados. En el caso de tendidos eléctricos y de acuerdo al Art. Nuevamente en este reglamento de la Ley de electricidad se menciona el tema de la construcción de viviendas. mejoras o instalaciones. en su artículo 32 (Faja de Seguridad) dice lo siguiente: “Se establece una faja de seguridad a ambos lados de la línea eléctrica que será incluida en la Servidumbre.006  debe ser compensado. atajados. la compensación no procede por el simple paso de un tendido eléctrico. cultivos perennes o temporales. y otras como el derribo de árboles. Jorge Dulón Abril 2. y el propietario solo tiene una afectación parcial ya que se le permite usar la franja de seguridad. el tema del no uso de explosivo debajo o próximo a la línea es muy importante y se debería resaltar con mayor énfasis.
puesto que está calculada en las condiciones de máxima flecha.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. de las cuales nos permitimos realizar algunos comentarios:   Para vanos de 700 a 1000 m los valores deben incrementarse en 0. Página 8 de 84 .0 m Estos dos puntos no son aplicables cuando ya se ha determinado la distancia mínima de seguridad. Jorge Dulón Abril 2. en cuanto a las fajas de seguridad las distancias de referencia que se muestran en el cuadro son bastante mayores a las que estamos considerando en el estudio.006 Otras Regulaciones Aplicables Resolución SSDE Nº 160/2001 La resolución 160/2001 se refiere específicamente al tema de las Fajas de Seguridad y distancias mínimas de seguridad en forma escueta.5 m Para vanos mayores a 1000 m los valores deben incrementarse en 1. En este anexo existen al final unas notas en las que se realizan algunas puntualizaciones. tomando en cuenta las condiciones que se muestran en el cálculo de distancias mínimas de seguridad. podemos observar en lo que se refiere a distancias mínimas que estas se aproximan a las que se tomaron en cuenta en las diferentes tablas del presente estudio.
4to. Página 9 de 84 . donde se hace referencia al cumplimiento de la resolución Nº 160/2001 de la superintendencia de Electricidad.5 m a cada lado del eje. que atraviesan por la Jurisdicción de la Alcaldía de Potosí. ”Todas las construcciones y urbanizaciones futuras para su aprobación por la Honorable Alcaldía Municipal deberán observar las Fajas de Seguridad (distancias verticales y horizontales máximas establecidas en la Resolución de la Superintendencia de Electricidad Nº 160/2001” a) Horizontal. faja de seguridad 35 m. por constituir estos proyectos de utilidad pública. donde podrán realizarse plantaciones de especies de crecimiento bajo y cuyas alturas respeten permanentemente las distancias mínimas establecidas por la Superintendencia de Electricidad” Art. La indicada resolución del Municipio de Potosí en su Art. Estas superficies serán utilizadas con preferencia para la construcción de avenidas o áreas verdes. para tener la información de parte de los municipios de los nueve departamentos se han cursado cartas a los mismos. superficie que será considerada como parte del calculo de porcentaje de cesión en los futuros procesos de urbanización. Dice lo siguiente: “ En estricta aplicación de la Ley de Electricidad y resolución de la Superintendencia de Electricidad Nº 160/2001 de fecha 29 de Octubre de 2001. 3ro.006 Regulaciones Relativas a Aspectos Urbanos Estas regulaciones deberían estar controladas por los municipios que son los que determinan el uso de espacios urbanos. 5 m. el mismo que nos hizo llegar la resolución municipal. se dispone la obligatoriedad de respetar el derecho de vía (faja de seguridad de 35 m. 17. habiéndose recibido solo información del Municipio de Potosí. a lo largo de todo el recorrido de líneas eléctricas de Alta Tensión. mayor a los 5. b) Vertical. 17. que se hallan bajo protección del Estado y el Gobierno Municipal. Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. altura del conductor de la línea de Alta Tensión.5 m a cada lado del eje.
Tampoco existe una normativa regulatoria que establezca las condiciones a cumplir para el caso de obras que pudieran atravesar estas zonas Por ello. se establezcan las acciones a tomar para proteger potenciales yacimientos de restos arqueológicos Página 10 de 84 . y sobre esta base.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Regulaciones Relativas a Aspectos Arqueológicos La Dirección Nacional de Arqueología de Bolivia ha identificado aproximadamente 35. además de aproximadamente 6. no existe un mapa publicado que detalle con precisión las ubicaciones geográficas de sitios arqueológicos ni las rutas incaicas. Esta privilegiada situación convierte a Bolivia en un país de riqueza arqueológica incalculable Sin embargo.000 kilómetros de rutas incaicas. para asignar un arqueólogo que efectúe una prospección de la franja afectada por el derecho de vía.000 sitios arqueológicos en el país. la Dirección Nacional de Arqueología solicita que se le informe las coordenadas aproximadas de la traza referencial de la línea de transmisión a ser construida. Jorge Dulón Abril 2.
Sin embargo. y se obtenga la Licencia Ambiental correspondiente En un capítulo más adelante se elabora sobre los potenciales impactos ambientales y posibles medidas de mitigación aplicables al caso de construcción de líneas de transmisión de alta tensión Página 11 de 84 .006 Regulaciones Relativas a Aspectos Ambientales La Ley Nº 1333 del Medio Ambiente.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2. establecen la normativa legal aplicable. se elabore un EIA.992. y sus Reglamentos. la Ley Nº 1333 exige que se prepare la Ficha Ambiental. no existen normas específicas relacionadas a la construcción de líneas Como es natural. promulgada el 27 de Abril de 1.
Reserva de Vida Silvestre.006 Regulaciones Relativas Nacionales a Zonas Protegidas y Parques En Bolivia existen 22 Zonas Protegidas. Áreas Protegidas de carácter departamental. por lo que figurarán en la Carta Nacional.  ZONA DE USO MODERADO (NATURAL MANEJADO USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO): Tiene como objetivo mantener el Página 12 de 84 . las que presentan rasgos naturales de importancia nacional o internacional. Esta zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta. no se permitirá actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. Al efecto. garantizado su evolución natural y su estado prístino. sin permitirse modificación alguna al ambiente natural. Reserva Natural de Inmovilización Las APs a fines de su ordenamiento y manejo. Jorge Dulón Abril 2. En esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. podrán ser zonificadas de acuerdo a la siguiente clasificación:  ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION INTEGRAL): Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza. Santuario. Área Natural de Manejo Integrado. cuya ubicación geográfica se muestra en el mapa al final de este capítulo Las Zonas Protegidas se clasifican en:   Áreas Protegidas de carácter nacional. A efecto de los artículos 62º y 63º de la Ley N° 1333. las que presentan rasgos naturales de importancia departamental. Monumento Natural. se establecen las siguientes categorías de manejo:       Parque.
vida silvestre. Las obras permitidas podrán ser: hoteles. incluyendo la colecta científica. investigación científica y monitoreo. permiten la realización de actividades educativas o de recreación extensiva al aire libre.  ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES O (USO INTENSIVO EXTRACTIVO): Tiene como objetivo el desarrollo de programas y proyectos de manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la zona. Se caracteriza por una moderada intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.  ZONA DE RECUPERACION NATURAL (RESTAURACION): Tiene como objetivo detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar las especies exóticas introducidas al ecosistema. Esta zona se ha conformado en razón a que sus características son idóneas para la realización de actividades recreativas intensas. campamentos y obras conexas. Esta zona está conformada por aquellas áreas que conteniendo valores naturales como habitats.006 ambiente natural con un mínimo de impacto humano y ofrecer acceso y facilidades públicas para fines educativos.  ZONA DE USO INTENSIVO NO EXTRACTIVO: Tiene como objetivo facilitar la recreación y educación ambiental en armonía con el medio natural. a través de la estricta protección. Se podrán construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el paisaje. recreativos y científicos. la educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento de recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente y con ajustes a las reglamentaciones que dicte al efecto la autoridad pertinente. Deben contemplarse únicamente en el caso de áreas cuya categoría admita éste tipo de uso. paisajes y otros. Jorge Dulón Abril 2. Se permite el uso Página 13 de 84 . Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a la producción.  ZONA DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O CONSUNTIVO: Tiene como objetivo el aprovechamiento y manejo regulado de recursos. centros de visitantes. senderos. cabañas. Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su ambiente natural. el turismo. No se permite ninguna una actividad extractiva de producción. Se permitirá la investigación científica. por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales.
pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo controlado e investigación científica. y adicionalmente. riesgos o daños ambientales. arqueológico. Brinda opciones a la investigación científica y el monitoreo. no existiendo otra alternativa para su ubicación o reubicación. En un área pueden presentarse todas o alguna de las zonas indicadas según la categoría de manejo. Se excluyen las actividades consuntivas o extractivas. Esta zona está conformada por los sitios y sectores en los cuales se encuentran rasgos culturales o evidencias representativas de carácter histórico.) que no concuerdan con los objetivos del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública. Jorge Dulón Abril 2. de las Prefecturas Departamentales para el caso de las Áreas Protegidas Departamentales Página 14 de 84 . Teniendo en cuenta lo anteriormente citado. Esta zona está conformada por aquellas áreas periféricas a la zona intangible donde a través de la regulación de usos y actividades se logre atenuar posibles impactos negativos. debiendo cumplir la normatividad vigente sobre impactos ambientales. gasoductos.  ZONA DE AMORTIGUACION: Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente natural del AP. se permite bajo estricto control de forestería tradicional y la utilización de fauna silvestre no comercial.006 extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. asimismo.  ZONA DE USOS ESPECIALES: Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y administración del área.  ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL: Tiene como objetivo proteger a través de un uso racional y armónico los rasgos culturales del ambiente natural. educación ambiental e investigación. permitiéndose actividades controladas de recreación. y otro tipo de manifestación cultural o natural que merezca ser preservada. las autorizaciones para la construcción de Líneas de Alta Tensión deberán contar con la aprobación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). incluyéndose colectas científicas. servicios y obras públicas (tendido eléctrico. presas. oleoductos. carreteras principales. etc. establecidas en este Reglamento y el Plan de Manejo correspondiente.
Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 La legislación actual no considera compensaciones de ningún tipo para el caso de líneas de Alta Tensión que pudieran cruzar zonas de un Área Protegida Al momento no existe ninguna normativa especial que regule la liberación del derecho de concesión y fajas de seguridad en ocupaciones o Página 15 de 84 .
Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 asentamientos dentro de un Área Protegida. La sugerencia es aplicar lo aplicable a comunidades y/o propietarios y poseedores individuales Página 16 de 84 .
Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2.006 Regulaciones Relativas a Territorios Comunitarios de Origen El Instituto Nacional de Reforma Agraria se encuentra en el proceso de saneamiento de propiedad y catastro de las TCO´s Al momento no existe ninguna normativa especial que regule la liberación del derecho de concesión y fajas de seguridad en territorios pertenecientes a una TCO. La sugerencia es aplicar lo aplicable a comunidades y/o propietarios y poseedores individuales Página 17 de 84 .
y es posible obtener mapas actualizados de concesiones mineras No existen limitaciones a la construcción de líneas de transmisión de alta tensión. El SETMIN exige que se cumplan las regulaciones medioambientales y de protección y seguridad a las instalaciones existentes en las concesiones otorgadas Tampoco existen disposiciones que regulen la liberación de derechos de vía en concesiones mineras Página 18 de 84 . Jorge Dulón Abril 2. debido a que la concesión es aplicable a yacimientos bajo tierra. es la entidad a cargo de la dotación de concesiones mineras.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. y al mismo tiempo de mantener una base de datos actualizada sobre las concesiones mineras en Bolivia Cuenta con una amplia biblioteca de mapas. ahora integrante de SERGEOTECMIN.006 Regulaciones Relativas a Concesiones Mineras El Servicio Técnico de Minas (SETMIN).
Jorge Dulón Abril 2.006 Regulaciones Relativas a Concesiones Forestales Página 19 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
Jorge Dulón Abril 2. se tiene en cuenta la norma técnica de no efectuar cruces diagonales sino en ángulo recto al ducto Página 20 de 84 . Sin embargo.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Regulaciones Relativas a Concesiones Hidrocarburiferas No existen al momento regulaciones específicas sobre la construcción de Líneas de Alta Tensión en cuanto al cruce de ductos.
Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Regulaciones Relativas a Aspectos Aeronáuticos La Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 77 “Reglamento sobre Objetos que Afectan el Espacio Aéreo Navegable” establece las limitaciones para construcciones o estructuras que de ejecuten en la proximidad de aeropuertos Estas normas están basadas en la normativa OACI Anexo 14 “Diseño de Operaciones y Aeródromos”. Jorge Dulón Abril 2. capítulo 4 Página 21 de 84 .
3 27.1 9.9 5.5 25.9 25.8 16.6 21.8 15.1 21.7 25.1 19.7 20. como la normal registrada entre los años 1.4 13.0 11.3 13.5 12.1 21.3 13.4 10.8 20.5 9.6 27.7 11.7 22.3 18.3 15.6 26.6 16.3 15.5 26.9 5.6 13.1 18.7 10.2 9.0 14.2 12.2 16.2 26.1 12.8 24.2 15.980.9 23. es decir un período de veinte años Departamento Beni Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Sucre Tarija E n e ro F e b re ro M a rz o A b ri l M ayo J u n io J u lio A g o s to S e p t i e m b re O c t u b re N o v i e m b re D i c i e m b re T o ta l A n u a l Temperaturas Medias ºC .6 12.7 20.6 12.3 24.4 16.961 a 1.0 11.9 10.6 12.5 20.5 El grafico a continuación. la fuente de información climatológica es el SENAMHI o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.5 25.4 24.4 19.5 26. muestra las temperaturas registradas mes a mes durante dicho período en las ciudades Capitales de Departamento de Bolivia Página 22 de 84 .6 14.8 26.0 12.7 9.006 Factores Incidentes Climatología En Bolivia.9 12.0 8.9 20.0 26.1 10.6 25.8 10.6 20.5 14.4 26.8 24.1 5.0 9.4 14.1 10.2 10.5 23.0 23.4 10.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.3 26.3 27. La siguiente información ha sido obtenida de los Boletines Climatológicos periódicos que están disponibles para uso público Las estaciones en Bolivia son las siguientes (aproximadas):     Verano – Meses de Noviembre a Febrero Otoño – Meses de Marzo a Abril Invierno – Meses de Mayo a Agosto Primavera – Meses de Septiembre a Octubre Temperaturas Ambientales El cuadro a continuación muestra las temperaturas ambientales medias en Centígrados.6 15.1 16.0 27.3 6.Normal Años 1961 a 1990 Capital de 27.4 9.9 23.6 25.8 26.0 24.1 18.8 18.7 11.7 21.9 22.1 17.4 18. Jorge Dulón Abril 2.5 18.9 10.9 26.9 17.4 5.0 12.9 7.8 26.6 13.7 25.8 7.4 27.7 15.9 15.6 26.5 13.3 18.4 11.5 26.
Jorge Dulón Abril 2. prevalentes durante el período indicado Página 23 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Es siguiente gráfico muestra las temperaturas medias anuales en Centígrados.
Min Reg.2 5.0 12. Jorge Dulón Abril 2.2 NO-SUPERO -3.6 NO-SUPERO 20.0 0 CAMIRI 1971 8.1 13.9 16.3 0 SAN JOSE 1949 2.6 3.0 18.9 6 LA PAZ ZONA SUR 1962 1975 -0.3 0 TARIJA 1971 -2.6 0 S.5 4.6 0 RIBERALTA 1971 10.0 14.2 5.5 NO-SUPERO 0.7 30 1956 -11.4 -2.6 NO-SUPERO 18.4 NO-SUPERO 21.0 NO-SUPERO 16.8 12.7 0 COBIJA 1971 11.8 NO-SUPERO 10.6 0 RURRENABAQUE 1962 9.4 NO-SUPERO 21.6 0 SANTA ANA 1977 13.2 15.0 NO-SUPERO 14.0 13.4 NO-SUPERO 1.5 16.8 NO-SUPERO 20.0 NO-SUPERO 22.2 17.0 7.0 NO-SUPERO 21. Diagnostico 1946 -7.5 0 SANTACRUZ TROMP 1949 6.0 19.0 NO-SUPERO 21.8 NO-SUPERO 22.5 NO-SUPERO 17. Ext.0 NO-SUPERO 22. Nótese que el mes de Julio corresponde al invierno en Bolivia Página 24 de 84 .2 -2.0 NO-SUPERO 20.4 0 APOLO 1962 4.1 0 VILLAMONTES 1989 0.0 18.6 6 2003 -10.1 17.8 16.8 0 YACUIBA 1971 1. Media Días con heladas Min.6 14.8 NO-SUPERO 20.0 3 1981 -17.6 0 REYES 1999 12.8 0 El cuadro siguiente muestra las temperaturas mínimas extremas registradas para los meses Julio en los registros del SENAMHI.2 0 MAGDALENA 1990 13.5 0 CONCEPCION 1949 3.7 0 TRINIDAD 1995 10.8 16.9 0 0 COCHABAMBA 1950 -1.2 18.3 NO-SUPERO 22.1 NO-SUPERO 2.5 0 PUERTO SUAREZ 1949 4.2 0 SAN BORJA 1962 13.7 NO-SUPERO NO-SUPERO 6.7 0 SANTA CRUZ VIRU 1995 10.9 0 ROBORE 1949 2.0 11.0 NO-SUPERO 10.1 0 SUCRE 1950 0. Nótese que el mes de Abril corresponde al otoño en Bolivia BOLETIN CLIMATOLOGICO SENAMHI – ABRIL 2004 ESTACION METEOROLOGICA Año EL ALTO CHARAÑA ORURO POTOSI Min.0 4.0 -3.1 NO-SUPERO 20.0 NO-SUPERO 21.006 Temperaturas Mínimas Extremas y Días con Helada El cuadro siguiente muestra las temperaturas mínimas extremas registradas para los meses Abril en los registros del SENAMHI.8 NO-SUPERO 18.I.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. VELASCO 1949 1.8 -9.0 17.7 7.0 NO-SUPERO 20.
1 2002 NO-SUPERO LA PAZ 21. Nótese que el mes de Enero corresponde al verano en Bolivia BOLETIN CLIMATOLOGICO SENAMHI – ENERO 2004 ESTACION METEOROLOGICA Máx.2 0.6 9.3 4.4 25.6 1964 NO-SUPERO ORURO 23.5 1948 NO-SUPERO POTOSI 19.0 11.0 23.2 -1.2 3.3 11.8 0.6 10.0 18.6 2003 NO-SUPERO COCHABAMBA 29.6 -2.7 -6.3 18.2 17.5 6.2 -4.0 18.9 15.1 2.2 0.8 11.0 42.6 17.5 39.6 17.2 7.0 10.0 -1.8 0.8 26.0 10.3 13.0 1972 NO-SUPERO COBIJA 37.3 -7. Ext. Jorge Dulón Abril 2.3 3.4 20.2 16.0 8.5 16.8 2003 NO-SUPERO CAMIRI 37.2 0.5 3.0 1.3 -4.0 -20.9 -11.0 6.2 14.6 12.4 18.2 11.8 34.3 25.7 9.2 35.0 11.6 -0.2 -23.6 -5.5 -13.1 14.2 NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO NO-SUPERO Mínima Media -3.7 Días de Heladas 27 23 25 26 0 3 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Temperaturas Máximas Extremas El cuadro siguiente muestra las temperaturas máximas extremas registradas para los meses Enero en los registros del SENAMHI. Reg Máx.8 -4.0 12.6 1983 NO-SUPERO CHARAÑA 25.0 6.0 9.7 2.3 15.0 4.6 36.0 1998 NO-SUPERO YACUIBA 38.0 7.0 6.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.0 -2. Mínima Registrada Diagnóstico EL ALTO CHARAÑA ORURO POTOSI LA PAZ ZONA SUR COCHABAMBA SUCRE TARIJA CAMIRI VILLAMONTES YACUIBA REYES RURRENABAQUE APOLO COBIJA RIBERALTA SAN BORJA SAN JOAQUIN MAGDALENA SANTA ANA TRINIDAD CONCEPCION S.I.8 -5.6 2.006 BOLETIN CLIMATOLOGICO SENAMHI – JULIO 2004 ESTACION METEOROLOGICA Año Min.6 1998 SUPERO Página 25 de 84 .5 10.0 -7.4 -7. de VELAZCO SANTA CRUZ VIRUVIRU SANTACRUZ TROMPILLO SAN JOSE ROBORE PUERTO SUAREZ 1950 1957 1961 2003 1975 1975 1978 1981 1975 1975 2000 1975 1992 1975 1975 1989 1975 1975 1988 1989 1989 1975 1975 1947 1989 1981 1965 1989 1947 -15.0 4.0 0.0 1980 NO-SUPERO SUCRE 22.0 -5.6 1997 NO-SUPERO TARIJA 33. Ext.7 5.6 -7.1 17.9 15.2 8.0 -7.8 1.0 1. Año Diagnostico EL ALTO 16.6 -0.8 35.1 16.0 -10.0 -1.5 18.3 -3.5 10.
5 10.6 75.4 36. VELASCO 35.5 92.5 126.I.2 1.9 0.3 2003 NO-SUPERO Precipitación Pluvial Debe tenerse en cuenta que las zonas características de precipitación pluvial.961 a 1.9 33.6 42.0 144.0 68.4 615.6 38.1 11. muestra las precipitaciones pluviales registradas mes a mes durante dicho período en las ciudades Capitales de Departamento de Bolivia Página 26 de 84 .4 38.4 1.0 19.2 103.9 0.5 247. Jorge Dulón Abril 2. como la normal registrada.2 38.6 1. se consideran las siguientes     Altiplano Valles Llanos Orientales Tierras Bajas del Sur El cuadro a continuación muestra las precipitaciones pluviales medias en mm.2 89.2 175.9 124.4 125.0 253.0 38.8 4.2 40.9 67.0 23.6 179.1 2.006 RIBERALTA 36.1 416.9 134.2 102.6 75.830.2 1.9 128.2 4.801.6 19.5 161.6 1984 NO-SUPERO RURRENABAQUE 37.4 1.5 186.4 50.1 108.6 15.9 49.8 69.6 26.8 244. entre los años 1.0 2.4 1998 NO-SUPERO SANTA CRUZ 36.4 5.0 44.2 68.1 734.4 249.2 86.3 512.2 14.290.6 29.6 1970 NO-SUPERO PUERTO SUAREZ 38.8 18.9 41.8 39.1 122.2 20.1 30.6 13.4 El grafico a continuación.6 100.1 2.7 3.0 1975 NO-SUPERO TRINIDAD 35.8 79.1 5.2 44.8 2.4 27.2 366.7 2. en las ciudades Capitales de Departamento.3 118.4 22.Normal Años 1961 a 1990 Capital de 305.9 1.3 94.3 48.3 24.980.8 9.4 136.0 71.7 126.6 12.5 229.4 8.0 9.5 3.1 482.0 53.2 1.5 101.1 242.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.8 44.9 86.1 31.3 130.7 6.7 237.2 59.5 99. es decir un período de veinte años Departamento Beni Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Sucre Tarija E n e ro F e b re ro M a rz o A b ri l M ayo J u n io J u lio A g o s to S e p t i e m b re O c t u b re N o v i e m b re D i c i e m b re T o ta l A n u a l Precipitacion Pluvial .9 5.1 55.8 88.3 1960 NO-SUPERO S.5 125.6 3.7 59.5 80.6 4.9 164.0 116.3 44.6 217.9 56.8 89.0 96.
Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. prevalentes durante el período indicado Página 27 de 84 . Jorge Dulón Abril 2.006 Es siguiente gráfico muestra las precipitaciones medias anuales en mm.
por lo que no Página 28 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. sin embargo y salvo excepciones. no se presentan vientos de fuerte intensidad que alcance clasificaciones de riesgo.006 Para complementar este análisis mostramos un mapa de isoyetas Actividad Eólica Bolivia es un país muy extenso y con una diversidad de zonas geográficas. Jorge Dulón Abril 2.
2 92.7 111. La tabla indica la velocidad máxima histórica registrada así como la dirección predominante del viento Año de Ocurrencia SENAMHI Estación Trinidad Estación Sucre Estación Cochabamba Estación El Alto Estación Patacamaya Estación Ayo Ayo Estación Oruro Estación Cobija Estación Potosí Estación Santa Cruz Estación Tarija Km/Hora Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz La Paz La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija Meteorológicas Nudos Departamento Máximas Históricas Dirección Estaciones N VRB S N S NW N S W NW NW 90 75 80 70 50 50 60 50 70 100 80 166.7 92.7 92. 2006) Página 29 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.3 129.3 1992 1992 1994 1970 1970 1986 1979 1951 1991 1961 1971 Fuente: SENAMHI Bolivia (Abril 13.3 148.006 consideramos que este parámetro sea crítico para la determinación de fajas de seguridad A continuación incluimos una tabla que muestra la actividad eólica en Estaciones Climatológicas del SENAMHI en los nueve departamentos de Bolivia.8 139.7 185.0 148.7 129. Jorge Dulón Abril 2.
ubicadas en laderas de cerro Página 30 de 84 . Jorge Dulón Abril 2.006 Geomorfología del Terreno Zona: Cordillera Occidental Lípez y alrededores Nótese la poca densidad de ocupación. puede dificultar el trabajo Zona: Cordillera Oriental Yungas de Coripata y alrededores Nótese la proliferación de parcelas de mínima superficie y formas irregulares. los accesos pueden ser muy difíciles.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. mayormente por comunidades de pueblos originarios En algunos meses del año. y ello combinado con la falta de recursos en la zona.
Jorge Dulón Abril 2. la cantidad de parcelas de pequeña superficie.006 Zona: Cordillera Oriental Tupiza y alrededores Nótese los asentamientos ubicados casi exclusivamente en valles y laderas de cerros Poca vegetación en zonas erosionables Zona: Altiplano (Lago Titicaca) Pucarani y alrededores Nótese por un lado las ondulaciones del terreno. con ciertas dificultades en épocas de lluvia Página 31 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. y las formas irregulares de las parcelas Nótese también que el acceso es relativamente fácil.
006 Zona: Sub Andina o Pié de Monte Parque Nacional de Tariquía y alrededores Nótese en algunas zonas una alta densidad de ocupación en valles y en otras casi inexistencia de parcelaciones Nótese también la inexistencia de caminos de acceso y la necesidad de transportarse con acémilas Adicionalmente. con limites definidos muchas veces por vías de agua Los accesos pueden ser difíciles por falta de caminos y existencia de bajíos inundables La densa cobertura boscosa obliga al despeje del derecho de vía Página 32 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. nótese las profundas quebradas con cobertura boscosa. que en tiempo de lluvias pueden ser muy difíciles para el desplazamiento con equipos Zona: Llanura Chaco .Beniana San Borja y alrededores Nótese la ocupación con predios mayores. Jorge Dulón Abril 2.
882 m.500 m. y Tarija. La Cordillera Occidental forma frontera con Chile.485 m. y alcanza 7. en el nevado Ancohuma. Página 33 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Zona: Escudo Brasilero Roboré y alrededores Nótese la zona ondulada pero con importantes ocupaciones en las serranías El terreno es en su mayoría arenoso Los accesos generalmente practicables todo el año. Jorge Dulón Abril 2. de 840 km. ubicado sobre la frontera peruana. Sucre. Entre las cordilleras Occidentales y Orientales esta el Altiplano. La Cordillera Oriental corre en dirección noroeste . los territorios de Cochabamba. de largo y un promedio de 140 km. La Cordillera Oriental es dominada por los nevados del Illampu 6. Los Andes se divide en dos grandes cordilleras que separadas por una anchas meseta conocida como Altiplano.600 m. e Illimani 6. que tiene una elevación promedio de 3. En una estrecha franja los valles se hunden hondamente en estas inclinaciones orientales. que es el punto más alto en Bolivia.sudeste y se abre hacia las tierras bajas de la cuenca amazónica. de amplio y es dominado por el Lago Titicaca. es el lago navegable más alto de mundo.700 m. es amplísimo. y la cobertura boscosa no es tan densa Altitudes (Elevaciones) del Terreno El sudeste de Bolivia es dominado por las montañas de Los Andes. y 6. y es una de las áreas pobladas más altas en el mundo.014 m. El Altiplano. de 650 Km. sube a los picos nevados entre 5.
elevaciones superiores a los 2. Jorge Dulón Abril 2.006 Las tres cuartas partes de Bolivia son ocupadas por los llanos orientales.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. y las tierras bajas con elevaciones inferiores a los 200 msnm Y para complementar. en las fronteras con Brasil. Los llanos norteños del Beni. hasta 200 m. y Argentina. presentamos a continuación el mapa hipsográfico de Bolivia Página 34 de 84 . El mapa a continuación muestra las tierras altas. el Paraguay. que se inclinan gradualmente desde elevaciones de 450 m. son bañados por los ríos Beni y Mamoré importantes tributarios de la gran cuenca fluvial Amazónica.000 msnm.
006 Página 35 de 84 . Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
de fácil mitigación y aun en ciertos casos reversibles El cuadro que presentamos a continuación muestra las siglas de calificación de impactos ambientales. Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. de intensidad media o baja.006 Impactos Ambientales Previstos Los impactos ambientales relacionados a la construcción de líneas de alta tensión están relacionados mayormente a la liberación del derecho de vía. que son utilizadas en la matriz de impactos que se muestra posteriormente Sigla Condición de Impacto Ti Tipo de Evento In Intensidad Mi Mitigabilidad Du Duración Re Reversibilidad Po Posibilidad de Ocurrencia Im Importancia Sigla + A M B M NM F Tcp Tmp Tlp P CP MP I A B M D B M A MA Característica Positivo Negativo Alta Media Baja Mitigable No Mitigable Fugaz Temporal corto plazo Temporal mediano plazo Temporal largo plazo Permanente Corto Plazo Mediano Plazo Irreversible Alta Baja Media Despreciable Baja Media Alta Muy Alta Página 36 de 84 . que corresponde a la franja de seguridad requerida Los impactos se consideran temporales. ya que tienen lugar durante el proceso de construcción.
Como es natural. área de derecho de vía y oficinas Generación de expectativas Generación sólidos de Potenciación de conflictos Protección y Manejo de Cuerpos de Agua Conservación y Restauración de Estabilidad Geotécnica Manejo de Residuos Sólidos Manejo de Residuos Sólidos Protección y Manejo de Cuerpos de Agua Conservación y Restauración de Estabilidad Geotécnica Manejo de Mezclas de Concreto Conservación y Restauración de la Estabilidad Geotécnica Manejo de Residuos Sólidos Apoyo a Proyectos de Beneficio Comunitario Compensación Agroforestal N A MT MA A P N B MT C A B P Apoyo a Proyectos Beneficio Comunitario Apoyo a Proyectos de Beneficio Comunitario Capacitación Ambiental Manejo del Material de Excavación Adquisición de Servidumbres y Pago por Daños en Cultivos y Predios Información y Participación Comunitaria Capacitación Ambiental Habitantes municipios de cantones y N A MT MA A P Constru Habitantes cción y municipios Operaci ón de cantones y N A MT MA A P de Manejo de Residuos Sólidos Página 37 de 84 . accesos N B MT C B B P Afectación de cuerpos de Constru Sitios de la línea cercanos a agua cción cuerpos de agua N B B MT C A P Alteración del paisaje Constru Sitios de torres y corredor de cción y servidumbre Operaci ón NA NP I A A M Perdida de cobertura vegetal Constru cción y Operaci ón Constru cción árboles y arbustos ubicados cerca de riberas de fuentes de agua. patios de materiales.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. patios de materiales. plazas de erosión hídrica superficial cción tendido. que deberán ser complementadas con otras más específicas si el caso lo aconseja MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Impactos Etap Localización Evaluación Medidas de T I MD R P I Ambientales a Mitigación de i n i u e o m Identificados Impactos Negativos Aparición o incremento de Constru Sitios de torres. en el área del derecho de vía Habitantes de los municipios y cantones N B MP MA B P residuos Constru cción y Operaci ón Generación de molestias a Constru las comunidades cción y Operaci ón Sitios de torres.006 El cuadro que se presenta a continuación es una Matriz de Impactos Ambientales aplicable específicamente a la construcción de Líneas de Transmisión de Alta Tensión La matriz incluye también las medidas de mitigación aconsejables para los casos de impactos negativos. la matriz identifica las medidas de mitigación usuales. Jorge Dulón Abril 2.
que merecen un análisis exhaustivo:      Apoyo a Proyectos de Beneficio Comunitario Compensación Agroforestal Información y Participación Comunitaria Capacitación Ambiental Rescate y Monitoreo Arqueológico Página 38 de 84 . se ha proporcionado una completa explicación en el capítulo correspondiente a este ítem.006 Generación empleo temporal de Constru cción y Operaci ón Daños a cultivos y predios Constru cción y Operaci ón Afectación de carreteables o Constru accesos cción y Operaci ón Incremento del riesgo de Constru accidentalidad cción y Operaci ón Afectación del patrimonio Constru arqueológico cción Desplazamiento de familias Habitantes de cantones N A MT MA A P Contratación de Mano de Obra No Calificada Capacitación Ambiental Habitantes de cantones ubicados en el derecho de vía de la línea N A MT MA A P Accesos utilizados de cantones y municipios los N B MT C B B P Adquisición de Servidumbres y Pago por Daños en Cultivos y Predios Capacitación Ambiental Manejo de Carreteables Cantones ubicados en corredor de servidumbre el N B MT C B B P Señalización Capacitación Ambiental Sitios de torre y áreas del derecho de vía.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. previamente identificados Constru Viviendas identificadas en sitios cción de torre y áreas del derecho de vía N B MT C B B P N B MT C B B P Rescate y Arqueológico Monitoreo Relocalización de Familias Medidas de Mitigación Prácticamente todos los programas y medidas de mitigación propuestos acompañan el avance de las diferentes actividades del proyecto. Jorge Dulón Abril 2. cabe identificar los siguientes Programas y Medidas de Mitigación. por lo que agradeceremos referirse al mismo Al mismo tiempo. Algunas de estas medidas corresponden a etapas posteriores del proyecto Es importante anotar que en lo que respecta al tema Liberación de Servidumbres de Paso y Compensación por Daños.
líneas de distribución o es usada en artefactos. por el Consejo de Salud de los Países bajos (Mayo 2001) y por un experto Grupo de Consejeros del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido. La frecuencia que se puede usar es 50 o 60Hz. Página 39 de 84 . http//monographs.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Es un tema que requiere un amplio análisis y consideramos adecuado incluir como referencia un resumen del estudio “Campos Electromagnéticos y Salud Pública”.int/emf. Este documento complementa la Hoja Informativa 205 de la OMS http // www.who. El proyecto CEM se encuentra actualmente revisando los resultados de la investigación y conduciendo la evaluación de riesgos a la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos y de frecuencias extremadamente bajas (ELF). La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).una agencia de la OMS especializado en la investigación del cáncerrecientemente concluyó el primer paso sobre el proceso de evaluación del riesgo a la salud de los campos ELF de la OMS clasificando los campos ELF con respecto a la fuerza de la evidencia como que podrían causar cáncer en humanos. La OMS planea conducir una evaluación de todos los efectos sobre la salud que producen la exposición a campos ELF en el periodo 2002-2003. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el proyecto internacional de Campos Electromagnéticos (CEM) dirigido a temas de salud asociado con la exposición a CEM. se encuentra presentes cerca de las líneas o los artefactos el campo eléctrico y el campo magnético. Sin embargo. Siempre que la electricidad es conducida a través de líneas de transmisión. se han levantado preguntas sobre si estos campos y otros campos ELF son carcinogénicos.006 Consideraciones sobre Efectos del Electro Magnetismo Existe actualmente un debate sobre los potenciales riesgos de salubridad producidos por la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos. El uso de la energía eléctrica se ha convertido en parte de la vida diaria. publicado por la Organización Mundial de la Salud OMS Campos Electromagnéticos y Salud Pública En 1996. Jorge Dulón Abril 2.fr Esta Hoja Informativa actualiza los hallazgos de recientes revisiones sobre los efectos en la salud de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de ELF conducidos por la IARC (Junio 2001).iarc.
Usando la clasificación estándar de la IARC que pesa las evidencias de estudios en seres humanos. "Posiblemente carcinógeno a los seres humanos" es una clasificación usada para denotar un agente para el cual hay limitada evidencia de carcinogenicidad en humanos y evidencia menos que suficiente para carcinogenicidad en animales de experimento.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.006 Evaluación de la IARC En Junio del 2001. Jorge Dulón Abril 2. en animales y de laboratorio. Sin embargo. Algunos ejemplos de agentes bien conocidos. así como otros tipos de exposiciones (es decir los campos estáticos y los campos eléctricos ELF) fueron consideradas no clasificables debido a la insuficiente o inconsistente información científica. que han sido clasificados por la IARC se enumeran abajo: Clasificación Carcinogénico para los seres humanos (usualmente basado en fuertes evidencias de carcinogenicidad en humanos) Probablemente carcinogénico para los seres humanos (Usualmente basados en fuertes evidencias de carcinogenicidad en animales) Posiblemente carcinogénico para los seres humanos (Usualmente basados en evidencias en seres humanos consideradas como creíbles pero por otras explicaciones no pueden ser excluidas Ejemplo de agentes Asbestos Gas de mostaza Tabaco (Fumadores pasivos y activos) Radiación Gamma Escape de motores diesel Lámparas de sol Radiación UV Formaldehído Café Estireno Escape de motores gasolineros Humos de soldadura Campos magnéticos ELF Los Campos ELF causan el Cáncer? Se sabe que los campos ELF interactúan con los tejidos induciendo campos eléctricos y corrientes en ellos. Esta clasificación es la más débil de tres categorías (" es carcinógeno a los seres humanos ". " probablemente carcinógeno a los seres humanos " y " posiblemente carcinógeno a los seres humanos ") usadas por IARC para clasificar los agentes carcinógenos potenciales basados en evidencia científica publicada. basados en estudios epidemiológicos de leucemia en niños. las corrientes Página 40 de 84 . Éste es el único mecanismo de acción establecido para estos campos. un grupo de trabajo de expertos científicos de la IARC revisó estudios relacionados a la carcinogenicidad de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de ELF. los campos magnéticos ELF fueron clasificados como posiblemente carcinógenos a los seres humanos. La evidencia para el resto de los cánceres en niños y adultos.
en una población expuesta a los campos magnéticos promedios en exceso de 0.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. A pesar de que la base de datos es grande. una gran cantidad de estudios han sido conducidos para determinarse si la exposición medida de ELF puede influenciar el desarrollo del cáncer. incluyendo DNA. Jorge Dulón Abril 2. Los resultados de los estudios en animales realizados hasta ahora sugieren que los campos ELF no inician ni promueven el cáncer. cuando los estudios epidemiológicos levantaron por primera vez preocupación por las exposiciones a los campos magnéticos de frecuencia de las líneas de potencia y el cáncer en niños. en residencias es raro.4 m T. sigue habiendo una cierta incertidumbre si es que la exposición al campo magnético o algún otro factor(s) podrían haber influido en el incremento de la leucemia. aunque este porcentaje puede ser más alto en países que usan líneas de 120 voltios. encontrados comúnmente en nuestro ambiente. Puesto que parece improbable que los campos ELF puedan iniciar el cáncer.3 o 0. El siguiente paso en el proceso es estimar la probabilidad de ocurrencia de cáncer de la Página 41 de 84 . La revisión de la IARC esta dirigida a determinar si es factible que los CEM.4 m T. La leucemia en niños es una enfermedad rara que se presenta anualmente en cada 4 de 100000 niños entre la edad de 0 a 14 cada años.006 eléctricas inducidas por los campos ELF.ELF signifiquen un riesgo de cáncer. No hay evidencia consistente de que la exposición a los campos ELF experimentados en nuestra vida diaria cause un daño directo a las moléculas biológicas. Se puede estimar de los resultados de estudios epidemiológicos que menos del 1% de las poblaciones que usan líneas de alimentación de 240 voltios están expuestas a estos niveles. especialmente la leucemia en niños. Desde 1979. dos análisis recientes de estudios epidemiológicos proporcionan una visión profunda sobre la evidencia epidemiológica que desempeñó un papel crucial en la evaluación realizada por la IARC. son normalmente mucho más bajas que las fuertes corrientes eléctricas que ocurren naturalmente en el cuerpo tales como las que controlan los latidos del corazón. se han conducido una gran cantidad de investigaciones para determinar si la exposición de ELF puede influenciar la promoción o la co-promoción del cáncer. Sin embargo.3 a 0. Estos estudios sugieren que. También el promedio de exposición al campo magnético por encima de 0. el doble de niños podrían desarrollar leucemia comparada a una población con exposiciones más bajas.
(NIEHS) clasificó los campos magnéticos de ELF como posiblemente carcinogénicos a los seres humanos. ha habido una respuesta significativa del gobierno para reducir los gases generados por estos escapes.UU. un grupo que trabajaba en el tema para el Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud Ambiental de los EE. En respuesta al incremento de la preocupación pública por efectos de salud de la exposición de EMF. Esta parte de la evaluación de riesgo deberá ser finalizada por la OMS en los próximos 18 meses. La evaluación y la clasificación de un agente como carcinogénico por parte de la IARC no accionan automáticamente una respuesta reguladora nacional.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. desde entonces ha recomendado "una acción reguladora pasiva". Mientras que las recomendaciones de la ICNIRP para la exposición de EMF se basan en revisiones completas de toda la ciencia. descrita como la continua información y educación al público y acciones de incentivo para que las Página 42 de 84 . Recomendaciones internacionales Recomendaciones internacionales para los límites de exposición para todos los CEM han sido desarrolladas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) . los límites están destinados a prevenir los efectos en la salud relacionados con la exposición aguda de corto plazo. Esto es debido a que la ICNIRP considera que la información científica sobre carcinogenicidad potencial de los campos ELF es escasa para establecer límites cuantitativos en la exposición.una organización no gubernamental (ONG) que tiene relaciones oficiales con la OMS y además colaborador de la OMS en el Proyecto Internacional CEM. La agencia gubernamental de los EE. Jorge Dulón Abril 2.UU. varios países han establecido sus propias revisiones científicas antes de la evaluación de la IARC. pero no ha habido ningún esfuerzo para limitar el consumo del café.006 población en general sometida a exposiciones ordinarias y evaluar la evidencia para otras enfermedades (no cáncer).. Algunas respuestas nacionales Las políticas reguladoras para agentes clasificados como posiblemente carcinogénicos varían de acuerdo al país y al agente determinado. Ya en 1998. Aunque el escape de motores gasolineros y el café han sido clasificados como posibles agentes carcinogénicos en seres humanos.
La OMS por lo tanto recomienda un seguimiento con un programa de investigación enfocado a proporcionar una información definitiva. Algunas medidas preventivas se dan a continuación: Página 43 de 84 . o aún si es que los campos magnéticos ELF son responsables de este efecto. Un acercamiento es tener políticas voluntarias que apunten al costo/efectividad de reducir los campos ELF. un organismo consultivo científico importante de la salud del en los Países Bajos. Algunos de estos estudios se están llevando a cabo actualmente y los resultados se esperan durante los próximos 2-3 años. se mantiene la posibilidad de las exposiciones intensas y prolongadas a los campos magnéticos pueden aumentar el riesgo de la leucemia en niños. ciertos temas inclinan los estudios epidemiológicos y la exposición a otros tipos de campo merecen un examen riguroso y requerirán probablemente nuevos estudios. 2001).006 instalaciones eléctricas reduzcan voluntariamente la exposición a la gente en lo posible. Es especialmente difícil sugerir las medidas de protección para los campos ELF porque no sabemos qué característica del campo pudo estar implicada en el desarrollo de la leucemia en niños y por lo tanto no sabemos si existe la necesidad de reducirlo. En particular. ellos proporcionaron algunas recomendaciones a la investigación. El proyecto de la OMS sobre CEM apunta ayudar a las autoridades nacionales a balancear las ventajas de la tecnología eléctrica contra posibles riesgos a la salud. alcanzó conclusiones similares. Respuesta de la OMS Mientras que se hacía la clasificación de los campos magnéticos ELF como posible carcinogénico a los seres humanos. Esto se discutió en la OMS y se publicó en marzo del 2000. un Grupo Consultivo en Radiación No Ionizante reportó recientemente al Consejo Nacional de Protección Radiológica (NRPB) sobre el tema de las frecuencias de energía eléctrica EMF y el riesgo de cáncer (AGNIR. Este grupo concluyó que mientras la evidencia no es actualmente suficiente para justificar una firme conclusión de que los campos EMF causan leucemia en los niños. sigue siendo posible que haya otras explicaciones para la asociación observada entre la exposición a los campos magnéticos ELF y la leucemia en niños.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. En el Reino Unido. Jorge Dulón Abril 2. El Consejo de Salud de los Países Bajos. Además. y ayudarles a decidir qué medidas de protección protectoras pueden ser necesarias.
Jorge Dulón Abril 2. la toma de decisiones. industria y el público.006 Gobierno e industria: Estas entidades deben informarse de los últimos progresos científicos y deben proveer al público información equilibrada. gobiernos.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Sin embargo. industria y el público para ubicar nuevas líneas de energía eléctrica: Las líneas de energía se deben localizar obviamente adecuadamente para proveer de energía a los usuarios. Individuos: Los miembros del público en general pueden elegir reducir su exposición de EMF reduciendo al mínimo el uso de ciertos artefactos eléctricos o aumentando la distancia a las fuentes que pueden producir campos relativamente altos. es necesario ayudar a incrementar el conocimiento general de los programas que se ocupan de la exposición a los campos ELF para reducir cualquier desconfianza y temor. también debería considerar formas de reducir la exposición de la gente. Un sistema eficaz de información y comunicación de la salud entre científicos. así como sugerencias que sean seguras y tengan precios bajos para reducir las exposiciones. Consulta con autoridades locales. clara y comprensiva sobre los riesgos potenciales de EMF. Las decisiones adoptadas requieren a menudo considerar la estética y las sensibilidades del público. Página 44 de 84 . Deben también promover investigaciones que conducirán a mejorar la información que contribuirá a la elaboración de las evaluaciones de los riesgos a la salud.
En algunas áreas rurales donde existe abundante vegetación y por donde están instaladas las líneas de transmisión de diferentes voltajes. además de lo que se menciona no se han observado en muchos casos las distancias mínimas de seguridad con relación a otros elementos como ser árboles. Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. líneas de distribución.T. se produjo una dilatación del conductor por efecto de una sobre carga provocando una falla que afectó a una parte importante del sistema interconectado. existiendo además debajo de la línea estaba instalada una caseta de venta de productos. una línea de distribución en M. Por ejemplo lo que sucedió en la ciudad de Cochabamba en proximidades del mercado Campesino: al no haberse respetado la distancia de seguridad mínima entre una línea de Transmisión de 115 kV. permitiendo que la vegetación invada estas áreas provocando de esta manera los riesgos que esto ocasiona. líneas de comunicaciones Es también por esta razón que se producen algunos problemas muy serios que ocasionan salidas de gran parte del sistema interconectado. no se observa la conservación del derecho de vía o la faja de seguridad. Las fotografías a continuación presentan en imágenes la problemática actual de las líneas en Bolivia Página 45 de 84 . y una línea de comunicaciones. los mismos que no tienen Normas sobre el tema de servidumbres para la instalación de Líneas de transmisión Es por esta razón que se pueden observar viviendas debajo de la línea o en algunos casos estructuras dentro de los terrenos de las viviendas (lo que la norma vigente lo permite) como se podrá apreciar en las fotografías que acompañamos al presente trabajo. esta dentro de las áreas urbanas. donde no ha existido una regulación adecuada por parte de las Prefecturas y los Gobiernos Municipales.006 Consideraciones Técnicas Sobre las Fajas de Seguridad La parte crítica de las Líneas de Transmisión en Bolivia.
La Paz Página 46 de 84 .006 Situación Actual Líneas de 69 kV Línea en área urbana Santa Cruz Línea Santa Cruz. Arce-Rosasani.Pailon Santa Cruz Línea Av.C. La Paz Línea a. Arce-Rosasani.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2.
Situación Actual Líneas de 115 kV
Estructura junto a viviendas Alto La Paz
Estructura dentro de una industria Alto L.P.
Estructura dentro de terreno particular Alto La
Estructura. Por medio de la calle Alto La
Situación Actual Líneas de 230 kV
Cruce de líneas de 230 y 69 kV Santa Cruz
Linea de 230 kV Santa Cruz
Apertura de faja de seguridad Línea
Carrasco- Urubo Santa Cruz
Línea Mercado Campesino Cochabamba
El presente análisis para la determinación de las “Fajas de Seguridad en
Líneas de Transmisión esta basado, primeramente en la Ley de
Electricidad que en sus artículos Nºs 36 (Uso De Bienes Públicos), 38 (De
Las Servidumbres), 39 (Clases De Servidumbres), 40 (Derechos
Derivados De Las Servidumbres), y 41 (Derechos De Uso Y
Servidumbres En Zonas Urbanas), que nos hablan del marco legal sobre
el cual debemos regirnos para la elaboración de las normas relativas a las
fajas de seguridad.
Hacemos esta aclaración porque el artículo 40, por ejemplo, nos dice que
la Servidumbre concedida al Titular, no impide que el propietario del
predio sirviente pueda cercarlo, edificar o plantar árboles, siempre que
respete las alturas mínimas y áreas de seguridad establecidas por
normas de la Superintendencia de Electricidad.
Consideramos que el artículo 40 podría quedar vigente para las Zonas
Urbanas, afectadas por la influencia de las líneas de transmisión, puesto
que el crecimiento poblacional y la falta de Normas en el pasado ha
permitido que existan muchas construcciones por debajo de las líneas de
Transmisión, que si bien en algunos casos guardan las distancias
mínimas de seguridad, no dejan de presentar serios riesgos en casos de
alguna falla severa, la caída accidental de alguno de los conductores o
algunos elementos de soporte
Hacemos esta reflexión tomando en cuenta que las Normas que tienen la
mayor parte de los Países no permiten la instalación de ningún tipo de
viviendas en las fajas de seguridad de las Líneas de Transmisión, sin
embargo mientras no se modifique la Ley, debemos encaminar el
presente estudio de acuerdo con la misma.
Luego de realizar las primeras consideraciones debemos indicar que las
fajas de seguridad estarán en función de las distancias mínimas de
seguridad de los conductores a tierra y a otros elementos como ser
edificaciones, carreteras, calles, plantaciones, otras líneas eléctricas o de
comunicaciones y en general a todos aquellos elementos donde estén
presentes elementos humanos y animales
La resolución SSDE Nº 160/2001, fija en líneas generales los parámetros
de las “Distancias Admisibles en líneas de Alta tensión”, tomando en
Argentina. realizando el cálculo de las distancias mínimas entre los conductores de líneas de transmisión y los diferentes elementos que se presentan próximos a estas. con manguito radial de hielo. Distancias De Seguridad En el presente estudio se ha realizado el calculo de distancias mínimas de seguridad tomando en cuenta las recomendaciones y tablas del NESC –C2 1997 y algunas recomendaciones del boletín de REA 62 – 1 (Design Manual for High Voltaje Transmisión Lines). Chile. Estas son las condiciones básicas bajo las cuales se han realizado los cálculos de las distancias mínimas de seguridad. se refiere a las condiciones en las cuales se aplican estas distancias y son las siguientes: 1) 50º C (120º F).006 consideración lo que ya dijimos líneas arriba. sin desplazamiento por el viento. sin desplazamiento por el viento 2) Máxima temperatura del conductor en operación para la cual ha sido diseñada la línea. Distancia de seguridad Mínima De Los Conductores al Terreno y a otros elementos.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Perú. 3) 0º C (32º F). Brasil. Para la elaboración de las cuatro primeras tablas se han tomado en cuenta las recomendaciones de la versión C2-1997 del NESC (Nacional Página 51 de 84 . además de las observaciones realizadas en la revisión de las normas legales que las presentamos en el capitulo correspondiente. con relación a las construcciones y plantaciones debajo de las líneas. inciso 232 A. sin desplazamiento por el viento. Francia y España. como también algunas recomendaciones de Normas de Países como Colombia. Comenzamos el estudio de las fajas de seguridad. o mayor a 50º C (120º F). Las normas de seguridad del NESC. en su sección 23 correspondiente a Clearances (espacio libre o distancia de seguridad). incluyendo el cruce o la proximidad entre líneas de transmisión del mismo o de diferente voltaje. Jorge Dulón Abril 2.
las estructuras o soportes de los conductores deben estar diseñados de tal manera que un conductor con su máxima flecha vertical. con la finalidad de tener un punto de referencia en las correcciones posteriores que pueda asumir el NESC y que de esta manera las normas estén constantemente actualizadas. son las más completas y las que tienen una mayor cantidad de justificaciones técnicas. Jorge Dulón Abril 2. debemos también tomar en cuenta que estas correcciones que figuran en las tablas 1 al 4 han sido realizadas tomando en cuenta una altitud máxima de 1000 msnm.006 Electrical Safety Code) como también algunas consideraciones del Manual de diseño de líneas de transmisión de REA Bulletin 62-1. Es importante anotar que en general las Normas de los diferentes Países toman en cuenta las recomendaciones del NESC. es por esta razón que en la parte final de las tablas. Por otra parte debemos aclarar que las normas NESC. Seguidamente presentamos las cuatro primeras tablas con los valores de distancias mínimas de seguridad a los diferentes accidentes naturales u otros elementos que se encuentren en las proximidades a las líneas de transmisión.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. hemos presentado una forma de corrección por la altitud. que toma en cuenta los valores base que presentan las tablas del NESC para 22 kV a 1000 msnm. Estas distancias de seguridad solo son aplicables a líneas que tengan la posibilidad de despejar las fallas a tierra automáticamente. por lo que hemos visto que es adecuado tomar como base estas normas para el calculo de las distancias mínimas de seguridad. Se realizan los cálculos para la corrección por voltaje de acuerdo a las normas del NESC. Página 52 de 84 . que establecen que se deben agregar 10 mm por cada kV en exceso sobre los 22 kV que figuran en tablas y para lo cual fueron calculados los valores iniciales. quede a las distancias mínimas indicadas en las tablas que se muestran a continuación. De acuerdo a lo que podremos observar en las tablas que se muestran a continuación.
TROLLEY LINEA DE TRANSMISION DE 44 kV.1 2.5 230 3. PARQUEOS Y TERRENOS CON MAQUINARIA AGRICOLA AREAS RESTRINGIDAS SOLO PARA PEATONES AREAS DE AGUAS NO NAVEGABLES AREAS DE AGUAS NAVEGABLES (peq.3 7.0 6.6 5.0 Distancias de Seguridad entre Conductores DISTANCIA MINIMA ENTRE CONCONDUCTORES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: 1 2 3 4 5 6 7 LINEAS DE COMUNICACIÓN HILO DE TIERRA Y LINEAS DE DISTRIB.1 5. LINEA DE TRANSMISION DE 115 kV.1 1.7 En los cruzamientos entre conductores de diferentes líneas se debe asumir que las líneas de mayor tensión siempre estarán ubicadas en la parte superior. CALLES.0 1.4 1.8 2. Página 53 de 84 .8 69 8. 44 1.9 6.1 5.1 4. Jorge Dulón Abril 2.0 1.8 0.7 Valor Base kV 22 8.2 4.2 7. LINEA DE TRANSMISION DE 69 kV. CALLEJONES.5 115 3.5 7.4 5. LINEA DE TRANSMISION DE 230 kV. TRACCION ELECTRICA.2 6.5 2.3 5.3 1.7 3.2 5.9 2.1 7.006 Distancias de Seguridad a Tierra DISTANCIA MINIMA DE LINEAS A TIERRA (m) Distancias Mínimas cuando los conductores están Voltaje Nominal próximos a: Fase kV 1 2 3 4 5 6 LINEAS DE FERROCARRIL CARRETERAS.7 0.7 5.7 2.4 5.5 3.6 6.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.8 1.5 5.6 1.3 2.5 2.9 5.7 Valor Base kV 22 1. En cuanto a las líneas de comunicación deberá evitarse en lo posible el paralelismo con las mismas y en caso de cruce de estas con las líneas de transmisión se observarán las distancias establecidas en la tabla.7 6.0 69 2.5 0.0 4.1 115 9. Embarc.6 4.3 6.4 6.3 1.) CAMINOS EN AREAS RURALES Fase- 44 8.6 2.7 1.3 8.0 2.5 230 10.
3 4.3 2.4 2. 44 69 115 230 Valor Base kV 22 2.2 2.5 2. DENTRO O FUERA DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.2 3. Para la corrección por la altura a partir de los 1000 m se debe calcular un incremento de 3% POR CADA 300 m encima de los 1000 msnm (esto para voltajes que exceden los 50 kV.9 6.4 3.3 4. A PERS.0 Corrección por Altitud Todos los valores que fueron calculados para los diferentes voltajes.7 5.1 2. ACCES.5 3.4 3.7 2. este valor calculado no debe ser incrementado sobre el valor que figura en las tablas para cada voltaje.8 4.0 4. Página 54 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.8 2.0 2. TANQUES.9 4.006 Distancias de Seguridad entre Conductores y Edificaciones DISTANCIA MINIMA ENTRE CONDUCTORES Y EDIFICACIONES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: 1 2 3 1 2 HORIZONTALES EDIFICIOS. ENCIMA DE TECHOS ACCES.5 2.8 2.8 4. TECHOS.8 3.2 4. ENCIMA DE TECHOS ACCESIBLES A PERS.6 4. VERTICALES ENCIMA DE TECHOS NO FACILM.6 1. CUANDO LA LINEA ES INDEPENDIENTE DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.0 5. DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.5 2. CUANDO LA LINEA ES INDEP.3 2.2 3.1 Distancias de Seguridad entre Conductores a Puentes DISTANCIA MINIMA DE CONDUCTORES A PUENTES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: 1 2 3 4 DISTANCIAS SOBRE EL PUENTE CUANDO LOS SOPORTES ESTAN EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.5 2. corresponden a una altura máxima de 1000 m sobre el nivel del mar.3 4.5 5.4 4.0 2.6 1.1 3.7 2.).5 2. CUANDO LOS SOPORTES ESTAN EN LA ESTRURA DEL PUENTE.7 3. ANTENAS BALCONES Y AREAS ACCESIBLES A PERS.1 4.6 1.4 4. Jorge Dulón Abril 2. DISTANCIA HORIZ. 44 69 115 230 Valor Base kV 22 1.
Dist.9m Esta diferencia será incrementada en el valor porcentual calculado en la corrección por la altura o se en 27% 0.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. 115. 230 kV. una vez realizada la diferencia. Ejemplo: Calcular la distancia mínima a tierra entre un conductor de 115 kV.0 m la diferencia entre estos dos valores es de 0. Jorge Dulón Abril 2.0 = 0.9 m y el valor base es 5. se aplica el valor porcentual a la diferencia (no a la base).006 previamente se debe realizar la diferencia entre este valor y el valor base que figura a la derecha de cada tabla. Como se puede observar en el siguiente ejemplo.9 m 5. que cruza una carretera rural. 1. 69.5.9 x 1.14 + 5. luego el valor ya incrementado se suma a la base obteniéndose la distancia mínima con corrección por la altura para los valores correspondientes a cada voltaje 44.0 = 6.27 = 1. El primer paso es realizar la corrección por la altura de la siguiente manera: 3700 – 1000 /300 = 9 x 3% = 27% El valor de las tablas es 5. la línea estará instalada a 3700 msnm.14 m Página 55 de 84 .9 . Mínima a 3700 msnm.14 m Este valor obtenido se suma al valor base se suma al valor base y se obtiene la distancia total con la correspondiente corrección por la altura y voltaje.
donde se toma en cuenta el valor final de la flecha. además de tomar en consideración que la distancia mínima es aplicada cuando el conductor esta desplazado a 0.. y el derecho de servidumbre que se concede a las empresas para la construcción de las Líneas de Transmisión. No puede existir una servidumbre sin utilidad para un fondo o una persona pues no se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad que no reporten ventaja para nadie. damos una definición de lo que significa “la servidumbre se presenta como un derecho real que recae sobre una cosa ajena. por pie cuadrado) de viento a 16º C.Para la determinación de la faja de seguridad debe tomarse en cuenta la acción del viento en el balanceo de los conductores y la posición de las estructuras de soporte de las mismas. tomando en cuenta la continuidad del servicio y la seguridad de las personas. Con la finalidad de aclarar el término servidumbre.20 kilopascals ( 6 lbs.-La faja de seguridad es el derecho de vía.006 Ancho de las Fajas de Seguridad Definición de faja de seguridad. Jorge Dulón Abril 2. que mas o menos están promediando los valores que se presentan en el anexo de la resolución SSEE Nº 160/2001 VOLTAJE NOMINAL EN kV 44 . y que consiste en la posibilidad de utilizar dicha cosa de manera mas o menos plena. debemos tomar en cuenta un punto de referencia que determina la REA y que nos da algunas distancias nominales para el ancho de vía. que debe prohibir edificaciones y/o plantación de especies vegetales altas. como se muestra en siguiente gráfico. son situaciones que implican una función de servicio y una perdida de libertad” (Fuente INTERNET) Determinación de la faja de seguridad.. Antes de mostrar los elementos para el cálculo de las fajas de seguridad.69 115 230 FAJA DE SEGURIDAD EN m 22-30 30 40-60 (Fuente REA Bulletin 62-1) Es importante tomar en cuenta la acción del viento. Página 56 de 84 . debiendo esta faja respetar las normas de seguridad determinadas por la autoridad competente.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
Los factores de corrección que presentamos a continuación multiplicados por las alturas adicionales a 1000 msnm nos darán el factor de corrección por cada 1000 m sobre el valor base.5-69 0 VOLTAJE 115 0. antenas.006 Li θ Sf X D Y A A (faja de seguridad) = D + 2 (l i + Sf) sen θ + 2x Donde: θ = ángulo de desplazamiento por efecto del viento.09 (Fuente REA Bulletin 62-1) Página 57 de 84 . Ítem 1 2 3 NOMINAL EN kV DISTANCIA A: Edificios. Sf = flecha final del conductor a 16º C Li = largo de la cadena de aisladores X = distancia requerida de acuerdo a tabla Nº 5 Mínima distancia de seguridad entre conductores y objetos debajo de la línea.9 2. NOMINAL EN kV Factor de corrección por altitud 34.69 3.4 VOLTAJE 115 3. señales de tráfico o soportes de estructuras de otras líneas.8 4.1 5.3 1.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2. tanque de agua y otras instalaciones Postes de alumbrado. puentes.8 (Fuente REA Bulletin 62-1) Corrección por altitud. para un valor de 290 Pa de viento.5 . chimeneas.6 230 4.9 5.02 230 0.1 2. Líneas de ferrocarril 34.
0102 (kV Lg – 50) C = distancia mínima del conductor de una estructura al conductor de la otra estructura.006 El manual de la REA toma en cuenta para el calculo de la faja de seguridad un factor “d” de desplazamiento por efecto del viento.29 K Pa para este caso) Distancia mínima entre 2 o más líneas (fuente REA Bulletin 62-1) Li Sf Li C Sf C = 1. y por ultimo tomando en cuenta el factor económico. esto generalmente sería aplicable a valores de vientos mayores a 290 Pa y además cuando de tratan de estructuras de un solo poste. Angulo θ (desplazamiento por el viento) Se puede realizar el cálculo del ángulo θ de la siguiente manera: -1 ( dc ) ( f ) θ = tang --------------1000 wc dc = diámetro del conductor en mm. se determino no tomar en cuenta este factor que además resulta ser muy pequeño. wc = Peso del conductor en Newton/ mt.81 Newton) f = Fuerza del viento ( 0.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2. (1kg = 9. Página 58 de 84 .9 + 0. ese aspecto sumado a que en nuestro país no se registran vientos de gran magnitud.
Con relación a las fajas de seguridad o derecho de vía debemos hacer algunas otras consideraciones que son importantes.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Las distancias calculadas de acuerdo a los métodos indicados solo serán aplicables a líneas que estén en condiciones de despejar las fallas a tierra en forma automática. o Placa con el número de estructura y el nombre del propietario de la línea. es por esta razón que planteamos la reducción de las dimensiones que presentamos en las tablas de la REA por algo que este más de acuerdo con las normas de algunos países Sudamericanos. Página 59 de 84 . lugares donde puedan acceder aviones o helicópteros. y quedan a una altura considerable del terreno. Señalización de Seguridad Es muy importante tomar en cuenta que las estructuras que soportan las Líneas de transmisión tengan las señalizaciones adecuadas de seguridad como ser: o Placas totalmente visibles con fondo de color amarillo y letras de color negro donde se indique “ALTA TENSION PELIGRO DE MUERTE”. estas esferas deben ser totalmente visibles y pintadas de color rojo.006 kV Lg = máximo voltaje de línea a tierra. Debemos señalar que es importante tomar en cuenta que. para que no existan interrupciones del servicio provocados por el contacto de ramas de árboles con los conductores de una línea estos deben ser cortados o podados para que en caso de que estos caigan no lleguen a tocar la línea. una de ellas se refiere a los anchos de las fajas de seguridad. En esta formula no tomamos en cuenta el desplazamiento de la estructura por efecto del viento por las razones anotadas anteriormente. esto especialmente en las zonas Urbanas donde ya existen las líneas de transmisión. Jorge Dulón Abril 2. en líneas que atraviesan con vanos largos. cuanto mayor sea el ancho de la faja existirán mayores problemas para el tramite de servidumbres y el costo de las indemnizaciones por terrenos en los casos que sea necesario hacerlo será mayor. o Esferas de seguridad. que influyen directamente en los costos y dificultan en el tramite de servidumbre.
Jorge Dulón Abril 2. que no permitan que una persona pueda acceder a la parte superior de las mismas.006 Además de las placas indicadas las estructuras reticuladas deben contar con los elementos anti-escalamiento.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Página 60 de 84 .
realizan el mantenimiento e inspección de sus líneas de transmisión por lo menos dos veces al año.. primero a la persona o empresa que esta incurriendo en la falta y luego a la Superintendencia de Electricidad para que esta pueda tomar las determinaciones adecuadas de acuerdo a Ley Normativa Propuesta Consideraciones Generales.006 Sistema de control para que se puedan cumplir con la normativa que se propone. sin desplazamiento por el viento.Los agentes transportadores de electricidad.. o mayor a 50º C (120º F). constituyen un peligro permanente para los sectores poblados. en algunos casos tomando en cuenta la ley de Electricidad vigente.Se debe tomar en cuenta muchos aspectos concernientes a los estados actuales de las líneas y lo que se propone para que en el futuro estas estén construidas bajo Normas.Las actuales líneas urbanas. que aseguren la continuidad del servicio y la seguridad de las personas que están en los predios circundantes.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. es en estas circunstancias que si observan algo irregular y que no este de acuerdo con la normativa vigente deberán hacer conocer. Página 61 de 84 . La Normativa propuesta esta en función de los siguientes parámetros: Estas son las condiciones básicas bajo las cuales se han realizado los cálculos de las distancias mínimas de seguridad : 1) 50º C (120º F). Líneas en Áreas Urbanas. tomando en cuenta que antes del desarrollo de la Ciudad estas áreas no estaban pobladas por lo que posiblemente posteriormente se tramitaron las autorizaciones para instalar las mismas. sin desplazamiento por el viento 2) Máxima temperatura del conductor en operación para la cual ha sido diseñada la línea. sin embargo en esas condiciones están en funcionamiento y las empresas distribuidoras solo deben tratar de mejorar las condiciones haciendo instalaciones subterráneas u otro tipo de soluciones. Jorge Dulón Abril 2..
TROLLEY LINEA DE TRANSMISION DE 44 kV.0 69 2. sin desplazamiento por el viento.5 2. CALLES.2 6.1 4.5 115 3.5 Valor Base kV 22 1.5 0. PARQUEOS. AREAS RESTRINGIDAS SOLO PARA PEATONES AREAS DE AGUAS NO NAVEGABLES AREAS DE AGUAS NAVEGABLES (peq.3 7.5 2.5 3. Distancias de Seguridad entre Conductores DISTANCIA MINIMA ENTRE CONCONDUCTORES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: 1 2 3 4 5 6 7 LINEAS DE COMUNICACIÓN HILO DE TIERRA Y LINEAS DE DISTRIB.1 7. LINEA DE TRANSMISION DE 230 kV.4 5.0 Distancia de Seguridad de Conductores a Edificaciones DISTANCIA MINIMA ENTRE CONDUCTORES Y EDIFICACIONES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: Valor Base Página 62 de 84 .2 Valor Base kV 22 8.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.6 115 9.7 6.9 2.0 1.1 CARRETERAS. En cuanto a las líneas de comunicación deberá evitarse en lo posible el paralelismo con las mismas y en caso de cruce de estas con las líneas de transmisión se observarán las distancias establecidas en la tabla.4 5.3 2.1 1.7 230 3.4 1. Embarc.9 5.2 5.7 5. TRACCION ELECTRICA.) CAMINOS EN AREAS RURALES 5. LINEA DE TRANSMISION DE 115 kV.8 1.5 7.0 2.3 69 8.006 3) 0º C (32º F).1 5.7 3. con manguito radial de hielo.0 230 10.5 5.6 1.0 1.8 2.3 8.7 1.1 5. CALLEJONES. Jorge Dulón Abril 2.6 4.6 2.7 2.3 1.0 4. 44 1.7 6.2 6.1 2.6 5.3 1.8 0.7 0.4 6.9 7.3 6. LINEA DE TRANSMISION DE 69 kV.7 En los cruzamientos entre conductores de diferentes líneas se debe tomar en cuenta que las líneas de mayor tensión siempre estarán ubicadas en la parte superior.5 6.8 4. Distancia de Seguridad de líneas a Tierra DISTANCIA MINIMA DE LINEAS A TIERRA (m) Distancias Mínimas cuando los conductores están próximos a: 1 2 3 4 5 6 Voltaje Nominal FaseFase kV LINEAS DE FERROCARRIL 44 8.
corresponden a una altura máxima de 1000 m sobre el nivel del mar.4 4. ENCIMA DE TECHOS ACCESIBLES A PERS.1 2.9 6.0 2.8 4.0 Corrección por Altitud Todos los valores que fueron calculados para los diferentes voltajes. 230 kV. TECHOS.2 3.8 4. 115. DE LA ESTR.7 3. CUANDO LA LINEA ES INDEPENDIENTE DE LA ESTR.3 4.6 1.). previamente se debe realizar la diferencia entre este valor y el valor base que figura a la derecha de cada tabla.5 2.7 5.1 Distancia de Seguridad de Conductores a Puentes DISTANCIA MINIMA DE CONDUCTORES A PUENTES (m) Distancias Mínimas cuando los conductores Voltaje Nominal Fase-Fase kV están próximos a: 1 2 3 4 DISTANCIAS SOBRE EL PUENTE CUANDO LOS SOPORTES ESTAN EN LA ESTR. se aplica el valor porcentual a la diferencia (no a la base). este valor calculado no debe ser incrementado sobre el valor que figura en las tablas para cada voltaje.8 2. 44 69 115 230 Valor Base kV 22 1.3 4.4 3. DISTANCIA HORIZ. la línea estará instalada a 3700 msnm.5 3.0 4. CUANDO LA LINEA ES INDEP. ANTENAS BALCONES Y AREAS ACCESIBLES A PERS.8 2.6 4. que cruza una carretera rural. VERTICALES ENCIMA DE TECHOS NO FACILM.7 2.5 2. CUANDO LOS SOPORTES ESTAN EN LA ESTR.006 1 2 3 1 2 HORIZONTALES EDIFICIOS.7 2. ACCES.4 3. DENTRO O FUERA DE LA ESTR. una vez realizada la diferencia. ENCIMA DE TECHOS ACCES.0 5.5 5. Ejemplo: Calcular la distancia mínima a tierra entre un conductor de 115 kV.6 1.3 2. 69.5 2. luego el valor ya incrementado se suma a la base obteniéndose la distancia mínima con corrección por la altura para los valores correspondientes a cada voltaje 44.4 4. Jorge Dulón Abril 2.3 4.1 3. A PERS.2 4. Para la corrección por la altura a partir de los 1000 m se debe calcular un incremento de 3% por cada 300 m encima de los 1000 msnm (esto para voltajes que exceden los 50 kV.8 3.1 4. 44 69 115 230 kV 22 2.2 3. Como se puede observar en el siguiente ejemplo.9 4.0 2.3 2. TANQUES.6 1.5 2.2 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.5 2. Página 63 de 84 .4 2.
27 = 1.0 = 0.30 30 -40 Siendo estos valores referenciales.9 x 1.14 m Ancho de las Fajas de Seguridad VOLTAJE NOMINAL EN kV 44 .14 m Este valor obtenido se suma al valor base se suma al valor base y se obtiene la distancia total con la correspondiente corrección por la altura y voltaje.5.006 El primer paso es realizar la corrección por la altura de la siguiente manera: 3700 – 1000 /300 = 9 x 3% = 27% El valor de las tablas es 5.9 m Esta diferencia será incrementada en el valor porcentual calculado en la corrección por la altura o se en 27% 0. Distancia Mínima a 3700 msnm.9 m 5.25 25 . 1.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. además de los valores limites tanto para el Campo Eléctrico como para el campo Magnético que los definimos a continuación. En cuanto a los valores de Campo Eléctrico y Campo Magnético se pueden adoptar los siguientes valores:   Campo Eléctrico al borde de la faja de servidumbre = 5 kV / m Campo Magnético al borde de la faja de servidumbre = 1 Gauss Tomando en cuenta también los siguientes parámetros.0 m la diferencia entre estos dos valores es de 0. los propietarios de las líneas podrán definir las fajas de seguridad tomando en cuenta las condiciones mínimas de distancias de seguridad así como otros factores.0 = 6.9 m y el valor base es 5.9 . Terrenos inaccesibles 20 kV / m Página 64 de 84 . Jorge Dulón Abril 2.69 115 230 FAJA DE SEGURIDAD EN m 20 .14 + 5.
no se reducirá bajo ningún concepto los niveles de aislamiento y distancias entre conductores y entre éstos y apoyos. en el caso de hipótesis normales. ni la limitación de la longitud en los vanos. b) Se prohíbe la utilización de apoyos de madera. y en caso de no alcanzarse dicha carga. respecto al resto de la línea. deberán ser un 25% superiores a los establecidos. dentro de las limitaciones de la faja de seguridad. con una carga de rotura no inferior a los anteriores valores. cultivos.. sin ser necesario la utilización de estructuras diferentes. admitiéndose durante la explotación y por causa de la reparación de averías.Existen ciertas condiciones especiales en las que por alguna razón no se puede evitar que las líneas pasen por Zonas Urbanas. en líneas de primera y segunda categoría.006 Regiones despobladas Cruces de Carreteras 15 a 20 kV / m 10 a 12 kV / m Es muy importante tomar en cuenta que esta totalmente prohibido realizar trabajos de excavación.000 kg. En estas últimas. edificaciones y otros. dispuestos en forma transversal al eje del mismo. en las proximidades de las torres o elementos de soporte de las líneas de transmisión. f) La fijación de los conductores al apoyo deberá ser realizada en la forma siguiente: En el caso de líneas sobre aislador rígido. se puede añadir al conductor un cable fiador de naturaleza apropiada. en líneas de tercera categoría. la existencia de un empalme por vano. Jorge Dulón Abril 2. en estos casos se deben tomar algunas consideraciones especiales para reforzar sus condiciones de seguridad. c) En los apoyos que limitan los vanos de seguridad reforzada y en los contiguos. Condiciones Especiales.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. d) Los coeficientes de seguridad de cimentaciones. se colocarán dos aisladores por conductor. apoyos y crucetas. Los conductores y cables de tierra no presentarán ningún empalme en el vano de cruce. proximidad a aeropuertos.200 kg. Las condiciones especiales prescriben lo siguiente: a) Ningún conductor o cable de tierra tendrá una carga de rotura inferior a 1. e) Las grapas de fijación del conductor a las cadenas de suspensión deberán ser antideslizantes. ni inferior a 1. de modo que sobre uno de ellos apoye el conductor y sobre el otro un puente que Página 65 de 84 . cruzamientos con líneas de comunicaciones o paralelismos con otras líneas.
Jorge Dulón Abril 2.  Varilla o cables fiadores de acero a ambos lados de la cadena. En los tramos de línea en que haya de reforzar sus condiciones de seguridad. situados por encima del conductor y de longitud suficiente para que quede protegido en la zona de formación del arco. Con una cadena de suspensión doble o con una cadena sencilla de suspensión. en la que los coeficientes de seguridad mecánica de herrajes y aisladores sean un 25 por 100 superiores a los establecidos en condiciones normales.006 se extienda en ambas direcciones. La unión de los fiadores al conductor se hará por medio de grapas antideslizantes. Señalización de Seguridad o Placas totalmente visibles con fondo de color amarillo y letras de color negro donde se indique “ ALTA TENSION PELIGRO DE MUERTE” Página 66 de 84 . El puente se fijará en ambos extremos al conductor mediante retenciones o piezas de conexión que aseguren una unión eficaz y.  Descargadores o anillos de guarda que eviten la formación directa de arcos de contorneamiento sobre el conductor. la fijación podrá ser efectuada en una de las formas siguientes: - Con dos cadenas horizontales de amarre. deberán cumplirse las condiciones especiales que pudiera imponer las autoridades competentes de acuerdo a los informes emitidos por los Organismos o instituciones afectados. por conductor. En el caso de líneas con aisladores de cadena.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. En estos casos deberán adaptarse alguna de las siguientes disposiciones:  Refuerzo del conductor con varillas de protección (armor rod). asimismo. una a cada lado del apoyo. y de una longitud suficiente para que caso de formarse el arco a tierra sea dentro de la zona del mismo. las retenciones del conductor y del puente a sus respectivos aisladores serán de diseño apropiado para garantizar una carga de deslizamiento elevada. además de las prescripciones establecidas en el presente capítulo.
Además de las placas indicadas las estructuras reticuladas deben contar con los elementos anti.escalamiento. y quedan a una altura considerable del terreno. o Esferas de seguridad. en líneas que atraviesan con vanos largos. Página 67 de 84 . lugares donde puedan acceder aviones o helicópteros. estas esferas deben ser totalmente visibles y pintadas de color rojo. que no permitan que una persona pueda acceder a la parte superior de las mismas.006 o Placa con el número de estructura y el nombre del propietario de la línea y si es posible el teléfono.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2.
adjuntando el estudio justificativo respectivo. Ver información en formato digital. sin embargo brindan la posibilidad para que el peticionario del derecho de servidumbre puede modificar las dimensiones. podrá solicitar su aprobación a la dirección.115 20 70 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.60 16 36 . CD Documentación Página 68 de 84 .10 6 En caso de que la peticionaria requiera de un ancho de servidumbre mayor al indicado en la tabla Nº 1.20 11 15 . Jorge Dulón Abril 2.006 Referencias de Normas Técnicas Extranjeras Normas REA Rea Bulletin 62 – 1 DESING MANUAL FOR HIGH VOLTAGE TRANSMISION LINES Normas NESC NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CIDE C2 – 1997 NESC HANDBOOK Fourth Edition Normativa de la República del Perú En el caso del Perú los anchos mínimos de Fajas de servidumbre son los siguientes: ANCHOS MINIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE PERÜ Tensión nominal de las líneas en kV Ancho (metros) 230 25 145 . Como se puede apreciar los anchos en m son bastante menores a los que estipula la REA.
de la citada norma al respecto de los campos electromagnéticos dice lo siguiente:  Niveles de campos eléctrico y magnético sobre el terreno. vol. Health Phiysics.Conductor de fases selección de conductor.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. será establecido por el propietario de la línea. y el Campo Magnético para líneas en condiciones de máxima carga definida por el limite térmico de los conductores tendrá un valor de 250 mili Gaussios”. Página 69 de 84 .2.1 de los “Requisitos Técnicos Para La Conexión De líneas De Transmisión Al STN”.2. ajustado con base en los niveles de campo electromagnético definidos en el numeral 2. evaluados para las condiciones físicas del corredor de la línea”. Jorge Dulón Abril 2. no sobrepasar los siguientes valores: Terrenos inaccesibles Regiones despobladas Cruces de Carreteras 20 kV / m 15 a 20 kV / m 10 a 12 kV / m Estos valores se adoptaron del documento EPRI: Transmissión Line Referente Book – 345 kV above. que el dueño de la línea debe observar. Electric and Magnetic Fields. aceptadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS (Internacional Radiation Protection Agency – Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz. por ejemplo en la República Argentina. Con relación a los parámetros de los Campos Eléctricos y Magnéticos existen también diferentes criterios. 58 – 1990) : A borde de servidumbre Campo Eléctrico máximo = 5 kV / m Campo Magnético máximo = 1 Gauss Dentro de la faja de servidumbre. Second edition 1987.006 Normativa de la República de Colombia La Norma Colombiana en el Anexo CC. El numeral 2. según regulaciones de la IRPA. con relación a las Servidumbres dice lo siguiente: “El ancho de la faja de servidumbre requerida. “El Campo Eléctrico al borde de la faja de servidumbre para una línea en condiciones de Tensión nominal no debería pasar de 3 kV / m a un metro del nivel del suelo. Como se puede observar en este caso definen el ancho de la faja de servidumbre de acuerdo a los parámetros de campos electromagnéticos.
se mantendrán una distancia inferior en un metro Página 70 de 84 .La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores. CD Documentación Normativa del Reino de España Se detallan a conticuación los artículos pertinentes Distancias de seguridad Artículo 25.006 En el caso de los campos electromagnéticos se puede ver que existe diferencia entre las normas Colombianas y Argentinas. CD Documentación Normativa de la República Federativa de Brasil Ver información en formato digital. En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los conductores. con su máxima flecha vertical.3 + U metros 150 con un mínimo de 6 metros. Ver información en formato digital. Distancia de los conductores al terreno. sin embargo pensamos que los valores que adopta la República de Colombia son totalmente razonables y permiten fijar el ancho de la faja en dimensiones no muy grandes.. Jorge Dulón Abril 2. a una altura mínima de: 5. queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables.1. CD Documentación Normativa de la República de Argentina Ver información en formato digital.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical. que se tomará de la tabla adjunta. Con este objeto. considerándose en este caso el conductor con la desviación producida por el viento.006 a la anteriormente señalada.6 0. así como entre los conductores y los apoyos. Ángulo de oscilación Superior a 65º Comprendido entre 40º y 65º Inferior a 40º Valores de K. Jorge Dulón Abril 2. las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro. teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.55 F = Flecha máxima en metros. con un radio interpolado entre la distancia correspondiente a la posición vertical y a la correspondiente a la posición de máxima desviación. las distancias de seguridad al terreno vendrán determinadas por la curva envolvente de los círculos de distancia trazados en cada posición intermedia de los conductores. la separación mínima entre conductores se determinará por la fórmula siguiente: D = K. 2.65 0. y entre éstos y los de apoyos.6 0.La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Distancia de los conductores entre sí. En lugares de difícil acceso. debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito ni entre fases ni a tierra. Página 71 de 84 . del artículo 27. en función lineal del ángulo de desviación.65 0. "según el apartado" 3 del artículo 27.7 Líneas de 3ª categoría 0. y la posición de los conductores con su flecha y desviación correspondiente a la hipótesis de viento a) del apartado 3. Líneas de 1ª y 2ª categoría 0. F + L + U 150 en la cual: D = Separación entre conductores en metros. K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento.
a distancias inferiores a 1. por metro lineal de conductor. las prescripciones de seguridad reforzada establecidas en el Artículo 32. se analizará con especial cuidado el riesgo de aproximaciones inadmisibles entre los mismos. Fajas de Seguridad A manera de ilustración les mostramos algunas consideraciones que hace la Empresa IBERDROLA de España con relación a las distancias horizontales o fajas de seguridad. Líneas eléctricas. se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de distribución de energía eléctrica. Siempre que sea posible.006 L = Longitud en metros de la cadena de suspensión.. Jorge Dulón Abril 2.T. deberán justificarse debidamente los valores utilizados. analizando sus oscilaciones con el viento.Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la misma dirección. U = Tensión nominal de la línea en kV.5 veces de altura del apoyo más alto. de cuerdo a su Reglamento Líneas Aéreas de A. La fórmula anterior corresponde a conductores iguales y con la misma flecha. estando la primera determinada de acuerdo con el artículo 16.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. En zonas en las que puedan preverse formaciones de hielo sobre los conductores particularmente importantes.. Paralelismos Artículo 34. se justificará la separación entre ellos. 1. aunque no sean rigurosamente paralelas. entre las trazas de los Página 72 de 84 . En el caso de conductores dispuestos en triángulo o hexágono. En el caso de conductores diferentes o con distinta flecha. En el caso de conductores fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L = 0.No son de aplicación en estos casos. y siempre que se adopten separaciones menores de las deducidas de la fórmula anterior. Los valores de las tangentes del ángulo de oscilación de los conductores vienen dados por el cociente de la sobrecarga de viento dividida por el peso propio.
serán estudiadas entre las entidades afectadas las modificaciones procedentes para aminorar dichos efectos. El aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada. en las condiciones más desfavorables.Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con líneas de telecomunicación.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. no deberá existir una separación inferior a la prescrita en el apartado 2. las zonas de acceso a centrales generadoras y estaciones transformadoras. Líneas de telecomunicación.. 2. del Artículo 25. Podrán instalarse líneas telefónicas auxiliares sobre los apoyos de las líneas eléctricas de segunda y tercera categoría.5 veces la altura del apoyo más alto. Las líneas sobre apoyos comunes se considerarán como de tensión igual a la de la más elevada. sea la establecida en el apartado 1. que se trate de líneas de transporte y telecomunicación o maniobra de la misma empresa y siempre que estas últimas estén afectadas exclusivamente al servicio de las primeras. siempre que aquéllas se Página 73 de 84 . entre los conductores contiguos de las líneas paralelas. y en tanto sean fijados valores límites por la Comisión Interministerial para el estudio de normas sobre perturbaciones en las telecomunicaciones. y los apoyos tendrán la altura suficiente para que las separaciones entre los conductores de ambas líneas y entre éstos casos y aquél sean las que con carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más bajo. a los efectos de explotación. El tendido de líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando sean de iguales características en orden a la clase de corrientes y frecuencia salvo. En el caso de que la línea de alta tensión ejerza efectos perturbadores sobre la línea de telecomunicación. La línea más elevada será la de mayor tensión. Se exceptúan de la anterior prescripción. y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las trazas de los conductores más próximos de una y otra línea una distancia mínima igual a 1. conservación y seguridad en relación con personas y cosas. llegándose en caso necesario al desplazamiento de una de las líneas y siendo de cuenta del nuevo concesionario los gastos que ello pudiera ocasionar. del artículo 25. En todo caso. Jorge Dulón Abril 2.006 conductores más próximos. considerando como valor de U el de la línea de mayor tensión.
se encuentren a menos de 8 m.Se prohíbe la instalación de apoyos de líneas eléctricas de alta tensión en las zonas de influencia de las carreteras.5 metros sobre el suelo.006 destinen de modo exclusivo a la explotación y que los aparatos que se conecten a la línea de comunicación estén debidamente protegidos contra las sobre tensiones que puedan producirse por inducción o contacto accidental entre los conductores de una y otra línea. de tal manera que se descarte todo peligro para las personas y las cosas. medidas horizontalmente desde el eje de la calzada y perpendicularmente a éste: a) En las carreteras de la red estatal (nacionales. aún cumpliendo con las separaciones anteriores. b) En carreteras de la red vecinal 15 m.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. inferior a vez y media su altura. la instalación de apoyos que. bajo lluvia. de la arista exterior de la explanación o a una distancia del borde de plataforma. con respecto al extremo de la explanación o borde del cauce respectivamente. Página 74 de 84 . ni a vez media la altura de sus apoyos. a distancias inferiores a las que se indican a continuación. c) Se exigirá en dichas líneas de comunicación el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias en orden a la disposición de los cruces con otras líneas y líneas sobre apoyos comunes. Se recomiendan como medio de comunicación. b) Los elementos metálicos de los aparatos que estén conectados eléctricamente con los conductores de la línea de comunicación deberán estar a una altura superior a 2. Jorge Dulón Abril 2. para líneas de tercera categoría. A estas distancias mínimas. comarcales y locales 25 m.. se prohíbe la instalación de líneas eléctricas a distancias inferiores a 25 m. Se considerará que las instalaciones están protegidas cuando se cumplan las siguientes prescripciones: a) Los aisladores de la línea de comunicación. También se prohíbe. Por lo que se refiere a ferrocarriles y cursos de agua navegables o flotables. 3. podrá autorizarse el paralelismo en longitudes que no superen a 1 km. el de ondas teleguiadas por los conductores de alta tensión. serán capaces de soportar una tensión mínima de prueba de 10 kV. y en longitudes no superiores a 5 km. para líneas de primera y segunda categoría. Vías de comunicación.
Jorge Dulón Abril 2. entendiéndose como tales los que. considerando los conductores en su posición de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de viento a) del apartado 3. 2. mediante la indemnización correspondiente.. Paso por zonas Artículo 35.. deberá establecerse. del artículo 27. A Página 75 de 84 . árboles y masas de arbolado. Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la conservación de la línea. Bosques. su separación de la masa de arbolado en su situación normal no sea inferior a: 1. se evitará en lo posible el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de primera y segunda categoría en terrenos que según la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956.Salvo en los casos que a continuación se señalan. Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica. El concesionario de la línea estará obligado a exigir periódicamente que se efectúen las operaciones de corta y poda necesarias en la zona de protección señalada. una zona de corta de arbolado a ambos lados de la línea cuya anchura será la necesaria para que. por inclinación o caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal.5 + U metros 150 con un mínimo de 2 metros. y previa justificación técnica y aprobación de la Administración podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias menores de las fijadas y el paralelismo en longitudes mayores de las anteriormente señaladas.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. o como casco de población Municipios que carezcan de dicho Plan. estén clasificados: como suelo urbano cuando pertenezcan al territorio de Municipios que tengan Plan de ordenación. construcciones y zonas urbanas.006 En circunstancias topográficas excepcionales. en la hipótesis de temperatura b) del apartado 3. Edificios.1. del Artículo 27.No son de aplicación en este caso las prescripciones de seguridad reforzada establecidas en el artículo 32.
las líneas eléctricas deberán cumplir las condiciones de seguridad reforzada impuesta en el artículo 32.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Las líneas aéreas situadas en zonas de reserva urbana podrán ser variadas en su trazado o transformadas en subterráneas a partir del momento en que se apruebe un Plan parcial de ordenación para las citadas zonas. Para ello deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 10/1966 de 18 de marzo. podrá autorizarse por el órgano competente de la Administración el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas. En el paso sobre edificios. Para que la transformación de las líneas aéreas en subterráneas sea exigible. entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios y construcciones que se encuentren bajo ella. cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen. será necesario que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización.3 + U 150 metros con un mínimo de cinco metros Página 76 de 84 . Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables. así como en los terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en Municipios que carezcan de Plan de ordenación.3 + U 100 metros con un mínimo de cinco metros Sobre puntos no accesibles a las personas: 3. Jorge Dulón Abril 2. tengan las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización y se hayan cumplido las formalidades previstas en el Decreto citado en el párrafo anterior. o como casco de la población.006 petición del titular de la instalación. serán las siguientes: Sobre puntos accesibles a las personas: 3. construcciones y terrenos que estén clasificados: como suelo urbano cuando pertenezcan a Municipios que tengan Plan de ordenación. aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre. Queda autorizado el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en las zonas de reserva urbana con Plan general de ordenación legalmente aprobado y en zonas y polígonos industriales con Plan parcial de ordenación aprobado.
suspenda el servicio de la línea afectada antes de emplear el agua para la extinción del fuego.006 Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables. y principalmente en las proximidades de las bocas de agua para incendios. En lugares perfectamente visibles de los edificios o construcciones cercanos a la línea. en caso de incendio. Página 77 de 84 . Jorge Dulón Abril 2. en proyección horizontal. el mantener las anteriores distancias.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos. se fijarán placas que indiquen la necesidad de avisar a la empresa suministradora de energía eléctrica para que.
que esta en función de U que es la tensión nominal de la línea Los valores de b están indicados en una tabla de acuerdo a la naturaleza o el uso de los lugares por los cuales pasan las líneas de transmisión. En el siguiente cuadro reproducimos algunos elementos importantes de la indicada tabla. Las Distancias Mínimas de Seguridad de los conductores eléctricos a los diferentes elementos que se puedan presentar en su recorrido. a continuación se explica la forma de cálculo de distancias mínimas Las Normas que pasamos a analizar.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. del cual reproducimos algunas partes importantes que tienen que ver con el tema de las distancias mínimas. Página 78 de 84 . Jorge Dulón Abril 2. están basadas en una sencilla formula: D=b+t D b t Conductor Donde: D distancia mínima de Seguridad b es la distancia base que depende del uso del terreno o de las condiciones de aislamiento del conductor t es la distancia complementaria.006 Normativa de la Republica Francesa Como referencia. están basadas en el texto presentado por el Ingeniero Henri Varlet en su texto “Instalación y explotación de Líneas y Postes en Redes eléctricas” de conformidad con la Ley Interministerial del 13 de Febrero de 1970 del Gobierno de la República de Francia.
el valor de 0. b 6m 6m h+1 3+e 6m 6m 8m h+1 h+1 t t1 t2 t2 t1 t1 t3 t3 t3 t2 h’+1 t2 1m 3m 0 t2y t3 Observaciones Prox.006 Naturaleza de la Instalación Ordinario Terreno Agrícola Con Maquinaria Pesada Zona de nieve.0025 x U probabilidad de distancia corta baja t2= 0. Si los valores son redondeados resulta que: t1= 0 para U menor que 60 kV t2= 0 para U menor que 40 kV t3= 0 para U menor que 20 kV y que para U inferior a 20 kV D = b (en cualquier caso) Grafico para la determinación de la distancia t.0050 x U probabilidad de distancia corta media t3= 0.En el grafico se puede observar que las ordenadas están en función de las tensiones U y de Página 79 de 84 . no accesible a vehículos Vía normalmente utilizada para la circulación de vehículos Vías para vehículos de gran altura h Vías navegables ( canales.10 es excluido. espesor de nieve may. t2 y t3 están dadas de acuerdo a la proximidad que exista entre una línea y otros elementos y también están en función de la tensión de la línea. por Ej.. Inmuebles Próximos a conductores de 2ª y 3ª cat. a 3m Vía de Paso. Líneas de 2ª y 3ª cat b= h+1 mayor a 8m b=h’+1 mayor a 9m DISTANCIA COMPLEMENTARIA DE TENSION La distancia complementaria t esta en función de la distancia a la cual se encuentran las líneas y se las valora de la siguiente forma: t= 0 Para conductores aislados t1= 0. Las distancias de tensión t se redondean al decímetro más próximo.0075 x U probabilidad de distancia corta alta Como se puede apreciar las distancias t1. ríos y otros) con embarcaciones comerciales de altura h Vías navegables o no navegables con embarcaciones pequeñas con altura h’ Próximos a conductores de 1ª cat. línea de 1ª cat. Jorge Dulón Abril 2.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Las Normas de Francia para el caso de cruce de líneas o proximidad entre estas esta explicada claramente en el grafico que se muestra a continuación. sin embargo de todas maneras se aplica la formula que mostramos anteriormente o sea D = b + t p = Vano del conductor donde se encuentra el punto M f = Flecha del conductor a la temperatura máxima de la región. Jorge Dulón Abril 2.006 acuerdo a las características de las líneas y a la aproximación que pueda existir con otros elementos se determinan los valores de t DISTANCIAS MINIMAS ENTRE CONDUCTORES. sin viento d = Distancia horizontal separando M de su soporte más próximo Página 80 de 84 .
1 x = ─── 2 ( p ∕ 2) b=1+a.006 U = Tensión Nominal de la línea de kV. Jorge Dulón Abril 2.x donde b = 1 para una flecha con un valor de 4 m Página 81 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Los valores de a y x están dados de la siguiente manera √f d a = ─── .
006 Página 82 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing. Jorge Dulón Abril 2.
teniendo a M como centro. Jorge Dulón Abril 2. DISTANCIAS MINIMAS ENTRE INMUEBLES Y CONDUCTORES.. Respetando este razonamiento para todo los puntos del conductor A M S comprendido entre el punto de enganche A y la cima S de su parábola se ve que la superficie que envuelve el conjunto de esferas obtenidas delimita alrededor del conductor AMS una zona de guardia interior de la cual no debe penetrar ningún conductor eléctrico que pase por las cercanías ni ningún otro cable aéreo. Estos conductores no pueden más que pasar por encima o por debajo de la zona de guardia.006 Comentarios del Autor.Caso General Página 83 de 84 .Todo conductor o cable aéreo situado en las cercanías del punto M debe pasar por fuera de la esfera de radio D.Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.
006 De acuerdo a lo que ya vimos para el presente caso también se utilizan los mismos criterios.0075 D = b + t3 (valor en metros. En cambio para el lado izquierdo debido a la mayor proximidad a las líneas utilizaremos el factor 0.0050 t2 = U x 0. Jorge Dulón Abril 2.0050 D = b + t2 (valor en metros. con el voltaje en kV) Esta primera hipótesis es para una temperatura de 15º C y una presión de viento de 240 pascals. con voltaje en kV) Y la hipótesis para este lado será para la temperatura máxima de la región 45º C sin viento Página 84 de 84 .Normativa para Fajas de Seguridad En Líneas de Transmisión Ing.0075 t3 = U x 0. por ejemplo: Para el extremo izquierdo de la vivienda se debe calcular t 2 . lo que significa que la separación de seguridad con las líneas es media por lo tanto se utiliza el factor 0.
Documents Similar To Fajas de Seg. Doc Final
Power System Analysis Design 6th Edition Glover Solutions Manual
C6_Mario_BRUGNONI_1
mbrugno
Geoquímica Ambiental en La Cuenca Del Río Pisco%2C 2011
Las Calizas y Margas Marinas
Geografia 11.03.2015
PaolaCastañeda
Bautista Bazan
2306-8286-1-PB.pdf

References: Resolución 

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41
 artículo 43
 ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 42
 ARTÍCULO 44
 artículo 41
 artículo 32
 artículo 32
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 Artículo 25
 artículo 27
 artículo 27
 Artículo 32
 artículo 16
 Artículo 34
 Artículo 25
 artículo 25
 Artículo 35
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 32
 artículo 32