Source: http://docplayer.it/19068660-Mercoledi-13-marzo-2013-best-western-hotel-piacenza-assemblea-generale-associazione.html
Timestamp: 2018-08-20 13:14:20+00:00

Document:
Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione - PDF
Download "Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione"
1 Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Novità normative per la prevenzione incendi il D.M. 20/12/12 Impianti di protezione attiva contro l incendio Geom. Luca Boldoni Tecnico professionista antincendio
2 Art. 1: Finalità Regola tecnica «orizzontale» per la progettazione, la costruzione, l esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF dell ambito dei procedimenti di cui al DPR 151/11. Art. 2: Campo di applicazione 1. Impianti di nuova costruzione 2. Impianti oggetto di modifiche sostanziali «Novità» Modifica sostanziale impianto (punto 1.2. allegato tecnico al decreto) Trasformazione della tipologia dell impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma 2di 18
3 «Novità» Dimensione tipica (punto 1.2. allegato tecnico al decreto) Reti idranti Impianti rilevazione e allarme incendio Impianti estinzione o controllo (acqua) Impianti estinzione speciali (gas, schiuma, polvere, ecc.) Impianti controllo fumo o calore Riferimento UNI (appendice B dimensione a seconda del livello di pericolosità 1-2-3) Numero di rilevatori automatici o punti di segnalazione manuale Numero di erogatori Quantità di agente estinguente Superficie utile totale (impianti naturali) Portata volumetrica (impianti aspirazione forzata) 3di 18
4 Art. 2: Campo di applicazione Esclusioni 1. Attività di cui al D. Lgs. 334/99: Incidenti rilevanti (art. 6 e art. 8) 2. Attività di cui al D.P.R. 418/95: Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi 3. Attività di cui al D.P.R. 340/2003 e s.m.i.: Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; 4. Attività di cui al D.M. 569/92: Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; 5. Attività di cui al D.M. 265/94: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg»; 6. Attività di cui al D.M. 133/95: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche; 7. Attività di cui al D.M. 131/2002 e s.m.i.: Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; 8. Attività di cui al D.M. 120/2004: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ 4di 18
5 Art. 2: Campo di applicazione Attività esistenti Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto 5di 18
6 Art. 3: Commercializzazione UE Oltre ai prodotti regolamentati dalle disposizioni UE applicabili ed a queste conformi, possono essere impiegati anche prodotti fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri UE o in Turchia, in uno degli Stati EFTA (Associazione europea libero scambio). Art. 4: Obblighi e responsabilità 1 Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi, essi saranno progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 2 I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio incendio e dalla progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività, hanno l obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l individuazione di detti parametri. 6di 18
7 PROGETTAZIONE «Novità» LA REGOLA DELL ARTE SONO CONSIDERATE REGOLA DELL ARTE FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI LE NORME EMANATE DA ENTI DI NORMAZIONE NAZIONALI (UNI, CEI), EUROPEI (EN), INTERNAZIONALI ( ) GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI NEL SETTORE ANTINCENDIO PROGETTAZIONE CHI PROGETTA? Norme EU (EN, UNI, CEI) Tecnico abilitato iscritto in albo professionale Norme internazionali Professionista antincendio (Elenco M.I. D.L. 139/06) 7di 18
8 INSTALLAZIONE NOTA IMPORTANTE L INSTALLATORE DEVE RILASCIARE AL RESPONSABILE DELL ATTIVITÀ OLTRE ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ LA DOCUMENTAZIONE FINALE PREVISTA DALLA NORMA DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE E IL MANUALE D USO E MANUTENZIONE 8di 18
9 ESERCIZIO E MANUTENZIONE A CURA DEL GESTORE ESEGUITA DA PERSONALE ESPERTO IN MATERIA IN ACCORDO ALLA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE E A QUANTO INDICATO NELLE NORME TECNICHE PERTINENTI E DEL MANUALE D USO E MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI SPROVVISTI DI MANUALE D USO E MANUTENZIONE IL MANUALE PREDISPOSTO DA PROFESSIONISTA ANTINCENDIO (ELENCO M.I.) 9di 18
10 DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 151/11) VALUTAZIONE PROGETTI ENTE NORMAZIONE EUROPEO ORGANISMI INTERNAZIONALI SPECIFICA DELL IMPIANTO Sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell impianto: le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, alimentazione, agente estinguente, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare (tubazioni, erogatori, sensori, ecc.) Comprende il richiamo alla norma di progettazione, la classificazione del livello di pericolosità (ove previsto), lo schema a blocchi dell impianto nonché l attestazione dell idoneità dell impianto in relazione al pericolo di incendio presente A FIRMA DI PROFESSIONISTA ANTINCENDIO (ELENCO M.I.) 10 di 18
11 DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 151/11) CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI COMPRESI NEL D.M. 37/2008 Dichiarazione di conformità installatore art.7 (progetto e allegati obbligatori consegnati al responsabile e tenuti a disposizione nel fascicolo tecnico introdotto dal D.M. 07/08/12) IMPIANTI NON COMPRESI NEL D.M. 37/2008 O SENZA DICH. CONF. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento a firma installatore o Certificazione di corretta installazione e funzionamento a firma professionista antincendio (progetto e allegati obbligatori consegnati al responsabile e tenuti a disposizione) 11 di 18
12 DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI INSTALLATI IN ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATO PREVISTO L USO DELL APPROCCIO INGEGNERISTICO La documentazione già prevista deve essere integrata con una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell impianto a firma di professionista antincendio (D.M. 7/8/2012) IMPIANTI PROGETTATI E REALIZZATI CON NORME INTERNAZIONALI La documentazione già prevista (Di.Co.) deve essere integrata con una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell impianto a firma di professionista antincendio (D.M. 7/8/2012) 12 di 18
13 ESERCIZIO E MANUTENZIONE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, DI MANUTENZIONE ED EVENTUALE VERIFICA PERIODICA, ESEGUITE SUGLI IMPIANTI OGGETTO DEL DECRETO, DEVONO ESSERE ANNOTATE IN APPOSITO REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DEL D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. ART. 6 DEL D.P.R. N. 151/11 TALE REGISTRO DOVRA ESSERE MANTENUTO AGGIORNATO E RESO DISPONIBILE AI FINI DEI CONTROLLI DI COMPETENZA DEL COMANDO VV.F. 13 di 18
14 ALTRI ELEMENTI IMPORTANTI L ALLEGATO TECNICO INTRODUCE DUE TABELLE (UNA PER GLI IMPIANTI IDRANTI E UNA PER GLI IMPIANTI SPRINKLER) CHE TRADUCONO LE INDICAZIONI DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EMANATE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DELLA UNI E DELLA UNI EN NEI CORRISPODENTI LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLE NORME STESSE FORNISCE ANCHE ALCUNE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA UNI A TALE NORMA SI DOVRA FARE RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO (MANUTENZIONE) DELLE RETI IDRANTI 14 di 18
15 UNI EN A TALE NORMA SI DOVRA FARE RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO (MANUTENZIONE) DEGLI IMPIANTI SPRINKLER 15 di 18
16 ALTRI ELEMENTI IMPORTANTI L ALLEGATO TECNICO INTRODUCE ANCHE UN ELENCO (SOGGETTO A SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI CON SPECIFICI DECRETI DEL MINISTERO DELL INTERNO) DI NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA 16 di 18
17 ALTRI IMPIANTI INSTALLATI NELLE ATTIVITA REGOLAMENTATE DA DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI LE REGOLE TECNICHE DI P.I. DEFINISCONO LA NECESSITA DI PREVEDERE L INSTALLAZIONE DI PREDETTI IMPIANTI. ULTERIORE NECESSITA DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DA STABILIRE NELL AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO DI CUI AL D.M. 10/03/98 ALTRI IMPIANTI INSTALLATI NELLE ATTIVITA NON REGOLAMENTATE DA DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI NECESSITA DI INSTALLAZIONE STABILITA DAL PROGETTISTA SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO TALE NECESSITA POTRA ESSERE ANCHE VALUTATA DAL COMNADO VV.F. NELL AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DPR N. 151/11 ART. 7 ENTRATA IN VIGORE Il Decreto entrerà in vigore il 4 aprile di 18
18 GRAZIE per l ATTENZIONE Cell
Le Specifiche Tecniche degli Impianti di Protezione Attiva contro l incendio
Le Specifiche Tecniche degli Impianti di Protezione Attiva contro l incendio D.M. 20.12.2012 I N V I G O R E D A L 0 4. 0 4. 2 0 1 3 LINEE GUIDA Approvate dalla C.R.O.I.L. Dic. 2015 ING. ENRICO CINALLI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 2 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell iscrizione negli elenchi dei professionisti di cui al Decreto del Ministero

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 2
 art. 8
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 art.7
 ART. 6
 ART. 7