Source: http://docplayer.es/2803550-Reforma-de-local-comercial-para-tienda-de-ropa-en-a-coruna.html
Timestamp: 2017-09-26 04:33:42+00:00

Document:
Reforma de local comercial para tienda de ropa en A Coruña - PDF
Reforma de local comercial para tienda de ropa en A Coruña
Download "Reforma de local comercial para tienda de ropa en A Coruña"
Francisco José Hernández Fernández
1 Reforma de local comercial para tienda de ropa en A Coruña TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACION Tomo I: Memoria Alumna: JENNIFER MOSQUERA FREIRE Tutor: LUIS PÉREZ DOVAL JULIO 2013 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE A Departamento de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
2 Índice Índice Índice... 1 Memoria... 5 I. Memoria Memoria descriptiva Agentes Información previa Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso Descripción del proyecto Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno Cumplimiento del CTE Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construídas, accesos y evacuación Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Limitaciones de uso del edificio Memoria constructiva Trabajos previos Sistema envolvente Sistema de compartimentación Sistemas de acabados Sistemas de acondicionamiento e instalaciones Protección contra incendio Alumbrado Protección frente a la humedad Electricidad Transporte
3 Índice 2.8 Equipamiento Cumplimiento del CTE Seguridad estructural Seguridad en caso de incendio Introducción Normativa básica de aplicación Identificación de usos Usos y alturas de evacuación Condiciones de propagación interior Condiciones de propagación exterior Condiciones de evacuación de ocupantes Seguridad de utilización y accesibilidad SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SU 9 Accesibilidad Salubridad HS 1 Protección frente a la humedad HS 2 Recogida y evacuación de residuos HS 3 Calidad del aire interior HS 4 Suministro de agua HS 5 Evacuación de aguas Protección frente al ruido Ahorro de energía HE 1 Limitación de demanda energética HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica Cumplimiento de otros Reglamentos y Disposiciones Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Descripción de la instalación térmica Exigencia de bienestar e higiene Exigencia de eficiencia energética
4 Índice Exigencia de seguridad Pruebas para la puesta en servicio Ajuste y equilibrado de la instalación Uso y mantenimiento Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Disposiciones Generales Obligaciones del empresario Anexos Anejos a la memoria Climatización Memoria de instalación de climatización Electricidad Memoria de instalación de electricidad e iluminación Plan de control de calidad Control de recepción de los productos Control de ejecución y recepción de unidades de obra Control de recepción de obra terminada Estudio de Gestión de Residuos Estudio para la gestión de los residuos de la obra Identificación de los residuos y estimación de la cantidad Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos de obra 157 Medidas para la separación de residuos Destino final Valoración del coste final Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones Prescripciones del Pliego sobre Residuos Estudio Básico de Seguridad y Salud Memoria Memoria informativa Memoria descriptiva Planos II. Planos Pliego de condiciones III. Pliego de condiciones Pliego de cláusulas administrativas Disposiciones generales
5 Índice Disposiciones facultativas Disposiciones económicas Pliego de condiciones técnicas particulares Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución por unidades de obra y sobre verificaciones en la obra terminada Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra Mediciones IV. Mediciones y Presupuesto Mediciones y presupuesto Cuadro de precios Justificación de precios Resumen del Presupuesto
6 Objeto del trabajo Objeto del trabajo OBJETO DEL TRABAJO El presente trabajo se ha realizado como Trabajo Fin de Grado de Ingeniería de Edificación, en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. El objecto del mismo es la redacción de un proyecto de reforma de un local comercial para tienda de ropa situado en A Coruña. Se compone de dos tomos: En el Tomo I se realiza una descripción general y constructiva de los trabajos que se pretenden llevar a cabo en el local, se justifica el cumplimiento del CTE así como de otras normas específicas y se adjuntan presupuesto y mediciones. En el Tomo II se adjunta toda la documentación gráfica planos y fotografías en 3D, acorde con toda la documentación incluida en el Tomo I.
7 Objeto del trabajo
8 Memoria Memoria Memoria I. Memoria 5
9 Memoria 6
10 Memoria descriptiva 1. Memoria descriptiva 7
11 Memoria descriptiva 8
12 1.1 Agentes REFORMA DE LOCAL COMERCIAL PARA TIENDA DE ROPA EN A Memoria descriptiva PROMOTOR: D. Fernando López López DNI: Ñ PROYECTISTA: Dña. Jennifer Mosquera Freire DNI: Q DIRECTOR DE OBRA: Dña. Jennifer Mosquera Freire DNI: Q CONSTRUCTOR: Construcciones S.L. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: Dña. Jennifer Mosquera Freire DNI: Q 9
13 Memoria descriptiva 1.2 Información previa Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. Antecedentes y condicionantes de partida Por encargo del promotor D. Fernando López López, se propone la redacción de un proyecto de reforma de un local comercial para tienda de ropa. Emplazamiento y entorno físico Se trata de un local que está situado en el casco urbano de la ciudad de A Coruña perteneciente a un edificio ubicado en la calle Ferrol, 1 en esquina con la calle Padre Feijóo. Normativa urbanística La normativa urbanística a cumplir es el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado el 1 diciembre del 2009, el cual se tendrá en cuenta para fijar ciertas exigencias. o Protecciones y condiciones urbanísticas El edificio no tiene ningún tipo de protección urbanística. o Uso Comercial Dentro del uso terciario el local se incluye dentro del grupo de la clase comercial. Dentro del uso comercial se clasifica como de 2º categoría en el que se incluyen el comercio no alimentario de hasta 2500 m2. o Fachadas de locales El tratamiento de las fachadas o de los elementos que la integran: cerramientos, acristalamientos, toldos y similares deberán responder a una composición unitaria para lo cual deberá existir acuerdo al respecto de la comunidad de propietarios. o Portadas, rejas y escaparates Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación hasta diez centímetros (10 cm). Cuando por normas de rango superior a esta Normativa sea obligatorio que las puertas de planta baja no abran hacia dentro, deberán quedar remetidas en la fachada. Las rejas en planta baja no tendrán un vuelo superior a quince centímetros (15 cm). 10
14 Memoria descriptiva Las vitrinas, los escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales no sobrepasarán la línea de fachadas en más de 10cm. o Anuncios, rótulos y vallas publicitarias El ayuntamiento podrá regular estos elementos en ordenanza específica. En su defecto, deberán estar situados a una altura superior a tres metros (3 m), no pudiendo sobresalir más de sesenta centímetros (60 cm) de la fachada. Se podrán autorizar vallas publicitarias con carácter de uso provisional en los suelos urbanizables, urbano no consolidados y solares vacantes, que deberán de ser retiradas, sin derecho a indemnización, cuando así lo exija el ayuntamiento. Tal condición deberá de ser inscrita en el registro de la propiedad. o Toldos Cuando estén extendidos, quedarán a más de doscientos diez centímetros (210 cm) de altura, a veinte centímetros (20 cm) de la vertical que pasa por el bordillo de la acera o el espacio público correspondiente. Los faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro impedimento habrán de estar a más de doscientos diez centímetros (210 cm) de altura desde la acera, no autorizándose si tienen menor medida. No afectarán al arbolado existente. Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán ni se concederán licencias de instalación si previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto coherente con la edificación. Dicho acuerdo deberá constar en acta de reunión de comunidad de propietarios, aprobado por mayoría simple de los mismos. o Instalaciones Dado que el local se encuentra en el casco urbano consolidado, este cuenta con la totalidad de los servicios de acometida de: - Abastecimiento de agua potable - Saneamiento de aguas residuales - Red eléctrica de baja tensión - Telefonía Otras normativas - Código Técnico de la Edificación 11
15 Memoria descriptiva - Decreto 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. - Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. - Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 12
16 Memoria descriptiva 1.3 Descripción del proyecto Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Descripción general del edificio o Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción del presente proyecto es el de Reforma de local comercial para tienda de ropa, diseñando los espacios de acuerdo a las exigencias que un local de este tipo presenta y bajo el cumplimiento de la normativa vigente. o Uso característico del local: El uso característico del local será del uso comercial, si bien, el mismo dispondrá de zonas de almacén y zonas personal, cumpliendo las especificaciones de la normativa vigente. o Relación con el entorno: El local está situado en casco urbano de la ciudad. Pertenece a un edificio situado entre medianeras cruce de las calles Padre Feijóo y Rúa Ferrol. Descripción del estado actual del local El local se encuentra totalmente acondicionado y en funcionamiento con actividad de venta de artículos para el hogar. Está compuesto por planta baja y planta primera. Las dos plantas son utilizadas como zona de venta y exposición y en la planta primera se sitúa una zona de almacén además de aseos y cuartos de instalaciones. Además la primera planta comunica directamente con las zonas comunes el edificio. Las fachadas están formadas por grandes acristalamientos con dos zonas de acceso. El resto de la fachada es utilizada como escaparate. Descripción del estado reformado del local resultante La reforma afecta a las dos plantas del local, la planta baja y la planta primera. Planta baja Se modificará por completo la distribución de la planta sótano. Se demolerán todos los elementos de tabiquería y techos, pero se conservará la ubicación de las escaleras y 13
17 Memoria descriptiva ascensor actuales. Toda la planta baja se destinará a zona de venta, con escaparates en toda la fachada además de una zona de probadores y la zona de caja. La planta baja es la planta de acceso al local desde la calle. Se cerrará una de las entradas actuales mediante una fachada de vidrio y carpintería de acero inoxidable acorde con la fachada ya existente. La entrada se la tienda se ubicará en la Calle Padre Feijoó donde se instalarán puertas automáticas de vidrio transparente. Planta primera En la planta primera, al igual que en la planta baja se demolerán toda la zona de la tienda y almacén. Además de la zona de venta, probadores y escaparates hacia la fachada se ubicará en esta planta del local el almacén, las zonas de personal y cuartos de máquinas. Estas últimas conservarán su ubicación y distribución actual, pues se encuentran en perfectos estado y cumple con la normativa vigente. Fachadas El local cuenta actualmente con de vidrio y carpintería en acero INOX. Se conservarán las fachadas actuales en las dos plantas, excepto en una de las entradas actuales del local, que se cerrará, quedando ubicada la entrada al local hacia la Calle Padre Feijóo Cumplimiento del CTE El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El presente proyecto se trata de una reforma, por tanto, es de aplicación el CTE, ya que según el artículo 2 Ámbito de aplicación del Capítulo 1 de la parte I del CTE se expone: Se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables A continuación se muestra un cuadro resumen con los apartados de los documentos básicos que forman el CTE, aplicables al presente proyecto. 14
18 Memoria descriptiva DB-SE Seguridad estructural DB-SI Seguridad en caso de incendio Sección SI 1 Propagación interior Sección SI 2 Propagación exterior Sección SI 3 Evacuación de ocupantes Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios Sección SI 5 Intervención de los bomberos Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo Sección SUA 9 Accesibilidad DB-HS Salubridad Sección HS 1 Protección contra la humedad Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos Sección HS 3 Calidad del aire interior Sección HS 4 Suministro de agua Sección HS 5 Evacuación de aguas DB-HR Protección frente al ruido DB-HE Ahorro de energía Sección HE 1 Limitación de la demanda energética Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones térmicas de agua caliente sanitaria Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica APLICACIÓN No procede Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No procede No procede No procede Si Si No procede No procede No procede No procede Si Si Si No procede No procede No procede 15
19 Memoria descriptiva Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. RD. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. R.D. 35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia Es por tanto de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se llevara a cabo en el apartado de CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en el apartado de CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construídas, accesos y evacuación. Descripción de la geometría del edificio El local se distribuye en dos plantas de forma casi rectangular. La planta baja está situada a cota 0,00 con una altura libre hasta forjado de 3,70 m, mientras que la plata primera se encuentra a la cota 4,00 m con una altura libre de 3,80m. Superficies útiles y construídas PLANTA BAJA Uso Área (m 2 ) Zona de venta 280,85 Escaparate 1 6,24 Escaparate 2 16,15 Probadores 22,87 Almacén 6,10 Área Total 332,20 16
20 Memoria descriptiva PLANTA PRIMERA Uso Área (m 2 ) Zona de venta 153,01 Escaparate 3 5,97 Escaparate 4 6,17 Escaparate 5 8,55 Escaparate 6 7,19 Probadores 22,46 Almacén 123,20 Baños 1 3,30 Baños 2 3,08 Vestuarios 5,52 Pasillo emergencia 17,86 Área Total 341,05 PLANTA BAJA Área (m 2 ) Superficie útil 329,21 Superficie construida 389,72 PLANTA PRIMERA Superficie útil 372,10 Superficie construida 419,06 Escaparate 6 Superficie total construida 808,78 Superficie total útil 701,31 Volumen del edificio El volumen del local es el resultante al volumen ya existente, ya que se trata de una reforma interior del local conservando el aspecto exterior y ubicación de las fachadas. Accesos Se mantendrá uno de los dos accesos al local situado en la fachada principal de la Calle Padre Feijóo. Actualmente existe otra entrada en la esquina del local la cual será eliminada. Aparte de este acceso público del local existe otra zona de acceso al mismo desde las zonas comunes del edificio situada en la planta primera, la cual será utilizada como salida de evacuación del local. 17
21 Memoria descriptiva Evacuación Las salidas de evacuación serán las propias entradas del local, pues cuentan con dimensiones suficientemente amplias, que permiten una evacuación óptima directamente al espacio exterior. Además como ya sea comentado en el punto anterior en la planta primera se dispondrá de otra salida de evacuación hacia las zonas comunes del edificio Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto Sistema de compartimentación Particiones Verticales 1 Tabique sencillo con una placa de cartón-yeso de 1,3 cm a cada lado del paramento. 2 Tabique resistente al fuego con dos placas de cartón-yeso de 1,5 cm a cada lado del paramento con aislante de lana mineral en el interior Sistemas de acabados Pavimentos Zona de Venta: (según documentación gráfica) o o o Pavimento 1: Pavimento cerámico Maresme color blanco mate de dimensiones 120x60 cm. con junta 2 mm. y lechada. Pavimento 2: Pavimento cerámico Pure cement color gris mate de dimensiones 120x60 cm. con junta 2 mm. y lechada gris. Pavimento 3: Pavimento de madera laminada FINfloor ORIGINAL Wengué Resto de zonas: Paredes o Pavimento 4: Plaqueta de gres cerámica en baldosas de 30 x 30 cm. - Partición 1: Tabique auto-portante de una placa de cartón-yeso estándar atornilladas a cada lado de la estructura metálica de acero galvanizada. o Comportamiento ante el fuego: No procede. o Aislamiento acústico: 35 db. - Partición 2: Trasdosado auto-portante de una placa de catón-yeso estándar y estructura metálica de acero galvanizada. 18
22 Memoria descriptiva o o Comportamiento ante el fuego: No procede. Aislamiento acústico: 35 db. - Partición 3: Tabique auto-portante de dos placas de catón-yeso ignífugas atornilladas a cada lado de la estructura metálica de acero galvanizada de 48mm y lana mineral en el interior. o Comportamiento ante el fuego: EI120. o Aislamiento acústico: 35 db. Revestimientos o Revestimiento 1: Pintura plástica color RAL sobre enlucido de yeso según documentación gráfica Sistema de acondicionamiento ambiental En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto. HS-1 Protección frente a la humedad Los cerramientos de fachada de nueva construcción que se vayan a instalar serán de iguales características a los ya instalados, que ya cumplen actualmente con el DB-CTE- S1. HS-2 Recogida y evacuación de residuos No se consideran cambios en el sistema de recogida y evacuación de residuos. El depósito de residuos será en contenedores de calle que serán recogidos por los servicios de basura municipales. HS-3 Calidad del aire interior El sistema de climatización adoptado será el existente en el local. Se han evaluado las características constructivas y de utilización del local y se ha considerado que el sistema actual tiene una correcta respuesta conforme a los criterios de eficiencia y calidad. La renovación y aporte de aire se realiza mediante una red de conductos de impulsión y retorno conectados a los equipos de clima. En el ANEXO DE INSTALACIONES se describe y justifica que el sistema de climatización actual cumple con los requisitos y normativa vigente. 19
23 Memoria descriptiva Sistema de servicios El local dispone actualmente de todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento desde suministro de agua, evacuación de aguas, suministro eléctrico, telefonía, TV a telecomunicaciones. En cuanto al suministro eléctrico se llevarán a cabo una serie de cambios: o o o o o o Se instalarán tomas de corriente, tomas de teléfono y luminarias para iluminación general. Se instalarán luminarias de emergencia y señalización, que proporcionarán una iluminación suficiente a lo marcado en la ITC-28 del RBT. Se ajustará a todo lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para la baja tensión del "Ministerio de Industria y Energía". La instalación eléctrica irá sobre bandeja metálica o en tubo flexible. En la zona pública, se dispondrá una iluminación igual o superior a 350 lux. En previsión de posibles cortes de suministro eléctrico, se dispondrá de alumbrado de emergencia, a razón de un punto por cada 30 m². Así mismo, se dispondrá de alumbrado de señalización, marcando las salidas. En el anexo de Instalaciones se describen y justifican todas las especificaciones de la instalación eléctrica. 20
24 Memoria descriptiva 1.4 Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Seguridad el caso de incendio (DB SI) Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del local en condiciones de seguridad. El local tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. No se produce incompatibilidad de usos. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del local o la de sus ocupantes. Seguridad de utilización (DB SU) Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. Los elementos fijos o practicables del local se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. En las zonas de circulación interiores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del local, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. El diseño del local facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 21
25 Memoria descriptiva Salubridad (DB HS) En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los local y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. El local dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal. Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. El local proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Accesibilidad El proyecto se ajusta a lo establecido en el Decreto 35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con movilidad reducida y comunicación reducidas el acceso y circulación por el local Limitaciones de uso del edificio Limitaciones de uso del edificio El local se destinara únicamente a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyecto requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Limitaciones de uso de las dependencias 22
26 Memoria descriptiva Las dependencias solamente podrán usarse según lo indicado en los planos de usos y superficies. Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones del local se han mantenido casi en su totalidad, si bien todas aquellas modificaciones se han diseñado para los usos previstos en el proyecto. 23
27 Memoria descriptiva 24
28 Memoria constructiva 2. Memoria constructiva 25
29 Memoria constructiva 26
30 2.1 Trabajos previos REFORMA DE LOCAL COMERCIAL PARA TIENDA DE ROPA EN A Memoria constructiva Antes de iniciar la demolición será necesario neutralizar las instalaciones de electricidad y agua existentes en las zonas de ejecución de los trabajos. Para la evacuación de los escombros durante la realización de los trabajos no se realizarán acopios de material en los forjados para evitar que puedan sufrir una sobrecarga. Se evacuarán a la planta baja por el hueco que existe en el forjado de la planta primera y de ahí al exterior a un contenedor de calle. A continuación se realiza una enumeración de los trabajos a realizar. La extracción, demolición y transporte a vertedero de los diferentes materiales se hará en cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Pavimentos Se levantarán todos los pavimentos de ambas plantas, excepto en las zonas de baños y vestuarios de la planta primera. Divisiones interiores y paramentos Se demolerán todas las divisiones interiores y paredes perimetrales existentes en el local. Techos Se eliminará todo el falso techo de cartón yeso existente. Mobiliario Se retirará todo el mobiliario existente, exceptp los paratos sanitarios de los baños de la planta primera. 27
31 2.2 Sistema envolvente REFORMA DE LOCAL COMERCIAL PARA TIENDA DE ROPA EN A Memoria constructiva El CTE define la envolvente térmica del edificio como: La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. En nuestro caso consideraremos como envolvente térmica las fachadas acristaladas sobre carpintería de acero INOX. No se plantea en el presente proyecto renovar el sistema envolvente actual referente a fachadas. 28
32 Memoria constructiva 2.3 Sistema de compartimentación A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. Se prevén dos tipos de sistema de compartimentación en el interior del edificio. - Partición 1: Tabique auto-portante de dos placas de catón yeso estándar atornilladas a cada lado de la estructura metálica de acero galvanizada. o Comportamiento ante el fuego: No procede. o Aislamiento acústico: 35 db. o - Partición 2: Trasdosado auto-portante de una placa de catón-yeso estándar y estructura metálica de acero galvanizada. o Comportamiento ante el fuego: No procede. o Aislamiento acústico: 35 db. - Partición 3: Tabique auto-portante de dos placas de catón yeso ignífugas atornilladas a cada lado de la estructura metálica de acero galvanizada de 48mm. o Comportamiento ante el fuego: EI120. o Aislamiento acústico: 35 db. 29
33 Memoria constructiva 2.4 Sistemas de acabados A continuación se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad: Revestimientos Pavimentos o Revestimiento 1: Pintura plástica color RAL sobre enlucido de yeso según documentación gráfica o Clasificación de reacción al fuego: C-S2,d0; BS1-d0 Zona de Venta: (según documentación gráfica) o o o Pavimento 1: Pavimento cerámico Maresme color blanco mate de dimensiones 120x60 cm. con junta 2 mm. y lechada. o Resistencia a la resbaladicidad de 35<Rd<45 o Clasificación al uso: 34/43 o Clasificación de reacción al fuego: (Bfl s1) Pavimento 2: Pavimento cerámico Pure cement color gris mate de dimensiones 120x60 cm. con junta 2 mm. y lechada gris. o Resistencia a la resbaladicidad de 35<Rd<45 o Clasificación al uso: 34/43 o Clasificación de reacción al fuego: (Bfl s1) Pavimento 3: Pavimento de madera laminada FINfloor ORIGINAL Wengue o Resistencia a la resbaladicidad de 35<Rd<45 o Clasificación al uso: 34/43 o Clasificación de reacción al fuego: (Bfl s1) Resto de zonas: o Pavimento 4: Plaqueta de gres cerámica en baldosas de 30 x 30 cm. o Resistencia a la resbaladicidad de 35<Rd<45 o Clasificación al uso: 34/43 o Clasificación de reacción al fuego: (Bfl s1) 30
34 Memoria constructiva 2.7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones Protección contra incendio El objetivo de este subsistema será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, por lo que se realizaran las modificaciones necesarias para cumplir las exigencias básicas que se establecen en las diferentes secciones del CTE DB Seguridad en caso de incendio. Se limitará el riesgo tanto de propagación exterior como interior, atendiendo el cumplimiento del CTE DB SI 1 y 2, tal y como se justifica en el apartado 3. Cumplimiento del CTE. Se dispondrán de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonar el edificio en condiciones de seguridad, tal y como se establece en el CTE DB SI 3 Evacuación de ocupantes y se justifica en el apartado 3.Cumplimiento del CTE. El edificio poseerá instalaciones de protección contra incendios las cuales serán adecuadas para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de alarma a los ocupantes, tal y como se establece en el CTE DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, y se justifica en el apartado 3. Cumplimiento del CTE. Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios tal y como se establece en el CTE DB SI 5 y se justifica en el apartado 3. Cumplimiento del CTE. La estructura resistirá el tiempo necesario para que se cumplan todas las anteriores exigencias, por lo que se cumplirá el CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Alumbrado Se cumplirá el CTE DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Por lo que en zonas de circulación el alumbrado interior tendrá una iluminancia de 100 lux con un factor de uniformidad media mínima del 40% Protección frente a la humedad Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 31
35 Memoria constructiva atendiendo al cumplimiento del CTE DB HS Protección frente a la humedad, justificándolo en el apartado 3. Cumplimiento del CTE Electricidad Se llevarán a cabo, por tanto todos los trabajos de electricidad pertinentes para dar servicio a todos los mecanismos instalados indicados según planos de previsiones de electricidad Transporte En el siguiente apartado se exponen las condiciones que deben cumplir los elementos de comunicación entre las diferentes plantas, así como las zonas de paso y circulación, según el R.D. 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. El edificio, por su carácter público tendrá como mínimo un acceso a su interior desde la vía pública a través de un itinerario que deberá cumplir las condiciones establecidas para itinerarios adaptados o practicables. La comunicación entre plantas se realizará como mínimo mediante un elemento ascensor o rampa. Las escaleras de uso público deben ser adaptadas, conforme a lo establecido en el punto del mencionado R.D. En cuanto a los ascensores cumplirán lo establecido en el apartado del mencionado R.D. El edificio consta de un ascensor que comunica las dos plantas. 2.8 Equipamiento Aseos El equipamiento de las zonas húmedas se mantendrá el que existe actualmente, pues cumple con la normativa vigente. 32
36 Cumplimiento del CTE 3. Cumplimiento del CTE 33
37 Cumplimiento del CTE 34
38 Cumplimiento del CTE 3.1 Seguridad estructural No se considera de aplicación en el presente proyecto pues no se prevé en el edificio ninguna modificación de tipo estructural y se considera que la estructura actual del mismo no presenta ningún tipo de deficiencia que sea objeto de estudio. 35
39 Cumplimiento del CTE 3.2 Seguridad en caso de incendio Introducción Tal y como se describe en el Documento Básico DB-SI El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico Seguridad en caso de incendio Las exigencias básicas son las siguientes: Exigencia básica SI 1 - Propagación interior. Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior. Exigencia básica SI 3 - Evacuación de ocupantes. Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios. Exigencia básica SI 5 - Intervención de los bomberos. Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura. En el presente proyecto, se pretende llevar a cabo una reforma interior de local para tienda de ropa adecuándolo a las exigencias básicas del Documento Básico DB-SI.I Normativa básica de aplicación Según en Apartado III del DB-SI, al tratarse de la realización de obras de reforma en la que se mantiene el uso, el DB-SI debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en el DB-SI, por tanto, la normativa básica de 36
40 Cumplimiento del CTE aplicación al edificio para la verificación para la verificación de la seguridad en caso de incendio será la siguiente: DB-SI del CTE aprobado por el Real Decreto 314/2006 y modificado según el Real Decreto 1371/2007 y las posteriores correcciones de errores y erratas (BOE y BOE ), la Orden VIV/984/2009 y el Real Decreto 173/2010 (BOE ) así como la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4/5/2010 (BOE ) Dicha normativa se complementará con las siguientes disposiciones de carácter básico: Real Decreto 312/2005 modificado por el Real Decreto 110/2008 sobre clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, corrección de errores (BOE ) y Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo Identificación de usos Los principales usos que se contemplan tras la reforma del edificio, según lo usos definidos en el Anejo A de Terminología del DB-SI son los siguientes: Zona Zona de venta Escaparate 1 Escaparate 2 Probadores Almacén PLANTA BAJA Uso (según DB-SI) PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA SUBSIDIARIO 37
41 Cumplimiento del CTE PLANTA PRIMERA Zona Uso (según DB-SI) Zona de venta PUBLICA CONCURENCIA Escaparate 3 PUBLICA CONCURENCIA Escaparate 4 PUBLICA CONCURENCIA Escaparate 5 PUBLICA CONCURENCIA Escaparate 6 PUBLICA CONCURENCIA Probadores PUBLICA CONCURENCIA Almacén SUBSIDIARIO Baños 1 SUBSIDIARIO Baños 2 SUBSIDIARIO Vestuarios SUBSIDIARIO Pasillo emergencia SUBSIDIARIO Se considera el uso principal el de PUBLICA CONCURRENCIA y se complementa con otros usos de carácter subsidiario como vestuarios, aseos y pasillo de emergencia Usos y alturas de evacuación Zona Zona de venta Escaparate 1 Escaparate 2 Probadores Uso (según DB-SI) PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA Altura de evacuación (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 Almacén SUBSIDIARIO 0,00 Zona Zona de venta Escaparate 3 Escaparate 4 Escaparate 5 Escaparate 6 Uso (según DB-SI) PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA PUBLICA CONCURENCIA Altura de evacuación (m) 4,00 (Descendente) 4,00 (Descendente) 4,00 (Descendente) 4,00 (Descendente) 4,00 (Descendente) 38
42 Cumplimiento del CTE Probadores PUBLICA CONCURENCIA 4,00 (Descendente) Almacén SUBSIDIARIO 4,00 (Descendente) Baños 1 SUBSIDIARIO 4,00 (Descendente) Baños 2 SUBSIDIARIO 4,00 (Descendente) Vestuarios SUBSIDIARIO 4,00 (Descendente) Pasillo emergencia SUBSIDIARIO 4,00 (Descendente) Condiciones de propagación interior Compartimentación en sectores de incendio No se modifican las condiciones de sector de incendio existentes en el local respecto al resto del edificio. Los elemento perimetrales son los existentes, no se modifican Locales y zonas de riesgo especial En la siguiente tabla se analizan y clasifican las diversas dependencias susceptibles de ser locales o zonas de riesgo especial de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.1 de la Sección 1 del DB-SI-1: Uso previsto del local o zona Parámetro de clasificación Valor Clasificación Almacén 1 En todo caso RIESGO BAJO Almacén 2 En todo caso RIESGO BAJO Núcleos verticales de comunicación De acuerdo con lo especificado en la Tabla 5.1 de la Sección 3 del DB-SI el grado de protección de las escaleras para el uso DOCENTE se indica en la siguiente tabla: 39
43 Cumplimiento del CTE Escalera Sentido de evacuación Altura de evacuación Parámetros de clasificación Clasificación 1 Descendente 4,00 h 10m No protegida Por tanto las escaleras no tiene que ser PROTEGIDA Comportamiento ante el fuego exigido Resistencia al fuego de los elementos estructurales De acuerdo con la Tabla 3.1 de la Sección 6 del DB-SI, la resistencia al fuego exigida para la estructura del edificio es R90. De acuerdo con la Tabla 3.2 de la Sección 6 del DB-SI, la resistencia al fuego exigida a los elementos estructurales del local de riesgo especial bajo es R90. Resistencia al fuego de los elementos delimitadores De acuerdo con la Tabla 1.2 de la Sección 1 del DB-SI, la resistencia al fuego exigida de los techos y paredes que separan sectores de incendio EI90. La puerta de comunicación del sector con el resto de sectores deberá ser igual o superior a EI2 45-C5. De acuerdo con la Tabla 2.2 de la Sección 1 del DB-SI, la resistencia al fuego exigida a los elementos delimitadores de un local de riesgo especial bajo (paredes y techos) es igual o superior a EI90. La puerta de comunicación del local de riesgo especial era igual superior a EI2 45-C5. En caso de existir pasos de instalaciones a través de los citados elementos delimitadores, deberán preverse los correspondientes elementos obturadores o pasantes en los mismos que garanticen la compartimentación tal y como se indica en el Artículo 3 de la Sección 1 del DB-SI. Reacción al fuego de materiales de revestimiento Los materiales de revestimiento de las zonas ocupables deberán justificar, como mínimo, el grado de reacción al fuego que, de acuerdo con la Tabla 4.1 de la Sección del DB-SI, se indica en la siguiente tabla: 40
44 Cumplimiento del CTE Situación del elemento Techos y paredes Suelos Zonas ocupables C-s2,d0 EFL Recintos de riesgo especial B-s1,d0 CFL-s Condiciones de propagación exterior Resistencia al fuego de los elementos delimitadores Medianerías y fachadas No cuenta con muros medianeros, solo los ya existentes. Cubiertas No es de aplicación ya que el local está integrado en el interior del edificio, no se modifica la envolvente, es la existente Reacción al fuego de materiales de revestimiento Fachadas La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas deberá justificar, como mínimo, el grado de reacción al fuego B-s3,d2 que se establece en el Artículo 1.4 de la Sección 2 del DB-SI, hasta una altura de 3,5 m como mínimo Condiciones de evacuación de ocupantes Compatibilidad de loa elementos de evacuación Las salidas habituales están situadas en elementos independientes de las zonas comunes del edificio (acceso principal) es directo a la vía pública Cálculo de evacuación Para el cálculo de aforo se toma: Zona de venta: 2m2/persona Almacén: 40m2/persona Aseos, cuartos de instalaciones: ocupación alternativa 41
45 Cumplimiento del CTE Nº de salidas y longitud de los recorridos de evacuación El aforo es de 175 personas y los recorridos de evacuación son menores de 50 m. hasta una salida de planta por lo que no es necesario salida de emergencia. Los tres huecos de acceso se consideran salidas independientes a efectos de evacuación. La justificación de los anchos según el número de personas que las atraviesan están en los planos del proyecto Dimensionado de los medios de evacuación El cálculo de ocupación se realiza suponiendo una ocupación simultanea de todos los recintos menos donde se considera ocupación alternativa o nula. Cáculo: - El ancho de paso de las puertas, pasos y pasillos se dimensionan según A P/200 - La puerta mínima para evacuación será de 0,80m - El pasillo mínimo para evacuación será de 1,00m excepto en zona de venta que será de 1,40m. - El ancho de paso mínimo de escaleras no protegidas será el establecido según el DB SUA , Tabla 4.1. La escalera no sufre modificación, el ancho es de 0,80 m Protección de las escaleras La escalera de comunicación entre plantas es no protegida Para evacuación descendente: h 10.00m Puertas situadas en vías de evacuación Las puertas situadas en vías de evacuación o atravesadas por más de 50 personas se abrirán en el sentido de evacuación, serán abatibles sobre eje vertical de fácil abertura y sin llave incluso algunas dotadas de barra antipánico. En el local se prevé la instalación de puertas automáticas. En caso de incendios, el sistema automatizado abrirá las puertas y las mantendrá abiertas para evacuación Señalización De acuerdo con el artículo 7 de la Sección 3 del DB-SI se disponen señales de evacuación definidas, las de evacuación en la norma UNE 23034, y las de equipos de instalaciones de protección contra incendios en la norma UNE 23033, conforme a los criterios que en las citadas disposiciones se establecen Alumbrado de emergencia De acuerdo con el Artículo 2 de la Sección 4 del DB-SUA, se dispone de instalación de alumbrado de emergencia conforme a los criterios que en él se establecen. 42
46 Cumplimiento del CTE Extintores portátiles De acuerdo con la Tabla 1.1 de la Sección 4 del DB-SI, se disponen extintores de eficacia B, conforme a los criterios que en ella se establecen Bocas de incendio equipadas (BIE) De acuerdo con la Tabla 1.1 de la Sección 4 del DB-SI, al superar la superficie construida de 2000 m2, se disponen Bocas de Incendio Equipadas, conforme a los criterios que en ella y en el R.I.P.C.I. (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios) se establecen Sistema de columna seca No es obligatoria su instalación por ser la altura de evacuación del edificio inferior a 24 m Sistema de alarma El edificio dispone actualmente de un sistema de alarma Sistema de detección de incendio El local dispone actualmente de un sistema de detección de incendio Resistencia al fuego de la estructura En el presente proyecto se plantea el acondicionamiento interior sobre un edificio ya existente, donde además no se prevé la modificación del sistema estructural del mismo. 43
47 Cumplimiento del CTE 3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Resbaladicidad de los suelos (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE EN V 12633:2003) NORMA PROYECTO Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1 Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras Discontinuidad de pavimentos NORMA PROYECTO El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso desde espacio exterior Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de circulación Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Nº mínimo de escalones en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: a) en zonas de uso restringido, b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda, c) en los accesos y en las salidas de los edificios, d) en el acceso a un estrado o escenario. Diferencia de nivel < 6 mm 25% 800 mm Ø 15 mm 4 mm No procede 900mm 4 mm Desniveles Protección de los desniveles Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' Señalización visual y táctil en zonas de uso público h 550 mm h 550 mm Diferenciación a 250 mm del borde 44
48 Cumplimiento del CTE Características de las barreras de protección ALTURA NORMA PROYECTO Diferencias de cota de hasta 6 metros 900 mm 900 mm Otros casos 1100 mm 1100 mm Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm 900 mm 900 mm RESISTENCIA Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS No son escalables No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) NORMA 200 Ha 700 mm PROYECTO No procede Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø 100 mm 90 mm Altura de la parte inferior de la barandilla 50 mm 20 mm 45
49 Cumplimiento del CTE Escaleras y rampas Escaleras de uso restringido ESCALERA DE TRAZADO LINEAL NORMA PROYECTO Ancho del tramo 800 mm No procede Altura de la contrahuella 200 mm No procede Ancho de la huella 220 mm No procede ESCALERA DE TRAZADO CURVO NORMA PROYECTO Ancho mínimo de la huella 50 mm No procede Ancho máximo de la huella 440 mm No procede Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 25 mm No procede 46
50 Cumplimiento del CTE Escaleras de uso general PELDAÑOS Tramos rectos de escalera NORMA PROYECTO Huella 280 mm >1200 mm Contrahuella 130 C 185 mm <200 mm Contrahuella 540 2C + H 700 mm >220mm Escalera trazado curvo NORMA PROYECTO Huella en el lado más estrecho 170 mm No procede Huella en el lado más ancho 440 mm No procede TRAMOS NORMA PROYECTO Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 Altura máxima que salva cada tramo 3,20 m 3,00m En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en las partes rectas Cumple Cumple No procede No procede 47
51 Cumplimiento del CTE Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo: NORMA PROYECTO Uso Docente 1000 mm 1500 mm MESETAS Entre tramos de una escalera con la misma dirección: Anchura de la meseta NORMA Anchura de la escalera PROYECTO Cumple Longitud de la meseta, medida sobre su eje 1000 mm Cumple Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): Anchura de la meseta NORMA Anchura de la escalera PROYECTO Cumple Longitud de la meseta, medida sobre su eje 1000 mm Cumple 48
52 Cumplimiento del CTE PASAMANOS Pasamanos continuo: Obligatorio en un lado de la escalera Obligatorio en ambos lados de la escalera NORMA Desnivel salvado 550 mm Anchura de la escalera 1200 mm PROYECTO Cumple Cumple Pasamanos intermedio: Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la norma NORMA 2400 mm PROYECTO No procede Separación entra pasamanos intermedios 2400 mm Cumple Altura del pasamanos 900 H 1100 mm 900 mm Configuración del pasamanos: Separación del paramento vertical NORMA Anchura de la escalera El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano PROYECTO Cumple Rampas No procede Limpieza de los acristalamientos exteriores Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura). 49
53 Cumplimiento del CTE Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento Impacto Impacto con elementos fijos: NORMA PROYECTO Altura libre en zonas de circulación de uso restringido 2100 mm 3,00m Altura libre en zonas de circulación no restringidas 2200 mm 3,00m Altura libre en umbrales de puertas 2000 mm 2,10m Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura comprendida entre 150 mm y 2000 mm, medida a partir del suelo mm 150 mm No procede No procede Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2000 mm. 50
54 Cumplimiento del CTE Impacto con elementos practicables Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2000 mm Impacto con elementos frágiles Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU 1, Apartado 3.2 Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección: Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0,55 m y 12 m NORMA Nivel 2 PROYECTO No procede Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 12 m Nivel 1 No procede Otros casos Nivel 3 Nivel 2 51
RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO
COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con
1.- MEMORIA: 1.1.- INTRODUCCION:
1.- MEMORIA: 1.1.- INTRODUCCION: La memoria del presente Proyecto tiene por objeto describir las obras consistentes en la reforma y acondicionamiento de una vivienda unifamiliar de dos plantas, por encargo
LICENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA
LICENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA GUÍA DE CONTENIDOS PARA PROYECTO MODELO X414 (CTE y RSCIEI) 1. OBJETO 2. TITULAR DE LA ACTIVIDAD APELLIDOS: NOMBRE: DENOMINACIÓN: CIF: DIRECCIÓN NUMERO: BLOQUE: PLANTA:
Documento Básico SUA
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN TRABAJO DE FINAL DE GRADO
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN TRABAJO DE FINAL DE GRADO REFORMA Y CAMBIO DE USO DE UN LOCAL DE PASEO DE GRACIA ANNEX 3 Proyectista/es: Jose Bodas Durán Director/s: Jesús Esquinas Dessy Convocatoria:
2. SUBVENCIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS:
INFORMACIÓN AYUDAS RENOVE: REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre Decreto 135/09, 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones
PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DÍA
PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA CENTRO DE DÍA EMPLAZAMIENTO CARRETERA A TORRES DE BERRELLEN s/n CP: 50.692 - LA JOYOSA (ZARAGOZA) PROMOTOR EXCMO. AYUNTAMIENTO
Seguridad de Utilización
Seguridad de Utilización Juan Queipo de Llano Moya Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción Aspectos generales Elevada accidentalidad Futura base legal para un importante número de demandas
Beneficiarios: Todos los propietarios u ocupantes con independencia de sus ingresos familiares.
INFORMACIÓN AYUDAS RENOVE: REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre Decreto 135/2009, 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones
EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Mañanas de la edificación REHABILITACION ENÉRGETICA Y ACÚSTICA DE EDIFIVCIOS EL MARCO REGLAMENTARIO EN Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Luis Vega
Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
NORMATIVA Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) El pasado 29 de Septiembre de 2006 quedó fuera de uso la Norma Básica de Edificación/ Condiciones de Protección
PROYECTO DE URBANIZACIÓN ÁREA DE ORDENACIÓN REMITIDA AOR322 DE SANTURTZI BARRIO PESCADORES 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE artículo 2, parte 1.
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 3.1 CTE- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD Objeto y aplicación El objetivo del requisito básico Seguridad de utilización y accesibilidad consiste en reducir a límites
LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
MODELO X448 LICENCIA URBANISTICA Y AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA GUÍA DE CONTENIDOS PARA MEMORIA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REFORMA PARA ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A LA LEY 7/2006, DE 22 DE JUNIO,
CTE Código Técnico de la Edificación Parte I Capítulo 1. Disposiciones generales Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas Capítulo 3. Exigencias básicas ANEJO I. Contenido del proyecto ANEJO
tienda de ropa en A Coruña TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACION Tomo II: Documentación gráfica JENNIFER MOSQUERA FREIRE LUIS PÉREZ DOVAL JULIO 0 A CORUÑA Índice. PLANO DE SITUACIÓN.. Plano
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. (Actualizado a Septiembre/2007)
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (Actualizado a Septiembre/2007) DOCUMENTO BÁSICO SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (Actualizado a Septiembre/2007) Subdirección
Documento Básico SU. Seguridad de utilización
Documento Básico SU Seguridad de utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SU 4
Documento Básico SU Seguridad de utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SU
Ministerio de Fomento Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Con comentarios del Ministerio de Fomento SUA 1 Seguridad frente
Seguridad de utilización y accesibilidad. Con comentarios del Ministerio de Fomento
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE entre junio de 2006 y noviembre 2007. Y que forman parte de los sucesivos envíos al Ministerio de Vivienda para
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA ARQUITECTO REDACTOR: D. JESÚS M. MONTERO SAEZ. Nº 32 C.O.A.C.A.M. 2 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 1.1 AGENTES Y OBJETO DEL ENCARGO. Se procede a la redacción
ESPIGA MONEO ARQUITECTOS S.L. CIF B 80173404
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL Plaza Mayor nº1. 28470 Cercedilla (Madrid) Promotor: Arquitectos: ENERO 2009 Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla JUAN RAMÓN
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Elaborado por: DELEGADO DEL ÁREA GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD Fecha: 12 de febrero de 2010 Aprobado por: DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Con
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
J O R G E S E I S D E D O S P O R T A E S T U D I O A R Q U I T E C T U R A : CAMPING DE CERVERA DE BUITRAGO (MADRID) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE BUITRAGO JULIO 2015 Memoria de proyecto adaptada
PLAN DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
PLAN DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE S Y EDIFICIOS OBJETIVOS El Ayuntamiento de Alicante, con el fin de revitalizar la zona del Centro Tradicional, solicitó a la Generalitat Valenciana que arbitrará una
Paseo de Reding 16 1º Izquierda 29016 Málaga Tl. 952069354 Fax: 952069358
1 ACLARACIÓN AL APENDICE 4 DE LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009
NORMATIVA FONTANERIA: COMPARATIVA NIA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009 PUNTOS A TRATAR Introducción El CTE Régimen de aplicación Novedades Acometidas Nuevos elementos
PROYECTO TÉCNICO DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SALA DE CALDERAS CON GAS NATURAL E INSTALACIONES
PROYECTO TÉCNICO DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SALA DE CALDERAS CON GAS NATURAL E INSTALACIONES PETICIONARIO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Patio De Escuelas nº 1 37.001 SALAMANCA PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PREOC 2012 25/01/2012 Página 780 Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Documento Básico SUA Seguridad de
NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, (Decreto 31/003 de 13 de marzo, B.O.C.M.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LOS ACCESOS AL POLIGONO ALIMENTARIO MERCAMADRID
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LOS ACCESOS AL POLIGONO ALIMENTARIO MERCAMADRID Avda. de Madrid s/n, Polígono Alimentario de Mercamadrid - Madrid PROMOTOR Mercados Centrales de Abastecimiento
CTE DB SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad CON COMENTARIOS Y CONSULTAS
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad CON COMENTARIOS Y CONSULTAS DB SU A Sobre el texto refundido del Ministerio de Vivienda publicado en Febrero de 2010 con comentarios elaborados por el
EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) (Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8/2013)
EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) (Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8/2013) Forma parte del Plan Estatal del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regulación y renovación Urbana
La rehabilitación y el CTE
II JORNADAS SOBRE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ESCUELA DE EDIFICACIÓN Roberto de Molesme Bilbao, 5 y 6 de Junio de 2012 La rehabilitación y el CTE Una propuesta pragmática: Los MANUALESR Ignacio Paricio

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 1
 artículo 7
 Artículo 2
 ARTÍCULO 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2