Source: https://www.yumpu.com/xx/document/view/47521653/ts-vh-staveb-01-vodovody-a-kanalizace-jablonnac-nad-orlica-as
Timestamp: 2019-06-16 08:58:18+00:00

Document:
TS VH staveb 01 - Vodovody a kanalizace JablonnÃ© nad OrlicÃ­ as
TECHNICKÝ STANDARDVODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEBv působnosti společnostiVodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Verze: finální II – 2011 Datum zpracování: září 2011
Technický standard vodohospodářských stavebOBSAH:1 Úvod............................................................................................................... 31.1 Obsah vodohospodářských standardů .........................................................................31.2 Možné vlastnictví a provozní vazby............................................................................41.3 Obecné podmínky výstavby ........................................................................................41.4 Manipulace na vodovodní a kanalizační síti................................................................41.5 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ...........................................51.6 Specifikace umístění cizích zařízení v OP..................................................................52 Vodovody....................................................................................................... 62.1 Obecné podmínky výstavby ........................................................................................62.2 Materiály vodovodních potrubí ...................................................................................72.3 Objekty na vodovodu.................................................................................................112.4 Telemetrie..................................................................................................................192.5 Předání stavby vodovodu do užívání provozovateli..................................................192.6 Vodovodní přípojky...................................................................................................192.7 Vodovody - výkresová část (viz přílohy) ..................................................................283 Kanalizace ................................................................................................... 333.1 Obecné podmínky výstavby ......................................................................................333.2 Stavební materiály .....................................................................................................373.3 Rušení stávajících kanalizačních stok .......................................................................403.4 Objekty na kanalizaci ................................................................................................403.5 Atypické objekty na kanalizaci..................................................................................423.6 Technologie výstavby................................................................................................453.7 Telemetrie..................................................................................................................453.8 Předání stavby kanalizace do užívání provozovateli.................................................453.9 Kanalizační přípojky..................................................................................................463.10 Kanalizace - výkresová část ......................................................................................494 Elektro – přenos dat – telemetrie.............................................................. 564.1 Technická standardizace silnoproudé elektroinstalace..................................................564.2 Technická standardizace ASŘ.......................................................................................584.3 Centrální dispečink........................................................................................................604.4 Elektro - výkresová část ...............................................................................................635 Kontakty....................................................................................................... 70- 2 -
Technický standard vodohospodářských staveb1 ÚvodVodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., dále jen VAK, a. s. jsou vlastníkem aprovozovatelem vlastní vodárenské infrastruktury. Dále jsou na základě uzavřené smlouvy oprovozování vodárenské infrastruktury provozovatelem zařízení vodovodů a kanalizací vevlastnictví měst a obcí.VAK, a. s. jsou provozovatelem zařízení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu vesprávních obvodech obcí s rozšířenou působností, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Králíky,Žamberk, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a části správních obvodů Česká Třebová, Rychnovnad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí.Tento technický standart se vydává za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešenívodohospodářských staveb v oblasti provozování vodárenských zařízení společnosti VAK, a.s.− Technický standard byl sestaven pracovní skupinou pro standardizaci vodohospodářskýchobjektů na základě praktických zkušeností s provozováním vodárenské infrastruktury voblasti působnosti společnosti a doporučuje se jako nejvhodnější řešení. Tento materiálnenahrazuje projekční řešení.− Materiál tohoto standardu je zpracován stručně a všeobecně, neboť příprava staveb,realizace, investorství se předpokládá pouze osobami znalými, obeznámenými spodmínkami vodohospodářských staveb (autorizované osoby atd.).− Navržené materiály z důvodů jednotnosti je třeba dodržovat u nových staveb, obnov,modernizací, rekonstrukcí a oprav.− Technický standard je povinen akceptovat „zúčastněný“ v rámci projekčních prací,montážnících prací (projekce VAK, a. s., cizích projekčních kanceláří,…), a to jak prozakázky obcí a měst při zadávání zakázek technické VH infrastruktury směřující probudoucí provozování majetku společností VAK, a. s. tak i pro obnovu stávajícíhovlastního VH majetku dle plánu financování obnovy.1.1 Obsah vodohospodářských standardůStandardy obsahují jak postupy pro obecná bilanční a hydrotechnická pravidla, taktechnické požadavky na projektování vodárenských zařízení, a to:vodovodních řadů včetně armatur a objektůvodovodních přípojekvodojemů a přerušovacích komorkanalizačních řadů včetně armatur a objektůkanalizačních přípojekobjektů na měření průtokůStandardy neobsahují postup pro návrh vodních zdrojů, úpraven vody, čistíren odpadníchvod, pomocných provozních zařízení, zvláštních objektů a zařízení, která budou po dokončenírealizace vodovodu zrušena (zařízení staveniště, trubní provizoria) atd. V tomto případě sejedná o speciální stavby vyžadující individuální přístup.- 3 -
Technický standard vodohospodářských stavebOdchylky nebo nedodržení standardů musí být projednány a potvrzenyvlastníkem a provozovatelem vodovodu.1.2 Možné vlastnictví a provozní vazbya) vlastník infrastruktury VAK, a. s. - provozovatel VAK, a. s.b) vlastník jiný investor - provozovatel VAK, a. s.Provozování vybudované vodohospodářské infrastruktury soukromým investorem lzezajistit převodem do majetku VAK, a. s. nebo uzavřením smluvního vztahu o provozovánímezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem. Smlouvu je nezbytné uzavřít nejpozdějipřed kolaudací díla.c) vlastník jiný investor - provozovatel jiná oprávněná osoba mimo VAK, a. s. neboprovozovatel být nemusí dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích proveřejnou potřebu - § 1 odst. 3.V místě napojení bude zřízeno předávací místo (šachta s fakturačním měřidlem) dlepožadavků provozovatele VAK, a. s. příp. bude doplněna do projektové dokumentacestavby (díla) na náklady investora.1.3 Obecné podmínky výstavbyInvestor předá dokumentaci před zahájením stavby (jedná se o realizační dokumentacipřípadně o dokumentaci ke stavebnímu povolení) příslušnému odpovědnému provozu VAK,a. s. dané oblasti, oznámí zahájení prací a dohodne vzájemnou spolupráci (propoje, odstávky,zkoušky, koordinaci a kontrolu výstavby, vytyčení stávajícího zařízení atd.).Investor je dále povinen před započetím prací uzavřít smlouvu o majetko-právnímvypořádání a dohodu o technickém provedení díla.Vytyčení stávajícího vodovodu (místa napojení) před zahájením stavby je zpoplatněnouslužbou (viz ceník VAK, a. s.), kterou objedná investor u příslušného provozu VAK, a. s.dané oblasti. Od zpoplatnění je osvobozeno vytyčování pro města a obce (akcionáře) a jejich100% vlastněné městské a obecní společnosti.1.4 Manipulace na vodovodní a kanalizační sítiManipulace na vodovodní a kanalizační síti, vysazování odboček, navrtávek a propojů jejen v kompetenci provozovatele sítí VAK, a. s. Neoprávněná manipulace bude považovánajako porušení platných právních předpisů a smlouvy o dodávce pitné vody a vypouštěníodpadních vod.Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele(24 hodin denně viz kontakty v závěru).- 4 -
Technický standard vodohospodářských staveb1.5 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením sevymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochrannápásma") dle vyhlášky č. 428/2011 Sb. v platném znění § 23. Toto ustanovení nenípředpisem o prostorovém uspořádání inženýrských sítí v exponovaných místech jejichpokládky. V daném případě má provozovatel vodovodů právo požadovat uložení cizísítě do chráničky.(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů akanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěnypotrubí nebo kanalizační stoky na každou stranua) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dnoje uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenostipodle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.1.6 Specifikace umístění cizích zařízení v OPPoloha ostatních sítí vůči vodovodu je dána vyhl. č. 428/2001 Sb. § 23, ČSN EN 805Vodárenství - Požadavky na vnější sítě, popř. ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí" aČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí" a podmínek specifikovaných v technickémvyjádření jednotlivých provozů VAK, a. s.- 5 -
Technický standard vodohospodářských staveb2 Vodovody2.1 Obecné podmínky výstavbyOd 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 274/2001 Sb. a novela zákona č. 76/2006 Sb. „Zákon ovodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláška MZ č. 428/2001 Sb." vplatném znění.Tento zákon se nevztahuje na vodovody, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10m3/den, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod menší než 50.Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon č. 183/2006 Stavební zákon v platném znění.Vodovod včetně objektů, tj. stavby pro jímání a odběr vody podzemní i povrchové, jejíúpravu a shromažďování ve vodojemech, je vodním dílem. Při povolování staveb podléhá dlezák. č. 254/2001 Sb., novele ve znění zákona č. 20/2004 Sb. „Vodní zákon" vodoprávnímurozhodnutí, vodoprávního úřadu obce v přenesené působnosti. Tomuto rozhodnutí předcházíúzemní řízení příslušného stavebního úřadu.Pro navrhování vodovodního potrubí mimo uvedených zákonů jsou závazné ČSN přímo vtěchto zákonech citované, a to ČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí“, TNV 755402 „Výstavba vodovodního potrubí“, ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky“, ČSN 75 0905„Zkoušky vodotěsnosti nádrží“, vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích navýrobky.Vodovod je budován všude tam, kde územní plán předpokládá výstavbu, aby budoucípřipojení nemovitostí tj. vodovodní přípojky byly co nejkratší.2.1.1 Podmínky pro projektováníJsou dány platnými zákony a normami (ČSN, EN). Především novou ČSN EN 805„Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“.Vodovody v oblasti provozované VAK, a. s. se navrhují zároveň pro splnění požadavku napožární vodu (ČSN 73 0873).2.1.2 Směrové podmínkyTrasa vodovodu je vedena přednostně jako okruhová po veřejných prostranstvích vevlastnictví měst a obcí. Bude-li nutné vodovod uložit do soukromého pozemku, budou vztahymezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodovodu upraveny příslušnou smlouvou. Smlouva osmlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájmu části pozemku pro výstavbu se uzavírá kpovolení stavby. Po dokončení stavby bude vždy uzavřena s vlastníkem pozemku smlouva ozřízení věcného břemene vloženou u příslušného katastrálního úřadu.Poloha vodovodů vůči ostatním sítím je dána vyhl. č. 428/2001 Sb. § 23, ČSN EN 805„Vodárenství - Požadavky na vnější sítě“, popř. ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí" aČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí" a podmínek specifikovaných v technickémvyjádření jednotlivých provozů VAK, a. s..- 6 -
Technický standard vodohospodářských staveb2.2 Materiály vodovodních potrubí2.2.1 Všeobecné podmínkyZákladní kritéria výběru druhu materiálu potrubí:- jakost vody (chemické vlastnosti dodávané vody potrubím)- dle historických zvyklostí v dané lokalitě- dle geologických a HG podmínek pro uložení potrubí- dle finanční náročnosti s ohledem na ekonomiku provozu vodovodu− Výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem.− Výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku.− Výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem o ochraněveřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění a výše uvedenou vyhláškou MZ ohygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravuvody č. 409/2005 Sb.− Dodavatelé materiálů musí mít systém řízení jakosti dle ISO norem.V oblasti provozování vodárenské infrastruktury společností VAK, a. s. se navrhují pouzeníže zmíněné materiály pro vodovodní řady.2.2.2 Tvárná litinavýrobci označená TLT nebo GGG v pevnostní skupině min. PN 10, nebo PN 16. Spoje trub sepoužívají přednostně hrdlové. U přechodů na armatury se používají spoje přírubové.Náhradou za betonové kotevní bloky lze použít zámkové hrdlové spoje (zajišťované ozuby,zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou). Vnitřní ochrana stěn trub se navrhujepolyuretanová, cementová nebo epoxidová. V lokalitách se zemním prostředím vyvolávajícímpovrchovou korozi potrubí se navrhuje speciální vnější ochrana. V rámci jedné lokality(stavby) se preferuje dodávka trub (tvarovek) od jednoho výrobce. Minimální požadovanátloušťka stěny litinových trub a tvarovek v působnosti VAK, a. s. (třída K9 dle ČSN EN 545„Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny“):DNTloušťka stěny vMm65 – 150* 6,0200 6,3250 6,8300 7,2350 7,7400 8,1* v DN 80 – 100 je přípustné použití alternativně tenkostěnné TLT o tl. 3 mm v případě, žeto schválí provoz vodovodu.- 7 -
2.2.3 Vysokohustotní (lineární) polyethylenTechnický standard vodohospodářských stavebvýrobci označený HDPE v pevnostních skupině PE 100, PE 100 + nebo PE 100 RC, SDR 11(17) PN 16 (10).U trubního materiálu HDPE se používají elektrotvarovky, popř. sváření na tupo. Svařovánípotrubí může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Přechody na armatury, litinovétvarovky se řeší přechodem na přírubu.Tvarovky se používají v materiálu HDPE ve stejné pevnostní skupině jako materiál potrubí aspojené elektroobjímkou.U spojů potrubí v chráničkách, podchodů pod dráhou, pozemních komunikací se uplatňujetechnologie svařování elektrotvarovkami.Barevné provedení použitého materiálu - černý s modrými podélnými pruhy. Eventuálně celémodré.2.2.4 PVC (polyvinylchlorid)Jedná se o historický přežitý materiál, který se pro novou výstavbu již nepovoluje.V případě jeho použití pro opravy jsou: výrobci označený PVC nebo PVC-U v pevnostníchskupině PN 16 nebo PN 10.U trubního materiálu PVC se používají přednostně hrdlové spoje. Přechody na armatury,litinové tvarovky se řeší přechodem na přírubu.Tvarovky se používají ze stejného materiálu jako materiál potrubí a spojují se hrdlovými spojinebo přechodem na přírubu (rozebíratelný spoj).U spojů potrubí v chráničkách, podchodů pod dráhou, pozemních komunikací se preferujíhrdlové spoje.Uvnitř vodárenských objektů (vodojemy, čerpací stanice, ATS, armaturní šachty) lze použít ilepené spoje.2.2.5 Nerezová oceltyp nerezové ocele – DIN 1.4301 (AISI 304) v pevnostní skupině PN 16 nebo PN 10.Používaná především uvnitř vodárenských objektů (vodojemy, čerpací stanice, ATS,armaturní šachty, TP vrtů, ostatní technologie ).U nerezové ocele se používají svary na tupo. Svařování potrubí může provádět pouze osoba spříslušnou kvalifikací. Přechody na armatury, litinové tvarovky se řeší přechodem na přírubu.Tvarovky se používají ze stejného materiálu jako materiál potrubí a spojují se svarem na tuponebo přechodem na přírubu (rozebíratelný spoj). V případě těsného průchodu přírubys pažnicí vrtu se pro účel možnosti měření hladiny vody ve vrtu zahlubují do přírub otvorypro vodící potrubí k osazení tenzometru.2.2.6 Kladení a montážPokládka nových řadů se provádí:− v otevřeném výkopu - ve většině případů, pažený výkop− bezvýkopovou technologií (vždy konzultovat s ved. provozů)- 8 -
2.2.7 Identifikační vodičTechnický standard vodohospodářských stavebIdentifikační vodič se pokládá do výkopu souběžně s potrubím na vrchol potrubí do obsypu.Vodič se osazuje vždy (i u kovových potrubí). Identifikační vodič pro lokalizaci potrubí musíbýt vyveden buď do vodovodních šachet nebo do zemních přípojkových nebo hydrantovýcharmatur. Jeho případné spojení nebo rozbočení musí být provedeno vodivým spojem (nejlépeproletováním) a poté tento spoj opatřen izolací.Provádí se zkouška funkčnosti signalizačního vodiče za účasti odpovědného zástupceprovozovatele VAK, a. s.Zkouškou se ověřuje celistvost vodiče a izolační stav vodiče proti zemi. Ke zkoušce sepořizuje samostatný zápis - protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby.Jako identifikační vodič se vyžaduje jednožilový měděný vodič s izolací průřez 4 mm 2 svývody do všech šachet a do všech poklopů.2.2.8 Signalizační ochranná folieV barvě bílé s nápisem „VODA“ nebo „VODOVOD“ se klade nad obsyp, tj. 30 cm nad vrchpotrubí.2.2.9 Zámky a bloky na potrubíZámky se navrhují v případě, kdy není možné či vhodné osadit bloky na potrubí. Zámky ibloky slouží k zachycení kinetické a tlakové síly proudící vody v potrubí. Platí TNV 75 5410,bloky vodovodních potrubí.2.2.10 Tlakové zkouškyProvádí se dle ČSN EN 805 „Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“ zaúčasti odpovědného zástupce provozovatele VAK, a. s., zástupce investora a zhotovitelestavby. Provozovatel VAK, a. s. může na požádání provést tlakovou zkoušku (dle platnéhoceníku VAK, a. s.). Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis - protokol, který se dokládá kekolaudaci stavby. Provádí se pouze vodou.2.2.11 Zkouška průchodnosti potrubíProvádí se u potrubí dimenze DN 150 mm a větší za účasti odpovědného zástupceprovozovatele VAK, a. s..Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis - protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby.Realizaci zkoušky průchodnosti potrubí je možné uskutečnit dle konkrétních technickýchpodmínek a vždy po dohodě s provozovatelem, způsobem:- Mechanicky - prostup potrubí mechanickým tělesem příslušné DN (doloženo zápisem zaúčasti provozovatele)Pozn.Potrubí řadu musí být navrženo a upraveno tak, aby zkouška byla realizovatelná bezprovádění výřezů na potrubí apod., tj. v šachtách musí být osazeny tvarovky probezproblémové rozebrání potrubí, pro možnost provádění této zkoušky, ale i pro budoucíčištění potrubí.- 9 -
2.2.12 Zkouška funkčnosti hydrantůTechnický standard vodohospodářských stavebProvádí se vždy v rámci montáže a před uvedením řadů do provozu (před kolaudací) za účastiodpovědného zástupce provozovatele VAK, a. s. Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis -protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby. Provozovatel VAK, a. s. může na požádáníprovést zkoušku hydrantů na možný odběr požární vody s vystavením protokolu (dle platnéhoceníku VAK, a. s.).2.2.13 Proplach a desinfekceProvádí se před kolaudací a event. předáním do užívání. Desinfekce a následný proplach seprovádí dle požadavků provozovatele VAK, a. s. Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis -protokol a stanovisko příslušné krajské hygienické stanice, dále jen KHS, které se dokládajíke kolaudaci stavby. Kvalita vody v novém řadu před zprovozněním musí být vždy ověřenalaboratorním rozborem. Provozovatel VAK, a. s. může na požádání provést proplach adesinfekci s vystavením protokolu a kontrolním rozborem pro účely kolaudace (dle platnéhoceníku VAK, a. s.)2.2.14 Geodetické zaměřeníGeodetické zaměření skutečného provedení staveb bude zhotoveno dle platné „SměrniceVAK Jablonné nad Orlicí, a. s. na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení avyhotovení účelové mapy povrchové situace v jeho okolí“, která je dostupá ke stažení nainternetových stránkách www.vak.cz.Geodetické zaměření se zhotovuje u všech novostaveb a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací,elektrických kabelů, čerpacích stanic a ostatních vodárenských a kanalizačních zařízení.Předmětem geodetického zaměření je digitální zaměření a vyhotovení trasy inženýrských sítía doměření a zaktualizování účelové mapy povrchové situace v okolí zaměřovanýchinženýrských sítí a vodárenských objektů.Zaměření inženýrských sítí se přednostně provádí před záhozem, pokud to v některýchpřípadech nebude možné a zaměření bude prováděno po záhozu, je dodavatel stavby povinenpřed zaměřením zajistit vytyčení těchto sítí.Objednatel geodetického zaměření je povinen zajistit, aby geodetická firma, která provádígeodetické zaměření skutečného provedení stavby prověřila existenci účelové mapypovrchové situace na oddělení projekce a GIS VAK Jablonné na Orlicí, a. s.Geodetické zaměření skutečného provedení staveb bude zhotoveno ve 3. třídě přesnostimapování dle ČSN 013411, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.V rámci zaměření skutečného provedení stavby bude předáno:− Geodetické zaměření do GISu (inženýrské sítě a účelová mapa povrchové situace)− Snímek porovnání trasy inženýrských sítí se stavem mapy KN pro kolaudaci stavby− Geometrický plán pro zřízení věcných břemen na inženýrské sítěElaborát Geodetického zaměření do GISu bude obsahovat tyto části:− Technická zpráva ověřená odpovědným geodetem− Seznam souřadnic a výšek bodů ZPBP a PPBP− Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů vodárenských a kanalizačních zařízení− Digitální zaměření ve formátu *.DGN vhodný pro grafický editor MicroStation 7.2− Kontrolní kresby dokumentace na papíru- 10 -
2.2.15 Projekt skutečného provedeníTechnický standard vodohospodářských stavebSlouží jako provozní dokumentace provozovateli. Tato dokumentace musí obsahovat všechnyzměny potvrzené oprávněnou osobou zhotovitele, stavby zaznamenané v průběhu realizace,oproti realizační dokumentaci. Tato dokumentace musí být písemně předána odpovědnémupracovníkovi příslušného provozu VAK, a. s. a doložena u kolaudace stavby.2.2.16 Rušení potrubíZpůsob vyřazení z funkce a likvidace původních řadů (při obnovách a výměnách) musí býtsoučástí projektu. Odstranění potrubí:− ponechání v zemi se zaslepením konců u profilů do DN 300 mm,− ponechání v zemi s vyplněním potrubí u profilů DN 300 mm a větších,− vytěžení trubního materiálu.Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny.Vytěžený trubní materiál, armatury a zařízení jsou majetkem vlastníka vodovodu.Způsob likvidace se řeší individuálně.2.3 Objekty na vodovoduPožadavky projekce – obecné− Armatury z Litiny – těžká protikorozní ochrana s epoxidovým pláštěm.− Doporučuje se přednostně používání materiálů od JMA, AVK-Vodka.− Doplnění sortimentu Hawle – Navrtávací pasy, systém 2000, příruby a spojky Waga.2.3.1 ArmaturyŠoupataPožadované provozně - technické parametry:− šoupata musí být měkce těsnící s nezúženým průchodem,− musí být dodávána s atestem pro použití v rozvodech pitné vody v rámci ČR, EU,− materiál těla, víka a klínu tvárná litina GGG-50, (GGG-40),− klín - měkce těsnící vedený celovulkanizovaný uvnitř i vně,− vnější + vnitřní povrchová úprava - těžká protikorozní ochrana epoxidovým práškem dlesdružení kvality GSK,− tělo a víko musí být spojeno šrouby, šrouby nesmí být vystaveny přímému kontaktu sezeminou nebo vodou, standardní materiál šroubů - nerez ocel,− vřeteno šoupátka v provedení nerez ocel s válcovaným závitem, uzavření armatury vždyotáčením vřetene doprava, dvojité těsnění vřetene,− stavební délka F4 nebo F5,− šoupata od dimenze DN 300 musí splňovat normu na kroutící moment dle EN 1074-2.Šoupátka se navrhují do profilu DN 300 mm se zemní teleskopickou soupravou eventuelně varmaturních šachtách dle situace.Požadavkům vyhovují výrobky AVK- Vodka, a vyšší standard.- 11 -
Technický standard vodohospodářských stavebUzavírací klapkyNavrhují se od DN 300 mm včetně, ruční s převodovkou popřípadě el. pohonem. Konstrukceklapky přírubová s excentricky 2x uloženým talířem. Materiál tělesa a disku z tvárné litiny.Povrchová úprava vně i uvnitř epoxidovým práškem dle GSK.Pozn.Typ uzávěru od dimenze DN 400 mm, konstrukční řešení, způsob ovládání je nezbytnésamostatně konzultovat s odpovědným pracovníkem provozovatele a vlastníkem vodovodudle specifické situace osazení.Vyhovuje standard výrobce JMA a vyšší.2.3.2 HydrantyPodzemní hydrantyPodzemní hydranty se na vodovodní síti navrhují zejména z provozních důvodů(odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků vody, proplachy, měřenítechnických parametrů sítě) nebo z důvodu zásobení požární vodou.Podzemní hydranty se osazují přes uzávěr - šoupě, na odbočku vysazenou do boku, svisledolů nebo nahoru, dle své funkce a prostorových možností.Požadované provozně - technické parametry:Podzemní hydranty umístěné v extravilánu, zelených pruzích:− materiál tělesa hydrantu šedá litina, tvárná litina,− antikorozní úprava vně i uvnitř práškovým epoxidem,− automatické odvodnění po úplném uzavření.Podzemní hydranty umístěné v intravilánu, ve zpevněných plochách (náměstí, pěší zóny,komunikace, chodníky atd.):− materiál tělesa hydrantu tvárná litina,− vnější + vnitřní povrchová úprava - těžká protikorozní ochrana epoxidovým práškem dlesdružení kvality GSK,− mechanické součásti v provedení nerez, celovulkanizovaný těsnící píst,− automatické odvodnění hydrantu po úplném uzavření,− možnost výměny těsnícího pístu bez výkopu,− tlaková třída min. PN 16.Nadzemní hydranty:Výtokové stojany se nenavrhují, stávající se postupně ruší.Místně nadzemní hydranty se navrhují pouze pro požární potřebu.Matriál tělesa hydrantu vždy v provedení litina, nebo nerez. Provozně technické parametry dlepodzemních hydrantů v intravilánu. Osazení vždy přes šoupě.Vyhovuje standard výrobce JMA a vyšší.2.3.3 Automatické vzdušníkyNavrhují se na přívodních a zásobních řadech. Umístění a typ těchto armatur je nutnékonzultovat s provozovatelem VAK, a. s.Vyhovuje standard AVK – Vodka a vyšší.- 12 -
2.3.4 Regulační armaturyRegulační armatury se navrhují dle požadavků provozovatele VAK, a. s.Vyhovuje standard AVK – Vodka a vyšší.Technický standard vodohospodářských staveb2.3.5 Příslušenství armaturZemní soupravy:Ve zpevněných plochách (silnice, chodníky, parkoviště) se používají přednostně teleskopickézemní soupravy. V zelených plochách se používají tuhé zemní soupravy.Požadované provozně - technické parametry:− Zemní soupravy teleskopické se používají výhradně s plovoucími poklopy, s plastovouposuvnou chráničkou, ovládací tyče s povrchovou antikorozní úpravou (pozink nebonerez) a spojovacími prvky (čepy) v provedení nerez nebo jinou antikorozní úpravou.− Zemní souprava musí být po montáži pevně spojená s ovládanou armaturou, toto spojenívšak musí umožnit i případnou jednoduchou demontáž.− Unášecí čtyřhran zemní soupravy v provedení z tvárné litiny.Poklopy:Na ochranu ovládacích konců zemních souprav šoupat, automatických vzdušníků, hydrantů sepoužívají šoupátkové poklopy, hydrantové poklopy z tvárné litiny, šedé litiny nebo plastů. Uteleskopické zemní soupravy se používají plovoucí poklopy.Poklop musí být stabilně osazen na distanční podložce nebo prefabrikátu a výškověpřizpůsoben okolnímu terénu nebo zpevněné ploše. Je-li to možné, terén se směrem odpoklopu se vyspáduje.V případě nedokončených terénních úprav v intravilánu se poklopy vyvedou 0,3 m nadúroveň stávajícího terénu a ochrání betonovou skruží a podle místních podmínek se označítabulkou umístěnou na viditelném místě.V nezpevněných terénech se nedoporučuje používat plovoucí poklopy.Poklopy musí být označeny symbolem VODA (VODOVOD, hydrant), event. logemvlastnické společnosti provozovaného vodovodu.2.3.6 TvarovkyPotrubí z HDPELze použít tvarovek z tvárné litiny, elektrotvarovek, tvarovek se svarem na tupo, případně smechanickým spojem. Tvarovky z PVC se nesmí používat.Potrubí z tvárné litinyTvarovky budou použity z tvárné litiny s cementovou, polyuretanovou nebo epoxidovouvýstelkou nebo termoplast.- 13 -
2.3.7 Spojovací materiál, těsněníTechnický standard vodohospodářských stavebPro spojování přírubových armatur, tvarovek a potrubí lze použít jen šrouby, matice apodložky z nekorodujícího materiálu (nerezové). Technické požadavky na spojovací materiálse řídí ČSN EN ISO 4014, 4017, 4032 a 7092. Při používání nerezových šroubů je nutnépoužití matice s úpravou proti zadírání. Pod hlavu šroubu a pod matici je nutno vždy dátpodložku, jako ochranu proti poškození ochranného epoxidového povrchu.Počty a velikosti šroubů přírubových spojů musí být vždy v souladu s jednotlivýmidimenzemi a tlakovými pásmy spojovaného potrubí.Pro přírubový spoj lze použít standardní pryžové těsnění nebo ploché těsnění s tvarově stálouocelovou vložkou.2.3.8 ChráničkyUmísťování vodovodních zařízení do chrániček a šachet znamená často provozní komplikacea proto se navrhuje v nejnutnějších případech. Obecně se upřednostňují technická řešení bezchráničky.Vodovodní podchody pod dráhou, pozemní komunikací, vodotečíPoužívají se nejčastěji chráničky z PE, ocelové, sklolaminátové nebo PVC.Vodovodní potrubí je v chráničce uloženo na distančních sponách. Výška palce musí zamezitsunutí části potrubí po stěnách chráničky a měla by zabezpečit co nejlepší vystředění potrubív chráničce. Konce chrániček jsou uzavřeny speciálními manžetami nebo zaslepeny PURpěnou. U zvlášť důležitých vodovodních řadů se navrhuje kontrolní vývod z chráničky dohydrantového poklopu, který umožní identifikovat případné úniky vody do prostoruchráničky. Další technické požadavky se řídí dle ČSN 75 5630 „Vodovodní podchody poddráhou a pozemní komunikací“.U řízených protlaků požadujeme použití opláštěného potrubí z PE.2.3.9 Armaturní šachtyRozměry armaturních šachet jsou dány profilem vodovodu (popřípadě více vodovodů). Min.průchozí výška je 1,8 m, boční vzdálenosti jsou min. 0,3 m od vnějšího líce potrubí avnitřního líce stěny, manipulační prostor je min. 0,5 m. Přírubový spoj musí být min. 0,15 mod líce stěny. Počet vstupů se volí tak, aby byla v maximální míře usnadněna manipulace všachtě.Vstupní otvory se osazují poklopem z litiny min. 0,6/0,6 m s betonovou opěrou poklopu vzelených plochách a nepojížděných chodnících, nebo kruhovým s poklopem kanalizačnímnebo litinovým čtvercovým pro příslušné zatížení (pro poklopy osazené do komunikací). Uvšech druhů vždy v utěsněném provedení s možností uzamčení. V případě umístění vstupu vnezpevněných plochách v extravilánu a vhodných místech v intravilánu se vstup vyvede 0,30m nad terén a obetonuje se nebo opatří betonovou skruží.Šachty jsou vodotěsné a jsou opatřeny alespoň jímkou ve dně pro umístění čerpadla. Stupadlase používají litinová, ocelová opatřená plastovým opláštěním s protiskluzovou úpravou anerezovým jádrem. Možné je také užití žebříků z kompozitů nebo z nerezi.Technické řešení prostupů potrubí stěnami šachty musí být v rámci zpracování projektovédokumentace konzultováno s příslušným odpovědným pracovníkem provozu VAK, a. s. danéoblasti.- 14 -
Technický standard vodohospodářských stavebJako uzávěry se v armaturních šachtách používají především šoupátka s kolečky. V případěvyvedení ovládaní šoupat stropem šachty do šoupátkového, stabilně osazeného poklopu musíbýt prostup stropem šachty řádně utěsněn.V případě vybavení armaturní šachty technologií a elektro (např. snímání vodoměru a dálkovýpřenos) je nutné vždy kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.2.3.10 Vodojemy (VDJ)Vodojem je nádrž, která slouží k shromažďování vody pro vodárenské účely.Vodojem má zajišťovat tyto funkce:− vyrovnávat rozdíl mezi rovnoměrným přítokem ze zdroje a nerovnoměrným odtokem dospotřebiště− zajišťovat potřebný tlak ve vodovodní síti− vytvářet zásobu vody pro účely požáru nebo po dobu poruchy na přivaděčiNávrh vodojemů musí respektovat:− optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti− maximální automatizaci provozu VDJ s minimalizací nároků na obsluhu a s dálkovýmpřenosem provozních údajů na dispečink− vodojemy se navrhují tak, aby trvale dodávaly vodu i při maximálním odběru v tlakovémrozmezí 0,15 – 0,7 MPa, resp. 0,25 – 0,6 MPa ve spotřebišti.Základní požadavky na stavební část− umístění v nadzemním nebo v podzemním objektu− v rámci působnosti VAK, a. s. se navrhují vodojemy zásadně vícekomorové s výjimkoumalých vodojemů do 40 m 3− záruka vodotěsnosti− zajištění proti zámrazu (možnost vytápění)− zajištění odvětrání a bezprašného prostředí− zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení technologie avystrojení elektro− zajištění proti vniknutí nežádoucích osob - možnost uzamčení vstupu− zajištění odkanalizování podzemních objektů− zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce k okolnímu terénu sohledem na zamezení zatékání dešťových vod− žebříky do akumulačních komor nerez s atestem vyhl. č. 409/2005 Sb. pro styk s pitnouvodou.− pochůzné lávky, žebříky do armaturních komor, zábradlí apod. min. v žárově zinkovanémprovedeníZákladní požadavky na technologii− trubní rozvody, armatury – nutnost dodržení Technických standardů VAK, a. s.− trubní rozvody v provedení nerez- 15 -
Technický standard vodohospodářských staveb− trubní rozvody, armatury – nutný atest na pitnou vodu (vyhl. 409/2005 Sb.)− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na zásobnímpotrubíZákladní požadavky na elektro - přenos dat – telemetrii− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na zásobnímpotrubí− osazení snímání hladiny ve vodojemu s možností dálkového přenosu− zajištění 100% komunikace řídícího systému s ASŘ technologií používané ve VAK, a. s.− zajištění přenosů dat (telemetrie) VAK, a. s. jako budoucího provozovatele− elektrické připojení rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech signálů pro SŘTP - nutnéprovedení v souladu s platnými Technickými standardy VAK, a. s. v části elektro - přenosdat – telemetriePři podrobném řešení problematiky stavebních částí, vybavení technologie a elektrovodojemu je vždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.2.3.11 Čerpací stanice (ČS)Čerpací stanice slouží k dopravě vody do vodojemů nebo do spotřebiště.Čerpací stanice se rozlišují na:− distribuční - s čerpáním do vodojemů− s čerpáním přímo do rozváděcí sítě (spotřebiště) – viz. ATS− kombinovanéPodle způsobu provozování a ovládání se čerpací stanice rozlišují na:− čerpací stanice s trvalou (denní) obsluhou – v současnosti se již nenavrhují− automatické čerpací stanice – ovládání chodu čerpadel je bez zásahu obsluhy, automatickýprovoz stanice je řízen z dispečinku, kam jsou přenášeny základní provozní údaje− automatické tlakové stanice – viz. kapitola ATSNávrh čerpacích stanic musí respektovat:− optimalizaci tlakových poměrů ve výtlačném řadu nebo ve vodovodní síti v případěčerpání přes spotřebiště− minimalizaci energetické náročnosti− minimalizaci tlakových rázů− používat stejné typy a druhy čerpadel jaké se používají v rámci působnosti VAK, a. s.s ohledem na budoucí servis a údržbu− maximální automatizaci provozu ČS s minimalizací nároků na obsluhu a s dálkovýmpřenosem provozních údajů na dispečinkZákladní požadavky na stavební část− umístění v nadzemním nebo v podzemním objektu− zajištění proti zámrazu- 16 -
Technický standard vodohospodářských staveb− zajištění odvětrání a bezprašného prostředí− zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení technologie avystrojení elektro− zajištění proti vniknutí nežádoucích osob - možnost uzamčení vstupu− zajištění odkanalizování podzemních objektů− zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce k okolnímu terénu sohledem na zamezení zatékání dešťových vod− u umístění hydrovarů – v nadzemním provedení s max. požadavky na větrání, temperaciapod.Základní požadavky na technologii− trubní rozvody, armatury – nutnost dodržení Technických standardů VAK, a. s.− trubní rozvody v provedení přednostně nerez− trubní rozvody, armatury – nutný atest na pitnou vodu (vyhl. 409/2005 Sb.)− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na výtlačnémpotrubíZákladní požadavky na elektro - přenos dat – telemetrii− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na zásobnímpotrubí− osazení snímání hladiny ve vodojemu s možností dálkového přenosu− zajištění 100% komunikace řídícího systému s ASŘ technologií používané ve VAK, a. s.− zajištění přenosů dat (telemetrie) VAK, a. s. jako budoucího provozovatele− elektrické připojení rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech signálů pro SŘTP - nutnéprovedení v souladu s platnými Technickými standardy VAK, a. s. v části elektro - přenosdat – telemetriePři podrobném řešení problematiky stavebních částí, vybavení technologie a elektro čerpacístanice je vždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.2.3.12 Automatické tlakové stanice (ATS)Automatické tlakové stanice jsou zvláštním druhem čerpací stanice a navrhují se zpravidlatam, kde není vhodný terén pro vodojem, jedná-li se o zásobování ojedinělých objektů nebojejich skupin nebo při rozšiřování vodovodu do území menšího rozsahu, které není pokrytotlakem ze stávajícího vodojemu.Chod čerpadel je ovládán automaticky stanoveným rozmezím tlaku v tlakové nádobě, tlakovýzásobník není akumulačním prvkem ve smyslu objemu, ale funguje jako regulační orgán.Návrh čerpacích stanic musí respektovat:− optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti− minimalizaci energetické náročnosti− maximální automatizaci provozu čerpací stanice s minimalizací nároků na obsluhu a sdálkovým přenosem provozních údajů na dispečink- 17 -
Technický standard vodohospodářských staveb− ATS se navrhují tak, aby trvale dodávaly vodu i při maximálním odběru v tlakovémrozmezí 0,15 – 0,7 MPa, resp. 0,25 – 0,6 MPa ve spotřebišti. Doporučený rozdíl mezispínací a vypínací hodnotou tlaku je 0,2 MPa.Základní požadavky na stavební část− umístění v nadzemním nebo v podzemním objektu− záruka vodotěsnosti− zajištění proti zámrazu (možnost vytápění)− zajištění odvětrání a bezprašného prostředí− zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení technologie avystrojení elektro− zajištění proti vniknutí nežádoucích osob - možnost uzamčení vstupu− zajištění odkanalizování podzemních objektů, nebo vybavení kalovým čerpadlem splovákem umístěným v dostatečné sací jímce pod úrovní samotného dna objektu− umístění vstupních poklopů (u podzemních objektů) s možností otevírání při použitístandardních prostředků a fyzické síly jednoho pracovníka mimo komunikace (silnice,chodníky atd.) do tzv. zeleného pásu− zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce k okolnímu terénu sohledem na zamezení zatékání dešťových vodZákladní požadavky na technologii− trubní rozvody, armatury – nutnost dodržení Technických standardů VHS VAK, a. s.− sací a výtlačné potrubí v ATS – provedení přednostně nerez− vybavení ATS - 2 ks samostatných čerpadel s nezávislým řídícím systémem (100%záloha, souběžný provoz - pokrytí odběrných špiček, spínání v kaskádě při dosaženízapínacího tlaku dalšího čerpadla)− čerpací technika - nutný atest na pitnou vodu (vyhl. 409/2005 Sb.)− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na výtlačnémpotrubí ATS- Požadavky na Hydrovar viz předcházející statě 2.3.11.Základní požadavky na elektro - přenos dat – telemetrii− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na výtlačnémpotrubí ATS− zajištění 100% komunikace řídícího systému ATS s ASŘ technologií používané ve VAK,a. s.− zajištění přenosů dat (telemetrie) VAK, a. s. jako budoucího provozovatele− elektrické připojení čerpadel ATS, rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech signálů proSŘTP - nutné provedení v souladu s platnými Technickými standardy VAK, a. s. v částielektro - přenos dat – telemetriePři podrobném řešení problematiky stavebních částí, vybavení technologie a elektro ATS jevždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.- 18 -
2.3.13 Měřící místa v sítiTechnický standard vodohospodářských stavebRozšíření vodovodu může vést ke zvýšení odběrů a tím i ke změně dimenze měřícího místa.Toto podléhá rozhodnutí provozovatele. U nových vodovodních řadů se zřizují měřící místadle vyjádření provozovatele a jsou součástí investice.2.4 TelemetrieDálkové přenosy musí být navrženy v souladu s provozovanými systémy provozovatele.Podmínky pro přenos dat viz. kapitola „elektro - přenos dat – telemetrie“.2.5 Předání stavby vodovodu do užívání provozovateliPři předávání stavby do užívání provozovateli vodovodu musí být dodržen ze stranyzhotovitele (investora) následující postup, při kterém musí být předloženy níže uvedenédoklady a splněny níže uvedené podmínky.a) V rámci přejímací řízení musí být provedena fyzická prohlídka stavby zástupcemodpovědného pracovníka provozovatele VAK, a. s.Zhotovitel (investor) doloží provozovateli VAK, a. s. k novému dílu:− Kolaudační souhlas s nabytím právní moci.− Doklady vydané v průběhu realizace díla zejména: (protokoly k tlakovým zkouškám,protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče, protokol o provedenífunkčnosti hydrantů, protokol o provedení proplachu a desinfekce, případně doklad oprovedené zkoušce průchodnosti potrubí, laboratorní rozbor vzorku vody), vyjádřeníKHS.− Doklady k použitým materiálům, (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).− Zhotovitel (investor) předá dokumentaci skutečného provedení díla včetněgeodetického zaměření, dle směrnice GIS.b) Musí být vyřešeny majetkoprávní a provozní vazby k novému dílu.2.6 Vodovodní přípojky2.6.1 VšeobecněPřípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu povoluje příslušnýstavební úřad. Vztahuje se na ní zákon č. 274/2001 Sb. a novela zákona č. 76/2006 „Zákon ovodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu" a prováděcí vyhláška MZ č. 428/2001 Sb.Je třeba dodržet ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky", ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky", ČSN736005 „Prostorové uspořádání sítí" a další uvedené v příslušných předpisech.Vlastnictví :Vlastník přípojky (před účinností zákona tj. r. 2001) je vlastník pozemku nebo stavbypřipojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky (po 1. 1. 2002) je osoba,která na své náklady přípojku pořídila, tj. přípojku pořizuje na své náklady odběratel. Projednu nemovitost s vlastním číslem popisným se pořizuje obvykle jedna přípojka, tj. jeden- 19 -
Technický standard vodohospodářských stavebuzávěr u řadu, jeden fakturační vodoměr. Výjimečně lze se souhlasem provozovatelevodovodu pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro totechnické nebo ekonomické důvody, nebo více domovních přípojek pro jednu nemovitost,jde-li o rozsáhlou nemovitost.Přípojka:Přípojkou se rozumí trubní odbočení z řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k uzávěruvnitřního vodovodu. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým uzávěrem jesoučástí vodovodu a hradí jej investor vodovodu nebo jeho vlastník. Odbočení pro přípojkunutno provést v minimální vzdálenosti 1,5 m od konce vodovodu. Trasa přípojky má býtvedena nejkratším směrem kolmo k objektu. Všechny přípojky (i z vodivého materiálu) se prolokalizaci doplňují identifikačním vodičem.Prostup přípojky zdí nebo základem se zabezpečuje tak, aby při stavbě nebo opravě přípojkynebyla narušena izolace obvodové konstrukce budovy, uložením potrubí přípojky dochráničky a její utěsnění proti vnikání vody a radonu (plynu z případného havarovanéhoplynovodního potrubí v blízkosti přípojky) do objektu. Vodovodní přípojky nesmí být použityjako prostředek k uzemnění elektrických instalací.Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu bez vodoměrné šachty v oblastiprovozovaného vodovodu společností VAK, a. s. je 50 m. V případě délky přípojky delší než50 m je nutné osadit za hranicí pozemku vodoměrnou šachtu a do ní umístit vodoměr.Pozn.:Specifické případy je nezbytné ve fázi projektování projednat s provozovatelem.Jiný zdroj:Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnitřní instalace připojen. Pokud má nemovitost vlastnízdroj, vnitřní rozvody musí být zcela odděleny.2.6.2 Technické požadavkyU vodovodních přípojek z PE v dimenzích PE 32 – PE 63 požadujeme potrubí v návinu (zjednoho kusu potrubí) bez spojek na potrubí mezi odbočením z hlavního řadu a vodoměrem.V případě řešení spojů je přípustná pouze technologie svařování elektrotvarovkou sprokazatelným souhlasem provozovatele VAK, a. s. (zápis z jednání, zápis ve stavebnímdeníku) a ve zcela ojedinělých případech lze použít jinou technologii spojů potrubí přípojky.Technická specifikace vodovodních přípojek.Trubní materiál:Pro přípojky je dovoleno používat tyto druhy materiálů:a) LDPE, PE 40, SDR 17, PN 10b) LDPE, PE 40, SDR 11, PN 16Od dimenze DN 80 mm včetně je možno používat HDPE i tvárnou litinu (TLT). Specifikace apožadavky na materiál jsou stejné jako u vodovodních řadů.- 20 -
Navrtávací pasy:Technický standard vodohospodářských stavebV oblasti VAK, a. s. se používají pouze navrtávací pasy s planžetou (výrobce Hawle).Navrtávací pasy jsou rozděleny dle druhu hlavního vodovodního řadu.a) Hlavní vodovodní řad z PVCObjímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny. Šířka objímky je dle DIN 3543 (pro otvor 1"- 80 mm, pro 5/4" - 90 mm, pro 6/4" - 95 mm, pro 2" - 110 mm).Povrchová úprava - tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK - sdružení jakosti těžképrotikorozní ochrany, nerez šrouby, pryžové těsnění po celém obvodě, zesílené uvýstupního hrdla odbočky.b) Hlavní vodovodní řad z PEObjímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny. Šířka objímky je dle DIN 3543 (pro otvor 1"- 80 mm, pro 5/4" - 90 mm, pro 6/4" - 95 mm, pro 2" - 110 mm).Povrchová úprava - tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK - sdružení jakosti těžképrotikorozní ochrany, nerez šrouby, pryžové těsnění po celém obvodě, zesílené uvýstupního hrdla odbočky.c) Hlavní vodovodní řad z litiny nebo oceliObjímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny nebo z tvárné litiny a nerezového třmenu.Povrchová úprava litinové části pasu - tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK -sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany.d) Hlavní vodovodní řad z AC a ostatních materiálůObjímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny nebo z tvárné litiny a nerezového třmenu.Povrchová úprava litinové části pasu - tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK -sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany.Uzávěry navrtávacích pasů (domovní šoupátka):Uzávěry navrtávacích pasů mohou být pouze šoupátka. Šoupátka pouze litinová s povrchovouúpravou GSK (tepelně nanesený práškový epoxid) nebo mosazná 2x vnitřní závit . Vřeteno znerez oceli, minimálně 2x těsnící kroužek. Pogumovaný klín vně i uvnitř. Redukovánídimenze mezi šoupátkem a potrubím vsuvkou z nerez oceli s certifikátem dle vyhl. 409/2005Sb. pro styk s pitnou vodou a v kvalitě pro možné spojení materiálu tvárná litina a nerez(vyloučení chemické elektrokoroze).Přechod šoupě – PE bude zhotoven ISO spojkou Hawle nebo mosaznou spojkou ISIFLOAVK – Vodka.Zemní soupravy:Zemní soupravy teleskopické nebo tuhé. Požadavky jsou stejné jakou na zemní soupravy uhlavních řadů.Poklopy:Slouží na ochranu ovládacích konců zemních souprav šoupátek. Poklopy se používajíšoupátkové nebo šoupatové z tvárné litiny, šedé litiny nebo plastů. U teleskopické zemnísoupravy se používají plovoucí poklopy.Poklop musí být osazen na distanční podložce nebo prefabrikátu a výškově přizpůsobenokolnímu terénu, zpevněné ploše. Je-li to možné, terén se směrem od poklopu vyspáduje.- 21 -
Technický standard vodohospodářských stavebV případě nedokončených terénních úprav v intravilánu se poklopy vyvedou 0,3 m nadúroveň stávajícího terénu a ochrání se betonovou skruží.V nezpevněných terénech se nedoporučuje používat plovoucí poklopy.Vodoměrné sestavy:Způsob měření, typ vodoměru a jeho umístění se navrhují dle požadavků provozovatelevodovodní sítě. Vodoměr se osazuje podle technických podmínek výrobce. Pokud je přípojkanavržena i pro zajištění „požární vody", vodoměr musí splňovat jak podmínky měřeníběžného provozu, tak měření dodávky požární vody. Variantou je návrh samostatné přípojkypro odběr požární vody vybavenou samostatným měřením.Osazení a zprovoznění vodoměrné sestavy je možné až po splnění všeobecných podmínek.Vodoměrná sestava se umisťuje:− v budově odběratele nejdále 2 m od vstupu do budovy (zpravidla v suterénu na suchémvětraném místě, potrubí nesmí být zakryté, prostor musí být zabezpečen proti zamrznutívodoměru). Popř. v nice, jejíž minimální rozměry musí být: 0,8 m (délka) x 0,6 m (šířka)x 0,2 m (hloubka) a musí být opatřena poklopem (víkem),− ve vodoměrné šachtě mimo budovu odběratele: vodoměr dodává a osazuje provozovatelaž po uvedení rozváděcího řadu do provozu.Pro osazení vodoměru je nezbytné dodržet:− předepsanou délku ve vodoměrné sestavě v závislosti na velikosti a typu vodoměru,− převlečné matice nebo příruby předepsaných světlostí pro připojení vodoměru v závislostina jeho profilu.Vodoměr se osazuje ve vodorovné poloze dle technických pravidel výrobce, tak aby k němubyl vždy volný přístup:− min. 0,1 m od boční stěny objektu (šachty),− nebo dle typového držáku vodoměrné sestavy min. 0,8 m a max. 1,2 m nad podlahou.Na PE přípojkách dimenze 32 mm - 63 mm (závitové spoje)Vodoměrnou sestavu ve směru toku tvoří:− přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem− uzávěr (sedlový ventil, event. šikmý sedlový ventil)− redukce− převlečná matice pro navržený typ vodoměru dle dimenze přípojky− vodoměr− převlečná matice− redukce− zpětný ventil nebo klapka− uzávěr s vypouštěním (sedlový ventil, event. šikmý sedlový ventil)Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky.- 22 -
Na litinových přípojkách, PE přípojkách od dimenze 63 mmVodoměrnou sestavu ve směru toku tvoří:Technický standard vodohospodářských staveb− tvarovka ukončená přírubou− uzávěr (šoupě)− redukce− filtr− přírubová tvarovka TP v délce splňující uklidňující délku před vodoměrem− vodoměr− přírubová tvarovka TP v délce splňující uklidňující délku za vodoměrem− redukce− rozebíratelný spoj (např. převlečná příruba, kompenzátor, montážní vložka)− zpětná klapka− uzávěr (šoupě)− tvarovka ukončená přírubouPro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky. Sestavu je nutnévždy projednat s příslušným provozem provozovatele vodovodu. Světlost armatur a tvarovekpřed a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky. Vodoměrnou sestavu je třebapodepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. Potrubí ve zdi objektu nebovodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové TP tvarovky, ne tvarovkyhrdlové).Sklon:Sklon přípojky min. 3 ‰, pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu.Minimální krytí:Minimální dovolené krytí (hloubka vrchu roury od terénu) je 1,2 - 1,6 m.Minimální vzdálenost:Minimální vzdálenost (půdorysný rozměr od potrubí) je při souběhu sítí vodovodní přípojkyod kabelů 0,4 m, od plynu 0,5 m, od kanalizace a vody 0,6 m, od teplovodních vedení 1,0 m.Šířka výkopu:Šířka výkopu pro přípojky je 0,6 - 0,8 m. V místě připojení na vodovod 1,0 x 1,3 m, (0,30 mza potrubí, 0,30 m pod potrubí a 1,0 m ve směru vodovodní přípojky).Hloubka dle uložení potrubí.Podsyp a obsyp:Podsyp a obsyp potrubí přípojky u běžně používaných druhů trubních materiálů je 0,1 a 0,3 mjemným pískem bez ostrohranných částic. Ostatní zásyp vytěženou zeminou.Identifikační vodič:Identifikační vodič se pokládá do výkopu souběžně s potrubím na vrchol potrubí do obsypu.Vodič se osazuje vždy. Identifikační vodič pro lokalizaci potrubí musí být vyveden dopoklopu šoupátka přípojky a do místa umístění vodoměru.Provádí se zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. Zkouškou se ověřuje celistvost vodiče aizolační stav vodiče proti zemi.Jako identifikační vodič se vyžaduje jednožilový měděný vodič s izolací průřez 4 mm 2 .- 23 -
Technický standard vodohospodářských stavebOchranná signalizační folie:Nad pískový zásyp vodovodní přípojky se osazuje signalizační ochranná folie s nápisemVODA nebo VODOVOD.Skutečné provedení přípojky, zaměřeníV rámci realizace je investor povinen provést zákres skutečného provedení přípojky, který sedokládá u kolaudace stavby a předává se písemně provozovateli. V rámci novostavebprovozovatel požaduje geodetické zaměření trasy přípojky v rámci zaměření celé stavby (vpřípadech, že projektovaná trasa přípojky není kolmo na trasu vodovodního řadu nebopřesahuje délku 25 m). Přípojky pro objekty občanské vybavenosti, bytové domy, průmyslovéobjekty atd je nezbytné zaměřovat v souladu s pokyny a se směrnicí útvaru GIS (geografickoinformační-systém)provozovatele VAK, a. s.2.6.3 Vodoměrná šachtaVodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu nelze-li vodoměr umístit do budovy, nebo je-limísto vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice pozemku více než 30 m,případně celková délka přípojky od odbočení z hlavního řadu přesahuje 50 m.Šachta se zřizuje na pozemku odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) v maximálnívzdálenosti 2 m.Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě musí býtumístěno jen vodovodní potrubí. Provozovatel může povolit výjimku proti výše uvedenému apovolit osazení vodoměru do budovy v případě, že investor (žadatel) doloží, že hladina spodnívody je méně než 80 cm pod povrchem.Vodoměrnou šachtu tvoří armaturní prostor a komínový vstup, který je zakončen poklopem.Poklop musí být osazen zároveň s terénem (nesmí vystupovat nad terén). Vlastní armaturníprostor je pak zakryt dostatečnou vrstvou zeminy, která zabrání jeho promrzání, respektivezamrznutí vodoměru.Standardní vodoměrné šachty pro domovní přípojky dimenze 32 mmVnitřní rozměry šachet musí splňovat níže uvedené rozměry:Šachta obdélníková:šířkadélkavnitřní výška pracovního prostoruvýška včetně průlezu k poklopu0,9 m1,2 m1,5 m1,6 mŠachta kruhová:vnitřní průměrvnitřní výška pracovního prostoruvýška včetně průlezu k poklopu1,2 m1,5 m1,6 mTvary vodoměrných šachet mohou být: obdélník nebo kruh.Materiál vodoměrných šachet: vyzděné, betonové, plastové (min. tloušťka stěny 5 mm).- 24 -
Technický standard vodohospodářských stavebPrůlezný otvor může být kruhový – min. průměr 600 mm, nebo čtvercový 600 x 600 mm.Poklop vodoměrné šachty musí být vodotěsný (nepropustnost je nutno doložit). Šachta musíbýt vodotěsná a opatřena stupadly.Povoluje se pouze napojení vodoměru v šachtě protažením potrubí skrze stěnu šachty avodotěsným utěsněním prostupu.Po dohodě s provozovatelem je možné navrhnou jiné řešení možnosti odečítání odebranéhomnožství vody, například elektronické snímání měřených dat vodoměru s vyvedením nahranici nemovitosti odběratele či dálkový odečet. Instalaci tohoto nadstandardního zařízeníhradí odběratel.2.6.4. Měření dodávky pitné vody, sekční měřenía) Měření odběru surové vody – musí být osazeno vždyb) Sekční měření – měření na síti pro účel provozovatele vodovodu > DN 40 mmc) Měření fakturační od DN 15 mmVícevtokové mokroběžné vodoměry:Domovní vodoměry:Použití: Pro větší domovní odběry Qn 2,5 m 3 /h, v zaplavených šachtách, v agresivnímprostředí.Dimenze DN mm (palec) 20 (3/4“) 25 (1“) 30 (5/4“) 40 (6/4“)Jmenovitý průtok Q3n m 3 /hod 2,5 3,5 6 10Maximální průtok Q5max m 3 /hod 5 7 12 20Minimální průtok Q1min l/hod 15 23 30 35Počáteční průtok l/hod 8 15 12 20Stavební délka L Mm 190 1 260 2 260 300Šířka B Mm 96 103 103 134Výška H Mm 115 130 130 155Výška k ose potrubí h Mm 36,5 45 45 61Závit vodoměru D Palec G1 G1 1/4 G1 1/2 G 21 možnost v délce 165 mm2 možnost v délce 175 mm* Provozní tlak: 1,6 MPa* Montáž pouze do vodorovné polohy.- 25 -
Pozn.:Možné hodnoty impulsů Delic; D = 1 odpovídá 1l/ výst. impulsD: 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000Technický standard vodohospodářských stavebObjemové suchoběžné vodoměry:Použití: Pouze pro domácnosti Qn 1,5 m 3 /h.Dimenze DN mm (palec) 15 (1/2“) 20(1“)Jmenovitý průtok Q3n m 3 /hod 1,5 1,5Maximální průtok Q5max m 3 /hod 3 3Minimální průtok Q1min l/hod 3 3Počáteční průtok l/hod 1 1Stavební délka L Mm 165 165Závit vodoměru D Palec G1 G1* Provozní tlak: 1,6 MPa* Montáž pouze do všech poloh* Uskladnění ve vlhkém prostředí.Uklidňovací délka potrubí před domovními vodoměry není vyžadována.Průmyslové vodoměry:Používané typy: standard a kvalitnějšíWS/WSD – pro měření z vodojemů do spotřebišťWP/WPD – pro měření v ČSV současné době tyto typy nahrazuje MeiStream – Sensus Metering Systems a kvalitnějšími.Dimenze DN mm 40 50 65 80 100 125 150JmenovitýQ3n m 3 /hod 40 50 70 120 230 250 450průtokMaximálníQ5max m 3 /hod 60 90 120 200 300 350 600průtokMin. průtokQ1minhoriz.m 3 /hod 0,2 0,15 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8hpolohaMin. průtok Q1minm 3 /hod 0,25 0,28 0,4 0,5 0,5 1 1,6vert. poloha vPočátečním 3 /hod 0,05 0,05 0,07 0,1 0,11 0,15 0,3průtokZtráta tlakukPa0,18 0,18 0,37 0,16 0,34 0,36 0,32při Q3n* provozní tlak 4 MPa * montáž do všech poloh- 26 -
Technický standard vodohospodářských stavebStavební délkyJmenovitý průměr DN 40 50 65 80 100 125 150Stavební délky LWS/WSD (DIN / ISO)mm 270/300 300 300/350 360/350 500Stavební délky LWP/WPD (DIN / ISO)mm 220 200 200 225/200 250 250 300Rozměry a hmotnost MeiStreamDimenze DN 40 50 50 50 65 65 80 80StavebnídélkaL 220 200 270 300 200 300 200 225Výška H 120 120 120 120 120 120 150 150h 69 73 73 73 85 85 95 95Výška prodemontážg 200 200 200 200 200 200 270 270Váha kg 7,5 7,8 9,6 9,9 10,1 12,0 13,8 14,2Dimenze DN 80 80 100 100 100 125 150 150StavebnídélkaL 300 350 250 350 360 250 300 500Výška H 150 150 150 150 150 160 177 177h 95 95 105 105 105 118 135 135Výška prodemontážg 270 270 270 270 270 280 356 356Váha kg 16,3 17,7 18,2 20,0 20,2 20,7 35,9 44,2* volný přímý úsek potrubí před vodoměrem 3 x DN* bezprostředně za vodoměrem žádná skoková změna průřezu potrubíImpulsní hodnotyimpulsní vysílačHRI-MeiOD 01OD 03DN 40-125 impulzní hodnoty DN1500,01; 0,05; 0,1;nebo 1 m 30,1; 0,5; 1 nebo10 m 30,001 m 3 0,01 m 30,01 m 3 0,1 m 3- 27 -
2.7 Vodovody - výkresová část (viz přílohy)SEZNAM VÝKRESŮV1 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v objektuV2 – Vzorová vodovodní přípojka, umístění vodoměrné sestavy v šachtěV3 – Vodoměrná sestava vodovodní přípojky 1 – 2“ (do DN 50 včetně)V4 – Vodoměrná sestava vodovodní přípojky od DN 50Technický standard vodohospodářských staveb- 28 -
Technický standard vodohospodářských staveb3 Kanalizace3.1 Obecné podmínky výstavbyOd 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 274/2001 Sb. a novela zákona č 76/2006 Sb. „Zákon ovodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ a prováděcí vyhláška MZ č. 428/2001 Sb. vplatném znění.Tento zákon se nevztahuje na vodovody, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10m3/den, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod menší než 50.Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon č. 183/2006 Stavební zákon v platném znění.Kanalizace včetně objektů, tj. dešťových zdrží, oddělovačů, revizních šachet a čerpacíchstanic je vodním dílem. Při povolování staveb podléhá dle zák. č. 254/2001 Sb. „Vodnízákon" v platném znění vodoprávnímu rozhodnutí, příslušnému vodoprávnímu úřadu obce vpřenesené působnosti. Tomuto rozhodnutí předchází územní řízení příslušného stavebníhoúřadu.Pro navrhování kanalizace mimo uvedených zákonů jsou závazné ČSN přímo v těchtozákonech citované, a to ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“, TNV 75 5402„Výstavba vodovodních potrubí“, ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky“, ČSN 75 0905 „Zkouškyvodotěsnosti nádrží“, vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky.Kanalizace je budována všude tam, kde územní plán předpokládá výstavbu, aby budoucípřipojení nemovitostí tj. kanalizační přípojky byly co nejkratší.3.1.1 Podmínky pro projektováníJsou dány platnými zákony a normami (ČSN, EN) a tímto standardem.Přednostně se navrhují gravitační stoky. Tlaková kanalizace se navrhuje pouze v případech,kdy není technicky možné navrhnout kanalizaci gravitační. Podtlakové systémy nejsoupřípustné.Poskytování podkladů pro projektování: viz kontakty.Žádost k existenci podzemních sítí by měla obsahovat popis předpokládané stavby a situacina katastrální mapě.3.1.2 Směrové a výškové vedení stokTouto problematikou se zabývá především ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizačnípřípojky“ a ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí".Směrové vedeníPři směrovém vedení stok je nutné dodržovat následující zásady:a) Kanalizační stoky se ukládají přednostně do veřejných, běžně přístupných pozemků.- 33 -
Technický standard vodohospodářských stavebb) Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do přístupných míst, kde jemožný příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro údržbu kanalizace.c) U stok se dodržují vzdálenosti mezi revizními šachtami max. 50 m.d) Větší vzdálenost než 50 m je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace(možnost čištění do 80 m).e) Úseky mezi šachtami u stok neprůlezných a průlezných se navrhují zpravidla v přímétrase.f) V blokovém typu zástavby je nutné navrhovat stoky alespoň 5 m od vnějšího líce budov.g) Vstupy do kanalizačních šachet se doporučují umístit nejlépe v ose jízdního pruhu, nebov krajním případě v ose vozovky.h) V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy dešťových a splaškových stoksouběžně, pokud možno ve společné rýze.i) Osová vzdálenost obou stok je dána možností vybudovat vstupní šachty.j) Určení prostorové polohy stok musí být provedeno v systému jednotné trigonometrickésítě katastrální (S-JTSK) a v baltském výškopisném systému po vyrovnání (Bpv). To setýká zejména určení osy stok u vstupních poklopů.Výškové vedenía) Sklon nivelety stok musí být pokud možno plynulý, bez výškových rozdílů na přítoku aodtoku ve vstupních, spojných a lomových šachtách.b) Mezi dvěma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna stoky.c) Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení veškerých vod z jejichpovodí a možnost umístění ostatních podzemních vedení technického vybavení nadstokami.d) Za minimální výšku krytí stok je nutno považovat 1,5 m, menší výšku krytí stok než je 1,5m, pokud je odůvodnitelná, je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.e) Zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí (nad 5 m/s) je třeba navrhovat vespadištích. Návrh skluzů je možný pouze ve výjimečných případech, po projednání svlastníkem a provozovatelem kanalizace. V těchto výjimečných případech se pro úsekystok s průtočnou rychlostí odpadních vod 8 -10 m/s použijí trouby tvárné litiny alt.železobetonové s čedičovou výstelkou.f) Při souběhu splaškové a dešťové stoky se splašková stoka umísťuje hlouběji, aby byloumožněno napojení všech přípojek oddílné soustavy.g) Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí sílaodpadních vod, při které nedochází k zanášení stok. Hodnoty min. sklonů jsou:DNjednotnásplašková‰ ‰250 9 18300 6 14400 5 9500 5 7600 4 6800 3 51000 2,5 41200 1,6 31400 1,3 3- 34 -
Technický standard vodohospodářských stavebPokud nebude možné dodržet výše uvedené sklony, je nutné navrhnout hydraulickyvýhodnější profil stoky (tvar vejčitý), navržený sklon však nesmí být menší než sklonuvedený v ČSN 756101. V tomto případě je nutné určit četnost proplachů a zařadit do sítěproplachovací objekty.h) Pro splaškové stoky všech profilů platí, že menší sklon než 3 ‰ je možné navrhnoutpouze po prokazatelném projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace (zápis zjednání, zápis ve stavebním deníku apod.).3.1.3 Kanalizace tlaková (systémy tlakové kanalizace)Jedná se o provozně nejdražší systém s celou řadou technických požadavků a proto senavrhuje pouze tam, kde není možné použít gravitační systém.V rámci působnosti VAK, a. s. se upřednostňuje tzv. kombinovaný systém. Odkanalizováníčásti území pomocí gravitační kanalizace do jedné velké ČS a přečerpání odpadních vod dodalšího systému nebo na ČOV. Toto řešení umožňuje levnější a spolehlivější provoz a vyššívybavenost jednotlivých ČS včetně dálkové přenosu informací o stavu ČS.Návrh systému tlakové kanalizace musí respektovat:− oddílná kanalizace je podmínkou (v systému tlakové kanalizace pouze splaškové vody)− zajistit přístup pro dopravní obslužnost pro údržbu ČS (umístění ČS buď přímo na veřejnéčásti nebo na pozemku soukromém, ale pak v těsné blízkosti veřejné části)− přístup na pozemek s ČS je nutno předem písemně smluvně ošetřit s vlastníky pozemků− u domovních přípojek je nutno předem písemně smluvně ošetřit s vlastníky přípojkybudoucí provozování domovní ČS, zejména vlastnické vztahy ČS a tlakové části přípojky(hrazení nákladů na čištění ČS, údržbu a výměnu čerpadel a dalšího vybavení ČS)− od domu (objektu) do šachty je kanalizační přípojka gravitační (v případě potřeby je nutnozahloubit šachtu)− případné zaústění tlakové kanalizace do gravitační stoky je provázeno silnými pachovýmizávadami a proto je v návrhu tlakové kanalizace nutné provést opatření, které zabránínebo minimalizuje tyto jevy− na větší ČS aplikovat GSM modem na přenos poruch na dispečink− uzávěr na výtlaku z malých ČS umístit na veřejné částiZákladní požadavky na stavební část− šachty ČS instalovat v provedení, které zajistí ochranu šachty proti deformaci spodnívodou− materiál ČS výhradně z plastu nebo nerezu− minimální spád tlakové kanalizace je 3‰− na stokové síti tlakové kanalizace se zřizují ve spojných uzlech nebo přibližně po 300 msekční uzávěry− na koncích větví kanalizace a v místě změn profilu se umisťují čistící vstupy− v nejvyšších místech je nutné osadit odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily− u řadů tlakové kanalizace vždy používat signalizační vodič a ochrannou fólii v barvě šedé(podmínky použití jsou stejné jako u vodovodních řadů)- 35 -
Základní požadavky na technologiiTechnický standard vodohospodářských staveb− vystrojení ČS výhradně z plastu nebo nerezu− v rámci jednoho tlakového systému (ve stejné oblasti) zajistit u domovních ČS vystrojenístejnou technologií (nižší zásoba náhradních čerpadel a ostatních armatur)− v ČS osadit plovákové spínače (ne elektrody) a čerpání odpadních vod řešit častěji vrozmezí hladin min. – max. 5 – 10 cm v šachtě (nedochází k sedimentaci na dně)− zpětné klapky nejlépe plastové osazené na výtlaku v ČS− použít pouze kvalitní pojišťovací ventil mezi čerpadlem a sítí (v případě ucpání výtlakumůže tlak od čerpadla dosáhnout až 15 bar)− čerpadla do ČS dávat pouze vřetenová (nikoliv čerpadla odstředivá)− spouštění čerpadla do šachty uzpůsobit tak, aby bylo možné čerpadlo vyjmout beznutnosti vyčerpání celého objemu ČS (po odejmutí poklopu ČS možnost čerpadlovytáhnout na pryžové hadici a od výtlaku jej rozpojit vhodnou rychlospojkou). To umožníobsluze čerpadlo vytáhnout, zkontrolovat (popř. vyměnit) a tlačítkem (ruční režim)vyčerpat objem ČS pomocí osazeného čerpadla v šachtě (bez nutnosti lézt do ČS), pakprovádět další údržbové úkonyZákladní požadavky na elektro− rozvod el. energie k jednotlivým pilířům ČS zajistit v rámci celé soustavy tlakovékanalizace z více zdrojů a tím chránit systém v případě výpadků el. proudu− zajistit postupné zapínání ČS po výpadků proudu a tím hydraulicky nepřetížit systémčerpáním ze všech ČS najednou− rozvaděč ČS osadit viditelnými kontrolkami chodu (zelené) a poruchy (červené), jakosignalizaci pro producenta odpadních vod o poruše ČS a hlášení potřeby servisu− rozvaděč ČS osadit tlačítkem pro deblokační čerpání obsahu ČS s chodem reagujícímpouze na vymáčknutí a držení tlačítka− do rozvaděče ČS je možné dát počítadlo motohodin, které může sloužit pro odečtymnožství čerpané vody v případě, že odběratel má na ČS napojen i jiný odpad z vlastníhovodního zdroje (kromě vody dodané vodoměrem), pokud tento jiný vodní zdroj není nijakměřen k určení stočnéhoPři podrobném řešení problematiky tlakové kanalizace, stavebních částí, vybavení technologiea elektro je vždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.3.1.4 Zkoušky vodotěsnostiProvádí se dle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“ za účastiodpovědného zástupce provozovatele VAK, a. s., zástupce investora a zhotovitele stavby.Provozovatel VAK, a. s. může na požádání provést tlakovou zkoušku (dle platného ceníkuVAK, a. s.). Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis - protokol, který se dokládá kekolaudaci stavby. V rámci působnosti VAK, a. s. se provádí pouze vodou.3.1.5 Prohlídky díla TV kamerouU neprůlezných stok je nutné před uvedením do provozu zajistit prohlídku realizovaného dílaTV kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu s archivací dle- 36 -
Technický standard vodohospodářských stavebpožadavku provozovatele na CD, DVD. Dále požadujeme dodání podélných profilů (sklonů).Prohlídce kanalizačních stok kamerou musí předcházet její kompletní vyčištění.3.1.6 Rozšíření prověření kvality dílaV odůvodněných případech bude kontrola provedeného díla rozšířena o další kontrolnízkoušky (např. hutnící zkoušky výkopu, apod.), které budou určeny nejpozději v rámcidokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení, nebo v případech pochybnosti o kvalitěrealizovaného díla před uvedením díla do trvalého provozu.3.2 Stavební materiály3.2.1 Všeobecné podmínky výběru materiálu stokPožadavky na materiál stok definuje ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a §19 a 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu aprovoz stokové sítě).Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný abezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajícíchodpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnitbezpečné a účinné čištění stok.Technologie výstavby kanalizaceTechnologie výstavby stok a přípojek je závislá především na geologických a místníchpodmínkách lokality, na které má být stavba realizována. Stoky je možno budovatv otevřeném výkopu, v pažené rýze nebo bezvýkopovými technologiemi. Návrh způsoburealizace musí odpovídat požadavkům na ekonomické řešení s ohledem na podmínky ochranyzeleně, dopravní situace v dané lokalitě, velikost budované stoky, rychlost výstavby, stavokolní zástavby a nutnost zřízení přípojek.Požadavky na materiály trubních stok− Statická únosnost stok a jejich flexibilita vůči podloží− Chemická odolnost proti vlivu protékající látky− Chemická odolnost proti okolnímu prostředí− Odolnost proti obrusu− Těsnost spojů− Vysoká životnost− Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub− Vyhovující sortiment tvarovek− Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během prováděnístavebních prací)− Nízká investiční náročnost – ekonomická vhodnost- 37 -
Technický standard vodohospodářských staveb− Výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem− Výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku− Dodavatelé materiálů musí mít systém řízení jakosti dle ISO noremV oblasti provozování vodárenské infrastruktury společností VAK, a. s. se navrhují pouzeníže zmíněné materiály pro kanalizační řady.3.2.2 Profily používané ve stokové sítiVe stokové síti se používají především tyto profily potrubí:− kruhové− vejčité− tlamové− speciálního profilu na základě odsouhlasení s vlastníkem a provozovatelem stokové sítě3.2.3 Plastové trouby (PP, PE, PVC)V oblasti provozování VAK, a. s. se používají v profilech DN 250 - 500 mm (600 mm), jinéprofily pouze se souhlasem provozovatele (netýká se přípojek).Min. požadovaná únosnost potrubí je SN 8 (výjimečně u přípojek do DN 150 v SN4)Přípustná trvalá deformace trub je 6 %. Nelze používat potrubí se sendvičovou (tzv.vypěněnou) konstrukcí. Standardem plastových trub u hlavních stok je potrubí s bílou vnitřnístěnou.PP (polypropylen)Jedná se o nejčastěji používaný materiál v oblasti VAK, a. s. v profilech DN 250 - 500 mm.Konstrukce stěny potrubí buď žebrovaná s plným žebrem (Ultra Rib 2) nebo korugovaná.PE (polyethylen)U gravitačních stok (netlakových) se používá spíše výjimečně v profilech DN 600 a větších.V oblasti působnosti VAK, a. s. se nepoužívá a jeho případné použití je vždy nutnéodsouhlasit s provozovatelem.PVC (polyvinylchlorid)Použití pouze v profilech DN 250 a 300 mm u stok nižšího významu v oblasti bezdopravního zatížení a u vybraných domovních přípojek do max. DN 200 mm. Konstrukcestěny vždy plná. Použití vždy odsouhlasit s provozovatelem.3.2.4 Betonové nebo železobetonové trouby bez výstelkyV oblasti provozování VAK, a. s. se používají v profilech od DN 600 mm, jiné profily pouzese souhlasem provozovatele.Používají se v neagresivním prostředí (žel. betonové pouze pro dešťovou kanalizaci). Spojepotrubí (hrdla) musí být s integrovaným spojem. Uložení potrubí se provádí na betonovoudesku, na pražce a do betonového sedla (min úhel 90°). Betonové potrubí ukládané vevnějším agresivním prostředí musí být opatřeno již z výroby vnější ochranou při použitíspeciálních cementů.- 38 -
3.2.5 Betonové nebo železobetonové trouby s výstelkouTechnický standard vodohospodářských stavebV oblasti provozování VAK, a. s. se používají v profilech od DN 600 mm, jiné profily pouzese souhlasem provozovatele.Potrubí s vnitřní čedičovou nebo kameninovou vystýlkou, u profilů 600 - 1400 mm se jedná oúhel obložení min. 180°, u profilů 300 - 500 mm je obložení celokruhové. Spoje potrubí(hrdla) musí být s integrovaným spojem. Uložení potrubí se provádí přednostně na betonovoudesku, pražce a do betonového sedla.3.2.6 Kameninové troubyV oblasti provozování VAK, a. s. se používají v profilech od DN 250 - 500 mm (600 mm),jiné profily pouze se souhlasem provozovatele.Používá se kameninové potrubí s integrovaným spojem v hrdle a na dříku trouby (polyuretannebo pryžové těsnění). Při spojování dříků (konců) dvou trub bez těsnění se používá spojenípřevlečnou manžetou, při spojování dříku bez těsnění a hrdla trouby se používá spojovací Pkroužek.3.2.7 Sklolaminátové troubyV oblasti provozování VAK, a. s. je jejich používání nepřípustné.3.2.8 Ostatní materiályOstatní trubní materiály (ocelová potrubí, polymerbeton, apod.) se v oblasti provozováníVAK, a. s. nepoužívají a lze se s nimi setkat při rekonstrukcích starých stok (napojení na starépotrubí). Jejich použití je nežádoucí.3.2.9 Materiály pro rekonstrukci stok (bezvýkopové technologie)Jedná se o speciálně vyvinuté materiály používané pro rekonstrukce starších potrubíbezvýkopovými technologiemi jako je vložkování a výstelky kanalizace.Protože se jedná o speciální práce, které provádí v ČR pouze málo firem je nutné v případěpoužití této technologie jejich projektování a provedení vždy odsouhlasit s provozovatelemvčetně použití daného materiálu.3.2.10 Materiály pro tlakové systémy (tlaková kanalizace)PE (polyethylen) výrobci označený HDPE v pevnostních skupině PE 100, PE 100 + nebo PE100 RC, SDR 11 (17) PN 16 (10).U trubního materiálu HDPE se používají svary na tupo nebo elektrotvarovky. Svařovánípotrubí může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Přechody na armatury, litinovétvarovky se řeší přechodem na přírubu.Tvarovky se používají v materiálu HDPE ve stejné pevnostní skupině jako materiál potrubí aspojené elektroobjímkou, nebo spojené s potrubím na tupo.U spojů potrubí v chráničkách, podchodů pod dráhou, pozemních komunikací se preferujetechnologie svařování elektrotvarovkami.Barevné provedení použitého materiálu - černý s hnědými podélnými pruhy. Eventuálně celéhnědé.- 39 -
Technický standard vodohospodářských stavebTLT (tvárná litina)Spoje trub se používají přednostně hrdlové, náhradou za betonové kotevní bloky hrdlovéspoje zámkové zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo tahovou spojkou. Upřechodů na armatury se používají spoje přírubové, preferují se příruby otočné a těsnění skovovou výztuhou. Vnitřní ochrana stěn trub se navrhuje polyuretanová, cementová neboepoxidová. V lokalitách se zemním prostředím vyvolávajícím povrchovou korozi potrubí senavrhuje speciální vnější ochrana. V rámci jedné lokality (stavby) se preferuje dodávka trub(tvarovek) od jednoho výrobce.PVC (polyvinylchlorid)Jedná se o historický přežitý materiál, který se pro novou výstavbu již nepovoluje.V případě jeho použití pro opravy je výrobci označený PVC nebo PVC-U v pevnostní skupiněPN 16 nebo PN 10.U trubního materiálu PVC se používají přednostně hrdlové spoje. Přechody na armatury,litinové tvarovky se řeší přechodem na přírubu.Tvarovky se používají ze stejného materiálu jako materiál potrubí a spojují se hrdlovými spojinebo přechodem na přírubu (rozebíratelný spoj).3.3 Rušení stávajících kanalizačních stokPři rušení částí kanalizace musí být zajištěno vyplnění profilu kanalizace včetně prostorušachet. Stávající poklopy včetně rámů musí být odstraněny a předány provozovatelikanalizace. Na zaplnění prostoru kanalizace mohou být použity uvedené materiály:a) popílkocementové směsi,b) hubené betonové směsi,c) štěrkopísky pro zaplnění šachet.Zaplnění prostoru stok musí být provedeno tak, aby nevznikla ve starých profilech nezaplněnámísta, která by mohla být příčinou poklesů nebo havárií. Materiály pro zaplnění musí býtnestlačitelné a musí mít atesty pro použití do podzemí - pro danou konkrétní směs, souhlasnéstanovisko provozovatele.3.4 Objekty na kanalizaci3.4.1 Kanalizační šachtyJsou navrhovány ve čtyřech základních typech:− vstupní (revizní)− soutokové (spojné)− spadiště− skluzyZ hlediska materiálu jsou navrhovány ve třech typech:− betonové prefabrikované- 40 -
Technický standard vodohospodářských staveb− betonové monolitické (pouze výjimečně - vždy po dohodě s provozovatelem)− plastové (pouze výjimečně - vždy po dohodě s provozovatelem)3.4.2 Šachty - všeobecná částŠachta musí být vodotěsná. Vstupní komín šachet je navržen z rovných betonových neboželezobetonových stokových skruží DN 1000 (nebo větších dle místních podmínek), tloušťkystěny 120 mm s integrovaným těsněním. Na rovné skruže je nasazena kónická skruž event.deska a vyrovnávací prstenec zakončený poklopem viz výkresová část. Vstup do šachet jeumožněn pomocí jednoho kapsového stupadla v kónické skruži a níže umístěných šachtovýchstupadel. Konstrukce šachet bude provedena z vodostavebního pohledového betonu.a) Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy. Přirekonstrukcích vozovek a zpevněných ploch pokud dojde ke změně nivelety plochy, jeinvestor povinen upravit po dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace niveletupoklopů. Způsob stavebního provedení je povinen odsouhlasit s vlastníkem aprovozovatelem kanalizace. Je nutné používat poklopy dle zatížení, v komunikacíchpoužívat poklopy s označením D 400.b) V zelených plochách - v intravilánu je nutné zvýšení poklopu oproti okolnímu terénu o 10cm s obetonováním nad terén 1,5 m x 1,5 m.c) V extravilánu nebo větších zelených plochách je nutné zvýšení o 30-50 cm s pevnýmukotvením poklopů a eventuální úpravou terénu. U vstupní šachty je nutno v tomtopřípadě osadit na straně vstupu výstražnou tyč dlouhou 2 m, natřenou střídavě hnědou abílou barvou po 20 cm.Vstupní šachty na profilech potrubí DN 700 – DN 1000 mmPůdorysné rozměry šachty jsou závislé na profilech přítokového a odtokového potrubí. Podvstupním komínem je nutné zajistit podestu o min. šířce 0,6 m. Pro přímé úseky je možnénavrhovat prefabrikované šachty DN 1200 – 1500 mm.3.4.3 Vstupní a soutokové šachty na stokáchVstupní šachta je vykreslena na grafické příloze č. K3 – K5. Spodní část šachty je založenadle geologických poměrů buď na srovnanou základovou spáru, nebo na štěrkopískový podsypa podkladní beton. Dle geologických podmínek je nutné navrhnout i odvodnění při stavbě. Vcelé délce šachty je navržen stejný materiál pro vystrojení dna jako v přilehlých úsecích stoky.V dolní části šachty musí být uložen půlprofil trouby. Při změně profilu v šachtě bude celýmprofilem šachty probíhat plynulý kónický přechod. V místě prostupu potrubí stěnou šachty jenutno zabezpečit vodotěsnost konstrukce pomocí speciální tvarovky určené do betonové stěnynebo pomocí těsnícího materiálu. Volba těsnícího materiálu bude závislá nahydrogeologických podmínkách staveniště.3.4.4 SpadištěSpadišťové šachty mohou být navrženy na stokové síti tam, kde vlivem konfigurace terénuvychází spády s velkými rychlostmi v potrubí (max. v = 3 – 5 m/s). 3 m/s z betonu bezvýstelky, do 5 m/s beton s výstelkou, plasty nebo kamenina. Opevnění nárazové stěny,případně všech vnitřních stěn na základě dispozice zaústěných stok, bude provedeno- 41 -
Technický standard vodohospodářských stavebkeramickým nebo čedičovým obkladem. Pro vstup do spadišť platí obecná ustanovení prošachty. Vstupní část bude umístěna nad odtokovou částí spadišťové šachty.Povolené maximální výšky spadiště:DN 250 – 400 DN 450 – 6004 m 3 mSpadiště pro větší stoky a výšky se navrhují individuálně podle požadavků provozovatelekanalizace.3.4.5 SkluzU velmi strmých přímých úseků stok může být navržen skluz tj. úsek s průtočnou rychlostívod 5 až 10m/s. Konec skluzu musí být opatřen objektem na tlumení pohybové energie a kodvedení z vody vyloučeného vzduchu. Použité materiály stoky tohoto objektu musí býtodolné vůči obrusu, popř. proti dynamickým a kavitačním účinkům.Skluz může být i samostatný objekt na stoce v šachtě. Používá se do výšky 60 cm nastokách do profilu 60 cm a je ho možno použít i na stokách větších profilů s překonánímvětších rozdílů výšek.3.5 Atypické objekty na kanalizaci3.5.1 ShybkyJedná se o specifické objekty stokové sítě. Jejich provedení musí být při projektováníkonzultováno s provozovatelem.Návrh shybky musí být doložen hydraulickým výpočtem a u hlavních kmenových stok sezpravidla navrhuje jako dvouramenná. Každá konkrétní shybka musí být schválenavlastníkem (správcem) toku a s VAK, a. s.3.5.2 Křížení tras kanalizačních stok s vodními tokyKřížení tras kanalizačních stok s vodními toky se řeší v souladu s ČSN 75 6101, a topodchodem, shybkou, převedením po mostě nebo samostatným přemostěním. U provoznědůležitých stok nebo kanalizačních výtlaků se doporučuje potrubí zdvojit.Při podchodu stoky pod vodotečí musí být zohledněna ochrana potrubí proti mrazu a svislávzdálenost mezi dnem toku a vnějším povrchem potrubí kanalizace (včetně izolace nebochráničky) je u nesplavněných toků 0,5 m. Osazení šachet při podchodu vodoteče se řešípodle místních podmínek po konzultaci s VAK, a. s.3.5.3 Měrné šachtyMěrné šachty na stokové sítiNa stokové síti budou vytypovány šachty, do kterých bude v budoucnosti instalováno měřícízařízení. Umístění měrných šachet na stokové síti určí vlastník a provozovatel kanalizace.- 42 -
Technický standard vodohospodářských stavebMěrné šachty na přípojkáchU významných producentů odpadních vod budou vybudovány na přípojkách měrné šachtypřed napojením na uliční stokový systém. Umístění a návrh měrné šachty je nutné vždyodsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Jedná se o měrné šachty na přípojkáchs gravitačním netlakovým režimem. Měrné šachty musí být navrženy tak, aby umožňovalyinstalaci zařízení pro automatický odběr vzorků odpadních vod podle režimu stanoveného vesmlouvě mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizace.3.5.4 Retenční nádrže (dešťové zdrže)Dešťové zdrže slouží k dočasnému zadržení ředěných odpadních vod. Pomocí dešťovýchzdrží je možné snížit množství znečištění, které se při funkci odlehčovacích komor dostane dovodoteče.Typ dešťové zdrže, velikost konstrukce zdrže je nutné navrhnout dle místních podmínek.Vybavení zdrže je závislé na typu a jejím umístění v zástavbě.Návrh musí být projednán a odsouhlasen s vlastníkem a provozovatelem kanalizace asprávcem toku. Požaduje se možnost automatického ovládání odtoku a proplachu nádrže.3.5.5 Vyústní objektyNávrh každého vyústního objektu z odlehčovací komory jednotné stokové sítě nebo dešťovékanalizace je nutné projednat se správcem příslušného vodního toku.Vyústní objekt je nutné opatřit:a. Opevněním břehu - většinou z lomového kamene do lože z betonu.b. Opevněním dna recipientu - u větších odlehčovaných množství je nutno rozsah opevnění uvyústního objektu určit na základě výsledku modelových zkoušek nebo podle požadavkusprávce toku.c. V odůvodněných případech opevněním protilehlého břehu (dle množství odlehčovanýchvod a šířky koryta).d. Konstrukce vyústního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu recipientu.e. Při návrhu vyústního objektu, opevnění, řešení vývaru atd. se musí v rámci projektovédokumentace vycházet z údajů ČHMÚ, popř. z údajů generelu příslušného vodního toku akaždou výpusť doložit řádnými hydrotechnickými výpočty včetně posouzení kapacitykoryta pod výpustí a hydrauliky místa vyústění.f. Osazení zpětnou klakou nebo hradítkovým uzávěrem v záplavových územích vždy.3.5.6 Přečerpávací a čerpací stanice odpadních vodČerpací stanice jsou součástí stokového systému, slouží pro dopravu vody z nížepoložených míst do výše uloženého gravitačního systému zpravidla s odtokem na ČOV.Podle způsobu provozování a ovládání se čerpací stanice rozlišují na:− čerpací stanice s trvalou (denní) obsluhou – v současnosti se již nenavrhují− automatické čerpací stanice – ovládání chodu čerpadel je bez zásahu obsluhy, automatickýprovoz stanice je řízen z dispečinku, kam jsou přenášeny základní provozní údaje- 43 -
Návrh čerpacích stanic musí respektovat:Technický standard vodohospodářských staveb− obecně se čerpací stanice navrhují podle ČSN EN 752-6 (ČSN 65 7110)− minimalizaci energetické náročnosti− minimalizaci tlakových rázů− používat stejné typy a druhy čerpadel jaké se používají v rámci působnosti VAK, a. s.s ohledem na budoucí servis a údržbu− maximální automatizaci provozu ČS s minimalizací nároků na obsluhu a s dálkovýmpřenosem provozních údajů na dispečink− respektovat omezení doby zdržení odpadních vod v čerpací stanici (doba zdržení splaškův ČS v případě havárie se doporučuje cca 10 hod)− navrhnout zařízení a vybavení pro obsluhu a údržbu (např. zvedací zařízení provytahování čerpadel z jímky, uzavírání nátoku do jímky)− u velkých ČS (nad 6 l/s) musí být vždy čerpadla se 100% rezervou (1+1)Základní požadavky na stavební část− umístění v nadzemním nebo v podzemním objektu− vnitřní vybavení (pochozí rošty, zábradlí, žebříky) v provedení nerez, žárově zinkovanénebo z kompozit− zajištění proti zámrazu− zajištění odvětrání a bezprašného prostředí− zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení technologie avystrojení elektro− zajištění proti vniknutí nežádoucích osob - možnost uzamčení vstupu− zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce k okolnímu terénu sohledem na zamezení zatékání dešťových vod− zajištění příjezdu k ČS pro těžkou techniku (např. čistící kanalizační vůz, jeřáb, nákladníautomobil), případně vybudování nové příjezdové cesty k ČS− ČS a příjezdové komunikace přednostně situovat mimo záplavová území z důvodubezpečnosti obsluhy při údržbě ČS− při větších hloubkách čerpací jímky než 4,0 m musí být navrženy mezipodestyZákladní požadavky na technologii− trubní rozvody, armatury – nutnost dodržení Technických standardů VAK, a. s.− trubní rozvody v provedení přednostně nerez− osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu na výtlačnémpotrubíZákladní požadavky na elektro - přenos dat – telemetrii− osazení snímání hladiny v ČS s možností dálkového přenosu− zajištění 100% komunikace řídícího systému s ASŘ technologií používané ve VAK, a. s.− zajištění přenosů dat (telemetrie) VAK, a. s. jako budoucího provozovatele− elektrické připojení rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech signálů pro SŘTP - nutnéprovedení v souladu s platnými Technickými standardy VAK, a. s. v části elektro - přenosdat – telemetrie- 44 -
Technický standard vodohospodářských stavebPři podrobném řešení problematiky stavebních částí, vybavení technologie a elektro čerpacístanice odpadních vod je vždy nutné kontaktovat pracovníky provozovatele VAK, a. s.3.6 Technologie výstavbyTechnologie výstavby stok a přípojek je závislá především na geologických a místníchpodmínkách lokality, na které má být stavba realizována.Stoky je možné budovat:− v otevřeném výkopu, v pažené rýze− bezvýkopovými technologiemi.Návrh způsobu realizace musí odpovídat požadavkům na ekonomické řešení s ohledem napodmínky ochrany zeleně, dopravní situace v dané lokalitě, velikost budované stoky, rychlostvýstavby, stav okolní zástavby a nutnost zřízení přípojek.3.7 TelemetrieDálkové přenosy musí být navrženy v souladu s provozovanými systémy provozovatele.Podmínky pro přenos dat viz. kapitola „elektro - přenos dat – telemetrie“.3.8 Předání stavby kanalizace do užívání provozovateliPři předávání stavby do užívání provozovateli kanalizace musí být dodržen ze stranyzhotovitele, investora následující postup, při kterém musí být předloženy níže uvedenédoklady.a) Přejímací řízení, při němž je provedena fyzická prohlídka stavby zástupcem odpovědnéhopracovníka provozovatele VAK, a. s.b) Záruční podmínky - v protokolu o závěrečné prohlídce vodního díla je uvedena záručnídoba stanovená na základě smlouvy mezi zhotovitelem a investorem.c) Atesty použitých materiálů.d) Výsledky hutnících zkoušek zásypů.e) Zkoušky kvality díla - zkoušky vodotěsnosti. (Revizní zprávy, provozní a manipulačnířády.)f) Prohlídka realizovaného díla TV kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízenídigitálního záznamu s archivací dle požadavku provozovatele na CD, DVD. Dálepožadujeme dodání podélných profilů (sklonů).g) V kolaudačním řízení orgán státní správy, vydávající příslušné vodoprávní povolení,posuzuje, zda je stavba provedena dle podmínek vodoprávního povolení a na jeho základěvydává kolaudační souhlas. Dokumentace skutečného provedení bude předánaprovozovateli, stejně jako zaměření v JTSK a Bpv. Dle směrnice GIS.- 45 -
Technický standard vodohospodářských staveb3.9 Kanalizační přípojky3.9.1 VšeobecněPřípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu povoluje příslušnýstavební úřad. Vztahuje se na ní zákon č. 274/2001Sb a novela č. 76/2006 Sb. „Zákon ovodovodech a kanalizacích„ a prováděcí vyhláška MZ č. 428/2001 Sb.Je třeba dodržet ČSN 756101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky", EN1610 „Provádění stoka kanalizačních přípojek a jejich zkoušení" ČSN 756909 „Zkoušky vodotěsnosti stok" ČSN736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", EN12889 „Bezvýkopovéprovádění stok a kanalizačních přípojek", EN1091 „Venkovní podtlakové systémy stokovýchsítí", EN1671 „Venkovní tlakové systémy", ČSN 756230 „Podchody stok a kanalizačníchpřípojek pod dráhou a pozemní komunikací".Vlastnictví:Vlastník přípojky (před účinností zákona tj. r. 2001) je vlastník pozemku nebo stavbypřipojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky (po 1. 1. 2002) je osoba,která na své náklady přípojku pořídila, tj. přípojku pořizuje na své náklady odběratel. Projednu nemovitost s vlastním číslem popisným se zřizuje obvykle jedna přípojka. Vlastníodbočení tj. odbočka z řadu event. navrtávka je prováděna na náklady vlastníka přípojky.Přípojka:Přípojkou se rozumí trubní odbočení ze stoky k revizní domovní šachtě na pozemku vlastníka,není-li revizní domovní šachta, pak k čistícímu kusu na vnitřní kanalizaci. Odbočení propřípojku z revizní šachty kanalizace jen se souhlasem provozovatele.Odpadní vody:Odpadní vody odváděné do kanalizace jsou určeny při projektování stavby a řídí se systémemodkanalizování v dané lokalitě (dešťové i splaškové vody, nebo jen splaškové vody). Dešťovévody není možno odvádět bez zařízení na zachycení splavenin.Kvalita vypouštěných odpadních vod nesmí být v rozporu s platným kanalizačním řádem. Navnitřní instalaci (vypouštění do kanalizační přípojky) nesmí být osazen drtič odpadů.3.9.2 Technické požadavkya) Kanalizační přípojky budou navrhovány z kameniny nebo plastů. Do komunikací sedoporučuje kamenina. Jiný materiál po dohodě s provozovatelem.b) Na každé kanalizační přípojce bude navržena domovní šachta na pozemku odběratele,zpravidla v lomu směrovém event. výškovém. Šachta může být klasická vstupní při většíhloubce přípojky, nebo jen revizní bez možnosti vstupu. Šachta může být plastová DN400. Pokud nelze šachtu umístit, zřizuje se čistící kus v nemovitosti.c) Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou přípojku. Jiné řešení je možné pouze poodsouhlasení s provozovatelem kanalizace.d) Kanalizační přípojky u velkých producentů mohou být vybaveny měrnou šachtou. Tatopovinnost bude jednoznačně určena při projednávání projektové dokumentace přípojky.- 46 -
Technický standard vodohospodářských stavebe) DN přípojky je 150 mm a DN 200 mm. Nad DN 200 mm je nutné doložit výpočtemnutnost navrhovaného profilu.f) Napojení přípojek do DN 200 mm včetně na kanalizační stoku musí být mimo vstupníšachty kanalizace. Výjimka po dohodě s provozovatelem. Napojení nad DN 250 mmvčetně musí být zaústěno do šachty. (Zajištění šachty musí být provedeno investorem -žadatelem.)g) Zaústění proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné.h) U oddílného systému stokové sítě (budovaného i dodatečně) musí být prokázáno, žeodpadní vody jsou odváděny z nemovitosti (objektu) odděleně.i) Na přípojky na odvedení dešťových vod v systému vnitřní kanalizace, musí být osazenylapače splavenin.j) Napojování kanalizačních přípojek je nutné řešit pomocí odboček. V případě dodatečnéhonapojení na kanalizační stoku napojení provádí pouze provozovatel sítě nebo jinýdodavatel pomocí jádrového vrtání a vsazovací odbočky (např. odbočka Connex neboprůchodka Fabekun). Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do místa určenéhoprovozovatelem kanalizace. Jiný způsob napojení je možný pouze se souhlasemprovozovatele kanalizace po předchozím projednání.k) Při připojování přípojek DN 150 mm musí být napojeno do vložky DN 200 mm a pak jeteprve provedena redukce.Spády potrubí přípojky :I min = 1 % pro DN 2002 % pro DN 150I max = 40 %Minimální vzdálenost(Půdorysný rozměr od potrubí) je při souběhu sítí kanalizační přípojky od kabelů 0,5-1,0 m,od plynu 1,0 m, od vodovodu 0,6 m, od teplovodních vedení 0,3 m.Šířka výkopuŠířka výkopu je dána hloubkou napojení a řídí se ČSN 73 3050 „Zemní práce“.3.9.3 Revizní domovní šachtyRevizní šachty se navrhují celoplastové min. DN 400 nebo zděné z betonových cihel,monolitické dno pouze ve zdůvodněných případech min. rozměr 1,0/1,0 m s čistícím kusem všachtě. Šachta se zřizuje zpravidla na pozemku stavebníka. V zátopových oblastech sedoporučuje zřídit na domovní části kanalizační přípojky zpětnou klapku.Zpětné klapky musí být vždy přístupné (přístupnost zajistí žadatel - investor již v projektovépřípravě).3.9.4 Zásady rušení domovních přípojekNefunkční potrubí přípojek je nutné po jejich odpojení v celé délce zaplnit. Zaplnění budeprovedeno hubeným betonem nebo popílkocementovou směsí. Místo napojení přípojky nakanalizaci je nutné zapravit. Způsob zapravení ve stoce bude dohodnut a prováděnprovozovatelem kanalizace event. jinou odbornou firmou.- 47 -
3.9.5 Tlaková kanalizační přípojkaTechnický standard vodohospodářských stavebTlaková kanalizační přípojka se provádí tam, kde je gravitační kanalizace položena výše nežpřipojovaná nemovitost a není možno nemovitost odkanalizovat gravitačně.Do gravitační kanalizace se tlaková kanalizační přípojka zaúsťuje přes uklidňovací (revizní)šachtu.Odpadní vody jsou pouze splaškové. Revizní domovní šachta s umístěním čerpadla je napozemku vlastníka nemovitosti. Opravy čerpadel, šachty, signalizačního zařízení a přívodu el.energie jsou náklady vlastníka nemovitosti.Majitelem přípojky včetně čerpadla, čerpací jímky a zpětné klapky je vždy majitel napojenénemovitosti.3.9.6 Měření objemu vypouštěných OVa) Měření objemu vypouštěných odpadních vod ČOVProvádí se pomocí indukčních průtokoměrů nebo v ultrazvukem měřených Paschalovýchžlabech.b) Měření fakturační (měření vypouštěných OV, popř. - srážkových vod) z domácností aprůmyslu je prováděno na základě měření vody dodané (vodoměry…). Pro tato měřeníplatí podmínky viz měření vody pitné.- 48 -
Technický standard vodohospodářských staveb3.10 Kanalizace - výkresová částSEZNAM VÝKRESŮK1 – Vzorová kanalizační přípojka – odkanalizování přímo z objektuK2 – Vzorová kanalizační přípojka – odkanalizování objektu z revizní šachtyK3 – Vzorový výkres šachty s kónusemK4 – Vzorový výkres šachty s přechodovou deskouK5 – Vzorová revizní šachta – skladebné prvky šachetK6 – Vzorová plastová revizní šachta- 49 -
ÚvodTechnický standard vodohospodářských staveb4 Elektro – přenos dat – telemetrieZákladní požadavky na provozní soubor ASŘ(Automatizovaný Systém Řízení)a provozní soubor „technologická elektroinstalace“ technologickýchobjektů provozovanýchVodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Technické standardy pro technologickou elektroinstalaci a požadavky na automatizovanýsystém řízení jsou zpracovány jako závazný typový podklad projektantům, stavebníkům azhotovitelům pro navrhování a realizaci elektroinstalací na vodohospodářském majetkuprovozovaném firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Aktualizace těchto standardů byla vyvolána rozmachem investičních akcí dotovaných z EUv rámci restrukturalizace vodohospodářských majetků, kdy hlavním investorem je obec čisvazky několik obcí. Změna je rovněž vyvolána novelou zákonů v elektrotechnice.4.1 Technická standardizace silnoproudé elektroinstalaceProjektová dokumentace elektrotechnologické silové části musí obsahovat:Protokol o určení vnějších vlivů na elektrická zařízeníTechnickou zprávu, která kromě povinných součástí bude obsahovat:− popis předmětu řešení (co projektová dokumentace řeší)− výčet, co projektová dokumentace neřeší− popis řízení technologie− popis silové technologické elektročásti zejména z pohledu popisu ovládáníjednotlivých agregátů− popis instalovaných systémů ochran proti přepětíTechnologické schéma se zakreslením veškerých elektrických a elektronických prvků,rozvaděčů, snímačů, neelektrických veličin, agregátů atd.Přehledová schémata rozvaděčů.Položkový (detailní) výkaz výměr.Základní požadavky na silovou elektroinstalaci:1. Hlavní domovní skříň (pojistková skříň) sloužící k jištění a odpojování odběrného zařízení- provedení plastové (parametry vyhovující výrobci DCK Holoubkov a vyšší). Průřezhlavního domovního vedení se volí dle ČSN 332130 a ČSN 332000-4-41 s ohledem naočekávané zatížení, minimálně však 4 x 16 mm2 AL nebo 4 x 10 mm2 CU.2. Měřící zařízení se zásadně osazuje do elektroměrového rozvaděče, který je umístěn vezděném pilíři, nebo do plastového prefabrikovaného pilíře (parametry vyhovující výrobciDCK Holoubkov a vyšší). Před elektroměrový rozvaděč vždy osadit pojistkovou plastovou- 56 -
Technický standard vodohospodářských stavebskříň. Měřící zařízení je nutné umístit tak, aby byl k němu umožněn přístup oprávněnémuzaměstnanci ČEZ Distribuce a. s.Pro připojení musí být použit elektroměrový rozvaděč, který je ve shodě s příslušnýminormami, je vybaven dokumentací dle zákona č. 102/2001 Sb. a musí být k němu vydánoprohlášení o shodě dle zákona č. 22/1977 Sb.3. Rozvaděče hlavní a podružné navrhnout z plastových skříní (parametry vyhovující výrobciHENSEL a vyšší), osazené na nerezovém rámu, který je přišroubován na stěnu. Rozvaděčnavrhnout tak, aby 20% část rozvaděče zůstala prázdná z důvodu oteplení elektrosoučástek,které jsou umístěné v rozvaděči.4. Přepěťové ochrany – zařízení musí být chráněno řetězcem přepěťových ochran, které majíza úkol postupné snižování velikosti energie přepětí až na hodnotu bezpečnou pro zařízení.Na vstupu do rozvaděče musí být použita přepěťová ochrana I + II, dále je nutno chránitnapájení řídících systémů, průmyslové PC, slaboproudá zařízení přepěťovou ochranou III.5. Osazení proudových chráničů – do rozvaděčů osadit proudové chrániče s reziduálnímvybavovacím proudem 30mA pro všechny zásuvkové obvody (1F + 3F) pro zajištěníspolehlivější ochrany před úrazem elektrickým proudem při používání el. ručního nářadí apřenosných spotřebičů.6. Osazení bezpečnostních vypínačů – u elektropohonů čerpadel a kompresorů atd. zajistitmožnost bezpečného a spolehlivého vypnutí pohonů v prostoru čerpadel, kompresorů např.při údržbě, opravách, seřizování atd. (zamezení možnosti nežádoucího spuštění pohonu aúrazu mechanického, popř. i úrazu el.proudem).7. Osazení hlavních a podružných rozvaděčů- musí být osazen hlavní vypínač, rukojeť přístupná vně rozvaděče- musí být osazen hlídač výpadku napětí a sledu fází - při výpadku, či poklesunapětí odpojit všechny ovládací obvody a zamezit zapnutí všech točivých strojů- každý instalovaný agregát musí být jištěn proti zkratu i proti přetížení – nutnoosadit jistící prvky a k točivým strojům nadproudovou ochranu- každý instalovaný agregát musí mít z vnější strany rozvaděče ovládací prvek, kterýje možné přepnout do režimu ručně, automaticky, vypnuto, elektrošoupě otevřít, zavřít,automaticky, vypnuto- dodržovat barevné značení světelných kontrolek- červená – nebezpečný stav- zelená – klidový stav- žlutá – abnormální (výjimečný) stav- modrá – příkaz- bílá – neutrální- teplota okolí vně rozvaděče nesmí ovlivňovat bezpečnost, životnost a spolehlivostzařízení. V případě teplot nad 40 °C je nutné instalovat zařízení pro chlazení rozvaděčů. Jenutné přednostně používat nízkoenergetické chladící zařízení.8. Osvětlení – použít světlo zářivkové 2 x 36W (parametry vyhovující výrobci Beghelli avyšší) IP 65 nebo světlo žárovkové v příslušném krytí dle protokolu o určení vnějších vlivů.V žárovkových svítidlech montovat zásadně žárovky s příkonem daným pro typ svítidla.- 57 -
9. Vypínače IP 44, zásuvky IP 44, zásuvky 3F IEN 3253.Technický standard vodohospodářských staveb10. Vytápění objektu – použít topidlo (parametry vyhovující značce Ecosun a vyšší) IP 54 dochlorovny, topidlo (parametry vyhovující značce Ecoflex a vyšší) do ostatních temperovanýchprostorů.11. Vodiče a kabely – použít vodiče a kabely s CU jádrem. Průřezy vodičů a kabelů se musístanovovat s přihlédnutím k proudovému zatížení, délce atd. Obecně se vodiče dimenzují dleČSN EN 60204-1, ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-473.12. Uložení vodičů a kabelů – vodiče a kabely se ukládají do kabelových žlabů (parametryvyhovující značce Kopos a vyšší). Žlaby musí být umístěny tak, aby nebyly vystavenynebezpečí mechanickému poškození, musí být dostatečně pevné standardního provedení.Pokud se vedou společně v kabelovém žlabu silové a sdělovací kabely musí být od sebeodděleny přepážkou.13. U elektrických zařízení nutné přednostně použít nízkoenergetické spotřebiče.14. Všechny části elektrického zařízení musí být umístěny tak, aby k nim byl snadný přístuppři výměně. Musí se uspořádat tak, aby je bylo možno identifikovat bez nutnosti vyjmutí neboodpojení vedení. Musí být dodrženy zásady rozmísťování přístrojů viz ČSN EN 60664-1.15. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí odpovídat ČSN EN 30204-1 kap. 6- před nebezpečným dotykem živých částí- před nebezpečným dotykem neživých částí.Chráněný obvod je tvořen z ochranných vodičů nebo z vodivých konstrukčních částí. Musíbýt vodivě a viditelně propojeny všechny příslušné kovové části elektrického zařízení, včetněkonstrukce strojů. Všechny místa spojů a ochranné svorky musí být viditelně označeny dleČSN EN 60204. Provedení a kladení ochranného vodiče musí odpovídat ČSN EN 60204 čl.19.2. Trvale musí být zajištěn přechodový odpor maximálně 0,1 Ohm.16. Součástí předání díla je výchozí revizní zpráva elektrického zařízení.17. Součástí předání díla je dokumentace elektrického zařízení – skutečné provedení, atesty aprohlášení o shodě, návody k obsluze, osvědčení o kusové zkoušce rozvaděčů, protokol opředání do zkušebního provozu, protokol o proškolení.4.2 Technická standardizace ASŘInstalované systémy musí umožňovat připojení do jednotného dispečerského systémuprovozovatele RETOS (Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.) standardními,v dispečerském systému provozovatele používanými prostředky (komunikační zařízení,komunikační protokoly, atd.). Řešení musí, z pohledu ochrany vložených investic, zajišťovatmaximální otevřenost, z pohledu topologie musí být ASŘ řešen jako distribuovaný systémintegrovaný do jednotného dispečerského systému provozovatele. Topologie systému musíbýt poplatná topologii řízené technologie tzn. jednotlivé dílčí samostatné systémy zajišťují- 58 -
Technický standard vodohospodářských stavebřízení ucelených samostatných technologických celků (např. dmýchárna, vstupní čerpacístanice, biolinky atd.), jednotlivé systémy jsou propojeny komunikační linkou.ASŘ musí být postaven na komponentech kompatibilních se systémy používanýchv telemetrické síti provozovatele, zejména z pohledu napojení do dispečerského systémuprovozovatele (komunikací, komunikačních protokolů atd.).Základním požadavkem je použití standardně vyráběných, volně konfigurovatelných čiprogramovatelných průmyslových systémů s uživatelskou podporou výrobců těchto systémůtak, aby správa a údržba instalovaných systémů mohla být prováděna bezproblémověpracovníky provozovatele. Nezbytnou součástí předávací dokumentace je zdrojový kód apopis softwarové aplikace a nastavených parametrů programovatelných či konfigurovatelnýchsystémů. Pokud je provedeno zakódování (zaheslování) některé části systému, pak musí býtheslo pro přístup předáno provozovateli, a to nejen uživatelské, ale i hlavní (servisní, s plnýmiprávy na konfiguraci systému).Veškerá analogová měření budou vybavena přepěťovými ochranami proudové smyčky 4 - 20mA a rovněž přepěťovou ochranou napájení 230 VAC.Měření průtokuMěření průtoku bude realizováno pomocí vodoměru vybaveným vysílačem impulsů OD01pro okamžitý průtok 0 - 10 l/s a OD03 pro průtok 5 l/s a více.Dále bude vybaven převodníkem FM1DK pro zobrazení hodnoty okamžitého průtoku.Výstupy do ŘS budou jednak okamžitý průtok v l/s a jednak sumární průtok v m 3 .Pro měření průtoků v potrubí od DN 150 bude použit indukční průtokoměr. Proudový výstupbude zaveden do ŘS. Proudová smyčka i napájecí kabel budou na obou stranách ochráněnypřepěťovými ochranami.Měření hladinyMěření hladiny v nádrži je realizováno pomocí vodočetné latě, na jejímž přípojném místě jerealizováno jednak přepínání mezi více nádržemi, jednak je zde T-kus se závitem M20x1,5pro připojení tlakové sondy s proudovým výstupem 4 - 20 mA. Měření hladiny je vedeno dorozváděče ED na ukazovací přístroj, jehož proudový výstup je veden do ŘS. Dále jsou ztohoto přístroje zapojeny do ŘS dva kontakty jako zapínací a vypínací hladina. Proudovásmyčka je ochráněna na obou stranách přepěťovými ochranami.V případě, že hladina slouží jako ovládací pro jiná technologická zařízení, pak jsourealizovány signály ZAP a VYP.Pro signalizaci MAX a MIN hladiny jsou nádrže osazeny kapacitními sondami osazenými navodočetné lati.Měření tlakuMěření tlaku v potrubí je realizováno pomocí tlakové sondy s proudovým výstupem 4 - 20mA. Měření tlaku je vedeno do rozváděče ED na ukazovací přístroj, jehož proudový výstup jeveden do ŘS.Kontakt z ukazovacího přístroje je zaveden do ŘS jako informace o ztrátě tlaku.Vstup do objektuPro potřeby technologické obsluhy objektu je vstup do objektu vybaven kapacitním snímačemna vstupních dveřích a přenášen v rámci technologického informačního systému. Totonenahrazuje případné plnohodnotné zabezpečení objektu EZS.- 59 -
Technický standard vodohospodářských stavebVytápění rozváděčeSoučástí vnitřního vybavení rozváděče je jeho temperování na nastavenou na teplotu 10°C.Součástí rozváděče je ventilátor umístěný ve dveřích s krytím IP 54. Ventilace je ovládanátermostatem nastaveným na teplotu 25°C.Osvětlení rozváděčePro osvětlení rozváděče bude použito světlo na magnetickém podkladu na pohyblivémpřívodu.UPSŘídicí systém je napájen přes zdroj UPS, který je vybaven vyhodnocovacím obvodem prohlídání poklesu napětí na výstupu.Přepěťové ochranyPro připojení 230 VAC, anténního svodu a analogových signálů musí být použity přepěťovéochrany.4.3 Centrální dispečinkPro plnění základního poslání firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. totižspolehlivého zásobování sdružených obcí pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadníchvod, se již řadu let potvrzuje jako dobré rozhodnutí vybudování centrálního dispečinku promonitorování a v řadě případů i řízení vzdálených technologických provozů.4.3.1 Přenos dat do centraUskutečňuje se dvěma odlišnými cestamia) Radiomodemy CDM70 a nověji CDA70pracujícími v pásmu 400 MHz. Vyrábí je firma CONEL Ústí nad Orlicí. Majínaprogramovánu schopnost automatického vyhledávání cesty zpráv od zdroje do centradispečinku. Samy dokáží změnit cestu například při poruše některého modemu. Mohou býtdálkově sledovány a konfigurovány. Jsou naším majetkem a platíme za ně roční paušálnípoplatek za využití kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu Praha. Objem přenesenýchdat nemá vliv na výši poplatku. Tento způsob přenosu je provozně levný, rychlý, spolehlivý.Jsou schopné přenášet data pomocí mnoha protokolů (RDS92, Modbus, …).Kapacita dat : 5 analogových vstupů nebo 5 binárních vstupů/výstupůnebo jejich libovolná kombinace3 linky RS232 pro připojení zařízení pro sběr dat z technologieb) Dataloggery DA4pracují pásmu 900 MHz na GSM / GPRS infrastruktuře sítě mobilního operátora. Vyrábí jefirma CONEL Ústí nad Orlicí. Firma má pronajatý určitý prostor na serveru operátora, kdemohou manipulovat s přijatými a vysílanými zprávami. Dataloggery jsou naším majetkem.- 60 -
Technický standard vodohospodářských stavebFirmě CONEL platíme poplatky závislé na objemu přenesených dat. Provoz je dražší než uCDA70.Kapacita dat : 2 průtoky2 analogové vstupy2 čítače využívané pro m34 binární vstupy1 binární povel4.3.2 Sběr dat a řízení technologiea) Programovatelný automat CPA 420nutno osadit na každém objektu osazeném modemem CDA70, pokud chceme měřit průtok,analogy (hladiny, teploty, tlaky apod.) a bináry (chody a stavy agregátů, zabezpečení, apod.) apotřebujeme tyto agregáty řídit buď v místě samém nebo zasíláním povelů z centradispečinku.Kapacita dat : 4 průtoky4 binární vstupy4 analogové vstupy4 čítače využívané pro m38 binárních povelů1 linka RS485 pro připojení rozšiřujících modulů (např. ELSACO)1 linka RS232 pro komunikaci s modememb) Komunikační převodník COP 2nutno osadit na každém objektu osazeném modemem CDA70, pokud chceme měřit průtok,stačí nám přenášet jen velmi omezený počet analogů, binárů a nepotřebujeme řídittechnologii.c) Tenzometrický snímač hladiny (tlaku)nutno osadit na každém objektu, kde je potřeba snímat hladina (tlak).d) Programovatelný automat Mitsubishi (velmi malá ČOV)nutno osadit na každém objektu malé ČOV, pokud potřebujeme řídit místní technologii amodemem CDA70 přenášet data do centra dispečinku.e) Čidlo na vodoměr pro snímání průtokunutno osadit na každý vodoměr, kde je potřeba snímat průtok.- 61 -
Technický standard vodohospodářských stavebf) Zakomponování nového objektu do dispečinku RETOSAť už se jedná o rozšíření technologie objektu již sledovaného dispečinkem RETOS nebozakomponování nového objektu do dispečinku, je potřeba:1) Nakreslit v systému technologické schéma nového objektu nebo úprav technologie.2) Zakomponovat nový objekt do přehledových stránek. Jedná se o přehledy choduradiostanic, přehledy výpadků elektřiny (CIO), vodařské přehledy pro rychlou orientacio stavu vodovodů členěné podle provozů.3) Vygenerovat v systému všechny potřebné nové signály a konfigurovat konektor tak, abyrádiový modem periodicky získával jejich aktuální nové hodnoty.4) Pokud bude nový objekt ovládán na dálku z centra dispečinku, je potřeba napsat řídícíalgoritmy, které běží na serveru a zajišťují potřebné technologické vazby.5) Napsat algoritmy pro generování upozornění obsluze na poruchové stavy (hladiny,průtoky, tlaky mimo meze).6) Nové signály je třeba doplnit do MS SQL databáze historických dat, aby bylyk dispozici pro grafy a tabulky Excelu.7) Vytvořit grafy nových dat a do obrázků technologie doplnit tlačítka pro jejich snadnévyvolání.8) Doplnit nové průtoky do Excel tabulek pro sledování nočních průtoků, denních odečtůpočitadel, týdenních přehledů. Může si to žádat i přepsání výpočtových maker, změnyuspořádání tabulek, aby se rozumně vešly na tiskové stránky, apod.9) Upravit technologická schémata používaná v centru dispečinku pro využití naklientských počítačích vedoucích provozů.10) Upravit server generující webové stránky dispečinku přidáním nového objektu.Z přehledu prací je vidět, že i zdánlivě jednoduchá věc přidání jednoho průtoku dodispečinkem sledovaného objektu si vyžádá celou řadu dílčích kroků kvalifikovanéhopracovníka na serveru systému RETOS. V uvedeném příkladu asi 1 den práce.Bude-li se jednat o složitější věc, například novou malou vesnickou ČOV, vyžádá si tov případě opakovaného schématu technologie asi 5 dní práce.Kdyby se jednalo o případ nové technologie ČOV, kdy je nutné získat podklady a nakreslitschéma použité technologie, lze pracnost odhadnout na 10 dní.g) Vytvoření nového klienta dispečinku RETOSPředpokládá se dodání počítače klienta do centra dispečinku, kde bude práce provedena.Počítač musí mít dohodnuto jméno a heslo uživatele se správcem podnikové sítě.Vytvoření nového klienta si žádá asi 1 den práce kvalifikovaného pracovníka.- 62 -
Technický standard vodohospodářských staveb4.4 Elektro - výkresová částSEZNAM VÝKRESŮE1 – Schéma vystrojení PČS, ČS odpadních vodE2 – Vzorové vystrojení el. individuální ČS OV (pro celotlakové systémy)- 63 -
700 - 750 mmPlastová skí s pilíemz výrobního sortimetuESTA IvaniceVypracoval : Kreslil :Filip Václav Filip VáclavOkr.úad: Ústí nad Orlicí Obec:Investor :Schválil :VZORVodovody a kanalizace Jablonné nad Orl. a.s.VZOROVÉ SCHEMAerpací stanice odpadních vod - kanalizace.Návrh elektrického zaízení - elektrické instalace.Elektromrový rozvad RE1 + poj.skí.Skí rozvade RM1.Vodovody a kanalizaceJablonné nad Orl. a. s.Slezská 350Jablonné nad Orl.íslo :Datum :Stupe :Formát :Mítko :Upravenýterén.1 ks skí + kompaktní pilídle níže uvedené specifikace.Plastová skí :SK7 / 6 2Rozmry:š - 1060 v - 800 h - 240 (mm)Pro zamezní pronikání vlhkosti ze zema pop.agresivních výpar ze šachty erpacístanice odpadních vod je nutno :Otvor ve spodní ásti skín zakrytovatplast.deskou z PVC tl.6mm nap.MEDURdo které budou osazeny kabelové tsnícívývodky.Pro utsnní krytu použít silikonovýneutrální tmel nap.SIGA PRO ! ! !Prodloužený podstavecs kabelovým prostorem :PPKv - 1365 (mm)Upravenýterén.Betonový základ pro zpevnnía vyrovnání odkopaného terénu.150 - 200 mmUpravenýterén.ES212 + 100 / NKP7Prodloužený podstavecs kabelovým prostorem :PPKUpravenýterén.Rozvad RM1:150 - 200 mmBetonový základ prozpevnní a vyrovnáníodkopaného terénu.700 - 750 mmElektromrový rozvad+ pojistková skí + pilíz výrobního sortimetuESTA IvaniceRozvad RE1 + poj.sk.:1ks roz. + 1ks poj.sk. + kompaktní pilídle níže uvedené specifikace.Rozmry:š - 800 v - 600 h - 240 (mm)Jisti ped elektromremtyp LSN/3 B 20APojistky 3x PN00In-32A gGv - 1365 (mm)Umístní RE1 + SP + pípojkové skín+ dimenzování pípojky nn a pívoduešit podle místních podmínek a dohodys píslušnou energetickou a.s. !!!Pívod do RE1 a vývod do RM1 navrhnoutdle místních podmínek tak, aby byly splnnypodmínky zajištní spolehlivé ochrany pedúrazem elektrickým proudem , maximálníhopovol. úbytku naptí a dalších požadavkpodle písl.SN apod. !!!
Volba provozního režimukalového erpadla M1.Bezp. vypnutí ovládáníkalového erpadla M1.Ru. - O. - Aut.Vyp. - Zap.L1.RCD1 N.RCD1KM1Ovl. kalové erpadlo M11,5(2,2)kWTeplotní idlovinutí el.mot. QF1Ru.SA1.1SA1FA1A1 A223 24X1: 4 51 2 1 2tKA1Aut.3 4 3 411 14KA1.0 Sig.aut.režim + bezp.vyp.A1 A2 kalové erp. M1Aut.5 6Sig.prov.hodinykalové erp. M1PH1Sig.chod kalové erp.M1KM1KA1.213 14 A1 A2Sig.porucha kalové erp.M1KA1.1A1 A2QF131 32Volba provozního režimukalového erpadla M2.Bezp. vypnutí ovládáníkalového erpadla M2.Ru. - O. - Aut.Vyp. - Zap.KM2Ovl. kalové erpadlo M21,5(2,2)kWTeplotní idlovinutí el.mot. QF2FA2 SA2SA2.1 Ru.A1 A223 24X1:9 101 2 1 2tKA2Aut.3 4 3 411 14Sig.aut.režim + bezp.vyp.kalové erp. M2KA2.0A1 A2Aut.5 6Poloha:SA2.1:3Kontakt:1 21 23 4Sig.prov.hodinykalové erp. M2PH265Sig.chod kalové erp.M2KM2KA2.213 14 A1 A2Sig.porucha kalové erp.M2KA2.1A1 A2QF231 32FA-L1Snímání a sig.stavu sít nnKA1.1nnN0A1 A2CNCFA-L2123Poloha:SA1.1:3Kontakt:1 21 23 4650.A.R.1230.A.R.Poloha:Kontakt:1 21 23 412Poloha:Kontakt:1 21 23 40.I.12SA1:0.I.SA2:3 PhaseRELEKA1nnFA-L3L1;L2;L3 - RCD1Vypracoval : Kreslil :Filip VáclavOkr.úad:Investor :Ústí nad OrlicíFilip VáclavObec:Schválil :VZORVodovody a kanalizace Jablonné nad Orl. a.s.VZOROVÉ SCHEMAerpací stanice odpadních vod - kanalizace.RM1 - zapojení ovládacích obvod kalovýcherpadel M1 + M2 .Snímání stavu sít nn (výpadek fází,sled fází)Vodovody a kanalizaceJablonné nad Orl. a. s.Slezská 350Jablonné nad Orl.íslo :Datum :Stupe :Formát :Mítko :
Volný prostor pro osazení GSM modemu DA4+píslušenství(dodávka Conel s.r.o. Ústí nad Orl.)- penosy do dispeinku píslušné OV a centrlálního dispe-inku VAK a.s..3L1;L2;L3 L1;L2;L33 3 L1;L2;L3 L1;L2;L3 L1 L1 L1 L1333IRCD33333ZD.1+LOGO! POWER 24V/2,5A- 24VDCL1;L2;L333IRCDL1;L2;L3UMinimáln CYKY-J 4x10L1;L2;L3N.PE.X0: 1-6X1: 1-10Ochr.varistor275V AC3N.N.N.PE.33 3N. N.N.RCD13 3 3333 3N.PE.N.PE.PE.3PR208PR208N.RCD23+N+PEL1 L2 L3GPR208RGUWZ 35V(230V)(Schrack)Z1Z2Rt1ZS203PH1PH2IEC3253KM1S63-40KM2S63-40SA1SA2SA1.1SA2.1Th1HGK45 (Schrack) FZK180(Schrack)PR208-230-SEKA1.1Porucha M1PR208-230-SEKA2.1Porucha M2PR208KA1PR208-024-SEKA2Zap.M2PR208-024-SEKA3Sig.poruchS1ASN 63/3SP1-33x FLP-B+C VERCD1OFI 40/4/100/GQF1SM1-6 + NPS11QF2FA0LSN/1 C 8ARTO16SP4DA275 DJFA1LSN/1 C 2AFA2LSN/1 C 2AFU1OPV10/1N+PV10 0,5A aMRCD2OFI 40/4/030/GFA3LSN/3 C 13AFA4LSN/1 B 13ALSN/1 B 1ARPR208-230-SCKA1.2Chod M1PR208-230-SCKA1.1nnSí n OKZap.- Vyp.ovl.M1Zap.- Vyp.ovl.M2Ru. O Aut.ovl.M1Ru. O Aut.ovl.M2Zap.M1Chránitechnolog.Ovl.M1Ovl.M2Chránizás.obvodyGOvl. M1 + M2 v aut.režimuG10X2: 1-8PR208PR208-230-SEKA2.0Snímá vyp.M2ervenýovladaervenýovladaPR208-230-SEKA2.2Chod M2PR208Zdroj ZD1Zás.Z1Zás.Z2Temp.roz.ernýovladaernýovlada1 2 3 4 5 6 7 8 912 3 4 5 6 7 8KOPOFLEX 50PEN.UWZ 35V(230V)(Schrack)FA-L2LSN/1 C 1ASM1-6 + NPS11LOGO! 12/24RC6ED1052-1MD00-0BA5Kontrolasít nn3L1 L2 L3FA-L1LSN/1 C 1AFA-L3LSN/1 C 1A3PhaseRELEKA1nnNCCNO3F-Rele(RYBA-S.O.Elektro)L1G1 2 3 4 5 6 7 8 9X3.1: 1-1010PR208PR208-024-SCKA4Sig.poruchPE.N.RCD21 2 3KOPOFLEX 50KOPOFLEX 50X3: 1-3PR208LSN/1 C 2ANap.GSMmodemACGGKA1.0PR208Snímá vyp.M1DCRE1Uzemnní :FeZn 30x4 délka 20mFeZn 8Pípojnice hlavníhopospojování.KOPOFLEX 50DM8 12/24 R6ED1055-1MB00-OBA1AM2 12/24V6ED1055-1MA00-OBA02rozmr cca š-300 v-350 h-150 mmSA1.2ernýovladaL+M- I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8SiemensDCLOGO ! 12/24V RCESC O KQ 1 Q 2 Q 3 Q 4L+ M- I 1 I 2 I 3 I 4Q1 Q2Q3RUN/STOPDCDM8 12/24 RQ4L+ M- L+ M-RUN/STOPSA1.3ernýovladaAM2 12/24 DCPE2x0-10V/0-20mAI1 M1 U1 I2 M2 U2SA1.4ernýovladaFA1.2Z3LSN-DC 2C/2ABL 10/4824VFA5LSN/1 C 2AFA6FA7TR12FA5.1LSN/2 C 4APR208TR1Trafo 230V/24V100VA (SELV)PR208-024-SCKA5Sig.MAX.hl.2GGPR208-230-SEPR208PR208-024-SCSPPívod do RE1 a vývod do RM1navrhnout dle místních podmínektak, aby byly splnny podmínkyzajištní spolehlivé ochrany pedúrazem elektrickým proudem , povol.maximálního úbytku naptí a dalšíchpožadavk podle písl.SN apod.!!Pospojovánívodivýchástí3MM1 1,5(2,2)kW3MM2 1,5(2,2)kWUltrazvuk.sondaSCA360Rozvad RM1:Šachta erp.staniceodpadních vod.Sig.- MAX.hladinaZap.- hladina II.Zap.- hladina I.Vyp.hladinaOceloplech.provedení - osazen v plast.skíní z výr.programu ESTA Ivanice.Krytí IP 44/20Napová soustava - (4vodiový pívod CYKY-J 4x10) 3PEN AC 50Hz 400V TN-C-Spop. - (5vodiový pívod CYKY-J 5x10) 3NPE AC 50Hz 400V TN-SOchrana ped úrazem el.proudem - automatickým odpojenímod zdrojezásuvka mn 24V - SELVPovrchová úprava vnitní ast - dvousložkový epox. nástik (šedý)Vypracoval : Kreslil :Filip Václav Filip VáclavOkr.úad: Ústí nad Orlicí Obec:Investor :Schválil :VZORVodovody a kanalizace Jablonné nad Orl. a.s.VZOROVÉ SCHEMAerpací stanice odpadních vod - kanalizace.RM1 - zapojení silových obvod rozvade .Vodovody a kanalizaceJablonné nad Orl. a. s.Slezská 350Jablonné nad Orl.Umístní RE1 + SP + pípojkové skín + dimenzovánípípojky a pívodu ešit podle místních podmínek a dohodys píslušnou energetickou a.s. !!!X2.V:400V230VX3.V:X1.V:Utsnní pnoupop.silikon.tmel.Utsnní pnoupop.silikon.tmel.íslo :Datum :Stupe :Formát :Mítko :
Sí nn OKerp.M1 AUT.+B.V.KA1.1nn11 14KA1.011 14KA1.111 14KA1.211 14KA2.011 14KA2.111 14KA2.211 14SA.DX3.V:erp.M1 POR.X3.1:1239 10 11 124L+ M- L+ M-L+ M- I 1 I 2 I 3 I 4M- I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8L+5erp.M1 CHODerp.M2 AUT.+B.V.erp.M2 POR.erp.M2 CHODDeblok POR.Sig.poruchaerp.M1Sig.poruchaerp.M2Sig.poruchasít nnSig.poruchacyklu + záskok.Sig.max.hladinav jímceSig.porucha celk.Sig.porucha cyklZAP.erp.M2ZAP.erp.M11221332Ochr.dioda1N400724+++ +--6RUN/STOPRUN/STOPSig.MAX. hladina21242122KA1.1nn217Siemens82421AM2 12/24 DCDCDM8 12/24 RESC O KDCLOGO ! 12/24V RC9PE.102421PE2x0-10V/0-20mAI1 M1 U1 I2 M2 U2Q1 Q25 6Q3Q47 8Sig.poruchacelkováKA1.1KA2.1KA3KA4Q 1 Q 2 Q 3 Q 411Penos signál do GSM modemu - signalizacedo centrálního dispeinku VAK a.s. a dispeinkupíslušné OV.KA5122421A2PR208KA5A1A2PR208KA4A1KA3A1 A2KA2A1 A2KA1A1 A2PR116 PR116 PR208PE.- -4 ... 20mA (0 ... 20mA)1X2:-+7823456OPV10/1NPV10 0,5A aMFU1+N.L1.UX1.V:Ochr.varistor275V ACSA1.2230VAC1 2ZD1DC24V3 4FA1.2SA1.31 23 4LSN-DC 2C/2 LOGO! POWER24V/2,5A-X2.V:+UOchr.varistor30V AC+SA1.41 2-3 4Volba ovl. erp.M1 + M2SA1.2 :M1 + M2M1 X M2stíd.+zásk.Poloha:31 2Kontakt:2413Provozjen M2Provozjen M1Volba ovl. erpadelM1+M2 v aut.režimuSA1.3 :Poloha:3Kontakt:VYP.1 21 23 4SA1.4:Vypracoval : Kreslil :Filip VáclavOkr.úad:Investor :1AS(nast.v LOGO)Hladina(SCA360)Ústí nad OrlicíVyp.ovládání erp.M1 + M2 z LOGO!Filip VáclavVYP.1 21 23 4Obec:ZAP.Schválil :VZORVodovody a kanalizace Jablonné nad Orl. a.s.VZOROVÉ SCHEMAerpací stanice odpadních vod - kanalizace.RM1 - zapojení ovládacích obvod kalovýcherpadel M1 + M2 z LOGO!.Penos signál do GSM modemu (dispeinky)Poloha:Kontakt:Ultrazvukový snímahladiny typ SCA360 (do 6m)pop. typ SCA380 (do 8m)Vodovody a kanalizaceJablonné nad Orl. a. s.Slezská 350Jablonné nad Orl.íslo :Datum :Stupe :Formát :Mítko :Šachta erpacístanice odpad.vod.
Příloha E2 – textová částe-mail: elektro@vak.czPodklady pro vypracování projektové dokumentace.VZOR.Návrh EZ.Čerpací stanice odpadních vod – elektrická instalace (el. zařízení).(Navrženo pro dvě kalová čerpadla s příkonem 1,5 – 2,5 kW)Popis ovládání kalových čerpadel M1+M2.Ruční režim:Ovladače SA1.1 popř. SA2.1 v poloze „Ruč.“ - provoz pouze v přítomnosti proškolenéobsluhy. Navolené(á) čerpadlo(a) běží trvale bez blokace minimální hladinou v jímce a bezblokování hlídačem sítě nn !!Aut.režim:Ovladače SA1.1 a SA2.1 v poloze „Aut.“. V tomto provozním režimu jsou čerpadla M1+M2řízena z prog. aut. Siemens LOGO! Při nastavení ovladače SA1.3 do polohy „Hladina“ aovladače SA1.2 do polohy M1+M2 je ovládání čerpadel odvozeno od hladiny odpadních vodv jímce čerpací stanice, která je snímána ultrazvukovou sondou SCA360 a vyhodnocena vLOGO! Zap. hladina I. spouští jedno čerpadlo a pokud stačí odčerpat vodu na Vyp. hladinuje vypnuto. V případě, že je přítok odpad. vody vyšší, než je výkon jednoho čerpadla ahladina stoupá, je po dosažení Zap. hladiny II. zapnuto i druhé čerpadlo a po odčerpání vodyna Vyp. hladinu jsou obě čerpadla vypnuta.Při silných deštích (zvýšeném přítoku neznečištěné vody) je možnost naprogramování vypnutíobou čerpadel (popř. jen jednoho čerpadla) na nastavitelnou dobu a po jejím uplynutí jejichopětné zapnutí s následným vypnutím po dosažení Vyp. hladiny.V automatickém režimu a při volbě režimu M1+M2 jsou čerpadla pravidelně střídána a jezajištěno aut. záskokování při poruše některého z čerpadel. V případě aut. záskoku jesignalizována porucha cyklu. Pokud dojde k poruše obou čerpadel je po několikanásobném(volitelném) odzkoušení zapnutí čerpadel signalizována celková porucha.Pro možnost proplachu výtlačného potrubí je 1x denně zajištěno zapnutí obou čerpadelv souběhu na nastavitelnou dobu se zajištěním vypnutí Vyp. hladinou.Při navolení ovladače SA1.2 do polohy „Provoz jen M1 (M2)“ je provozováno jen navolenéčerpadlo bez ohledu na Zap. hladinu II.V případě poruchy ultrazvukového snímače hladiny je možnost řídit provoz čerpadelnastavitelnými časy v prog. aut. LOGO! – ovladač SA1.3 v poloze „Čas“.Prog. aut. LOGO! zajišťuje i signalizaci dosažení maximální hladiny v jímce čerpací stanice –možnost nastavení zpoždění signalizace pro eliminaci krátkodobého zvýšení hladiny.Poruchové stavy včetně signalizace MAX. hladiny jsou přenášeny do dispečinku příslušnéČOV a centrálního dispečinku VAK, a. s. Jablonné nad Orlicí. Pro přenos signálů je použitGSM modem – dodávka Conel s. r. o. Ústí nad Orlicí.Pozn.:Při výměně kalových čerpadel M1 a M2 popř. při jejich údržbě a opravách je nutno zajistitspolehlivé a bezpečné vypnutí – použít ovladače SA1 a SA2 poloha „0“ a současně i
spouštěče motoru QF1 + QF2, které je možno zajistit ve vypnuté poloze uzamčením visacímzámkem!!!Rozvaděče RM1 + RE1 + pojistkové skříně jsou navrženy v plast. provedení s pilířiz výrobního sortimentu ESTA Ivančice. V místech se zvýšeným nebezpečím mechanickéhopoškození je nutno plastové skříně osadit do pilířů vyzděných z bílých cihel.Podrobnosti provedení rozvaděčů viz. výkresová část návrhu.Projektovou dokumentaci vypracovat tak, aby byly dodrženy požadavky všech příslušnýchČSN a dalších předpisů – zajištění spolehlivé ochrany před úrazem elektrickým proudem,dodržení požadavků pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů, zajištění bezpečnosti obsluhya uživatelů, zajištění provozní spolehlivosti elektrického zařízení atd.
Technický standard vodohospodářských staveb5 KontaktySídlo Jablonné nad OrlicíVodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,akciová společnostSlezská 350561 64 Jablonné nad OrlicíÚstředna:+420 465 642 618 (pohotovostní číslo)+420 465 642 621Sekretariát: +420 465 642 433Ředitel: +420 465 642 433, 602 382 071Výrobně-technický náměstek: +420 465 642 433, 606 782 837+420 465 461 044Obchodní úsek: +420 465 642 019Vedoucí MTZ: +420 465 642 618+420 465 642 621, 602 484 562+420 465 461 047E-mail:vak@vak.czsekretariat@vak.czvanous@vak.czfiedler@vak.czFax: +420 465 642 422brána GSM Eurotel: +420 602 225 028brána GSM T-Mobile: +420 603 168 300Projekce a GIS: +420 465 523 700+420 465 320 584Věcná břemena a správa majetku: + 420 465 520 527Informace o podzemních sítích a parametrech stávajících kanalizací v majetku VAK Jablonnénad Orlicí, a. s. včetně vydání podkladů pro napojení kanalizačních přípojek poskytují tytoprovozní úseky:- provoz ČOV a kanalizace Jablonné nad Orlicí – zodpovědná osoba Novák František(mob.: 606 602 861). Působnost provozu – vodovodu je Jablonné nad Orlicí, Jamné n.O.,Mistrovice, Verměřovice, Sobkovice, Šedivec, Nekoř, Králíky, Boříkovice, Dolní a HorníLipka, Prostřední Lipka, Dolní Hedeč, Mladkov, Vlčkovice, Orlice u Králíky, Č. Voda,Šanov, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov, Těchonín, Celné, Bystřec, Červený Potok akanalizace Jablonné nad Orlicí, Červená Voda, Těchonín- provoz ČOV a kanalizace Lanškroun – zodpovědná osoba p. Radek Martinák (mob.:724 709 542). Působnost provozu – vodovodu je Lanškroun, Dolní Třešňovec,- 70 -
Technický standard vodohospodářských staveb- provoz vodovodů Lanškroun – zodpovědná osoba p. Kapoun Stanislav (mob.: 602 963118). Působnost provozu – vodovody Lanškroun, Dolní Třešňovec, H. Třešňovec, Dolní aHorní Čermná, Nepomuk, Albrechtice, Sázava, Lubník, Žichlínek, Petrovice, Trpík,Damníkov, Luková, Rudoltice, Květná, Helvíkov, A. Studánka, Tatenice, Semanín,Jakubovice a Cotkytle- provoz ČOV a kanalizace Letohrad – zodpovědná osoba p. Pavel Novák (mob.:724 073 045). Působnost provozu - kanalizace Letohrad, Klášterec nad Orlicí, Těchonín,Javornice a vodovody Letohrad, Písečná, Dolní Dobrouč, Lanšperk, Kunvald, Líšnice,Helvíkovice, Kameničná, Slatina n.Z, Javornice, Žampach, Hlavná a Klášterec n.O.- provoz ČOV + kanalizace Choceň – zodpovědná osoba p. Martin Valach (mob.:602 777 726). Působnost provozu - kanalizace Choceň, Brandýs nad Orlicí, Běstovice,Hemže, Dvořisko, Plchůvky a Orlické Podhůří - Říčky.- provoz vodovodů Choceň – zodpovědná osoba p. Milan Beneš (mob.: 606 634 399).Působnost provozu – vodovody Choceň, Vrchovina, Dvořisko, Běstovice, Brandýs nadOrlicí, Svatý Jiří, Loučky, Kosořín, Zářecká Lhota, Sudslava, Seč, Nasavrky, Dobříkov, Rzy,Borovnice, Chleny, Chlínky, Rájec, Vrbice- provoz vodovodů Ústí nad Orlicí – zodpovědná osoba p. Kodytek Vojtěch (mob.:608 717 654). Působnost provozu – vodovody Řetová, Řetůvka, Hrádek, Jehnědí, Džbánov,Voděrady, Sudislav, Oucmanice, Říčky, Dobrá Voda, Rviště, Kaliště, Rozsocha, Skrovnice,Hájek, Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Dlouhá Třebová.Technický standard schválil:Dne:Ing. Bohuslav Vaňouspředseda představenstvaIng. Lubomír Fiedlervýrobně – technický náměstek- 71 -
Page 2 and 3: Technický standard vodohospodářs
Page 4 and 5: Technický standard vodohospodářs
Page 6 and 7: Technický standard vodohospodářs
Page 8 and 9: 2.2.3 Vysokohustotní (lineární)
Page 10 and 11: 2.2.12 Zkouška funkčnosti hydrant
Page 12 and 13: Technický standard vodohospodářs
Page 14 and 15: 2.3.7 Spojovací materiál, těsně
Page 16 and 17: Technický standard vodohospodářs
Page 18 and 19: Technický standard vodohospodářs
Page 20 and 21: Technický standard vodohospodářs
Page 22 and 23: Technický standard vodohospodářs
Page 24 and 25: Technický standard vodohospodářs
Page 26 and 27: Pozn.:Možné hodnoty impulsů Deli
Page 28: 2.7 Vodovody - výkresová část (
Page 34 and 35: Technický standard vodohospodářs
Page 36 and 37: Základní požadavky na technologi
Page 38 and 39: Technický standard vodohospodářs
Page 40 and 41: Technický standard vodohospodářs
Page 42 and 43: Technický standard vodohospodářs
Page 44 and 45: Návrh čerpacích stanic musí res
Page 46 and 47: Technický standard vodohospodářs
Page 48 and 49: 3.9.5 Tlaková kanalizační příp
ÚvodTechnický standard vodohospod
9. Vypínače IP 44, zásuvky IP 44
Technický standard vodohospodářs
700 - 750 mmPlastová skí s pilíe
Volný prostor pro osazení GSM mod
Příloha E2 - textová částe-mai
Magazine: TS VH staveb 01 - Vodovody a kanalizace JablonnÃ© nad OrlicÃ­ as

References: § 1
 § 23
 § 23
 zákona č. 76
 zákona č. 20
 § 23
 zákona č. 76
 §19
 zákona č. 102
 zákona č. 22
 čl.19