Source: http://ericjarrot.free.fr/RT-2005.htm
Timestamp: 2017-09-22 09:55:32+00:00

Document:
RT-2005 texte de la réglementation thermique 2005
La RT-2005 est toujours d'actualité
elle est utilisée pour les petites extensions de bâtiments existants
Arrêté du 24 05 2006 - RT 2005
NOR : SOCU0610625A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-20, modifié par le décret no 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Art. 1er.− Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des règles édictées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation.
– aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C
– aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans;
Art. 2. − Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d’exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l’annexe II du présent arrêté.
Art. 3. − Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
Art. 4. − La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux s’exprime sous la forme d’un coefficient exprimé en kWh/m2 d’énergie primaire, noté Cep. La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre net au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 5. − La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d’occupation de la température opérative ; pour le résidentiel, la période d’occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Art. 6. − Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d’entrée du calcul de Cep, ou de Tic telle que définie dans la méthode de calcul Th-C-E.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l’application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE.
La valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment dans son ensemble peut être justifiée en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air selon les modalités définies dans l’annexe VII.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d’un produit, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 7. − Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l’accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
– une norme internationale dont l’application est autorisée dans l’un de ces pays ;
– une norme ou un code de bonne pratique émanant d’un organisme de normalisation national ou d’une entité équivalente de l’une des parties contractantes de l’accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
– une règle technique d’application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l’utilisation dans l’un de ces pays ;
– un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l’accord EEE, qui fait l’objet d’une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l’application indiquée.
Art. 8. − On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d’été et au refroidissement :
– les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l’article 9-1 (3o);
– les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence du titre II. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d’été.
Confort d’été : 2 types de locaux
Locaux de type CE2 : Locaux munis d’un système de refroidissement.
- Habitations ou hébergements et écoles situés dans une zone chaude (H2d et H3),et exposés au bruit et à une altitude < à 400m
- Bureaux exposés au bruit ou dont les fenêtres ne peuvent être ouvertes,
ou situés en zone H1c ou H2c et à une altitude < à 400m,
ou situés en zone H2d ou H3 et à une altitude < à 800m
- Locaux de commerce, spectacle ou conférence ou salle polyvalente, d’établissement sanitaire (quelle que soit leur situation géographique).
Pour ces locaux, le Cep Réf est calculé AVEC la consommation du système de refroidissement.
Locaux de type CE1 : Tous les autres locaux.
Pour ces locaux, le Cep Réf est calculé SANS la consommation du système de refroidissement.
Lorsque ces locaux choisissent de climatiser, ils doivent fortement compenser la consommation due à la climatisation par d’autres postes de consommation énergétique pour pouvoir être à la référence.
Art. 9. − 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1o Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté « Cepréf », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d’habitation de catégorie CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de catégorie CE2, diminué de 10 %.
2o Pour les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;
3o Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone notée « Ticréf » et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 oC, Ticréf est alors égale à 26 oC.
4o Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, d’éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Art. 10. − 1. A l’exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d’ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E.
2 . Le maître d’ouvrage d’un bâtiment soumis à l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation doit pouvoir fournir une synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l’achèvement des travaux.
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DE RÉFÉRENCE
Caractéristiques thermiques du bâti
Art. 11. − L’inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E. L’inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 12. − Pour le calcul de Ticréf, les surfaces des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de Cepréf, les surfaces des baies de référence sont les suivantes :
1 Pour les bâtiments d’habitation ou parties de bâtiments à usage d’habitation, la surface des baies prise en référence est égale à 1/6 de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation et la surface de baies supérieure à ce seuil est considérée comme une surface de parois opaques verticales.
2 Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d’habitation, la surface totale des baies verticales prise en référence est égale à la surface totale des baies verticales. Toutefois, lorsqu’elle est supérieure à 50 % de la surface de façade, on la considère égale à 50 % de cette dernière. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’hébergement ou à usage sanitaire avec hébergement, lorsqu’elle est inférieure à 20 % de la surface de façade on la considère égale à 20 % de cette dernière. La surface de façade considérée est égale à la somme des surfaces des parois verticales en contact avec l’extérieur ou avec un local non chauffé.
Les surfaces dépassant les seuils maximaux sont considérées comme des parois opaques et viennent s’ajouter à celles-ci. De même les surfaces inférieures aux seuils minimaux sont considérées comme des baies et viennent s’ajouter à celles-ci.
Art. 13. − Pour le calcul de Ticréf, les orientations des baies de référence sont celles du projet. Pour le calcul de Cepréf, les orientations des baies de référence sont les suivantes :
Art. 14. − Les masques lointains pris en référence ont une hauteur au-dessus de l’horizon de 20 degrés. Les masques proches pris en référence sont nuls.
Art. 15. − Les déperditions thermiques d’un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/(m2K), et déterminé dans la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 16. − La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé « coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment », noté « Ubât-réf », s’exprime sous la forme suivante :
a1.A1 +a2.A2 +a3.A3 +a4.A4 +a5.A5 +a6.A6 +a7.A7 +a8.L8 +a9.L9 +a10.L10 A1 +A2 +A3 +A4 +A5 +A6 +A7
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l’exception des surfaces opaques
prises en compte dans A5, A6 et A7 ;
A3 : surface des planchers hauts donnant sur l’extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et
surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ;
A7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et
translucides des bâtiments résidentiels ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un
mur ; L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base
de tôles métalliques nervurées.
Les surfaces prennent en compte les spécifications de l’article 12.
COEFFICIENT ai
ZONES H1, H2 et H3 > 800 m
ZONE H3 ? 800 m
a2 (W/m2K)
a3 (W/m2K)
a4 (W/m2K)
a5 (W/m2K)
a6 (W/m2K)
a7 (W/m2K)
a8 (W/mK)
a9 (W/mK)
0,55 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments
a10 (W/mK)
0,50 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments
Pour les vitrines et portes d’entrée servant à l’accès du public dans les bâtiments à usage autre que d’habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a6 est pris égal à 5,8 W/(mK).
Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, et jusqu’au 31 décembre 2007 les coefficients a9 et a10 sont pris égaux à 0,7.
Art. 17. − Pour le calcul du coefficient Cepref, les baies sont équipées de protections mobiles telles que le facteur solaire et le taux de transmission lumineuse sont de 0,40 en position ouverte et 0,15 en position fermée.
Art. 18. − Pour le calcul de Ticréf le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, leur orientation et leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de l’altitude. Le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence.
Zone H1a et H2a.
Zones H1b et H2b.
Altitude < à 400 m
Altitude > à 400 m
Zones H1c et H2c.
Altitude < à 800 m
Altitude > à 800 m
Zones H2d et H3.
Baie verticale nord ..............................................
Baie verticale autre que nord..........................
Baie horizontale ..................................................
Baie verticale autre que nord ........................
Baie horizontale....................................................
Baie verticale.........................................................
Pour les locaux à usage d’habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III.
Art. 19. − Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01 pour le calcul de Cepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.
Art. 20. − La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée de la manière suivante :
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
Pour les bâtiments comportant des zones d’usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E.
La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf, en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
Synthèse perméabilité à l’air de référence
En m3/h/m²
Sous 4 Pa
Hotellerie, restauration, Sanitaire
En faisant entrer de l’air neuf dans le bâtiment, le renouvellement d’air, indispensable pour la protection du bâti et l’hygiène de l’air intérieur, engendre des déperditions thermiques devant être prises en compte pour le calcul de la consommation de chauffage. Les fuites d’air dues à l’inétanchéité du bâti (perméabilité à l’air) viennent s’ajouter et augmentent l’impact énergétique du renouvellement d’air global, qui peut atteindre jusqu’à 25% de la consommation de chauffage (hors eau chaude sanitaire).
Si maintenir les débits de renouvellement d’air est impératif, une mauvaise perméabilité engendre des consommations incontrôlées ; la RT2005, comme la 2000, fixe donc des exigences en matière d’étanchéité du bâti. Les valeurs de perméabilité données dans l’article 20 (référence) et dans lesrègles th-C (défaut) sont exprimés sous 4 pa, et rapportées à la surface de parois déperditives excepté les planchers bas.
La perméabilité à l'air par défaut augmente jusqu’à 7 % la consommation par rapport à la référence
Démarche qualité pour atteindre la valeur de perméabilité de référence selon les modalités définies en annexe VII, se
résumant en 3 axes :
- descriptif du référentiel (organisation chantier, choix techniques...)
- justification du référentiel (faisabilité, respect des normes)
- dossier de mesures réalisées par un organisme agréé
Art. 21. − Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur.
Art. 22. − Pour les locaux d’habitation, le système de référence est un système par extraction d’air prenant l’air directement à l’extérieur dont la somme des modules des entrées d’air est égale à 90 % de la valeur du débit maximal résultant des réglementations d’hygiène.
Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,1 et Cfres égal à 1,05.
Les bouches d’extraction situées en cuisine sont à deux débits et équipées d’un dispositif manuel de gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d’air. Cette valeur est portée à 0,40 si le système installé est muni d’un filtre à l’insufflation de classe F5 à F9. Les puissances sont calculées pour les débits d’hygiène majoré de 10 %.
le système de référence dans les locaux d’habitation = Simple Flux Autoréglable
Système simple flux par extraction d’air :
- débits = débits des réglementations hygiène
- système composé en cuisine d’une bouche d’extraction à deux débits en, équipé d’un dispositif manuel de gestion du débit
en sanitaire : d’une bouche à débit fixe.
- puissance du ventilateur : Pventref = 0,25 W/m3/h de débit d’hygiène majoré (=1.1*débit)
si filtre (F5 à F9) à l’insufflation : Pventref = 0,40 W/m3/h de débit d’hygiène majoré (=1.1*débit)
=> Pour limiter la consommation électrique de ses produits, ALDES généralise ses moteurs micro-watt.
Le VEC micro-watt, reconnu depuis la RT 2000 est désormais rejoint par le Nouvel Hygro Bahia, le VIK
et le T VEC II qui existent tous en version micro-watt.
Ce système est pris en compte pour le débit = Cd * Cfres * Débit extrait
Cd =1,1 : Coefficient de dépassement des bouches
Cfres=1,05 : Coefficient de fuites du réseau
le réseau de référence = un réseau de classe A avec 5% de fuites. Règles Th C (chap. 8.2.3.4).
un réseau équipé d’accessoires à joint de classe C ((ALDES) est considéré comme un réseau référence (5% de fuites).
Un réseau rigide sans accessoires à joint ALDES est ainsi pénalisé par rapport à la référence. Il pénalise
le Cep de 1 point et lors des calculs de dimensionnement aéraulique il faut comptabiliser deux fois plus
de fuites (10%).
Pour aller plus loin dans la performance, une mesure d’étanchéité sur site est nécessaire.
Art. 23. − Pour les locaux d’habitation chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation permettant de réduire de 25 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique, calculées sur la base des articles 21 et 22.
Pour les autres locaux d’habitation, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 10 % les déperditions énergétiques dues à la ventilation spécifique calculées sur la base des articles 21 et 22.
le système de référence dans les locaux d’habitation en fonction du mode de chauffage
- Habitat chauffage effet Joule = Modulation de débit avec -25% de déperditions énergétiques dues à la ventilation
=> le système simple flux hygroréglable permet d’atteindre cet objectif.
- Habitat chauffage autres = Modulation de débit ou récupération de chaleur avec -10% de déperditions énergétiques dues à la ventilation
=> les systèmes simple flux hygroréglables et Double flux permettent d’atteindre cet objectif.
Art. 24. − Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d’air sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d’air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène majorés des coefficients de dépassement prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux fuites du réseau aéraulique Cd égal à 1,25 et Cfres égal à 1,05.
le système de référence dans les locaux autres que d’habitation
= Système double flux équilibré sans échangeur et sans préchauffage
- puissance du ventilateur : Pventref = 0,30 W/m3/h de débit d’hygiène majoré (=1.1*débit)
si filtre (F5 à F9) à l’insufflation : Pventref = 0,45 W/m3/h de débit d’hygiène majoré (=1.1*débit)
Cd =1,25 : Coefficient de dépassement des bouches
dans les locaux autres que d’habitation servant à réunir de façon intermittente des personnes = Système avec un Crdnr = 0,5 (coefficient de réduction des débits)
=> le système de Ventilation Modulée Tertiaire type Agito ou CO2 permet d’atteindre cet objectif.
Art. 25. − La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes :
1 La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales, mais ne disposant pas de fonction d’optimisation.
2 Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 0,9 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 26. − Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l’article 25, la consommation de référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.
– les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de Cep ;
– la température minimale de fonctionnement est celle d’une chaudière basse température au sens de la méthode de calcul Th-C-E ;
– les performances sont données ci-après :
Pn ? 400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70 oC.
88,5 + 1,5.logPn (87,5 + 1,5.logPn jusqu’au 30 juin 2008).
92,4 (91,4 jusqu’au 30 juin 2008).
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 40 oC.
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre la température moyenne de l’eau dans la chaudière et la température ambiante égal à 30 oC.
1,75 -0,55.logPn
Pour les générateurs à combustible solide utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué d’un générateur de rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l’eau dans le générateur de 70 oC, de 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 400 kW et de 62,6 au-delà.
Pour les générateurs thermodynamiques utilisant l’électricité, le coefficient de performance corrigé défini au sens de la méthode de calcul Th-C-E (COP corrigé) est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul Th-C-E.
Pour les autres systèmes à l’exclusion de ceux définis à l’article 25, le générateur de référence est une chaudière à combustible liquide ou gazeux.
La température d’eau est moyenne au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Elle est régulée en fonction de la température extérieure si la surface desservie par le générateur est supérieure à 400 mètres carrés. Sinon, elle est fonction de la température intérieure.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l’arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,2 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 27. − Dans le cas d’un système de chauffage utilisant différents types d’émission, de distribution ou de génération, on applique les références propres à chacun des systèmes.
Art. 28. − 1. Production par un système utilisant l’électricité :
Cr = 1,25.V-0,33, si V inférieure ou égale à 500 ;
– pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 mètres carrés et dallages des bâtiments industriels, si l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 mètre ;
– pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 mètre.
Art. 39. − Le coefficient de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder le coefficient maximal de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » déterminé selon l’usage du bâtiment et le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté
«Ubât-base »:
– maisons individuelles : Ubât-max = Ubât-base × 1,20 ;
– autres bâtiments d’habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 ;
– autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Le coefficient Ubât-base est calculé selon la formule de l’article 16 mais sans prise en compte des valeurs de référence des surfaces de baies définies à l’article 12. Les surfaces des baies, des parois opaques et les linéaires de liaison sont donc celles du projet.
Art. 40. − Les parois séparant des parties de bâtiment à usage d’habitation de parties de bâtiments à usage autre que d’habitation doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2.K) en valeur moyenne.
Art. 41. − Le coefficient de transmission thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
– pour les maisons individuelles : 0,65 W/(m.K).
Toutefois cette valeur est portée à 0,75 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007 ;
– pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,0 W/(m.K) ;
– pour les bâtiments à usage autre que d’habitation : 1,2 W/(m.K) ;
Toutefois cette valeur est portée à 1,35 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2007, et, pour les liaisons avec des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées, à 2 W/(m.K) jusqu’au 31 décembre 2006.
Art. 42. − Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l’article 18. Une valeur nulle correspond à une situation interdite.
Art. 43. − Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Art. 44. − Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de l’air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l’humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec.
Art. 45. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.
Art. 46. − Dans le cas d’une zone à usage autre que d’habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage et de refroidissement, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d’hygiène pour les périodes où la zone est inoccupée.
Art. 47. − Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être temporisé.
Interdiction des interrupteurs ON/OFF sur le système de ventilation mécanique dans les bâtiments à usage autre que d’habitation.
Art. 48. − Les systèmes de refroidissement des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d’hygiène doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
Art. 49. − Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
– pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage, à l’exception de la partie située entre le local et l’organe de réglage pour les réseaux d’air froid. Pour les réseaux d’air soufflé uniquement réchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;
– pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l’extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext/(0,025.Ap) où :
L’article 49 de la RT2005 impose des conduits isolés sur les réseaux dans les cas suivants :
- air réchauffé à T° > T° de consigne : entre la batterie chaude et la salle où l’air est diffusé, pour le
réseau de soufflage
- air refroidi : entre la batterie froide et l’organe de réglage, pour le réseau de soufflage
- air recyclé ou préchauffé avec échangeur : entre l’échangeur ou le recyclage et le volume chauffé,
pour le réseau de soufflage et de reprise.
Les accessoires calorifugés double peau ALDES garantissent une isolation performante et durable ainsi qu’une étanchéité référence (les accessoires intérieurs étant à joint).
Art. 50. − Les équipements de préchauffage d’air neuf doivent être munis d’un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
Art. 51. − Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
Art. 52. − 1. Cas général :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventilo­convecteurs deux fils ».
Art. 53. − 1. Cas des émetteurs à effet Joule :
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de chauffage de l’installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l’alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Sous réserve des dispositions de l’article 54, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
Art. 54. − Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation décrite dans l’article 53-2 ne s’applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.
Art. 55. − Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
– une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
Art. 56. − Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Art. 57. − Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
Art. 58. − Pour Les chauffe-eau électriques à accumulation, les pertes maximales Qpr exprimées en kWh par 24 heures au sens des normes NF EN 60 335-1 et NF EN 60 335-2-21 sont les suivantes :
Chauffe eau de V inférieur à 75 litres : 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 ;
Chauffe-eau horizontal de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,939 + 0,0104V;
Chauffe-eau vertical de V supérieur ou égal à 75 litres : 0,224 + 0,066 3 V2/3, où V est la capacité de stockage du ballon en litres.
Art. 59. − Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.
– un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;
– un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local est vide ;
– une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 64. − Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage. Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de l’éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Art. 65. − Dans les locaux ayant plusieurs usages requérant des niveaux d’éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.
Art. 66. − Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 5 mètres d’une baie doivent être commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Art. 67. − Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
Art. 68. − Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux refroidis doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
Art. 69. − Les portes d’accès à une zone refroidie à usage autre que d’habitation doivent être équipées d’un dispositif assurant leur fermeture après passage.
Art. 70. − Les pompes des installations de refroidissement doivent être munies de dispositifs permettant leur arrêt.
Art. 71. − Une installation de refroidissement doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
– lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 100 mètres carrés sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
– lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 150 mètres carrés ;
– pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;
– pour les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de chauffage.
Art. 72. − Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.
Art. 73. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l’installation.
Art. 74. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d’eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.
Art. 75. − Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
Art. 76. − Si la surface éclairée dépasse 1 000 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d’éclairage.
Art. 77. − Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface refroidie dépasse 400 mètres carrés, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
Art. 78. − Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire qu’en utilisant la solution sous sa forme intégrale.
Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul des consommations d’énergie, soit sur le confort d’été, soit sur les deux domaines.
Art. 79. − La demande d’agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe IV.
Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’une solution déjà existante nécessitera l’accord préalable du premier demandeur.
Art. 80. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
– définition de la famille visée ;
– définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la vérification de la performance de la solution technique ;
– définition de la solution technique ;
– mode de diffusion de la solution technique auprès de l’ensemble des professionnels ;
– respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
– variation de la valeur du rapport entre Cep, Cepréf et Cepmax sur l’échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;
– variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l’échantillon représentatif de la famille de bâtiments.
Art. 81. − Dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable à un système ou à un projet de construction, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification d’utilisation du système doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation. Elle est accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable au système ou au projet de construction.
Art. 82. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la proposition après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d’énergie du bâtiment en projet, des garanties qu’il apporte en termes de confort d’été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies à l’article 9-1 (4o).
Art. 83. − Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à l’exigence mentionnée à l’article 9-1, paragraphe 3, ainsi qu’aux dispositions du chapitre II du titre III.
Art. 84. − Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d’occupation est supérieure à 12 oC, n’est pas pourvu d’équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.
Art. 85. − Le présent arrêté s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l’addition a une surface inférieure à 150 mètres carrés et à 30 % de la surface des locaux existants, elle est soumise au seul titre III.
Art. 86. − Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Art. 87. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l’article 28-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l’article 26-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litres, égale à Cr = 3,3.V-0,45.
Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E.
Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Art. 30. − 1. Génération :
Pour les appareils de production de froid à gaz, l’efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul Th-C-E est de 0,70 kW/kWep jusqu’au 31 décembre 2008 et de 0,95 après cette date.
5. Emission et régulation : Le couple formé par l’émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de – 1,8 K au sens de la méthode de calcul Th-C-E. Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m2.
Art. 31. − Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20 du code de l’habitation et de la construction, à l’exclusion des bâtiments cités à l’article R. 111-1.
Art. 32. − La puissance d’éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface utile des locaux ou en watt par mètre carré de surface utile pour 100 lux d’éclairement maintenu.
Peclref
Commerces et bureaux. Etablissement sanitaire avec hébergement. Hôtellerie et restauration. Enseignement. Etablissement sanitaire sans hébergement. Salles de spectacle, de conférence. Industrie. Locaux non mentionnés dans une autre catégorie.
Etablissement sportif. Stockage. Transport.
2,5 W/m2 pour 100 lux, avec une limite supérieure de 25 W/m2
Art. 33. − L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est :
– effectif, au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l’éclairage naturel au sens de la méthode de calcul Th-C-E ;
– impossible au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment n’ayant pas accès à l’éclairage naturel.
Art. 34. − La commande de référence de l’éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
Art. 35. − Les coefficients de transformation en énergie primaire sont pris, par convention, égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d’électricité ;
En énergie electrique : la conso du bâtiment en kWh = 2,58 x Cep
En énergie gaz : la conso du bâtiment en kWh = 1 x Cep
Art. 36. − Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul de Cepréf ou de Ticréf n’est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de Cep ou de Tic du projet.
Art. 37. − Les valeurs du coefficient maximal Cepmax sont données dans le tableau suivant :
Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur).
Art. 38. − Chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 mètre carré, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant.
– les verrières ;
– les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage) ;
– les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
– les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ;
– les parois translucides en pavés de verre ;
– les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol............................................................................................................................
Murs en contact avec un volume non chauffé...............................................................................................................................
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif..........................................................................................
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé....................................................................
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées.............................................
Planchers hauts en couverture en tôles métalliques ....................................................................................................................
Autres planchers hauts............................................................................................................................................................................
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l’extérieur ..............................................................................................
Façades rideaux .........................................................................................................................................................................................
Coffres de volets roulants ......................................................................................................................................................................
(*) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.
0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 5 % des parois opaques de même type donnant sur l’extérieur ; 0,1 W/(m2.K) pour une surface maximale de 10 % de l’ensemble des fenêtres et des portes fenêtres.
100 pages, tout ce qui touche à la maison :

References: Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38