Source: https://www.scribd.com/document/342863900/Resolucion-SRT-900-2015-pdf
Timestamp: 2018-12-10 11:09:39+00:00

Document:
2_1_6_Puesta_a_Tierra.pdf
Puesta Tierrra
01 325002 O E PR 001_A (Procedimiento General de Precom Eléctrico)
CAPITULO(1).pdf
Preguntas Primera Fas
360378108-Excuse-Letter.doc
FICHA PARA PRIMERO 2.docx
The Language of Probability.pdf
2.TKI-TKJ-C3-KIKD-XI-KomunikasiData.docx
Case Studies 01.xlsx
Nova Questao 333
134022460-DISENO-DE-MEZCLAS-METODO-FULLER.pdf
Los Locos Adamms
rks pipa
RTTM Agenda 23rd March 2018 (1)
1398-2373-1-SM (1).pdf
Perkembangan Bahasa.pptx
south carolina computer science and digital literacy standards
guia_basica_para_trabajar_razones_y_proporciones6.pdf
demostraciones -logaritmacion
Apunte - Refrigeración.pdf
Tabla Hayakawa - Calentamiento.pdf
Recurso_matematica2.pdf
analisis_riesgo.pdf
Programa SGA.pdf
resultados_TP456
2deg_Epet_Ndeg_9-_Teoria_-2017.pdf
SGA_modulo3_ok.pdf
CULTIVO_CONTINUO_SISTEMAS_ABIERTOS_._QUI.pdf
balancedemateriaenbioprocesos-130131215244-phpapp02.pdf
VI.+La+industria+textil+y+su+control+de+calidad.pdf
V.+La+industria+textil+y+su+control+de+calidad.pdf
SGA_completo.pdf
kupdf.com_programacion-lineal.pdf
Anuario2015-2016
Norma IRAM 2184.Desbloqueado
conservera_cast.pdf
RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) N° 900/2015
Con respecto a la Resolución de referencia, la Asociación Electrotécnica Argentina, como ayuda
desinteresada a los profesionales, técnicos y electricistas, ha redactado la siguiente separata de la
Para el ARTÍCULO 3° de la Resolución:
La Reglamentación AEA 90364, en su Parte 5 “Elección e Inst todo tipo de inmueble con esquema de conexión a tierra
TT, establece los valores máximos de resistencia de puesta a tierra en Particularestablaparalas 54.1. Instalaciones en
Lugares y Locales Especiales”, indica en la 771.3.I los valores máximos para estos usos. Ambas tablas son idénticas y a
trascriben:
Tabla 771.3.I (Tabla 54.1) –Valores máximos de resistencia de puesta a tierra de protección
Corriente diferencial máxima Columna 1 Columna 2 Columna 3
asignada del dispositivo Valor máximo de la resis- Valor máximo de la resis- Valor máximo permitido de
diferencial tencia de la toma de tierra de tencia de la toma de tierra de la resistencia de la toma de
I las masas eléctricas Ra () las masas eléctricas Ra () tierra de las masas
n para UL 50 V para UL 24 V eléctricas Ra ()
20 A 2,5 1,2 0,6
Sensibilidad 10 A 5 2,4 1,2
baja 5A 10 4,8 2,4
3A 17 8 4
1A 50 24 12
Sensibilidad 500 mA 100 48 24
media 300 mA 167 80 40
100 mA 500 240 40
Sensibilidad Hasta 30 mA Hasta 1666 800 40
alta inclusive
Para el INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y
CONTINUIDAD DE LAS MASAS.
cualquier otra toma de tierra cumple la función de PROTECCIÓN y como tal deben estar EQUIPOTENCIALIZADAS entre sí. toma de seguridad de las masas. de informática. con excepción de la toma de tierra de transformador.1.Para el punto: “25) Indicar el uso habitual de la misma. que constituye una toma de tierra de SERVICIO.Sección 771.” La primera letra indica la situación de la alimentación con relación a tierra y la segunda letra indica la situación de las masas eléctricas de la instalación consumidora con relación a tierra. IT = Partes activas de la alimentación AISLADAS (ISOLATED) de tierra/Masas puestas a TIERRA (en forma conjunta o separada) Para más información consultar la cláusula 312.” Se recuerda que.2 de la Parte 3 de AEA 90364 o las cláusulas 771.3 de la Parte 7. . así: TT = Un punto de la alimentación puesto a TIERRA/Masas puestas a TIERRA (tierras separadas) TN-S = Un punto de la alimentación puesto a tierra/Masas conectadas al punto NEUTRO (conductores de neutro y de protección (PE) –SEPARADOS) (5 conductores) TN-C = Un punto de la alimentación puesto a tierra/Masas conectadas al punto NEUTRO (conductores de neutro y de protección –COINCIDENTES (PEN)) (4 conductores) –Prohibido en las instalaciones eléctricas en inmuebles alimentados desde la red pública de distribución (ver excepciones en AEA 90364-3. de pararrayos. de iluminación. La información es idéntica. de protección de equipos electrónicos.2. Para el punto: “26) Indicar cuál es el esquema de conexión-S/TN-C/ a ti TN-C-S / IT. otros.1). TN-C-S = Un punto de la alimentación puesto a tierra/Masas conectadas al NEUTRO (conductores de neutro y de protección –COINCIDENTES (PEN) en parte de la instalación y SEPARADOS (N + PE) en el resto de la instalación. cláusula 312.
.5 mm y ser de aislado de color verde y amarillo.Para el punto: “30) Indicar si rraeltienecircuitolacapacidaddecargadepara conducirpuestalacorrientea detiefalla y una resistencia apropiada.” 2 El conductor de protección deberá tener una sección mínima de 2.
dentro de los tiempos máximos establecidos por la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.5 a) La desconexión puede ser requerida por razones distintas a la de la protección contra los choques eléctricos. se comprueba del siguiente modo la verificación de las condiciones de protección por desconexión automática de la alimentación puede ser considerada como vidriado por la Parte 4.01 s 0.4 s 0. se admiten tiempos de desconexión menores o iguales a 5 s.2 s 0.2 s 0.3.6 Protección por desconexión automática de la alimentación Nota: Si se utilizan algunos dispositivos a corriente diferencial-residual (DD) también para la protección contra el incendio. Verificaciones y Mediciones 613.I (Tabla 41.2 s 5s 0.3) –Tiempos máximos de desconexión para la protección contra contacto indirecto por desconexión automática de la alimentación en circuitos terminales Esquema 50 V U 0 120 V 120 V U 0 230 V 230 V U 0 400 V ca cc ca cc ca cc TN 0. Capítulo 42.06 s 0.06 s 0.2 s a) TT 0. b) Cuando se emplea protección diferencial no se considera el tiempo de apertura a In sino a 5 In. Nota 1: Para los circuitos seccionales en esquemas TT. Tabla 771. Para los esquemas TN.02 s IT Ver 771. también para circuitos seccionales. .18.3 y 771-H. se admiten tiempos de desconexión menores o iguales a 1 s.Para el punto: “32) Indicar si el dispositivo de protección empl en condiciones de desconectar en forma automática el circuito.3.
 ampliación o modificación de instalación existente donde se utilicen DD existentes como dispositivos de corte para estas ampliaciones o modificaciones.6.3). interruptores diferenciales de corriente diferencial 500 mA. la verificación de la continuidad de los conductores de protección (véase 613.1) que confirman que las exigencias de la Parte 4.4 del Capítulo 41 debe implicar: 1) la medición de la impedancia del lazo de defecto (véase 613. Capítulo 41 sea comprobado.1. la medición de la impedancia del lazo de falla no es normalmente necesaria. 2) la verificación de las características y/o de la eficacia de los dispositivos de protección asociados. Nota 2: La conformidad puede ser comprobada por la medición de la resistencia de los conductores de protección. Nota: Cuando la efectividad de una medida de protección ha sido confirmada en una ubicación situada aguas abajo de un DD. por inspección visual (por ejemplo ajuste instantáneo o temporizado. la protección de la instalación aguas abajo de este punto puede probarse confirmando la continuidad de los conductores de protección. Este tiempo debe comprobarse en los siguientes casos:  DD reutilizados. La eficacia de la desconexión automática del DD debe comprobarse utilizando los equipos de prueba conformes a IEC 61557-6 (véase 61. .1 Generalidades La eficacia de las medidas de protección contra los contactos indirectos por desconexión automática de la alimentación: a) Para el esquema TN La verificación de la conformidad con las reglas de 413. Nota 1: Si se utilizan como dispositivos de corte.6. y cuando la forma de la instalación permite comprobar la longitud y la sección de los conductores. Capítulo 41 están satisfechas.2) es suficiente.3.3 y 413. Se recomienda que el tiempo de corte exigido en la Parte 4. Esta verificación debe hacerse:  para los dispositivos de protección contra las sobreintensidades.1. Por otra parte.  por inspección visual y prueba para los dispositivos a corriente diferencial-residual. corriente asignada y tipo de los fusibles).613. cuando los cálculos de impedancias del lazo de falla o las resistencias de los conductores de protección están disponibles.
por inspección visual (por ejemplo ajuste instantáneo o temporizado. La verificación de la desconexión automática del DD debe hacerse utilizando los equipos de prueba conformes a CEI 61557-6 (véase 61. www. de lunes a viernes de 12 a 18 h.org. C. Nota: Si la medida de R a no es posible. K03: Puesta a Tierra K31: Verificación de las Instalaciones Eléctricas . cuyos temarios pueden consultarse en la solapa “capacitación”www. Esta verificación debe hacerse:  para los dispositivos de protección contra las sobreintensidades. Capítulo 41 debe implicar: 1) la medición de la resistencia de la toma de tierra R a de las masas de la instalación (véase 613.3 de la Parte 4.org.1) que confirmen que son satisfechas las exigencias del Capítulo 41.3.5. Se recomienda que el tiempo de corte exigido en el Capítulo 41 sea comprobado. se admite sustituir esta medida por la del lazo de falla como en a) 1).ar o telefónicamente al 011-48043454. corriente asignada y tipo de fusibles). calle Posadas 1659.A. Nota: Cuando la efectividad de una medida de protección ha sido confirmada en una ubicación situada aguas abajo de un DD. también pueden adquirirse personalmente.ar/Reglamentaciones Los cursos relacionados con los temas tratados en la Resolución.org.A. Los textos completos de las Reglamentaciones mencionadas pueden consultarse sin cargo en la sede de la Asociación Electrotécnica Argentina.aea.  ampliación o modificación de instalación existente. la protección de la instalación aguas abajo de este punto puede probarse confirmando la continuidad de los conductores de protección.aea.2). 2) la verificación de las características y/o la eficacia del dispositivo de corte asociado. por inspección visual y por prueba.B.ar/Capacitaciónde son:la página K01: Proyecto de Instalaciones Eléctricas. donde DD existentes se utilizan como dispositivos de corte para estas ampliaciones o modificaciones.  para DD. por correo postal o electrónico info@aea.b) Para el esquema TT La conformidad con las exigencias de la subcláusula 411.6. Este tiempo debe comprobarse siempre en los siguientes casos:  DD reutilizados.
3 413.1. RESUMEN VIVIENDAS.3 Parte 6 .4. 54 Parte 4 Parte 6 Parte 5 Punto 32 771.2 Parte 3 Punto 30 Anexo 771-C Sección 701 Parte 5-Cap.1 541. OFICINAS Y LOCALES LOCALES INDUSTRIALES CON PUNTO DE LA COMERCIALES E INDUSTRIALES SIN PRESENCIA DE PERSONAL INSTRUIDO RESOLUCIÓN PRESENCIA DE PERSONAL INSTRUIDO Mínimo Recomendado Mínimo Recomendado ARTÍCULO 3° 771.3.3 Sección 771 312.18.3 Parte 0 Punto 26 771.
Documents Similar To Resolución SRT 900 2015
More From Maximiliano Faría
360378108-Excuse-Letter.docUploaded by roelandplanteras
El espacio de la lectura y la escritura en la educación preescolar.docxUploaded by Oscar Guzmán
FICHA PARA PRIMERO 2.docxUploaded by Asiri Lorena Cruz
Thayer, Vietnam-U.S. Trade Relations: Free Market v ProtectionismUploaded by Carlyle Alan Thayer
The Language of Probability.pdfUploaded by Mariela Burani

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 ARTÍCULO 3
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 3
 Resolución