Source: https://www.scribd.com/document/62135793/ventilacion-hs3
Timestamp: 2018-04-23 11:52:53+00:00

Document:
ventilacion hs3
Uploaded by curritoboton
Análisis energético de la VMC
Autor: Margarita Arroba Fernández
Institución: IE Universidad e-mail: margarita.arroba@ie.edu
www. fácilmente incorporables al control domótico.RESUMEN El Código Técnico de la Edificación–en su DB HS3– obliga a instalar en las viviendas un sistema de ventilación de funcionamiento constante las veinticuatro horas del día.es 2 . El control podría realizarse de forma automática con sensores de calidad del aire y sensores entálpicos diferenciales interior–exterior. Palabras Clave: Ahorro energético.conama10. la cocción de los alimentos y el aseo y esos tres aspectos no siempre están presentes en las viviendas. denominado habitualmente “Ventilación Mecánica Controlada”. domótica. supone un enorme gasto energético en muchas ocasiones innecesario. puesto que los mayores productores de contaminantes en las viviendas – incluido el vapor de agua. Sin embargo. incluidos los residenciales. se ventile en muchas ocasiones de forma insuficiente. junto a la modificación de los hábitos de vida y la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. cuyo exceso produce las ya citadas condensaciones–. instalaciones. este aporte de aire. que harían actuar la VMC únicamente cuando fuera imprescindible. con la consiguiente presencia de problemas como el aumento de la contaminación y la presencia de condensaciones intersticiales y superficiales. hace que. dado que es necesario calentarlo y/o enfriarlo hasta los valores de confort. son la ocupación. sin este sistema. El estudio propone un análisis del ahorro energético que podría suponer que la VMC no actuase en los periodos en que no se está produciendo contaminación o en que los valores de dicha contaminación son inferiores a los considerados límites. El motivo se debe a que el incremento de estanqueidad que se presenta en los actuales edificios. ventilación.
en cumplimiento de lo indicado en la Ley 38/1999. 2. para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. concretados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica. mediante el establecimiento de los niveles o valores límite de las prestaciones de los edificios o sus partes. y b) la segunda está formada por los denominados Documentos Básicos. que deberán ser tenidos en cuenta en la redacción del proyecto del edificio y su construcción. el CTE se ordena en dos partes: a) la primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas que deben cumplir los edificios. en el artículo 3. utilización y actualización. en la medida en que el desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite. “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”. entendidas dichas prestaciones como el conjunto de características cualitativas o cuantitativas del edificio. en su interior «establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”. www. se actualizarán en función de los avances técnicos y las demandas sociales y se aprobarán reglamentariamente. Por otra parte. que determinan su aptitud para cumplir las exigencias básicas correspondientes. También podrán contener remisión o referencia a instrucciones. salud y protección del medio ambiente”. reglamentos u otras normas técnicas a los efectos de especificación y control de los materiales. “higiene. Según indica sobre su propio contenido dicho CTE en el punto segundo de su artículo 1. basados en el conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas. Los DB contienen: a) la caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación. de Ordenación de la Edificación. y b) unos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas exigencias básicas.El Código Técnico de la Edificación (en lo sucesivo CTE) –marco técnico normativo español para la actividad de la construcción– nace con el fin de establecer y desarrollar las exigencias básicas de calidad en los edificios y sus instalaciones. de 5 de noviembre. indica: 1. en adelante DB. y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas». Con el fin de facilitar su comprensión.es 3 .conama10. desarrollo. identificables objetivamente. métodos de ensayo y datos o procedimientos de cálculo. “seguridad de utilización y accesibilidad”. Estos Documentos. establecidos en el artículo 3 de la LOE. “seguridad en caso de incendio”.
es decir.. En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas este caudal se incrementará a 8 l/sm2. las que afectan a la Calidad del Aire interior de los edificios habitados. eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios. punto 1 se indica que «los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente. se buscará aplicar una escala de presiones en los locales de forma que el que deba estar más limpio sea el que tenga un presión mayor.1. en los que se establecen las «reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad». Dormitorios Salas de estar y comedores Aseos y cuartos de baño Cocinas por ocupante 5 3 Por m útil 2 En función de otros parámetros 2 15 por local 50 por local Tabla 1. en el artículo 13. dentro de estas exigencias básicas.1 del DB–HS–3 se especifica que «Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrido o mecánico». específicamente de los denominados HS (Exigencias Básicas de Salubridad). apartado 13.El Documento Básico HS–3 del CTE (en lo sucesivo DB–HS–3) forma parte de este último conjunto de Documentos Básicos. que se adjunta como tabla 1 en esta comunicación.es 4 . En el apartado 3 se marcan. en el punto 3. además de prever los 50 l/s para la www. El número de personas en dormitorios será igual a 1 en cada dormitorio individual y a 2 en cada doble. El principio de funcionamiento de la instalación de ventilación consiste en mantener en depresión los locales más contaminados con respecto a los menos contaminados (se infiere que se deberán mantener en sobrepresión los locales que requieran un nivel de limpieza especial para evitar que pueden penetrar en los mismos contaminantes procedentes de áreas más contaminadas. de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.3.conama10. mientras que el más sucio se mantendrá con el máximo de depresión). El número de personas en cada sala de estar será la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda.1 del citado Documento Básico.». cuantificado en la tabla 2. que proporcione un caudal de ventilación mínimo.Caudales mínimos (en l/s) exigidos por el DB–HS–3 del CTE en los distintos locales de una vivienda. Dentro de este DB–HS–3. Para ello y con respecto a las viviendas.1.
que las bocas de extracción se conecten directamente a los conductos verticales (un tramo horizontal que no sea tan mínimo como una simple embocadura. La ventilación híbrida es energéticamente más eficiente dado que. los conductos de las dos últimas plantas (en edificios de varias alturas) deben ser individuales. Al depender de que exista tiro por convección natural en el conducto de evacuación será necesario que exista muy poca pérdida de carga en el circuito de extracción. prácticamente impediría que la extracción o extracciones conectadas a él funcionasen). aunque podemos encontrar tres variantes: con admisión mecánica (deben sobrepresionarse ciertas áreas menos contaminadas con un ventilador de impulsión). Por variados motivos (ya hemos indicado algunos de ellos como condicionantes de la ventilación híbrida). no será necesario que actúe el ventilador de extracción previsto. las instalaciones ejecutadas están centrándose generalmente en el tipo mecánico. con utilización de equipos electro–mecánicos (ventiladores de extracción y/o impulsión) instalados al efecto. por lo que este tipo de instalación está siendo usualmente denominada Ventilación Mecánica Controlada (VMC). aunque los valores de ahorro que se van a dar en la misma no dependen de si se trata de una u otra modalidad de extracción. dado que se basan en ahorro de energía térmica y no en el ahorro de electricidad que supondría que los ventiladores dejaran de funcionar. 1 La ventilación híbrida. la convencional campana extractora) ya indicados en la tabla. www. sobre todo en las áreas más cálidas de nuestra geografía). para evitar efectos de tiro inverso.ventilación adicional específica de la cocina (para los vapores y los contaminantes de la cocción. La ventilación mecánica. está dotada de sondas (de presión diferencial o interruptores de flujo de aire) ubicadas en la chimenea de evacuación. es decir. En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considerará el caudal correspondiente al uso que exija un caudal mayor. siempre que exista tiro natural por convección en la chimenea de extracción. en detrimento de la modalidad híbrida. por lo que los sistemas de ventilación híbridos tienen una serie de condiciones de diseño que no es necesario garantizar en el caso de ventilación mecánica. y por ello se ha optado en centrar en ella el título de la comunicación. con extracción mecánica (se depresionan las zonas contaminadas) o equilibrada (con dos instalaciones de admisión y extracción mecánica en zonas limpias y contaminadas respectivamente). de modo que únicamente entran en funcionamiento cuando no se dan las condiciones ambientales necesarias para que exista tiro natural. por ejemplo.conama10. por el contrario es siempre forzada. que regulan la entrada en funcionamiento de estos extractores.es 5 . que únicamente arrancará1 en caso de que no se genere dicha convección natural (usualmente suele ocurrir por inversión térmica en época estival. como son. y los conductos colectivos no deben servir a más de 6 plantas y tienen que disponer de ramales interiores.
«se alinea con el denominado “enfoque basado en prestaciones”. en los Criterios Generales de aplicación para el cumplimiento del DB–HS se indica que «Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB».es 6 . ambos inspiradores de los códigos de países avanzados. supone una mayor apertura a la innovación que se justifica también por la consideración de que los conocimientos y la tecnología de la edificación están en continuo progreso. hay que considerar la posibilidad de que. propugnado por las principales Organizaciones Internacionales relacionadas con códigos de edificación. por lo que la extracción se realizará a través de los mismos. de 19 de octubre. de tal forma que la normativa promueva la investigación y no dificulte el progreso tecnológico». mientras que el aporte de aire exterior –en teoría más limpio que el del interior de la vivienda– se realizará por las estancias secas (estar y dormitorios). Ante la posibilidad de que no se presente ningún origen de contaminación. Sin embargo existen momentos en que las viviendas no están ocupadas. lo que lógicamente implica que no pueden existir molestias por su causa en unos ocupantes ausentes. pero no realizarlo de forma obligatoria de la manera recomendada en la misma. creando una corriente que arrastrará los contaminantes generados en el interior de la vivienda para expulsarlos al exterior. permite la apertura del sector a mercados cada día más globales de productos de construcción y de los profesionales del sector. aunque. Además.conama10.Como las partes más contaminadas en las viviendas suelen ser los locales húmedos. aún desocupada. y las corrección de errores reflejadas en el BOE de 25 de enero de 20082. dado que los elementos que los generan dentro de este tipo de edificios son casi exclusivamente los ocupantes y sus actividades. entre otras ventajas. en esas viviendas sigan generándose contaminantes por otras causas. siempre que se obtenga el mismo nivel de prestación. Esto supone que lo que es obligatorio es conseguir el nivel de prestaciones indicado por la norma. lo que implica que existe cierta flexibilidad en la aplicación del mismo. obviamente.org/web/recursos/documentos/parte1/ www. tales como el Consejo Internacional de la Edificación. 2 El texto citado puede obtenerse en: http://www. o el Comité Interjurisdiccional de Colaboración Reglamentaria. la solución técnica adoptada puede diferir de la de referencia indicada en el CTE o en sus documentos reconocidos. el que las viviendas no estén ocupadas implica que no se generan grandes cantidades de contaminantes. A criterio de proyectista. éstos se deberán mantener en depresión con respecto a las otras estancias. la filosofía del CTE.codigotecnico. tal como se indica en el RD texto refundido del 314/2006 con las modificaciones establecidas en el RD 1371/2007. frente a los tradicionales códigos prescriptivos. Este enfoque. De hecho. la adopción de un código basado en prestaciones. Adicionalmente.
construcción. los www. eritemas de la piel. los almacenes de residuos. en segundo lugar. lo que ha permitido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las haya recogido en un único diagnóstico denominado “Síndrome del Edificio Enfermo” y definido como «Conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en espacios cerrados». Igualmente. picores. pero no la expulsión del aire que esté en buenas condiciones higiénico–sanitarias. evitar dentro de lo posible que los usuarios de los edificios. siempre que los utilicen de forma correcta. salud y protección del medio ambiente"». uso y mantenimiento. la salud de los usuarios de los edificios se resienten. por una parte. El deterioro del medio ambiente en el interior de los inmuebles se está incrementando paulatinamente debido a dos factores: el simultáneo incremento que está sufriendo la permanencia de los usuarios en el interior de los edificios y la falta de ventilación de los mismos ocasionada por múltiples motivos: incremento de la estanqueidad de dichos edificios debido a la mejora que han sufrido las carpinterías de las ventanas. que lo que se pretende garantizar es la expulsión al exterior del aire viciado por los contaminantes. nauseas. se pretende evitar el riesgo de que los edificios se deterioren y de que su utilización deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. Dado que tradicionalmente se ventilaban las viviendas abriendo las ventanas a criterio del usuario ¿Era imprescindible el establecer estos volúmenes mínimos de ventilación y garantizarlos con una instalación adicional? Para contestar esta pregunta tendríamos que analizar los cambios que se han producido tanto en los hábitos de vida como en la calidad de los cerramientos de los edificios –específicamente en las carpinterías de los huecos acristalados–. el conjunto sistémico de molestias suele ser bastante homogéneo. es obvio –pues así lo establece el CTE como objetivo– que la intención del legislador es.Si analizamos el texto del artículo 13 antes citado podemos remarcar dos aspectos importantes: en primer lugar que está estudiado para el uso normal del edificio y. tal como se indica en la introducción a este Documento Básico de Salubridad. Si este deterioro supera unos determinados límites.conama10. como consecuencia de su proceso de proyecto. Aunque están ocasionadas por múltiples combinaciones de factores (y además hay que tener en cuenta que la combinación de contaminantes suele tener efecto sinérgico).es 7 . etc. El apartado HS–3 del Documento Básico HS está pensado para su aplicación específica en edificios de viviendas «al interior de las mismas. y por otra parte. mayor porcentaje de uso de las instalaciones de climatización que repercute en una menor abertura de las ventanas en épocas estivales e intermedias. dificultad en centrar la atención. comenzando a aparecer una sintomatología típica que incluye cefaleas. alteraciones del sueño. sufran agresiones que les produzcan molestias o enfermedades. En realidad. etc. satisfacer «el requisito básico "Higiene.
así como otras normativas reglamentarias de 4 www. el desconectarlas periódicamente no constituiría un ahorro energético demasiado elevado. 3 El sistema de ventilación para locales donde existen instalaciones de gas es adicional y 2 diferenciado al sistema VMC y. Consecuentemente. emisión de contaminantes tremendamente variados y de difícil cuantificación en los trasteros –en función de lo almacenado en ellos–. la aplicación a almacenes de residuos.es 8 . pero como implica sólo un gasto energético controlado. dada la actual eficacia de los extractores y ventiladores de impulsión que podemos encontrar en el mercado. Adicionalmente. los aparcamientos y garajes. debido a que éstos tienen sus propias peculiaridades en cuanto a generación de contaminantes. depende exclusivamente de su uso: emisión de CO y otros contaminantes ocasionados por los motores de combustión en los garajes. los periodos de utilización no se han incrementado –de hecho la incorporación masiva de la mujer al mundo laborar lo que ha incrementado es los periodos de tiempo en que las viviendas están vacías–. la actividad física de los ocupantes y la cocción de los alimentos. como las Instrucciones de hormigón EHE. la norma de construcción sismorresistente. aparcamientos y garajes de los sistemas de ventilación exigidos por el DB–HS–3 debe ser continua –en tanto en cuanto no depende de la ocupación de los espacios–. al menos de momento en España. el DB–HS–3 nos indica que los 2 l/sm 2 que se exigen en las cocinas se elevan a 8 l/sm en cocinas con sistemas de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas En el marco normativo de la edificación. Si analizamos el funcionamiento de las viviendas. son dos: el CO2 producido por la respiración de personas y animales y el vapor de agua generado por actividades cotidianas como el baño o ducha. a los aparcamientos y los garajes». además de poder ser peligroso.trasteros. trasteros. El problema de contaminación que sufren los espacios que se mencionan y que no corresponden específicamente al interior de las viviendas. producción de biogás y olores como contaminantes fundamentales en los almacenes de residuos. en las viviendas la contaminación es prácticamente residual en ausencia de ocupación y la ventilación es energéticamente costosa debido a que se trata de recintos calefactados donde se exige4 una temperatura operativa mínima de 21ºC y una Humedad Relativa mínima del 40%. además del CTE– son de obligado cumplimiento otras reglamentaciones técnicas de carácter básico –con igual rango normativo–. mientras que las instalaciones de refrigeración no minoran de forma significativa los tiempos de abertura de las ventanas durante la mayor parte del año. en los edificios de cualquier otro uso. Por el contrario. los contaminantes principales. el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). y completamente generalizados en todas las zonas climáticas. y también pueden ocasionarse emisiones de otros contaminantes en pequeñas concentraciones–. y. etc. como ya se ha indicado. en el interior de las mismas –aunque existe emisión de olores y pueden producirse eventuales fugas de gas3. con respecto al eventual incremento de tiempo de uso citado.conama10.
salón–comedor y un baño. pero en la climatología española son mucho menos casos que aquellos en que este calentamiento constituye un costo energético determinante). Las exigencias higrotérmicas mínimas para la obtención del confort son establecidas a nivel estatal en el RITE. siendo uno de los aspectos que más influyen en este costo energético el tener que introducir grandes caudales de aire exterior en condiciones de temperatura y humedad mucho peores que las interiores (ocasionalmente. aunque podrían encontrarse normativas más restrictivas a nivel autonómico o local. salón–comedor y un baño. los caudales mínimos de ventilación exigidos por el DB– HS–3 del CTE podemos verlos en la tabla 2.. seguridad industrial etc. estas condiciones entálpicas exteriores son mejores que las interiores. Tipo 8: Vivienda de 4 dormitorios. salón–comedor y un baño. Tipo 3: Vivienda de 2 dormitorios. Tipo 2: Vivienda de 2 dormitorios. salón–comedor y un baño. salón–comedor y dos baños (o un baño + un aseo). Tipo 5: Vivienda de 3 dormitorios. Si establecemos los diversos tipos de vivienda más comunes en España obtendremos los siguientes: Tipo 1: Vivienda de 1 dormitorio. cocina.conama10. cocina. salón–comedor y dos baños (o un baño + un aseo). cocina. cocina. Tipo 7: Vivienda de 4 dormitorios. cocina. salón–comedor y dos baños (o un baño + un aseo). en determinados climas. cocina.es 9 . - - - Para estos tipos de viviendas. cocina. Tipo 6: Vivienda de 4 dormitorios. salón–comedor y tres baños (o dos baños + un aseo). cocina. Tipo 4: Vivienda de 3 dormitorios. que coexisten con el CTE y que en principio son referencias externas al mismo. www.Mantener esas condiciones higrotémicas en el interior de las viviendas obliga a efectuar un elevado aporte de energía. por lo que incluso convendría incrementar los caudales de aire exterior fijados como mínimos en el DB–HS–3.
. de momento. que durante ese porcentaje de días la temperatura exterior estará previsiblemente por encima de ese valor. www.+1 Baño 2 Dorm.+1 Baño 2 Dorm.5% es el que la UNE 100.001 nos proporciona para un percentil del 97.+3 Baños Caudal de aire l/s 75 85 100 95 110 105 120 135 m /h 270 306 360 342 396 378 432 486 3 Tabla 2.La temperatura exterior adoptada para el cálculo es la que la norma UNE 100.Caudales mínimos totales de aire exterior (en l/s y m3/h) exigidos por el DB– HS–3 del CTE para distintos tipos de vivienda.+2 Baños 4 Dorm. Este percentil nos indica que con este valor de temperatura exterior satisfaremos completamente las necesidades térmicas de la vivienda correspondiente un 97.+2 Baños 4 Dorm. Con estos caudales.+1 Baño 4 Dorm. para condiciones de invierno..+1 Baño 3 Dorm. Para efectuar dicho cálculo partiremos de dos hipótesis: 1. no es usual incorporar sistemas de humectación).conama10. es decir. El percentil del 97.5 metros. por lo que se está exigiendo renovar más de dos veces por hora el aire de toda la vivienda).5% de los días de invierno. 2.014 nos recomienda para este tipo de edificios. podemos calcular la potencia necesaria para calefactar el aire exterior que estaremos introduciendo hasta la temperatura de confort (no incluiremos la potencia necesaria para alcanzar los niveles requeridos de humedad. tendría un volumen de menos de 125 m3.La temperatura seca del aire interior será igual a la limitación mínima que el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) impone para la temperatura operativa: 21ºC. Observamos que los caudales exigidos son muy elevados (sólo tenemos que pensar que una vivienda de un dormitorio puede tener menos de 50 m2.+2 Baños 3 Dorm.TIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dorm. para una altura media de 2.5%.. es decir.es 10 . dado que en las viviendas españolas.
conama10.Realizamos esta simplificación en la hipótesis de que los trasdosados interiores de los paramentos de las viviendas suelen ser de baja masa. que podemos observar en la tabla 3 para cada tipo de vivienda definido anteriormente. con la intención de que de esta forma el periodo necesario para conseguir el régimen térmico de confort sea lo más corto posible. si la calefacción es comunitaria no podrá apagarse salvo que la vivienda disponga de algún tipo de dispositivo de control individual – obligatorio desde hace ya unos años– (un termostato ambiente controlando una válvula de tres vías motorizada es el sistema más usual). por ello. alternativo al aquí propuesto. lo más sencillo para ahorrar energía es apagar la calefacción durante el periodo en que las viviendas están vacías. es más complejo de implantar www.es 11 . y. obtenemos una potencia de calefacción –sólo por el concepto de elevación de la temperatura del aire de ventilación que estamos introduciendo hasta la temperatura de confort–. Con estos datos. aún siendo un método perfectamente válido. Si las viviendas disponen de calefacción individual. difíciles de incorporar dada la escasa altura de techos con que se dota a nuestras viviendas. Sin embargo. al volver a conectar la calefacción deberemos elevar la temperatura seca del aire interior por encima del valor antes establecido para obtener la misma sensación de confort compensando la menor temperatura media radiante lo que ocasionará igualmente más gasto energético y no es lo más aconsejable. por lo que la temperatura media radiante será casi continuamente similar a la temperatura seca del aire. aunque esto supondrá el enfriamiento de los paramentos de las viviendas (aunque según nuestra hipótesis los trasdosados interiores sean de baja inercia sigue necesitándose calentarlos aunque se tarde poco tiempo en realizarlo) y que. por lo que. pero se trata de elementos voluminosos. con los que lograríamos rebajar ese gasto energético en valores que podrían alcanzar incluso el 75%. algunos usuarios no suelen apagar completamente su calefacción sino que limitan la temperatura a un valor de consigna más bajo. También pueden utilizarse recuperadores de calor.
73 2.44 3.109.84 2.020.357.34 Mahón 5.326.977.744.044.071.UNE 100.41 3.744.386.11 2.494.40 2.12 1.284.88 2.926. considerando una media de 22 días por mes).556. despreciando los periodos otoñales y primaverales más cálidos.23 2.481.12 2.72 2.391.807.326.253.21 940.72 2.335.266.43 1.8 Salamanca -5.505.094.74 2.905.81 2.EXT (ºC) Albacete -3.462.34 21.941.173.1 21.202..336.791.891.763.71 1. por lo que para la obtención de los posibles ahorros que se podrían obtener eliminando la ventilación en los momentos en que la vivienda esté vacía deberemos establecer una hipótesis temporal más restrictiva: En lugar de suponer que el periodo diario en que la vivienda esté vacía sea de 9 horas (8 horas de una jornada laboral normal más 1 hora de transporte).179. tendríamos que simplemente desconectando la ventilación continua durante esos periodos –estimados.conama10.802.23 1.41 2.Potencia necesaria para calentar hasta la temperatura de confort.490.556. Obviamente las temperaturas exteriores utilizadas son más probables en periodos nocturnos.80 2.86 2.67 3.333.78 2.98 2.541.052.14 2.3 LOCALIDAD TIPO 1 2.6 26.015.40 1.153.44 2.219.789.42 2.722.668.861.90 1.496.20 1.474.47 3.049.03 2.64 2.3 23.81 TIPO 2 2.79 3.89 1.884.920.112.58 2.02 1.81 1.88 3.716.13 2.493.949.79 2.97 2.034.481.75 2.68 2.74 2.7 24.140.82 3.01 3.233.188.691.7 Oviedo 0.418.539.01 3.08 2.74 2.536.729.20 2.08 2.0 26 Santander 3.748.697.187.5 19.97 1.183.720.2 20.04 3.221.689.632.764.23 1.140.0 19 Bilbao 0.05 2.77 1.40 3.56 2.756.210.09 2.70 1.963. www.40 3.326.084.31 3.575.673.795.770.6 17.424.51 2.73 2. en que las viviendas están en uso.20 3.929.28 2.07 3.21 1.001 ΔT (ºC) TEMP.346.693.491.48 1.878.332.98 2.4 25.02 2.27 2.139.78 3.58 1.191.362.1 18.35 3.64 2.289.512.08 1.154.060.58 1.091.1 27.769.44 3.85 1.77 3.8 20.67 3.38 1.60 990.350.82 1.055.19 1.91 2.72 2.028. se limita este periodo a 6 horas y sé consideran sólo los tres meses de invierno (66 días laborables.09 2.41 2.0 20 Valladolid -4. como puede verse.69 TIPO 8 3.154.159.96 1.436.357.039.30 2.977.00 2.41 2.089.386.9 16.73 2.5 19.394.90 2.636.910.67 3.07 2.00 1.181.765.49 2.5 15.03 2.06 Madrid -0.13 2.852.593.06 21.00 1.66 1.350.7 Burgos -5.386.33 2.14 2.26 1.504.08 2.07 2.3 21.88 3.27 2.3 Logroño -0.91 2.65 Tabla 3.333. el ahorro energético anual obtenido por vivienda es el incluido en la tabla 4.241.109.014.1 Jerez 2.45 2.705.6 Cáceres 1.11 2.2 Las Palmas 12.44 2.744.01 4.918.164.68 3.08 1.256.409.35 1.808.517.9 La Coruña 3.80 2.89 3.63 4.42 2.08 2.977.700.016.01 2.4 Córdoba -0.5 Málaga 4.60 2. los Caudales mínimos totales de aire exterior exigidos por el DB–HS–3 del CTE para los distintos tipos de vivienda definidos.3 Ibiza 4.63 2.54 2.25 2.8 Palma de Mallorca 0.545.1 Sevilla 1.78 POTENCIA DE CALEFACCIÓN (W) TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 2.20 841.62 2.50 2.863.2 20.391.101.81 2.63 3.057.892.142.00 742.946.08 2.571.16 4.861.1 Valencia 1.559.480.40 2.744.7 8.15 3.65 1.272.09 3.5 Ciudad Real -3.593.3 20.770.254.090.03 2.11 1.7 Alicante 3.909.90 4.030.14 2.3 16.257.624.5 Teruel -6.650.37 3.605.266.65 2.916.es 12 .44 3.949.40 2.887.56 3.493.636.42 2.135.414.92 2.791.40 2.800.946.53 2.4 24.469.4 Vigo 0.539.56 2.40 1.048.257.605.20 1.643.37 2.28 2.33 2.50 2.43 3.12 2.364.06 1.978.398.210.380.49 2. Con esas premisas.462.43 2.65 2.8 17.79 3.099.40 2.638.412.430.00 1.283.74 2.75 1.2 Santiago -0.2 Zaragoza -2.95 2.10 1.799.17 3.73 2.53 2.25 3.26 3.20 2.43 3.992.824.380.14 2.71 2.075.77 2.77 3.40 2.779.55 2.442.04 3.530.43 1.82 2.76 3.79 2.442.972.056.86 1.8 17.20 2.13 2.51 2.440.10 3.17 2.879.05 3.849.977.65 1.304.72 3.41 2.559.752.73 TIPO 7 3.69 1.12 2.367.390.729.052. de forma enormemente conservadora–.77 3.76 2.73 2.4 Barcelona 2.210.51 2.59 1.33 3.640.
67 933.61 1.94 1.27 1.100.30 392. valor al que habría que añadir el consumo de otras energías primarias (habitualmente gas natural o gasóleo).09 746.80 1.49 1.14 944.728.30 855.30 698.00 1.94 960.25 875.76 1.52 431.00 1.056.04 780.67 933.044.382.66 899.199.53 760.065.18 1.85 1.74 825..210.84 947.80 1.21 1.268.63 690.21 591.088.12 1.27 982. pero para un habitante de Burgos.78 1.35 1.72 570.536.34 1.92 1.61 1.05 Tabla 4.071.32 1.63 852.210.319.50 979.256.53 1.75 758.63 1.99 1.45 762.031.24 863.474.94 856.105.21 783.18 957. es posible que a los habitantes de Las Palmas que tengan una vivienda de Tipo 1 les parezca despreciable un ahorro que apenas supera el 7% de su consumo anual de electricidad.344.91 848.92 1.66 912.35 1.98 1.50 1.108.002.95 929.71 994.84 1.60 1. Salamanca o Valladolid con una casa de gran superficie (Tipo 8).62 788.32 1.21 1.88 1.57 1.47 669.52 1.LOCALIDAD Albacete Alicante Barcelona Bilbao Burgos Cáceres Ciudad Real Córdoba Ibiza Jerez La Coruña Las Palmas Logroño Madrid Mahón Málaga Oviedo Palma de Mallorca Salamanca Santander Santiago Sevilla Teruel Valencia Valladolid Vigo Zaragoza TIPO 1 875.133.383.16 831.000 kWh al año».345.096. el www.19 935.013.193.59 836.85 1.99 1.99 897.41 1.49 690.320.179.216.06 921.44 732.32 996.76 835.026.44 747.19 616.25 1.56 754.97 892.85 853.097.045.077.84 1.289.04 988.658.049.06 921.54 1.38 1.00 921.075.20 1.575.46 942.32 906.82 1.408.52 1.69 1.486.32 1.51 690.83 1.19 1.44 294.51 1.013.351.29 1.75 1.66 1.209.27 982.205.34 1.283.006.94 864.74 1.25 977.039.320.66 805.09 1.26 1. En la Guía publicada por CEDOM (Asociación Española de domótica) y patrocinada por el Ministerio de Industria. Turismo y Comercio español y el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) titulada “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda” nos indican que «en cuanto al consumo eléctrico.361.046.38 967.109.439.73 670.508.17 1.42 1.69 1.106.14 549.60 1.55 1.619.211.69 798.23 708.243.173.53 673.45 1.04 1.17 954.094.026.96 893.095.68 1.57 1.275.89 878.93 TIPO 8 1. Sobre este dato y examinando los valores obtenidos en la tabla 4.52 867.77 1.280.70 812.34 1.61 1.400.00 737.55 845.55 646.37 803.58 1.80 1.228.196.76 1.75 987.11 333.008.59 771.12 372.556.99 1.155.conama10.044.85 853.00 1.11 847.96 893.00 529.288.99 1.02 1.058.225.20 835.031.94 904.080.73 822.Ahorro energético conseguido limitando la extracción forzada a los momentos en que es necesaria para evacuar eventuales contaminantes.30 1.319.00 690.25 609.70 812.37 1.343.26 982.11 1.19 1.51 768.152.34 411.326.99 1.86 1.22 733.38 967.es 13 .25 875. un hogar medio consume unos 4.20 937.166.74 1.23 1.696.73 470.74 1.21 756.22 975.99 715.28 695.92 1.326.68 1.11 1.95 1.73 737.145.99 1.94 1.19 1.019.68 609.358.080.097.259.87 828.207.243.99 811.166.59 771.068.193.82 622.75 1.62 722.54 1.139.70 1.42 946.14 986.05 1.53 1.59 1.29 955.58 AHORRO ENERGÉTICO EN CALEFACCIÓN (KWH) TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 991.02 783.34 1.105.97 749.36 992.87 897.95 945.22 975.109.39 942.179.
conama10. se trata de una opción a considerar. por lo que su instalación no supone precisamente un 5 http://www.87% en función de la climatología. lo que supondría un consumo energético anual total para esta última de 205 kWh/m2. teniendo en cuenta el costo de la energía es obvio que se trata de una opción interesante.500 kWh. al menos para el último caso. para una vivienda de 100 m2. pues. la última modificación del RITE (desarrollada en el Real Decreto 1826/2009. Por ejemplo.5 ºC) y capaces. Conseguir estos ahorros no es complicado y se puede efectuar de manera completamente automática instalando dos tipos de sonda: entálpicas –que controlan temperatura y humedad del ambiente (figura 1)– y de calidad de aire –que suelen vigilar los niveles de CO2 (figura 2)–. sino incluso de calcular el punto de rocío y promediar valores procedentes de diversos sensores (para activar la ventilación de la vivienda total o parcialmente en función de si tenemos un solo extractor o varios). Es evidente que. de los que 15 kWh/m2 se dedican a calefacción y refrigeración.ahorro superaría el 40% y. pero la filosofía de ahorro energético que implanta debe ser asumible en dichos edificios). con este sistema entre un 2. En este momento ya existen en el mercado español sensores con todo tipo de posibilidades de comunicación –cableados e inalámbricos–. En el mismo artículo también nos indica que en una casa convencional este último valor se incrementa hasta una media de unos 100 kWh/m2. Se trata.lacasasostenible.html www. de gran precisión (± 0. Por otra parte. de una opción apoyada por las nuevas normativas. El ahorro para este tipo supondría.1% y un 6. en su ITE 3. Jan Helge Bey –arquitecto y Certified European Passive House Designer– nos indica en su artículo “Casas pasivas”5 que una vivienda pasiva gasta anualmente en energía (sumando los conceptos de calefacción. por ejemplo.com/sistemas-sostenibles/casas-pasovas. de 27 de noviembre y que ha sido publicada en el BOE nº 298 de 11 de diciembre de 2009). no sólo de medir la temperatura y las humedades relativa y absoluta. Basándonos en estos datos.8 indica que busca la sensibilización del consumidor (exhibiendo. refrigeración. la temperatura ambiente «en los recintos de los edificios y locales que son frecuentados habitualmente por un número importante de personas o tienen una superficie superior a 1.es 14 .000 m2») y el fomento del propio autocontrol energético en especial en aquellas instalaciones donde el consumo puede ser mayor (no está específicamente dirigido a edificios de viviendas. que podría corresponder al tipo 5. un consumo total anual de energía de 20. por tanto. agua caliente sanitaria y electricidad) unos 120 kWh/m2. que buscan el fomento del ahorro energético. D. tendríamos. además.
Sensores de calidad del aire. fabricados por FÍGARO (con semiconductor) y ELSNER respectivamente (al menos este último utiliza igual que en el caso anterior. Figura 1.desafío tecnológico ni la realización de obras de gran cuantía. Figura 2.. www.conama10. sin embargo. .Sensores entálpicos (de temperatura–humedad)..es 15 . fabricados por KELD y ELSNER respectivamente (al menos este último utiliza el protocolo de comunicaciones abierto KNX). el protocolo de comunicaciones abierto KNX y es susceptible de ser instalado en cualquier cajetín eléctrico). reducir sustancialmente nuestra factura energética. pudiendo. Puede observarse que pueden ser fácilmente instalados en cualquier cajetín eléctrico.
Documents Similar To ventilacion hs3
PresentaciónCalderas (1)
El Hospital Base Valdivia
Calderas Expocion
PrinterFriendly ReadyAmerica ES
Resol Deltasol Bs Pro
Ahorro de energía con buenas ventanas
Ejercicios Logo!
CP Caldeiras Teorico 2010 VF
Visita Al Caldero de El Comedor Universitario de La UNSA
DocumentaciÃ³n_en_PDF
Guia Tecnica de Techo Radiante Comfort Panel
Manual en Español Easyfire
Folleto Comercial MIDAS
BAXI Main 2 - Manual
fb008_sp
2 SENSORES - ACTUADORES
Manual Spc (Nov 2004)
PLC PROYECTO
Manual Usuario - Mod. Confort Plus 30 Kw
Arranque Del Poll i to Reproduct Or
Air Conditioners Spanish
[User]Acs IV Gui Ver1.0.0 Espanol Mfl68128404

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 13
 Real Decreto