Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-5-de-2006?documento=legcol&contexto=legcol_75992042188bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 10:12:02+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 5 DE 2006
RESOLUCIÓN 5 DE 01 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 100 DE 2003, EN LO CORRESPONDIENTE A REFERENTES Y VALORES ADMISIBLES PARA LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL POR REDES DE TUBERÍA.
RESOLUCIÓN 5 DE 2006
“Por la cual se modifica el numeral 3.2 del artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003”.
Que mediante Resolución CREG 100 de 2003 la Comisión de Regulación adoptó los estándares de calidad en el servicio público domiciliario de gas natural y GLP en sistemas de distribución por redes de tubería;
Que mediante Resolución CREG 9 de 2005 la Comisión de Regulación modificó el numeral 3.3 del artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003;
Que mediante comunicación con radicación interna E-2005-008884 de 29 de noviembre de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó que se presenta una diferencia en el límite inferior del rango de presiones establecido en el numeral 3.2 de la Resolución CREG 100 de 2003 debido a que 16 mbar equivalen a 6.4 pulgadas columnas de agua y no a 7.2 pulgadas columnas de agua como lo establece el mencionado numeral;
Que analizado el comentario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se considera oportuno modificar el numeral 3.2 del artículo 3º de la Resolución 100 de 2003;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 283 del 1º de febrero de 2006, aprobó modificar el numeral 3.2 de la Resolución CREG 100 de 2003,
ART. 1º—Modificaciones al numeral 3.2 del artículo 3º de la Resolución CREG 100 de 2003. Modifícase el numeral 3.2 del artículo 3º de la Resolución CREG-100 de 2003, el cual quedará así:
“3.2. IPLI, índice de presión en líneas individuales:
Parámetro de medida (rango). Mínimo 16 mbar (6.4 pulgadas columna de agua-PCA); máximo 23 mbar (9.2 PCA). Corresponde a una lectura de la presión dinámica para una carga estimada del 50% de la carga nominal.
Valor de referencia. El 100% de las mediciones deben estar dentro del rango establecido.
Puntos de medición. En la conexión de salida de los medidores individuales de las instalaciones de los respectivos usuarios, estableciendo los puntos de medición de conformidad con los procedimientos estipulados en el parágrafo 5º del presente artículo. La medición debe ser puntual (una sola vez) registrando la hora en la cual se realizó.
Periodicidad de la medición. De acuerdo con los procedimientos estipulados en el parágrafo 5º del presente artículo.
Periodicidad del reporte.Mensual. Se debe anotar el número de mediciones que estuvieron por encima del valor máximo (9.2 PCA) del rango y el número de mediciones que estuvieron por debajo del valor mínimo (6.4 PCA) del rango.
PAR. 2º—Se exceptúa de lo anterior los siguientes casos:
i) Líneas individuales en instalaciones para suministro de gas en edificaciones comerciales;
ii) Líneas individuales en edificaciones residenciales de suministro a artefactos con regulador asociado. Para usuarios industriales y comerciales que requieran una presión por fuera del rango establecido, tendrán la opción de pactarla con el distribuidor o comercializador según el caso.
PAR. 3º—El distribuidor no está obligado a garantizar la presión dentro del rango establecido en esta resolución cuando se evidencie la manipulación del regulador o de la carga sin la previa autorización del respectivo distribuidor. En estos casos, tales observaciones no se contabilizarán como desviaciones del rango de referencia establecido para el índice IPLI”.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 resolución