Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_38_ThuerBO_Leitungsanlagen_Installationsschaechte_-d171918,42.html
Timestamp: 2017-01-19 17:51:48+00:00

Document:
§ 38 ThürBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle | Gesetze auf anwalt24.de
§ 38 ThürBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle Suche
Thüringer Bauordnung (ThürBO) Landesrecht Thüringen…§ 38 ThürBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle§ 39 ThürBO, Lüftungsanlagen§ 40 ThürBO, Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffve...§ 41 ThürBO, Sanitäre Anlagen, Wasserzähler§ 42 ThürBO, Kleinkläranlagen, Gruben§ 43 ThürBO, Aufbewahrung fester Abfallstoffe§ 44 ThürBO, Blitzschutzanlagen§ 45 ThürBO, Aufenthaltsräume§ 46 ThürBO, Wohnungen§ 47 ThürBO (weggefallen)§ 48 ThürBO (weggefallen)§ 49 ThürBO, Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder§ 50 ThürBO, Ställe§ 51 ThürBO (weggefallen)§ 52 ThürBO, Sonderbauten§ 53 ThürBO, Barrierefreies Bauen§ 54 ThürBO, Grundsatz§ 55 ThürBO, Bauherr§ 56 ThürBO, Entwurfsverfasser§ 57 ThürBO, Unternehmer§ 58 ThürBO, Bauleiter…§ 85 ThürBO, Übergangsbestimmungen
§ 38 ThürBO, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle
§ 38 ThürBOThüringer Bauordnung (ThürBO) Landesrecht ThüringenDritter Teil – Bauliche Anlagen → Sechster Abschnitt – Technische GebäudeausrüstungTitel: Thüringer Bauordnung (ThürBO) Normgeber: ThüringenAmtliche Abkürzung: ThürBOGliederungs-Nr.: 2130-9Normtyp: Gesetz(1) Red. Anm.Außer Kraft am 29. März 2014 durch § 93 Satz 3 des Gesetzes vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49). Zur weiteren Anwendung s. § 92 des Gesetzes vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49).(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang, nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen dagegen getroffen sind; dies gilt nicht für Decken 1.in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,2.innerhalb von Wohnungen und3.innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschossen.(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 33 Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.(3) Für Installationsschächte und- kanäle gelten Absatz 1 sowie § 39 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.
§ 37 ThürBO, Aufzüge§ 39 ThürBO, Lüftungsanlagen

References: § 38

§ 38

§ 38
 § 93
 § 92
 § 33
 § 39

§ 37