Source: http://docplayer.es/87435-Modificaciones-del-documento-basicob.html
Timestamp: 2017-01-20 22:32:27+00:00

Document:
⭐Modificaciones del Documento BásicoB
Modificaciones del Documento BásicoB
Download "Modificaciones del Documento BásicoB"
Emilia Ríos Escobar
1 DIA DEL FOC - TECNIFUEGO-AESPI Barcelona 3/12/2013 Modificaciones del Documento BásicoB CTE DB SI José Luis Posada Escobar (Arquitecto) Dirección n General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Ministerio de Fomento2 3 4 5 6 7 8 SI Compartimentación n en sectores de incendio En uso Hospitalario: En plantas de hospitalización n al menos dos sectores m 2 cada uno salida de planta del otro, es decir, con vestíbulo de independencia en los accesos entre ellos. Excepción: si son m 2 y tienen salidas directas a espacio exterior seguro y recorridos m. En uso Aparcamiento: Internamente no se requiere sectorización, excepto en los robotizados,, en los que los sectores deben ser m 3 y deben disponer de una víav a compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI 2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente.9 Locales y zonas de riesgo especial10 Potencia a considerar en cocinas Se excluyen las cocinas de las viviendas y las de las unidades de alojamiento de uso Residencial PúblicoP blico. Se tendrán n en cuenta los aparatos directamente destinados a la preparación n de alimentos y susceptibles de provocar ignición, n, incluidos los asadores de pollos, kebab,, etc. De la potencia de los hornos eléctricos se debe considerar el 50%. La existencia de parrillas de carbón n o de leña a no protegidas por un sistema automático tico de extinción n y cuya superficie exceda de 1 m 2 obliga a considerar el recinto local de riesgo especial bajo, como mínimo. m11 SI Reacción n al fuego de elementos constructivos Elementos textiles de carpas integradas en edificios (no aplicable a carpas aisladas): - clase M2 según n UNE Nivel T2 conforme a UNE-EN EN 1561912 SI Salidas y recorridos de evacuación En un recinto obligado a tener dos salidas de planta por su ocupación, pero no por sus recorridos (< 25 m) la condición n del ángulo de 45º no es aplicable. 0,01P Se necesita una condición n que obligue a separar las salidas. En tal caso, entre ellas debe haber al menos una separación n 0,01P m, siendo P los ocupantes de la planta o recinto considerado. < 25 m P > 100 personas13 Documentos relacionados
Sección SI 4 Instalaciones de protección contra s 1 Dotación de instalaciones de protección contra s 1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra s que se indican Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles CTE Documento Básico Seguridad en caso de incendio
CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación exterior SI 2 Propagación interior SI 4 Detección, control i extinción del incendio SI 5 de Más detalles de la Edificación Requisitos BásicosB Seguridad en caso de incendio (SI) Seguridad de utilización (SU)
Código Técnico T de la Edificación Requisitos BásicosB Seguridad en caso de incendio (SI) Seguridad de utilización (SU) José Luis Posada Escobar (Arquitecto) La LOE, los Requisitos Básicos B y el CTE La Más detalles APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.. Introducción.. Ámbito de aplicación
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2008-2009 APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Introducción. Ámbito de aplicación. Condiciones Más detalles Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Con comentarios del Ministerio de Fomento
Ministerio de Fomento Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio Con comentarios del Ministerio de Fomento SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación Más detalles 3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE CTE SI Seguridad en caso de Incendio Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI Características generales del edificio SI 1 Propagación interior 1. Compartimentación Más detalles Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación de ocupantes Instalaciones de protección contra incendios Intervención Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012 51758
51758 ORDEN INT/323/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Ediicación Más detalles SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación de ocupantes Instalaciones de protección contra incendios Intervención Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Más detalles CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles SI Seguridad en caso de incendio
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Seguridad en caso de incendio Con comentarios Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Más detalles Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
NORMATIVA Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) El pasado 29 de Septiembre de 2006 quedó fuera de uso la Norma Básica de Edificación/ Condiciones de Protección Más detalles Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición)
Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición) Más detalles Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Seguridad en caso de incendio Con comentarios Más detalles Protección contra incendios en edificios
Protección contra incendios en edificios Conceptos generales La protección de un edificio frente a incendios se fundamenta en la: Protección Pasiva Protección Activa - La protección Pasiva se fundamenta Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS DTO. PREVENCION DE INCENDIOS A CORUÑA
ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS DTO. PREVENCION DE INCENDIOS A CORUÑA Área de Seguridad ciudadana BIE. CONEXIÓN BOMBEROS extintores Bocas de incendio equipadas Columna seca COLUMNA SECA SOBRE RASANTE Más detalles Seguridad en caso de Incendio
Xornadas Código Técnico da Edificación Santiago, 14 de xuño de 2006 Seguridad en caso de Incendio 1 Mariana Llinares Cervera Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja Consejo Superior de Más detalles Ventilación de Instalaciones
Ventilación de Instalaciones SISTEMA CÓDIGO EVACUACIÓN MANGUITO VÁLVULAS TÉCNICO INSONORIZADO DE CORTAFUEGOS DE AIREACIÓN LA EDIFICACIÓN AR-M1 VÁLVULAS DE AIREACIÓN El Código Técnico de la Edificación, Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo
Año: 2010 884 Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo Assessment of Workplaces Evacuation Conditions Évaluation des conditions pour l évacuation des lieux de travail Redactor: Más detalles Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral
Curso de Inspección y evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral Seguridad de Incendios en los edificios CTE DB SI INSHT CFNMP afc, 14 y 15 de junio de 2012 Exigencias básicas de seguridad Más detalles La sectorización que debe realizarse en un edificio deberá atender a las siguientes consideraciones:
ART. 4 SECTORIZACIÓN Sector de Incendios.- Se llama sector de incendios a una zona de un edificio compartimentada respecto del resto del edificio mediante elementos separadores resistentes al fuego. Los Más detalles Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (2008)
Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios (2008) Acuerdo del Consejo Plenario de 29-2-2008 Texto consolidado. Incluye las modificaciones posteriores CAPÍTULO I Disposiciones generales Más detalles Lista de comprobación Checklist B Vías de Evacuación
Construcción y vías de salida B2.2.1 B.1 Compartimentos de incendio individuales B3.2.1 B.2 Las vías y salidas de evacuación son suficientemente anchas. Las vías y salidas de evacuación están protegidas Más detalles CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN NUEVOS CRITERIOS EN EL ÁMBITO DE LA VENTILACIÓN CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E) Real Decreto 314/2006 de 17 marzo Objetivos : Mejorar la calidad de la edificación y Más detalles Normativa Protección Contra Incendios. Sistemas de detección y extinción contra incendios, 25 Marzo 2010, COFEM S.
Normativa Protección Contra Incendios Sistemas de detección y extinción contra incendios, 25 Marzo 2010, COFEM S.A Diapositiva No 7 2.1.- Normativa PCI - La normativa básica de PCI (Protección Contra Incendios) Más detalles La intervención de bomberos en las infraestructuras subterráneas: aspectos a tener en cuenta en el diseño de las instalaciones de seguridad
La intervención de bomberos en las infraestructuras subterráneas: aspectos a tener en cuenta en el diseño de las instalaciones de seguridad Jornada técnica: La gestión de la seguridad contra incendios Más detalles EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Mañanas de la edificación REHABILITACION ENÉRGETICA Y ACÚSTICA DE EDIFIVCIOS EL MARCO REGLAMENTARIO EN Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Luis Vega Más detalles Juan B. Echeverría Trueba dr. arquitecto Universidad San Pablo-CEU
EVACUACION MEDIANTE ASCENSORES CRITERIOS PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO COHERENTE DE LAS EXIGENCIAS DE SCI Y ACCESIBILIDAD Juan B. Echeverría Trueba dr. arquitecto Universidad San Pablo-CEU Madrid, del Más detalles Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio
928 Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio Smoke and heat control systems Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur Redactor: Álvaro Fernández de Castro Díaz Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Más detalles ESCALERAS A PROTEGER
ESCALERAS A PROTEGER C. T. E. DB SI Seguridad d en caso de incendio Anejo SI A Terminología Escalera protegida Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio Más detalles Ingeniería de estructuras en situación de Incendio
Ingeniería de estructuras en situación de Incendio Garantizar la resistencia al fuego de la estructura de un edificio en caso de incendio para impedir que este se propague de unos recintos a otros así Más detalles Protecció passiva contra el foc
Ens preocupem de la seva seguretat Protegim el seu patrimoni DELEGACIONS Barcelona t 93 573 81 91 f 93 573 72 46 Protecció passiva contra el foc Girona t 972 17 23 53 f 972 17 21 38 Lleida t 973 24 17 Más detalles PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Elaborado por: DELEGADO DEL ÁREA GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD Fecha: 12 de febrero de 2010 Aprobado por: DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto. El Objeto de la presente Ordenanza es establecer Más detalles Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI.
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS EN HOSPITALES Ramón San Miguel Coca Director Técnico Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. 1 PROTECCION PASIVA.- Conjunto de materiales y Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE Junio 2006 enero 2009 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 59 consultas - 1 - DB SI PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) Sector Más detalles Relación de consultas
Relación de consultas Haga clic en el enlace de color azul para acceder a la consulta correspondiente. Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3 Consulta 4 Consulta 5 Consulta 6 Consulta 7 Consulta 8 General. Consideración Más detalles NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, (Decreto 31/003 de 13 de marzo, B.O.C.M. Más detalles a ) No. b ) Si. c ) Eso no existe.
24 TEORÍA DEL FUEGO 258» LA MEZCLA ESTEQUIOMÉTRICA SE DEFINE COMO: ( Ayto. Albacete, 2006 ) a ) La concentración de combustible a la que se producen vapores inflamables a una temperatura. b ) La concentración Más detalles CLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NOVIEMBRE 2009 ÍNDICE OBJETO DE ESTE ANEXO 4 1. NORMATIVA APLICABLE 5 2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Más detalles CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
Número 204 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 23 de octubre de 2009 Página 135# CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS MÁLAGA Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios Artículo 1. Objeto Más detalles SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS JOSE LUIS ALMENAREZ GARCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA TELEMÁTICA INTRODUCCIÓN La protección contra incendios comprende el conjunto Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012
51769 ORDEN INT/324/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias genéricas de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, Más detalles La accesibilidad en el Informe de Evaluación n de los Edificios
La accesibilidad en el Informe de Evaluación n de los Edificios José Luis Posada Escobar Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad Dirección n General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Ministerio de Fomento Más detalles SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO
SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO REACCIÓN AL FUEGO La clasificación de la reacción al fuego de un material permite evaluar la participación de un material al desarrollo y a la propagación Más detalles Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios (REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma) Indice Capítulo 1 Art. 1 Más detalles Protección Estructural
Protección Estructural Resistencia estructural La temperatura genera en las estructuras una pérdida de su RF debido a la disminución de la resistencia mecánica y a la deformaciones producidas Los métodos Más detalles Ejemplo práctico de extracción de aire en aparcamientos Documento Básico SI de seguridad en caso de incendio En el diseño de los garajes debe disponerse un sistema de ventilación natural o mecánica. Solo Más detalles INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS
INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS INDICE: 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 4. GENERALIDADES 5. SEÑALES A UTILIZAR 6. CRITERIOS Más detalles La aplicación del DB-SUA en la edificación, su modificación y la aplicación de los ajustes razonables en la edificación existente
4º SIMPOSIO TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona - 5 Nov. 2015 La aplicación del DB-SUA en la edificación, su Más detalles 1.2. Exigencias básicas SI 1: Propagación interior
1.1. Reglamento de aplicación y Uso El cálculo de la seguridad en caso de incendios se realizará conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en caso Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE Junio 2006 -abril 2008 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 40 consultas - 1 - DB SI PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) Sector Más detalles RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO
COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con Más detalles CONSULTA RESPUESTA. Saludos, José Luis Posada Escobar Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad
Me encuentro con un problema en la interpretación del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio SI 5 del Código Técnico, en su apartado 1.2.6 que que dice "En zonas edificadas limítrofes o interiores Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA ÍNDICE
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA ÍNDICE CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. DISPOSICIÓN ADICIONAL. DISPOSICIÓN Más detalles GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA. Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTION PREVENTIVA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN Índice Introducción 2 Contenido Más detalles NOTAS TÉCNICAS NOTA 01/2010: SISTEMA DE EVACUACIÓN CON ASCENSOR DE EMERGENCIA (ASCENSORES CONTRA INCENDIO)
1 NOTAS TÉCNICAS NOTA 01/2010: SISTEMA DE EVACUACIÓN CON ASCENSOR DE EMERGENCIA (ASCENSORES CONTRA INCENDIO) Objetivo: Esta problemática comienza a estar presente en los requerimientos a cumplir por las Más detalles Comportamiento frente al fuego
Capítulo 3 Comportamiento frente al fuego Documento de aplicación del CTE GUÍA DE CONSTRUIR CON MADERA Edición: Construir con Madera (CcM) CcM es una iniciativa de la Confederación Española de Empresarios Más detalles CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO HS: SALUBRIDAD SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Fco. Javier Giner Juan. Aqto. Técnico. Departamento de Patología. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD Más detalles Ayuntamiento de Málaga
Página 1 de 27 ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Exposición de Motivos El 27 de marzo de 2003 entró en vigor la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Málaga, tras su publicación Más detalles INFORME ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
INFORME ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 1. INTRODUCCIÓN En España hay cuatro millones de personas con discapacidades de toda índole, un 8,5% de la población. En lo que concierne a la discapacidad Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN. Soler&Palau
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E) Real Decreto 314/2006 de 17 marzo Objetivos : Mejorar la calidad de la edificación y promover la innovación y la sostenibilidad. Se divide Más detalles El Código Técnico de la Edificación
DB SI Seguridad contra incendios El Código Técnico de la Edificación Seguridad contra incendios Junio de 2006 SI-4 Detección, control y extinción del incendio Instalaciones de protección contra incendios Más detalles CORTINAS CORTAFUEGOS INTELIGENTES INTISI7. para la sectorización de incendios invisible
CORTINAS CORTAFUEGOS INTELIGENTES INTISI7 para la sectorización de incendios invisible 2 INTISI INTISI ı Fire Engineered FABRICS intisi se funda bajo la premisa de ser el partner tecnológico para el desarrollo Más detalles División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60
División de Promatect 00 de 0 mm. Resistencia al fuego EI 0 AIDICO IE 090 IC 09000 0.0 Promatect 00 de 0 mm. atornillada a la estructura de soporte. Lana de roca densidad 00 Kg/m espesor 0 mm. Tira de Más detalles Paseo de Reding 16 1º Izquierda 29016 Málaga Tl. 952069354 Fax: 952069358
1 ACLARACIÓN AL APENDICE 4 DE LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN Más detalles Resumen de las principales normas que afectan a los sistemas de megafonía y alarma por voz
Resumen de las principales normas que afectan a los sistemas de megafonía y alarma por voz DB SI: Seguridad en caso de incendio apartado 4: Instalaciones de protección contra incendios En edificios de Más detalles Fijaos en la señalización de vuestro edificio! Os ayudará a encontrar la salida más próxima en caso de evacuación
Pág. 1 Fijaos en la señalización de vuestro edificio! Os ayudará a encontrar la salida más próxima en caso de evacuación Pág. 2 Señales de evacuación Señales de protección contra incendios Señales de socorro Más detalles NBE-CPI/96: NORMA BASICA DE LA EDIFICACION. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
NBE-CPI/96: NORMA BASICA DE LA EDIFICACION. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y AUTOPROTECCIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y AUTOPROTECCIÓN CIUDADANA BOMBEROS DE BADAJOZ 04/02/2014 Revisión y actualización de la Ordenanza Municipal de Protección Contra Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA
Núm. 61 Jueves 11 de marzo de 2010 Sec. I. Pág. 24510 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE VIVIENDA 4056 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, Más detalles Diseño de instalación de protección contra incendios en instalación portuaria
2014 Diseño de instalación de protección contra incendios en instalación portuaria Autor: Albert Roman Jordan Director del proyecto: Santiago Ordás Jiménez Carrera: Ingeniería Técnica Naval especialidad Más detalles TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES
TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO SERVICIOS CENTRALES MEMORIA DESCRIPTIVA TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO SERVICIOS Más detalles Respuestas a las consultas dirigidas a la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo Criterios para la interpretación y aplicación de la norma básica de la edificación Más detalles NORMATIVA MUNICIPAL. Aprobación definitiva por Ayuntamiento Pleno el 23.12.2010 Publicado en BOPZ nº 4 de 07.01.2011
NORMATIVA MUNICIPAL ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA Aprobación inicial por Ayuntamiento Pleno el 01.10.2010 Publicado en BOPZ nº 235 de 13.10.2010 Aprobación definitiva por Más detalles Salas de Calderas. Normativa básica y diseño. Instaladora Cardell S.A.
Salas de Calderas Normativa básica y diseño Instaladora Cardell S.A. Contenido 1. Definición de Sala de Calderas 2. Norma UNE 60.601 i. Emplazamiento Salas ii. Condiciones Local Técnico 3. Normas básicas Más detalles SEGURIDAD EN MÁQUINAS ANÁLISIS DE RIESGOS INTRODUCCIÓN
Carlos Martínez Díaz INTRODUCCIÓN UNE-EN 292-1:1993: Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología. UNE-EN 292-2:1993: Seguridad Más detalles CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROCEDIMIENTO TÉCNICO NORMAS PROTECCIÓN IGNÍFUGA PT-NOR-01 Versión 01 24/05/2004 Página 1 de 1 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Redactado por: Jorge Aparicio Más detalles norma española UNE 23007-14 DOCUMENTO UNE 23007-14 EXTRACTO DEL Sistemas de detección y alarma de incendios Parte uso y
norma española UNE 23007-14 Diciembre 2009 TÍTULO Sistemas de detección y alarma de incendios Parte uso y 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, mantenimiento Fire detection and fire Más detalles Memoria y Presupuesto aplicación de Software: UrbiCAD CTE-DB SI/Planes de Autoprotección
Memoria y Presupuesto aplicación de Software: UrbiCAD CTE-DB SI/Planes de Autoprotección UrbiCAD architecture s.l. Avda. Cortes Valencianas, 48 46015 Valencia +34 963 492 144 www.urbicad.com www.safety-management.eu Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles RECOGIDA Y EVACUACIÓN
Código Técnico de la Edificación Documento Básico HS Salubridad Sección n HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESÍDUOS Fco. Javier Giner Juan. Arquitecto Técnico. Departamento de Patología. INDYCCE OCT, S.A. Más detalles Elementos sectorizadores
Elementos sectorizadores Elementos sectorizadores Puertas Vidrios Tabiques Falsos techos no portantes Sellado de penetraciones Franjas Puertas Requisitos exigibles a una puerta: Certificación contra incendios Más detalles O R D E N A N Z A M U N I C I P A L D E P R O T E C C I O N C O N T R A I N C E N D I O S
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ CUERPO DE BOMBEROS O R D E N A N Z A M U N I C I P A L D E P R O T E C C I O N C O N T R A I N C E N D I O S Edición 007 ÍNDICE DE MATERIAS PROLOGO... 8 CAPITULO 1 Más detalles BOAM núm. 7.100 5 de febrero de 2014
ANEXO Instrucción sobre la sistematización y racionalización de la normativa y de los criterios aplicables para la determinación del aforo 1. Ámbito de aplicación La presente Instrucción se aplica a los Más detalles PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO ANEXO Nº2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PROTECCION CONTRAINCENDIOS 1.- OBJETO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El objeto de este anexo es establecer las condiciones Más detalles CAPÍTULO 32 MEDIDAS CONSTRUCTIVAS PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LOS EDIFICIOS
CAPÍTULO 32 MEDIDAS CONSTRUCTIVAS PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LOS EDIFICIOS LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LOS EDIFICIOS Al diseñar un edificio es preciso que el proyectista conjugue diversos Más detalles Arq. Fernando Bálbaro Martinez. La Seguridad aplicada en el. la Construcción de los Proyectos Arquitectónicos
La Seguridad aplicada en el Diseño de los Proyectos Arq. Fernando Bálbaro M. CONCEPTO DE SEGURIDAD Entendida como protección a la vida dentro de las edificaciones Medios de evacuación Señalización Combustibilidad Más detalles Núm. 88. Boletín Oficial de Aragón
ORDEN de 28 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 25 de noviembre de 2005 por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento Más detalles Aclaraciones a determinados artículos de los DB-SI y DB-SUA
Aclaraciones a determinados artículos de los DB-SI y DB-SUA Edición 3 30.06.11 Índice Aclaraciones al DB-SI: - Cumplimiento del DB-SI para sistemas complejos no convencionales - Soluciones alternativas Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 1
 ARTÍCULO 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto