Source: http://docplayer.it/4767520-Sicurezza-nei-cantieri-la-manutenzione.html
Timestamp: 2018-11-18 15:11:12+00:00

Document:
Sicurezza nei cantieri: la manutenzione - PDF
Sicurezza nei cantieri: la manutenzione
Download "Sicurezza nei cantieri: la manutenzione"
1 Convegno tecnico: Sicurezza nei cantieri: la manutenzione Paolo Mingardo : Impianti elettrici nei cantieri: aspetti tecnici e documentali Rovigo, 29 ottobre 2010
2 Particolare pericolosità degli impianti elettrici in cantiere L impianto di cantiere è un impianto prevalentemente non fisso, con conseguente forte esposizione dei componenti elettrici a danneggiamenti meccanici e intemperie (pioggia,irraggiamento solare, ecc) Continua evoluzione della struttura dell impianto elettrico Dopo la realizzazione iniziale spesso vengono spostati quadri elettrici, puntazze di messa a terra, in pratica realizzando spesso un nuovo impianto Presenza di lavoratori di diverse imprese, con diverso grado di informazione e formazione Non sono adeguatamente informati dei rischi Numerosa presenza di lavoratori stranieri con diversa cultura e sensibilità in tema di sicurezza sul lavoro. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 2
3 Particolare pericolosità degli impianti elettrici in cantiere Realizzazione dell impianto elettrico effettuata da imprese installatrici non adeguatamente qualificate Molti impianti elettrici di cantiere sono realizzati da piccoli installatori non adeguatamente formati (scelti per le basse tariffe ). Diverse volte l impianto è realizzato da personale della stessa ditta edile; l installatore si limita a firmare la dichiarazione di conformità. Durata di vita del cantiere molto breve (per i piccoli cantieri mediamente 1 anno) ciò comporta difficoltà per gli enti pubblici di essere incisivi nell azione di vigilanza. Esempio : La periodicità di verifica dell impianto elettrico del cantiere prevista dal dpr 462/01 è di 2 anni. Se il cantiere ha durata <2 anni di fatto non vi è una verifica periodica dell impianto Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 3
4 Particolare pericolosità degli impianti elettrici in cantiere Presenza di lavoratori di diverse imprese esecutrici e lavoratori autonomi, introducono in cantiere propria attrezzatura elettrica ( spesso non sicura). Modificano / adattano parte dell impianto elettrico (prolunghe, prese a spina, elettroutensili, ecc) Riutilizzo continuo del materiale elettrico di cantieri precedenti Molto spesso il materiale elettrico è di proprietà dell impresa edile.quadri di cantiere, cavi, prese a spina sono rimesse in servizio senza un controllo di buono stato e senza la dovuta manutenzione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 4
5 E migliorata la sicurezza dell impianto elettrico di cantiere? In passato erano molto più frequenti infortuni mortali da elettrocuzione per Contatti diretti Parti attive non protette, cavi danneggiati Contatti indiretti per Mancanza messa a terra Cedimento isolamento per insufficiente grado di protezione delle apparecchiature Mancato coordinamento delle protezioni Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 5
6 E migliorata la sicurezza dell impianto elettrico di cantiere? Si, ( ma non abbastanza!!!) Ora vi è maggior informazione e formazione Utilizzo di componenti con idoneo grado di protezione. Maggior cura per il collegamento di terra Utilizzo di quadri ASC L adozione sistematica degli interruttori differenziali ad alta sensibilità ha portato ad una sensibile riduzione degli infortuni elettrici. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 6
7 Attivita di verifica di impianti elettrici nei cantieri edili: le problematiche rilevate Le anomalie impiantistiche elettriche rilevate più frequenti sono sempre le stesse : Carenze documentali (dichiarazione di conformità non corrette, schemi elettrici mancanti, ecc) Posa di Cavi non adeguata (condutture fisse e mobili)- ; Cavi e prese a spina danneggiati,giunzioni volanti non idonee. Quadri elettrici e componenti danneggiati e non manutenzionati. Attrezzature elettriche di cantiere non manutenzionate. Per fortuna che c è l interruttore differenziale Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 7
8 Attivita di verifica di impianti elettrici nei cantieri edili: le problematiche rilevate Le cause primarie a cui ricondurre le anomalie impiantistiche sono : Scarsa percezione del rischio elettrico in cantiere ( spesso vige il fai da te ) Insufficiente informazione e formazione sul rischio elettrico di lavoratori ma soprattutto di preposti e datori di lavoro. Per fortuna che c è l interruttore differenziale Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 8
9 Il Dlgs81/08 : nuovo approccio al rischio elettrico SINTESI : Il Capo II impianti e apparecchiature elettriche del Titolo III del D.lgs 81/08 e s.m.i. riassume in modo diretto e completo tutte le questioni inerenti il rischio elettrico. Obbligo del datore di lavoro di prendere le necessarie misure per la salvaguardia dei lavoratori da TUTTI i rischi di natura elettrica Obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi elencati in dettaglio, tendo conto delle condizioni specifiche di ogni lavoro, e di tutte le condizioni prevedibili. Obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati, ecc. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 9
10 Il Dlgs81/08 : nuovo approccio al rischio elettrico Capo III Titolo III Obbligo di progettazione, installazione e costruzione di impianti e apparecchi elettrici a regola d arte.(art.81) Si considerano a regola d arte se costruiti secondo le pertinenti norme tecniche, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto Obbligo di predisporre procedure di uso e manutenzione. Tali procedure devono tener conto della legislazione vigente, delle pertinenti norme tecniche, delle indicazioni dei manuali di uso dei costruttori di apparecchiature.(art. 80 comma 3 e comma 3 bis ) Obbligo di effettuare verifiche e controlli sugli impianti elettrici ( art. 86) secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e delle normative vigenti. ( in attesa del decreto ) In aggiunta alle verifiche previste dal DPR 462/01 Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 10
11 Impianti e apparecchiature elettriche art.80 Cause di rischio elettrico che il datore di lavoro deve valutare Contatti elettrici diretti; Contatti elettrici indiretti; Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, Archi elettrici e radiazioni; Innesco di esplosioni; Fulminazione diretta ed indiretta; Sovratensioni; Altre prevedibili. condizioni di guasto ragionevolmente Per la prima volta sono elencate in modo dettagliato le cause di rischio da valutare Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 11
12 D.Lgs81/2008 : attenzione del legislatore per il rischio elettrico ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Il legislatore ha posto particolare attenzione al rischio elettrico Nei luoghi di lavoro prevista la sospensione dell attività nei casi più gravi Datori di lavoro, coordinatori della sicurezza, progettisti devono concentrarsi in particolar modo su questi aspetti di sicurezza Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 12
13 Importanza della documentazione tecnica nei processi di gestione della sicurezza del cantiere Nel D.lgs 81/08 viene dato molto rilievo agli aspetti gestionali e di organizzazione della sicurezza (anche per quel che riguarda il rischio elettrico vedi Capo III- Titolo III) Una documentazione tecnica corretta ed efficace (essenziale, ma che tiene conto delle situazioni specifiche di ogni cantiere) è lo strumento migliore per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti dal Dlgs81/08. Ma serve a qualcosa tutta questa documentazione? Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 13
14 D.lgs81/08 :Documentazione tecnica richiesta per impianti elettrici in luoghi di lavoro ( compresi i cantieri edili) Art.80 comma 1 e 2: Valutazione dei rischi elencati ( con riferimento inoltre agli art. 17 e 28) su documento cartaceo o file Art. 80 comma 3 e 3bis : predisposizione di procedure di uso e manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti e delle indicazioni delle pertinenti norme tecniche. Art.86 : obbligo di registrare gli esiti dei controlli ( predisposizione registri) Procedure, modulistica, registri devono essere semplici ed essenziali, di facile compilazione per gli addetti Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 14
15 D.lgs81/08 :Il ruolo delle disposizioni legislative vigenti e delle pertinenti norme tecniche Nel processo di valutazione dei rischi e nella predisposizione delle procedure di manutenzione il Datore di lavoro DEVE tener conto di quanto indicato nelle disposizioni legislative vigenti e nelle pertinenti norme tecniche. Compete al Datore di lavoro l accertarsi che materiali, i macchinari e le apparecchiature, e impianti elettrici ed elettronici della propria azienda o cantiere siano progettati, realizzati e costruiti a regola d arte A tal fine è essenziale la disponibilità di progetti, schemi, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 15
16 D.lgs81/08 :Necessità di seguire le disposizioni di legge per conseguire Impianti a regola d arte. I materiali, i macchinari e le apparecchiature, e impianti elettrici ed elettronici (del cantiere ) devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. ( art.81). Si considerano a regola d arte se realizzati secondo le pertinenti norme tecniche e in osservanza di disposizioni legislative La responsabilità della realizzazione di un impianto a regola dell arte compete al datore di lavoro, ma anche a progettisti e installatori. I progettisti devono scegliere dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative in materia (art.22); gli installatori devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro (art.24) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 16
17 Disposizioni legislative vigenti in materia di impianti elettrici D.M. 22/01/2008, n 37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività d installazione degli impianti all interno degli edifici. Il DM37/08 prevede che solo installatori abilitati possano realizzare impianti elettrici. Obbligo di progetto per tutti gli impianti. L installatore deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell impianto alla regola d arte. DPR 22/10/2001, n. 462 Regolamento.. per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Prevede che l impianto non possa essere messo in servizio prima della verifica dell installatore e del rilascio della dichiarazione di conformità. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell impianto il datore di lavoro invia copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall installatore ad ASL/ARPA ( ed ad ISPESL) Devono essere effettuate verifiche periodiche sull impianto. Possono effettuare le verifiche ASL/ARPA o Organismi abilitati dallo Stato. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 17
18 DPR 462/01 e la denuncia dell impianto di messa a terra Trasmissione della dichiarazione di conformità ad ARPA (in Veneto) o ASL ( altre Regioni) Attenzione : è il datore di lavoro che deve dichiarare la messa in servizio di un impianto, non l elettricista che lo ha realizzato. Sul sito dell ARPA è disponibile una documentazione informativa sugli obblighi del datore di lavoro inerenti la denuncia di impianti e modulistica per la comunicazione della messa in servizio. dulistica/modulistica_impianti_e lettrici.pdf Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 18
19 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE Norma CEI 64-8/7, ed Sez.704 Cantieri di costruzione e di Demolizione. Guida CEI : Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 19
20 DM 37/08: importanza della documentazione tecnica Come noto l installatore ha obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità. Acquisire una Dichiarazione di conformità non firmata o senza data o compilata in modo errato equivale ad acquisire un assegno non firmato : in entrambi i casi la validità del documento è nulla. Fermo restando la responsabilità dell installatore che rilascia dichiarazioni errate, è importante che il datore di lavoro ( o chi per esso) rilevi eventuali errori macroscopici di compilazione che, in caso di infortunio, potrebbero coinvolgerlo per difetto in vigilanza. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 20
21 DM37/08:imprese installatrici abilitate all attività di installazione CHI Può SVOLGERE ATTIVITA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI? Solo le imprese abilitate possono effettuare le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti elencati all art. 1 comma2 del DM37/08. Sono abilitate le imprese Iscritte nel registro delle imprese OPPURE Iscritte nell' Albo delle imprese artigiane IL cui legale rappresentante è in possesso di requisiti tecnico professionali specifici relativi al tipo di impianto da installare /eseguire OPPURE Si avvalgono di un responsabile tecnico in possesso di requisiti professionali specifici PURCHE NOMINATO CON ATTO FORMALE IN PRATICA BASTA RICHIEDERE ALL INSTALLATORE COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI RILASCIATO DA CCIAA L installatore deve essere inoltre qualificato persona esperta secondo CEI EN Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 21
22 DM37/08:imprese non installatrici all esercizio attività di installazione Imprese non installatrici possono effettuare in proprio le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti elencati all art. 1 comma2 del DM37/08 PURCHE : Dispongano di un ufficio tecnico interno il cui responsabile è in possesso di requisiti tecnico professionali specifici relativi al tipo di impianto da installare /eseguire. Gli impianti realizzati siano limitati alle strutture proprie dell azienda. ( neanche di altre aziende del gruppo) Non è sufficiente avere un elettricista interno all azienda per poter realizzare impianti elettrici in proprio. L elettricista interno può effettuare solo manutenzione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 22
23 DM37/08 Obbligo di progetto di tutti gli impianti Rispetto alla Legge 46/90 il DM37/08 introduce l obbligo di progetto per installazione,trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti. Sono esclusi dall obbligo di progetto gli impianti di cantiere, fermo restando l obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità. In ogni caso l installatore deve rilasciare almeno uno schema dell impianto eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica. La guida CEI mostra alcuni esempi di documentazione. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 23
24 Esempio planimetria impianto di terra (tratto da Guida CEI 64-17) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 24
25 Esempio schema distribuzione (tratto da Guida CEI 64-17) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 25
26 La dichiarazione di conformità L L emissione della dichiarazione di di conformità al al DM37/08 è il il momento finale del processo di di realizzazione di di un un impianto progetto Esecuzione impianto Esami e verifiche Dichiarazione di di conformità Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 26
27 La dichiarazione di conformità Il firmatario si assume la responsabilità per: La corretta esecuzione del progetto La compatibilità tecnica con le condizioni dell impianto preesistente. (per rifacimenti parziali/ampliamenti) L utilizzo di materiali idonei ed adatti agli ambienti d installazione; L effettuazione della verifica dell impianto prima della messa in servizio dello stesso. Corretta compilazione dell atto. Omologazione dell impianto (DPR462/01) La dichiarazione di conformità non ha scadenza: l installatore può essere chiamato a rispondere per Paolo Mingardo tutta : IMPIANTI la durata ELETTRICI di DI vita CANTIERE- dell impianto. ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 27
28 Quando rilasciare la dichiarazione di conformità? Il Il DM37/08 ne ne prevede l l emissione nei seguenti casi: Nuovo impianto Ampliamento Trasformazio ne ne Manutenzione straordinaria Impianti in in nuovi edifici/ strutture Rifacimenti completi di di impianti Aggiunta di di uno uno o più piùcircuiti Cambio destinazione uso uso Variazioni alimentazione Variazioni prestazioni impianto Interventi sostituzione di di componenti con con altri altri diversi per per prestazione e caratteristiche Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 28
29 A chi rilasciare la dichiarazione di conformità? L installatore consegna una o più copie della dichiarazione al committente per tutte le tipologie di lavori (nuovo impianto, ampliamento, manutenzione straordinaria).(art.7) Una copia deve essere consegnata allo Sportello Unico per l edilizia del Comune dove ha sede l impianto. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Lo sportello unico dovrebbe inoltrare anche una copia della dichiarazione ad ASL/ARPA. Si consiglia di inviare la copia della dichiarazione direttamente ad ASL/ARPAV e ISPESL, allo scopo di evitare sanzioni per errori. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 29
30 Importanza della corretta compilazione della dichiarazione di conformità Una documentazione completa rende possibile una linea di difesa e la corretta definizione delle responsabilità in caso di contestazioni o peggio di infortuni..( esempio: interventi parziali su impianti eseguiti da altri.) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 30
31 Una statistica reale sui più comuni errori di compilazione delle dichiarazioni di conformità Da un insieme di circa 700 dichiarazioni di conformità, si possono rappresentare le casistiche di errore: la mancata formazione degli installatori sembra essere la causa prima del problema. Il 26% delle dichiarazioni di conformità pervenute ad ARPAV non sono correttamente compilate Ricorrenti MOTIVI DI NON CORRRETTEZZA DELLA DICHIARAZIONE manca firma resp tecnico manca firma installatore si utilizza un modello di dichiarazione abrogato (46/90) l' installatore "personalizza" il modello, omettendo /modificando parte del testo Non sono compilati i campi di intestazione, indirizzi, ecc Si presenta una dichiarazione per manutenzione straordinaria Si presenta la dichiarazione a seguito di un controllo impianto Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 31 13% 2% 14% 10% 5% 6% 5%
32 Una statistica reale sui più comuni errori di compilazione delle dichiarazioni di conformità Ricorrenti MOTIVI DI NON CORRETTEZZA DELLA DICHIARAZIONE Si presenta la dichiarazione a seguito di un controllo impianto Manca indicazione delle normative di riferimento non è indicata la compatibilità con l'impianto esistente Non è indicata la presenza di progetto anche in impianti con obbligo di progetto Non è indicata la presenza di schemi obbligatori non è indicata la presenza di relazioni obbligatorie non è allegato certificato riconoscimento requisiti professionali 5% 7% 5% 5% 7% 5% 8% Molto spesso sono più di uno i punti non corretti. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 32
33 La compilazione della dichiarazione di conformità Il modello può essere personalizzato dalla ditta con intestazione e logo aziendale ma NON DEVE ESSERE MODIFICATO CANCELLANDO/MODIFICANDO CON IL COMPUTER PARTI DEL MODELLO RITENUTE SUPERFLUE. Non compilare le righe con le informazioni richieste equivale a rendere l atto nullo ( non serve mettere il timbro della ditta nella parte superiore) Le caselle da barrare attestano una ben precisa dichiarazione del firmatario : devono essere selezionate con cura affinchè l atto sia valido. Non barrare le caselle equivale a dichiarare di aver NON effettuato quanto indicato. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 33
34 Compilazione della dichiarazione di conformità Barrare le voci Allegati facoltativi :E facoltativo allegare il rapporto risultati delle verifiche eseguite prima della messa in funzione dell impianto, ma è obbligatorio farle e riportarne i risultati per iscritto. Anche se facoltativo, conviene allegare il rapporto di verifica che è la prova provata dell avvenuta verifica degli impianti conforme a quanto previsto dal Dldg. 81/08 Conviene sempre farsi firmare per ricevuta la consegna della dichiarazione di conformità dal committente. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 34
35 Gli allegati obbligatori alla dichiarazione Gli allegati obbligatori sono proprio proprio proprio obbligatori? Nel modello di dichiarazione è prevista la presentazione di allegati definiti obbligatori: Progetto ( si riferisce al progetto del professionista ) Relazione sulla tipologia dei materiali installati Schema dell impianto realizzato Riferimento a dichiarazioni precedenti Certificato di riconoscimento requisiti tecnico -professionali Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 35
36 Relazione sui materiali installati utilizzo di materiali usati Tutti i componenti elettrici installati devono essere marcati CE in base alla direttiva Bassa Tensione La presenza di un marchio di conformità di prodotto (esempio IMQ) garantisce la rispondenza del prodotto alla regola dell arte. Si possono installare in nuovi impianti componenti già utilizzati a condizione che: Il componente sia marcato CE Il componente sia in buono stato e correttamente funzionate. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 36
37 Relazione sui materiali installati utilizzo di materiali usati Tutti i componenti elettrici installati devono essere marcati CE in base alla direttiva Bassa Tensione La presenza di un marchio di conformità di prodotto (esempio IMQ) garantisce la rispondenza del prodotto alla regola dell arte. Si possono installare in nuovi impianti componenti già utilizzati a condizione che: Il componente sia marcato CE Il componente sia in buono stato e correttamente funzionate. L L installatore deve produrre la la relazione sulla tipologia del del materiale usato anche se se il il materiale è stato fornito dal dal committente. La La responsabilità è sempre dell dell installatore che che sottoscrive la la dichiarazione di di conformità,, che che deve valutare se se il il materiale è idoneo all all installazione. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 37
38 Il rischio fulminazione nel cantiere cosa fare? Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 38
39 La valutazione del rischio fulminazione Secondo quanto previsto al capo III Titolo III del D.lgs 81/08, il datore di lavoro deve valutare anche il rischio fulminazione diretta e indiretta art.80 comma 1. Se dalla valutazione di rischio risulta necessaria l adozione di misure di protezione, il datore di lavoro deve Installare dispositivi di protezione da scariche atmosferiche rispondenti alle norme tecniche (art.84 ) Il rischio fulminazione deve essere sempre valutato anche nei cantieri edili. In generale nella nostra zona, per cantieri di dimensione tipica, dalla valutazione di rischio non risulta la necessità di installare misure di protezione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 39
40 CEI EN fulminazione diretta e indiretta Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 40
41 Norme CEI di riferimento nella protezione di fulmini Le norme CEI di riferimento sono le EN ( CEI 81-10) cei principi generali.pdf cei valutazione rischio cei valutazione danno cei realizzazione impianti protezione Le norme citate sono complesse e non di semplice applicazione. Per i cantieri, ove non ci sono in generale particolari Sono suggerite due possibili soluzioni : 1- Utilizzo di software dedicato ( ve ne sono di semplici che redigono anche una relazione sintetica ) 2 - utilizzo di un metodo semplificato previsto dalla Guida CEI (la guida è da considerare una buona prassi validata ) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 41
42 Sintesi essenziale Norma CEI &2305 Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 42
43 Il rischio fulminazione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 43
44 Valutazione di rischio fulminazione secondo guida CEI La Guida mette a disposizione tabelle ed esempi, nonché un esempio di relazione finale. E richiesta comunque una conoscenza minimale di concetti sul rischio fulminazione indicati nella EN Esempio di grafico proposto dalla guida CEI Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 44
45 Esempio di valutazione di rischio fulminazione con software SPIN di Tuttonormel Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 45
46 Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche Se dalla valutazione di rischio risulta che vi è un rischio fulminazione, si devono adottare misure di protezione come descritto dalla EN In generale possono essere utilizzate le strutture metalliche della gru o dei ponteggi come captatori e calate ; resta da effettuarsi un idoneo impianto di dispersione. In molti casi viene richiesta l installazione di scaricatori di sovratensione sulle linee elettriche L impianto di protezione da scariche atmosferiche deve essere realizzato da installatore abilitato che rilascia specifica dichiarazione di conformità. Copia della dichiarazione deve essere inviata ad ASl/ARPA (DPR 462/01) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 46
47 Manutenzione e verifica di impianti elettrici di cantiere L obbligo di manutenzione degli impianti è espressamente richiamato nel Dlgs81/08 sia nella parte generale che nello specifico CapoIII del TitoloIII. L obbligo di manutenzione è inoltre citato nel DM37/08 e nelle specifiche norme tecniche CEI 64-8 e Guida CEI Gli impianti elettrici di cantiere sono soggetti a forti danneggiamenti in quanto mobili, esposti ad intemperie e a sollecitazioni meccaniche pesanti. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 47
48 D.Lgs 81/08 DM 37/08 e l obbligo di manutenzione degli impianti elettrici di cantiere Il datore di lavoro deve indicare espressamente le procedure di uso e manutenzione predisposte x garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto (art.80 comma 3- D.lgs81/08) Nel DM 37/08 si specifica l obbligo del proprietario dell impianto di adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia ( art.8) Le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, le periodicità previste sono indicate nelle norme tecniche.cei 64-8 e Guida CEI Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 48
49 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti L art. 2 del DM37/08 definisce manutenzione ordinaria: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, a far fronte ad eventi accidentali che comportano primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso. La manutenzione ordinaria non necessita di impresa abilitata ai sensi del DM37/08: deve comunque essere affidata dal committente a persona competente ( culpa in eligendo) : conviene affidarla a impresa abilitata. La manutenzione straordinaria va effettuata SOLO da impresa abilitata ai sensi del DM37/08. Al termine dei lavori va rilasciata la dichiarazione di conformità per manutenzione straordinaria L L aggiunta di di un un nuovo nuovo circuito su su un un impianto elettrico costituisce ampliamento :: deve deve essere essere rilasciata dichiarazione di di conformità e progetto Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 49
50 Manutenzione : istruzioni per il committente L art. 8 comma 2 DM37/08 impone all installatore di consegnare al committente le istruzioni per la manutenzione dell impianto, Le istruzioni uso e manutenzione non devono essere allegate alla dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro ha il diritto/dovere di richiedere all installatore le istruzioni di uso e manutenzione dell impianto appena realizzato. Le Le istruzioni uso uso e manutenzione mettono a conoscenza il il committente sull sull obbligo di di effettuare la la manutenzione periodica. La La mancanza di di istruzioni di di manutenzione potrebbe essere essere individuata quale quale concausa di di infortunio.. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 50
51 Le Verifiche degli impianti elettrici di cantiere L art. 86 ha introdotto un nuovo obbligo : oltre alle verifiche di legge previste dal DPR 462/01, il datore di lavoro deve controllare (o far controllare ) periodicamente gli impianti elettrici e di protezione da scariche atmosferiche secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica. I controlli devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell autorità di vigilanza. Il legislatore ha voluto distinguere tra le verifiche a fine ispettivo ( di competenza di ASL/ARPA e ISPESL e Organismi abilitati) dai controlli periodici finalizzati alla manutenzione dell impianto e necessari alla verifica delle condizioni di sicurezza sull impianto stesso. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 51
52 CONSIDERAZIONI sull art.86 L'art. 86, comma 1, del DLgs 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini... secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. Si ricorda che la periodicità di tali controlli, nella norma CEI 64-8 è indicato: L'intervallo di tempo può essere, di alcuni anni (ad es. 4 anni) con l eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggior rischio, potrebbero essere richiesti intervalli di tempo più brevi: posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione,' posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e dì bassa tensione; luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; cantieri; impianti dì sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza). Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 52
53 Guida CEI VERIFICHE ALL IMPIANTO ELETTRICO La guida CEI introduce un concetto efficace : Alcune verifiche routinarie all impianto elettrico che non richiedono qualifica professionale specifica, né particolare addestramento possono essere effettuate da un supervisore individuato nel capocantiere o in un addetto alla sicurezza. Altre verifiche e manutenzioni che espongono a rischio elettrico devono essere necessariamente effettuate da persone formate (Persone qualificate Esperte secondo CEI 11-27) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 53
54 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Tratto da Guida CEI : supervisione dell impianto art Supervisioni e verifiche periodiche L' installazione elettrica di cantiere, fissa e mobile (cordoni prolungatori compresi) è soggetta a gravose condizioni ambientali ed a rapide mutazioni delle aree operative. Per questo e per la spesso citata presenza di utenti diversi e con scarsa conoscenza dell'impianto, è opportuno che venga esercitata una supervisione giornaliera dell'impianto elettrico di cantiere. La supervisione non ha la caratteristica di una attività di impiantistica, può essere svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 54
55 Il supervisore dell impianto elettrico di cantiere Caratteristiche della figura professionale del supervisore richiesto dalla Guida CEI Effettua semplici esami a vista Non è necessariamente qualificato PES ( persona esperta) in quanto NON DEVE ESPORSI A SITUAZIONI DI RISCHIO ELETTRICO Necessità comunque di essere formato per poter riconoscere anomalie impiantistiche e situazioni di rischio elettrico. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 55
56 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Il supervisore dovrebbe: valutare lo stato esteriore delle custodie elettriche dei quadri, delle prese e delle condutture, con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a posa mobile, il tipo di attrezzature in uso in relazione all'ambiente con particolare riferimento alla presenza d'acqua. Valutare la compatibilità delle attività di cantiere in corso con l impianto elettrico, esempio: Attività di carico/ scarico camion e manovre in vicinanza di linee elettriche aeree Attività di scavo in vicinanza di linee elettriche interrate Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 56
57 Verifiche e manutenzione all impianto elettrico di cantiere Altre attività di verifica giornaliera del supervisore. verifica della funzionalità dei sezionamento e arresti di emergenza; - verifica di funzionalità delle protezioni differenziali; - verifica a vista della integrità e tenuta delle custodie - verifica dell'integrità delle guaine dei cavi con posa a vista; - verifica di integrità dei cordoni prolungatori, guaina cavi, - verifica della continuità dei conduttori di protezione; - verifica a vista dell'integrità dell'impianto di terra; - verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture Queste attività presuppongono comunque una formazione specifica della persona interessata Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 57
58 Verifiche e manutenzioni da parte di personale qualificato esperto Tutte le attività di installazione, verifica e manutenzione di impianti e componenti elettrici devono essere effettuati da personale specificatamente formato e addestrato, qualificato PES o PAV secondo norma CEI EN50110 e CEI Far effettuare lavori da personale con qualifica PES o PAV è la condizione minima necessaria per essere certi/ dimostrare di aver affidato lavori elettrici a personale competente Dal lavoro di PES e PAV che realizzano l impianto elettrico dipende la sicurezza di molte persone. Anche il semplice collegamento di una presa a spina deve essere fatto da persona competente Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 58
59 Verifiche e manutenzioni da parte di personale qualificato esperto Attività di impiantistica elettrica di competenza di personale esperto e addestrato (PES e PAV) secondo CEI EN50110 e CEI Realizzazione impianto (non vi è rischio elettrico ma è richiesta competenza) Prima verifica alla messa in funzione dell impianto ( di esclusiva pertinenza di Persone Esperte PES- secondo CEI 64_8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti elettrici Recupero per riutilizzo di componenti elettrici a fine cantiere (l operazione di recupero, se male eseguita,può compromettere l affidabilità di prolunghe, quadri ASC, ecc.- vedi guida CEI 64-17) Verifica di componenti elettrici già utilizzati preliminarmente alla realizzazione dell impianto Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 59
60 Verifiche preliminare di componenti elettrici già utilizzati Quasi sempre il materiale elettrico di cantiere è riutilizzato in un nuovo cantiere La guida CEI dà indicazioni sulle verifiche preliminari all installazione di materiale usato: Cavi e prolunghe :verificare lo stato delle guaine (abrasioni, deformazioni, ecc). Quadri elettrici : verificare stati di degrado, muffe, componenti arrugginiti o meccanicamente danneggiati, con perdita del grado di protezione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 60
61 Lavori elettrici e lavori in prossimità di Parti attive Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 61
62 Chi può effettuare lavori elettrici in cantiere? Operazioni di installazione, manutenzione, ricerca guasti, verifica su un impianto elettrico possono essere effettuate solo da personale debitamente formato e qualificato Art. Art D.lgs81/08 È vietato eseguire lavori sotto sotto tensione E E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali Tali lavori sono tuttavia consentiti nei nei casi casi in in cui cui le le tensioni su su cui cui si si opera sono di di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della della tecnica o quando i i lavori sono eseguiti nel nel rispetto delle delle seguenti condizioni: a) a) le le procedure adottate e le le attrezzature utilizzate sono conformi ai ai criteri definiti nelle nelle norme tecniche. b) b) per per sistemi di di categoria 0 ed ed I I purché l'esecuzione di di lavori su su parti parti in in tensione sia sia affidata a lavoratori riconosciuti dal dal datore di di lavoro come come idonei per per tale tale attività secondo le le indicazioni della della pertinente normativa tecnica; Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 62
63 Quando si ha un lavoro elettrico? E un lavoro non elettrico? Che confusione... D.Lgs-81 art 83 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.. Lavoro elettrico Art Norma CEI EN Lavori sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, manutenzioni, montaggi ed ispezioni. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 63
64 Lavoro elettrico:la definizione corretta Norma CEI chiarisce all art. 4 i concetti di Lavoro elettrico e rischio elettrico Nello stabilire le misure di prevenzione da adottare per l esecuzione di un lavoro, essa considera l esistenza o meno del rischio elettrico nell ambito del lavoro, non la natura del lavoro stesso (elettrico o non elettrico). La distinzione dei lavori in elettrici e non elettrici è dovuta al fatto che, in linea di massima, i primi devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico, ossia da PES o PAV, mentre i secondi possono essere eseguiti anche da PEC (quindi non necessariamente da PES o da PAV),.. E il Lavoro non elettrico? Norma EN Lavori vicino ad un impianto elettrico quali costruzioni, scavi, pulizie, verniciature, ecc. che possono esporre comunque ad un rischio elettrico Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 64
65 Lavori/ attività che espongono a rischio elettrico 1- Attività svolta intenzionalmente su impianti elettrici Montaggi elettrici Ampliamenti Modifiche di impianto Prove elettriche Misure Ispezioni Manutenzioni Sostituzioni di lampade- fusibili Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 65
66 Lavori/ attività che espongono a rischio elettrico 2- Attività NON svolta intenzionalmente su impianti elettrici, ma in vicinanza di linee aeree- impianti. Potature alberi Cantierisitca edile Costruzioni- tinteggiature Scavi Pulizie Manutenzioni Verniciature Altro Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 66
67 LE NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER I LAVORI ELETTRICI Norma CEI EN :Esercizio degli impianti elettrici Norma CEI :Lavori su impianti elettrici Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 67
68 QUANDO SI APPLICANO LE NORME EN Sistemi di protezione E CEI Esercizio normale Lavori elettrici Manutenzione Lavori non non elettrici Manovre Misure Prove Ispezioni Lavori Lavori fuori Riparazioni fuori Vicino Vicino linee linee tensione Sostituzioni aeree aeree Lavori Lavori sotto Vicino sotto Vicino cavi cavi tensione sotterranei Lavori Lavori in in prossimità Rischio Rischio di di infortunio elettrico Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 68
69 Compiti del Datore di lavoro : affidamento di mansione D.lgs81 art. 82- e (CEI ed EN ) Accerta (avvalendosi del medico competente) l idoneità psico-fisica del lavoratore esperto / avvertito. Verifica il il percorso formativo teorico pratico e forma il il lavoratore Valuta il il curriculum professionale del lavoratore prima di di affidargli una mansione specifica. RILASCIA ATTESTAZIONE DI DI IDONEITA E GRADO DI DI QUALIFICA Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 69
70 Lavori elettrici in cantiere E E quantomai opportuno che datori di di lavoro, preposti, coordinatori della sicurezza si si accertino che il il personale delle imprese esecutrici e i i lavoratori autonomi che svolgono lavori elettrici in in cantiere siano qualificati PES- PEI (in (in funzione del lavoro da da svolgere). Persone non qualificate non devono effettuare interventi su su parti elettriche (nemmeno fuori tensione). Obblighi del del preposto,, art. art D.lgs81/08 verificare affinché soltanto i i lavoratori che che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle alle zone zone che che li li espongono ad ad un un rischio grave e specifico; Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 70
71 Sintesi estrema delle prescrizioni di sicurezza delle Norme EN50110 e CEI Tutti i i lavori elettrici sono classificabili in: in: Lavori sotto tensione (a (a contatto) max pericolo Lavori in in prossimità di di parti in in tensione pericolo Lavori fuori tensione Basso pericolo Solo personale formato,, addestrato e qualificato può effettuare lavori in in modalità sotto tensione, fuori tensione o in in prossimità,, seguendo procedure di di sicurezza e con l l uso uso di di DPI. Il Il personale formato viene qualificato avvertito,, Esperto e idoneo a lavori sotto tensione (PAV)- PES- PEI Le Le persone comuni possono effettuare lavori solo solo in in assenza completa di di rischio (( o in in alcuni casi casi sotto la la supervisione di di Persone Esperte) Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 71
72 Lavori in prossimità di parti attive in cantiere In rilevante numero di incidenti mortali dovuti dall elettricità si verifica per contatto con linee elettriche aeree (soprattutto in alta tensione) con gru a torre, trabattelli, autobetonpompe, ecc) Datori di lavoro, coordinatori della sicurezza non devono assolutamente sottovalutare la presenza di linee elettriche aere, soprattutto in alta tensione, che transitano nell area di cantiere. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 72
73 Lavori in prossimità di parti attive - Art Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 73
74 Considerazioni: Lavori in prossimità di parti attive Un (kv) tensione nominale 1 1 < Un < Un D (m) 3 3,5 5 > 7 Prima si riferiva a tutti i lavori svolti in prossimità di parti attive e quindi anche ai lavori elettrici. Ora prevede esplicitamente che la tabella sulle distanze da tenere durante i lavori non elettrici Il lavoro non elettrico è una attività svolta in genere da persone comuni, in vicinanza di parti attive accessibili con pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico. Es. verniciare in vicinanza di parti attive o tagliare alberi in prossimità di linee elettriche, o dove si utilizzano camion ribaltabili, gru, betoniere, sono lavori non elettrici. Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 74
75 . Grazie per l attenzione Paolo Mingardo : IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE- ASPETTI TECNICI E DOCUMENTALI 75

References: art. 86
 art.80
 Art.80
 art. 17
 Art. 80
 Art.86
 art.81
 art. 1
 art. 1
 art.80
 art.8
 art. 2
 art. 8
 art. 86
 art.86
 art. 4
 art. 82