Source: https://es.scribd.com/document/205666053/Anj-2-Just-Rpciei
Timestamp: 2019-08-26 03:55:36+00:00

Document:
Anj 2 Just Rpciei | Protección contra incendios | Combustión
Anj 2 Just Rpciei
guardarGuardar Anj 2 Just Rpciei para más tarde
Actividad 2 de Poncho....Dalia
Ampliacin Nave Industrial para inoplast.
Arquitecto: Salvador Prez Arroyo
AMPLIACIN DE NAVE INDUSTRIAL PARA INOPLAST
Calle Crespos 1,Polgono Industrial Tierra de Arvalo Arvalo, vila.
JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Inoplast S.A.
El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su produccin o cesin a terceros requerir la previa autorizacin expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacin unilateral del mismo.
Salvador Prez Arroyo
En Madrid, septiembre del 2011 Fdo: Salvador Prez Arroyo.
Ampliacin Nave Industrial para inoplast. Arquitecto: Salvador Prez Arroyo
ANEJO 1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
NECESIDAD DE PRESENTACIN DE PROYECTO ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, SEGN CLASIFICACIN DE LA TABLA ANEXO I REGLAMENTACIN Y NORMAS TCNICAS DE APLICACIN TITULAR, DOMICILIO SOCIAL, EMPLAZAMIENTO Y REPRESENTANTE AUTORIZADO CARACTERSTICAS PRINCIPALES
4 1.2 DEL 4 4 4 4
NECESIDAD DE PRESENTACIN DE PROYECTO
El objeto de este anexo es la justificacin del cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Este Real Decreto es de aplicacin por tratarse de un edificio destinado a uso industrial. En el presente anexo se justifica la ampliacin de la nave existente, haciendo referencia al resto de la nave en el clculo de la carga de fuego. La nave existente dispone de licencia de funcionamiento para la actividad de Fabricacin de circuitos y depsitos de carburante y otros artculos, principalmente de plsticos para el sector de automocin a nombre de Inergy Automotive Systems Spain S.A. 2. 2.1. ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, SEGN CLASIFICACIN DE LA TABLA 1.2 DEL ANEXO I ACTIVIDAD PRINCIPAL
Fabricacin de artculos de plsticos para el sector de automocin principalmente de acuerdo a la tabla 1.2. del RPCIEI puede asemejarse a Fabricacin y venta materias sintticas inyectadas 3. REGLAMENTACIN Y NORMAS TCNICAS DE APLICACIN Son de aplicacin las siguientes normativas:
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio Industria, Turismo y Comercio. Reglamento de instalaciones de proteccin contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del M de Industria y Energa.. Clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. NORMAS UNE: - Componentes de los Sistemas de Deteccin Automtica de incendios. (UNE 23-007) - Mangueras de Impulsin para la Lucha Contra Incendios. (UNE 23-091) - Rcores de conexin de 25 mm. (UNE 23-400-1) - Extintores Porttiles de Incendios. (UNE 23-110) - Sistemas de Abastecimiento de Agua Contra Incendios. (UNE 23-500)
El Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales es de aplicacin, en virtud de su artculo 2, por tratarse de una actividad incluida en el artculo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 4. 4.1. TITULAR, DOMICILIO SOCIAL, EMPLAZAMIENTO Y REPRESENTANTE AUTORIZADO TITULAR Inoplast S.A., con CIF: A-4001649E Domicilio en la calle Pouet de Nasio, parcela n 5, Ribarroja del Turia, Valencia. 4.2. EMPLAZAMIENTO Polgono Industrial Tierra de Arvalo Arvalo, vila. 4.3. LOCALIDAD Arvalo, vila. 5. 5.1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES TIPO DE ESTABLECIMIENTO, SEGN ART. 2 DEL REGLAMENTO
El objeto de este anexo es la justificacin del cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Este Real Decreto es de aplicacin por tratarse de un edificio destinado a uso industrial. En el presente anexo se justifica la ampliacin de la nave existente, haciendo referencia al resto de la nave en el clculo de la carga de fuego. 5.2. CONFIGURACIN DEL ESTABLECIMIENTO, SEGN ANEXO I
El establecimiento proyectado, ocupa un edificio completo y aislado, que est a una distancia mayor de tres metros del edificio ms prximo de otros establecimientos. Dicha distancia est libre de mercancas combustibles y elementos intermedios susceptibles de originar un incendio. El establecimiento industrial est considerado como TIPO C. El nivel de riesgo intrnseco del establecimiento es de 126,38 Mcal/m, lo cual corresponde a un establecimiento de riesgo Bajo 2, considerando el grado de peligrosidad 2. En el apartado 6.3 de la presente memoria puede comprobarse detalladamente el clculo de la carga ponderada de fuego de los locales.
SECTORES DE INCENDIO, REAS DE INCENDIO, SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y USOS
El edificio est dividido en dos sectores de incendio, junto con dos sectores anexos al edificio destinados a salas de mquinas. Actividad segn tabla 1.2. Anexo I Fabricacin y venta materias Sector 01 Nave 7.072,19(*) sintticas inyectadas Sector 02 Cmara 247 Almacenamiento (**) Sector 03 Sala calderas 57,36 Edificios de calderas Sector 04 Cuarto tcnicos 196,28 Transformadores (*) A efectos de clculo de superficie construida se consideran las del edifico sin contemplar las marquesinas al no disponer de reas de incendio bajo ellas. Local (**) Para el clculo de la carga de fuego del alamcenamiento se ha considerado los valores de poder calorfico de la tabla 1.4. as como la frmula del apartado 1. del punto 3.2. para clculo de riesgo intrnseco de cada sector o rea de incendio. 5.4. NIVEL DE RIESGO INTRNSECO DE CADA UNO DE LOS SECTORES O REAS DE INCENDIO Los sectores de incendio que se han descrito, tienen un nivel de riesgo intrnseco tal como figura a continuacin: Sector Local Nivel de riesgo intrnseco Sector 01 Nave Bajo B-2 Sector 02 Cmara Medio RM-5 Sector 03 Sala calderas Bajo B-1 Sector 04 Cuarto tcnicos Bajo B-1 A efectos de compartimentacin y nicamente a tales efectos se considera la sala de calderas como riesgo alto por semejanza de criterio con lo indicado en la DBSI. A efectos de aplicacin estricta de la normativa y de acuerdo al RPCIEI se trata de local de riesgo bajo. En el apartado 6.3. se justifica la carga de fuego ponderada de los sectores de incendio. 5.5. NIVEL DE RIESGO INTRNSECO DE CADA EDIFICIO O CONJUNTO DE SECTORES Y/O REAS DE INCENDIO Sectores de incendio S. construida m
Los sectores 01, 02 estn contenidos dentro del mismo edificio, la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio es de 127,69 Mcal/m lo cual corresponde a un nivel de riesgo intrnseco RB2 tal y como se justifica en el apartado de clculos. Las salas tcnicas adosadas al edificio son de riesgo bajo con densidad de carga de fuego del Sector 03 62,07 Mcal/m y del Sector 04 99, 48 Mcal/m,. Resultando un total de densidad de carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento de 126,38 Mcal/m. 5.6. NIVEL DE RIESGO INTRNSECO DEL CONJUNTO DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
La carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento industrial es de 126,38 Mcal/m, por lo que su nivel de riesgo intrnseco es B-2, segn la tabla 1.3 del Reglamento. Al no disponer de reas de incendio anexas al edificio. 5.7. CLASE DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS: SUELOS, PAREDES Y TECHOS Los productos utilizados como revestimientos o acabado superficial son: Reaccin al fuego mnima exigida de acuerdo apartado 3.1. RPCIEI Cfl-S1 C-3s,d0 B-s1d0 C-3s,d0
Revestimientos Suelo Paredes y techos Materiales de lucernarios continuos en cubierta Revestimiento de fachadas exteriores
Todos los productos incluidos en paredes y cerramientos son: Todos los productos de revestimientos utilizados en el interior de paredes y cerramientos del sector de la nave son: Productos incluidos en paredes y cerramientos Paredes, cerramientos
Reaccin al fuego mnima exigida de acuerdo apartado 3.1. RPCIEI Ds3d0
Los productos incluidos en el interior de paredes y cerramientos de la cmara son iguales o de reaccin mas favorable al exigido para la pared o cerramiento Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados (aislamiento trmico y acstico) son, como mnimo, Cs3 d0. 5.8. CLASE DE PRODUCTOS EN FALSOS TECHOS O SUELOS ELEVADOS
Los productos situados en el interior de los falsos techos o los suelos elevados los utilizados para aislamiento trmico, los que constituyen o revisten conductos de aire acondicionado o de ventilacin, los cables elctricos, etc., son de clase C-s3 d0 o mas favorable. 5.9. TIPO DE CABLES ELCTRICOS EN EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS
Como regla general, el cableado entre cuadro general y subcuadros se va a realizar con cable de aislamiento 1.000 V, al igual que en zonas en la que se precise una mayor proteccin de los conductores. Para la alimentacin a los distintos puntos de consumo, como regla general, el cableado desde el cuadro general de baja tensin a cada uno de los puntos de consumo de alumbrado y receptores de otros usos se realizar con cable 750 V designacin ES07Z1 (AS). Para la alimentacin de elementos de fuerza se realizar con cable 0.6/1kV de tensin de trabajo, cubierta libre de halgenos designacin RZ1. Los conductores se marcarn con la letra de fase, tanto a la entrada, como a la salida de los interruptores automticos de cualquier aparato de corte, y en las cajas de conexin. Todos los cables que se distribuyan por la bandeja sern siempre del tipo RZ1(AS) 0.6/1kV y cuando la abandonen irn bajo tubo. La distribucin se efectuar en el interior de tubos protectores dispuestos superficialmente, empotrados o en bandeja. La bandeja empleada en canalizaciones vistas y canalizaciones por falso techo se realizar con bandeja de acero galvanizada en caliente perforada. 5.10. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES: FORJADOS, VIGAS, SOPORTES Y ESTRUCTURA
PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE CUBIERTA
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funcin portante de la zona de ampliacin atendiendo al Reglamento tendra como mnimo los siguientes valores de acuerdo a lo exigido para el establecimiento industrial. Nivel de riesgo intrnseco Establecimiento Riesgo Bajo 2 Tipo C Estabilidad al fuego mnima Tabla 2.2. Planta sobre rasante R30
La cubierta de la zona ampliada dispone de rociadores y sistema de evacuacin de humos en caso de incendio, no est prevista para la evacuacin de personas, es transitable nicamente a efectos de mantenimiento, su colapso no compromete a los edificios o establecimientos cercanos por lo que no se exige estabilidad al fuego al establecimiento. De acuerdo al apartado 4.3. al tratarse de edificio de una sola planta la zona ampliada disponiendo de rociadores y sistema de evacuacin de humos no se le exige estabilidad al fuego de la estructura principal. No obstante la cmara conforma un sector independiente del Sector 01 protegido mediante cerramientos REI 60 y se le dota de estabilidad al fuego de sus cerramientos con funcin portante de REI 60, incluida la cubierta. Los cuartos tcnicos tienen cerramientos delimitadores EI-60 entre ellos al considerarlos locales de riesgo bajo, siendo la sala de calderas Sector 03 de riesgo alto a efectos nicamente de compartimentacin por semejanza de criterios con el CT-DBSI empleando tabiques EI-60 5.11. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CERRAMIENTO
En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos compartimentadotes del Sector 02 correspondiente a la cmara ser REI 60, al tratarse del mismo establecimiento. La sala de calderas est delimitada tanto de la nave como del resto de cuarto tcnicos por tabiques REI-180, y los cuartos tcnicos correspondientes a CT, CGBT, cuarto de compresores por tabiques REI-60. 5.12. OCUPACIN DE LOS SECTORES DE INCENDIO
El clculo de la ocupacin para las zonas que le son de aplicacin el RSIEI se ha realizado segn el personal en plantilla de la empresa y la actividad desarrollada en cada local. Las zonas destinadas a la actividad industrial tienen el acceso restringido. El nivel de ocupacin de viene reflejada a continuacin: N de Aforo personas P*1,1 Sector 01 Nave/oficinas 69 76 Sector 02 Cmara Ocasional Ocasional Sector 03 Sala calderas Ocasional Ocasional Sector 04 Cuartos tcnicos Ocasional Ocasional Se considera ocupacin en la zona de vestuarios puesto que al realizar el trabajo por turnos, mientras el personal de un turno est en su puesto de trabajo el siguiente est en el vestuario. Sector Local 5.13. NMERO DE SALIDAS DE CADA SECTOR
El sector de incendio 01 dispone de seis salidas de emergencia, siendo los recorridos inferiores o como mximo de 50 m tal y como se refleja en planos. Tres salidas son nuevas motivadas por la ampliacin de la nave y las otras tres existentes.
El sector 02 de riesgo medio dispone de una salida de emergencia que comunican directamente con el exterior, siendo los recorridos inferiores a 35 m , al tratarse de un sector de riesgo medio con ocupacin inferior a 25 personas de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.3.2. del RPCIEI. El sector 03 dispone de una nica salida al exterior con recorrido inferior a 35m, del mismo modo los cuartos tcnicos disponen de salidas de emergencia al exterior con recorridos de evacuacin inferiores a 35 m. 5.14. DISTANCIA MXIMA DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIN DE CADA SECTOR
El sector de incendio 01 dispone de seis salidas de emergencia, siendo los recorridos inferiores o como mximo de 50 m tal y como se refleja en planos. El recorrido mximo hasta una salida de emergencia es de 50 m. El sector 02 de riesgo medio dispone de una salida de emergencia que comunican directamente con el exterior, siendo los recorridos inferiores a 35 m , al tratarse de un sector de riesgo medio con ocupacin inferior a 25 personas de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.3.2. del RPCIEI. El recorrido mximo hasta una salida de emergencia es de 25,30 m. El sector 03 de riesgo bajo a efectos del anexo I dispone de una nica salida de emergencia al exterior con recorrido de 10,05 metros lo cual es inferior a 35 metros. Los cuartos tcnicos (CT, cuadro general de baja tensin) disponen de salidas de emergencia al exterior de longitudes 4,33 m y 12 metros respectivamente lo cual es inferior a 35 metros, y el cuarto de compresores dispone de salida al exterior a travs de una escalera siendo el recorrido total de evacuacin de 30,80 m lo cual es inferior a 35 metros. 5.15. CARACTERSTICAS DE LAS PUERTAS DE SALID DE LOS SECTORES
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacin de ms de 50 personas sern abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuar mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistir en un dispositivo de fcil y rpida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacin, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre ms de un mecanismo. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacin de zonas ocupadas por personas que en su mayora estn familiarizados con la puerta considerada, as como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. Abrir en el sentido de la evacuacin toda puerta de salida: a) prevista para el paso de ms de 200 personas en edificios de Residencial Vivienda o de 100 personas en los dems casos, o bien: b) prevista para ms de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que est situada. 5.16. PARA CONFIGURACIONES D/E: ANCHURA DE LOS CAMINOS DE ACCESO DE EMERGENCIA, SEPARACIN ENTRE CAMINOS DE EMERGENCIA, ANCHURA DE PASILLOS ENTRE PILAS No procede puesto que el establecimiento industrial objeto del proyecto est considerado como configuracin C. 5.17. SISTEMA DE EVACUACIN DE HUMOS
Es necesaria la instalacin de un sistema de evacuacin de humos atendiendo al Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos Industriales en el Sector 02 de la cmara. Atendiendo a las caractersticas del establecimiento se dispone de aberturas en cubierta mediante exutorios para evacuacin de humos tambin del sector 01 con el fin de minorar las condiciones de estabilidad al fuego de la estructura. No es preceptiva la instalacin de sistema de evacuacin de humos en caso de incendio en los sectores 03 y 04 del establecimiento. 5.18. SISTEMA DE ALMACENAJE (SOLO PARA ALMACENAMIENTOS) No est previsto zona de almacenamiento en el interior de la nave, nicamente la cmara que conforma el Sector 02. 5.19. CLASE DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LA ESTANTERA METLICA DE ALMACENAJE No est previsto la existencia de estanteras para almacenamiento en la cmara Sector 02. En el sector 01 no se dispone de zona de almacenamiento, nicamente de zona de trnsito de mercancas donde se traslada el producto terminado a las zonas de almacenamiento que no forman parte del presente proyecto. No obstante las estanteras de la zona de trnsito cumplirn con lo siguiente 1. Los materiales de bastidores, largueros, paneles metlicos, cerchas, vigas, pisos metlicos y otros elementos y accesorios metlicos que componen el sistema sern de acero de la clase A1. 2. Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 deben ser de la clase Bs3d0. Este revestimiento ser un material no inflamable, debidamente acreditado por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados segn norma. 3. Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100 sern de la clase Bs3d0.
CLASE DE ESTABILIDAD AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ALMACENAJE CON ESTRUCTURAS
No se exige estabilidad al fuego a la estructura principal de las estanteras metlicas atendiendo al punto 8 del Anexo II. Y no procede para el Sector 02 al no disponer de estanteras para almacenamiento. 5.21. TIPO DE LAS INSTALACIONES TCNICAS DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y NORMATIVA ESPECFICA DE APLICACIN En el recinto la cmara es de riesgo de explosin por lo que cumplir con la reglamentacin especfica. La sala de calderas de aceite trmico se rige por la normativa de aparatos a presin por IRC-EP1 la instruccin tcnica de Calderas aprobada por el Real Decreto 2060/2008 y la clasificacin de las calderas conforme al RD 769/1999 Atendiendo al Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presin y sus instrucciones tcnicas complementarias, las calderas debern situarse en una sala o recinto, que cumpla los siguientes requisitos: :a) Ser de dimensiones suficientes para que todas las operaciones de mantenimiento, inspeccin y control puedan efectuarse en condiciones seguras, debiendo disponerse de al menos 1 m de distancia a las paredes o cercado. En las zonas donde no existan elementos de seguridad ni se impida el manejo o el mantenimiento, esta distancia podr reducirse a 0,2 m. b) Debern estar permanentemente ventiladas, con llegada continua de aire tanto para su renovacin como para la combustin, y cumplir con los requisitos especficos en relacin con el combustible empleado. Si la sala o recinto de calderas linda con el exterior (patios, solares, etc.), deber disponer de unas aberturas en su parte inferior para entrada de aire, distantes como mximo a 20 cm. del suelo, y en la parte superior, en posicin opuesta a las anteriores, unas aberturas para salida de aire La seccin mnima total de las aberturas, en ambos casos, vendr dada por la siguiente expresin S = Qt / 0,58; siendo S la seccin neta de ventilacin requerida, expresada en cm2 y Qt la potencia calorfica total instalada de los equipos de combustin o de la fuente de calor, expresada en kW.No se admitirn valores de S menores de 0,5 m2 para las salas con calderas de Clase segunda, ni menores de 0,1 m2 para las salas con calderas de Clase primera. En el caso de locales aislados, sin posibilidad de llegada de aire por circulacin natural, se dispondrn llegadas de aire canaliza-das, con un caudal mnimo de 2,5 Nm3/hora por kW de potencia total calorfica instalada de los equipos de combustin Las calderas que como fuente de energa no utilicen la combustin podrn reducir la ventilacin de la sala a la mitad. c) Toda sala o recinto de calderas deber estar totalmente limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables. d) En la sala o recinto de calderas se prohbe todo trabajo no relacionado con los aparatos contenidos en la misma, y en todos los accesos existir un cartel con la prohibicin expresa de entrada de personal ajeno al servicio de las calderas. Slo podrn instalarse los elementos correspondientes a sus servicios, no permitindose el almacenamiento de productos, con la excepcin del depsito nodriza del combustible y los necesarios para el servicio de la caldera. e) Deber disponerse del Manual de funcionamiento de las calderas all instaladas y de los procedimientos de actuacin en caso de activacin de las seguridades. En lugar fcilmente visible de la sala o recinto de calderas, se colocar un cuadro con las instrucciones para casos de emergencia.
Condiciones especficas para las calderas de fluido trmico, atendiendo al Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, Las calderas de fluido trmico debern cumplir los requisitos de instalacin de la norma UNE 9-310. o cualquier otra norma equivalente. As mismo, podr utilizarse cualquier otra norma que aporte seguridad equivalente, debindose en este caso acompaarse un informe favorable de un organismo de control autorizado.Las calderas de fluido trmico de la clase segunda podrn instalarse en local independiente o al aire libre, no siendo necesario cumplir los requisitos del anterior apartado 4 del RD 2060/2008 de 12 diciembre , por tanto a continuacin justificamos en relacin a la proteccin contra incendios el cumplimiento de la norma UNE 9 -310-92. 1. Los locales donde estn instalados el generador, los aparatos consumidores y los depsitos, deben estar separados de locales vecinos por medio de paredes y techos ignfugos realizados a base de materiales no inflamables. El suelo de los locales debe poder transitarse sin dificultad y se de material no inflamable. Las puertas deben abrir hacia fuera. Las puertas que no den al exterior deben ser ignfugas y tener cierre automtico. No se admitirn revestimientos calorfugos compuestos por materiales infamables El almacenamiento de materiales inflamables, siempre y cuando los mismos sean necesarios para el curso del servicio cercad el consumidor y su instalacin de calor, deber limitarse a un mnimo o incluso evitarse si no existe una instalacin automtica contra incendios. Cerca del generador de calor debe disponerse extintores para fuegos de la clase B en cantidad suficiente. Deben equiparse las instalaciones con una capacidad de 500 a 5.000 litros, colocadas en los locales de trabajo, con un dispositivo automtico contra incendios. En caso de usar rociadores de agua, se garantizar que sta no pueda entrar en contacto con el aceite trmico. Para aminorar los posibles daos provocados por una inflamacin de lquido caloriportante debida a fugas en la caldera, debe instalarse un termostato en el circuito de gases de combustin. Dicho termostato detectar cualquier elevacin anmala de la temperatura, por encima de un valor predeterminado y desconectar el aporte calorfico activando simultneamente una alarma acstica.
El resto instalaciones que existen dentro del recinto, son la de fontanera, saneamiento, baja tensin, climatizacin y ventilacin, gasleo, aire comprimido y cumplirn la normativa y reglamentos que los afecten. 5.22. RIESGO DE FUEGO FORESTAL. ANCHURA DE LA FRANJA PERIMETRAL LIBRE DE VEGETACIN BAJA Y ARBUSTIVA No procede ya que no existe masa forestal cercana al establecimiento industrial.
SISTEMA AUTOMTICO DE DETECCIN DE INCENDIO.
No es de aplicacin en ninguno de los sectores de incendio atendiendo al reglamento en establecimientos industriales, al tratarse de Sector 01 de riesgo bajo en edificio tipo C con actividad de transformacin ni tampoco el sector 02 al tratarse de un sector de riesgo medio en establecimiento tipo C con superficie construida del sector inferior a 1.500 m, ni en los sectores 03 y 04 de cuartos tcnicos. 5.24. SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO
En cumplimiento del apartado 4.1. se instala un sistema de alarma de incendio en el Sector 01 y en la salida de emergencia del sector 02. La zona existente dispone de sistema de alarma ampliando el nmero de pulsadores de modo que cualquier punto de la nave est a menos de 25 m de un pulsador. Se instalan pulsadores de emergencia en la salas tcnicas. 5.25. SISTEMA DE COMUNICACIN DE ALARMA
No es de aplicacin en ningn sector de incendio, puesto que la superficie de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es inferior a 10.000 m. De cualquier modo, se instalarn sirenas ptico-acsticas para sealizar la alarma general tanto en el interior como en el exterior del establecimiento industrial. 5.26. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS CATEGORA DEL ABASTECIMIENTO SEGN UNE23.500 O UNE-EN 12845
El sistema de abastecimiento de agua contra incendios es existente, disponiendo de aljibe y grupo a presin para la nave objeto del presente proyecto as como las existentes en el recinto. Las instalaciones de extincin de incendios tanto rociadores como Bies de la nave existente estn diseadas de acuerdo a normativa americana (NFPA) por ello se mantienen los mismos criterios para la ampliacin de la nave con el fin de no afectar de forma grave las instalaciones existentes as como el normal funcionamiento de la nave existente, pudiendo considerar la normativa NFPA como reconocido prestigio. 5.27. SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES. NMERO DE HIDRANTES
No es de aplicacin en el sector de incendio 01 atendiendo al RCIEI, puesto que la configuracin del Sector 01 es de riesgo bajo y configuracin tipo C, ni en el Sector 02 al ser de riesgo medio con superficie del sector inferior a 2.000 m no obstante, en el estado actual, el establecimiento dispone de hidrantes para lucha contra incendios en la parcela, de modo que se dota a la ampliacin de red de hidrantes con el fin de no disminuir las condiciones de proteccin contra incendios en el establecimiento existente. 5.28. EXTINTORES DE INCENDIO PORTTILES. NMERO, TIPO DE AGENTE EXTINTOR CLASE DE FUEGO Y EFICACIA
Se instalarn extintores de incendio en los diferentes sectores de incendios. Se han instalado tanto extintores de polvo como extintores de CO2 en la zona ampliada y afectada por la reforma. El agente extintor utilizado ser seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apndice 1 del Reglamento de Instalaciones de proteccin contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. El nmero de extintores se seleccionar de acuerdo a la siguiente tabla, amplindose el nmero de extintores en las salas de mquinas. Riesgo intrnseco del sector de incendio Sector 1-Bajo Sector 2-Medio Eficacia mnima del extintor 21A 21A A mx. ( m) protegida del sector de incendio 600 m(un extintor ms por cada 200 m, o fraccin, en exceso) 400 m(un extintor ms por cada 200 m, o fraccin, en exceso) A total ampliada (m) sector 1.476 247 N de extintores atendiendo a la superficie 5 1 N de extintores zona ampliada 5 1
El nmero final y distribucin de extintores se calcular de forma tal que el recorrido mximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendios hasta el extintor no supere los 15 metros, por lo cual se ha visto incrementado el nmero de extintores respecto al mnimo indicado en la tabla anterior. En el documento de planos puede comprobarse el nmero y ubicacin. En los locales tcnicos accesibles desde el exterior se colocan extintores porttiles eficacia 21A 113BC. Junto a los sectores 03 y 0 4 se colocan extintores en nmero suficiente de modo que ningn extintor est a menos de 15 metros de cualquier zona del cuarto. 5.29. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. TIPO DE BIE Y NMERO
No es preceptiva la instalacin de bocas de incendio equipadas puesto que se trata de un Sector 01 de riesgo bajo ubicado en establecimiento tipo C y de un sector de riesgo medio con superficie inferior a 1.000 m en establecimiento tipo C, no obstante atendiendo a las indicaciones del promotor se dota al establecimiento de una red de bocas de incendio equipadas, puesto que la nave en el estado actual ya dispone de sistema de extincin mediante bocas de incendio equipadas y no deben minorarse las condiciones de proteccin contra incendios en base a las cuales se concedieron licencia.
El nmero de Bies se ha determinado segn lo especificado en el Reglamento de Proteccin Contra Incendios. Se instala una BIE a una distancia mxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estn instaladas quede cubierta por las mismas. Las necesidades de agua sern las suficientes para abastecer 2 BIES de 25 mm simultneamente durante un tiempo de 60 minutos. En el documento de planos puede observarse la distribucin de las BIE, para cubrir la totalidad de las zonas. El nmero de bocas de incendio puede comprobarse en el documento de planos. 5.30. SISTEMA DE COLUMNA SECA No es de aplicacin, puesto que el establecimiento industrial es de riesgo bajo alto con altura de evacuacin inferior a 15 m. 5.31. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMTICOS DE AGUA
No es de aplicacin en ningn sector de incendio, puesto que el sector 01 es de riesgo bajo y el sector 02 de riesgo alto con superficie construida inferior a 1.000 m , no obstante a instancias del promotor y con el fin de minorar la estabilidad al fuego de la estructura se dota a la zona ampliada de un sistema de extincin automtica mediante rociadores de supresin ESFR, conectada con la instalacin existente en la nave actual. Los sectores 03 y 04 se dotarn con sistemas de extincin automtica mediante gases inertes en este caso NOVEC y no mediante agua debido al riesgo que supone. 5.32. SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA
Atendiendo a la reglamentacin especfica y la estabilidad al fuego de la estructura no es de aplicacin en ningn sector de incendio. 5.33. SISTEMA DE ESPUMA SECA
Atendiendo a la reglamentacin especfica y la estabilidad al fuego de la estructura no es de aplicacin en ningn sector de incendio. No existe ningn sector de incendio donde haya manipulacin de lquidos inflamables. 5.34. SISTEMA DE EXTINCIN POR POLVO
Atendiendo a la reglamentacin especfica y la estabilidad al fuego de la estructura no es de aplicacin en ningn sector de incendio. 5.35. SISTEMA DE EXTINCIN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS
Atendiendo a la reglamentacin especfica y la estabilidad al fuego de la estructura no es de aplicacin en ningn sector de incendio. 5.36. 5.36.1. SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Seguridad El alumbrado de seguridad estar constituido por: - Bloques autnomos empotrados y estancos, IP44 e IP66, 1 hora autonoma, con lmpara fluorescente 8 W y distribuidas segn se indica en el plano de alumbrado de emergencia. El flujo luminoso ser de 100, 220 y 315 lmenes. - Luminaria estanca de polister con fibra de vidrio, 1xTL36W, modelo estanca-40N12, 1 hora de autonoma, flujo luminoso de 666 lm, grado de proteccin IP65 y distribuidas en los edificios 1 y 2 segn se indica en el plano de alumbrado de emergencia. La duracin de su funcionamiento ser como mnimo de una hora. En rutas de evacuacin, deber proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasillos principales, una iluminancia mnima de 1 lux. En los puntos en los que estn situados los equipos de las instalaciones de proteccin contra incendios (extintor, pulsador) y cuadros de distribucin, la iluminancia mnima ser de 5 lux. Entrar en funcionamiento automticamente cuando falte el suministro normal, o cuando fallen los alumbrados generales por averas y por disparo de las protecciones, o cuando la tensin baje al 70 % de su valor normal. Se instalarn en salidas y en las seales indicadoras de la direccin de las mismas (puertas, pasillos, escaleras, equipos de proteccin contra incendios, vestbulos, etc.), en el cuadro general de baja tensin, en puertas y en los lugares adecuados para iluminar parte de los mismos. Cumplir con las funciones de alumbrado ambiental, alumbrado de circulacin y alumbrado de reconocimiento de obstculos. Para el clculo del alumbrado de emergencia se tiene en cuenta las siguientes normas y reglamentos: REBT (ITC-BT-28) Reglamento de proteccin contra incendios en establecimientos industriales
Directiva de baja tensin 73/23 en cuanto a la construccin de los aparatos. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establece las disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Gua Tcnica para la evaluacin y previsin de los riesgos relativos a la utilizacin de lugares de trabajo, segn Real Decreto 486/1997.
El criterio para la colocacin de estas luminarias es el siguiente: 5.37. Dotacin: de 5 lmenes/m. Flujo luminoso de las luminarias: F 30 lmenes. Separacin mxima entre luminarias 4h, siendo h la altura a la que estn instaladas las luminarias comprendida entre 2 y 2,5 metros.
Se sealizarn los recorridos de evacuacin, salidas de recinto, salidas de emergencia, as como los medios de proteccin contra incendios, extintores, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sealizacin de los centros de trabajo, RD 485/1997. Los medios de proteccin contra incendios de utilizacin manual, se sealizan mediante las seales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamao sern:
210x210 mm cuando la distancia de observacin de la seal no excede de 10 m 420x420 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 10 y 20 m 594x597 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 20 y 30 m
Las seales son fotoluminescentes y su emisin luminosa cumple con lo establecido en la norma UNE- 23035-4: 1999. 5.38. 5.38.1. CARACTERSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO: CONFIGURACIN Y RELACIN CON EL ENTORNO Justificacin tcnica de que el posible colapso de la estructura no afecte a los edificios colindantes No procede puesto que no existen edificios de otros titulares a menos de 5 metros. 5.39. SECTORES Y REAS DE INCENDIO, SUPERFICIE CONSTRUIDA Y USOS
El edificio est dividido en dos sectores de incendio, junto con dos sectores anexos al edificio destinados a salas de mquinas. Actividad segn tabla 1.2. Anexo I Fabricacin y venta materias Sector 01 Nave 7.072,19(*) sintticas inyectadas Sector 02 Cmara 247 Almacenamiento (**) Sector 03 Sala calderas 57,36 Edificios de calderas Sector 04 Cuarto tcnicos 196,28 Transformadores (*) A efectos de clculo de superficie construida se consideran las del edifico sin contemplar las marquesinas al no disponer de reas de incendio bajo ellas. Local (**) Para el clculo de la carga de fuego del alamcenamiento se ha considerado los valores de poder calorfico de la tabla 1.4. as como la frmula del apartado 1. del punto 3.2. para clculo de riesgo intrnseco de cada sector o rea de incendio. 5.40. 5.40.1. CLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRNSECO Clculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, as como del nivel de riesgo intrnseco de cada sector o rea de incendio Sectores de incendio S. construida m
Sector 1 Para el clculo de la carga de fuego del sector destinado a taller chapa, pintura y taller mecnico, haremos uso de valores de densidad de carga de fuego media (qsi) de cada zona con proceso diferente segn los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), emplearemos el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno delos combustibles que existen en el sector de incendio(Ci), y considerando como coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activacin) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio (Ra). Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomar como factor de riesgo de activacin el inherente a la actividad de mayor riesgo de activacin, siempre que dicha actividad ocupe al menos el diez por cien de la superficie del sector (las cabinas de pintura ocupan una superficie inferior al 10% del total) En nuestro caso la actividad es la de Industria para la fabricacin de artculos de plstico para el sector del automvil principalmente, como semejanza a las actividades descritas en la tabla 1.2. del reglamento establecemos la actividad de Fabricacin y venta de materias sintticas inyectadas que segn la Tabla de riesgos de activacin de las diferentes actividades industriales que aparece en la Tabla 1.2. del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, , tiene un Riesgo de Activacin medio, lo que significa que se debe de adoptar el valor Ra = 1,5 en la frmula correspondiente.
En cuanto al valor del coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos, Ci, se puede comprobar en las tabla siguientes Superfici e til m 99,73 12,79 15,41 15,28 4,19 6,71 1,82 56,14 82,96 16,1 15,9 34,84 52,39 3,21 3,35 5,82 58,5 61,32 6,44 25,75 42,89 32,68 21,15 51,42 103 6 97,25 qsi (Mcal/ m)
Planta Cota 800,40
qsi*Si*Ci
Vestbulo Sala reunin Sala visitas Sala reunin Aseo I Aseo II Vestbulo aseo Produccin/Mtodos/Despacho Mnto/Indicativos Calidad Laboratorio Armario ignifugo Jefes de lnea Vestuario femenino Vestuario masculino Vestbulo vestuario femenino Vestbulo vestuario masculino Escalera Cota 800,40-803,83 Vestbulo Archivo administracin Vestbulo aseo Aseos Oficina tcnica Sala de reunin Despacho director Sala de juntas Cocina/comedor Aseos Pasillo
Oficina tcnica Oficina tcnica Oficina tcnica
2.394,29 2.884,75 2.860,42
144 Oficina tcnica Laboratorio qumico Oficina tcnica Guardarropa armarios metlicos Guardarropa armarios metlicos 120 144 19 19
1,3 1,6 1,3 1,3 1,3
10.509,41 15.928,32 0,00 2.976,48 860,55 1.294,03
Cota 803,83
99.093,12
Oficina tcnica Oficina tcnica Oficina tcnica Oficina tcnica Expedicin de productos alimenticios
144 144 144 144 240
1,3 1,3 1,3 1,3 1,6
8.029,01 6.117,70 3.959,28 9.625,82 39.552,00
Preheating zone Zona prensas Zona stock (almacenamiento) transito mercancas Zona Inergy Escaleras-accesos Superficie construida Siendo, qsi = Ra = Ci = A=
Cota 800,40
Fabricacin y venta de materas 427 sintticas inyectadas Fabricacin y venta de materas 1820 sintticas inyectadas Almacenamiento artculos materias 1219 sintticas Fabricacin y venta de materas 988 sintticas inyectadas 17,942 7072,19
51.240,00 283.920,00 117.062,40
804.296,12
Valor de densidad de carga de fuego media de cada sector de incendio, en Mcal/m, datos contrastados procedentes Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, tabla 1.2. Riesgo de Activacin asociado. Peligrosidad por combustibilidad. Superficie construida del sector de incendio, en m.
Por lo tanto, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de este sector de incendio (Q s) es de 170,59 Mcal/m, clasificado como de riesgo intrnseco bajo 2. Zona trnsito mercancas sector 1 Material rea transito mercancas Sector 2 En este sector se incluye una nica zona de almacenamiento la cual dispone de bobinas de materia prima compuestas cada una de ellas de estireno ,fibra de vidrio y cargas minerales. Segn la tabla 1.4, obtenemos los distintos valores del poder calorfico de las materias primas, estimando el de la fibra de vidrio y cargas minerales cercanos a de acuerdo a tablas del fabricante. Las cantidades y proporciones de los materiales a efectos de clculo de la carga de fuego son las siguientes: rea 1649 rea almac/uso 469 Q si 192 Ra 1,5 H 1 Qs 117.062,40 Qst 70,99
PESO TOTAL MATERIAL
TRES TIPOS DE MATERIALES
KG ESTIRENO 4.687,50 875,00 950,00 6.512,50
KG RESTO 32.812,50 5.375,00 5.300,00 43.487,50
37.500,00 12,5 % ESTIRENO 6.250,00 14% ESTIRENO 6.250,00 15,2% ESTIRENO TOTAL
En nuestro caso la actividad principal es la de materias sintticas almacenamiento, que segn la Tabla de riesgos de activacin de las diferentes actividades industriales que aparece en la Tabla 1.2 del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, con un Riesgo de Activacin medio, lo que significa que se debe de adoptar el valor Ra = 1,5 en la frmula correspondiente. En cuanto al valor del coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos, Ci, se puede comprobar en la tabla siguiente: Superficie til Local Cmara fro (15,2%-14%-12,5%)estireno (84,8%) Fibra de vidrio/cargas minerales Superficie construida cmara 247 m Actividad
qsi (Mcal/kg) 10,00 0,60 Ra
Gi (kg) 6.512,50 43.487,50
Ci 1,60 1,00 1,50
qsi*Gi*Ci 104.200,00 26.092,50 130.292,50
Por lo tanto, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de este sector de incendio (Q s) es de 791,25 Mcal/m, clasificado como de riesgo intrnseco medio 5. Sector 3 En nuestro caso la actividad es la de sala de calderas, como semejanza a las actividades descritas en la tabla 1.2. del reglamento establecemos la actividad de Fabricacin y venta de materias sintticas inyectadas que segn la Tabla de riesgos de activacin de las diferentes actividades industriales que aparece en la Tabla 1.2. del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, , tiene un Riesgo de Activacin medio, lo que significa que se debe de adoptar el valor Ra = 1,5 en la frmula correspondiente. En cuanto al valor del coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos, C i, se puede comprobar en las tabla siguientes Superficie til Local m Actividad qsi (Mcal/m)
Cuarto caldera de aceite Superficie construida
49,45 Edificios de calderas 57,36
48,00 Ra
2.373,60 2.373,60
Por lo tanto, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de este sector de incendio (Qs) es de 62,07 Mcal/m, clasificado como de riesgo intrnseco Bajo 1. Sector 4
Superficie til Local m Actividad qsi (Mcal/m)
Cuarto compresor Centro de transformacin Cuadros elctricos Escaleras-accesos Superficie construida
68,54 Transformadores 27,24 Transformadores 45,44 Taller de electricidad 34,41 175,63
72,00 72,00 144,00
6.415,34 2.549,66 8.506,37
17.471,38
Clculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, as como del nivel de riesgo intrnseco
del establecimiento industrial Superficie
Qsi*Asi 1,50 804.296,12 2,00 130.292,50 1,00 2.373,60 1,00 17.471,38
Sector 01 Nave-Oficinas Sector 02 Cmara Sector 03 sala calderas Sector 04 cuartos tecnicos Areas
7.072,19 Industrial 247,00 Almacenaje 57,36 175,63 Industrial 7.552,18
954.433,59
Por lo tanto, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento es de 126,38 Mcal/m, clasificado como de riesgo intrnseco bajo 1 5.41. FACHADAS ACCESIBLES. JUSTIFICACIN SEGN ANEXO II Las fachadas del edificio se consideran accesibles y cumplen las condiciones del Anexo II: Las condiciones del entorno as que de aproximacin cumple tambin las condiciones del Anexo II 5.42. JUSTIFICACIN DE QUE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CADA SECTOR DE INCENDIO ES ADMISIBLE Riesgo intrnseco del sector de incendios RB-2 Superficie mxima permitida (*)
Configuracin establecimiento
Fabricacin y venta de materias 12.000 m(**) 7.072,19 Edificio C sintticas inyectadas Materias sintticas almacenamiento Sector 02 Edificio C RM-5 2.500 247 Sala de calderas Sector 03 Edificio C RB-1 Sin lmite 57,36 Salas tcnicas Sector 04 Edificio C RB-1 Sin lmite 196,28 (*) Superficie mxima permitida segn Anexo II, artculo 2 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (**) El valor indicado en la tabla 2.1. de 6.000 m puede verse incrementado como en nuestro caso al haberse instalado rociadores automticos sin serlo exigidos de acuerdo al RPCIEI Sector 01 5.43. JUSTIFICACIN DE QUE LA DISTRIBUCIN DE LOS MATERIALES COMBUSTIBLES EN LAS REAS DE INCENDIO CUMPLE LOS
No procede puesto que no existen reas de incendio en el establecimiento objeto del presente proyecto. 5.44. 5.44.1. JUSTIFICACIN Y CLCULO DE LA EVACUACIN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL Justificacin y clculo de la ocupacin de cada uno de los sectores de incendio
La ocupacin esta restringida al personal autorizado. Para su clculo se ha tenido en cuenta el nmero de personas que trabajan en cada sector de incendio y segn la actividad desempeada en l. Se ha ponderado esta ocupacin segn la expresin siguiente cuando p < 100: P = 1,1 p Siendo p el nmero de personas. As, la ocupacin de cada sector es la que se refleja a continuacin: Ocupacin Sector 1 Sector Sector 01 Local Nave/oficinas TOTAL OCUPACION SECTOR 01 N de Aforo personas P*1,1 69 76 76 PERSONAS
Ocupacin Sector 2 La zona de cmara es una zona de ocupacin ocasional , solo se accede cuando entra la materia prima o cuando se consume una bobina en el proceso industrial para reponerla. No se trata de un zona con permanencia permanente y son los mismos trabajadores que estn en el sector 01 los que acceden bajo los supuesto anteriores al Sector 02. Se considera a efectos de dimensionado de anchos de puertas 2 personas. 5.44.2. Justificacin de los elementos de la evacuacin: origen de evacuacin, recorridos de evacuacin, rampas, ascensores, escaleras, pasillos y salidas.
Se toma como origen de evacuacin cualquier punto de los recintos de ocupacin no ocasional y de superficie superior a 50 m, y la salida de los recintos de ocupacin no ocasional de superficie inferior a 50 m. La evacuacin vertical se desarrolla a travs de una escalera en la zona de oficinas la justificacin de las mismas no forma parte del presente proyecto. 5.44.3. Justificacin y clculo del nmero y disposicin de las salidas
El sector 01, aunque por nmero de ocupantes podra tener una nica salida, se proyectan dos por planta para cumplir con el recorrido mximo de evacuacin (50 metros la longitud mxima del recorrido desde cualquier origen de evacuacin). La zona ampliada dispone de 3 salidas de emergencia nuevas que se aaden a las tres existentes en la nave en el estado actual. El sector 02 de riesgo medio dispone de una salida de emergencia que comunican directamente con el exterior, siendo los recorridos inferiores a 35 m , al tratarse de un sector de riesgo medio con ocupacin inferior a 25 personas de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.3.2. del RPCIEI. El sector 03 dispone de una nica salida al exterior con recorrido inferior a 35m, del mismo modo los cuartos tcnicos disponen de salidas de emergencia al exterior con recorridos de evacuacin inferiores a 35 m. 5.44.4. Justificacin y clculo de la longitud mxima de los recorridos de evacuacin Las distancias mximas de los recorridos de evacuacin, no supera las siguientes:
Sector 1 (Riesgo bajo 2 ): 50 metros, Dos salidas alternativas mnimo. El recorrido mximo de evacuacin es de longitud igual a 50 m. Sector 2 (Riesgo medio 5 ): 35 metros, Una salida. El recorrido mximo de evacuacin es de longitud igual a 25,30 m.
El sector 03 de riesgo bajo a efectos del anexo I dispone de una nica salida de emergencia al exterior con recorrido de 10,05 metros lo cual es inferior a 35 metros. Los cuartos tcnicos (CT, cuadro general de baja tensin) disponen de salidas de emergencia al exterior de longitudes 4,33 m y 12 metros respectivamente lo cual es inferior a 35 metros, y el cuarto de compresores dispone de salida al exterior a travs de una escalera siendo el recorrido total de evacuacin de 30,80 m lo cual es inferior a 35 metros. 5.44.5. Justificacin del dimensionamiento de las puertas, pasillos, escaleras, escaleras protegidas, vestbulos previos, ascensores y rampas
Siendo la ocupacin del Sector 01 de 76 personas, se exige a las puertas, pasos, pasillos y escaleras el ancho mnimo de 0,80 m para las puertas y de 1,00 m para pasillos y escaleras. Todas las puertas incluidas en recorridos de evacuacin tienen una anchura libre de paso igual o mayor de ochenta centmetros y los pasillos y escaleras tienen una anchura igual o superior al metro.
Madrid, septiembre 2.011
Documentos similares a Anj 2 Just Rpciei
Gezer Noe Ramírez Vega
Trabajo de Protección de Incendios

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto