Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd223-2008.html
Timestamp: 2016-05-29 17:12:59+00:00

Document:
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Publicado en BOE n�m. 68 de 19 de Marzo de 2008
Vigencia desde 19 de Septiembre de 2008. Esta revisi�n vigente desde 23 de Mayo de 2010
Vigente desde 19/Septiembre/2008 hasta 23/Mayo/2010
Las costas procesales Luis Martín Contreras 90 € + IVA Código Civil comentado y con jurisprudencia. 8ª edición Xavier O\'Callaghan Muñoz 182,69 € + IVA Código electoral. 8ª Edición Enrique Arnaldo Alcubilla y Manuel Delgado-Iribarren García-Campero
�Aprobaci�n del Reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias
�Obligaciones en materia de informaci�n y de reclamaciones
�Exigibilidad de lo dispuesto en el reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias
�Instalaciones en fase de tramitaci�n en la fecha de obligado cumplimiento del reglamento
�Obtenci�n del certificado como empresa instaladora
�Autorizaci�n de los instaladores y empresas instaladoras en el �mbito del Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en centrales el�ctricas, subestaciones y centros de transformaci�n
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES T�CNICAS Y GARANT�AS DE SEGURIDAD EN L�NEAS EL�CTRICAS DE ALTA TENSI�N
�Tensiones nominales. Categor�as de las l�neas
�Frecuencia de la red el�ctrica nacional
�Compatibilidad con otras instalaciones
�Cumplimiento de las prescripciones y excepciones
�Equivalencia de requisitos
�Normas de obligado cumplimiento
�Accidentes
�Equipos y materiales
�Proyecto de las l�neas
�Interrupci�n y alteraci�n del servicio
Disposiciones espec�ficas aplicables a l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
�Especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
�Capacidad t�cnica de las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica para la ejecuci�n y mantenimiento de l�neas el�ctricas de su propiedad
�Documentaci�n y puesta en servicio de las l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
�Mantenimiento, verificaciones peri�dicas e inspecciones de las l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
Disposiciones espec�ficas aplicables a l�neas que no sean propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
�Empresas instaladoras de l�neas de alta tensi�n
�Documentaci�n, puesta en servicio y mantenimiento de las l�neas
�Inspecciones peri�dicas de las l�neas
�NDICE DE INSTRUCCIONES T�CNICAS COMPLEMENTARIAS
Instrucci�n T�cnica Complementaria
BOE 19 Julio. Correcci�n de errores RD 223/2008 de 15 Feb. (Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09) BOE 17 Mayo. Correcci�n de erratas RD 223/2008 de 15 Feb. (Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09) Afectaciones recientes
RD 560/2010 de 7 May. (modificaci�n normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) Ocultar / Mostrar comentarios Disposiciones adicionales primera a cuarta introducidas por los apartados dos a cinco del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
N�mero 1 del art�culo 13 redactado por el apartado seis del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
P�rrafo primero del art�culo 16 redactado por el apartado siete del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
Art�culo 19 redactado por el apartado ocho del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
V�ase los apartados nueve a diecinueve del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo; correcci�n de errores �B.O.E.� 19 junio).
Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �instalador�de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado uno del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
Expresi�n �empresa instaladora autorizada� sustituida por �empresa instaladora� de conformidad con lo establecido en la letra b) del apartado uno del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
R.D. 223/2008, 15 febrero rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 19 julio). T�ngase en cuenta que por la misma tambi�n se subsanan errores padecidos en las ITC-LAT 06, ITC-LAT 07 y ITC-LAT 08.
V�ase Correcci�n de erratas del R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (�B.O.E.� 17 mayo). T�ngase en cuenta que por la misma se subsanan errores padecidos en la Instrucci�n T�cnica Complementaria ITC-LAT 07.
El vigente Reglamento de L�neas El�ctricas A�reas de Alta Tensi�n fue aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, conteniendo �nicamente prescripciones t�cnicas. La autorizaci�n administrativa previa a su realizaci�n se reg�a por el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; la expropiaci�n forzosa se posibilitaba por la Ley 10/1966, de 18 de marzo y su Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, los cuales, a su vez, regulaban la potestad sancionadora; asimismo, para determinar las condiciones de mantenimiento e inspecciones peri�dicas se recurr�a al art�culo 92 del Reglamento de Verificaciones El�ctricas y Regularidad en el Suministro de Energ�a, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, en la redacci�n dada por el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero.
El propio marco t�cnico en que se promulg� ese reglamento ha variado considerablemente, con la introducci�n de nuevos materiales, t�cnicas, procedimientos y necesidades sociales.
Mucho mayor a�n ha sido la variaci�n experimentada en el ordenamiento jur�dico, como consecuencia, fundamentalmente, de la promulgaci�n de la Constituci�n Espa�ola y de la adhesi�n de Espa�a a la Comunidad Europea, lo que ha significado, en cuanto al tratamiento administrativo, por ejemplo, el traspaso de funciones desde la Administraci�n General del Estado a las comunidades aut�nomas cuando se trata de instalaciones ubicadas exclusivamente en sus respectivos territorios, y la necesidad de coordinaci�n en los dem�s casos, o la necesidad de cumplir la liberalizaci�n econ�mica que, como en otros campos, se ha materializado de manera espectacular en el �mbito energ�tico en general y el sector el�ctrico en particular, obligando a adaptar todos los procedimientos y agentes intervinientes.
Dos leyes b�sicas se aplican a las instalaciones contempladas en el reglamento que ahora se aprueba: con car�cter sectorial, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, y con car�cter horizontal, pero especialmente en materia de seguridad, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
As�, por ejemplo, el art�culo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, confiere a la Administraci�n General del Estado la competencia para establecer los requisitos m�nimos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energ�a el�ctrica, as� como la de autorizar las instalaciones el�ctricas cuando su aprovechamiento afecte a m�s de una comunidad aut�noma o el transporte o distribuci�n salga del �mbito territorial de una de ellas.
Por lo dem�s, el art�culo 51.1 de dicha Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se remite a lo previsto en la citada Ley 21/1992, de 16 de julio, respecto de las normas t�cnicas de seguridad y calidad industriales que hayan de cumplir las instalaciones de producci�n, transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica, las destinadas a su recepci�n por los usuarios, los equipos de consumo, as� como los elementos t�cnicos y materiales para las instalaciones el�ctricas.
El mismo art�culo 51, en su apartado 3, indica, igualmente, que sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas por la Ley, a los efectos considerados en este art�culo, la construcci�n, ampliaci�n o modificaci�n de instalaciones el�ctricas requerir� autorizaci�n administrativa, seg�n disponga la reglamentaci�n correspondiente.
Otros aspectos a destacar de la referida Ley del Sector El�ctrico son que su t�tulo IX se refiere a expropiaci�n y servidumbres y, por �ltimo, que incorpora un r�gimen sancionador que cubre infracciones tambi�n en el �mbito del reglamento que ahora se aprueba.
Por su parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dedica su t�tulo III a la seguridad y calidad industriales y, m�s concretamente, el cap�tulo I de dicho t�tulo a la seguridad industrial, defini�ndola y determinando sus objetivos.
El art�culo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se refiere, espec�ficamente, a los reglamentos de seguridad, los cuales deber�n establecer los requisitos de seguridad de las instalaciones, los procedimientos de conformidad con las mismas, las responsabilidades de los titulares y las condiciones de equipamiento, medios y capacidad t�cnica que deben reunir los agentes intervinientes en las distintas fases en relaci�n con las instalaciones, as� como la posibilidad de su control mediante inspecciones peri�dicas.
De acuerdo con el apartado 5 del citado art�culo 12, los reglamentos de seguridad de �mbito estatal se aprobar�n por el Gobierno de la Naci�n, sin perjuicio de que las comunidades aut�nomas puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias, cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.
En su art�culo 15, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, define las caracter�sticas y requisitos que deben reunir los organismos de control, como entidades encargadas de llevar a cabo las inspecciones reglamentarias.
Adem�s, en su t�tulo V, esta misma norma legal recoge el r�gimen de infracciones y sanciones en materia de industria y, en particular, sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones.
De acuerdo con este marco legal, mediante el presente real decreto se aprueba un conjunto normativo que, en l�nea con otros vigentes en materia de seguridad industrial, adopta la forma de un reglamento que contiene las disposiciones t�cnicas y administrativas generales, as� como unas instrucciones t�cnicas complementarias (denominadas ITC-LAT) que desarrollan y concretan las previsiones del primero para materias espec�ficas.
El reglamento que se aprueba establece que sus prescripciones y las de las instrucciones t�cnicas complementarias deben tener la consideraci�n de m�nimos, de acuerdo con el estado de la t�cnica, pero admite ejecuciones distintas de las previstas siempre que ofrezcan niveles de seguridad que puedan considerarse, al menos, equivalentes.
Se declaran de obligado cumplimiento una serie de normas relativas, especialmente, al dise�o de materiales y equipos. Dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas europeas EN e internacionales IEC, se consigue r�pidamente disponer de soluciones t�cnicas en sinton�a con lo aplicado en los pa�ses m�s avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector.
Para facilitar su puesta al d�a, en el texto de las instrucciones �nicamente se citan las normas por sus n�meros de referencia, sin el a�o de edici�n. En una instrucci�n a tal prop�sito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el a�o de edici�n, a fin de que, cuando aparezcan nuevas versiones, se puedan hacer los respectivos cambios en dicha lista, quedando autom�ticamente actualizadas en el texto dispositivo, sin necesidad de otra intervenci�n. En ese momento tambi�n se pueden establecer los plazos para la transici�n entre las versiones, de tal manera que los fabricantes y distribuidores de material el�ctrico puedan dar salida, en un tiempo razonable, a los productos fabricados de acuerdo con la versi�n de la norma anulada.
No obstante, una vez m�s, el reglamento resulta flexible en su exigencia, ya que permite la utilizaci�n de otros materiales y equipos que no se ajusten a dichas normas pero que confieran una seguridad equivalente, con expreso reconocimiento de aquellos que se comercialicen legalmente en los Estados del Espacio Econ�mico Europeo y en cualquier otro con el cual exista un acuerdo al efecto.
Se presupondr� la conformidad de los equipos y materiales con las normas y especificaciones t�cnicas aplicables cuando �stos dispongan de marcas o certificados de conformidad emitidos por un organismo cualificado, independiente y acreditado para tal fin, seg�n los procedimientos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica se responsabilizar�n de la ejecuci�n, mantenimiento y verificaci�n de las l�neas de su propiedad.
Para la ejecuci�n de las l�neas el�ctricas de alta tensi�n que no sean propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica, se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora, que hasta ahora no hab�an sido reguladas, estableciendo 2 categor�as, seg�n se pretenda ejecutar l�neas a�reas y subterr�neas con tensi�n nominal hasta 30 kV o de m�s de 30 kV. Se exige que el titular contrate el mantenimiento de la l�nea, a fin de garantizar el debido estado de conservaci�n y funcionamiento de la misma. Complementariamente, se prev� la inspecci�n peri�dica de las instalaciones, cada tres a�os, como m�nimo, por organismos de control.
Expresi�n �empresa instaladora autorizada� sustituida por �empresa instaladora� de conformidad con lo establecido en la letra b) del apartado uno del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
Todo ello, con independencia de la necesidad de un proyecto previo y direcci�n de obra por titulado competente.
Finalmente, se encarga al centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la elaboraci�n de una gu�a, como ayuda a los distintos agentes afectados, para la mejor comprensi�n de las prescripciones reglamentarias.
Este real decreto constituye una norma reglamentaria sobre seguridad industrial en instalaciones energ�ticas que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.� y 25.� del art�culo 149.1 de la Constituci�n Espa�ola, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica y sobre bases del r�gimen minero y energ�tico, respectivamente.
En la fase de proyecto, este real decreto ha sido sometido al tr�mite de audiencia que prescribe la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha sido sometido al procedimiento de informaci�n de normas y reglamentaciones t�cnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la informaci�n, regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 julio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 15 de febrero de 2008,
Aprobaci�n del Reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias Se aprueba el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, que se insertan a continuaci�n.
Cuando la empresa instaladora de l�neas de alta tensi�n que se establece o ejerce la actividad en Espa�a, ya est� cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garant�a equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en t�rminos de riesgo asegurado, suma asegurada o l�mite de la garant�a en otro Estado miembro en el que ya est� establecido, se considerar� cumplida la exigencia establecida en el apartado c) del art�culo 6.8 de la ITC-LAT 03 aprobada por este real decreto. Si la equivalencia con los requisitos es s�lo parcial, la empresa instaladora deber� ampliar el seguro o garant�a equivalente hasta completar las condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garant�as suscritas con entidades aseguradoras y entidades de cr�dito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptar�n a efectos de acreditaci�n los certificados emitidos por �stas.
Disposiciones adicionales primera a cuarta introducidas por los apartados dos a cinco del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas instaladoras se aceptar�n los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los t�rminos previstos en el art�culo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre
Corresponder� a las comunidades aut�nomas elaborar y mantener disponibles los modelos de declaraci�n responsable. A efectos de facilitar la introducci�n de datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el t�tulo IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio
, de Industria, el �rgano competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una propuesta de modelos de declaraci�n responsable, que deber� incluir los datos que se suministrar�n al indicado registro, y que estar� disponible en la sede electr�nica de dicho Ministerio.
Obligaciones en materia de informaci�n y de reclamaciones
Las empresas instaladoras deben cumplir las obligaciones de informaci�n de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los art�culos 22
y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre
Exigibilidad de lo dispuesto en el reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias 1. Lo dispuesto en el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n, as� como en sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, ser� de obligado cumplimiento para todas las instalaciones contempladas en su �mbito de aplicaci�n, a partir de los dos a�os de la fecha de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. Hasta entonces seguir� siendo aplicable el Reglamento de L�neas El�ctricas A�reas de Alta Tensi�n, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
2. No obstante, el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n, as� como en sus instrucciones t�cnicas complementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, se podr�n aplicar voluntariamente desde la entrada en vigor de este real decreto, a condici�n de que administrativamente se disponga de los medios para atender las necesidades de los procedimientos.
Instalaciones en fase de tramitaci�n en la fecha de obligado cumplimiento del reglamento Para aquellas instalaciones cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento de L�neas El�ctricas A�reas de Alta Tensi�n, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, y disposiciones que lo desarrollan, y hubiere sido presentado al �rgano competente de la Administraci�n antes de la fecha indicada en la disposici�n transitoria primera.1, se concede un plazo de dos a�os, que se contar� desde dicha fecha, para la consecuci�n del acta de puesta en servicio.
Obtenci�n del certificado como empresa instaladora
Las empresas instaladoras y mantenedoras que a la fecha de publicaci�n de este real decreto vengan realizando instalaciones de l�neas el�ctricas de alta tensi�n, dispondr�n de un plazo de dos a�os, a partir de la fecha a que se hace referencia en la disposici�n transitoria primera.1, para obtener los correspondientes certificados de empresa instaladora autorizada que se contempla en la ITC-LAT 03 (Instaladores y empresas instaladoras para l�neas de alta tensi�n).
Autorizaci�n de los instaladores y empresas instaladoras en el �mbito del Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en centrales el�ctricas, subestaciones y centros de transformaci�n Los instaladores y empresas instaladoras que sean autorizados seg�n el Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n y sus instrucciones t�cnicas complementarias podr�n ser tambi�n autorizados, previa solicitud, para las actividades de montaje, reparaci�n, mantenimiento, revisi�n y desmontaje en el �mbito del Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en centrales el�ctricas, subestaciones y centros de transformaci�n, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre
, en tanto no se regule expresamente, en este �ltimo reglamento, la correspondiente figura de instalador.
Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �instalador�de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado uno del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
La autorizaci�n como instalador para centrales el�ctricas, subestaciones y centros de transformaci�n se conceder�, por el �rgano competente de la Administraci�n, para el nivel de tensi�n definido por la categor�a del Reglamento sobre condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad en l�neas el�ctricas de alta tensi�n para la que haya sido autorizado el instalador o la empresa, debiendo poseer los medios t�cnicos indicados en la ITC-LAT 03 exceptuando los equipos complementarios necesarios para categor�as de l�neas a�reas o subterr�neas.
Derogaci�n normativa 1. Queda derogado, en la fecha que se indica en la disposici�n transitoria primera.1, el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de L�neas El�ctricas A�reas de Alta Tensi�n.
T�tulo competencial Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.13.� y 25.� de la Constituci�n, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica y sobre bases del r�gimen energ�tico, respectivamente.
Habilitaci�n normativa Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar los anexos de este real decreto, con objeto de adaptarlos al progreso de la t�cnica derivado de las normas emitidas por organismos europeos o internacionales.
Objeto Este reglamento tiene por objeto establecer las condiciones t�cnicas y garant�as de seguridad a que han de someterse las l�neas el�ctricas de alta tensi�n, a fin de:
c) Establecer la normalizaci�n precisa para reducir la extensa tipificaci�n que existe en la fabricaci�n de material el�ctrico.
d) Facilitar desde la fase de proyecto de las l�neas su adaptaci�n a los futuros aumentos de carga racionalmente previsibles.
�mbito de aplicaci�n 1. Las disposiciones de este reglamento se aplican a las l�neas el�ctricas de alta tensi�n, entendi�ndose como tales las de corriente alterna trif�sica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensi�n nominal eficaz entre fases sea superior a un kilovoltio. Aquellas l�neas en las que se prevea utilizar otros sistemas de transporte o distribuci�n de energ�a -corriente continua, corriente alterna monof�sica o polif�sica, etc.-, deber�n ser objeto de una justificaci�n especial por parte del proyectista, el cual deber� adaptar las prescripciones y principios b�sicos de este reglamento a las peculiaridades del sistema propuesto.
2. El reglamento se aplicar�:
a) a las nuevas l�neas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones,
b) a las l�neas existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones con variaci�n del trazado original de la l�nea, afectando las disposiciones de este reglamento exclusivamente al tramo modificado y
c) a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al r�gimen de inspecciones que se establecen en el mismo sobre periodicidad y agentes intervinientes, si bien para las l�neas a�reas con conductores desnudos, los criterios t�cnicos aplicables en dichas inspecciones ser�n los correspondientes a la reglamentaci�n con la que se aprobaron, y para el resto de las l�neas se aplicar�n los criterios normativos y t�cnicos en virtud de los cuales result� aprobado en su d�a el proyecto de instalaci�n y autorizada su puesta en servicio.
3. Quedan excluidas de la aplicaci�n de las presentes normas las l�neas el�ctricas que constituyen el tendido de tracci�n propiamente dicho -l�nea de contacto- de los ferrocarriles u otros medios de transporte electrificados.
4. Las prescripciones de este reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias (en adelante tambi�n denominadas ITCs) son de car�cter general, unas, y espec�fico, otras. Las espec�ficas sustituir�n, modificar�n o complementar�n a las generales, seg�n los casos.
5. Las prescripciones de este Reglamento y sus ITC se aplicar�n sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la normativa de prevenci�n de riesgos laborales y en particular, en el Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones m�nimas para la protecci�n de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo el�ctrico, as� como cualquier otra normativa aplicable.
Tensiones nominales. Categor�as de las l�neas Las l�neas el�ctricas incluidas en este reglamento se clasificar�n, atendiendo a su tensi�n nominal, en las categor�as siguientes:
a) Categor�a especial: Las de tensi�n nominal igual o superior a 220 kV y las de tensi�n inferior que formen parte de la red de transporte conforme a lo establecido en el art�culo 5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuci�n, comercializaci�n, suministro y procedimientos de autorizaci�n de instalaciones de energ�a el�ctrica.
b) Primera categor�a: Las de tensi�n nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
c) Segunda categor�a: Las de tensi�n nominal igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV.
d) Tercera categor�a: Las de tensi�n nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV.
Si en la l�nea existen circuitos o elementos en los que se utilicen distintas tensiones, el conjunto de la l�nea se considerar�, a efectos administrativos, al valor de la mayor tensi�n nominal.
Cuando en el proyecto de una nueva l�nea se considere necesaria la adopci�n de una tensi�n nominal superior a 400 kV, la Administraci�n competente establecer� la tensi�n que deba autorizarse.
Frecuencia de la red el�ctrica nacional La frecuencia nominal obligatoria para la red el�ctrica es de 50 Hz.
Compatibilidad con otras instalaciones Las l�neas el�ctricas de alta tensi�n deben estar dotadas de los elementos necesarios para que su explotaci�n e incidencias no produzcan perturbaciones anormales en el funcionamiento de otras instalaciones.
Los sobredimensionamientos y modificaciones impuestos a otras instalaciones, como consecuencia de cambios realizados en l�neas o redes el�ctricas de alta tensi�n, ser�n costeados por el propietario de estas l�neas o redes, quien podr� reclamar al causante �ltimo de la modificaci�n.
Cumplimiento de las prescripciones y excepciones 1. Se considerar� que las instalaciones realizadas de conformidad con las prescripciones de este reglamento proporcionan las condiciones de seguridad que, de acuerdo con el estado de la t�cnica, son exigibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, cuando se utilizan de acuerdo a su destino.
2. Las prescripciones establecidas en el presente reglamento tendr�n la condici�n de m�nimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el art�culo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
3. El �rgano competente de la comunidad aut�noma, en atenci�n a situaciones objetivas excepcionales a solicitud de parte interesada, podr� aceptar, para ciertos casos, soluciones diferentes a las contenidas en el presente reglamento, cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente.
4. A efectos estad�sticos y con objeto de prever las eventuales correcciones en la reglamentaci�n, la comunidad aut�noma remitir� anualmente al Ministerio competente en materia de seguridad industrial las soluciones aceptadas basadas en la aplicaci�n del principio de seguridad equivalente.
Equivalencia de requisitos Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 13, a los efectos de este reglamento, y para la comercializaci�n de productos provenientes de los Estados miembros de la Uni�n Europea, deTurqu�a, del Espacio Econ�mico Europeo, o de otros Estados con los cuales existan los correspondientes acuerdos, que est�n sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administraci�n p�blica competente deber� aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de evaluaci�n de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administraci�n, que los agentes que los realizan ofrecen garant�as t�cnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislaci�n espa�ola y que las disposiciones legales vigentes del Estado, que sirven de base para evaluar la conformidad, comportan un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones espa�olas.
Normas de obligado cumplimiento 1. Las ITCs establecen el cumplimiento obligatorio de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptaci�n al estado de la t�cnica en cada momento.
En la ITC-LAT 02 se recoger� el listado de todas las normas citadas en el texto de las Instrucciones, identificadas por sus t�tulos y numeraci�n, la cual incluir� el a�o de edici�n.
En las restantes ITCs dicha referencia se realizar�, por regla general, sin indicar el a�o de edici�n de las normas en cuesti�n.
2. Cuando una o varias normas var�en su a�o de edici�n, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, deber�n ser objeto de actualizaci�n en el listado de normas, mediante resoluci�n del �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que deber� hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilizaci�n de la antigua edici�n de la norma dejar� de serlo, a efectos reglamentarios.
A falta de resoluci�n expresa, se entender� que tambi�n cumple las condiciones reglamentarias la edici�n de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios b�sicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intr�nseca del material correspondiente.
Accidentes A efectos estad�sticos, sin perjuicio de otras comunicaciones sobre el accidente a las autoridades laborales, previstas en la normativa laboral, y con objeto de determinar las posibles causas, as� como disponer las eventuales correcciones en la reglamentaci�n, se debe poseer los correspondientes datos sistematizados de los accidentes m�s significativos. Para ello, cuando se produzca un accidente o una anomal�a en el funcionamiento, imputable a la l�nea, que ocasione v�ctimas, da�os a terceros o situaciones objetivas de riesgo potencial, el propietario de la l�nea deber� redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En un tiempo no superior a tres meses, deber�n remitir a los �rganos competentes del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio y de las comunidades aut�nomas, copia de todos los informes realizados.
Infracciones y sanciones Los incumplimientos de lo dispuesto en este reglamento se sancionar�n de acuerdo con lo dispuesto en el t�tulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y, si procede, de lo establecido en el t�tulo X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico.
Gu�a t�cnica El �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una Gu�a t�cnica de car�cter no vinculante para la aplicaci�n pr�ctica de las previsiones del presente reglamento y sus ITCs, la cual podr� establecer aclaraciones a conceptos incluidos en uno y otras.
Equipos y materiales 1. Los materiales, aparatos, conjuntos y subconjuntos, integrados en los circuitos de las l�neas el�ctricas de alta tensi�n, a las que se refiere este reglamento, cumplir�n las normas y especificaciones t�cnicas que les sean de aplicaci�n y que se establezcan como de obligado cumplimiento en la ITC-LAT 02. En su defecto, el proyectista propondr� y justificar� las normas o especificaciones cuya aplicaci�n considere m�s id�nea para las partes fundamentales de la l�nea de que se trate.
2. En aquellos casos en los que la aplicaci�n estricta de las normas reglamentarias no permita una soluci�n �ptima a un problema o se prevea utilizar otros sistemas, el proyectista de la l�nea deber� justificar las variaciones necesarias, que deber�n ser autorizadas por la Administraci�n p�blica competente.
Se incluir�n junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalaci�n y uso, debiendo marcarse con la informaci�n que determine la norma de aplicaci�n que se establece en la correspondiente ITC, con las siguientes indicaciones m�nimas:
a) Raz�n social y direcci�n completa del fabricante y, en su caso, de su representante legal o del responsable de la comercializaci�n.
c) Tensi�n e intensidad asignada, si procede.
3. La Administraci�n p�blica competente verificar� en sus campa�as de inspecci�n de mercado el cumplimiento de las exigencias t�cnicas de los materiales y equipos sujetos a este reglamento.
Se presupondr� la conformidad de los equipos y materiales con las normas y especificaciones t�cnicas aplicables cuando �stos dispongan de marcas o certificados de conformidad emitidos por un organismo de control autorizado para tal fin, seg�n los procedimientos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Proyecto de las l�neas 1. Ser� obligatoria la presentaci�n de proyecto suscrito por t�cnico titulado competente, para la realizaci�n de toda clase de l�neas de alta tensi�n, a que se refiere este reglamento.
N�mero 1 del art�culo 13 redactado por el apartado seis del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
2. La definici�n y contenido m�nimo de los proyectos y anteproyectos, se determinar� en la correspondiente ITC, sin perjuicio de la facultad de la Administraci�n para solicitar los datos adicionales que considere necesarios.
Cuando se trate de l�neas, o parte de las mismas, de car�cter repetitivo, propiedad de las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica, o para aquellas de los clientes que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podr�n ser aprobados y registrados por los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, en caso de que se limiten a su �mbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en caso de aplicarse en m�s de una comunidad aut�noma. Estos proyectos tipo deber�n ser completados, inexcusablemente, con los datos espec�ficos concernientes a cada caso, tales como: ubicaci�n, accesos, circunstancias locales, clima, entorno, dimensiones espec�ficas, caracter�sticas de las tierras y de la conexi�n a la red, as� como cualquier otra correspondiente al caso particular.
3. El procedimiento de informaci�n p�blica, aprobaci�n y registro de los proyectos tipo se efectuar� de la misma forma que las especificaciones particulares de las empresas suministradoras.
Interrupci�n y alteraci�n del servicio 1. En los casos o circunstancias en los que se observe eminente peligro para las personas o cosas se deber� interrumpir el funcionamiento de las l�neas.
2. La interrupci�n del funcionamiento de las l�neas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica ser� decidida, en todo caso, por el operador del sistema y gestor de la red de transporte o por el gestor de la red de distribuci�n, seg�n proceda, conforme los procedimientos de operaci�n vigentes.
Para l�neas particulares, un t�cnico titulado competente, con la autorizaci�n del propietario de la l�nea, podr� adoptar, en situaci�n de emergencia, las medidas provisionales que resulten aconsejables, dando cuenta inmediatamente al �rgano competente de la Administraci�n, quien fijar� el plazo para restablecer las condiciones reglamentarias.
3. Las consecuencias derivadas de cualquier intervenci�n de terceros en instalaciones de las que no sean titulares, siempre que afecte a los requisitos de este reglamento, sin la expresa autorizaci�n de su titular, ser�n responsabilidad del causante, el cual deber� hacer frente a los costes de indemnizaci�n derivados de su actuaci�n.
CAP�TULO IIDisposiciones espec�ficas aplicables a l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
Especificaciones particulares de las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica 1. Las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica podr�n proponer especificaciones particulares para sus l�neas o para aqu�llas de los clientes que vayan a ser cedidas a las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica. Estas especificaciones podr�n definir aspectos de dise�o, materiales, construcci�n, montaje y puesta en servicio de l�neas el�ctricas de alta tensi�n, se�alando en ellas las condiciones t�cnicas de car�cter concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de transporte y distribuci�n.
2. Dichas especificaciones deber�n ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos del reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de informaci�n p�blica deber�n ser aprobadas y registradas por los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, en caso de que se limiten a su �mbito territorial, o por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en caso de aplicarse en m�s de una comunidad aut�noma.
Un t�cnico competente de la empresa de transporte y distribuci�n certificar� el cumplimiento de esta especificaci�n particular respecto de todas las exigencias de seguridad reglamentariamente establecidas. Asimismo, el �rgano administrativo competente exigir� para la aprobaci�n y registro de las especificaciones particulares un informe t�cnico emitido por un organismo cualificado e independiente.
Capacidad t�cnica de las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica para la ejecuci�n y mantenimiento de l�neas el�ctricas de su propiedad Las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica que realicen las actividades de construcci�n o mantenimiento de l�neas el�ctricas de su propiedad por medios propios, no precisan presentar la declaraci�n responsable seg�n lo establecido en la ITC-LAT 03, por entenderse a los efectos de este reglamento que dichas empresas de transporte y distribuci�n cuentan con la capacidad t�cnica acreditada suficiente para la realizaci�n de las citadas actividades. En cualquier caso, las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a deber�n cumplir en cada momento, las condiciones reglamentarias establecidas para la ejecuci�n y mantenimiento de sus l�neas el�ctricas, incluida su puesta en funcionamiento.
P�rrafo primero del art�culo 16 redactado por el apartado siete del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
En el supuesto de que las empresas de transporte y distribuci�n efect�en las citadas actividades a trav�s de una empresa contratada, �sta deber� ostentar la condici�n de empresa instaladora seg�n lo establecido en la ITC-LAT 03.
Documentaci�n y puesta en servicio de las l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica 1. La construcci�n, ampliaci�n, modificaci�n y explotaci�n de las l�neas el�ctricas de alta tensi�n propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica se condicionar� a la autorizaci�n administrativa, aprobaci�n del proyecto de ejecuci�n y autorizaci�n de explotaci�n que prescribe el t�tulo VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
2. Las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica se responsabilizar�n de la ejecuci�n de las l�neas de su propiedad.
3. Las l�neas el�ctricas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica deber�n disponer de la siguiente documentaci�n:
a) Proyecto que defina las caracter�sticas de la instalaci�n, seg�n determina la ITC-LAT 09, elaborado previamente a la ejecuci�n.
b) Certificado final de obra, seg�n modelo establecido por la Administraci�n, emitido por t�cnico titulado competente una vez finalizadas las obras. El citado certificado junto con los informes de verificaci�n surtir�n los efectos previstos en el art�culo 132 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Mantenimiento, verificaciones peri�dicas e inspecciones de las l�neas propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica 1. Las empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica se responsabilizar�n del mantenimiento y verificaci�n peri�dica de las l�neas de su propiedad y de aqu�llas que le sean cedidas. Si el mantenimiento o la verificaci�n fuera realizado por empresas mandatarias �stas deber�n ser instaladores autorizados.
2. La verificaci�n peri�dica de las l�neas se realizar�, al menos. cada tres a�os. La empresa titular conservar� el acta de la verificaci�n a disposici�n de los �rganos competentes de la Administraci�n.
Los �rganos competentes de la Administraci�n podr�n efectuar inspecciones, mediante control por muestreo estad�stico, de las verificaciones efectuadas por las empresas de transporte y distribuci�n.
3. En la ITC-LAT 05 se detalla el proceso para las verificaciones e inspecciones peri�dicas.
CAP�TULO IIIDisposiciones espec�ficas aplicables a l�neas que no sean propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica
Empresas instaladoras de l�neas de alta tensi�n
Las l�neas el�ctricas de alta tensi�n que no sean propiedad de empresas de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica se ejecutar�n por empresas instaladoras que re�nan los requisitos y condiciones establecidos en la ITC-LAT 03 y hayan presentado la correspondiente declaraci�n responsable de inicio de actividad seg�n lo prescrito en el apartado 6 de dicha ITC.
De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio
, de Industria, la declaraci�n responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentaci�n ante la Administraci�n competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio espa�ol, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
Art�culo 19 redactado por el apartado ocho del art�culo decimoquinto del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2010
Documentaci�n, puesta en servicio y mantenimiento de las l�neas 1. Seg�n lo establecido en el art�culo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, y una vez obtenida, en los casos requeridos por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la autorizaci�n administrativa, la puesta en servicio y utilizaci�n de las instalaciones el�ctricas ejecutadas por empresas instaladoras autorizadas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deber� elaborarse, previamente a la ejecuci�n, un proyecto que defina las caracter�sticas de la l�nea, seg�n determina la ITC-LAT 09 y que, cuando est� previsto que las l�neas vayan a ser cedidas, deber� tener en cuenta las especificaciones particulares aprobadas de la empresa suministradora.
La l�nea deber� verificarse por la empresa instaladora que la ejecute, con la supervisi�n del director de obra, a fin de comprobar la correcta ejecuci�n y funcionamiento seguro de la misma.
c) Al finalizar la ejecuci�n de la l�nea un t�cnico titulado competente emitir� el correspondiente certificado de direcci�n y final de obra.
d) Asimismo, si la tensi�n nominal fuera superior a 30 kV, la instalaci�n deber� ser objeto de una inspecci�n inicial por un organismo de control.
A la terminaci�n de la instalaci�n, realizadas las verificaciones pertinentes y la inspecci�n inicial, en su caso, la empresa instaladora ejecutora de la instalaci�n emitir� un certificado de instalaci�n, en el que se har� constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el reglamento y sus ITCs y de acuerdo con el proyecto. En su caso, identificar� y justificar� las variaciones que en la ejecuci�n se hayan producido con relaci�n a lo previsto en el proyecto. En caso de l�neas que requieran autorizaci�n administrativa, se acompa�ar� al certificado de instalaci�n el acta de puesta en servicio.
f) Cuando el titular de la l�nea precise conectarse a la red de una empresa suministradora de energ�a el�ctrica, deber� solicitar el suministro a la empresa suministradora, mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalaci�n de la l�nea.En este caso, la empresa suministradora podr� realizar las verificaciones que considere oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones de este reglamento y del proyecto, como requisito previo para la conexi�n de la l�nea a la red el�ctrica.
Si los resultados de las verificaciones no fueran favorables, la empresa suministradora deber� extender un acta, en la que conste el resultado de las comprobaciones, la cual deber� ser firmada igualmente por el titular de la instalaci�n, d�ndose por enterado. Dicha acta, en el plazo m�s breve posible, se pondr� en conocimiento del �rgano competente de la Administraci�n, quien determinar� lo que proceda.
Asimismo, el propietario de la l�nea deber� suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para l�neas de alta tensi�n, en el que se haga responsable de mantener la l�nea en el debido estado de conservaci�n y funcionamiento. Si el propietario de la l�nea, a juicio del �rgano competente de la Administraci�n, dispone de los medios y organizaci�n necesarios para efectuar su propio mantenimiento, y asume su ejecuci�n y la responsabilidad del mismo, ser� eximido de su contrataci�n.
El certificado de la empresa instaladora, junto con el proyecto, el certificado de direcci�n de obra, el de inspecci�n inicial, en su caso, y el contrato de mantenimiento o el compromiso de realizarlo con medios propios, deber�n depositarse ante el �rgano competente de la Administraci�n, con objeto de inscribir la referida instalaci�n en el correspondiente registro.
2. En la ITC-LAT 04 se detalla el proceso aplicable para la documentaci�n y puesta en servicio.
Inspecciones peri�dicas de las l�neas 1. Para alcanzar los objetivos se�alados en el art�culo 1 de este reglamento, en relaci�n con la seguridad, se efectuar�n inspecciones peri�dicas de las l�neas.
Estas inspecciones se realizar�n cada tres a�os, al menos, pudi�ndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento. El titular de la l�nea cuidar� de que dichas inspecciones se efect�en en los plazos previstos.
2. Las inspecciones peri�dicas se realizar�n por los organismos de control autorizados en este campo reglamentario. Para l�neas de tensi�n nominal no superior a 30 kV estas inspecciones se podr�n sustituir por revisiones o verificaciones que realicen t�cnicos titulados competentes que cumplan los requisitos indicados en la ITC-LAT 05.
El organismo de control y, en su caso, los citados t�cnicos titulados competentes, conservar�n respectivamente, acta de las inspecciones o verificaciones que realicen y entregar�n una copia de las mismas al titular o arrendatario, en su caso, de la l�nea, as� como a la Administraci�n p�blica competente.
La Administraci�n p�blica competente podr� efectuar controles para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, tales como el control por muestreo estad�stico de las inspecciones y verificaciones efectuadas.
3. En la ITC-LAT 05 se detalla el proceso que deber� seguirse para las inspecciones peri�dicas.
ITC-LAT 01. TERMINOLOG�A
ITC-LAT 02. NORMASY ESPECIFICACIONEST�CNICAS
ITC-LAT 03. INSTALADORES AUTORIZADOSY EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA L�NEAS DE ALTA TENSI�N
ITC-LAT 04. DOCUMENTACI�NY PUESTA EN SERVICIO DE LAS L�NEAS DE ALTATENSI�N
ITC-LAT 05. VERIFICACI�N E INSPECCIONES
ITC-LAT 06. L�NEAS SUBTERR�NEAS CON CABLES AISLADOS
ITC-LAT 07. L�NEAS A�REAS CON CONDUCTORES DESNUDOS
ITC-LAT 08. L�NEAS A�REAS CON CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ O CON CONDUCTORES RECUBIERTOS
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 01
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 02
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 03
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 04
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 05
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 06
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 07
Instrucci�n T�cnica ComplementariaTC-LAT 08
Instrucci�n T�cnica ComplementariaITC-LAT 09

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto