Source: http://docplayer.es/2303065-Metodologia-de-medicion-de-calidad-de-energia-electrica-en-base-a-normas-nacionales-e-internacionales-para-la-universidad-de-la-costa-cuc.html
Timestamp: 2017-04-23 08:28:51+00:00

Document:
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE A NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC - PDF
Download "METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE A NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC"
Julio Lagos Rivas
1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE A NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC OSCAR MAURICIO CERVANTES ROA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA INGENIERÍA ELÉCTRICA BARRANQUILLA 20142 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BASE A NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC OSCAR MAURICIO CERVANTES ROA Proyecto de grado para obtener título de Ingeniero Eléctrico Asesor: Jorge Iván Silva Ortega UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA INGENIERÍA ELÉCTRICA BARRANQUILLA 20143 Nota de aceptación: Sergio Díaz Firma Presidente jurado Milen Balbis M. Firma jurado Adalberto Ospino Firma jurado Barranquilla, Enero 20154 AGRADECIMIENTOS Aprovecho este espacio para agradecer de corazón a mis padres todo el esfuerzo que han hecho para poder brindarme la posibilidad de estudiar en la universidad, y más aún por la carrera que siempre desee estudiar. Quiero dar gracias a Nora Ayala por todo su apoyo y comprensión en la realización de este proyecto de grado, sin ella esto no hubiera sido posible. También quiero resaltar la gran ayuda del profesor Jorge Silva y su gran compromiso con los proyectos de la universidad de Costa CUC y con la carrera de ingeniería eléctrica. Oscar Mauricio Cervantes Roa5 RESUMEN En este proyecto se describen las perturbaciones que generan distorsión a las señales de potencia eléctrica y que son tenidas en cuenta en el estudio y monitoreo de Calidad de Energía Eléctrica CEL; por ello se propone una metodología y procedimiento para la medición y registro de estos parámetros obtenidos por un analizador de redes, relacionando todo el proceso con la normativa y regulación nacional e internacional vigente en Colombia. Esta metodología se plantea para ser utilizada por los centros de investigación y desarrollo de la Universidad de la Costa CUC que requieran realizar este tipo de mediciones. Por otro lado, este proyecto también presentará un formato de inspección e informe práctico basado en la metodología presentada para que los estudiantes de ingeniería eléctrica y docentes de la Universidad desarrollen destrezas y experticia en el manejo del monitoreo y medición de CEL, teniendo presente que la universidad puede desarrollar estas actividades con el analizador de redes con el que cuenta. Palabras claves: Analizador de redes eléctricas, monitoreo, perturbaciones eléctricas, recopilación de datos.6 ABSTRACT In this project are explain perturbations the distortion at generating electrical output signals and are considered in the electrical power systems quality study and monitoring; As well as proposes a methodology for the measurement and registers of these parameters obtained for power analyzer quality, entire process relating to the national/international rules and regulations existing in Colombia. This methodology it is proposed to be used by Universidad de la Costa research and development center, required to perform this type of measurement. On the other hand, this project will also present a series of practical guides for electrical engineering students and teachers the university develops skill and expertise in the handing power analyzer quality available. Thus at the time of make the methodology of measuring and recording parameters the electrical power quality, their development is much simpler and clear. Keywords: Data collection, electrical disturbances, monitoring and power analyzer quality7 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIONES INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS Objetivo general Objetivos específicos JUSTIFICACIÓN ALCANCES LIMITACIONES REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESTADO DEL ARTE METODOLOGÍA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Historia de los instrumentos y medición de CEL PERTURBACIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERTURBACIONES DE LARGA DURACIÓN O PERMANENTES Variaciones de tensión de estado estable Sobretensión Subtensiones Desbalance de tensión Parpadeos (Flickers) Interrupciones de larga duración (Duración 1min) Armónicos eléctricos Muescas de tensión PERTURBACIONES LENTAS Interrupciones de corta duración (duración <1min) Hundimiento o huecos de tensión (sags) Elevaciones de tensión (swell)... 338 13.4 Variaciones de frecuencia PERTURBACIONES RÁPIDAS Transitorias Sobretensiones transitorias Sobretensiones impulsivas Sobretensiones oscilatorias NORMAS PARA PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAS INTERNACIONALES IEEE : Guía para el monitoreo de calidad de potencia IEEE 519: Recomendaciones prácticas y requerimientos para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia IEC Técnicas de ensayo y medición - Métodos de medición de calidad de potencia IEC : Guía general de mediciones e instrumentación armónicas e interarmónico, para los sistemas de suministro de energía y los equipos conectados a los mismos IEC : Flickermeter (medición de flickers) Especificaciones de diseño y funciones NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA CALIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COLOMBIA NTC 5000: Calidad de la Potencia Eléctrica OTRAS NORMAS Y RESOLUCIONES EN COLOMBIA NTC 1340: Tensiones y frecuencia nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público Resolución CREG 047 de 2004 / Factor de potencia METODOLOGÍA DE MEDICIÓN CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Monitoreo de CEL Consideraciones para realizar el monitoreo Monitoreo para caracterizar el rendimiento del sistema Monitoreo para caracterizar los problemas específicos Monitoreo como parte del mantenimiento predictivo... 509 18.3 Inspección y recopilación de datos del sitio a monitorear Lugares para conexión de equipos Selección del equipo de medición (analizador de redes eléctricas) Otros tipos de instrumentos útiles en medición de CEL Duración de la medición Detección de la fuente de perturbación Determinación de límites de medición en el equipo Límites de medición según IEC (Perturbaciones lentas) Límites de medición según IEC (Perturbaciones de larga duración) Seguridad en las mediciones de CEL Cláusulas contractuales de las mediciones de calidad de energía eléctrica Informe de calidad de energía eléctrica CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS... 9610 LISTA DE TABLAS TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE PERTURBACIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN SU DURACIÓN TABLA 2. AJUSTES LÍMITES PARA CARGAS DE 120 V TABLA 3. INSTRUMENTOS BÁSICOS USADOS PARA LA MEDICIÓN DE TENSIONES Y CORRIENTES NO SINUSOIDALES TABLA 4. VALORES LÍMITE DISTORSIÓN DE CORRIENTE ARMÓNICA INDIVIDUAL Y DISTORSIÓN TOTAL DE DEMANDA () EN PORCENTAJE DE CORRIENTE DE CARGA (IL) (ARMÓNICOS IMPARES) TABLA 5. VALORES DE REFERENCIA DE THD TABLA 6. RANGO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MEDIDAS CLASE A) TABLA 7. RANGO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MEDIDAS CLASE B) TABLA 8. REQUISITOS DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE TABLA 9. DETECCIÓN DE TIPO Y LUGAR DE LAS PERTURBACIONES TABLA 10. VALORES DE REFERENCIAS DE VARIACIONES DE FRECUENCIA TABLA 11. REQUISITOS DE PRECISIÓN PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN Y CORRIENTE11 LISTA DE GRAFICAS GRAFICA 1. NIVELES DE SENSIBILIDAD DEL OJO HUMANO EN LA ILUMINACIÓN, CAUSADAS POR PARPADEOS O FLICKERS GRAFICA 2. CURVAS DE FLICKERS GRAFICA 3. VARIACIONES DE VOLTAJE RMS GRAFICA 4. EJEMPLO DE UNA TENSIÓN SAG GRAFICA 5. EJEMPLO DEFECTOS DE UNA ONDA DE CONDENSADOR DE CONMUTACIÓN GRAFICA 6. EJEMPLO ARMÓNICOS DE UNA FORMA DE ONDA DISTORSIONADA LISTA DE IMAGENES IMAGEN 1. TERMOGRAFÍA-TABLERO PROTECCIÓN ELÉCTRICA (DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE FASES) IMAGEN 2. DIAGRAMA FUNCIONAL DEL FLICKÉRMETRO IMAGEN 3. PARÁMETROS DE SOBRETENSIÓN Y SUBTENSION... 7412 1. DEFINICIONES ARMONICOS ELÉCTRICOS: Componente sinusoidal de una onda periódica de tensión y corriente cuyas frecuencias son múltiplos de la fundamental. ANALIZADOR DE RED: Equipo de medición y monitoreo de parámetros de CEL. Para el análisis, control y supervisión de sistema eléctrico. CAIDA DE TENSIÓN: Es toda aquella disminución en la magnitud de su valor eficaz, que sufre una señal de tensión. Generalmente se mencionan en porcentaje del valor nominal o referencia de tensión. CEL: Calidad de energía eléctrica, cualquier problema asociado a distorsiones de onda de tensión, corriente y frecuencia que genera algún tipo de falla en el funcionamiento de una equipo. CREG: Comisión de regulación de energía y gas, en Colombia. FLICKER: Es un indicativo de variaciones de rápidas tensión a baja frecuencia, es decir de corta duración que se manifiesta en parpadeos de luz eléctrica FRECUENCIA: Fenómeno físico que se repite un número determinado de veces durante un periodo de tiempo, la frecuencia eléctrica se toma como referencia a las veces que se repite la componente fundamental de la onda de tensión su unidad son los hercios (Hz). IEC: Comisión Electrotecnia Internacional. INCERTIBUMBRE: Asociado a las mediciones debida a la naturaleza de la magnitud, el instrumento de medición, el observador y las condiciones externas de la medición. Donde cada uno de esos factores son una fuente propia y contribuyen a la incertidumbre total de la medición. ITAD: Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad. MEDICIÓN: Asignación de valores numéricos o dimensionar algún parámetro mediante la utilización de un determinado procedimiento y un instrumento de medición, para realizar el proceso de medición se debe hacer observaciones cuantitativas atribuyendo cierto valor a determinadas características o rasgos del hecho o fenómeno observado. PUNTO DE CONEXIÓN COMÚN (PCC): Es el punto de la red de distribución más próximo de un usuario, al que están o pueden ser conectados uno o varios usuarios.13 MONITOREAR: Observar y/o vigilar parámetros con el fin de detectar posibles fallas, perturbaciones o anomalías. PERTURBACIÓN: Es la acción de inmutar o trastornar el orden de algo; para nuestro tema de estudio serán los trastornos ocurridos a la señales de eléctricas tanto de tensión como de corriente en sus características fundamentales como lo son magnitud, fase, frecuencia y simetría. RECIERRE: Operación de protección realizada tras fallas transitorias. SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: Red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas y/o líneas de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado, conectado eléctricamente o mecánicamente a la red. Ese conjunto de elementos tiene como función llevar la energía eléctrica hasta los usuarios bajo ciertas condiciones y requerimientos. SISTEMA INTERCONECTADO: Son dos o más sistemas eléctricos de potencia que se encuentran conectados eléctricamente entre sí, los cuales son planificados y operados de manera que puedan suministrar la energía de manera confiable y económica a sus cargas y consumidores; combinando con los planes de expansión, mejora y mantenimiento de cada sistema con el objetivo de lograr crecer a la par con la demanda. SOBRETENSIÓN: Es todo aquel aumento en la magnitud de su valor eficaz, que sufre una señal de tensión. Generalmente se mencionan en porcentaje del valor nominal o referencia de tensión. TENSIÓN DECLARADA: Es el valor eficaz de tensión normalizada que suministran los operadores de red a los usuarios del servicio de energía eléctrica. En el caso residencial, la tensión declarada es de 110 V. UMBRAL DE HUNDIMIENTO: Es el 90% del valor eficaz de la tensión declarada. UMBRAL DE ELEVACIÓN: Es el 110% del valor eficaz de la tensión declarada. VALOR EFICAZ: Valor medio cuadrático de cualquier señal oscilante.14 2. INTRODUCCIÓN En sistemas eléctricos de potencia se presentan perturbaciones y distorsiones de onda de tensión y corriente, debido a la implementación de cargas no lineales o dispositivos electrónicos de potencia en dichos sistemas. Estos dispositivos que de una u otra forma han contribuido a la mejora de procesos industriales y en algunos casos a nivel comercial; pero que a cambio de estos beneficios en el sistema eléctrico se presenta contaminación afectando la calidad de la energía e instalaciones eléctricas. Esta contaminación de energía eléctrica se debe a armónicos de tensión y corriente, desbalances de tensión, sobretensiones transitorias, variaciones de frecuencia entre otras perturbaciones. Todas estas perturbaciones de la calidad de energía eléctrica se deben medir con instrumentos, equipos o analizadores de redes que cumplan los métodos de medida y procedimientos de norma, así como los valores medidos deberán cumplir con estándares definidos por NTC 5000 y otras normas complementarias. En este proyecto se busca realizar una metodología que permita ejecutar mediciones de calidad de energía utilizando cualquier instrumento de medición (analizador de red eléctrica) que cuente con las características normativas para realizarla; con el fin de efectuar una serie de pruebas que permitan entender y analizar las perturbaciones que están afectando el sistema en análisis, tanto en fronteras comerciales como una medición enfocado al funcionamiento de un equipo en especial. Muchos de las técnicas de medición están definidos por la serie de normas IEC y Ia IEEE15 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Para poder realizar estudios, mediciones y experiencias prácticas de calidad de energía, es necesario seguir una metodología de trabajo, guiada y referencia por normas y estándares internacionales. En la actualidad, para realizar mediciones de calidad de energía eléctrica, los estudiantes de ingeniería eléctrica y todo aquel que desea hacer este tipo de mediciones para el desarrollo de investigación y seguimiento energético en la Universidad de la Costa CUC; debe seguir metodologías foráneas o implementar alguna propia para el tipo de análisis que vaya a realizar. Lo anterior no se podría catalogar como un método de estudio inapropiado, pero es fundamental resaltar que el propósito es determinar una metodología basada en las características propias del tipo de mediciones que usualmente hacen los estudiantes en su etapa formativa, los semilleros de investigación para adelantar sus proyectos y las tendencias del país en temas de calidad de energía. Además, la universidad cuenta con un analizador de redes que permite realizar una serie de prácticas experimentales que familiarizaran con el funcionamiento y manejo del dispositivo de medición a los estudiantes y personas vinculadas a la universidad, en donde se afronta el problema a través de formatos de inspección enfocados al análisis de los eventos relacionados con la calidad de la energía eléctrica. Los analizadores de redes son instrumentos de medición que sirven fundamentalmente para la determinación de parámetros referentes a la calidad de la energía, por lo tanto es necesario tener un conocimiento básico en este campo. En la Universidad de la Costa CUC, es la asignatura Calidad de la Energía I en donde se imparten estos conocimientos básicos y esta asignatura no tiene una correspondiente práctica como lo tienen los Circuitos Eléctricos, Maquinas Eléctricas, Accionamientos y Protecciones en BT, entre otras; teniendo en cuenta que el pensum no se puede modificar de forma arbitraria y la propuesta de una nueva materia (Laboratorio de Calidad de Energía I) tendrá que plantarse en otras circunstancias y otros escenarios; este proyecto propone que el docente de la asignatura de Calidad de Energía I podría que programar prácticas, basadas en la metodología formuladas en este proyecto, en horas extras a las programadas para las clases en donde adelantar dichos laboratorios, teniendo como guía los formatos de inspección. Es necesario establecer una serie de inquietudes que pueden dar claridad al planteamiento del problema para determinar los objetivos de este proyecto. A pesar de que existe una metodología para medición y análisis de calidad de la energía en Colombia pocas empresas conocen los procesos y trámites para el desarrollo de auditorías al igual que estas no son completamente estandarizadas. 1516 Lo que indica que no se cuentan con formatos de revisión, informes completos y/o registradores de datos salvos los contemplados por la experiencia en la práctica de los ingenieros a cargo. Es posible construir un procedimiento que permita estructurar desde el inicio hasta la culminación de una medición de calidad de la energía a nivel empresarial? 1617 4. OBJETIVOS 4.1 Objetivo general Establecer un procedimiento para la medición de calidad de energía eléctrica que permita la estandarización de estas actividades con base a normas nacionales e internacionales para la Universidad de la Costa CUC. 4.2 Objetivos específicos Realizar revisión bibliográfica que permita establecer los límites y umbrales de medición permitidos por las normas establecidas para cada uno de los parámetros evaluados por las normas de calidad de energía eléctrica. Caracterizar las condiciones de medición de acuerdo con los objetivos, situaciones y condiciones donde se vaya a realizar la medición de CEL. Realizar una guía para los informes, formatos de inspección, revisión y registro de los parámetros de referencia establecidos en las normas IEEE, IEC y NTC18 5. JUSTIFICACIÓN Al momento de terminar los estudios profesionales, los graduados de las diferentes carreras salen a competir laboralmente para conseguir un empleo y crecimiento profesional. Para ello el contar con una excelente formación universitaria y competencias, en muchos casos brinda la posibilidad de llegar al éxito deseado. La formación de competencias se refiere al desarrollo continuo de estas a lo largo de toda la vida y en todos los niveles de formación, por otra lado las competencias laborales se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los graduados profesionales se inserten con facilidad y tengan un desempeño eficaz en el mundo laboral. Entre más competente sea el graduado mayor probabilidad tendrá de obtener los resultados esperados. Para un estudiante de ingeniería eléctrica no es diferente, es importante implementar y complementar los conocimientos en cualquier especialidad y ramas de la carrera, el desarrollo de habilidades y actitudes en las mediciones, normas y métodos de calidad energía eléctrica son necesarias, puesto que las futuras regulaciones nacionales e internacionales sobre CEL, llevará a los usuarios de energía eléctrica a solicitar estudios y mediciones que le informen sobre las condiciones y parámetros de cumplimiento de todos los limites, con el fin de evitar sanciones y multas. Por esta razón, este proyecto busca elaborar una metodología en donde el estudiantes de ingeniería eléctrica, docentes y cualquier persona vinculada a la universidad de la costa CUC, amplié sus conocimientos y competencias frente a este tema. 1819 6. ALCANCES Conocer y aplicar las normativas vigentes es una tarea obligada de los profesionales; en la actualidad, estas normas tienen como objetivo la seguridad, confiabilidad y fiabilidad de los elementos de un sistema. Para los aspectos referentes a la calidad de la energía eléctrica son las normas IEEE, IEC y NTC 5000 en donde se estipulan estos estándares permitidos para CEL en un sistema eléctrico. Llevar una base de datos y registros de cada una de las mediciones realizadas, ayudan a establecer conclusiones y soluciones para problemas encontrados en el sistema electico evaluado. Para ello los formatos de inspección ayudan a relacionar y analizar los datos obtenidos en cada una las medidas obtenidas por la metodología planteada en este proyecto. El desarrollo de los formatos de inspección permitirá adquirir destrezas en el uso de la herramienta de medición así como el análisis de los resultados obtenidos para determinar las acciones necesarias, esta metodología y formatos estarán dirigidos a los estudiantes y personas vinculadas a la universidad que pretenden utilizar dicha metodología de medición. 1920 7. LIMITACIONES Las normas colombianas están comenzando a establecer parámetros límites para los eventos relacionados a con la calidad de energía eléctrica, que en la actualidad no son de obligatorio cumplimiento. Esta condición es una limitante en la expansión de los conceptos de calidad de energía eléctrica dentro de la pequeña y mediana industria, siendo estas la de mayor dinámica en la región caribe; teniendo el tema de calidad de energía eléctrica todavía poco interés en el estudiantado y las empresas. 2021 8. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESTADO DEL ARTE Con el objetivo de realizar una amplia revisión bibliográfica para este proyecto a cerca de la calidad de energía eléctrica, se implementaron los siguientes pasos para la investigación. En la primera parte se realizó una revisión de literatura general acerca del tema a ser estudiado, implementando una búsqueda a través de palabras claves, tales como: armónicos, harmonic, distortion current and voltaje, electrical power system quality; además de esto se limitó la búsqueda en un rango de antigüedad de los artículos de veinte años años, es decir, se consideraron del año 1994 hasta el presente año. Por otro lado se tiene como referencia todas las normas IEEE, IEC y NTC que hacen referencia al tema de este proyecto. Cabe resaltar que para esta primera parte de la búsqueda se encontraron artículos en el idioma inglés y en español utilizando las diferentes bases de datos de ingenierías IEEE, Isi Web Knowledge, Science Direct, Scopus y también se utilizó la herramienta de búsqueda Metabuscador. Posteriormente se realizó la primera parte de la búsqueda, se precedió a desarrollar un marco de clasificación de los artículos de vital importancia para la investigación del proyecto, de manera que se realizó un análisis de revisión literaria de cada uno de dichos artículos. Aplicando el marco de clasificación los artículos se clasificaban en primera instancia si los armónicos o calidad de la energía eléctrica. Seguido de esto, ya clasificados los artículos, se volvió a implementar una nueva selección por temas, ese decir, según la temática tratada en el artículo encontrado, y se catalogaban como clasificación de calidad de la energía-armónicos y normas; variables a evaluar en el estudio y realización de una metodología y formatos de inspecciones para el análisis de calidad de energía de la Universidad de la Costa CUC. Debido a que la información encontrada no era suficiente para llevar a cabo la investigación del proyecto, se procedió a realizar una segunda búsqueda, utilizando referencias en la web, libros, videos, e incluso manuales de analizadores de red y tesis y/o proyectos con información relevante para este proyecto; utilizando la misma clasificación explicada anteriormente. 2122 9. METODOLOGÍA En primer lugar se realiza una búsqueda bibliográfica acerca de temas referentes a la calidad de energía eléctrica para sistemas eléctricos enfocada en medición y sus normas; en bibliotecas, artículos y publicaciones utilizando diversas bases de datos especializados. De forma seguida, se hace una recopilación de normas vigentes nacionales e internacionales relacionadas con la calidad de energía eléctrica. Toma de datos y realización de la metodología para la Universidad de la Costa CUC, con los elementos seleccionados para determinar tipos de conexiones, restricciones, elementos de protección (de ser necesarios), tiempos de cada medición, disposición del montaje y todo lo relacionado con el correcto desarrollo metodológico y la realización de los formatos de inspección Seguidamente, se comienza la redacción del documento final con la información depurada. Este escrito debe contener un procedimiento detallado y claro de cómo se deben realizar las mediciones. Para finalmente presentar la monografía después de una serie de revisiones con el director del proyecto. 2223 10. CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Actualmente el tema de Calidad de Energía Eléctrica (CEL) tiene como objetivo verificar propiedades físicas de los sistemas eléctricos de potencia tales como lo son la amplitud, la frecuencia, forma de onda y continuidad de las señales eléctricas que lo conforman (tensión y corriente); en donde estas características se expresan con criterios específicos que tienen trascendencia en el desempeño, facilidad de uso, seguridad de funcionamiento, medio ambiente, aspectos económicos y estéticos. El uso de elementos no lineales en todo el sistema de potencia, desde el control hasta el uso final, ha incrementado las perturbaciones de esas propiedades físicas anteriormente mencionadas; razón por la cual se han desarrollado una serie de normativa y regulación para contener este tipo de problemas que afecta a todo el sistema de potencia del interconectado nacional. Con respecto a la Calidad de Energía Eléctrica (CEL), las normas más relevantes y con exigencia en Colombia son: La IEC Compatibilidad Electromagnética, la serie IEEE 555, 1159 y 519 referentes a la calidad de potencia, guía de mediciones y control de armónicos en los sistemas de potencia eléctrica respectivamente, la NTC 5000 Calidad de la Potencia Eléctrica, la NTC 1340 tensión y Frecuencia Nominales en Sistemas de Energía Eléctrica en Redes de Servicio, NTC 152 Límites y Metodología de Evaluación en Punto de Conexión Común ; una serie de regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en la que se pueden mencionar las siguientes Resoluciones: 070/1998, 096/2000, 084/2002 y 0024/2005 y finalmente el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Mientras que para conocer a detalle el comportamiento y uso de la potencia eléctrica es necesario emplear mediciones y análisis avanzados de los parámetros eléctricos; siendo el Analizador de Redes el instrumento capaz de hacer ese tipo de mediciones específicas y registrarlas. Comercialmente se distinguen dos tipos de analizadores, SNA (Scalar Network Analyzer) y VNA (Vector Network Analyzer) siendo este último el más completo ya que mide propiedades amplitud y fase. Aunque no es de objetivos de este proyecto estudiar estos instrumentos de medición, si lo es el registro y análisis de los parámetros que de ellos obtenemos es por eso necesario mencionar la importancia de una buena selección del instrumento de medición y su calibración para que análisis del sistema eléctrico sea lo más acertado a la realidad. Las mediciones de las que se habla en este documento, se pueden realizar en sistemas monofásicos o polifásicos de energía eléctrica dependiendo del tipo de medición, ya que puede ser necesario para medir tensiones entre conductores de fase y neutro (de línea a neutro) o entre los conductores de fase (línea a línea) o entre el neutro y la tierra. Las mediciones de corriente se pueden realizar en cada conductor de los sistemas de suministro, incluido el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra. La magnitud eléctrica a medir puede ser tomarse de 2324 forma directa así como en el caso de los sistemas de baja tensión, a través de transductores de medida Historia de los instrumentos y medición de CEL Uno de los primeros analizadores de red fue desarrollado por General Electric en 1920, donde por medio de marca en un papel por medio de impulsos generados en las perturbaciones del sistema. El componente principal del dispositivo consistía en un motor de reloj de cuerda que mueve la tira de papel de un carrete a otro, y un par de electrodos que rayaban el papel con un arco dependiendo de las variaciones que el sistema presentaba. Los equipos de medición de calidad de potencia eléctrica con grandes mejoras fueron desarrollados entre 1960 y 1970 cuando se implementó un contador de sobretensiones que podían capturar una forma de onda de tensión, por medio de un osciloscopio analógico. La grande mejora aparte de la anteriormente mencionada fue que los datos registrados de forma cuantitativa en lugar de marcas en registros gráficos continuos. A pesar de estos adelantos, hay quienes consideran que la primera generación de monitores de calidad de energía comenzó a mediados de la década de 1970 cuando Dranetz Engineering Laboratories (hoy en día Dranetz-Gossen Metrawatt) quien introdujo la Serie 606 línea eléctrica perturbación. Este fue un monitor basado en un microprocesador fabricado por primera vez en 1975, y muchas unidades están todavía en servicio. La salida de estos monitores era basado en un texto impreso en una cinta de papel. La impresión describe una perturbación por el tipo de evento (SAG, interrupción y demás) y la magnitud de voltaje. Estos monitores tienen funcionalidades limitadas en comparación con los monitores modernos, pero la mecánica de disparo ya estaba bien desarrollada. Para la década de los 80 s los instrumentos de monitoreo de calidad de potencia eléctrica llegaron a la llamada segunda generación. Esta generación contó con pantalla gráfica y memoria digital para ver y almacenar capturado eventos de calidad de energía, incluyendo tanto los transitorios y eventos de estado estacionario. Además el almacenamiento y transmisión de datos recopilados es lo más importante a la hora de evaluar y analizar. Para mediados y finales de la década de 1990, surgieron los analizadores para realizar estudios más completos y pueden ser adaptados de forma permanente por la cantidad de almacenamiento de datos y gestión de los mismos. Sin embargo las necesidades del monitoreo de grandes sistemas han incrementado y con ello la recopilación de datos ya no bastaba con los equipos de tercera generación, a partir de ahí se revelaron otras dificultades que tenían esos monitores, la cantidad de valores de las mediciones y el análisis de tantos datos. Por lo tanto, el desarrollo de la más reciente generación de monitores de calidad de energía se orienta hacia el cumplimiento de la nueva demanda de sistema de 2425 información, es decir, que sea capaz de descubrir el conocimiento o la información a partir de los datos medidos, es decir que la información se procesada de manera rápida y precisa. Este tipo de instrumento emplea sistema experto y las tecnologías de comunicación avanzadas. 11. PERTURBACIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA Las ondas eléctricas de los parámetros básicos de energía eléctrica como tensión y corriente pueden subir cambios en su frecuencia, amplitud y forma por perturbaciones electromagnéticas generadas por cargas no lineales. Dichos problemas que afectan la calidad de la energía eléctrica que este documento analiza son variados (Desbalance de tensión, hundimientos, flicker, transitorios, distorsión armónica y los también definidos en la tabla 1), donde y cada fenómeno de estos tiene diferentes causas y consecuencias así como también soluciones. Tabla 1 Clasificación de perturbaciones de calidad de energía eléctrica según su duración. Perturbaciones Larga duración o permanentes Lentas Tipo Variaciones de tensión de estado estable Desbalance de tensión Flicker Interrupciones de larga duración (Duración 1min) Armónicos de tensión Armónicos de corriente Muescas de tensión Variaciones de tensión de larga duración (subtensiones y sobretensiones) Interrupciones de corta duración (duración <1min) Hundimientos o huecos de tensión (sags) Elevaciones de tensión (swell) Variaciones de frecuencia Rápidas Sobretensiones transitorias Fuente. NTC26 Es por esto, que es de utilidad seguir cierto proceso para la evaluación de dichos problemas; en donde en cada paso del proceso hay un interacción directa entre la forma como se toman las mediciones y el sistema que se está evaluando. Para comenzar se debe entender que esta evaluación involucra problemas en la calidad de la energía eléctrica existentes o que podrían resultar un nuevo diseño o cambios al sistema en valoración, y son las mediciones las que determinaran el grado de nuestras soluciones. Para esta metodología se propone seguir los pasos básicos que se presentan en el libro Electrical Power Systems Quality 1, en donde el primer paso es la identificación del problema; en este punto se categoriza los tipos de problemas que puede presentar nuestro sistema de acuerdo con información previa y antecedentes de los inconvenientes presentados es decir, antes de hacer las mediciones debemos tener una idea de que problemas de calidad de energía eléctricas se van a encontrar. A continuación pasamos a la caracterización del problema, en este paso con ayuda de las mediciones y la recopilación de datos; se debe determinar ya los problemas presentes así como sus posibles causas, características y consecuencias. Seguidamente se continúa con la identificación de soluciones que puede implementarse en el sistema de alimentación, de distribución, en el punto de conexión o en las especificaciones y diseños de equipos de protección y compensación. Seguidamente pasamos a la evaluación de las soluciones en donde se modelan y analizan las soluciones planteadas así como determinar las alternativas técnicas que podrían proceder para finalmente llegar la solución óptima, que depende de los limitantes técnicos y económicos que deben ser considerados así como del tipo de problema y el número de elementos involucrados. Los temas a tratar en esta metodología tienen que ver exclusivamente con la etapa de la caracterización del problema, la determinación de soluciones y su evaluación no son temas de interés para el presente proyecto. Aunque cada fabricante deberá especificar las condiciones de funcionamiento del instrumento de medición, posiblemente las mediciones sufran cambios por las condiciones ambientales en que se toma. Algunas de estas características son: temperatura, humedad, tensión de alimentación del instrumento y las interferencias, tensión de interferencia de modo común entre la toma de tierra del instrumento de sus circuitos de entrada y la tensión de alimentación auxiliar, descargas de electricidad estática y campos electromagnéticos radiados. A continuación se muestran los valores atmosféricos normales o estándares para realizar las medidas de CEL, tal y como lo señala la norma IEC : Temperatura: 15 C a 35 C Humedad relativa: 25% a 75% Presión: 86 kpa a 106 kpa 1 Electrical Power Systems Quality. Dugan, R. McGranaghan, M.F. Santoso, S. Beaty, H.W. Segunda Edición. McGraw-Hill. Pag27 12. PERTURBACIONES DE LARGA DURACIÓN O PERMANENTES 12.1 Variaciones de tensión de estado estable Las variaciones de tensión en estado estable son aquellas desviaciones del valor R.M.S de la tensión en un intervalo de tiempo superior a un minuto, estas frecuentemente deben ser intervenidas por convertirse en una interrupción permanente; algunas causas comunes de estas variaciones son: - Caídas de tensión en transformadores y alimentadores. - Cambios de generación y carga. - Operación de los sistemas de apantallamiento. - Operación de protecciones eléctricas. - Algunas operaciones de conexión y desconexión Existen dos tipos de variaciones: Sobretensión Es el incremento de la tensión a un nivel superior al 110% del valor nominal por una duración mayor de un minuto estas sobretensiones son el resultado de la desconexión de grandes cargas o debido a la conexión de bancos de capacitores, considerando débil para mantener la regulación y control de tensión al sistema en el que se presenta esta condición Subtensiones Es la variación por debajo del 90% del valor R.M.S. de la tensión por una duración mayor de un minuto. Al igual que en las sobretensiones las variaciones de baja tensión pueden ser causadas por conexiones de nuevas cargas y/o sobrecargas. En Colombia los límites para controlar las variaciones de tensión están definidos por la Resolución CREG 024 de 2005 entre +10% y 10% de la tensión nominal. Y se pueden monitorear con el registro del R.M.S. de la tensión contra el tiempo Desbalance de tensión Se define desbalance de tensión como la desviación en la simetría de las magnitudes y ángulos de fase de cada componente de tensión en un sistema trifásico; se producen principalmente por asimetría de las impedancias de las líneas de transmisión y desbalances de carga. Las fuentes más comunes del desequilibrio de tensiones son: 2728 - Cargas desequilibradas. - Cargas monofásicas conectadas en circuitos trifásicos. - Componentes de corriente continua en el sistema. - Los transformadores conectados en delta abierto. - Fallas de aislamiento en conductores no detectadas. Balancear las fases de toda la instalación es la forma más efectiva de garantizar la corrección de los desbalances de tensión presentes en el sistema. Procurando desbalances menores al 2%. También es importante monitorear el sistema para vigilar el correcto funcionamiento de los bancos de condensadores. De lo contrario los desbalances de tensión pueden provocar altas corrientes en motores, transformadores, barrajes y acometidas; las perdidas eléctricas y fallas en la coordinación de protecciones también pueden ser afectadas Parpadeos (Flickers) Como su nombre lo indica, los flickers son fácilmente previsibles por las personas en los sistemas de iluminación como una emisión cambiante de la luz, es decir parpadeos de baja frecuencia en las luminarias. Este tipo de perturbaciones son variaciones bruscas y rápidas de tensión que también son comúnmente llamados fluctuaciones de tensión, caracterizados por cambios rápidos en el valor eficaz de tensión. Este tipo de perturbación es una de las que más afecta directamente a los seres humanos ya que estudios médicos han demostrado que el ojo humano es muy sensible a los parpadeo de luz y distinguiendo la máxima irritabilidad a frecuencias entre 6 y 10 Hz con un umbral de modulación de 0.25% 2 ; causando cansancio en la vista e irritabilidad en las pupilas por estar en continua dilatación y contracción ajustándose al nivel de iluminación, especialmente cuando se lee. La causa principal se debe a cargas grandes que manejan corrientes variables, esta condición hace que se presente modulación del voltaje en la barra de carga y en barras remotas. Entre las fuentes de flickers están: - Transitorios debidos a maniobras. - Arranque de grandes motores. - Trenes de laminación (proceso de laminación). - Trituradores para procesos mineros. - Generación eólica distribuida - Generación distribuida - Soldadores eléctricos. (Máquinas de soldadura) - Hornos de inducción (0.5 a 30 Hz) 3 2 Detección de Flicker Basado en un Esquema Multiresolución. IEEE-IIE-FI, Septiembre Perturbaciones de calidad de energía eléctrica, Humberto Lopez - GERS 2829 El parpadeo se expresa como: Donde V max y V min son los cambios de tensión con respecto al V nom. Es decir los parámetros que definen una fluctuación son: - Variación de tensión (ΔV) - Duración de la variación de la tensión - Intervalo entre las dos variaciones Los parpadeos dependen fundamentalmente del valor de impedancia de la red en el Punto de Conexión Común (PCC) y el nivel de cortocircuito en este punto. Si se tiene una alta potencia de cortocircuito y baja impedancia se obtiene menores fluctuaciones de tensión ante variaciones de carga. Los índices de severidad de los flickers se expresan por medio de dos parámetros: el PST (corta duración) y el PLT (larga duración), estas unidades de medida no tienen dimensiones. Grafica 1. Niveles de sensibilidad del ojo humano en la iluminación, causadas por parpadeos o flickers Fuente. Enriquez harper, calidad de energía en los sistemas eléctricos-pág30 12.4 Interrupciones de larga duración (Duración 1min) Una interrupción de larga duración sucede cuando hay ausencia de tensión por periodos de tiempo superiores a 1 minuto, además es una condición en la cual la tensión es inferior al 10% de la tensión nominal. Se clasifican en programadas y accidentales, estas últimas son fallas primarias es decir que no son controladas. Como por ejemplo accidentes, ambientales, fallas humanas Armónicos eléctricos Los armónicos son señales eléctricas con frecuencias múltiplos de la fundamental en Colombia 60 Hz, provocando distorsiones de las ondas sinodales de tensión o corriente de los sistemas eléctricos ocasionados por el uso de cargas no lineales a lo largo de la red eléctrica. Entre estos armónicos están los armónicos característicos producidos por equipos convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. En un convertidor de seis pulsos, los armónicos característicos son los armónicos impares diferentes a los múltiplos de tres, por ejemplo, los 5th, 7th, 11th, 13th, etc. k = algún entero q = número de pulso del convertido Por otro lado están los armónicos no característicos que no son producidos por equipos convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. Estos pueden ser el resultado de frecuencias oscilatorias; una demodulación de armónicos característicos y la fundamental; o un desbalance en los sistemas de potencia AC. Las formas de onda distorsionadas son descompuestas, de acuerdo con Fourier, en la suma de una componente fundamental más las componentes armónicas. La distorsión armónica se origina, fundamentalmente, por la característica no lineal de las cargas en los sistemas de potencia 4. La presencia de armónicos en la red genera problemas en el sistema eléctrico, estos efectos dañinos se señalan a continuación: - Interferencia en el rango de audiofrecuencias con señales de control y líneas de energía. Los armónicos de tensión pueden provocar disturbios en 4 Marrero, S., González, I., & Legrá, A. A. (2007). Análisis de la compensación de potencia reactiva en sistemas contaminados con armónicos 3031 los sistemas electrónicos. Por ejemplo, afectan el normal desempeño de los tiristores. - Corrientes armónicas en motores de inducción, transformadores y claves que causan pérdidas adicionales de energía y calentamiento. Estos efectos son, en su mayor parte, atribuibles a armónicas de orden menor y altas magnitudes de amplitud. - Inestabilidad dieléctrica de cables aislados como resultado de sobretensiones del sistema. - Interferencia inductiva con los sistemas de comunicación, que resulta del acoplamiento inductivo entre las frecuencias armónicas y las líneas de comunicación. - Errores en los equipos de medición, debido a que generalmente los diseños consideran señales sinodales puras. - Provocan la disminución del factor de potencia. La mitigación de estos efectos armónicos puede llevarse a cabo mediante: - El monitoreo constante de los sistemas para detectar la presencia de armónicos indeseables. - La utilización de filtros para eliminar los armónicos indeseables. - El dimensionamiento de los transformadores, máquinas y cables teniendo en cuenta la presencia de corrientes no sinusoidales (presencia de armónicos). Este es el menos recomendado puesto que la solución sería muy costosa por la compra de nuevos equipos y en muchos casos rediseño del sistema eléctrico. La existencia de armónicos de tensión y corriente en el sistema pueden ser cuantificados y evaluados por medio de los siguientes indicadores: Distorsión armónica individual: Los contenidos o tasas de los diferentes armónicos de tensión que constituyen una onda deformada se expresan en forma de porcentaje respecto de la componente fundamental, de acuerdo con la siguiente relación (Tensión y corriente) En esta expresión, Vn es la amplitud del armónico de tensión de orden n y V1 la amplitud de la componente fundamental de la onda de tensión. 3132 Distorsión armónica total (Tensión y corriente) El nivel de distorsión armónica se describe por el espectro total armónico mediante las magnitudes y el ángulo de fase de cada componente individual. Es común, además, utilizar un criterio denominado distorsión total armónica (THD) como una medida de la distorsión. (Tension) (Corriente) Distorsión demanda total (TDD) Es la relación entre la corriente armónica total y la demanda máxima de la corriente de carga Muescas de tensión Las muescas son perturbaciones periódicas en la forma de onda de voltaje del sistema con duración menor a medio ciclo, son causadas por la operación normal de cargas no líneas y elementos electrónicos para alta potencia cuando la corriente es conmutada de una fase a otra, como ocurren continuamente, son caracterizadas por el espectro armónico de la tensión afectada y son tratadas como un casos poco usuales en los sistemas eléctricos por su dificultad para ser detectadas. Las muescas de tensión causan fallas en sistemas de regulación y fallas en el funcionamiento de algunos equipos electrónicos. Y su mitigación implica el aislamiento, de los equipos sensibles, de la fuente que las está produciendo. Utilizar más cargas inductivas como motores también sirve como solución para eliminar este tipo de perturbación. 3233 13. PERTURBACIONES LENTAS 13.1 Interrupciones de corta duración (duración <1min) Una interrupción de corta duración sucede cuando hay ausencia de tensión por periodos de tiempo no superiores a 1 minuto, además puede catalogar una interrupción corta cuando no disminuye por más del 10% de la tensión nominal. La duración de la falla depende de la capacidad de reacción y de re cierre de la protección, puesto que por lo general las protecciones de reclosing tienen un tiempo inferior a 1 minuto o 30 ciclos. Es por esta razón que las fallas en el dispositivo de protección causan o determinan el tipo de perturbación de momentánea a permanente Hundimiento o huecos de tensión (sags) Los sags se relacionan los problemas de calidad de energía y son generalmente el resultado de fallas en el sistema de alimentación y de conmutación acciones para aislar las secciones con fallas. Se caracterizan por las variaciones del margen de tensión fuera del rango normal de funcionamiento de las tensiones. Un hueco de tensión tiene una corta duración (típicamente de 0,5 a 30 ciclos o 1 minuto) la reducción en el voltaje rms causada generalmente por una falla lejana en alguna parte del sistema de potencia. Las reducciones en los sags están entre el 90% y el 10% el valor eficaz de la tensión Elevaciones de tensión (swell) Cuando el valor nominal eficaz de tensión sube por encima del 110% de la tensión declarada con una duración entre 0,5 ciclos (8,33 milisegundos) y 30 ciclos (1 minuto), a esta perturbación se le conoce con el nombre de elevaciones de tensión (SWELLS) o también llamadas en algunas publicaciones sobretensiones momentáneas. Esta elevaciones se producen generalmente por fallas en sistema eléctrico, donde las fallas monofásicas son las más comunes provocando una subida temporal tensión en las fases no involucradas en la falla pero es poco probable que se de en la misma magnitud cerca de la subestación y en la subestación misma, además de la conexión delta-estrella del transformador de la subestación que provee el camino de baja impedancia para las corrientes de secuencia a tierra más la puesta a tierra misma de la subestación. Otras causas son desconexión o cambios de grandes cargas, conexión de grandes bancos de condensadores, resonancias y ocurrencia de fenómenos de descargas atmosféricas naturales. 3334 El valor de la elevación de tensión es proporcional a la distancia a donde ocurre la falla, el valor de impedancia y la capacidad de la puesta a tierra del sistema de alimentación. La consecuencia más relevante de las elevaciones de tensión es la pérdida de vida útil de los equipos conectados al sistema, así como desgaste del aislamiento eléctrico en máquinas rotativas y estáticas. También se presentan operaciones indeseadas en relés de protección e incremento en la potencia de salida en banco de condensadores. (Fuente de valores mencionados) Variaciones de frecuencia La frecuencia eléctrica es un parámetro eléctrico fundamental en los sistemas de potencia de corriente alterna, físicamente designa el número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. Para los sistemas ondulatorios en presencia de ondas electromagnéticas, la frecuencia expresa el número de ciclos que se repite dicha onda por segundo y siendo su unidad de medida en el sistema internacional (SI) el hercios (Hz). Este parámetro es fijo en cada sistema eléctrico de potencia; en Colombia la frecuencia de operación del sistema eléctrico es de 60 Hz mientras que para Brasil y la mayoría de los países europeos es de 50 Hz. La variación o distorsión en el valor de la frecuencia produce problemas en las redes y más que todo en los equipos electrónicos asociados a ellas, siendo estos muy sensibles a las variaciones fuertes en la frecuencia; produciendo un inadecuado funcionamiento de estos equipos. También producen errores de sincronización en usuarios con grandes cargas de rectificadores e interrupción de servicio y variaciones de tensión por deslastre de carga. La variación de la frecuencia se debe principalmente a una modificación del equilibrio entre el generador y la carga, ya que la frecuencia está relacionada con a los RPM de las maquinas rotativas, en este caso generadores de energía eléctrica. También se puede atribuir estas variaciones a la carga del sistema, es decir cuando la carga supera la capacidad de generación, suelen presentarse disminuciones de la frecuencia. Los incrementos bruscos y repentinos de cargas también pueden modificar la frecuencia por cambios de velocidad síncrona. Los efectos de estas variaciones en las cargas a parte del cambio de la velocidad de giro de las maquina rotativas son: - Los equipos electrónicos alteran su funcionamiento. - Los motores pierden potencia. - Los motores, turbinas y generadores sufren altas vibraciones mecánica. 5 Norma IEC35 14. PERTURBACIONES RÁPIDAS 14.1 Transitorias Estas perturbaciones son generadas por impulsos de voltaje de alta velocidad superpuestos sobre la onda sinusoidal de energía eléctrica, los tiempos de duración son muy rápidos (microsegundos) y los cambios en la tensión y corriente son muy altos, lo que pude ocasionar daños en equipos sensibles y electrónicos. Estos cambios bruscos del sistema son ocasionados comúnmente por descargas atmosféricas y sistemas de refrigeración Sobretensiones transitorias Son cambios bruscos en el valor instantáneo de la amplitud de la tensión, es decir que pueden llevar a valores superiores al valor nominal de esta. La duración fluctúa entre los microsegundos Sobretensiones impulsivas Son aquellas perturbaciones unidireccionales causadas por descargas eléctricas, estas poseen una mayor magnitud pero baja energía. Se caracteriza por su tiempo de elevación y decaimiento lo que pueden ser dados a conocer por el contenido espectral transitorio Sobretensiones oscilatorias Las sobretensiones oscilatorias consisten en un cambio muy rápido de polaridad del valor instantáneo de voltaje, estas sobretensiones son originadas por malas conexiones, desconexiones fuertes y otros. En general las sobretensiones transitorias pueden afectar a todos los elementos del sistema eléctrico, dependiendo de la magnitud de la sobretensión. 6 6 Página web : 3536 15. NORMAS PARA PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA Para realizar una medición de CEL es muy importante tener en cuenta todas las normas nacionales e internacionales, ya que ellas proporcionan límites y directrices generales teniendo las características del sistema dependiendo el lugar, condiciones y necesidades. La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y la IEC (International Electrotechnical Commission) son las asociaciones más reconocidas dedicadas a la estandarización y desarrollo de técnicas y normas para la medición de CEL. En este capítulo describe cada una de las normas referentes al tema de medida y monitoreo de calidad de potencia eléctrica y el marco regulatorio colombiano: 15.1 NORMAS INTERNACIONALES IEEE : Guía para el monitoreo de calidad de potencia. Esta norma fue desarrollada y diseñada para establecer una guía para la medición de CEL, con el fin de estandarizar los algoritmos básicos y datos aplicados por los fabricantes de equipos de medición; objetivo que no fue alcanzado ya que los fabricantes proponen sus propios diseños y productos. Aunque esta norma logró establecer técnicas de uso de los instrumentos, así como también interpretación de los resultados obtenidos por medio de la medición de CEL con estos instrumentos. Para esta interpretación de datos y buenas técnicas de medición se describen ciertas condiciones y pasos para tener presentes antes y durante las mediciones y monitoreo. Acá se resumen algunas de estos pasos mencionados. Determinar objetivos de la medición Localización de los puntos a monitorear Reconocimiento del sistema eléctrico a medir (Diagramas unifilares y parámetros eléctricos del sistema). Detección de las fuentes generadoras de distorsiones. Recopilar toda la información relevante del sistema eléctrico. Determinar límites y umbrales de medición. Tiempo de la medición. Interpretación de datos Una vez el instrumento de medición esté conectado en el circuito, este debe estar programado con ciertos umbrales o límites de medición dependiendo de los objetivos planteados y perturbaciones a medir. En la tabla 2 se resumen los límites dependiendo del fenómeno a evaluar: 3637 Tabla 2 Ajustes límites para cargas de 120 V Perturbación Limites Valor sugerido Observaciones Desequilibrio de tensión 2% Desequilibrio de tensión < 3% Variación de frecuencia 60 Hz Armónico 5% THD Limite según IEEE 519 Transitorios Tensión de fase 200 V Aprox. 2 veces la tensión nominal fase-neutro Sags 108 Vrms Menos del 10% de la tensión nominal Swell 126 Vrms Más del 5% de la tensión nominal Ruido 1,5 V 1% de tensión fase-neutro Swell 3 Vrms Transitorios Tensión neutro-tierra 20 V pico 10-20% de la tensión faseneutro Ruido 1,5 Vrms Susceptibilidad del equipo Corriente fasenuetro I carga/ I nom Corriente de tierra 0,5 A Límite de seguridad 20% Corriente (pequeños Armónicos clientes) 5% Limite según IEEE 519 (grandes clientes) Fuente. IEEE : Guía para el monitoreo de calidad de potencia IEEE 519: Recomendaciones prácticas y requerimientos para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia. Esta norma o estándar se desarrolló con el fin de regular y limitar los contenidos de armónicos de corriente y tensión (THD-i < 3% y THD-v < 5%) causados por cargas no lineales en los sistemas eléctricos. Los limites que se diseñaron en este estándar son para controlar distorsión de corrientes/tensiones armónicas y calidad de la tensión generadas por armónicos eléctricos siempre en el punto de conexión común PCC. Además aclara sobre la diferencia de las técnicas usadas en las 3738 mediciones de los sistemas eléctricos ordinarios y las técnicas requeridas para el monitoreo de armónicos eléctricos. Debido a que este estándar de la IEEE habla netamente de armónicos de tensión y corrientes, las siguientes razones y necesidades de una medición de CEL son basadas en estos tipos de perturbaciones de los sistemas eléctricos: Monitorear los valores existentes de armónicos y chequear nuevamente los niveles y limites admisibles o recomendados. Probar los equipos que generen armónicos Diagnosticar y arreglar las situaciones en las que la actuación de los equipos sea inaceptable a la subestación alimentadora o al usuario. Observar los niveles de tierra existentes y rastrear las tendencias a tiempo de voltajes y corrientes armónicas (modelos diarios, mensuales o estaciónales). Realizar mediciones para la verificación de los estudios por simulación que incluyan flujo de carga armónica. Realizar mediciones de corrientes y voltajes armónicos con sus respectivos ángulos de fase. Tales mediciones pueden ser hechas con o sin una parte de las cargas no lineales conectadas, y puede ayudar el determinar la impedancia del punto de manejo armónico en una situación dada 7. El estándar IEEE también hace referencia de los instrumentos básicos usados para la medición de tensiones y corrientes no sinusoidales, cada equipo con una descripción de la información y recopilación de datos que se pueden monitorear con cada instrumento. A continuación en la tabla 3 se mencionan algunos de estos instrumentos de los que habla el estándar: 7 IEEE Standard39 Tabla 3. Instrumentos básicos usados para la medición de tensiones y corrientes no sinusoidales Equipo de medición Osciloscopio Analizadores de espectro Información obtenida La gráfica de la onda proporciona información del tipo de distorsión y la resonancia de la onda de tensión y corriente Este equipo muestra una gráfica de potencia eléctrica en función de la frecuencia, evidenciando armónicos e interarmonicos. Analizadores de armónicos Estos equipos muestran una la amplitud de una señal lineal, evidenciando el grado y tipo de armónico. Fuente: estándar IEEE Las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos de medición también hacen parte del desarrollo de este estándar; la exactitud, selectividad, variación en el tiempo y ancho de banda son los requerimientos más importantes: Exactitud: El instrumento debe utilizar una incertidumbre no mayor al 5% del límite permisible y medición en estado estable para una componente armónica. Selectividad: La selectividad es la capacidad que tiene el instrumento de determinar los armónicos en sus diferentes frecuencias. En el estándar lo presenta la siguiente recomendación: Una manera práctica de asegurar una buena selectividad es definir los requerimientos para una mínima atenuación de la frecuencia inyectada, mientras el instrumento es situado (afinado) a una frecuencia fh = 60 Hz 8. Promedio: El instrumento debe tener la capacidad de generar promedios de parámetros de acuerdo al tiempo seleccionado. Respuesta dinámica: Este parámetro facilita al usuario seleccionar un promedio de datos en cualquier intervalo de tiempo deseado. 8 IEEE Standard40 Ancho de banda: Sobre este requerimiento la norma dice lo siguiente: Ancho de banda del instrumento afectará fuertemente la lectura, especialmente cuando los armónicos sean fluctuantes. Es recomendable que sean usados instrumentos con un ancho de banda constante para un rango completo de frecuencias. El ancho de banda puede ser de 3 ± 0.5 Hz entre los puntos a 3 db con una atenuación mínima de 40 db a una frecuencia de fh + 15 Hz. En situaciones en las que los interarmónicos y transitorios estén presentes, un ancho de banda más grande causará mayores errores positivos 9. Hay ciertas recomendaciones de mediciones de CEL para usuarios y empresas comercializadoras de energía eléctrica, que tienen como objetivo principal reducir los efectos de armónicos eléctrico estableciendo los límites para ciertos índices armónicos (corrientes y voltajes) en el PCC o cualquier punto de forma tal que tanto el comercializador y el usuario puedan acceder al mismo punto de medición de índices armónicos, a través de métodos mutuamente conformes y estandarizados (Para los usuarios como el sector industrial, el PCC es el punto entre la carga no lineal y otras cargas). Recomendaciones de medición de armónicos para usuarios El estándar IEEE 519 recomienda a la hora de realizar una medición, tener en cuenta los siguientes índices armónicos con el fin de tener datos concluyentes y que puedan ser analizados bajos los parámetros y límites sugeridos: Profundidad de la muesca, área total de la muesca, y distorsión de tensión. Distorsión de tensión total e individual. Distorsión de corriente total e individual. La tabla 4 muestra los límites de corrientes armónicas dependiendo de la carga y tamaño del sistema eléctrico a la cual está conectada la carga (El tamaño del usuario es expresado como la relación de la capacidad de corriente de cortocircuito en el PCC con el comercializador, a la corriente máxima de carga de usuario. Los límites de corriente armónica individual son expresados en porcentaje de esta máxima corriente de carga (demanda). 9 IEEE Standard41 Tabla 4. Valores límite distorsión de corriente armónica individual y distorsión total de demanda (TDD) en porcentaje de corriente de carga (IL) (armónicos impares) Límites de distorsión en corriente para sistemas de distribución 120V < Vn 69kV Relación Isc/IL < h < h < h < 35 h 35 TDD < 20* 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 50 < ,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 100 < ,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 > ,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 Límites de distorsión en corriente para sistemas de subtransmisión 69kV < Vn 161kV < 20* 2,0 1,00 0,75 0,30 0,15 2,5 20 < 50 3,5 1,75 1,25 0,50 0,25 4,0 50 < 100 5,0 2,25 2,00 0,75 0,35 6,0 100 < ,0 2,75 2,50 1,00 0,50 7,5 > ,5 3,50 3,00 1,25 0,70 10,0 Límites de distorsión en corriente para sistemas de transmisión (Vn > 161 kv), generación distribuida y cogeneración < 25* 1,00 0,50 0,38 0,15 0,10 1,50 25 < 50 2,00 1,00 0,75 0,75 0,15 2, ,00 1,50 1,15 1,15 0,22 3,75 Fuente. Estándar Dónde: I sc = corriente de cortocircuito disponible en el punto de acoplamiento común. I L = máxima corriente fundamental demandada. T DD = Distorsión total de demanda Recomendaciones de medición de armónicos para empresas comercializadoras Los factores que definen la calidad del servicio eléctrico incluyen distorsión armónica, confiabilidad, seguridad (protección de sobretensión, fallas y demás), continuidad en el servicio, regulación de voltaje, y fluctuación. El estándar también define unos límites de distorsión máximas siempre en el punto de conexión común. 4142 Tabla 5. Valores de referencia de THD Rango de Tensión Distorsión armónica individual (%) Distorsión armónica Total- THDv (%) 1 kv < Vn 69 kv 3,0 5,0 69 kv < Vn 161 kv 1,5 2,5 Vn 161 kv 1,0 1,5.Fuente: Estándar Si los límites de la tabla anterior son excedidos, se deben seguir los siguientes pasos: Realizar las mediciones de armónicos en el punto seleccionado incluyendo el PCC, (Si son identificados los puntos o usuarios que estén inyectando la gran mayoría de armónicos al sistema, deben ser informados para que corrijan tales distorsiones dentro limites). Instalar filtros para controlar los armónicos IEC Técnicas de ensayo y medición - Métodos de medición de calidad de potencia Esta parte de la norma IEC define los métodos para la medición e interpretación de resultados de calidad de la energía sistemas eléctricos. Se describen para cada tipo de parámetro, distorsión o perturbación para obtener resultados fiables y exactos del instrumento utilizado. Los parámetros de calidad de la energía considerados en esta norma son la frecuencia, magnitud de la tensión, flicker, huecos de tensión, interrupciones de voltaje, voltajes transitorios, desequilibrio de tensión, armónicos e interarmónicos actuales, cambios rápidos de tensión. Dependiendo de la finalidad de la medida, la totalidad o algunos de estos parámetros de esta lista se puede medir. Esta norma también arroja intervalos de variación de tiempo en los monitoreo y recopilación de datos para cada parámetro de CEL, así garantizar medidas más precisas. Las dos clases de mediciones son llamadas en este estándar como Medidas Clase A y Medidas Clase B, sus características y precisiones son descritas en las tablas 5 y 6. 4243 Medición Clase A: Esta clase de medición se utiliza cuando son necesarias medidas precisas, por ejemplo, para aplicaciones contractuales, verificar el cumplimiento de las normas, la resolución de conflictos, etc. Para la medidas de esta clase se deben utilizar medidores estipulados en la norma IEC de gran precisión para determinar valores referencia de la norma NTC 5000, puesto que al realizar las mediciones con analizadores de red que cumplan con los requerimiento de la IEC, estas no saldrán de la incertidumbre especificada en la norma, es decir cualquier medida de un parámetro llevado a cabo con dos instrumentos diferentes que cumplan los requisitos de la Clase A, al medir las mismas señales, se producirán resultados similares o dentro de la incertidumbre especificada. Para asegurar que se generen resultados acertados se requiere un equipo con un ancho de banda característico y una frecuencia de muestreo suficiente para la incertidumbre especificada de cada parámetro. La norma define los siguientes intervalos de tiempo para la medición de parámetros (tensión de alimentación, armónica, interarmónico y desequilibrio): un tiempo de 10 ciclos para un sistema eléctrico de 50 Hz y un intervalo de tiempo de 12 ciclos para uno 60 Hz. Nota: La incertidumbre de esta medida se incluye en el protocolo de medida incertidumbre de cada parámetro. Intervalos de tiempo de medición se agregan más de 3 intervalos de tiempo diferentes. Los intervalos de tiempo de agregación son: - 3-s intervalo (150 ciclos para 50 Hz nominal o 180 ciclos para 60 Hz nominal), - Intervalo de 10 min, - Intervalo de 2 h NTC IEC (Testing and measurement techniques-power quality measurement methods) 11 IEC (Testing and measurement techniques-power quality measurement methods) 4344 Tabla 6. Rango de parámetros de calidad de energía eléctrica (Medidas clase A) frecuencia Parámetros de CEL Voltaje (estado estable) Flicker Rango de variación Hz % Voltaje de entrada 0-20 parpadeos Desbalances 0-5 % Armónicos (THD) Valores IEC clase 3 Interarmonicos Valores IEC clase 3 Señales de tensión transitorios de tensión transitorios rápidos 0-9 %de la tensión de entrada 6 kv pico 4 kv pico Fuente. IEC Medición Clase B: Esta clase de medición puede ser utilizada para estudios estadísticos, aplicaciones de solución de problemas y otras aplicaciones donde no se requiera un bajo valor incertidumbre. Para estas mediciones se debe tener en cuenta que cada factor o parámetro a medir tiene diferentes clases de potencia. Por esto cada fabricante de analizador de red eléctrica deberá incluir los rangos de incertidumbre que puedan influir en las mediciones. Para recordar; un instrumento de medición puede tener diferentes clases de potencia para los diferentes parámetros y el fabricante del instrumento deberá declarar las cantidades de influencia que no figuren expresamente y que puede degradar el rendimiento del instrumento. Este método también es referenciado en la IEC Ídem. 4445 Tabla 7. Rango de parámetros de calidad de energía eléctrica (Medidas clase B) frecuencia Parámetros de CEL Voltaje (estado estable) Rango de variación Hz % Voltaje de entrada Desbalances 0-5 % Armónicos (THD) Valores IEC clase 3 Interarmonicos Valores IEC clase 3 Señales de tensión 0-9 %de la tensión de entrada Fuente. IEC Los errores máximos permitidos para cada clase de medición se muestran en la tabla 8; estos valores se refieren a las señales de una sola frecuencia y en estado estacionario, en el rango de frecuencia de operación, aplicada al instrumento, en condiciones nominales de funcionamiento, a especificar por el fabricante (rango de temperatura, rango de humedad, tensión de alimentación del instrumento, etc.). I m, U m y P m son parámetros medidos; I nom y U nom son los valores nominales del instrumento de medición. Tabla 8. Requisitos de exactitud para medición de voltaje y corriente Clase Medición Condición Máximo error U m 1% U Nom 5% U m Tensión U m < 1% U Nom 0.05% U m A B Corriente I m 3% I Nom I m < 3% I Nom Potencia P m < 150 W P m > 150 W Tensión U m 3% U Nom U m < 3% U Nom Corriente I m 10% I Nom I m < 10% I Nom Fuente. IEC ±5% I m ±0.15% I m ±1.5 W ±1% P m 5% U m 0.15% U m ±5% I m ±0.5% I m 4546 IEC : Guía general de mediciones e instrumentación armónicas e interarmónico, para los sistemas de suministro de energía y los equipos conectados a los mismos. Esta norma es aplicable a los instrumentos que miden componentes espectrales en el rango de frecuencia hasta 9 khz, que se superpone a la fundamental de las potencia del sistema eléctrico. También esta norma establece una diferenciación entre armónicos, interarmónicos y componentes entre 2 khz y 9 khz, donde además se dan recomendaciones para todos los tipos de instrumentos de medición. Además, este estándar define los instrumentos de medición indicados para la medición de los corrientes y tensiones armónicas en los sistemas de suministro reales. Los detalles específicos para la medición de los armónicos de tensión en los sistemas de distribución de energía se tratan con IEC anteriormente mencionada. Este es un breve resumen del contenido más relevante para el desarrollo de este proyecto de esta norma IEC : Flickermeter (medición de flickers) Especificaciones de diseño y funciones. La corriente variable dibujado por muchos red aparatos eléctricos conectados puede causar la tensión de alimentación eléctrica fluctúe. Esta fluctuación de voltaje puede a su vez conducir a un parpadeo de las luces, que pueden causar irritación y problemas médicos. Como tal, los aparatos deben ser probados por la cantidad de parpadeo que provocan antes de que puedan aprobarse para el uso. Los requisitos para esta prueba y límites en los niveles de parpadeo se dan en la norma internacional IEC [1]. Las cargas no lineales conectadas a una red eléctrica también pueden generar fluctuaciones en la tensión, donde se el parpadeo o Flickers en la iluminación son consecuencia de estos problemas de calidad de energía eléctrica. La norma IEC describe las especificaciones que deben cumplir las mediciones y los equipos de medición para realizar un monitoreo y análisis adecuado. Un medidor de flickers se debe ajustar al diseño estándar IEC debe informar y medir el Pst (la severidad del parpadeo evaluado durante un corto período de tiempo (normalmente 10 minutos) con una precisión de entre + 5% cuando se somete a dos tipos básicos de forma de onda, 1. Onda cuadrada y 2. Señales de 4647 frecuencia de la red de onda sinusoidal modulada. Las profundidades y frecuencias de las ondas dependen de este tipo de modulación. 16. NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA CALIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COLOMBIA. El sector eléctrico en Colombia ha creado en los últimos 10 años una importante evolución al implementar y sostener ciertas reformas y resoluciones con el fin de regular y estandarizar cada uno de los procesos que se presentan en el sistema eléctrico en el país, entre ellos calidad de energía eléctrica. Todas las normas referentes a la energía eléctrica en Colombia que se han ido estableciendo con el pasar del tiempo son basadas en estándares internacionales que se mencionan anteriormente en este documento, donde cada una de ellas se dedica al análisis, desarrollo e importancia de mantener los parámetros y mediciones de calidad de energía eléctrica dentro de los estándares. Es así como el país comprueba que el marco regulatorio está cumpliendo en niveles eléctricos normalizados para el aprovechamiento y aseguramiento de la CEL NTC 5000: Calidad de la Potencia Eléctrica Esta norma establece los límites llamados valores de referencia y metodología de evaluación en el punto de conexión común (PCC operador de red u usuarios) de los parámetros de CEL (Variaciones de tensión, armónicos, flicker, desbalances de tensión entre otras). La medición de cada uno de estos parámetros de CEL establecidos en la NTC 5000 junto con los equipos de medición o analizadores de redes deben estar conformes con los métodos y procedimientos establecidos en la IEC Técnicas de ensayo y medición - Métodos de medición de calidad de potencia. Por esta razón los datos, tablas, definiciones y metodologías que se obtienen de esta norma no se documentan, ya que se encuentran descritos en la IEC anteriormente mencionada. 17. OTRAS NORMAS Y RESOLUCIONES EN COLOMBIA Existen otras normas importantes en Colombia que ayudan a realizar un estudio y de mediciones aún más completas. Aunque estas normas no se refieren directamente a temas de calidad de energía eléctrica, si pueden ayudar a determinar algunas características de parámetros de CEL presentes en el sistema eléctrico. 4748 17.1 NTC 1340: Tensiones y frecuencia nominales en sistemas de energía eléctrica en redes de servicio público. Esta norma establece los valores nominales y rangos máximos/mínimos permisibles que caracterizan la tensión de alimentación suministrada en cuanto a amplitud y frecuencia. Aplicable a sistemas de transmisión, subtransmisión, distribución y al uso final de la energía eléctrica en Colombia Resolución CREG 047 de 2004 / Factor de potencia. Esta resolución se establece los límites del factor de potencia inductivo para todas las instalaciones eléctricas, donde este deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). En caso de violar estos límites el operador de Red podrá exigir al usuario que se instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva. 18. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA La metodología propuesta en este proyecto se realiza teniendo en cuenta todas las normas y estándares nacionales e internacionales, cumpliendo siempre con los marcos regulatorios en Colombia Monitoreo de CEL El monitoreo, recopilación y análisis de datos en las mediciones de calidad de potencia eléctrica nacen de la necesidad de controlar y mejorar el rendimiento en el sistema de energía. Los sistemas de generación, transmisión, comercialización y usuarios poseen equipos sensibles a las perturbaciones eléctricas que requieren un cuidado especial por su operación o información. Por esta razón, las empresas comercializadoras de energía eléctrica han implementado programas y rutinas de monitoreo constante de la calidad de potencia eléctrica. Esta parte del proyecto se describen los pasos a seguir para realizar una correcta y acertada medición, es decir el paso a paso del monitoreo y recopilación de datos. Entre los cuales están los objetivos, procedimientos, selección del instrumento, métodos y normas para la medición y vigilancia de CEL. 4849 18.2 Consideraciones para realizar el monitoreo Antes de realizar cualquier medición, la primera consideración a tener en cuenta deben ser los objetivos del monitoreo ya que a partir de estos se pueden determinar aspectos importantes para la medición, como por ejemplo: - Selección de equipo de medición. - Posibles causas de las distorsiones. - Parámetros y límites de los umbrales. - Métodos y necesidades de almacenamiento de los datos medidos. Es decir la medición debe ser diseñada en base a los objetivos adecuados, teniendo en cuenta los parámetros e información sobre el sistema a monitorear. Está claro, que un sistema monitoreado permanentemente tendrá un enfoque más completo y preciso de las condiciones actuales de calidad de potencia. Pero para este caso el costo sería mucho mayor, puesto que instalar un equipo continuamente, implica tener un analizador de red propio y solo para un punto específico. Por esta razón es importante caracterizar correctamente el sistema para entender el desempeño normal del sistema y CEL en el punto de monitoreo. Posteriormente identificar rápidamente los problemas y equipos sensibles será mucho más sencillo y acertado. En resumen los tipos de monitoreo más importantes para realizar una medición exitosa son los siguientes: Monitoreo para caracterizar el rendimiento del sistema Un operador de red eléctrica puede tener como objetivo principal al momento de realizar un chequeo del estado de la red, con el fin verificar el rendimiento de su sistema; este monitoreo sirve para determinar si está cumpliendo con las necesidades de sus clientes. También entender el comportamiento de la red en cuanto a calidad de la energía se refiere, el OR puede identificar rápidamente los problemas y puede ofrecer información a sus clientes para ayudarles a adaptarse a las características de sus equipos sensibles con características realistas de las perturbaciones presentes en el sistema Monitoreo para caracterizar los problemas específicos Muchos departamentos de mantenimiento de plantas industriales buscan resolver problemas de calidad de energía eléctrica mediante la realización de monitoreo a corto plazo en los lugares específicos o con cargas difíciles. Se trata de un modo correctivo de monitoreo de calidad de potencia, pero con frecuencia identifica la perturbación y la causa, que es el primer paso a una solución. 4950 Monitoreo como parte del mantenimiento predictivo Algunas empresas realizan monitoreo de calidad de energía eléctrica como mantenimiento predictivo para sus equipos, con el objetivo principal de evitar fallas en su proceso de producción. Los datos suministrados por un analizador de red conectado a un sistema pueden evitar fallas en los equipos eléctricos y electrónicos como motores, transformadores, protecciones eléctricas y hasta las mismas cargas no lineales presentes en el sistema. Datos como cantidad de armónicos, desbalances de tensión y variaciones de tensión presentes en el sistema. El actuar preventivamente en los equipos puede significar para cualquier usuario o los mismos OR un ahorro de dinero, así como también seguridad y confiabilidad en la red eléctrica Inspección y recopilación de datos del sitio a monitorear El estudio visual y datos de instalación como conexiones a tierra, inspección de cableados, tensiones y corrientes presentes en el sistema, así como también en algunos casos inspecciones termografías serán de gran utilidad para el momento de analizar los datos obtenidos. Y toma mayor importancia la máxima caracterización del sistema, si el monitoreo aborda problemas específicos de CEL. A continuación se puede resume en un listado, la información más relevante a la hora de registrar los datos iniciales del sistema: 1. Lista de problemas que presenta el sistema (por ejemplo fallas inesperadas en el sistema de control, interrupciones cortas y largas de energía, perdida de datos o información). En otras palabras razones por la cual se quiere monitorear el sistema eléctrico. 2. Características de los equipos que presentan los problemas (aplicación, funcionamiento, datos eléctricos). Los tiempos entre fallas y duración de las mismas. 3. Posibles fuentes generadoras de las perturbaciones (cargas no lineales como variadores, arrancadores, sistemas electrónicos de control y potencia). 4. Finalmente, datos eléctricos del sistema eléctrico tales como: Placa de datos transformadores Cargas inductivas y banco de condensadores Cargas presentes en el sistema Niveles de tensión del sistema Diagramas unifilares 5051 Una vez obtenidos estos datos suministrados generalmente por el cliente se debe hacer una verificación de la información, utilizando los formatos de inspección previa (anexo 1) e informe de CEL (anexo 2). Con ellos se tendrá control y organización de la información monitoreada en los puntos de conexión Lugares para conexión de equipos Conectar el analizador de red en la entrada de suministro de energía, es decir en el PCC implica tener presente el efecto de transformadores y en algunos casos subestaciones con sistemas de control y automatización, grandes generadores de distorsiones y perturbaciones en el sistema eléctrico. Otro aspecto importante al momento de determinar y ubicar el sitio de conexión del analizador de red para problemas de calidad de energía específicos, es decir detectados los equipos sensibles y definidos los objetivos de la medición; es conectar el medidor lo más cerca posible de los equipos afectados por las variaciones de calidad de energía. Es importante que el analizador vea las mismas variaciones que el equipo sensible ve. Los transitorios de alta frecuencia, en particular, puede ser diferentes si hay una separación significativa entre el analizador y el equipo afectado. Cada norma referente a la medición de CEL ya sea nacional e internacional tienen sus criterios y especificaciones en cuanto al lugar de conexión de los equipos de monitoreo y recopilación de datos, a continuación un breve resumen de cada una de ellas: 18.5 Selección del equipo de medición (analizador de redes eléctricas) Existen tipos de analizadores de redes eléctricas especiales que cubren rangos bajos de frecuencias de hasta 1 Hz que pueden ser usados por ejemplo, en el análisis de estabilidad de lazos abiertos o para la medición de audio y componentes ultrasónicos. Sin embargo estos equipos son usados con mayor reiteración en altas frecuencias, que operan entre los rangos de 9 khz hasta 110 GHz, tales como monitoreo de sistemas de distribución eléctrica e industrial. Existen dos tipos principales de analizadores de redes eléctricas: SNA (Scalar Network Analyzer) Analizador de redes escalar, mide propiedades de amplitud de ondas de los parámetros de CEL. VNA (Vector Network Analyzer) Analizador de redes vectoriales, mide propiedades de amplitud y fase. 5152 Un analizador del tipo VNA también puede ser llamado Medidor de Fase o Analizador de Redes Automático. Un analizador del tipo SNA es funcionalmente idéntico a un analizador de espectro combinado con un generador de barrido, es decir recopila datos y análisis de ondas durante un tiempo determinado. Hasta el año 2007, los analizadores VNA son los más comunes y frecuentemente calificados como los de menor calidad 13. Hay una serie de factores y requerimientos importantes que deben ser considerados al momento de seleccionar el instrumento de medición de calidad de energía: Número de canales (tensión y / o corriente) Datos de temperatura del instrumento La robustez del instrumento Rango de tensión de entrada (por ejemplo, de 0 a 600 V) Requisitos de alimentación Capacidad para medir tensiones trifásicas Aislamiento de entrada (aislamiento entre canales de entrada y de cada entrada a tierra). Capacidad para medir corrientes Tipo de montaje del instrumento (portátil, de montaje en rack, etc) Facilidad de uso (interfaz de usuario, capacidad de gráficos, etc) Documentación Capacidad de comunicación y conectividad (módem, interfaz de red) Software de Análisis La flexibilidad (amplitud) del instrumento también es importante, cuantas más funciones se puedan realizar con un solo instrumento, menor será el número de instrumentos que se requieren. Es decir un costo menos y mucho más sencillo a la hora de recopilar y analizar los datos medidos Otros tipos de instrumentos útiles en medición de CEL Además de los analizadores de calidad de potencia eléctrica también existen una serie de instrumentos que puede ayudar para resolver y predecir problemas de CEL mediante condiciones de las conexiones, lugares (ambiente, temperatura y humedad) y operación de los equipos. Por ejemplo: 53 Termografías Mediciones de temperatura por infrarrojos (termografías), puede ser una muy valiosa ayuda en la detección de conexiones sueltas y sobrecalentamiento conductores. Este tipo de mantenimiento predictivo puede ayudar a prevenir problemas de calidad de energía debido a la formación de arcos, malas conexiones y conductores sobrecargados. Por ejemplo un sistema trifásico con una fase con diferencia de temperatura de 10 C por encima de las otras 2 fases, puede suponer una sobrecarga en la fase con mayor temperatura o probablemente esa fase este alimentando una fuente generadora de distorsiones armónicas, la cual provoca en aumento de corrientes parasitas con grandes magnitudes. En la imagen 1 se observa un ejemplo de un tablero de protección eléctrica con una fase con diferencia de temperatura de más de 10 C. Imagen 1. Termografía-tablero protección eléctrica (diferencia de temperatura entre fases) Las termografías son de gran utilidad para fines de documentación previa a la medición de CEL. Con ellas se pude lograr un resultado más acertado y preciso en 5354 las mediciones o simplemente anexar a la documentación del estudio como evidencia de una solución después de realizada la medición y los correctivos. Nota: Hay que tener en cuenta que en muchas instalaciones industriales requieren un permiso especial para tomar termografías y pueden poner limitaciones estrictas sobre la distribución de las mismas. Osciloscopios Un osciloscopio es valioso cuando se realizan pruebas en tiempo real. En cuanto a la tensión y la corriente puede proporcionar mucha información sobre lo que está sucediendo, incluso sin realizar análisis CEL detallado sobre las formas de onda. Uno puede obtener las magnitudes de las tensiones y corrientes, distorsiones evidentes, y detectar cualquier variación en las principales señales. 14 Un osciloscopio digital con almacenamiento de datos porque la forma de onda se puede guardar y analizar. Osciloscopios de esta categoría suelen tener también la capacidad de análisis de forma de onda (cálculo de la energía, el espectro análisis). Además también son útiles para las mediciones de calidad de energía y son ideales para los estudios iniciales de la planta. Multímetros Los multímetros son útiles para realizar una medición previa de niveles de tensión y corrientes de la instalación. Con estas tensiones se pueden detectar problemas de sobrecargas, desequilibrios de tensión (según los límites propuestos en la NTC 1340). Las mediciones que se realizan normalmente con los multímetros son los siguientes: Tensiones fase-tierra Tensiones Fase a neutro Tensiones neutrales-tierra Tensiones fase-fase (sistemas trifásicos) Corrientes de fase Corrientes neutros El factor más importante a considerar al momento seleccionar y utilizar un multímetro es el método de cálculo utilizado en la medición. Todos son calibrados para dar una indicación rms de la señal medida. Sin embargo, un número de diferentes métodos se utilizan para calcular el valor rms. Los tres métodos más comunes son Método Pico. Método de promedio. 14 Electrical power system quality- 2da edition 5455 Verdadero valor eficaz. Estos métodos diferentes, todos dan el mismo resultado para una señal limpia, sinusoidal, pero pueden dar diferentes respuestas (gran desviación en mediciones) para señales distorsionadas. Esto es muy importante porque los niveles de distorsión de corrientes de fase y neutro dentro de la instalación. Medidores de Flicker La metodología para medir el parpadeo o flicker es el estándar IEC, este método se define en la norma IEC (tal y como se mencionó en el capítulo ) es un acercamiento muy completo a la medición de este tipo de perturbaciones y se describe con más detalle a continuación Duración de la medición Tal y como las consideraciones anteriores, la duración del monitoreo depende de los objetivos planteados para la medición. Por ejemplo, si el objetivo es resolver los problemas que son causados por caídas de tensión durante fallas en el sistema de servicios públicos, la medición puede ser por un período significativo de tiempo debido a las fallas del sistema son probablemente anormales. Si el problema está relacionado con banco de condensadores, puede ser posible caracterizar las condiciones durante el período de un par de días. Problemas de distorsión de armónicos y flicker, deben ser monitoreados por un período de al menos 1 semana para obtener una gráfica de cómo los cambios en la carga y cómo las variaciones del sistema pueden afectar a estos niveles. La duración del seguimiento se está convirtiendo en un problema menor ya que la tendencia general es utilizar equipos o sistemas de calidad de potencia permanentes, aprovechando la amplia variedad de equipos que pueden proporcionar información como parte del sistema. La duración de cada medición esta propuesta en los límites de mediciones de la IEC Detección de la fuente de perturbación Cómo encontrar la fuente de las perturbaciones? La localización de la fuente generadora de perturbación es otro aspecto de interés para el mejoramiento de la calidad de la energía; para ello se tienen en cuenta 2 aspectos de localización: - Localización relativa. - Localización exacta 5556 El primer paso para identificar la fuente que genera la perturbación o distorsión es relacionar la forma de la onda detectada ya sea de tensión o corriente, con los diferentes tipos de anomalías que se presentan en CEL. Es decir analizar cuales formas de ondas de distorsiones conocidas que se asemejan a la encontrada, para así llegar a una aproximación del tipo de fuente o carga no lineal que produce ese tipo de distorsiones. Las siguientes pautas pueden ayudar a detectar ciertos comportamientos de onda 15. Variaciones de voltaje de alta frecuencia se limitan a los alrededores de la fuente de la perturbación. De bajo voltaje (600 V y por debajo) el cableado a menudo amortigua componentes de alta frecuencia muy rápidamente debido a la resistencia del circuito, por lo que estos componentes de frecuencia sólo aparecerá cuando el monitor está situado cerca de la fuente de la perturbación. Las interrupciones de energía cerca del lugar de vigilancia causarán un cambio muy brusco de la tensión. Las interrupciones de energía a distancia desde la ubicación de seguimiento se traducirán en una tensión de descomposición debido a la energía almacenada en los equipos y condensadores de rotación. Los más altos niveles de distorsión armónica de tensión se producirán cerca de condensadores que están causando problemas de resonancia. En estos casos, una sola frecuencia suele dominar el espectro armónico de tensión. La tabla 9 ayudará a determinar qué tipo de perturbación presenta el sistema eléctrico a monitorear, puede al momento de verificar las opciones se presenten varios problemas típicos de perturbaciones pero se también se descartarán varias, haciendo que el trabajo de medición y análisis será menos tedioso y largo: 15 Electrical power system quality- 2da edition 5657 Tabla 9. Detección de tipo y lugar de las perturbaciones Problemas típicos *Sobrecalentamiento del neutro * Desviaciones de frecuencia *Interrupción *Datos distorsionados *Aumento desproporcionado en niveles de armónicos *Lock-ups intermitentes *Parpadeo de luces *Datos distorsionados Tipo de perturbación Estado estacionario Transitorios Sag/swell Posibles causas Neutros compartidos Cableado sobredimensionado Alta impedancia de la fuente Armónicos Fallas en instalaciones Corrientes de inrrush Cableado inadecuado Variaciones de tensión Sobretensiones cableado inadecuado *Falla componente *Falla dieléctrica *Datos distorsionados *CRT onduladas *Lock-up *Transformadores recalentados *Distorsión de la tensión *Distorsión de corriente *Motores recalentados *Datos distorsionados *Los problemas ocurren al mismo tiempo *Los problemas ocurren en intervalos de tiempo regulares Impulsos Armónicos Todo Relámpago Conmutación de carga Descarga estática Cableado suelto/formación de arco Cargas electrónicas Ancho de banda de la carga SCR/rectificador Cargas sincronizadas Cargas cíclicas *Interruptor automático de transferencia no funciona *Cambio de frecuencia excesivo Discontinuidades Conmutación no sincronizada de la energía Fuente. IEEE : Guía para el monitoreo de calidad de potencia. 5758 18.8 Determinación de límites de medición en el equipo Los analizadores de red son diseñados para detectar parámetros anormales de un sistema eléctrico por medio de los límites y estándares definidos por las normas establecidos con respecto a la Calidad de Energía Eléctrica (CEL), ya algunos analizadores vienen con umbrales de medición predeterminados (Por defecto) de acuerdo al fabricante y país de fabricación, y que pueden ser tenidos como puntos de partida. Sin embargo, para este proyecto los valores limites estarán basados las necesidades de la medición y las siguientes normas más relevantes en Colombia: Estándares IEC NTC 5000 Calidad de la Potencia Eléctrica. la NTC 1340 tensión y Frecuencia Nominales en Sistemas de Energía Eléctrica en Redes de Servicio. Serie IEEE 555, 1159 y 519 referentes a la calidad de potencia, guía de mediciones y control de armónicos en los sistemas de potencia eléctrica respectivamente. NTC 152 Límites y Metodología de Evaluación en Punto de Conexión Común Serie de regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en la que pones mencionar las siguientes Resoluciones: 070/1998, 096/2000, 084/2002 y 0024/2005. En algunos casos los límites de los datos a medir puede que concuerden con las especificaciones y características del analizador de red, sin embargo para los casos en que no sean los límites deseados se proponen como soluciones lo siguiente: 1. (Recomendado). Recopilar los datos ingresando los umbrales permitidos tanto por las normas y el equipo, para después en el análisis de la información filtrar los datos recopilados con los limites necesarios y establecidos en los objetivos y características normales del sistema eléctrico (primer paso para realizar una medición de CEL). 2. Establecer los límites de medición bastante altos por un período de tiempo (recoger una gran cantidad de datos de CEL) y luego utilizar los datos recogidos para seleccionar umbrales adecuados para el monitoreo general. 5859 18.9 Límites de medición según IEC (Perturbaciones lentas) Dentro de la calidad de energía eléctrica se pueden distinguir dos clases de mediciones para cada perturbación de CEL, definida y descrita por la IEC tal y como menciono anteriormente en el capítulo donde también se detallan los límites de cada una de estas mediciones. Para este proyecto se tendrán en cuenta los límites definidos en esta norma, teniendo presente el tipo de perturbación y parámetro: Mediciones de Tensión Clase A La medición será el valor eficaz de la magnitud de la tensión durante un intervalo de tiempo de 12 ciclos, para sistemas a 60 Hz y cada Intervalo 10/12 de ciclo deberá ser contiguo y no superponerse al 10/12 de ciclo siguiente. Además que la incertidumbre tiempo - reloj no será superior a ± 16 ms y el intervalo de tiempo de medida básica para las magnitudes de los parámetros como tensión de alimentación, armónicos, interarmónicos y desequilibrio será de un intervalo de tiempo de 12 ciclos, así como la incertidumbre de la medición no deberá superar el ± 0,1% de la tensión de referencia. Mediciones de Tensión Clase B La medición será el valor eficaz de la tensión durante un período especificado por el fabricante. El fabricante deberá especificar el método para determinar los intervalos de 10 minutos, así como la incertidumbre no superará el ± 0,5% de la tensión de referencia. Perturbaciones lentas Variaciones de frecuencia En los sistemas eléctricos interconectados, como es el caso de Colombia, el control de este parámetro se hace en los centro de generación ya que es en ellos donde se originan las variaciones de frecuencia cuando se producen cambios fuerte en la carga. En la Tabla 10, se muestran las variaciones permisibles por la IEC y NTC 5000 que son de cumplimiento para los centros de generación. La medición de frecuencia se deberá efectuase por una semana con intervalos entre medición de 10 min. 5960 Tabla 10. Valores de referencias de variaciones de frecuencia. Tipo de red Redes acopladas por enlaces síncronos a un sistema interconectado. Frecuencia aceptable durante el 95% de una semana Desde 59,8 Hz hasta 60,2 Hz Frecuencia aceptable durante el 100% de una semana Desde 59,8 Hz hasta 60,2 Hz Redes sin conexión síncrona a un sistema interconectado (Redes de distribución en regiones no interconectadas e islas). Desde 59,8 Hz hasta 60,2 Hz Fuente: Norma NTC 5000 Desde 59,8 Hz hasta 60,2 Hz Mediciones Clase A La lectura de frecuencia se obtendrá cada 10 s. La salida de frecuencia fundamental es la relación entre el número de ciclos integrales contados durante el intervalo de reloj de tiempo de 10 s, dividido por la duración acumulada de los ciclos enteros. En lo posible, antes de cada medición se deben atenuar los armónicos e interarmónicos para minimizar los efectos de múltiples cruces por cero. Los intervalos de tiempo de cálculo serán sin solapamiento y los ciclos individuales que se superponen el reloj de tiempo de 10 s se descartan. Además la incertidumbre de este clase de medida no excederá de ± 0,01 Hz. Mediciones Clase B El fabricante deberá indicar el proceso que se utiliza para la medición de la frecuencia como a su vez deberá especificar la incertidumbre en el rango de magnitudes de influencia de cada fabricante. Interrupciones de corta duración (t < 1min) Las interrupciones de corta duración se ocurren cuando el valor eficaz de la tensión es inferior al 10% de la tensión declarada en todas las fases con una 6061 duración menor a 1 min 16. Generalmente, estas interrupciones son generadas por fallas en el sistema de alimentación y de conmutación para aislar a estas, y prevenir que ocasionen problemas más grandes en el sistema interconectado; como por ejemplo las re cierres automáticos en una línea de transmisión en falla transitoria. Hasta hace un tiempo este tipo de perturbación no se toman en cuenta para determinación de FES (Frecuencia Equivalente de Cortes de Energía) y DES (Duración Equivalente de Cortes de Energía) que los operadores de red deben cumplir para evitar sanciones, ahora estos indicadores cambiaron y por tal razón no se tiene en cuenta para determinar valores de confiabilidad y continuidad por los entes de control y mando del sistema eléctrico del país. Se registrarán las interrupciones de corta duración ocurridas durante una semana y a su vez la duración de cada una de ellas. Mediciones Clase A No hay ninguna consideración para este tipo de mediciones así que el fabricante del instrumento de medición deberá indicar el proceso que se utiliza para la medición, así como a su vez especificar la incertidumbre en el rango de magnitudes de influencia de cada fabricante. Mediciones Clase B Como en las mediciones de Rendimiento Clase A, al no haber restricciones, el fabricante indicará procesos y especificará los rangos de incertidumbre de la medición. Hundimientos (sags) Se denominan hundimientos de tensión (SAGS) a las disminuciones súbitas del valor nominal eficaz de tensión por debajo del 90% y por encima del 10% de la tensión declarada con una duración entre 0,5 ciclos (8,33 milisegundos) y 30 ciclos (1 minuto). Estas perturbaciones son causadas generalmente por fallas como los cortocircuitos en el sistema de servicios públicos de energía, que se evidencia como una bajada de tensión durante la falla seguido por una interrupción cuando el interruptor se abre para despejar tal falla. Por lo general, se requieren alrededor de 5 o 6 ciclos para el interruptor para operar, tiempo durante el cual se produce el hundimiento. Otro caso típico por los que se presentan estas perturbaciones es un fallo en uno de los alimentadores de una subestación o un fallo en algún lugar en el sistema de transmisión. En ambas situaciones, la culpa no es del usuario sino del sistema. A los hundimientos, a nivel industrial, se le puede hacer un análisis para determinar los valores esperados del SAG en el sistema de suministro; de 16 Norma Técnica Colombia NTC Pag62 manera que puedan diseñarse las instalaciones y programar los equipos necesarios para asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos productivos. Se deberán registran los hundimientos ocurridos en una semana, de acuerdo a su duración y la tensión residual de hundimiento. Esta tensión residual de hundimiento, no es más que la magnitud de la máxima desviación del valor eficaz declarado (en cualquiera de las fases, para sistemas polifásicos) y la duración está determinada por el tiempo que dura la perturbación desde que la tensión baja del umbral (90% de la tensión declarada) hasta que vuelva por encima de este. En el aparto de medición se deberá establecer el umbral del hundimiento de tensión como el valor de tensión de histéresis, cuyo valor típico es igual al 2% de la tensión declarada, que previamente se debió registrar. Este valor de tensión de histéresis es de importancia en los sistemas polifásicos ya que los instrumentos de medición comienzan el registro del hundimiento cuando en cualquier canal baja la tensión eficaz por debajo del umbral de hundimiento y lo finaliza cuando la tensión eficaz de ese mismo o cualquier otro canal sube la tensión eficaz por encima del umbral de hundimiento más la tensión de histéresis. Generalmente se registra un valor denominado profundidad el cual es la diferencia entre el valor declarado y la tensión residual del hundimiento y usualmente se hace en porcentaje de la tensión declarada 17. Mediciones Clase A Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase A Pag. 60. Mediciones Clase B Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase B Pag. 60). Elevaciones (SWELLS) Al igual que los hundimientos, se deberán registrar las elevaciones de tensión ocurridas en una semana de acuerdo con su duración y su tensión residual de elevación. La duración se mide desde que la tensión de cualquiera de las fases sube por encima de la tensión umbral de elevación hasta que en algunas de las fases (no necesariamente en la que comenzó la elevación) nuevamente baje por debajo de este umbral; mientras que la tensión residual de elevación es la máxima desviación en el valor de la tensión durante el tiempo que demore la elevación de tensión. Se deberá establecer el umbral del hundimiento de tensión como el valor de tensión declarada en el instrumento de medición y se registrará la magnitud de elevación, la cual es la diferencia entre el valor declarado y la tensión residual de 17 Norma Técnica Colombia NTC63 elevación que usualmente se hace en porcentaje de la tensión declarada. Recordemos que el instrumento de medición comienza el registro de la elevación de tensión cuando en cualquier canal sube la tensión eficaz por encima del umbral de elevación y finaliza cuando en ese mismo o en cualquier otro canal sube la tensión eficaz por encima de la tensión umbral de elevación menos la tensión de histéresis, cuyo valor típico es del 2% de la tensión declarada. Mediciones Clase A Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase A Pag. 60. Mediciones Clase B Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase B Pag. 60. Tensión de Referencia Deslizante Para los sistemas de baja y media tensión, la tensión de referencia para la medición de las perturbaciones lentas es la tensión declarada al comercializador de energía eléctrica, mientras que para sistemas de transmisión se toma como referencia un valor que se le denomina Tensión de Referencia Deslizante. En los sistemas de transmisión, las tensiones en diferentes puntos del sistema pueden diferir de los valores declarados y nominales 18, es por eso que se toma la tensión deslizante como valor de referencia para este tipo de sistemas. Este valor es calculado continuamente sobre un intervalo de tiempo determinado, con el fin de determinar el valor de tensión inmediatamente anterior a la ocurrencia de la perturbación lenta; si este tiempo deberá ser mayor a la duración a la perturbación. La tensión de referencia deslizante se calcula con la siguiente formula: Donde; V RD (n): Valor actual de tensión de referencia deslizante V RD (n-1): Valor previo de la tensión de referencia deslizante V (10/12) rms: Valor eficaz más reciente medido sobre una ventana de 12 ciclos 18 Norma Técnica Colombia NTC Pag64 18.10 Límites de medición según IEC (Perturbaciones de larga duración) Variaciones de Tensión de Estado Estable Tal y como se mencionó en el capítulo 12 este tipo de variaciones pueden ser tanto de sobretensión como de caída de tensión y su duración debe ser mayor a un minuto. El umbral para este tipo de perturbaciones será de ±10% de la tensión declarada, es decir si sube la tensión en cualquier canal de medición por encima de 110% o si baja por debajo del 90% de la tensión declarada y si demora más de un minuto en volver al reponerse. Se deberá registrar las variaciones de tensión de estado estable ocurridas durante una semana referenciándola tanto por su magnitud como su duración. Estas variaciones son ocasionadas principalmente por problemas de regulación o variaciones de cargas en el sistema de alimentación y en las subestaciones es común su corrección por medio de intercambio automático en los TAPS del transformador. Se puede percibir muy fácilmente en las luminarias, ya que están aumentan o disminuyen su luminiscencia; pero si no existen los sistemas de regulación adecuados podrían producir parada en la maquinas eléctrica (motores principalmente). Esto ocurre porque muchas de estas máquinas tienen un rango de utilización de tensión entre +6% a -13% de la tensión nominal. Mediciones Clase A Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase A Pag. 60. Mediciones Clase B Como es una medida de tensión, el método para obtener la medición se expone en mediciones de Tensión Clase B Pag. 60. Desbalances de Tensión Para la evaluación de los desbalances de tensión se deberá registrar por una semana en intervalos de 10 minutos, el porcentaje máximo de desbalance y las fases en donde este ocurre. Al finalizar el tiempo del análisis; para circuitos urbanos, el 99% de los valores registrados deberán estar por debajo de 2% de desbalance, en sistemas mayor a 69 kv y del 1.5% en sistemas menores o iguales a 69 kv; mientras que para circuitos rurales, el 95% de los valores registrados deberán estar por debajo de 2% de desbalance Norma NTC65 Mediciones Clase A El instrumento de medición tendrá que hacer la evaluación usando el método de componentes simétricos, donde el componente fundamental de la señal de entrada se mide durante un intervalo de 12 ciclos. Mediciones Clase B El fabricante deberá especificar los algoritmos y los métodos utilizados para calcular el la variación de tensión de estado estable. Parpadeo (FLICKER) En la actualidad hay varios métodos para la medición de parpadeos o flickers, que van desde el uso de curvas estándar hasta medidores de parpadeos con altas tecnologías que utilizan filtros sintonizados conectados al sistema eléctrico para los niveles y cambios de la tensión. En los Estados Unidos no hay un estándar para la medición de parpadeo, si hay estándares IEEE que abordan el parpadeo con una curva que diferencia los parpadeos a diferentes tensiones. (110 a 220 V- ver grafica 2) basadas en normas europeas. Por otro lado los estándares de la IEC definen en la norma IEC "Técnicas de medición de Flicker", un acercamiento muy completo para realizar mediciones de parpadeos. Grafica 2. Curvas de flickers Fuente. IEEE Standards 141 and 519 En la gráfica anterior, Si las desviaciones repentinas de tensión ocurrieron con frecuencias específicas excedieron valores en las curvas de parpadeo, se dice que 6566 el sistema eléctrico está experimentado flickers y es necesario buscar soluciones al respecto. Un ejemplo de lo explicado anteriormente es la gráfica 3 que muestra las variaciones de voltaje, donde las grandes desviaciones de tensión permisibles son hasta de 9,0 V rms. Al comparar esto a la curva de parpadeo, se evidencia que el sistema de alimentación estaría experimentando flickers Grafica 3. Variaciones de voltaje RMS Fuente. Electrical power system quality- 2da edition La ventaja de tal método es que es muy simple y los datos rms requeridos son bastante fáciles de adquirir. Sin embargo, el método sería la falta de precisión y la imposibilidad de obtener el contenido exacto de frecuencia del parpadeo. El método establecido por la norma IEC "Técnicas de medición de Flicker" consta de cinco bloques, que se muestran en el siguiente diagrama: 66 67 Imagen 2. Diagrama funcional del flickérmetro Fuente IEC Bloque 1: es un adaptador de voltaje de entrada que arroja valores de rms de voltaje a un nivel de referencia interna del equipo de medición. Esto permite que las mediciones de flickers se hagan en base a una relación de porcentaje, en lugar de depender del nivel de tensión de entrada. Es otras palabras el equipo genera una tensión de entrada por medio de un generados de señales de control. Bloque 2: es simplemente un demodulador de cuadratura que separa las fluctuaciones que presenta la tensión (señal de modulación) de la señal principal de tensión (señal portadora), simulando así el comportamiento de la iluminación. Bloque 3: se compone de varios filtros, que toman las fluctuaciones separadas por el bloque 2 y filtrar las frecuencias no deseadas producidas de acuerdo a la respuesta del ojo-cerebro de la iluminación. (Ver IEC para una descripción de las variables utilizadas anteriormente.) Bloque 4 consta de un filtro de media cuadratura multiplicador y el deslizamiento. La señal de voltaje se eleva al cuadrado para simular la respuesta ojo-cerebro no 67 Mostrar más
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES. HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 1. Nombre de la asignatura Calidad y eficiencia de la energía. 2. Competencias Más detalles Calidad del suministro eléctrico, costo de los paros y necesidad de monitoreo.
Calidad del suministro eléctrico, costo de los paros y necesidad de monitoreo. La calidad del suministro eléctrico o POWER QUALITY de acuerdo al libro esmeralda [2] es: el concepto de energizar y poner Más detalles Ahorro de energía y mejora de la calidad de energía corrigiendo el factor de potencia total. Carlos Felipe Salcedo R Energy Efficiency
Ahorro de energía y mejora de la calidad de energía corrigiendo el factor de potencia total Carlos Felipe Salcedo R Energy Efficiency 65 66 67 68 69 Conceptos básicos Subtensión momentánea Armónicos IEEE Más detalles Corrección del Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas
Corrección del Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas Ing. Fernando Espinosa de los Monteros A. - Energiza Director General - Una publicación de TABLA DE CONTENIDOS: Capítulo 1 Qué es el factor de Más detalles 2. PROBLEMÁTICA DE LA PRESENCIA ARMÓNICA EN LA RED. CAUSAS Y CONSECUENCIAS.
2. PROBLEMÁTICA DE LA PRESENCIA ARMÓNICA EN LA RED. CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 2.1 INTRODUCCIÓN Actualmente, y desde hace ya unos años se va presentando un aumento considerable de cargas no lineales que se Más detalles INTRODUCCIÓN A LOS BALASTROS ELECTRÓNICOS
1 INTRODUCCIÓN A LOS BALASTROS ELECTRÓNICOS 1.1 INTRODUCCIÓN En la actualidad existe la necesidad de controlar la potencia eléctrica de los sistemas de iluminación, tracción y motores eléctricos debido Más detalles 1. QUÉ SON LOS ARMÓNICOS?
POWER ELECTRONICS ARMÓNICOS EN SECTORES INDUSTRIALES 1. QUÉ SON LOS ARMÓNICOS? Se puede demostrar que cualquier forma de onda periódica (repetitiva) puede ser representada como una serie de ondas senoidales Más detalles 2.- MARCO TEÓRICO Fenómenos transitorios
2.- MARCO TEÓRICO Los fenómenos transitorios en un sistema eléctrico están muy vinculados con la calidad de energía. Los términos de calidad de energía eléctrica están relacionados con cualquier desvió Más detalles LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Prof., Dr., Ing. Manuel F Cobas Pereira INEL/UNE Fac. Ing. Elect. ISPJAE 2 La electricidad como forma de energía En el Complejo Energía-Combustible la Más detalles Armónicos. Calidad del Servicio Eléctrico [Power Quality] Juan José Mora Flórez. jjmora@silver.udg.es
A Calidad del Servicio Eléctrico [Power Quality] Juan José Mora Flórez jjmora@silver.udg.es Girona, Marzo 6 de 2003 Contenido In C E A A C In ENERGÍA ELÉCTRICA CALIDAD DE SERVICIO Confiabilidad Seguridad Más detalles UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍAS CARRERA: INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO ELÉCTRICO TÍTULO: ANÁLISIS Más detalles Medición de la Calidad de la Energía
Medición de la Calidad de la Energía Análisis sobre la calidad de la energía en redes eléctricas Antecedentes En los últimos años se está registrando en todos los países industrializados una creciente Más detalles 4.1 INTRODUCCIÓN - 110 -
4.NORMATIVA VIGENTE REGULADORA DEL CONTENIDO ARMÓNICO EN REDES ELÉCTRICAS Y OTROS FENÓMENOS IMPLICADOS EN LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 4.1 INTRODUCCIÓN Una vez expuestos y analizados Más detalles 7º) ESTABILIZADORES DE TENSIÓN - EN QUE CONSISTEN DE QUÉ Y COMO PROTEGEN UTILIZACIÓN PARA CORRIENTE MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA
7º) ESTABILIZADORES DE TENSIÓN - EN QUE CONSISTEN DE QUÉ Y COMO PROTEGEN UTILIZACIÓN PARA CORRIENTE MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA Un Estabilizador de Tensión es fundamentalmente un aparato que recibe en la entrada Más detalles Capítulo M Detección y filtrado de armónicos
Capítulo M Detección y filtrado de armónicos Índice El problema: Por qué es necesario detectar 1 y eliminar los armónicos? 2 3 4 5 6 7 8 Normas General Principales efectos de los armónicos en las instalaciones Más detalles 2.- CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
CAPITULO 2 2.- CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2.1.- CONCEPTO DE CALIDAD Uno de los aspectos que preocupa y día a día adquiere más relevancia entre consumidores industriales, comerciales, Más detalles NOTA APLICACIÓN GUÍA DE APLICACIONES COMPENSADORES DE ARMÓNICOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 05.0.00.3 Nº : Páginas: 0 / 44
Páginas: 0 / 44 GUÍA DE APLICACIONES COMPENSADORES DE ARMÓNICOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Páginas: 1 / 44 ÍNDICE 1 - PROBLEMAS EN INSTALACIONES DE INDUSTRIALES... 2 2 - PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIONAR Más detalles Calidad de Suministro Eléctrico
Calidad de Suministro Eléctrico MEGACAL INSTRUMENTS IBÉRICA Área de Potencia y Energía Avda. de la Vega, 1 - Edificio VEGANOVA 3 - Planta 2ª - Oficina 6 28108 Alcobendas (Madrid) Tf: +34 91 571 00 24; Más detalles variadores de velocidad electrónicos
sumario arrancadores y variadores de velocidad electrónicos 1 principales tipos de variadores 2 principales funciones de los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos 3 composición 4 principales Más detalles DISTORSION ARMONICA. La siguiente reseña proporciona un breve resumen de las técnicas y lineamientos con respecto a consideraciones de armónicas.
http://members.tripod.com/jaimevp/electricidad/armonicos.htm DISTORSION ARMONICA El uso de equipo electrónico moderno ha cambiado nuestras vidas, proporcionándonos mayor comodidad y dependencia eléctrica, Más detalles Protección de Falla a Tierra
GE Energy Industrial Solutions Protección de Falla a Tierra Programa Digital de Especificación América Latina Sistemas de protección de Falla a Tierra para equipo de Baja Tensión. I. Introducción En los Más detalles Calidad de la energía de los edificios comerciales
Hartford Steam Boiler One State Street P.O. Box 5024 Hartford, CT 06102-5024 Tel: (800) 472-1866 www.munichre.com/hsb June 2015 Antecedentes La calidad de la energía es un término general usado para describir Más detalles EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLANTA QUALA S.A. LUIS ERNESTO CÉSPEDES MOLANO JIRIS ARMIN SAAD GÓMEZ
EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLANTA QUALA S.A. LUIS ERNESTO CÉSPEDES MOLANO JIRIS ARMIN SAAD GÓMEZ UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Más detalles INDICE Capitulo I. 1. Introducción a los Principios de las Máquinas Capitulo 2. Transformadores
INDICE Prefacio XXI Capitulo I. 1. Introducción a los Principios de las Máquinas 1.1. Las máquinas eléctricas y los transformadores en la vida cotidiana 1 1.2. Nota sobre las unidades y notación Notación Más detalles AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. Dr. Jesús López Villada
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Dr. Jesús López Villada 27-10-2014 1 Auditorías Energéticas Contenidos del Curso Sesión 1: Introducción a la auditoría y gestión energética. Sesión 2: Equipos de medida y variables Más detalles NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST GUATEMALA C.A. Página 1/9 INDICE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE -NEAST- TITULO Más detalles C1-216 IMPACTO DEL USO INTENSIVO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS EN LA CALIDAD Y AHORRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
II CONGRESO VENEZOLANO DE REDES Y ENERGÍA ELÉCTRICA Comité Nacional Venezolano Junio 009 C1-16 IMPACTO DEL USO INTENSIVO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS EN LA CALIDAD Y AHORRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Más detalles CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Calidad de energía es un término utilizado para referirse al estándar de calidad que debe tener el suministro de corriente alterna en las instalaciones eléctricas, en términos Más detalles PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PERTURBACIONES ARMÓNICAS
PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PERTURBACIONES ARMÓNICAS - División PFC - 1 2 ÍNDICE página 1 Perturbaciones armónicas en nuestra instalación 5 1.1 1.2 Costes Técnicos 7 Costes Económicos Más detalles Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia Sistema trifásico completo Relación de Transformación: Tensión de Reabsorción:
SISTEMA ETP Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia El mantenimiento predictivo es la solución más eficiente para asegurar el correcto funcionamiento de elementos críticos como los transformadores Más detalles CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA AGENDA. Fenómenos que afectan la calidad de la energía eléctrica. Equipo para mejorar la calidad de la energía
CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA AGENDA Cargas críticas Cargas Sensibles Fenómenos que afectan la calidad de la energía eléctrica Equipo para mejorar la calidad de la energía Laboratorio de Calidad de la Más detalles CAPÍTULO 2 CALIDAD DE LA ENERGÍA
CAPÍTULO 2 CALIDAD DE LA ENERGÍA 2.1 DEFINICIÓN La definición de calidad de la energía de alguna manera resulta algo indeterminado. Por ejemplo para el Institute of Electrical and Electronics Engineers Más detalles CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de
CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de inducción mediante relación v/f. 4.1 Introducción. La frecuencia de salida de un inversor estático está determinada por la velocidad de conmutación Más detalles Controladores de Potencia Controladores AC AC
Controladores AC AC Prof. Alexander Bueno M. 18 de noviembre de 2011 USB Aspectos Generales Los controladores AC-AC tiene como nalidad suministrar tensión y corriente alterna variable a partir de una fuente Más detalles CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA
CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA ARMONICAS FENOMENO PERTURBADOR Alguna vez ha sido testigo de la presencia de distorsión armónica, cortes en el suministro de electricidad, oscilaciones de la tensión, caídas Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA WILLIAM LEONARDO RODRIGUEZ GALVIS MARIO IVÁN USECHE GAMBOA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA WILLIAM LEONARDO RODRIGUEZ GALVIS MARIO IVÁN USECHE GAMBOA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Más detalles Protector eléctrico domiciliario. Contactos
Protector eléctrico domiciliario Contactos Ing. Eduardo Ostera / 0341 155717910 / eostera@halconingenieria.com Téc. Edgardo Juárez / 0341 155084271 / ejuarez@halconingenieria.com 1 Descripción del Dispositivo Más detalles UD1. EL SONIDO. La velocidad del sonido depende del medio y de la temperatura. Para el aire y a temperatura ambiente es de 344 m/s.
UD1. EL SONIDO 1. El Sonido El Sonido es una vibración mecánica que se propaga por un medio material elástico y que es producido por el aporte de una energía mecánica al medio. Es una perturbación del Más detalles Estudio de Calidad de Energía SECOVI
Estudio de Calidad de Energía SECOVI Arnecom Planta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Agosto del 2006 Estudio de Calidad de Energía SECOVI PAG. I. Introducción........... 1 II. TR-1 (Transformador de 500 KVA)........ Más detalles Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke
Aplicación Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke Por Viditec La utilización de variadores de velocidad o "inversores de frecuencia" Más detalles CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) I. Identificadores de la asignatura Instituto: Instituto de Ingeniería y Tecnología Modalidad: Presencial Departamento: Materia: Eléctrica Más detalles VARIADORES DE VELOCIDAD Y FILTROS CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN
VARIADORES DE VELOCIDAD Y FILTROS CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN y Filtros AMBITO DE APLICACIÓN SUMARIO 1.. Perturbaciones. 2.. Distorsión armónica 3.. Ruido eléctrico 4. Anexo I. Norma UNE-EN 61800-3/A11:2002 Más detalles Soluciones de filtrado
Soluciones de filtrado para la mejora de la eficiencia energética Tecnología para la eficiencia energética Qué son los armónicos? Orden Frecuencia Secuencia Las cargas no lineales tales como: rectificadores, Más detalles REGULADORES DE VOLTAJE, AHORRADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR OPTIMIZACIÓN DE TENSIÓN
Página: 1 de 9. 1 OBJETIVO. El objetivo de este documento es el establecer las especificaciones mínimas que deben de cumplir los equipos denominados Reguladores de Voltaje, Ahorradores de Energía Eléctrica Más detalles MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA LA PRUEBA DINAMICA DEL CAMBIADOR DE TOMAS
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA LA PRUEBA DINAMICA DEL CAMBIADOR DE TOMAS INTRODUCCION Todo transformador de potencia, se integra mediante partes o componentes que trabajan de forma independiente. Más detalles Características Generales Estándar:
Características Generales Estándar: Tensión de entrada: 127 Vac (220 opcional) Tensión nominal de salida: 120 ó 127 Vac (220 opcional) Frecuencia 50/60 hz. Rango de entrada: +15% -30% Vac de tensión nominal. Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Cursos 2014. 1. PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES Fecha: Marzo 25, 26 y 27 de 2014 Ciudad: Cali Conferencista: Ingeniero Juan M.
1. PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES Fecha: Marzo 25, 26 y 27 de 2014 Ciudad: Cali Conferencista: Ingeniero Juan M. Gers, Ph,D 2. DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE Más detalles Calidad del Servicio Público de Electricidad
Calidad del Servicio Público de Electricidad Calidad del Servicio Público de Electricidad El presente documento tiene por objeto brindar a nuestros clientes el apoyo técnico que les permita mitigar los Más detalles Incremento de la producción ya que la velocidad del motor de puede aumentar a elección sin intervenir en el proceso.
Inversores De Frecuencia QUÉ ES UN INVERSOR? Un inversor es un control para motores, que hace variar la velocidad a motores C.A. De inducción. Esta variación la logra variando la frecuencia de alimentación Más detalles Un par de puntas de prueba que comunican el instrumento con el circuito bajo prueba.
INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA Medición de tensión con diferentes instrumentos de medida MULTÍMETROS ANALOGOS De todas las herramientas y equipos que un electricista pueda poseer en su banco o en su maletín Más detalles ANEXO 11 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO UTILIZADAS
ANEXO 11 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO UTILIZADAS 1 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO UTILIZADAS PSS/E - Power System Simulator for Engineering El programa utilizado para análisis de sistemas de potencia para el Plan Más detalles 1. Introducción. Universidad de Cantabria 1-1
1. Introducción Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica tuvieron que afrontar históricamente el problema que suponía el aumento de la energía reactiva que circulaba por sus líneas. Más detalles DIAGNÓSTICO POR VIBRACIONES: Motor de corriente continua:
DIAGNÓSTICO POR VIBRACIONES: Motor de corriente continua: Rotor de una máquina eléctrica de corriente continua: Colector de una máquina eléctrica de corriente continua: FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS DE UN Más detalles Armónicos: Efectos, diagnostico y soluciones
Armónicos: Efectos, diagnostico y soluciones JCEE 09 Francesc Fornieles Costes de una instalación Costes Técnicos Sobrecarga de instalaciones Falta de capacidad en transformadores y líneas Niveles de pérdidas Más detalles 6. Determinación de la sección de los conductores. Consejos para un Cableado Seguro Propiedad de Prysmian, Inc.
6. Determinación de la sección de los conductores Características Funcionales de los Cables Las líneas o cables deben ser capaces de transportar la corriente normal de funcionamiento, y la que se presenta Más detalles UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD INDUSTRIAL SILABO I. DATOS GENERALES CARRERA PROFESIONAL : INGENIERÍA INDUSTRIAL Más detalles Comisión de Ahorro Energético Empresarial AIE Campaña Ahorra Ahora Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Energía
Comisión de Ahorro Energético Empresarial AIE Campaña Ahorra Ahora Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Energía La Asociación de la Industria Eléctrica- Electrónica, AIE, a través de su Comisión de Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO - CURSO 2015-2016
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO - CURSO 2015-2016 ELECTROTECNIA Plan de Estudios del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 6 de Más detalles Avances en Programas de Eficiencia energética en Colombia Generación Distribuida y Redes inteligentes, Resultados de una red piloto experimental
Avances en Programas de Eficiencia energética en Colombia Generación Distribuida y Redes inteligentes, Resultados de una red piloto experimental Horacio Torres-Sánchez Programa PAAS-UN www.paas.unal.edu.co Más detalles Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1. CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1.1. CLASIFICACIÓN POR USOS Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en: A. Generadores.- Transforman la energía mecánica Más detalles UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR. Ingeniería Eléctrica
1. Datos Generales UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR Departamento Nombre del programa Ingeniero Agroindustrial Línea curricular Operación y diseño Más detalles Bernard Wand - Polak
Bernard Wand - Polak Próximos comienzos: marzo Horarios Matutino: lunes a jueves 8.00 a 11.00 hs. Nocturno: lunes a jueves 19.30 a 22.30 hs. Si desea ampliar la información sobre esta carrera, sírvase Más detalles Protección contra el rayo y las sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior
Protección contra el rayo y las sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior Artículo técnico Cirprotec nº 3 Página 1 0. Introducción Los diferentes tipos de sobretensiones tienen un efecto directo Más detalles EMIKON. soluciones tecnológicas para la eficiencia energética. soluciones de compensación y filtrado para la mejora de la eficiencia energética
EMIKON EMC technology soluciones tecnológicas para la eficiencia energética soluciones de compensación y filtrado para la mejora de la eficiencia energética EMIKON EMC technology soluciones tecnológicas Más detalles Las tres tensiones nominales (U o
Las tres tensiones nominales (U o, U, U m de un cable de alta tensión (U o mayor a 1 kv, 50 Hz y los factores de fallas a tierra de la red según las normativas argentina e internacional Por Ing. Juan Carlos Más detalles Cursos 2011 en Sistemas Eléctricos de Potencia
Funken Ingenieros S. A. de C.V. presenta algunos de sus cursos de capacitación, y recuerde que si necesita un curso personalizado, en su empresa elija el temario, la fecha y la cantidad de horas, no dude Más detalles Estudio y Simulación de las Configuraciones de. de transformadores para el mejoramiento de la. Calidad de Energía
Estudio y Simulación de las Configuraciones de Transformadores para el Mejoramiento de la Calidad de Energía Study and Simulation of Transformer Configurations to Improve Energy Quality Oscar Peña, Tecsup Más detalles FUNCIONES Y TAREAS EN REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES LABORALES MÓDULOS DE FORMACIÓN CONFORME A LAS LÍNEAS TÉCNICAS DEL CONOCIMIENTO Y LÍMITES ASOCIADOS
1 E L E C T R I C I D A D I N D U S T R I A L Propósito FUNCIONES Y TAREAS EN REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES LABORALES MÓDULOS DE FORMACIÓN CONFORME A LAS LÍNEAS TÉCNICAS DEL CONOCIMIENTO Y LÍMITES ASOCIADOS Más detalles 6º Tema.- Accionamientos y actuadores eléctricos.
Asignatura: Ingeniería de Máquinas [570004027] 5º curso de Ingenieros Industriales 6º Tema.- Accionamientos y actuadores eléctricos. Huelva, Noviembre 2008 Profesor: Rafael Sánchez Sánchez Página 1 de Más detalles NO-BREAK KS. Sistema UPS dinámico PRESENTACIÓN
NO-BREAK KS Sistema UPS dinámico PRESENTACIÓN Índice Capítulo 1 : Descripción del sistema No-Break KS...3 Capítulo 2 : Funcionamiento en presencia de la red...4 Capítulo 3 : Funcionamiento en el caso de Más detalles SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL Son aquellos sistemas formados por componentes físicos, conectados de tal manera que puedan comandar, dirigir o regular a si mismo o a otro sistema CONCEPTOS REALACIONADOS Más detalles - Conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en los dispositivos eléctricos.
PROGRAMACIÓN DE ELECTROTECNIA DE 2º DE BACHILLERATO. (Esta asignatura no se imparte en el presente curso académico, mantenemos su programación para cursos futuros) Esta materia requiere conocimientos incluidos Más detalles Estudio de Factor de Potencia SECOVI
Estudio de Factor de Potencia SECOVI Invamex S. de R.L de C.V. Planta Reynosa, Tamaulipas. Agosto del 2007 Estudio de Factor de Potencia SECOVI Datos Finales de Estudio PAG. I. Introducción............. Más detalles Analizadores de redes
Analizadores de redes La línea de analizadores portátiles con una tasa de muestreo de 256 m/c por cada canal, es ideal para detección de fallas, registro de datos de calidad de potencia y energía, balance Más detalles CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: HUECOS DE TENSIÓN. MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES
Departamento de Ingeniería Eléctrica PROYECTO FIN DE CARRERA CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: HUECOS DE TENSIÓN. MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES Autor: Mario Monzón Moreno Tutor: Más detalles UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado Especialización en Instalaciones Eléctricas
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado Especialización en Instalaciones Eléctricas ESTUDIOS DE RÉGIMEN PERMANENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PRIMERA ETAPA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Más detalles ESCUELA: Ingeniería Eléctrica. UNIDADES: 2 HORAS TEORÍA PRÁCTICA TRAB. SUPERV. LABORATORIO SEMINARIO TOTALES DE ESTUDIO 1 3
CÓDIGO: PAG.: 1 11 DE: 5 PROPÓSITO Esta asignatura permitirá al estudiante comprobar experimentalmente los conceptos básicos, teoremas y leyes fundamentales que rigen el comportamiento de una configuración Más detalles ES 2 245 608 A1 H02J 3/24 H02J 3/06 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA. eléctrica de la red. 11 Número de publicación: 2 245 608
19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 Número de publicación: 2 24 8 21 Número de solicitud: 0184 1 Int. Cl. 7 : F02D 9/00 H02J 3/24 H02J 3/06 12 SOLICITUD DE PATENTE A1 22 Fecha de presentación:.06.04 Más detalles CAPITULO II MARCO TEÓRICO
CAPITULO II MARCO TEÓRICO 10 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Para la realización de este trabajo de investigación se tomó como base dos trabajos de grado con investigaciones similares, las cuales se Más detalles El fenómeno del parpadeo.
Autores: J. Cidrás y C. Carrillo Dpto. Ingeniería Eléctrica Universidade de Vigo El fenómeno del parpadeo. Introducción. El parpadeo, en inglés flicker, se define como la impresión subjetiva de la fluctuación Más detalles EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ENERGÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA OSCAR JAVIER VÉLEZ OSORIO DAYANA PELÁEZ DELGADO
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ENERGÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA OSCAR JAVIER VÉLEZ OSORIO DAYANA PELÁEZ DELGADO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA DE INGENIERÍA Más detalles Las unidades de la serie 470S son reguladores de tensión digitales trifásicos con las siguientes funciones:
470S SERIES Las unidades de la serie 470S son reguladores de tensión digitales trifásicos con las siguientes funciones: APAGUE fase estática - Aplicación: comandos frecuentes de cargas trifásicas como Más detalles Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen:
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1. TIPOS DE MANTENIMIENTO Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen: Mantenimiento Correctivo: Más detalles TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF
TRABAJO PRACTICO 6 MEDICIONES CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE RF INTRODUCCION TEORICA: El análisis de una señal en el modo temporal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la información contenida Más detalles AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA Y CALIDAD DE POTENCIA
AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA Y CALIDAD DE POTENCIA Durante los últimos años, ha tenido un incremento muy alto el uso de accionamientos de electrónica de potencia en los sectores industrial, comercial y del Más detalles Perturbaciones en la red eléctrica
Caos Conciencia 1: 25-29, 2006 Perturbaciones en la red eléctrica Víctor Sánchez Huerta vsanchez@correo.uqroo.mx Departamento de Ingeniería, Universidad de Quintana Roo Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Más detalles Conversión CC/CA. Inversores
Conversión CC/CA. Inversores Tema 6 INTRODUCCIÓN SITUACIÓN DENTRO DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Conversión CC/CC Rectificadores CA/CC Inversores CC/CA Reguladores de alterna CA/CA OBJETIVO Generar tensión Más detalles Series MT Nuevos Analizadores de Redes
GE Energy Industrial Solutions Series MT Nuevos Analizadores de Redes GE imagination at work Nuevos Analizadores de Redes Analizadores de Redes Debido al importante aumento del coste energético, todo el Más detalles Técnicas de Diagnostico Sistemas de Encendido
Técnicas de Diagnostico Sistemas de Encendido Existen en los nuevos modelos de vehículos sistemas de encendido, en los cuales se remplaza el viejo distribuidor Estos dispositivos se llaman de encendido Más detalles NORMAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
1. OBJETO En la presente norma se definen las condiciones técnicas de la conexión de plantas de generación de energía eléctrica trifásica al Sistema de Distribución Local de Energía de las Empresas Públicas Más detalles CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES CA. Tema 4
CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES CA Tema 4 2 INDICE 3.1 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA... 4 3.2 REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD... 4 CONTROL DE LA TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LÍNEA.... 5 CONTROL VECTORIAL... 10 3.3. Más detalles UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ENERGÍA DIRECCIÓN DISTRIBUCIÓN NORMAS TECNICAS DE ENERGÍA NORMAS DE DISEÑO PLANTAS DE EMERGENCIA INDICE DE CONTENIDO
Página 1 de 15 INDICE DE CONTENIDO 9 PLANTAS DE ENERGIA Y SISTEMAS DE EMERGENCIA... 3 9.1 Generalidades... 3 9.1.1 Obligatoriedad de la planta de emergencia.... 3 9.1.2 Cargas en una planta de emergencia... Más detalles CATEDRA: ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 2 TITULO: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA USO DEL OSCILOSCOPIO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA CATEDRA: ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 2 TITULO: CIRCUITOS DE CORRIENTE Más detalles Instrumentos de medición universal
energía management systems 01 Instrumentos de medición universal INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UNIVERSAL Instrumentos de medición universal TNM35 página 1/1 TNM96-ED página 1/3 TNM96-ETL página 1/5 TNM96-ETN Más detalles XXII JORNADAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Análisis de Calidad de Energía de la Calidad del Producto de la Zona Urbana de Milagro del Área de Concesión de la Empresa Eléctrica Milagro Oscar Stalin Castañeda Ordóñez Resumen El incremento en la productividad Más detalles CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN Ø DEFINICION DE CALIDAD DE ENERGÍA. Ø LA REGULACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. Ø LOS DISTURBIOS DE LA FORMA Más detalles HOJA DE DATOS PET-XX-YY
ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS DE TENSIÓN TRIFÁSICOS DESCRIPCIÓN Esta hoja de datos es válida para los estabilizadores automáticos de tensión trifásicos PET-XX-YY manufacturados por MEGA RED Energía Segura. Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto