Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/it/produkte-shop/knx-bussystem/sensoren-aussen-wetter/knx-t-un.html
Timestamp: 2020-08-03 14:26:40+00:00

Document:
KNX T-UN - Stazioni meteorologiche e sensori meteorologici KNX - Prodotti KNX - Prodotti/Negozio - Elsner Elektronik
Home > Prodotti/Negozio > Prodotti KNX > Stazioni meteorologiche e sensori meteorologici KNX > KNX T-UN
Sensori di temperatura universali per KNX
Il sensore di temperatura KNX T-UN è costituito dall'elettronica di conversione e dall'elemento di rilevamento. Il sensore misura la temperatura in interni ed esterni. Tramite il bus, il sensore può ricevere il valore esterno rilevato ed elaborarlo con i dati propri per ottenere la temperatura totale (valore misto).
Il KNX T-UN dispone di quattro uscite di comando con valori limite impostabili, nonché di porte logiche AND e OR aggiuntive. Il sensore dispone di un regolatore PI per il riscaldamento e raffreddamento.
N. 70220 KNX T-UN 130, Sensore fino 130°C, IP 68
N. 70221 KNX T-UN 100, Sensore fino 100°C, IP 43
Regolatore PI per il riscaldamento (monofase o bifase) e il raffreddamento (monofase o bifase)
4 Uscite di comando con valori limite impostabili (i valori limite possono essere impostati tramite parametri o, in alternativa, con gli oggetti di comunicazione)
4 porte logiche AND e 4 OR, ciascuna con 4 ingressi. Le azioni di comando stesse, nonché gli 8 ingressi logici (in forma di oggetti di comunicazione) possono essere usati come ingressi per le porte logiche. L'uscita di ogni porta può essere configurata, opzionalmente, come 1 bit oppure come 2 x 8 bit
La configurazione avviene attraverso l’utilizzo del ETS
Alloggiamento Materiale plastico, guaina sensore metallo
Dimensione elettronica di conversione ca. 38 × 47 × 24 (L × A × P, mm)
Umidità ambientale Elettronica di conversione: max. 95% UR, evitare la condensa
Corrente bus max. 8 mA
Oggetti di comunicazione 80
KNX T-UN 130:
Grado di protezione sensore IP 68
Dimensioni sensore Lunghezza guaina sensore ca. 20 mm,
Diametro ca. 6 mm, Lunghezza cavo ca. 300 cm
Campo di misura -30…+130°C
KNX T-UN 100:
Grado di protezione sensore IP 43
Dimensioni sensore Lunghezza guaina sensore ca. 32 mm,
Campo di misura -35…+100°C
Elettronica di conversione
Sonda con cavo di 3 m
Scheda tecnica con avvertenze per l'installazione (Tedesco, Inglese, Francese, Italiano o Spagnolo)
Scheda prodotto (Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo) come download
Sonda di ricambio:
KNX T-UN 100 Applikation N. articolo 70221
Versione 27.05.2013 D, EN, FR, IT, ES zip
KNX T-UN 130 Applikation N. articolo 70220
Versione 22.11.2012 D, EN, FR, IT, ES zip
KNX T-UN 100 Scheda Tecnica N. articolo 70221
Versione 27.01.2020 IT pdf
KNX T-UN 100 Manuale N. articolo 70221
KNX T-UN 130 Scheda Tecnica N. articolo 70220
KNX T-UN 130 Manuale N. articolo 70220

References: articolo 70221
 articolo 70220
 articolo 70221
 articolo 70221
 articolo 70220
 articolo 70220