Source: http://docplayer.it/915042-Autorita-d-ambito-n-2-biellese-vercellese-casalese.html
Timestamp: 2017-08-23 06:59:51+00:00

Document:
Autorità d Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese - PDF
Download "Autorità d Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese"
Valentino Roberti
1 ALLEGATO SUB B) Autorità d Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
2 INDICE CAPO I... 3 NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI... 3 Art. 1 Premesse... 3 Art. 2 Oggetto del regolamento... 3 Art. 3 Definizioni... 4 CAPO II... 6 DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA... 6 Art. 4 Classificazione degli scarichi... 6 Art. 5 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria... 6 Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili... 8 Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura... 9 Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche Art. 13 Manomissioni dell allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico CAPO IV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA Art. 14 Condizioni di ammissibilità Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5 ) dell all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne CAPO V DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA Art. 22 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi CAPO VI CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE Art. 23 Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
3 Art. 24 Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue Art. 25 Modalità di esecuzione delle ispezioni Art. 26 Prelievo di campioni CAPO VII DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE Art. 27 Tipologie dei rifiuti conferibili Art. 28 Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione Art. 29 Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti Art. 30 Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti Art. 31 Campionamenti delle singole partite di rifiuti Art. 32 Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti CAPO VIII CONTRATTO DI UTENZA Art. 33 Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue Art. 34 Contratti per il conferimento di rifiuti Art. 35 Inizio e durata del contratto CAPO IX CONDIZIONI ECONOMICHE Art. 36 Tariffe per gli scarichi delle acque reflue Art. 37 Parametri tariffari Art. 38 Modalità e termini di pagamento della tariffa Art. 39 Spese di istruttoria Art. 40 Deposito cauzionale CAPO X PENALITÀ E SANZIONI Art. 41 Sospensione e/o revoca dell autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali Art. 42 Scarichi vietati Art. 43 Conferimenti vietati CAPO XI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 44 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione Art. 45 Diritto comune Art. 46 Documenti allegati
4 CAPO I Norme e principi introduttivi Art. 1 Premesse 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. Sono fatte salve tutte le norme contenute nel Regolamento di utenza per l erogazione del servizio idrico integrato nel testo vigente ed assunto dall A.A.T.O. n 2 Piemonte. 2. Il completamento del sistema normativo in materia di tutela delle acque dall inquinamento, ad opera della Regione Piemonte e delle altre Autorità a cui il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. fa riferimento, potrà comportare il riesame e l adeguamento della disciplina contenuta nel presente regolamento. Il presente regolamento disciplina l uso delle fognature comunali e dei collettori fognari nonché degli impianti di depurazione gestiti dai Gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio dell A.T.O. n 2, nel prosieguo individuati con la dizione Gestori o Gestore. Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto: a) La disciplina e l uso della pubblica fognatura e gli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dell A.T.O. n 2, nonché le modalità del conferimento ai depuratori comunali di rifiuti tramite autobotti. E esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali. b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del gestore ed in particolare: - i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione; - le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura; - le modalità di controllo degli scarichi in pubblica fognatura in rapporto ai limiti di accettabilità; - le norme tecniche di allacciamento; - i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe; - le sanzioni amministrative. 3
5 Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. c) "acque reflue urbane : il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. d) allacciamento fognario : condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria. e) "rete fognaria": il sistema di condotte e/o canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale. f) "fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. g) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati; j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 4
6 k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico, il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali siano ridotti almeno del 50%; l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; m) trattamento terziario qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione. n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo. o) acque meteoriche di dilavamento : la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. p) acque di prima pioggia : quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. q) acque di lavaggio : le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica. r) evento meteorico : una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento. s) superficie scolante : l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio. t) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/
7 CAPO II Disciplina e gestione della pubblica fognatura Art. 4 Classificazione degli scarichi 1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali. Art. 5 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria 1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato. 2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti. 3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito. 4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza; codice fiscale del richiedente; indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico; codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile; dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento, destinazione delle acque meteoriche; ogni documento previsto dalla legislazione vigente. 5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato. a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l indicazione del fabbricato interessato; 6
8 b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche; c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.; d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all interno della proprietà. e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all allacciamento pari a 120,00 (IVA esclusa). f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell acquedotto, del gas o dell energia elettrica. 6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti. 7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento. 8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1000 m 3 ed in ogni altro caso simile ai suddetti. 9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti. 10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all Autorità d Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell accoglimento della domanda di allacciamento. 7
9 Art. 6 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili 1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori. 2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo. 3. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell acquedotto, ad una adeguata distanza. 4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all 1%. 5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità. 6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento. 7. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui all allegato 1 Schemi tipo di allaccio fognario. 8. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d igiene e sanità. 9. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto. 8
10 Art. 7 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura 1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto dei Gestori. 2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento di utenza per l erogazione del servizio idrico integrato nel testo vigente ed assunto dall A.A.T.O. n 2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore. 3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno. 4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall Autorità d Ambito e riportati all allegato 2 al Regolamento di utenza per l erogazione del servizio idrico integrato nel testo vigente ed assunto dall A.A.T.O. n 2 Piemonte, oppure direttamente dall Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall Ente proprietario della strada, assoggettandosi al Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico dell Ente medesimo, qualora in vigore. 5. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore. 6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell Utente. 7. Nel caso in cui l allacciamento alla pubblica fognatura di un utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali. 8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione. 9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza 9
11 delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato. 10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura. Art. 8 Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria 1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni. Art. 9 Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica 1. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue. Art. 10 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private 1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell art e seguenti del Codice Civile. 2. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario. 3. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni. 4. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati. 5. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione. 10
12 6. L atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc) Art. 11 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento 1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione. 2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura. 3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento. 4. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati all articolo 21 del presente regolamento. CAPO III Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche Art. 12 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche 1. Sono scarichi domestici quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente. 2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13, così come modificata con L.R. 3 luglio 1996 n. 37, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90 : a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale in materia e che dispongano di un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell allegato 5 alla parte terza del Decreto medesimo; 11
13 c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi; f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle attività industriali alimentari, agro-alimentari e di ristorazione collettiva; g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività industriali di lavanderia e/o dei reflui di lavaggio a secco; h) i reflui tecnologici da condizionamento, condensazione vapore e scambiatori di calore; i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e serbatoi dell acqua potabile; j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede di autorizzazione all allacciamento possono essere definiti limiti qualitativi e/o quantitativi; k) in generale gli scarichi aventi caratteristiche qualitative conformi all allegato 3 della L.R. 13/ Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizione del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato. 4. Per le utenze esistenti servite dalla pubblica fognatura ma sprovvista di impianto di depurazione o con impianto inadeguato resta valido quanto previsto dall art. 37 del Regolamento di utenza per l erogazione del servizio idrico integrato nel testo vigente ed assunto dall A.A.T.O. n 2 Piemonte. 12
14 Art. 13 Manomissioni dell allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico 1. Il Gestore nel caso in cui accerti: a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento; b. modificazione della natura e della qualità dello scarico; diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l Utente a proseguire e invita a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni. 2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare l Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all autorità competente l accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge. 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d ufficio l intervento di ripristino addebitando il relativo costo all Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore. 4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l ambiente, l Utente che non è in grado di rispettare i limiti indicati nell allegato 3 della L.R. 13/90 deve richiedere al Gestore l autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale. CAPO IV Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali nella pubblica rete fognaria Art. 14 Condizioni di ammissibilità 1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione. 2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento. 3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo. 13
15 4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell attività industriale. Art. 15 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria 1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al successivo art. 21 alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore. 2. L ottenimento dell autorizzazione all allacciamento non implica l ottenimento dell autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata al titolare dell attività produttiva secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma di professionista abilitato prevista per la domanda di allacciamento per gli scarichi domestici di cui al precedente art. 5. Art. 16 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali 1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo. 2. L insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all interno dell insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore. 3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali. 4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima. 5. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti. 14
16 Art. 17 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura 1. L autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte del Gestore al titolare dell attività produttiva. L istanza deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gestore e deve essere corredata della seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato: a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l ubicazione dell insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelevamento campioni, l esatta posizione dei misuratori di portata dell acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell acqua potabile e/o di servizio. b) Progetto esecutivo dell impianto di depurazione privato, se previsto, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi. c) Scheda tecnica dei misuratori di portata. d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso. 2. Qualora la documentazione presentata risultasse mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla richiesta, in caso contrario l istanza s intenderà respinta. 3. L autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti. 4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato. 5. L autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo dell autorizzazione presentando la richiesta in conformità al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei termini per la richiesta di rinnovo dell autorizzazione medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/ Il titolare dell autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la sospensione dell autorizzazione per un periodo di tempo fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale sospensione non comporta la proroga della data di scadenza dell autorizzazione. 7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne 15
17 assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all autorizzazione allo scarico. Nell eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio. 8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le variazioni che possono modificare l autorizzazione entro trenta giorni dall evento (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell azienda, ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare dello scarico è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione presentando la documentazione prevista dal presente regolamento, pena la decadenza dell autorizzazione in essere, in conformità a quanto previsto all art Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell innesto alla pubblica fognatura. 10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso. 11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore. 12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento. 13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dall art. 130 del D.Lgs. 152/06. Art. 18 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/ Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato. 3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno 16
18 luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. 4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'utente non potrà più scaricare i propri reflui; in caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca. Art. 19 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Ferma restando l inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il Gestore potrà disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/ Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il titolare dello scarico nella quale vengano definiti qualitativamente e quantitativamente l entità del superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali limiti temporali allo scarico. 3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza in conformità al modello predisposto dal Gestore. 4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al presente Regolamento. 5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell insediamento un congruo termine per l adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. 6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nella convenzione, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio previsto all art. 39 del Regolamento di utenza per l erogazione del servizio idrico integrato nel testo vigente ed assunto dall A.A.T.O. n 2 Piemonte, fatte salve le altre azioni previste ai termini di legge. Art. 20 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5 ) dell all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati. 17
19 Art. 21 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento. 2. I titolari delle attività elencate all art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R n. 1/R come modificato dal D.P.G.R n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l allacciamento alla stessa e l autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto. 3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza; codice fiscale del richiedente; indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico; codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore. 4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue: a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l indicazione del fabbricato interessato; a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti: - L indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d uso; - L indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale; - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell immissione, ecc.; - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di 18
20 trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse; a.3) Relazione tecnica che illustri: - Le attività svolte nell insediamento; - Le principali caratteristiche delle superfici scolanti; - La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - Il volume annuale e l origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio; - Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste; - La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata; - Le considerazioni tecniche che hanno portato all individuazione dei sistemi di trattamento adottati; - Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura; - Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente: - Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti; - Procedure adottate per la prevenzione dell inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali; - Modalità di formazione ed informazione del personale addetto. b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all allacciamento. c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico pari a 120,00 (IVA esclusa). 5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti. 6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt.. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n , saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione. 7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l immissione in fognatura dell intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà 19
Dicembre 2014 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA REGOLAMENTO per il SERVIZIO di FOGNATURA e DEPURAZIONE delle ACQUE REFLUE e di SMALTIMENTO dei RIFIUTI LIQUIDI CAPI I-II-III-IV INDICE CAPO I...

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 art. 33
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 art. 3
 articolo 21
 Art. 12
 art. 14
 art. 37
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 art. 21
 art. 5
 Art. 16
 Art. 17
 art. 133
 art. 130
 Art. 18
 Art. 19
 art. 39
 Art. 20
 Art. 21
 art. 3
 art. 7
 art. 3
 art. 8