Source: https://www.nicom.it/produkte/securalarm-altoadige-trento/rivelazione-incendio-esser-bolzano/accessori-esser-tools-8000-p77.html
Timestamp: 2020-07-04 16:15:07+00:00

Document:
Accessori ESSER Tools 8000 :: Nicom Securalarm
ACCESSORI ESSER TOOLS 8000:
Accessori per la manutenzione:
Tools 8000 e` il kit di configurazione e manutenzione per tutte le centrali Esser. E` costituito da un´applicazione software per OS Windows e un interfaccia di comunicazione, dotata di porta USB (PC) connettore standard Esser (centrale) e morsetti per la connessione diretta di Loop e sensori, senza centrale. Il kit permette la configurazione di tutti gli apparati, anche della linea di dispositivi Wireless, offre un ampio numero di strumenti di diagnosi e report per la manutenzione secondo la normativa vigente. Attrezzatura professionale per l´installazione e la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. Il kit minimo consigliato e` composto dall´asta telescopica mod.060427, lo strumento di rimozione specifico per sensori Esser mod.805580, lo strumento di test per fumo mod.805582 e un adeguato numero di bombole mod. 805584. Per la manutenzione di ambienti molto vasti, o per chi esegue quotidianamente service in ambito antincendio e` suggerito lo strumento di test mod. 805550/805551, che grazie all´ elettronica di controllo e alle capsule allo stato solido, riesce a ridurre notevolmente i costi per le ricariche del fumo sintetico, oltreche` incorporare un tester per i rivelatori termici (e opz. di CO).
789860.10 Kit Starter attrezzatura PLus con programmazione di strumenti di software 8000. Pacchetto compelto per la programmazione delle centrali di rilevazione incendi 8007, 8000 C/M, 8008, Gateway, ABIGA e IQ8Control tramite PC o notebook.
POL-ESSTOUCH ESSER - Tester Loop portatile. POL-ESS TOUCH e` uno strumento di configurazione professionale in grado di riconoscere tutti i dispositivi ciclo esserbus o esserbus-PLus e ES Detect, sia configurati che nuovi. Essere autonomi significa poter lavorare da qualsiasi punto del sistema. I loop configurati sono memorizzati nella memoria interna del dispositivo, in un formato compatibile con gli strumenti 8000, e possono essere copiati direttamente su un PC, inviati per posta elettronica per il controllo o utilizzati per configurare il sistema offline. L´utilizzo del dispositivo e` semplice grazie al touch screen con le sue icone intuitive e funzioni di un tocco chiare e automatizzate. Il display del loop identifica chiaramente lo stato, la posizione e il numero dei componenti del loop e facilita il controllo dello stato del dispositivo. La funzione automatica della mappa consente di riconoscere la topologia del sistema collegato, rilevare cablaggi o guasti di connessione e certificare i loop sul sistema. I file del ciclo salvato possono essere facilmente scaricati tramite USB senza la necessita` di software speciali. Cio` consente di recuperare e inviare i file salvati per la revisione, il controllo e la configurazione del sistema. Il dispositivo visualizza e il file di registro del loop include informazioni dettagliate sullo stato dei dispositivi , letti direttamente dalla EPROM, consentendo di identificare tutte le apparecchiature collegate in modo chiaro ed efficace. Il display dell´apparecchiatura consente di leggere la data di produzione, la versione, il numero di allarmi e persino di riconoscere specifici tipi di guasto quali telecamera sporca, cortocircuito di ingresso o uscita, guasti interni dell´apparecchiatura, ecc. La funzione di registro genera un file di registro con gli stati dei dispositivi selezionati o l´intero ciclo, offrendo una supervisione precisa del funzionamento del sistema con un rapporto di stato di ciascun dispositivo.
805580 Strumento di rimozione del rivelatore. Per la rimozione dei rilevatori serie 9x00, IQ8Quad ed ES Detect. Attraverso l´adattamento opzionale di una ventosa nell´apposito ingresso del meccanismo di rimozione e` possibile inoltre estrarre i tappi rilevatore n. art. 805588 e 805589 dei rilevatori d´incendio IQ8Quad e della copertura base per IQ8Quad n. Art. 805587. Lo strumento di rimozione del rilevatore puo` essere adattato alle aste telescopiche n. Art. 062426 e 060247 e n. Art. 805581 e 769813.
805581 Adattatore per palo 769813. L´adattatore per l´asta telescopica 769813 consente il montaggio dello strumento di rimozione del rilevatore n. Art. 805580 e del tester rilevatore di fumo n. Art. 805582.
805582 Tester di rivelatore di fumo. Il tester rilevatore di fumo serve a controllare elettricamente il funzionamento del rilevatore di incendio IQ8Quad, ES Detect e serie 9x00. Con la testina di prova, tramite lo spruzzo di un aerosol, viene controllato il funzionamento della camera di misurazione del rilevatore di fumo. Necessita di bombola 8055.
805584 Bombola aereosol per tester 805582. Bombola di fumo sintetico per tutti i rilevatori IQ8Quad, ES Detect e Serie 9x00, adatto per il tester rilevatore di fumo 805582.
805586 Borsa per attrezzature di prova. La borsa da trasporto dispone di molte tasche e comparti in cui riporre i tester rilevatori di fumo ESSER, contenitori di gas di prova, tutti i cavi e altri accessori di manutenzione. Tutto il necessario per la manutenzione e` sempre disponibile in un unico luogo. Gli spallacci imbottiti e regolabili consentono un comodo trasporto della borsa. Un altro vantaggio: la borsa protegge da sporco e umidita`.
060429 Tester a batterie. Tester temperatura con 2 batterie. Compatibile con aste 06042x.
805550 Tester multi funzione rivelatori TF 1001. Kit tester Testifire 1001 come art. n. 805551, per il controllo funzionale di rilevatori di incendio puntiformi provvisti di sensori di fumo e di calore. All´interno dell´apparecchio vengono generate le sostanze per l´attivazione di fumo e di calore.
805551 Tester multifunzione rivelatori TF 2001. Kit tester Testifire 2001 per il controllo funzionale di rilevatori d´incendio puntiformi provvisti di diversi sensori. All´ interno del dispositivo vengono generate le sostanze attivatrici per fumo, calore e CO (monossido di carbonio). Pertanto, non e` piu` necessario cambiare tester in caso di tipologie di rilevatori diverse. Tutte le tipologie di rilevatori d´incendio possono essere controllate con un solo tester. Il dispositivo di controllo e` adatto per tutti i rilevatori di fumo ottici, i rilevatori di fumo a ionizzazione, i rilevatori di CO e i rilevatori generici. Consente di controllare in modo rapido ed efficace i rilevatori monocriteriali e quelli multicriterio. La verifica dei diversi sensori puo` avvenire in modo sequenziale o simultaneo per tutti in una sola volta. I relativi mezzi di controllo vengono prodotti al momento della verifica dalla cartuccia corrispondente (fumo o CO). La scelta dei mezzi di controllo, la loro combinazione e sequenza, guidata dal menu, avvengono mediante la tastiera e vengono rappresentate sul display (multilingue). In questo modo e` possibile scegliere nel modo piu` semplice possibile, per esempio, tra un controllo simultaneo o uno seriale, oppure anche tra combinazione dei due, che verra` poi eseguito sul rilevatore. L´attivazione del tester avviene in modo automatico, non appena il rilevatore interrompe la barriera fotoelettrica integrata nel dispositivo. Tra i relativi criteri di controllo e` possibile selezionare, in base alle necessita`, anche una fase di pulizia, in modo che il ventilatore integrato liberi la camera del sensore dal fumo per il successivo criterio di verifica. Il criterio attivo viene rappresentato mediante un indicatore LED multicolore ed e` chiaramente visibile anche a notevole distanza. Il livello della cartuccia del relativo mezzo di controllo puo` essere visualizzato sul display. Vengono visualizzati automaticamente degli avvisi, per esempio in caso di cartuccia in via di esaurimento. Le cartucce garantiscono una resa molto maggiore rispetto alle bombolette spray.
805552 Ricambio capsule gen. fumo per:
Cartuccia fumogena di ricambio (Testifire TS3) per il controllo dei rilevatori di fumo con sensori ottici e/o a ionizzazione della serie IQ8Quad, ES Detect e 9x00. Adatto per il dispositivo multifunzionale 805550/51.
805553 CO capsula per multi-stimulus. Cartuccia CO di ricambio (Testifire TC3) per testare i rilevatori con sensori di monossido di carbonio (CO). Adatto specialmente per i rilevatori multisensore IQ8Quad OTG 802473 (con sensore CO). Adatto per il dispositivo multifunzione 805551.
060427 Asta telescopica. Asta telescopica da 4,5 mt (1,26 mt quando chiusa).
060426 Prolunga asta telescopica. Prolunga da 1, 16 mt per 060427 (max.3 prolunghe possono essere interconness
© 2018 - NICOM SECURALARM Srl - Part. IVA IT 03083020218 | Privacy . Impressum
ATTENZIONE - nuova Part. IVA IT 03083020218 dal 01.07.2020
Il nostro sito utilizza cookie per gestire i nostri servizi. Interagendo conquesto sito Lei acconsente il nostro utilizzo dei cookie. Ulteri informazioni

References: art. 805588
 Art. 805587
 Art. 062426
 Art. 805581
 Art. 805580
 Art. 805582