Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-09-julio-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-259434
Timestamp: 2016-10-22 04:48:23+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Mirasierra desde la línea Fuencarral-Majadahonda», en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Mirasierra desde la línea Fuencarral-Majadahonda», en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Mirasierra desde la línea Fuencarral-Majadahonda», en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a instancia de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad Anónima (INALTA), con domicilio en Paseo del Conde de los Gaitanes 177, La Moraleja, Alcobendas (Madrid), solicitando la autorización administrativa y declaración de utilidad pública de la instalación que se cita.
Resultando que la petición de INALTA fue sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no habiéndose presentado alegación alguna durante el plazo reglamentario.
Resultando que el anuncio de información pública fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid, recibiéndose certificación acreditativa de la exposición al público, en la que no consta que se hayan presentado alegaciones.
Resultando que a los efectos previstos en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, se envió separata del proyecto al Ayuntamiento de Madrid, solicitando informes y el establecimiento de condicionados técnicos si proceden.
Resultando que el Ayuntamiento de Madrid requiere a INALTA la presentación de un nuevo proyecto, que recoja el trazado definitivamente acordado con la Junta de Compensación y la Dirección Técnica Municipal, en el ámbito del UZI 0.07 Montecarmelo del PGOUM-97. Documentación aportada por INALTA mediante escrito de 1 de agosto de 2006.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se solicita el establecimiento de condicionados técnicos si proceden a ADIF, a la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, al Canal de Isabel II, a Gas Natural Distribución SDG, Sociedad Anónima y a Telefónica de España.
Resultando que por ADIF no existe inconveniente alguno en la ejecución del mencionado proyecto, estableciendo el correspondiente condicionado técnico. Indicando en el apartado tercero del mismo, la necesidad de modificar el punto de cruce subterráneo con la Línea Chamartín-Pinar de las Rozas, para evitar dañar la estructura del cajón hincado existente.
Dado traslado a INALTA de este condicionado, manifiesta que mantiene el cruce subterráneo de la línea Chamartín-Pinar de Las Rozas, tal y como estaba previsto en el proyecto de ejecución, discurriendo por la canalización realizada por la Constructora ACS, que desarrolla el proyecto de urbanización del P.A.U. «Arroyofresno», y de este modo, evitar cualquier afección a la infraestructura ferroviaria.
Resultando que por la Demarcación de Carreteras del Estado, se autoriza la obra, estableciendo condicionados técnicos que son aceptados por INALTA; y por el Canal de Isabel II se informa, mediante escrito de 25/8/06, que concedió autorización de obras con fecha 1 de agosto de 2006.
Resultando que por Gas Natural Distribución SDG, Sociedad Anónima y por Telefónica de España se emiten informes favorables, estableciendo condicionados que son aceptados por INALTA.
Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 28 de junio de 2007.
Vista la Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de julio de 2006, por la que se autoriza la transmisión de la totalidad de los activos de transporte de titularidad de INALTA a favor de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003 de 23 de mayo.
1. Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Mirasierra desde la línea Fuencarral-Majadahonda», en la provincia de Madrid, cuyas características principales son:
El tramo aéreo de la línea está formado por dos series, que tienen una longitud de 229 y 274 metros entre los apoyos número 3 bis y número 9.
Se sustituirá el actual tramo aéreo a 132 kV por otro a 220 kV, entre el apoyo de transición número 3 bis y el apoyo número 9, donde conectará con la línea Fuencarral-Majadahonda (actualmente conectada a Ventas).
Para ello se sustituirán los apoyos número 9 (hay uno para la L/132 kV Fuencarral-El Tejar y otro para la L/220 kV Fuencarral-Majadahonda) por un apoyo de derivación tipo 22D180, y se sustituirá el apoyo número 2 por otro del tipo 22E140.
El apoyo número 3 bis de paso aéreo/subterráneo de tipo 22S190, que se utilizará para realizar la transición entre el tramo aéreo y el tramo subterráneo, es el actualmente instalado.
La longitud aproximada de la línea eléctrica subterránea será de 4.020 metros.
Conductores: De aluminio-acero de 381 mm² de sección, tipo LA-380, Duplex Gull.
Cables de tierra: Dos, de acero galvanizado de 50 mm² de sección (AC-50).
Aislamiento: Cadenas de 16 aisladores de vidrio tipo U120BS.
Apoyos: Metálicos, constituidos por perfiles de angulares de lados iguales organizados en estructura de celosía.
Puesta a tierra: Sistema mixto de picas y anillos, de forma que la resistencia de difusión no supere los valores que se establecen en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Conductores: Cables de cobre 1x2000 mm² de sección.
Semiconductor: Interno y externo.
Pantalla metálica: Corona de hilos de cobre de 206 mm².
Tipo de instalación: Dos ternas de cables dispuestos al tresbolillo en zanja común manteniendo una separación entre centros de circuitos de 770 mm a una profundidad de 1.200 mm.
Los cables irán en el interior de tubos corrugados de 250 mm de diámetro. Se instalará un cuatritubo de 40 mm de diámetro para el cable de fibra óptica.
Empalmes: Para ambos circuitos se realizarán cinco empalmes por fase, quedando dividido cada uno de los circuitos en seis tramos de aproximadamente la misma longitud. El conexionado de las pantallas metálicas será de tipo Cross-Bonding, efectuándose una transposición de las pantallas en cada empalme. Las cámaras de empalme serán de tipo prefabricadas con módulos de hormigón.
Pararrayos: Se instala en el apoyo de transición aéreo-subterráneo, un pararrayos de oxido metálico por fase.
Terminales: se dispondrá de un terminal unipolar por fase de tipo exterior, de paso aéreo a subterráneo, y además de un terminal por fase de tipo interior, enchufable a la celda de SF6 en el GIS de la Subestación.
La finalidad de la línea es incrementar la potencia disponible y la calidad del servicio en la zona.
Madrid, 9 de julio de 2007.-El Director General, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 131
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto