Source: https://es.scribd.com/document/80479874/NORMA-DE-GAS-LP
Timestamp: 2017-05-27 21:43:17+00:00

Document:
ScribdExplorarEXPLORAR POR INTERESESCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyNAVEGAR POR TIPO DE CONTENIDOLibroslibros de audioNoticias y revistasPartiturasSubirIniciar sesiónRegistrarseOpcionesUnirseIniciar sesiónCargarNORMA DE GAS LPCargado por Ale FgPressureWeldingPipe (Fluid Conveyance)CopperGases0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content34(Primera Sección)
P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento.P.36
Recipientes a presión para contener Gas L.4 Capacidad de vaporización natural en un recipiente. 3.9.P.7 K (15.P. 3. El equipo que contiene los quemadores que utilizan el Gas L. El consumo del Gas L.P.8 Gas L.7 Gas inerte. Colores y señales de seguridad e higiene. La cantidad de metros cúbicos estándar a 101. Fabricación. e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. a través de tuberías. Proceso químico de oxidación rápida entre el Gas L.
. 3. accesorios.3 Aprovechamiento industrial. cuando el Gas L. Gas no combustible.P.6 C) de propano gaseoso que se forman por hora. como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida del propano en un recipiente y el aire ambiente que lo rodea. reguladores y medidores. con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas. propano o sus mezclas. Pérdida de presión ocasionada por la fricción que se presenta al pasar el Gas L.1 Aprovechamiento doméstico. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo.3 Capacidad de agua de un recipiente no portátil.03 MPa (150 psi) y 2. Para efectos de lo anterior. por punto de abasto se entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas L.
NOM-026-STPS-1998 NOM-001-SEDE-1999 NMX-H-22-1989 3.6 Condiciones estándar de presión y temperatura. en su caso. 3. para carburación e instalaciones de aprovechamiento.9 Instalación de aprovechamiento. tipo no portátil.P. Instalaciones eléctricas (utilización). conducirlo hasta los aparatos de consumo. que produce energía térmica y luminosa. Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L.9. efectuar su vaporización artificial y medición. regular su presión. Las condiciones estándar son: “una atmósfera absoluta” o 101.P. estaciones de Gas L. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para elaborar productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente con el consumidor final de dichos productos o servicios. Definiciones
Para efectos de esta Norma.1 Aparato de consumo.2 Aprovechamiento comercial.. o Gas Licuado de Petróleo.7 K (15. Recipientes a presión para contener Gas L. 3. tipo no portátil. dirigir y/o controlar su flujo y. 3.9. en fase vapor por los aparatos de consumo de una casa o departamento habitacional.P. destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de Gas L. Volumen de agua que contiene un recipiente no portátil lleno al 100%. válvulas.
. Fabricación.P. 3..3 kPa (1.. en su fase líquida ocupa el 20% del volumen nominal de éste. y el oxígeno. El consumo del Gas L.6 C) para la temperatura. 3.P. 3. los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 3. 3. destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento. o la salida del medidor volumétrico que registra el consumo.5 Combustión. Conexiones roscadas de hierro maleable Clase 1.2 Caída de presión por fricción.3 kPa (1.0330 kgf/cm ) para la presión y 288.07 MPa (300 psi). Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos butano.P.0330 kgf/cm ) y 288. 3.P. como combustible..
P.737 kPa (0. 3. el cual se utiliza para contener Gas L. cuyo valor queda establecido por el ajuste del mismo. cuando éste se expresa como porcentaje de la presión de servicio nominal del regulador de baja presión. 3. 3.13 Metro cúbico estándar. Es el valor. 3. máximo permitido expresado en kPa (kgf/cm ).12 Medidor volumétrico. para la caída de presión que se presenta entre el valor nominal de la presión de servicio del regulador de baja presión y la presión a la entrada del aparato de consumo.P. 3. hasta el recipiente no portátil. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales. en estado de vapor o líquido que fluye a través de éste. del valor al cual lo recibe a su entrada.P.P.19 Régimen en alta presión regulada.P. Es la presión manométrica controlada por el regulador. medida a su salida en condiciones de cero caudal volumétrico demandado.. 3.21 Regulador de presión. diseñado y equipado para ser llenado controlando su peso. se considera tiene la presión de servicio en el régimen de presión regulada de que se trate. 3.86 kPa (0.4 Aprovechamiento de servicios. en estado líquido. Es aquél donde la presión de servicio nominal es mayor de 2.18 Recipiente portátil. a las condiciones de diseño de la instalación.10 Máxima caída de presión permisible. Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de Gas L.Jueves 2 de diciembre de 2004
El consumo del Gas L.
. Es la presión manométrica a la que opera el componente de que se trate. Es el valor que. Es el valor que corresponde a la máxima caída de presión permisible. debida a la fricción resultante por el flujo de Gas L.16 Presión de trabajo. El consumo del Gas L. puede manejarse manualmente. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan para realizar procesos industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos.P.02916 kgf/cm ) para tuberías que cuenten con medidor volumétrico. a través de las tuberías de servicio y sus accesorios.17 Recipiente no portátil.86 kPa (0. hasta el valor que su ajuste establece a la salida.02916 kgf/cm ).9. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para dar servicio al comercio o a la industria sin formar parte de los procesos de producción.14 Presión de servicio. tales como las que requiera el personal para sus necesidades higiénicas o alimenticias dentro del ámbito laboral. Dispositivo mecánico que reduce la presión del Gas L. y que por su peso y dimensiones. 3. Es aquél donde la presión de servicio nominal es de 2.P. 3. controlando y limitando la magnitud de la variación de la presión de salida alrededor del valor de ajuste. el cual se utiliza para contener Gas L. 3.11 Máxima caída de presión porcentual permisible.15 Presión de servicio nominal. para propósito de clasificar a las tuberías de servicio. 3. Aquel metro cúbico medido a las condiciones estándar de presión y temperatura. Es aquella que conduce Gas L.02791 kgf/cm ) para las tuberías de 2 servicio donde no existe medidor volumétrico. y de 2.22 Tubería de llenado. diseñado y equipado para ser llenado en el sitio de ubicación dentro del predio o inmueble en donde se encuentra el recipiente. y que por sus dimensiones.20 Régimen en baja presión regulada. 3. no puede manejarse manualmente.P. desde la toma de llenado donde se conecta la manguera del autotanque. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales. 3.. 3.
La persona que adquiere Gas L. sea cubierta por un piso artificial. En caso de no existir norma para algún producto. Tubería de llenado mediante la cual se puede efectuar el suministro simultáneo a varios recipientes no portátiles conectados a ella en paralelo.27 Tubería subterránea.
Clase B Clase B1
Clase C Clase D
5.P.. 3.P. en donde se le proporciona calor para llevarlo al estado gaseoso.P.P.28 Tubería visible.P.. Es aquella que conduce Gas L.24 Tubería de servicio. Generalidades 5. y que formen parte de la instalación de aprovechamiento.29 Usuario. para su propio consumo en una instalación de aprovechamiento. Es aquella que queda dentro de fundas o ranuras colocadas en muros o pisos. Las que corran dentro de ductos o trincheras destinadas exclusivamente a contener tuberías también se consideran visibles.23 Tubería de llenado múltiple. de acuerdo al aprovechamiento al que se destina el Gas L. se clasifican. 4. 3. se estará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 3. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento industrial del Gas L.P. cuyo objetivo es alimentar a . Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento comercial de Gas L.P. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento en servicios del Gas L. Es aquella que se coloca dentro de fundas con objeto de protegerla de daños mecánicos o para proveer con ellas un medio de ventilación permanente. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular.30 Vaporizador. en estado líquido. 3.P. en: Clase A Clase A1 Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento doméstico de Gas L. No se considera oculto el tramo que sólo atraviese transversalmente un muro macizo o losa. las cuales son cubiertas posteriormente en forma permanente para ocultarlas de la vista. de origen nacional o extranjero. Clasificación Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L. 3. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase A que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L. a presión regulada. 3.P.38
3. Es aquélla colocada de modo tal que su recorrido se encuentre permanentemente a la vista. Equipo que recibe Gas L.
. Se considera subterránea aun cuando la superficie del terreno natural dentro del cual está colocada..1 Cuando se encuentren productos. en estado de vapor.P. los aparatos de consumo. para los cuales existan normas oficiales mexicanas. Es aquélla colocada bajo la superficie y dentro del terreno natural.26 Tubería oculta.P. 3. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase B que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L. éstos deberán cumplir con las que les correspondan. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular.25 Tubería enfundada.
. Uso del Gas L. a escala. indicarlo. en caso de que aplique. Nombre y ubicación de la empresa. Características de las tuberías de llenado. de servicio. código postal. deben contar con un proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas): 5. adjuntando copia de la misma. colonia. tipo. el nombre del usuario en particular. Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías. la clasificación de la instalación será la de la Clase más exigente dentro de las que a sus secciones corresponda. Tipo de industria o comercio. los recipientes de combustible sustituto. deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados. además de las clases B y B1 que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de 5 000 L. Datos de las tuberías visibles. Características de los aparatos de consumo. Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada. accesorios. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. con su número de cédula profesional. sin escala. tendido de tuberías y además. en caso de que aplique.Jueves 2 de diciembre de 2004
5.. Localización de los recipientes y Clase de instalación. indicando la localización y capacidad de los recipientes. El grado de exigencia se tendrá de menor a mayor en el orden alfabético de la clasificación del punto 4 de esta Norma. Diagrama isométrico de la instalación sin escala. vaporizadores.2 La memoria técnico-descriptiva debe contener: a) b) c) d) e) f) Clase de la instalación. Simbología utilizada. adjuntando copia de la misma. de vapor. en su caso. En el caso de las instalaciones de varios usuarios. aparatos de consumo y longitud de la tubería por tramo. ciudad y estado. o manzana y lote. A1 y C. Simbología utilizada. control y seguridad de la instalación. además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores. 5. Croquis de localización de la industria. Capacidad y presión de servicio nominal del (los) regulador(es) de presión que se usen. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente: a) Nombre del usuario y domicilio de la instalación indicando calle y número. sin escala. equipo contra incendio. aparatos de consumo. ocultas en muros o subterráneas.3 Las instalaciones de las clases A.4. con su número de cédula profesional.
5. etc. que incluya recipientes.P. Capacidad de los recipientes. en caso de que aplique. delegación o municipio. en caso de que aplique. tuberías.
5. En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial. Un plano en planta. Nombre de la empresa.4. si existe. Características de los accesorios de medición.4 Las instalaciones Clase D.2 Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes usos. gasto y localización.1 Los planos deben contener lo siguiente: a) b) c) d) Clase de instalación. con indicación de diámetros y longitudes de tuberías. Ubicación de la empresa.
6.1 Recipientes.1.40 g)
Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar.1.1.1.5 El piso que se coloque sobre terreno natural debe evitar la transmisión de la humedad hacia dicho recipiente. Iguales datos para el vaporizador.1. no sobresalir más de 0.
. se tendrá que efectuar otro dictamen que avale que las modificaciones realizadas cumplen con esta Norma. indicando sus accesorios. Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de Gas L. 6. dichos muros deben ser de material incombustible y contar con ventilación en la parte inferior. 6. 6. así como con un formato de libro bitácora donde se registrarían estos mantenimientos.P. 6. Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente con el Gas L. 6.6 Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0.5 Las nuevas instalaciones de aprovechamiento de Gas L.00 m como máximo al paño del tanque. dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en dos lados.. zona .1. distancias de acuerdo con esta Norma.P. capacidad de vaporización de los recipientes.4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o. con su número de cédula profesional.3 No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron construidos (silletas o patas).P. en aquellos casos en que esta Norma lo permite.1.1.60 m por encima de la parte superior del recipiente y presentar un claro entre su cara interior y la pared del recipiente no menor a 0. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. deben ser de materiales no combustibles. que sean distintas a la Clase A.1. si se proyecta su uso. que permitan el desalojo de agua.1.1. o muretes de concreto armado de 0.60 m.60 m del paño de los recipientes. deben contar con un dictamen de una Unidad de Verificación en materia de Gas L. 6. Especificaciones de los componentes de la instalación 6. Descripción del equipo contra incendio proyectado y. B.P. en su caso. 5.1.1. Cálculo de la vaporización que proporcione(n) el (los) recipiente(s). de protección. 6.2 Los recipientes y el acceso a ellos deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación que se abastece.1. sobre plataformas. acreditada y aprobada en esta Norma.1. 6. deberán contar con medios que limiten el acercamiento a 1.1. así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo. 5.
5.60 m y sección transversal de 0.60 m.20 m.20 m de espesor y altura mínima de 0.7 Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de vehículos. con un claro máximo entre elementos de 1. cálculos del mismo. B1 y D.6 Si la instalación se modifica.1.1 Especificaciones generales. Simbología utilizada.20 m por 0. tipo y gasto. Presión de salida y capacidad de los reguladores.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie.9 Cuando se usen muros para ocultar la vista de los recipientes. cuando los recipientes se ubiquen en lugares donde el público pueda tener acceso a ellos.00 m. adjuntando copia de la misma.8 En las instalaciones para aprovechamiento clases A1. 6. Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador. bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas.1. cubrir como máximo tres lados del recipiente. deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes de concreto armado con altura mínima de 0.7 Las instalaciones industriales Clase D deben de contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.1. 6. Descripción de los aparatos de consumo.
1.1. sea necesario cambiar de nivel.3.2. deben ser colocados sobre las bases de sustentación apoyados en esta placa y quedar soportados en un ángulo de apoyo no menor a 120 grados.1.60 m y el recipiente deberá quedar sujeto a los mismos con materiales no combustibles. 6. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.2 Los cubos de luz en donde se ubiquen los recipientes. 6. 6. así como tampoco en descansos de escaleras.1.2.10.3.60 m para permitir su intercambio.1.00 m2. balcones.1 Aquellos dotados con placa de soporte.7. No se permite que dicho acceso sea por medio de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes. un espacio libre mínimo de 0.1. 6.8 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles con capacidad de 45 kg en planta baja. 6.3. 6. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1.
.7 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles en la azotea de edificios de cuatro niveles o menos y la capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg. debe existir un acceso permanente a ella.1.6 Cuando los recipientes en una estructura queden ubicados a diferentes niveles.1. este cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas e inclinadas del inmueble.4.2 El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación.2.7.7 Colocación. el número de serie y el espesor de la placa del recipiente.3. 6.1.1.50 m como mínimo.3. 6.6 Cuando. así como tampoco en descansos de escaleras.3. en caso de no contar con ésta o que la misma no sea legible. balcones.4 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener cuando menos al frente y a uno de los lados. 6. marquesinas. 6.3 No se permite el apoyo de los recipientes no portátiles en forma diferente a aquélla para la que fueron diseñados y construidos.2 Especificaciones particulares para recipientes portátiles.2. 6.5 Cuando su colocación sea junto a pretiles. nombre del fabricante.3.1.2. el sitio para la ubicación de los recipientes debe elegirse de modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público dentro del inmueble.60 m de espacio libre alrededor del mismo. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1.3 Cuando el recipiente se ubique en azotea. el desnivel longitudinal máximo aceptable es de 2% de su diámetro exterior. deberá contar con el dictamen referido en el numeral 6.2. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.1 Los recipientes no portátiles deben estar construidos conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-012/2-SEDG-2003 y NOM-012/3-SEDG-2003 o las vigentes en la fecha de su fabricación.3.1.00 m y el área del piso donde se localicen sea menor a 9.1.1.1.1.4 Al quedar el recipiente colocado sobre sus bases de sustentación.2. 6.10 Cuando los recipientes queden ubicados a diferentes niveles en una estructura. estructuras adosadas a muros o fachadas.1.2 Entre la placa de soporte y la base de sustentación debe colocarse material impermeabilizante. el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0. marquesinas. deben tener acceso y mantenerse libres de materiales combustibles. estructuras adosadas a muros o fachadas.3.1.9 A excepción de las instalaciones para aprovechamiento Clase A.7. 6. éstos deben ser de material incombustible con altura no menor de 0.7.1. 6.1 No se permite ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz donde existan calentadores de agua o la altura de los muros sea mayor a 2.3.3. 6.3 Se considera que una placa es legible cuando pueda determinarse la fecha de fabricación.Jueves 2 de diciembre de 2004
6.1.1.5 Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras. 6.1.1.50 m como mínimo. 6. para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles.1. 6.4 No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubos de luz.2.1. 6. 6.3.2. 6.3 Especificaciones particulares para recipientes no portátiles. 6.
considerando el peso del recipiente y estando totalmente lleno con Gas L.1. siempre y cuando el indicador de máximo llenado permisible sea un elemento independiente.7. seguida en el sentido de su cierre de una válvula de cierre manual del mismo diámetro nominal que la automática que la precede. 6.11 Los recipientes no portátiles fabricados para descansar sobre sus patas. debe existir una distancia mínima de 2.3.1.9.42
6.2 Deben construirse de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos del lugar y en ausencia de ésta. 6. o también se puede utilizar una válvula interna que incluya de fábrica esas dos funciones.1.P.1.9 Debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente.2 Cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes no portátiles por su zona de vapor.3.3. deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión. y los domos de los recipientes quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de menor capacidad. en su fase líquida por el fondo del recipiente.7.1.3.P.10 Si el piso sobre el que se coloque el recipiente queda 2. 6.1. el claro mínimo entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado.8 No se permite soldar ninguna de las patas del recipiente a la base de sustentación.00 m. Si se usan escaleras y pasarelas.6 kg/L. 6.10 Valoración de recipientes no portátiles.P. exista un claro mínimo de 1. colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de alguno de los recipientes sin interrumpir el servicio.00 m o más sobre el nivel de piso terminado del lugar.9.3.1. 6.5 Cuando se extraiga Gas L. 6.1.8. 6.
.1.P.3.7.3 Las bases tipo cuna deben de proporcionar un ángulo de apoyo no menor a 120 grados.1.3.3.7 Cuando el recipiente cuente con patas y se encuentre sobre una estructura.1. o de cobre rígido Tipo “L”.20 m.13 Cuando el recipiente se instale en azotea. éstas deben ser fijas y de material no combustible. o si al desplazarse fuera del piso donde se encuentra. 6.3. éste debe quedar colocado de forma tal que.7.3. 6.1.4 En el caso de interconectar dos o más recipientes no portátiles de modo que la fase líquida del Gas L.3 Las interconexiones en la parte superior e inferior del recipiente no portátil deben hacerse en coples expresamente destinados para ellas.9. pueda pasar de uno a otro. y los barrenos deben ser ovalados o circulares holgados.12 Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura. 6.3.1.00 ton/m2 y que el recipiente estará totalmente lleno con un Gas L. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas deben descansar sobre dichas bases. con capacidad de 2 000 L o mayor.1.1.1 Las bases de sustentación deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente.8.9 Interconexión de recipientes. 6. existe la posibilidad de que el recipiente caiga de esa altura. se debe considerar que el terreno tiene una resistencia de 5. 6. 6.3. se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes. 6. entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado.7.3.3. 6. cuando dicha salida no exista o no se utilice.6 Para recipientes. 6.1. Se permite reemplazar con éstas la válvula de servicio.0127 m.10.3.7..3. 6.3.8. cuya densidad es de 0. Los recipientes así interconectados deberán contar con línea de igualación de presiones por su zona de vapor.6 kg/L.8 Bases de sustentación para los recipientes.00 m entre la estructura y las líneas eléctricas de alta tensión.3. deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricación legibles.1 Todas las válvulas conectadas directamente al recipiente. las cuatro patas del recipiente deben sujetarse a ésta mediante unión atornillada de cuando menos 0. Para recipientes con capacidad menor a 2 000 L no existe requisito de distancia mínima. será de 0.1 No se permite la interconexión de recipientes portátiles con no portátiles.9.7.3. se deberán fijar al piso las patas del recipiente para prevenir su deslizamiento.7. cuya densidad es de 0. en los cuales deberá colocarse una válvula automática de exceso de flujo. 6. ésta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbono cédula 40 como mínimo.1. 6. dicha interconexión debe hacerse por el fondo.1.1.7.1.3.
Que conducen Gas L.2480 0.008 0. Que conducen Gas L. Que conducen Gas L. por ellos circulará el caudal volumétrico demandado por todos los aparatos que esa tubería alimente.2.3.2.012 80 79 78 77 76 75 74 m3 std/h 0.
6.1.P.P.1467 0.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya. 6.0132 0.2 Para que los recipientes no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio.0367 0.2 Requisitos para el cálculo de los diámetros de las tuberías.1.3 En todos los casos.
6.1696 0.0464 Esprea No.
6.011 0. en fase gaseosa en baja presión regulada.3247 0.2.
.4117 Esprea No.P. las tuberías de una instalación Gas L.2. Que conducen Gas L.3.0111 0.P.1098 1.2. La capacidad de desfogue de las válvulas de alivio de presión debe estar de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-012/1-SEDG-2003 o la que la sustituya y sea vigente en la fecha de construcción del recipiente. 6.9920 1.0404 0. o bien asignándole los consumos típicos de la tabla número 2.6964 1.010 0.1 Clasificación.3207 1. 1 Esprea No. aun cuando su operación no sea simultánea.1 Especificaciones generales para el cálculo de los diámetros mínimos. debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas.1983 0. los cuales están calculados a nivel del mar.2.1. 6.P.0074 0.1711 1.8105
. en fase gaseosa en alta presión no regulada.3.1 Con excepción de las tuberías que conducen Gas L.3698 0.9080 0. deben contar con válvula de llenado.9449 0.1324 0.0092 0. las tuberías de la instalación y sus accesorios deben dimensionarse considerando que como mínimo. se determinarán midiendo la esprea del quemador y con la ayuda de la tabla número 1. 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 m3 std/h 0. 0. el factor elegido debe indicarse en la memoria de cálculo.2774 0.P.0235 0. De acuerdo a su función.2 Los caudales volumétricos demandados por cada aparato. Si el calculista elige usar un factor de sobredimensionamiento aplicado al caudal volumétrico.10.2. las válvulas conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula.2341 1.1542 0. TABLA No.1.1618 0.5144 1.2. De servicio. De no ser posible esto.009 0. deben tomarse preferentemente de su placa de especificaciones. 6.0403 1.0193 0. el recipiente debe contar con válvula de máximo llenado y válvulas de alivio de presión. los recipientes con una capacidad de almacenamiento menores de 5 000 L.0297 0. se clasifican de la siguiente manera: a) b) c) d) e) f) De llenado.1.1395 0. 6. en fase líquida.4 Si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado.0167 0. en fase líquida y en fase vapor en alta presión no regulada.10.10.2 Tuberías. en fase gaseosa en alta presión regulada.0059 0. En todos los casos. 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 m3 std/h 0.1300 1.
46 17 619.0620 0.2607 2.1189 0.76 6 211.00 6 388.88 4 440.41 53 229.0573 0.1983 0.04 8 819.4887 0.92 2 662.201112 AK En donde:
.05 4 440.3698 0.88 1 038.2774 0.0719 0.1189 0.4494 0.08 37 983.7265 0. 2 0.3773 2.46 47 064.29 39 929.1256
DIARIO OFICIAL 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 TABLA No.1983 0.5662 0.3186 2.0881 0.14 m3std/h(C3H8) 0.0719 0.0528 0.1190 2.1124 0.6964 2.75 98 607.0999 0.05 10 062. Los números entre corchetes indican la esprea considerada.5297 1.43 224 554.88 56 587.05 4 440.7449
Consumos típicos en baja presión regulada.3939 0.6017 0.8018 0.43 4 122.44
(Primera Sección) 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 0. Aparato Kcal/h Estufa doméstica Quemador (Q) [70] Comal o Plancha (C) [70] Horno (H) [56] Asador (A) [56] Rosticero (R) [56] Estufa restaurante Quemador [66] Plancha o asador [56] Horno [50]
.8452 0.29 8 876.9819 2.30 24 849.82 4 440.43 17 619.1983 0.5297 0.1098 1.0939 0.28 17 619.5273 2.6350 2.88 1 609.02 211 227.24 4 440.05 8 280.33 1 609.0719 2.72 10 564.0719 0.0782 0.6783 0.90 24 647.29 17 619.0499 2.0464 0.17 6 388.00 1 609.0999 0.05 2 236.5273 0.29 32 857. se calcularon considerando el siguiente valor: Q = 0.3773
Parrilla [70]
Baño María/quemador [74] Calefactor para 120 m2 [64] 120 m2 [56] 120 m2 [52] Secadora de ropa (doméstica) [35] Incinerador doméstico [70] Máquina tortilladora [19] Calentador de agua tipo almacenamiento Hasta 100 litros [54] Hasta 280 litros [48] Calentador de agua de paso Sencillo [35] Doble [29] Triple [20] Notas:
Los valores de las tablas 1 y 2.36 35 000.8808
Jueves 2 de diciembre de 2004 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 1.62 150 728.1757 2.15 11 860.1983 0.43 6 388.95 6 388.0719 0.6117 0.1983 0.9018 1.
Consumo típico (BTU/h) 1 609.4494 0.29 17 619.
deben calcularse bajo las bases de cálculo generales y las específicas que correspondan de acuerdo a la fase en que fluye el Gas L.1. La presión manométrica en la esprea es de 2. y propano como fluido conducido.P. líquido a los vaporizadores. la localidad.6 Kcal/m3 = 2 516 BTU/pie 3 std).2.325 kPa.001054 MJ/BTU (0.2.8 Cuando el cambio de diámetro sea simultáneo con uno de dirección. Se consideró 0. Pueden despreciarse los cambios de diámetro cuando no sean simultáneos con cambio de dirección. 6.2.5 El cálculo de la tubería debe efectuarse considerando flujo isotérmico a una sola base.2.2 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.2.2.6 Para el cálculo de las tuberías de servicio se despreciará la influencia de los cambios de nivel.P.Jueves 2 de diciembre de 2004 A = Area de la esprea en mm
Q = m3 estándar de propano puro considerando un poder calorífico alto de 0. 6.2. y al régimen de presión regulada en que trabaje la tubería calculada.9365 MJ (88 851.4 Los diámetros para las tuberías de servicio y las que alimentan de Gas L. debe usarse la fórmula del Dr.1. cuando se trate de un codo.2. Presión atmosférica 101.2. aun cuando en realidad. éste debe considerarse en el cálculo del tramo que sigue.2.2.2.2.2.2.7 BTU/m3) (22 390. así como las válvulas de esfera. y en el que lo contiene.1. en régimen de baja presión regulada.2. 6.3 Cuando se opte por utilizar los consumos típicos debe considerarse el correspondiente al nivel del mar.1. La densidad relativa (S) del propano a esas condiciones se tomó como 1. si se trata de una "T".2 La expresión matemática de la fórmula del Dr.737 kPa (0.52 (aire = 1).7 La longitud de cálculo de la tubería.2. Pole a utilizar para el cálculo de la caída de presión porcentual es: %Hb = Q x Fb x L En donde: %Hb = Caída de presión porcentual en baja presión regulada Q = Caudal volumen conducido en m estándar/h (propano) Fb = Factor de cálculo de tubería en baja presión regulada L = Longitud de cálculo de la tubería en metros
. Pole aplicando los factores Fb.2. geográfica en donde se encuentre el quemador esté a una altura mayor a dicho nivel.02791 kgf/cm ).9. 6.1 Para el cálculo de la caída de presión en las tuberías de servicio en baja presión regulada.1.P. 6.2519576 Kcal/BTU) K = Coeficiente de la esprea 0. 6.1. válvulas y otras resistencias colocadas en ella. Debe asignársele la longitud equivalente que le corresponde en el diámetro mayor.2. 6.2. 6. será la que resulte de sumar a la de la tubería recta la equivalente representada por las conexiones. de acuerdo al diámetro y material utilizados. 6.
000009 1.2. redondeando el último.00460 0.0 38. 6.00295 0.75521 0.2.737 kPa 2 (0.01430 0.0291 kgf/cm2) (0.00041 0.2.46
DIARIO OFICIAL TABLA No.8 76.00481 0.00144 0.2.000011 1.000048 0. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal.00193 0.7846 0.06323 0.2. porcentual DIAMETRO NOMINAL FACTOR “Fb” TUBO DE ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L” TUBO DE COBRE FLEXIBLE
9.2.4629 0.01666 0.P. de acuerdo al diámetro y material utilizados.5 12.00309 0.5502 2.0000109
Datos de la referencia bibliográfica número 5. 6.2.000010 0.00202 0.2.43710 5.737 kPa 2.2. 3
Factores de baja presión para usarse en la fórmula del Dr.86 kPa 2.P.2.01592 0.3.00042 0. Pole.0074 4. 6.000041 0.4 32.00138 0. siempre que considere el carácter compresible del Gas L.7 19. y sea válida para las condiciones de diámetros.1 25.3 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.1 50.00033 0.0291 kgf/cm2) (0.000039 0.02791 kgf/cm2) 2.86 kPa 2.02791 kgf/cm2) (0.06041 0. 6.5310 0. redondeando el último. para el cálculo de la caída de presión . la presión de servicio debe ser de 2.04662 0. Por ejemplo: En donde: Pi Pf Q Fa L = = = = = Ha = Pi – Pf
Ha =Q x Fa x L
Presión inicial absoluta gf/cm2 Presión final absoluta gf/cm2 Caudal volumen conducido en m3 estándar/h Factor de cálculo de tubería en alta presión regulada Longitud de cálculo de la tubería en metros
6. en régimen de alta presión regulada.04879 0. FACTOR “Fa” NOMINAL ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L”
.4 Cuando exista medidor volumétrico.3 Cuando no exista medidor volumétrico.1 Se permite utilizar cualquier fórmula.737 kPa (0.79039 0.01496 0.2. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal.000050 0.86 kPa (0. caudales y longitudes que se pretendan usar.00035 0. la presión de servicio nominal debe ser de 2.2 Para la fórmula anterior aplican los siguientes factores.3.2 101.6
3/8 ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 3 4
Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio 2.2.02916 2 kgf/cm ) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 9% de ésta.02791 kgf/cm ) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 5% de ésta.
una pérdida de energía por fricción igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.4 32. en fase líquida.289 27. una pérdida de energía por fricción al menos igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.456 6. 6.326 2.2.115 0.4.072 673.2. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual.8872 0. en fase líquida debe usarse la ecuación de Bernoulli.
v 2 − v 2 P1 − P2 2 + z1 − z2 + 1 + Hf = 0 2g γ
En donde: Z1 Z2 Pi Pf V1 V2 g γ Hf = = = = = = = = = Altura del punto inicial respecto del nivel Z = 0 Altura del punto final respecto del nivel Z = 0 Presión inicial absoluta Presión final absoluta Velocidad en el punto 1 (inicial) Velocidad en el punto 2 (final) Aceleración debida a la gravedad Peso específico del Gas L.4.5 12.4 La máxima caída de presión admisible en las tuberías será aquélla para la cual la presión final sea suficiente para el correcto funcionamiento del regulador de presión o de los aparatos de consumo que alimente.2. ocasione a la temperatura de flujo considerada.806 7. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual.3.4.4 Especificaciones de cálculo para tuberías que conducen Gas L.2. el caudal volumétrico que impulse la bomba ocasione a la temperatura de flujo considerada.0181 0.0 38.504 347.2. 6. 6.2.0221 0.8 76.2. a la entrada del vaporizador. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual.3 Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.0043
(Primera Sección) 2 202. 6.2 Para flujo por gravedad.6 3/8 ½ 3/4 1 1¼ 1½ 2 3 4
DIARIO OFICIAL 1 121.2.2.81 m/s2 kgf/m3 metros
6.3 Cuando la presión de servicio nominal en el régimen de alta presión regulada sea hasta 2 1. el caudal volumétrico que circule.
. la máxima presión de servicio nominal permisible es la que corresponda a la presión de vapor de una mezcla propano-butano al 50% a la menor temperatura ambiente alcanzable en el lugar de ubicación de la instalación.1526 0.2.588 21.Jueves 2 de diciembre de 2004 9.5 kgf/cm no se requerirá justificarla en función de la posibilidad de recondensación.580 1.P. considerando que la caída de presión a través del filtro que precede la bomba es la máxima.0050
Datos de la referencia bibliográfica número 5.7 19.2.2.2. En caso contrario. Pérdida de energía por fricción metros metros kgf/m2 kgf/m2 m/s m/s 9.3.1 Para el dimensionamiento de las tuberías que conduzcan Gas L.1868 0.3 Para la succión de una bomba. 6. el caudal volumétrico que impulse la bomba permita que.1 25.2.1 50. 6.4 Para la descarga de una bomba. 6.P.2 101.2. se tenga la presión manométrica que el fabricante establece como la menor para el correcto funcionamiento de su equipo.4.6328 0.P.359 0.
1.5 Mangueras termoplásticas de polietileno. 6.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor.3.9 Cobre flexible Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce tipo asiento de compresión (flare).3.2. 6. 6.2. PVC.2.3.2. fabricadas específicamente para conducir Gas L. con o sin costura.P.99 kgf/cm ). buna-n o neopreno cuya presión mínima de 2 diseño sea de 0.2.P.3.1 Tuberías de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad de estaño-plomo 50/50.1 Tubería de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad.11 El uso de mangueras de látex únicamente se permite para la conexión de mecheros Bunsen o Mecker en laboratorios. con o sin costura y con conexiones roscadas. con o sin refuerzo metálico.2.3.2. 6.8 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico. PVC. 6. 6.503 kgf/cm ) de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.3. no debe ser menor de 511 K (237.2.1. y conexiones en hierro maleable como mínimo Clase I (para 1.3.2. electrofusión o anillo de compresión.2.1.3.2. fabricadas específicamente para conducir Gas L. construidos de metal o cualquier otro material adecuado.2. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714. 6.99 kgf/cm ).03 MPa (10.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.2 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L. en baja presión regulada..3.1.1.2.3. Sus accesorios unidos y conexiones deben ser compatibles y mediante termofusión. con conexiones en acero forjado cédula 40 o mayor.6 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L.5 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas.2. de acuerdo con la normatividad vigente.3.1.48
6.3.3.3.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor. 6. 6. buna-n o neopreno con conexiones premontadas 2 o fijas con abrazaderas.9 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo. 6.1. con o sin refuerzo metálico.7 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas.3.2. 6.6 Las conexiones soldables deben ser de acero cédula 40 y unidas mediante soldadura de arco eléctrico. con conexiones premontadas o fijas con abrazaderas.P. 6.1.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.2. Sus accesorios y conexiones deben ser compatibles y unidos mediante termofusión.1.3.3 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad. 6. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.2. electrofusión o anillo de compresión.1 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.2.2.2.2.7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.2.2.P. El punto de fusión de la soldadura. Para este tipo de conexiones no se permite el uso de sellador. 6. cuya presión mínima de diseño sea de 0.1. de acuerdo con la Norma vigente.
. 6.3. 6.85 C).2.4 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad.2.3.49 MPa (4.2.2.2. 6. 6.P.P.4 Las conexiones roscadas deben ser de hierro maleable Clase I para 1.49 MPa (4. 6.3.03 MPa).2.1.3. con o sin costura. unidas mediante soldadura de arco eléctrico y empaques metálicos.3.2. en alta presión regulada. 6.2.85 C).3. soldadas o bridadas. 6.10 Mangueras termoplásticas de polietileno.
con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad.4.
.2.2 Las usadas en las tuberías que conducen Gas L. hierro maleable o bronce.P.3. 6. 6..4. 6.P. únicamente se permite en las 2 instalaciones clases C o D.4.85 C).2..P. sin costura y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico.2.2.4. con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura con punto de fusión no menor de 511 K (237. 6.3.P.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L. en fase líquida.2. sin costura.473 kgf/cm ) (las válvulas 400 WOG cumplen con esta condición).07 MPa (21.P.3.85 C).6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.2.473 kgf/cm ) especiales para su uso con Gas L.3.2. sin costura y conexiones en acero o hierro maleable Clase 2 2 para 2.2.3. 6. construidos de metal o cualquier material adecuado.3. 6.4.2. en alta presión no regulada. éstas deben 2 ser para una presión de operación mínima de 2.2 Tubería de acero negro cédula 80.P. 6.P. 6. 6.61 MPa (26.3.3.3.3. líquido deben ser adecuadas para una presión 2 de trabajo de cuando menos 2.P.2.4 MPa (24.4.2 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor. en alta presión no regulada.2.4 MPa (24.1 kgf/cm2). hierro dúctil.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”.3.3 Tubería de acero negro cédula 80 sin costura y conexiones roscadas en hierro maleable Clase 2 para 2.3. El punto de fusión de la soldadura no debe ser menor de 511 K (237.2.3.85 C).00 m y resistir la acción del Gas L. 6.3. 6. 6.2.3.614 kgf/cm ).2.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L. 6.9 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.2.2.4.2.07 MPa (21. 6. 6.2. 6.3.3.3.3.4 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.7 Las conexiones soldadas deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.2.P. 6.3.9 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.3.P. 6.P.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. 6.2.85 C).4.1 Las válvulas deben de ser de acero.4.1 El uso de mangueras para conducir Gas L.8 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L. las cuales deben ser para una presión de trabajo de 2.10 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.. en fase líquida. construidos de metal o cualquier otro material adecuado. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.2.2. 6.3.1 Cuando se utilicen mangueras para conducir Gas L.3 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor. 6.3.3.3.4 Especificaciones para los materiales de las válvulas en tuberías. y las bridadas deben ser con bridas Clase 300 como mínimo.3.3. no mayores de 1.3.4.P.2.3. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”.3. 6. construidos de metal o cualquier material adecuado. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.2.85 C).4.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas. 6.7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 300 como mínimo. y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico.1 kgf/cm ).2.
cimientos.3 No se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores. Estas tuberías deben ser visibles y el sótano debe contar con ventilación natural.5.5 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos.1.1 De acuerdo con su ubicación. 6.3 Las válvulas que se usen en tuberías que conduzcan Gas L.5.4.2 De acuerdo con su presión de servicio nominal.2.1.1. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 1.P.5.P. 6. 6.2.
6.9 Las tuberías que conducen Gas L. puertas. Para tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas mayores de 333 K (59. tiros de chimenea ni lugares que atraviesen cisternas. se clasifican en tuberías en alta presión regulada y tuberías en baja presión regulada.335 kgf/cm ).8 No se permite realizar dobleces en tuberías metálicas rígidas con objeto de sustituir una conexión.50
6.4 Las válvulas que se usen en tuberías que conducen Gas L.5 Requisitos para la instalación de las tuberías.5.1.11 Para instalaciones aparentes únicamente se permite tuberías metálicas.2. 6.2.1 Requisitos generales. de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V.2. 6. la separación debe ser de 50 cm independientemente de la temperatura.5.14 Las mangueras no deben pasar a través de muros. se debe usar manguera. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 0. 6.2.1. líquido se debe 2 colocar una válvula de relevo hidrostático.16 No se permite la instalación en el interior de construcciones de tuberías que conduzcan Gas L. 6. ventanas o pisos ni quedar ocultas.2.13 Para la conexión de aparatos de consumo sujetos a vibración o móviles.9 MPa (9. 6. Sólo se permiten dobleces suaves menores de 45° y solamente en las tuberías que operen a presión regulada.1. divisiones. en fase líquida.2.10 Para instalaciones ocultas o subterráneas. con presión de apertura no menor de 2. se clasifican en tuberías visibles.1.41 MPa (24. con o sin refuerzo metálico.5. esta separación mínima debe ser de 20 cm.1.2. 6.2 V o 0. 6.1.1.4 Las tuberías deben quedar separadas 10 cm. cajas de cimentación.177 kgf/cm ).2.575 kgf/cm ). en fase vapor en alta presión no 2 regulada.177 kgf/cm ). 6.2.2. tubería de polietileno de mediana o alta densidad.5.7 Para los conductores eléctricos que manejan hasta 1.12 Los extremos terminales de las tuberías deben estar conectados al aparato de consumo o.1.1.2. 6.P. exclusivamente para abastecer los aparatos de consumo que en ellos se encuentren.2.5. 6. 6.1. ocultas.1.5. 6. la longitud de la misma no debe exceder 1.5.2.2. registros eléctricos o electrónicos.6 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y no estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos. seguida de un manómetro de rango adecuado.17 Se permite la instalación de tuberías en sótanos.18 Las tuberías deben estar protegidas contra daños mecánicos. en su caso.2.5.4. taponados.5.2.15 Entre dos válvulas de cierre colocadas en tuberías que manejen Gas L. la separación mínima debe de ser 50 cm. enfundadas.85 C).5. la separación mínima debe ser de 20 cm. 6. 6. no existe distancia mínima de separación.1.5.5. deben quedar perimetralmente separadas 10 cm como mínimo de otras tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas hasta 333 K (59.2.P.1.5.2. 6.2.2.
. en trinchera y subterráneas.50 m. en su fase de vapor a presiones que 2 no excedan 0.1 amperes.5.P.1.5. como mínimo. huecos formados por plafones. y para tuberías que conduzcan fluidos corrosivos. Debe instalarse una válvula de cierre manual en un punto de fácil acceso fuera del sótano.7 MPa (17. 6.5.1.9 2 MPa (9. 6.85 C).
. se puede utilizar tubería metálica rígida.
5. 6.5. sólo se permite alta presión regulada en el interior de las construcciones en los casos destinados a abastecer aparatos de consumo que funcionen a esta presión.4 En instalaciones ocultas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas.2.5. ahogadas en concreto o medios similares.P.
.5.2 Cuando recorran ductos. 6. 6. cuando sobre ellas no exista tráfico vehicular. grapas.2. sólo se permite su instalación sobre el piso de la losa y ahogada en concreto.4. las tuberías no queden a la intemperie. desalineamientos o vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales. se debe dotar de flexibilidad a la tubería mediante rizos. o enfundarse. 6. la tubería debe ahogarse en mortero o argamasa en la parte que se aloje en el muro.4.5.2. 6. Los extremos de dicho alambre deben quedar visibles en los puntos donde la tubería aflora.5. líquido o Gas L.2.2. 6.3 En los sitios donde sean previsibles esfuerzos mecánicos. A1. adosado a las tuberías no metálicas que se instalen subterráneas.2. el cambio de régimen debe hacerse en el exterior de la construcción.P.2.60 m del nivel de piso terminado.3.4. 6.2.3 Requisitos para la instalación de tuberías ocultas.5.1 Sólo se permiten en baja presión regulada.5.2. Cuando la trayectoria de la tubería sea horizontal en muro.6.4.5. B y B1.2 Cuando la tubería se localice sobre losas y deba quedar oculta.1 Se permiten en alta o en baja presión regulada.5.2.5.5.2.2.5.2.2.2 Las tuberías se deben soportar a cada 3.2.5 Las que corran en patios o jardines deben quedar protegidas contra daños producidos al excavar. en alta presión regulada. 6. Para su protección.4. 6.2.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. pueden ahogarse en concreto o utilizarse materiales bituminosos.
6.P. 6.5. a aparatos de consumo instalados en ambientes corrosivos. la ranura debe hacerse como mínimo a una altura de 10 cm sobre el nivel de piso terminado.2 Su parte superior debe estar a una profundidad mínima de 0. debe utilizarse tubería adecuada a dicho ambiente. no se permite el uso de mangueras para este fin.2. Si todos los aparatos de consumo trabajan en baja presión regulada.2.5. 6. con soportes.2 Requisitos para la instalación de tuberías visibles. y las ocultas. 6. 6.2.1 Se consideran aceptables las tuberías que recorren muros en cualquier dirección. fibra de vidrio.5. que conduzcan Gas L.5. protección catódica o una combinación de ellas. juntas de expansión o conexiones.00 m en los casos de existir circulación de vehículos. 6. instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranura.5.2.4 Requisitos para la instalación de tuberías subterráneas. vapor en alta presión no regulada. 6.2 Cuando en las instalaciones clases A.2.1 En instalaciones subterráneas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas.2. o abrazaderas.1 Sólo se permiten instalarlas en forma visible.5. en baja presión regulada.3 Si el muro es hueco.5. 6.5. 6. 6. protegiéndola en función del ambiente corrosivo a la que vaya a estar expuesta.6.5. éstos deben ser específicos para el propósito de ventilar su recorrido y quedar abiertos permanentemente al exterior.2.P.5.5.3 Las tuberías metálicas deben protegerse contra la corrosión tomando en cuenta la naturaleza del subsuelo y su resistividad eléctrica. que permitan el deslizamiento de las mismas y eviten su flexión por peso propio y las que por condiciones de diseño atraviesen claros o queden separadas de la construcción. en ambos extremos. pero ahogadas en mortero o argamasa.P.3. y a cuando menos 1.4 Debe instalarse un alambre de cobre número 12 AWG con forro.2.6 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.3. usando fundas metálicas.5 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.3.2. curvas omegas. felpa. 6. cinta plástica. 6.4 Cuando se requiera alimentar de Gas L. se deben soportar en ambos extremos.00 m como máximo.
5.7.00 m.8.7. 6.5.5 La tubería debe ir colocada en el inmueble del usuario de la instalación y en ningún caso se instalará sobre zona colindante de otra propiedad. 6. en la boca de la toma.1 Una válvula de cierre manual para una presión de cuando menos 2.2.2.00 m de un medidor o tablero eléctrico.2.52
6.5. estar .8.8. Cuando el recipiente se ubique a una altura mayor de 7.2.7.7. en todo su recorrido.5. 6. 6. 6.5.7.9.838 kgf/cm ) y una válvula de llenado. debe señalarse en un rótulo visible la siguiente identificación “toma de llenado múltiple”. o de cualquier otro tipo.5. Cuando para el llenado del recipiente.2. no quede a la vista del personal que efectúa la maniobra de llenado. 6.3 Sólo se permiten instalarlas en forma visible.2 Una válvula de globo para una presión de trabajo de 2. 6.2.5. junto al acoplador de la válvula de llenado del recipiente.8. la manguera tenga que pasar por el interior de la construcción. 6.5.
.3 No se permiten mangueras ocultas y su conexión con las tuberías metálicas debe quedar visible.6 No se permite que ninguna parte de estas tuberías esté dentro de una junta sísmica.2.8 No se permite ubicar la boca de la toma en áreas cerradas o cubos de luz.73 MPa (27. 6.5 No se permiten tuberías de llenado múltiple para abastecer recipientes de varias instalaciones. seguidas estas últimas por válvulas de globo.1 Se debe contar con tubería de llenado en los siguientes casos: a) b) c) d) e) f) Cuando la manguera del autotanque.4 Deben instalarse en el exterior del inmueble donde se localice el recipiente.2. La interconexión de las zonas de líquido debe hacerse con coples protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo.7 La boca de la toma donde se conecta la manguera del autotanque se debe situar en el exterior de la construcción. no se haga sobre el nivel de piso terminado de dicha construcción.50 m del nivel de piso terminado y a cuando menos 1. 6.7.2.9. 6.7.10 El uso de tuberías de retorno de vapores es opcional. 6.00 m.2.8.5.00 m del costado de la construcción que da al autotanque.2. Cuando el tendido de la manguera desde el autotanque hasta la fachada de la construcción donde está localizado el recipiente.2.2.2 Estas tuberías no deben atravesar juntas de expansión.2.5.7 Requisitos para la instalación de tuberías de llenado.2. utilizadas en la construcción del inmueble. Cuando la distancia entre los cables de alta tensión y el paso de la manguera sea menor a 3.5.2 Las tuberías de llenado pueden ser individuales o múltiples.2.73 MPa (27.5.5. 6.9 La distancia mínima de la boca de la toma a una flama debe ser de 3.11 En todo su recorrido la tubería debe quedar sujeta a la construcción mediante soportes adecuados.7. 6.5.2.5.
6.5.7.00 m sobre el nivel de la banqueta o del piso terminado. e interconectados en sus zonas de vapor y de líquido. a una altura no menor de 2.838 kgf/cm ).7.5.7. En ningún caso al recipiente se le debe de quitar la válvula de llenado. 6.2.2. 6.5.5. 6. 6.9 Las tuberías de llenado deben tener los siguientes accesorios: 6. colocados de modo que alcancen su máximo nivel de llenado permisible a la misma altura.4 En la boca de la toma donde se conecta la manguera a la tubería.6.5.3 Todos los recipientes que estén abastecidos por esta tubería deben encontrarse ubicados en una misma construcción.2. Cuando la válvula de llenado del recipiente esté ubicada a más de 10.1 Todos los recipientes alimentados por esta tubería deben ser de la misma capacidad.5.5.2.8 Requisitos adicionales para la instalación de tuberías de llenado múltiple. 6.2.
2.1 La presión de servicio.2. 6. 6.P.3. de los reguladores de baja presión debe ser de 2 3.3 Cuando se instalen en grupos de dos o más medidores. cada grupo debe estar precedido de una válvula de seccionamiento tipo globo o de cierre rápido.4.4.2 Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión.3. 6.1 Para su identificación. 6.2.3. 6. se puede instalar un regulador por cada recipiente o un solo regulador que reciba la alimentación de todos ellos. 6.1.1. deben pintarse de color blanco los 30 cm posteriores a la boca de la toma de llenado.2. 6.1. cuya calibración de apertura debe ser de 2.3.2.615 kgf/cm ) como mínimo.4 Se deben instalar de tal manera que las operaciones de lectura y mantenimiento se lleven a cabo en forma segura.61 MPa (26.3.3. en estado de vapor Amarillo Gas L.3.2. 6.9. 6.1. 6.6.2.9.P. proveniente de un vaporizador debe ser adecuado para resistir la temperatura a la cual el Gas L.3. seguida de una válvula de corte de acción manual.3.1.4.3. 6.2 Medidores en fase vapor. 6.P.3 Una válvula de relevo hidrostático entre las dos válvulas de cierre manual. No se permite el uso de válvulas de servicio para esta aplicación.1 Requisitos generales.6.1 Especificaciones generales. 6.2.4.2 Se deben instalar precedidos y seguidos por una válvula individual de cierre de operación manual.6.25 m del mismo. 6.3 En caso de tener más de un recipiente conectados en paralelo.2 Se deben instalar precedidos por una válvula individual de cierre de operación manual. 6.3.9. 6. sale del vaporizador.P. 6.4. 6. 6. 6.
.4 En ningún caso se permite utilizar en la tubería de llenado válvulas que se usen para recipientes portátiles. 6. las tuberías deben pintarse con los siguientes colores: Gas L. únicamente en sitios con ventilación natural.3.4 Cuando se opte por tener un solo regulador que reciba la alimentación de todos los recipientes conectados en paralelo.2 Los medidores deben estar soportados adecuadamente. Queda prohibido instalarlos en el interior de construcciones. a cero caudal demandado. a la intemperie o bajo cobertizo. 6.1.3.6 Colores para la identificación de las tuberías.1. no se permite retirar la válvula de servicio cuando ésta lleve integrado el indicador de máximo nivel de llenado permisible.4 Reguladores de presión.5.5 No se permite la colocación de desfogues o purgas en las tuberías de llenado.Jueves 2 de diciembre de 2004
6. en estado líquido Amarillo con bandas blancas 6. 6.5.3 Se deben instalar en sitios de libre acceso.5 Debe instalarse una válvula de cierre de operación manual antes de la entrada del regulador a no más de 0. colocada en la parte 2 más alta de la tubería.3 Como mínimo. Para la colocación de las válvulas de exceso de flujo.033 kgf/cm ) como máximo.1 Se deben instalar en sitios con ventilación natural.6 El diafragma de los reguladores de presión que reciban Gas L.1. a la salida de cada recipiente debe existir una válvula de exceso de flujo.236 kPa (0.1 Se permite instalarlos en el interior de construcciones.4.3 Medidores volumétricos.2.2 Las bandas de color se colocarán de acuerdo a lo establecido con la NOM-026-STPS-1998.5. 6.3.1. 6.3 Medidores en fase líquida. 6.1.4.1 El uso de medidores es optativo.2.
huecos formados por plafones.2 Los aparatos de consumo deben instalarse en lugares que cuenten con ventilación natural permanente. 6.4.
. etc. 6. de tal forma que asegure su hermeticidad.1.1 Cuando en la instalación se use regulador de una sola entrada.6 Si los aparatos de consumo fijos.2. cuando los aparatos de consumo sean de uso colectivo (escuelas.2. 6.3 Si se tiene un regulador con doble entrada.1.4 Cuando los aparatos de consumo se instalen en lugares cerrados.5.54
6. cimientos. se conectan con tubo flexible.1.5.P. B1 y C.5.2 La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie o en sitios con ventilación permanente.1. recámaras o dormitorios.2 Ubicación.24 kPa (0. baños. claramente identificada y de fácil acceso para su operación. la abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado. las conexiones con las válvulas de servicio de los recipientes portátiles.3.4.2. etc. 6.).5.5. 6.1 No se permite instalar calentadores para agua en el interior de cuartos de baño. laboratorios. tiros de chimenea. éste debe conectarse directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil mediante una conexión POL.2. 6.4.5 Aparatos de consumo. debe ser la adecuada para su uso con Gas L.4.2 Cuando se use un regulador con entrada doble. 6. natural o forzado para desalojar al exterior los gases de la combustión y proveer los medios adecuados para permitir la entrada permanente de aire del exterior. cuando las condiciones de la instalación no permitan la colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato. 6.3 Cuando no queden a la intemperie. cocinas integrales. deben de contar con chimenea que descargue los gases de combustión al exterior.4.3 Calefactores.2 Calentadores para agua. es obligatorio instalar chimeneas con tiro directo.1 Especificaciones generales.4. 6. 6.1.5.5.3.1 Los reguladores de primera etapa y todos aquellos que no tengan conexión roscada para venteo.1 La menor presión de Gas L. se debe instalar un tubo que conecte mediante rosca la ventila del regulador con la atmósfera.5.2.1. 6. registros eléctricos o electrónicos. éste no debe exceder de 1. 6. colocado en el cuerpo del regulador o en la tubería a no más de 0. la cual debe quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso.3.2. 6.. 6.5 Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada aparato de consumo o.3 Cuando el regulador se ubique en recintos cerrados.1.P. 6.4. precedido en su instalación por una válvula de aguja. en los orificios de las espreas de aparatos que trabajan en baja presión regulada debe ser de 2.5.7 Se debe contar con manómetro que indique la presión de salida de los reguladores que descargan en alta presión regulada. 6.3. se debe instalar una válvula de cierre general de operación manual localizada de forma visible en el mismo nivel arquitectónico que los aparatos de consumo. tales como hornos empotrados. se debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos.1.5. deben hacerse mediante conexión flexible que cumpla con la NOM-018/3-SCFI-1993 o la que la sustituya. cajas de cimentación.4. conectado a un solo recipiente portátil. La medida del orificio de la esprea fija de los quemadores de los aparatos de consumo. 6. cisternas.4.3 Conexión del regulador a los recipientes. 6.023 kgf/cm2). a fin de que el desfogue se haga a un lugar seguro. 6. se deben ubicar a la intemperie.10 m de éste. 6.5.2 No se permite la instalación de reguladores en cubos o casetas de elevadores. 6.5.7 En locales con instalaciones clases B. calentadores de agua.5. 6.50 m.
6.1. 6.8 Cuando se usen bombas para alimentarlos. eléctricos.6.1.6.6. por agua caliente o vapor de agua. Entre ambas válvulas se debe instalar un manómetro con rango de 0.2.1 Los que se usen para calentar recámaras o dormitorios. En su descarga debe instalarse una válvula automática de desvío que retorne el Gas L. deben ser del tipo ventilado. No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10.5. 6. 6.4.2 Se permite usar vaporización directa o retro vaporización. alejados de materiales combustibles.6 En una longitud no menor a 10.1 Especificaciones generales.4 Deben instalarse fijos sobre una base de concreto metálica. mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.6.6.6. directamente al recipiente del cual lo extrajo.6.6 Vaporizadores.6. 6.2.6. 6.1.5.50 m.1 Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.00 m después de la salida de un vaporizador. la tubería de vapor a la salida del vaporizador debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su forma de unión.2 No se permite la instalación de vaporizadores a fuego directo en recintos cerrados sin ventilación natural permanente.3 Vaporizadores eléctricos.6. 6.059 MPa (0 a 21 kgf/cm2). 6. 6.2. deben estar protegidas con válvula de exceso de flujo seguida por una válvula de cierre de operación manual. la instalación eléctrica que los alimente debe ser Clase 1 División 1. 6.1.1.6. 6.50 m.00 m a partir de ésta. 6.4 La descarga de los gases de combustión debe hacerse a la intemperie. a) b) c) d) Estas deben instalarse sobre bases firmes.1 Deben ser adecuados para atmósferas Clase 1 División 1. 6.1.6.5 Las salidas de líquido de los recipientes no portátiles que alimentan a los vaporizadores.5. cuyo diseño permita desalojar al exterior los gases de combustión y deben quedar instalados de forma permanente. éstos deben contar con orificios para ventilación en al menos dos de sus lados.6.6. debe dotársele de una chimenea que los descargue al exterior.00 m a partir de la entrada del vaporizador y en la misma distancia a partir del cople del recipiente de donde se alimenta el vaporizador.00 m. 6.1. la comprendida entre la tangente del recipiente y 3. 6. 6.2 Los calefactores móviles se deben conectar mediante manguera con una longitud máxima de 2.0 a 2.3 Si se instalan dentro de gabinetes.P.6.1 No se permite la instalación en sótanos de vaporizadores a fuego directo.9 Para efectos de clasificar eléctricamente el área perimetral adyacente a los recipientes que abastecen vaporizadores.3.3 Los vaporizadores se deben instalar en sitios de fácil acceso.2 Vaporizadores a fuego directo.2 En una distancia no menor de 3.50 m.Jueves 2 de diciembre de 2004
6.1. Quedar conectadas a Tierra.6. 6.3.6. Cuando el vaporizador se instale en recintos cerrados o en gabinete. 6. Tanto sus motores como la instalación eléctrica deben ser Clase 1 División 1.3. 6.
. 6. 6. a fuego directo.1 Sólo se permiten los externos.2.4 Estufas. debe considerarse Clase 1 División 1.7 Se deben instalar entre válvulas de cierre de operación manual. 6.5.6.3.1.
00 m 7. ventanas. Medios de protección cuando aplique según inciso 6.1.1.00 m
. contactos eléctricos.50 m 1. las distancias indicadas deben cumplirse para todas ellas. o una superficie con una temperatura igual o superior a 313 K (480 C). 7.3 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente.00 m 3.00 m 1. motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión.00 m
7.00 m 5. líquido.50 m 1. interruptores.1 Las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión. Las distancias que refieren este punto. aparatos de consumo o quemadores. Distancias mínimas de separación entre elementos de la instalación 7.50 m 3.5 Distancias mínimas de la tangente del costado del vaporizador de fuego directo o del costado donde se encuentra la entrada del Gas L. Cuando un recipiente tenga dos o más . a un vaporizador eléctrico: Materiales combustibles o inflamables (diferentes al Gas L. Las capacidades indicadas son individuales.50 m 6.00 m 1. 7.7 Puertas.1.00 m
7.1 Generalidades.00 m
7.4 Distancias mínimas entre paños de recipientes contiguos medidos.00 m 3.00 m 15.1.00 m 10. a una fuente de ignición.2 Se considera una fuente de ignición cualquier evento capaz de desprender una energía igual o mayor a 0. ésta no se considera un material combustible.) Toma de llenado Cualquier abertura al interior del edificio Domos 6.50 m 1. aberturas en los muros Boca de salida de chimeneas Ventilas de casetas de elevador Succión de aire acondicionado o ventiladores Vaporizador con quemador Lindero del predio (hasta 5 000 litros) Lindero del terreno.2 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente. a la tangente de la parte media. pueden medirse con una tolerancia máxima del 2%.1. cables energizados no entubados. Recipientes de hasta 180 litros (45 kg) en espacios abiertos Recipientes mayores de 180 litros en espacios abiertos o cualquiera en cubo de luz 1. Las capacidades indicadas son individuales. 7. 7.56
7. válvulas de relevo de presión.60 m 1. cuando el recipiente está hasta 5 000 litros instalado al nivel de piso 5 001 a 20 000 litros 20 001 a 60 000 litros mayor a 60 000 litros hasta 5 000 litros mayor a 5 000 litros 0. etc.70 m 1.P.3 Cuando la vegetación se mantenga verde. tales como: anuncios luminosos.P.25 mJ. Al paño de un recipiente portátil De un recipiente portátil al paño de un recipiente no portátil Entre recipientes no portátiles 0. resistencias eléctricas no blindadas.00 m 1.50 m 6.
4 Presión para la revisión de la hermeticidad. 8.1.
.176 MPa (10. 8.2 Medios utilizados para la presurización.1. Instalaciones Eléctricas (utilización).1. el fluido para la presurización debe ser aire. 8. la fuente de presión debe desconectarse del sistema e iniciar el tiempo de prueba.1 Con excepción de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas.2. 8. 9. aplicación de solución jabonosa.1.P.P.1. debe hacerse a la presión y condiciones de operación del aparato de consumo.5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise.1.2. 8.1 Tuberías que operan a presión regulada.1. deben contar con al menos dos extintores de polvo químico seco de 9 kg de capacidad.6 La hermeticidad de la tubería se dará por aceptada si durante el tiempo de revisión no se registra disminución alguna de la presión de revisión.43 y 3.980 MPa y 1. la presión manométrica para la revisión de la 2 hermeticidad debe ser entre 3. 8. Prueba de hermeticidad 8. 8. la hermeticidad de toda conexión debe revisarse antes de poner la tubería en servicio.1 Para las tuberías en alta presión regulada. B1 y C abastecidas con recipientes no portátiles. deben ser Clase 1 División 1 y cumplir con la NOM-001-SEDE-1999. Sólo pueden ser puestas en servicio las tuberías que resulten herméticas. 8.3 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado y otras que manejan 2 Gas L.2.4.1 Requisitos generales. Instalación eléctrica
En las instalaciones clases B.1.2 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapor de Gas L. provenientes de la salida de un vaporizador y de aquellas que lo manejan sin un medio mecánico que lo 2 impulse debe quedar comprendida entre 0.00 m a partir de las válvulas de llenado. las conexiones deben estar libres de recubrimiento y las tuberías deben presurizarse mediante un fluido compresible.00 kgf/cm ).3 El tiempo de duración de la revisión de hermeticidad debe ser de 30 min como mínimo por cada 14 m3 de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar.4.2.00 2 kgf/cm ).92 kPa (0.040 kgf/cm ).2 No se permite el uso de oxígeno ni de Gas L.4.4. quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba. la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 1.00 a 12.1.035 a 0. o detector de fugas.1 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapores de Gas L. 10.5 La revisión de hermeticidad se debe llevar a cabo en presencia de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en esta Norma. 8.00 a 6.00 kgf/cm ). 8. 8.2 La hermeticidad de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas.1 Para todas las tuberías.588 MPa (5.1 Las instalaciones clases B.
8.176 MPa (10.4.4.2. las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado dentro de un perímetro de 3. B1 y C cuya capacidad de almacenamiento sea igual o mayor a 5 000 L y todas aquellas donde existan vaporizadores.Jueves 2 de diciembre de 2004 8.3 Para la revisión de la hermeticidad.980 MPa y 1.490 MPa y 0.2 Tuberías que operan a presión no regulada. 8.2 Para las tuberías en baja presión regulada. 8. 10. La detección de las fugas puede hacerse mediante manómetro.4 Una vez que el manómetro registra la presión requerida. 8. o no se detecta fuga. en fase líquida debe quedar comprendida entre 0.
8. 8.4.P.7 La revisión de la hermeticidad de la conexión entre la tubería y los aparatos de consumo.00 a 12. 8. impulsado por un compresor debe quedar comprendida entre 0.1 Requisitos generales.1.P. Sistemas de protección contra incendio 10. dióxido de carbono (CO2) o gas inerte.
3 El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos.4. deben contar con un sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 10.2. 10. deben de estar acordes con los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen. partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe tener el caudal necesario para aplicar 10 L de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente. 10.2. de modo que el volumen útil destinado al combate de incendios no pueda verse disminuido.4 Gasto de bombeo. 10. 10. Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: la necesaria para que.4 Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores.1 El equipo de bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico.1 Sistema de hidrantes o monitores: 350 L por minuto por cada hidrante o monitor. La presión mínima de bombeo para los sistemas de agua contra incendio debe ser como sigue: a) Sistema de hidrantes y monitores: la necesaria para que. 10.58
10.3 Se debe instalar una toma siamesa en el exterior de la construcción en un lugar de fácil acceso. 10. B1 y C con almacenamiento total igual o mayor a 90 000 L de capacidad de agua.2. calculado de acuerdo con el inciso 10. 10. en la descarga del elemento hidráulicamente más desfavorable. calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados 10.2. deben proveerse medios para limitar la cantidad que puede ser extraída.7. El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado independientemente. en la boquilla hidráulicamente más desfavorable indicada en el numeral 10.2.1.7.1.2 Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo con motor eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. En este caso.1 En el caso de que el agua sea aplicada mediante hidrantes o monitores. se tenga una presión manométrica de 3 kgf/cm2 para hidrantes y 2 7 kgf/cm para monitores.4. y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema.2.3 Equipos de bombeo. 10.1 y 10.5.3.3 Las instalaciones B. 10.5 Si se toma agua de la cisterna o tanque de agua contra incendio para otros usos. cubierta por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla.1. 10.4 y 10.3.2 Capacidad mínima de la cisterna o del tanque de agua. como mínimo. B1 y C con almacenamiento de Gas L.4.5 Presión de bombeo.2 Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa el área indicada en el apartado 10.2.6 El agua debe introducirse al sistema mediante equipo de bombeo. 10. debe ser: 10.000 L. el volumen útil de la cisterna o tanque de agua será de 21.2 Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión. como al de enfriamiento por aspersión de agua. el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema. el volumen mínimo útil de la cisterna o tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación durante 30 minutos del sistema de enfriamiento del recipiente de mayor superficie. 10. se alcancen las condiciones de caudal ahí
. deben contar además con al menos dos hidrantes y/o monitores en el área donde se ubique el almacenamiento. 10.2. igual o mayor a 20 000 L de capacidad de agua.P.3.2.2 Las instalaciones clases B. 10. 10.1.1.3.4 El agua contra incendio debe tomarse de una cisterna o tanque de agua cuya capacidad esté de acuerdo a lo indicado en los apartados 10. para inyectar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos.
10. de la Secretaría de Energía. 10.7. los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 11.1.1.
. con chiflón que permita surtir neblina. 10. Operación manual remota. de una o dos cremalleras. tipo corazón o similar.6 Hidrantes o monitores.4 El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión:
3.7.P.1416 x D x Lt x 0.2.1.7.7.3 Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente. de diámetro nominal de 0. 11. éstos deben ser estacionarios.6. A la determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana mediante verificación.
10. La presión mínima requerida en esta boquilla para alcanzar dicho caudal establecerse de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada. 10. 10. Dirección General de Gas L.2.Jueves 2 de diciembre de 2004
.2.4 Ley.1 DGGLP.00 m y diámetro nominal de 0. en fase líquida al 50% de su capacidad.2.2 Especificaciones de cálculo del sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 10. 10.2 El agua debe rociar directamente cuando menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con Gas L.3 Evaluación de la conformidad.6.7. 11. D = Diámetro exterior del recipiente (m).038 m.1 El caudal y la presión de bombeo mínimo requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua.90 2
Sm = Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m ). 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 11. Operación automática.1 La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) b) c) Operación manual local. Lt = Longitud total del recipiente incluyendo las tapas (m).7.
59 debe
establecidas. 10. 10.7. 10. 11.P.1 Para efectos de este procedimiento. Al documento que emite la Unidad de Verificación mediante el cual se determina el grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana.1.1.3 Para establecer dicha cobertura.1.2 En la operación automática de las válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio.2 Dictamen. 10.1 Válvulas del sistema de aspersión.2 Si se usan monitores. 10.063 m.7.7.1 El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30.1. deben establecerse usando como base el recipiente que presente la mayor superficie.7 Especificaciones del sistema de enfriamiento por aspersión de agua. los círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben tocarse cuando menos en un punto.
no debe surtir gas a la instalación del usuario final.P. ya construida. A la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004. Marca.P. a petición de parte. el usuario tendrá la obligación de solicitar una nueva evaluación de la conformidad con esta Norma. fecha de fabricación. el interesado obtendrá el directorio de Unidades de Verificación en la oficialía de partes de la DGGLP. en la forma y términos que esta dependencia establezca. de cualquier Clase. En caso contrario. No obstante el dictamen que emitan debe contener por lo menos lo siguiente: a) b) c) d) e) Nombre del usuario. Los gastos que se originen de las verificaciones a petición de parte serán a cargo de las personas a quienes se efectúen éstas.7 Verificación. el distribuidor de Gas L.1. Evaluación de la conformidad a petición de parte. El interesado debe requerir la evaluación de la conformidad con esta Norma y conservar el dictamen de la conformidad que deberá estar a la disposición de la DGGLP o de otra autoridad competente conforme a sus atribuciones. Capacidad total de almacenamiento de Gas L.P. Artículo 4. indicando la cantidad de recipientes.P..gob. B. vía Internet. Artículo 3. en la verificación de instalaciones ya construidas de aprovechamiento de Gas L. ubicada en Insurgentes Sur número 890. Domicilio donde se localiza la instalación de aprovechamiento. C y D ya dictaminadas que posteriormente se modifiquen. En las instalaciones de las clases A1. Diseño y construcción. El presente procedimiento es aplicable para las instalaciones nuevas de aprovechamiento de Gas L. El usuario debe contar con la evaluación de la conformidad con esta Norma en las instalaciones nuevas de las clases A1. B. capacidad de almacenamiento y número de serie de los recipientes no portátiles. Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.5 Norma. clases A1.. Las Unidades de Verificación que dictaminan estas instalaciones deben reportar a la DGGLP sobre las verificaciones realizadas. A la persona física o moral acreditada y aprobada conforme lo establece la Ley. El usuario de una instalación de aprovechamiento de Gas L. de cualquier Clase.1. Artículo 2. colonia Del Valle. mediante la verificación de los proyectos (planos y memorias técnico-descriptivas) y. El dictamen de la conformidad con esta Norma debe obtenerse de una Unidad de Verificación. D. el distribuidor de Gas L. cuarto piso. y comprobación mediante medición y examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con esta Norma.P. 11.P. Para obtener el dictamen de conformidad con esta Norma. México. debe solicitar el dictamen al usuario. código postal 03100. B1.60
A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.mx. sección directorio de Unidades de Verificación. C y D. En estos casos. 11. El dictamen citado en el artículo anterior debe indicar que la instalación de aprovechamiento sí está de conformidad con esta Norma. puede solicitar la evaluación de la conformidad con esta Norma.energia.P.
. Artículo 6. a las instalaciones nuevas. Artículo 8. Clase de instalación.6 Unidad de Verificación. en su caso. B1. B1. Artículo 5.2 Procedimiento. Artículo 7. Artículo 1. C y D. A la constatación ocular. 11. o en la página de la Secretaría de Energía. en la dirección: www.P. B.F. que realiza actos de verificación. 11. Este requisito se debe cumplir previo al surtido de la primera carga de Gas L.1.
El Director General de Gas L. 1995 Sistema Internacional de Unidades. por el autor. incluyendo tipo. 1a. deberán ser firmados por la Unidad de Verificación que dictamine sobre la instalación que en ellos se describa.. César Alejandro Monraz .. Ed.7 de esta Norma.Rúbrica.
. Martínez Rubalcaba.F. E. Artículo 12. Concordancia con normas internacionales La presente Norma Oficial Mexicana no es concordante con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su publicación. III.P. la Unidad de Verificación dará aviso de inmediato a la DGGLP. Bibliografía I. sin perjuicio de las sanciones que. . Artículo 11. por cada verificación. en su caso. II.P. emitido por Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada conforme a la Ley. y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo. procedan. . marca y modelo. R. condiciones inseguras de la instalación. . o cuando la verificación no pueda llevarse a cabo por causa imputable al propietario. número de registro. IV. informe y proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas). Los documentos a que se refiere el numeral 5 de esta Norma. V. García Díaz. Vigilancia La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Energía. 1993 Transitorio Unico. Para las instalaciones en uso. En aquellos casos en los que del resultado de la verificación se determine incumplimiento a esta Norma. cuando así lo requiera la autoridad competente podrá solicitar al usuario de la instalación. Artículo 9. No Reelección. México. en su caso. conforme a sus atribuciones. Las evaluaciones de la conformidad de seguimiento se podrán efectuar por parte de la DGGLP en cualquier momento. VI. Sustaita.Jueves 2 de diciembre de 2004 f)
Relación de aparatos de consumo. Edición 1999 El cálculo de las tuberías de servicio de las instalaciones para aprovechamiento de Gas L. tales como diagrama isométrico.. a 1 de octubre de 2004. Las instalaciones Clase D deberán contar además con un dictamen anual referente exclusivamente al cumplimiento del punto 5. Artículo 10. Limusa. 1a. 14. el dictamen de conformidad de la instalación con la presente Norma. fecha de revisión y referencia del dictamen a emitirse. en donde se registren los resultados de la intervención. D. Ed. anotando su nombre. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. en su caso. Atentamente Sufragio Efectivo. Artículo 13. Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de Gas Licuado de Petróleo NFPA 54 National Fuel Gas Code. 13.
Asimismo. deben levantar un acta de verificación. 12.
Documentos similares a NORMA DE GAS LPSkip carouselNOM020nom-020-stps-200220STPS02 comentadaNom 001 StpsBreve EmergenciaHélices en Los BarcosReacondicionamiento Unidad I.docPackersTRABAJO LÌNEA DE CONDUCCIÒNNom 004 Stps 1999 Sist.de Prot. y Disp.de Seg Eq y Maq.EVIDENCIA 1Labo2 Flujo InternoCaídas de Presión en Tubos y Accesorios77761561 Especificaciones Generales Para La Construccion de Gasoductos PDVSAEmision de Procedimiento de Soldadura Wps Para Tuberia de 6”Segunda-Exposición sfdsdfs dsf fdCurso Inspectores de Tuberia Cap 5NOM-004-SCFI-20062.1 Propiedades de Las Tuberíascws00004Asegurarse de que las zonas a soldar estánConsejos Instaladores de CadweldPOE_P006 Soldadura Autogena Planta YuraProcesos de Formacion de Tuberias de AceroNOM-113-SSA1-1994Cat Vayremex SFH-06Reparaciones y Proyectos de PlomeriaNOM 003 SEGOB 2011 SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL - 231211Tra Ducci OnesAccesorios de Tuberías

References: Artículo 4
 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 13