Source: http://docplayer.es/18388964-Proyecto-de-instalacion-electrica-en-b-t-en-anexo-de-minas-planta-primera-despachos-y-laboratorios-de-la-upct.html
Timestamp: 2018-08-22 04:10:04+00:00

Document:
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. EN ANEXO DE MINAS, PLANTA PRIMERA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT - PDF
Download "PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. EN ANEXO DE MINAS, PLANTA PRIMERA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT"
María Carmen Estefania Fernández Torres
1 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. EN ANEXO DE MINAS, PLANTA PRIMERA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA C.I.F.: Q E Situación: PASEO ALFONSO XIII, Nº52. CARTAGENA Agosto de Ingeniero Tecnico Industrial. Javier Legaz Madrid
2 INDICE 1. MEMORIA 1.- OBJETO DEL PROYECTO. 2.- TITULAR DE LA INSTALACION. 3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 5.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 7.- POTENCIA PREVISTA Potencia máxima admisible Potencia total instalada Potencia total demandada Potencia a contratar. 8.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE Acometida Caja general de protección Línea repartidora o derivación individual Equipo de medida. 9.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR Clasificación de las instalaciones diseñadas Características específicas Cuadro general de distribución Cuadros secundarios parciales Líneas de distribución y canalización Receptores. 10.-SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS Justificación de la Potencia instalada y previsión de contratación Tipo de suministro Descripción Receptores que alimenta ALUMBRADOS DE EMERGENCIA Alumbrado de seguridad Alumbrado de reemplazamiento LINEA DE PUESTA A TIERRA Descripción del sistema de protección contra contactos indirectos Tomas de tierra Línea principal de tierra. 1
3 INDICE Derivación de las líneas principales de tierra Conductores de protección Red de equipotencialidad Protección contra sobretensiones Dispositivos de protección contra contactos indirectos VENTILACION OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. HE CONCLUSIÓN FINAL. 2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 1.- TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE. 2.- FÓRMULAS UTILIZADAS. 3.- POTENCIA TOTAL INSTALADA Y DEMANDADA Relación de receptores Coeficiente de simultaneidad Potencia total. 4.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ Cálculos de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalización a utilizar en la línea general y secundaria. 5.- CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 2
4 INDICE 3. PLIEGO DE CONDICIONES 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 2. CONDUCTORES Materiales 2.2. Dimensionado Identificacion de las instalaciones Resistencia de aislamiento y rigidez dielectrica. 3. TUBOS PROTECTORES Y CANALIZACIONES ELECTRICAS Conductores aislados bajo tubos protectores Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes Conductores aislados enterrados Conductores aislados directamente empotrados en estructuras Conductores aislados en el interior de la construccion Conductores aislados bajo canales protectoras. accesible Conductores aislados bajo molduras Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas Normas de instalacion en presencia de otras canalizaciones no electricas Accesibilidad a las instalaciones. 4. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION. 5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION Cuadros electricos Interruptores automáticos Guardamotores Fusibles Interruptores diferenciales Seccionadores Embarrados Prensaestopas y etiquetas. 7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 8. RECEPTORES A MOTOR. 9. PUESTAS A TIERRA Uniones a tierra. 10. VERIFICACION Y PRUEBAS. 11. CONTROL. 12. SEGURIDAD. 13. LIMPIEZA. 3
5 INDICE 14. MANTENIMIENTO. 15. CRITERIOS DE MEDICIÓN. 16. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 17 LIBRO DE ÓRDENES. 4.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 5. PLANOS 4
6 1. MEMORIA
7 MEMORIA 1.- MEMORIA 1.- OBJETO DEL PROYECTO. El objeto del presente proyecto, es definir la instalación eléctrica en baja tensión del ANEXO DE MINAS, EN PLANTA PRIMERA PARA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT, sirviendo el mismo como base para la ejecución de dichas instalaciones, así como describir las características técnicas y de seguridad de las instalaciones que se proyectan. 2.- TITULAR DE LA INSTALACION. Nombre: C.I.F.: Q E Domicilio: PASEO ALFONSO XIII, Nº52 CARTAGENA. 3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. Las instalaciones que se proyectan se ubicarán en la planta 1ª de un edificio existente en el campus del paseo Alfonso XIII, en el Paseo Alfonso XIII, Nº52 en Cartagena (Murcia). 4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES La planta 1ª del edificio a instalar es un inmueble de forma regular, distribuido en diferentes estancias. Consta de zona de despachos, zona de laboratorios I+D, zona de sala de reuniones, zona de aseos, zona de administracion,. Así mismo dispone de zonas de paso. Existe un Cuadro General Distribucción situado en la zona del pasillo, próximo al ascensor. La instalación se realizará en su mayor parte sobre bandeja tipo rejiban y en el interior de huecos de la construcción (bajo falso techo). 1
8 MEMORIA USO La relación de dependencias y superficies útiles es la siguiente: PLANTA BAJA OFICINAS SUPERFICIE DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² SALA DE JUNTAS m² DESPACHO DE ADMINISTRACION m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² DISTRIBUIDOR m² CAJA ESCALERA m² ASEOS m² SUPERFICIE UTIL TOTAL m² SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL m² 2
9 MEMORIA 5.- LEGISLACIÓN APLICABLE. Es de aplicación en la redacción y ejecución del presente proyecto la siguiente normativa: - Reglamento Electrotécnico para B.T. (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Complementarias. - Código técnico de edificación. - Ordenanzas Generales sobre seguridad e higiene en el trabajo (Decreto 809/72). - Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. - Normas básicas vigentes. - Ordenanzas Municipales. - Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia 1/96 de 8 de Marzo de Orden de 9 de septiembre de de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. - Resolución de 4 de noviembre de de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. - Resolución de 3 de Julio de de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba los contenidos esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de la aprobación por real decreto 842/2002 de 2 de agosto, del reglamento electrotécnico de baja tensión. - Decreto 20/2003 de 21 de Marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia. - Normas UNE 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. El plazo previsto para la ejecución total de las instalaciones es de 6 meses, 3
10 MEMORIA 7.- POTENCIA PREVISTA Potencia máxima admisible. La potencia máxima admisible derivación individual sera. C.G.D Derivación individual Potencia Max Admisible(w) - C.G.D. Planta 1ª 4x50 mm²cu Potencia total instalada. - Fuerza w - Alumbrado w TOTAL POTENCIA INSTALADA w Potencia total demandada. Vendrá determinada por la suma de alumbrado y fuerza multiplicada cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de utilización, tal y como se representa en la siguiente tabla: UTILIZACIÓN POTENCIA INSTALADA COEFICIENTE POTENCIA DEMANDADA Alumbrado Fuerza TOTAL La potencia total demandada será de w. La tensión de suministro será de 230/400 v Potencia a contratar. La potencia a contratar será el módulo más próximo de la empresa suministradora de energía IBERDROLA, S.A., a la potencia demandada por todas las instalaciones. 4
11 MEMORIA 8.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE Acometida. Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. En nuestro caso no es objeto del presente proyecto al encontrase ya realizada Caja general de protección. Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye la CGP. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN , tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN , una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE e IK 09 según UNE-EN y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. La caja general de protección no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente. 5
12 MEMORIA Línea repartidora o derivación individual DESCRIPCIÓN, LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO Y TRAZADO DEL TUBO. Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. La derivacion individual estará constituida por: Tendrá las siguientes características: - C.G.D. -Sección: 4 x 50 mm 2 Cu 0,6/1 kv XLPE+Pol, RZ1-K(AS) La longitud total desde CGP del edificio es de 50 metros discurriendo por bandeja metalica perforada de 300x50mm. La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 % CANALIZACIONES. La derivacion individial que acomete al cuadro discurrira por bandeja metalica perforada de 300x60mm, MATERIALES. Los materiales y equipos, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las ITC, del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial y sus correspondientes normas UNE CONDUCTORES. Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kv. La sección será: - C.G.D. -Sección: 4 x 50 mm 2 Cu 0,6/1 kv RZ1-KAS 6
13 MEMORIA Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 o a la norma UNE cumplen con esta prescripción Tubos protectores. Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación bandeja de 300x60 en tramo suspendido en falso techo de planta. El tubo será conforme con la especificacion del apartado de la ITC-BT-21. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección del tubo. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores Equipo de medida CARACTERÍSTICAS. Los equipos de medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN , tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN , una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE e IK 09 según UNE-EN y serán precintables. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. En nuestro caso no procede puesto que la instalación toma servicio de una instalación existente que posee un centro de transformación de abonado. El equipo de medida no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente SITUACIÓN Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de 7
14 MEMORIA protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-13. Se tendrán en cuenta los requisitos particulares de la empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: fácil lectura del equipo de medida acceso permanente a los fusibles generales de protección garantías de seguridad y mantenimiento El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local. En el caso de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. En nuestro caso no procede puesto que la instalación toma servicio de una instalación existente que posee un centro de transformación de abonado. El equipo de medida no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente. 9.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR Clasificación de las instalaciones diseñadas. En el interior del local en estudio la actividad a desarrollar será despachos y laboratorios para uso exclusivos del profesrorado de la upct. Estarán clasificados como locales de reunión, trabajo, contemplado en el punto 1, de la ITC- BT 28 si la ocupación prevista es para mas de 50 personas, para lo cual toda la instalación de este local se realizará conforme a lo indicado en esta instrucción. En el interior de los aseos se aplicará lo estipulado en la instrucción ITC-BT-27, Locales que contienen una bañera o ducha. En el diseño de la instalación se cumplirán las prescripciones de carácter general de las instrucciones ITC BT 19, 20, 21, 22, 23, así como también las instrucciones específicas que les sean de aplicación según la clasificación anterior. 8
15 MEMORIA USO La relación de dependencias y superficies útiles es la siguiente: PLANTA BAJA OFICINAS SUPERFICIE DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² DESPACHO MULTIPLES Nº m² SALA DE JUNTAS m² DESPACHO DE ADMINISTRACION m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² LABORATORIO I+D m² DISTRIBUIDOR m² CAJA ESCALERA m² ASEOS m² SUPERFICIE UTIL TOTAL m² SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL m² 2
16 MEMORIA 5.- LEGISLACIÓN APLICABLE. Es de aplicación en la redacción y ejecución del presente proyecto la siguiente normativa: - Reglamento Electrotécnico para B.T. (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) e Instrucciones Complementarias. - Código técnico de edificación. - Ordenanzas Generales sobre seguridad e higiene en el trabajo (Decreto 809/72). - Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. - Normas básicas vigentes. - Ordenanzas Municipales. - Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia 1/96 de 8 de Marzo de Orden de 9 de septiembre de de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. - Resolución de 4 de noviembre de de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y minas. - Resolución de 3 de Julio de de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba los contenidos esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de la aprobación por real decreto 842/2002 de 2 de agosto, del reglamento electrotécnico de baja tensión. - Decreto 20/2003 de 21 de Marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia. - Normas UNE 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. El plazo previsto para la ejecución total de las instalaciones es de 6 meses, 3
17 MEMORIA 7.- POTENCIA PREVISTA Potencia máxima admisible. La potencia máxima admisible derivación individual sera. C.G.D Derivación individual Potencia Max Admisible(w) - C.G.D. Planta 1ª 4x50 mm²cu Potencia total instalada. - Fuerza w - Alumbrado w TOTAL POTENCIA INSTALADA w Potencia total demandada. Vendrá determinada por la suma de alumbrado y fuerza multiplicada cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de utilización, tal y como se representa en la siguiente tabla: UTILIZACIÓN POTENCIA INSTALADA COEFICIENTE POTENCIA DEMANDADA Alumbrado Fuerza TOTAL La potencia total demandada será de w. La tensión de suministro será de 230/400 v Potencia a contratar. La potencia a contratar será el módulo más próximo de la empresa suministradora de energía IBERDROLA, S.A., a la potencia demandada por todas las instalaciones. 4
18 MEMORIA 8.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE Acometida. Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. En nuestro caso no es objeto del presente proyecto al encontrase ya realizada Caja general de protección. Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye la CGP. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN , tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN , una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE e IK 09 según UNE-EN y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. La caja general de protección no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente. 5
19 MEMORIA Línea repartidora o derivación individual DESCRIPCIÓN, LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO Y TRAZADO DEL TUBO. Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. La derivacion individual estará constituida por: Tendrá las siguientes características: - C.G.D. -Sección: 4 x 50 mm 2 Cu 0,6/1 kv XLPE+Pol, RZ1-K(AS) La longitud total desde CGP del edificio es de 50 metros discurriendo por bandeja metalica perforada de 300x50mm. La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 % CANALIZACIONES. La derivacion individial que acomete al cuadro discurrira por bandeja metalica perforada de 300x60mm, MATERIALES. Los materiales y equipos, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las ITC, del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial y sus correspondientes normas UNE CONDUCTORES. Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kv. La sección será: - C.G.D. -Sección: 4 x 50 mm 2 Cu 0,6/1 kv RZ1-KAS 6
20 MEMORIA Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 o a la norma UNE cumplen con esta prescripción Tubos protectores. Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación bandeja de 300x60 en tramo suspendido en falso techo de planta. El tubo será conforme con la especificacion del apartado de la ITC-BT-21. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección del tubo. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores Equipo de medida CARACTERÍSTICAS. Los equipos de medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN , tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN , una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE e IK 09 según UNE-EN y serán precintables. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. En nuestro caso no procede puesto que la instalación toma servicio de una instalación existente que posee un centro de transformación de abonado. El equipo de medida no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente SITUACIÓN Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de 7
21 MEMORIA protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-13. Se tendrán en cuenta los requisitos particulares de la empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: fácil lectura del equipo de medida acceso permanente a los fusibles generales de protección garantías de seguridad y mantenimiento El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local. En el caso de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. En nuestro caso no procede puesto que la instalación toma servicio de una instalación existente que posee un centro de transformación de abonado. El equipo de medida no es objeto del presente proyecto, se tratara en proyecto independiente. 9.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION INTERIOR Clasificación de las instalaciones diseñadas. En el interior del local en estudio la actividad a desarrollar será despachos y laboratorios para uso exclusivos del profesrorado de la upct. Estarán clasificados como locales de reunión, trabajo, contemplado en el punto 1, de la ITC- BT 28 si la ocupación prevista es para mas de 50 personas, para lo cual toda la instalación de este local se realizará conforme a lo indicado en esta instrucción. En el interior de los aseos se aplicará lo estipulado en la instrucción ITC-BT-27, Locales que contienen una bañera o ducha. En el diseño de la instalación se cumplirán las prescripciones de carácter general de las instrucciones ITC BT 19, 20, 21, 22, 23, así como también las instrucciones específicas que les sean de aplicación según la clasificación anterior. 8
22 MEMORIA Características específicas. Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. Deberán disponer de suministro de socorro los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. Los conductores serán de 450/750 V, serán del tipo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida ES07Z1-KAS, según norma UNE parte 4 ó 5, e irán colocados bajo tubo flexible, curvable con las manos en montaje empotrado, estarán estos tubos clasificados como no propagadores de la llama, de acuerdo con las normas UNE- EN y UNE-EN Cada uno de estos circuitos estará protegido por interruptores magnetotérmicos y diferenciales. A su vez estos circuitos se subdividen en derivaciones para suministro a los distintos receptores. Todas las derivaciones estarán protegidas por interruptores automáticos y magnetotérmicos. Los bloques autónomos de emergencia y señalización estarán integradas en sus correspondientes circuitos de alumbrado y protegidos por magnetotérmicos bipolares de 10 A Cuadro general de distribución SITUACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN. Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 9
23 MEMORIA La altura a la cuál se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2m. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE y UNE-EN , con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE e IK07 según UNE-EN La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático RECINTO. Se ubicara en el pasillo frente al ascensor tal y como se representa en planos Cuadros secundarios parciales. Se ubicaran subcuadros en los laboratorios I+D Líneas de distribución y canalización SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO Instalación interior CONDUCTORES. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 o a la norma UNE cumplen con esta prescripción. 10
24 MEMORIA El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE y su anexo Nacional. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf 16 Sf 16 < S f Sf > 35 Sf/2 IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M ) MBTS o MBTP 250 0, V 500 0,50 11
25 MEMORIA > 500 V ,00 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de V. Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. CONEXIONES. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. SISTEMAS DE INSTALACIÓN. Prescripciones Generales. En las instalaciones interiores los tubos protectores serán no propagadores de llama. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 12
26 MEMORIA Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: - En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. - No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. - Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. - En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. - Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. - En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo. Cuadro General de Mando y Protección Denominación P.Cálcul o (W) Dist.Cálc. (m) Sección (mm²) I.Cálcul o (A) I.Adm. (A) C.T.Par c. (%) C.T.Tot al (%) Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. DERIVACION IND x50+TTx25Cu x60 4 AGRUP FAN COIL x6+TTx6Cu
27 MEMORIA fancoil Desp x2.5+TTx2.5Cu x60 fan coil Desp x2.5+TTx2.5Cu x60 fan coil Desp x2.5+TTx2.5Cu x60 fan coil Desp x2.5+TTx2.5Cu x60 AGRUP FAN COIL x6+TTx6Cu fan coil Desp mult x2.5+TTx2.5Cu x60 fancoil Junta-Admin x2.5+TTx2.5Cu x60 fancoil laborat 1, x2.5+TTx2.5Cu x60 fancoil laborat 2, x2.5+TTx2.5Cu x60 ENFRIADORA BC x16+TTx16Cu x60 AGRUP VENTILACION x6+TTx6Cu vent aseos x2.5+TTx2.5Cu x60 ventilacion despac x2.5+TTx2.5Cu x60 MANIOBRA 1 5 2x1.5+TTx1.5Cu x60 CETRAL INCENDIOS x2.5+TTx2.5Cu x60 ILUMINACION x4+TTx4Cu CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 ILUMINACION x4+TTx4Cu CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x2.5+TTx2.5Cu x60 CL-A x2.5+TTx2.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 CL-A x1.5+TTx1.5Cu x60 PUESTO INFOR x6+TTx6Cu TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 PUESTO INFOR x10+TTx10Cu TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 TC x2.5+TTx2.5Cu x60 SUBCUADRO I+D x2.5+TTx2.5Cu x60 SUBCUADRO I+D x2.5+TTx2.5Cu x60 SUBCUADRO I+D x2.5+TTx2.5Cu x60 SUBCUADRO I+D x2.5+TTx2.5Cu x60 Subcuadro SUBCUADRO I+D1 Denominación Subcuadro SUBCUADRO I+D2 Denominación Subcuadro SUBCUADRO I+D3 Denominación Subcuadro SUBCUADRO I+D4 P.Cálcul o (W) Dist.Cálc. (m) Sección (mm²) I.Cálcul o (A) I.Adm. (A) C.T.Par c. (%) C.T.Tot al (%) Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 P.Cálcul o (W) Dist.Cálc. (m) Sección (mm²) I.Cálcul o (A) I.Adm. (A) C.T.Par c. (%) C.T.Tot al (%) Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 P.Cálcul o (W) Dist.Cálc. (m) Sección (mm²) I.Cálcul o (A) I.Adm. (A) C.T.Par c. (%) C.T.Tot al (%) Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band. AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 Denominación P.Cálcul Dist.Cálc Sección I.Cálcul I.Adm. C.T.Par C.T.Tot Dimensiones(mm) 14
28 MEMORIA o (W). (m) (mm²) o (A) (A) c. (%) al (%) Tubo,Canal,Band. AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu x60 AUX x2.5+TTx2.5Cu Receptores. Luminarias. Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE- EN Suspensiones y dispositivos de regulación. La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. La sección nominal total de los conductores de los que la luminaria esta suspendida será tal que la tracción máxima a la que estén sometidos los conductores sea inferior a 15 N/mm 2. Cableado interno. La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V. Además los cables serán de características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar sometidas. Cableado externo. Cuando la luminaria tiene la conexión a la red en su interior, es necesario que el cableado externo que penetra en ella tenga el adecuado aislamiento eléctrico y térmico. Puesta a tierra. Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra. Se entiende como accesibles aquellas partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad definido en la ITC-BT
29 MEMORIA Lámparas. En el interior de locales comerciales y en el interior de edificios, se permitirá su instalación cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras, tal como se define en la ITC-BT-24. Portalámparas. Deberán ser de alguno de los tipos, formas y dimensiones especificados en la norma UNE- EN Cuando en la misma instalación existan lámparas que han de ser alimentadas a distintas tensiones, se recomienda que los portalámparas respectivos sean diferentes entre sí, según el circuito al que deban ser conectados. Cuando se empleen portalámparas con contacto central, debe conectarse a éste el conductor de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior. 10.-SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS. Aforo Cuando se trate de un locál de pública concurrencia y su ocupación en el locál sea superior a 300 personas debe de tener un suministro secundario Justificación de la Potencia instalada y previsión de contratación. Para la justificación de la necesidad de suministro complementario determinamos el aforo según viene estimado en el proyecto de ejecución, considerando los siguientes valores de densidad de ocupación aplicados sobre la superficie útil. Para establecer el nº de personas que pueden ocupar el edificio hemos utilizado los valores de ocupación que establece el proyecto de ejecución que es el siguiente: PLANTA BAJA USO SUPERFICIE M²/persona Ocupación(pers) DESPACHOS Y LABORATORIOS 676,97 m²
30 MEMORIA Debido a la configuración del complejo NO se supera el aforo de 300 personas, con lo cual NO habrá que disponer de suministro complementario Tipo de suministro. No procede Descripción. No procede Receptores que alimenta. No procede 11.- ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo en caso de que falle la tensión de alimentación). Las fuentes del alumbrado de emergencia y seguridad serán mediante equipos autónomos (baterías instaladas en la propia luminaria) Alumbrado de seguridad. Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 17
31 MEMORIA El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Cuando el alumbrado de seguridad se componga de aparatos autónomos, éstos proporcionarán alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y contrial, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1m. de ella. Cuando la luminaria esté alimentada por una fuente central, esta luminaria proporcionará alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente, y estará alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce EVACUACIÓN. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contraincendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 18
32 MEMORIA Estarán compuestos por luminarias autónomas, de características indicadas en los puntos anteriores, cuya situación se encuentran en planos AMBIENTE O ANTI-PÁNICO. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. Estarán compuesto por luminarias autónomas, de características indicadas en los puntos anteriores, cuya situación se encuentran en planos ZONAS DE ALTO RIESGO. Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 19

References: Resolución 
 Resolución 
 real decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 real decreto