Source: http://docplayer.pl/6193751-Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-siwz.html
Timestamp: 2019-10-15 22:01:39+00:00

Document:
1 Or Goraj, dnia 31 marca 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z art. 38 ust. 1a ustawy, poniżej przekazuje treść zapytań i wniosków Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach marca 2015 roku wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy odpowiednio zmienia treść SIWZ: Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie z zasobnikach ciepła anody magnezowej? Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w zasobnikach (podgrzewaczach c.w.u.) anody magnezowej. Zamawiający wymaga zastosowania anody tytanowej. Wymóg ten jest opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) na stronie 14. Pytanie 2 Ze względu na różnice w kosztach wynikające z montażu kolektorów słonecznych na dachy płaskim i skośnym. Prosimy o oszacowanie ile zestawów i jakich będzie montowana na dachach skośnych, a ile na płaskich? Zamawiający pragnie poinformować, iż zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dane, o które pyta Wykonawca będą ustalane na etapie projektowania podczas realizacji zadania. Różnice w kosztach wynikające z zastosowania odpowiednich konstrukcji montażowych kolektorów słonecznych w zależności od rodzaju dachu są znikome w stosunku do kosztów całości instalacji. Pytanie 3 Czy wszystkie budynki mieszkalne objęte niniejszym przetargiem są budynkami jednorodzinnymi? Zamawiający informuje, iż zadanie dotyczy zakupu i montażu instalacji solarnych, które zostaną zamontowane w 353 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 1 obiekcie użyteczności publicznej. Pytanie 4 Czy w budynkach mieszkalnych jest prowadzona działalność gospodarcza? Jeżeli tak to proszę podać ile jest takich budynków z podziałem na zestawy. Zamawiający informuje, iż z informacji otrzymanych od właścicieli/użytkowników budynków, na podstawie deklaracji przez nich przedstawionych, realizacja instalacji solarnych na wszystkich lokalizacjach (oprócz obiektu użyteczności publicznej) będzie objęta stawką 8%. Strona 1 z 23
2 Pytanie 5 Kto w przypadku ponownego nabicia instalacji c.o. będzie odpowiadał ze ewentualne usterki w instalacji c.o. związane z losowym zepsuciem się instalacji? Zamawiający informuje, iż zakres obowiązków Wykonawcy oraz właściciela/użytkownika budynku opisany został precyzyjnie w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 9 i 10. Przedstawia się on następująco: W ramach Projektu do obowiązków wykonawcy należy: Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej-inwentaryzacji) w terenie dla każdej lokalizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji. Montaż kolektorów słonecznych. Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u. Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody. Montaż reduktora ciśnienia w razie konieczności jego zastosowania. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa). Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym. Podłączenie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. lub do instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą w celu prawidłowego działania górnej wężownicy, tj. m. in.: montaż pompy obiegowej, filtra, zaworu zwrotnego, zaworów odcinających - tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach. W celu sprawnego funkcjonowania górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. należy zamontować odpowietrznik automatyczny na zasilaniu w najwyższym punkcie prowadzenia rurarzu. Montaż grzałki elektrycznej w każdym podgrzewaczu c.w.u.. Montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.. Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie. Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem. Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i wizualizacji pracy instalacji. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego. Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji. Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym. Uruchomienie i sprawdzenie sprawności (nagrzew do odpowiedniej temperatury) wykonanego podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u do pieca c.o. oraz odpowietrzenie instalacji c.o., c.w.u oraz zimnej wody (w razie konieczności). Uruchomienie instalacji solarnej. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów. Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi. Wykonanie serwisu (portalu) internetowego. Zakup systemu pomiarowo-monitoringowego. W ramach Projektu do obowiązków właściciela/użytkownika budynku należy: Strona 2 z 23
3 Wykonanie prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody), Wykonanie instalacji elektrycznej - w pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa hydrauliczna wraz z automatyką właściciel powinien przygotować gniazdko elektryczne z uziemieniem, obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 10A). Wszystkie roboty elektryczne powinny być wykonane przez osoby z uprawnieniami i potwierdzone stosownymi badaniami. Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych, itp.). Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, itp.) Z tym zakresem wiąże się także odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie danych czynności lub zakresu robót. Pytanie 6 Jak mają zostać prowadzone przewody nad-, czy podtynkowo? Zamawiający informuje, że przewody solarne prowadzone mają być nadtynkowo. Zamawiający informuje, że przewody solarne (prawdopodobnie Wykonawca o takie pyta) prowadzone mają być nadtynkowo. Informacja taka jest podana w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 24. Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania oplotu ochronnego z poliamidu jako zabezpieczenie rur i izolacji cieplnej prowadzonych na zewnątrz budynku przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziobanie, przez ptaki? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt iż w nowoczesnych systemach solarnych korzysta się właśnie z oplotu ochronnego z poliamidu jako ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami ponieważ jest elastyczna, lekka, ma wysoką odporność na rozrywanie, jest nie palna i łatwa w montażu. Zamawiający informuje, iż nie precyzuje z jakiego materiału ma być wykonana folia ochronna rur solarnych prowadzonych na zewnątrz budynku. Zastosowana folia ochronna ma być odporna na promieniowanie UV oraz czynniki zewnętrzne np. zapobieganiu wydziobywania przez ptaki w celu ochrony izolacji kauczukowej EPDM. Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania grupy pompowej jednodrogowej w domach mieszkalnych? Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania jednodrogowej grupy pompowej na wszystkich lokalizacjach. Opis wymagań odnośnie zespołu pompowo-sterowniczego, którego grupa pompowa jest nieodłącznym elementem, opisany został w Programie funkcjonalnoużytkowym na stronie 15 i przedstawia się następująco: Zespół pompowo-sterowniczy powinien posiadać: dwudrogową grupę pompową z elektroniczną pompą obiegową w klasie energetycznej EEI 0,20, zużycie energii przy maksymalnym podnoszeniu nie większe niż 45W, pompa Strona 3 z 23
4 sterowana przez układ automatyki (sterownik) sygnałem PWM (low-voltage pulse-width modulation), separator powietrza, czujniki temperatury, termometry, manometr, miernik przepływu 2-14 l/min, automatyczne lub ręczne odpowietrzanie, wbudowane zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa 6 bar, izolację termiczną. Pytanie 9 Czy należy stosować dodatkowe filtry na układzie glikolowym? Zamawiający nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów na układzie glikolowym. Pytanie 10 Czy armatura odpowietrzająca instalacji solarnej musi być usytuowana na dachu budynku? Czy może być umieszczona w innym miejscu instalacji solarnej zapewniającym prawidłowe odpowietrzenie instalacji? Zamawiający informuje, iż instalacja solarna musi zawierać odpowietrznik ręczny lub automatyczny w zespole pompowym oraz ręczny odpowietrznik zamontowany na kolektorach. Wymóg ten został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 17. Pytanie 11 Jak dużo czasu Zamawiający przewiduje na zgłaszanie uwag po złożeniu dokumentacji projektowej? Zamawiający przypuszcza, że Wykonawca pyta o zgłaszanie uwag przez właścicieli/użytkowników budynków. Zamawiający informuje, iż właściciele/użytkownicy budynków, w których będzie montowana instalacji solarna będą mogli zgłaszać swoje uwagi podczas dokonywania wizji/audytu przez ekipy projektowe Wykonawcy. Późniejsze uwagi będą także uwzględniane. Pytanie 12 Czy Zamawiający gwarantuje, że wszystkie budynki objęte zamówieniem posiadają instalację c.w.u. i co w przypadku, jeżeli nie posiadają? Zamawiający informuje, iż obowiązek doprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej do pomieszczenia, w którym będzie umieszczony zasobnik (podgrzewacz c.w.u.) należy do właściciela/użytkownika budynku. Zakres tych obowiązków został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 10. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza kolektory o budowie harfowej? Strona 4 z 23
5 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr w na stępujący sposób: było Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,0120 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). jest po zmianie: Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,020 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander lub harfa, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). Pytanie 14 Co w przypadku gdy na któryś budynkach prywatnych zgłoszonych do przedmiotu zamówienia, pokrycie dachowe wykonana jest z azbestu? Jak w takim przypadku Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji solarnej? Strona 5 z 23
6 Zamawiający informuje, iż odradza właścicielom/użytkownikom budynku montaż instalacji solarnej na dachach pokrytych materiałami zawierającymi azbest, ze względu na konieczność demontażu takiego pokrycia do 2032 roku. Pytanie 15 Prosimy o wyjaśnienie jakie prace, w zakresie wpięcia instalacji solarnej do istniejącej instalacji leżą po stronie Wykonawcy? Do kogo należeć będzie konieczność wykonania ewentualnych przeróbek na instalacji? Kto jest odpowiedzialny za zakup i montaż dodatkowych urządzeń, koniecznych do zastosowania na istniejącej instalacji, tak aby możliwa była synchronizacja z instalacją solarną? Czy do Wykonawcy należało będzie tylko podłączenie instalacji solarnej do obecnej instalacji bez pokrywania kosztów dodatkowych koniecznych prac i materiałów? Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytania została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5. Pytanie 16 Wszelkie materiały musza mieć aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie (PFU-2, str. 21) Wykonawca zwraca się z pytaniem - jaki materiały powinny posiadać jakie dokumenty. Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż na etapie postępowania przetargowego będzie wymagał dokumentów dotyczących proponowanych urządzeń opisanych w pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Są to następujące dokumenty: W przypadku kolektora słonecznego: wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą, pełne sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz aktualny wystawiony na podstawie przedstawionego badania certyfikat Solar Keymark. W przypadku pozostałych urządzeń stanowiących instalację solarną, tj.: uchwytów i konstrukcji wsporczych, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterowniczego, orurowania układu solarnego oraz orurowania po stornie wodnej, nośnika ciepła (płynu solarnego), naczyń wzbiorczych: solarnego oraz po stronie wodnej, pozostałych elementów armatury (pompy obiegowej górnej wężownicy, odpowietrzników, zaworu antyopażeniowego, zaworów bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia): - aktualne deklaracje właściwości użytkowych (dawniej - deklaracje zgodności), - aktualne atesty higieniczne, - materiały informacyjne i techniczne pozwalające stwierdzić zgodność produktów z wymogami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. W zakresie oferowanego okresu gwarancji zastosowanych produktów, Wykonawca przedstawi w ofercie deklaracje, wystawioną przez producenta produktu, którego gwarancja wyszczególniona została w PFU i SIWZ. W deklaracji producent poświadczy, iż oferowany przez niego produkt posiada gwarancję zgodną z wymogiem PFU lub lepszą. Dotyczy to następujących elementów instalacji solarnej: kolektora słonecznego wraz z konstrukcjami wsporczymi, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterującego, orurowania układu solarnego, płynu solarnego, Strona 6 z 23
7 naczyń wzbiorczych: po stronie solarnej oraz po stronie wodnej. Na etapie realizacji - w dniu podpisania umowy: Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do przekazania na rzecz Zamawiającego - w dniu podpisania umowy ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt w odniesieniu do kolektora słonecznego - na okres zgodny z zaproponowaną w ofercie gwarancją z możliwością odnawiania jej co roku na sumę ubezpieczenia min ,00 zł. Na etapie realizacji - przed przystąpieniem do robót: W przypadku kolektora słonecznego: wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą, pełne sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz aktualny wystawiony na podstawie przedstawionego badania certyfikat Solar Keymark. W przypadku pozostałych urządzeń stanowiących instalację solarną, tj.: uchwytów i konstrukcji wsporczych, podgrzewacza (zasobnika) c.w.u., zespołu pompowo-sterowniczego, orurowania układu solarnego oraz orurowania po stornie wodnej, nośnika ciepła (płynu solarnego), naczyń wzbiorczych: solarnego oraz po stronie wodnej, pozostałych elementów armatury (pompy obiegowej górnej wężownicy, odpowietrzników, zaworu antyopażeniowego, zaworów bezpieczeństwa, reduktora ciśnienia): - aktualne deklaracje właściwości użytkowych (dawniej - deklaracje zgodności), - aktualne atesty higieniczne, - materiały informacyjne i techniczne pozwalające stwierdzić zgodność produktów z wymogami przedstawionymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. Pytanie 17 Wg SIWZ pkt 4.3. str. 20 Zamawiający wymaga następujących gwarancji: - podgrzewacz min. 10 lat - orurowanie wraz z izolacją min. 10 lat - grupa pompowa min. 10 lat Kogo dotyczy ta gwarancja - producenta czy Wykonawcę? Chcemy zwrócić uwagę że producenci nie dają tak długich gwarancji na swoje produkty. Zamawiający nie może wymagać czegoś, na co Wykonawca nie ma wpływu (nie jest przecież producentem). Zamawiający informuje, że gwarancja dotycząca, wymienionych przez Wykonawcę urządzeń, dotyczy producenta. Pytanie 18 Wg SIWZ pkt str. 13 Oferty na poszczególne części zamówienia powinny zawierać komplet wymaganych załączników (formularze ofertowe, itd.) odrębnie na każdą z części zamówienia. Bardzo prosimy o wskazanie, na jakie części jest podzielone zamówienie. Zamawiający informuje, iż w tej sprawie udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 20 marca Zamawiający z dniem 20 marca 2015 roku zmienił treść tego zapisu. Pytanie 19 Prosimy o podanie ilości zestawów i typów instalacji montowanych: - bezpośrednio na dach - na dachu na konstrukcji - na fasadzie budynku. Strona 7 z 23
8 Odpowiedź Zamawiający pragnie poinformować, iż zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dane, o które pyta Wykonawca będą ustalane na etapie projektowania podczas realizacji zadania. Różnice w kosztach wynikające z zastosowania odpowiednich konstrukcji montażowych kolektorów słonecznych w zależności od usytuowania kolektorów słonecznych na budynku są znikome w stosunku do kosztów całości instalacji. Pytanie 20 Zapytanie dotyczące utworzenia portalu internetowego: - wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE. - system będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego Czy mogę prosić o rozwinięcie tematu i więcej szczegółowych informacji. Odpowiedź Zamawiający informuje, że wymagania odnośnie serwisu (portalu) internetowego przedstawiono w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronach 17, 18, 19. Przedstawiają się następująco: Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Projektu należy zaprojektowanie i wykonanie specjalnego serwisu (portalu) internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. W szczególności serwis będzie zawierał: bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych, informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii, szczegółowe informacje o Projekcie wraz z galerią zdjęć z realizacji, informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru, formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line - uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp., wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE, system będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego - z 3 (trzech) instalacji solarnych do bazy danych - dla potrzeb realizacji tego zadania Wykonawca zobowiązany jest zamontować minimum 3 sterowniki (w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach) z modemami (możliwość przesyłu danych i zdalnego monitoringu pracy instalacji). Ponadto do zadań Wykonawcy należy: Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści do poszczególnych podstroi. Projekt graficzny strony zostanie przedłożony do wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego a następnie przekazany protokołem zdawczoodbiorczym. Dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS, wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, przygotowanie i publikację treści w języku polskim, bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze Strona 8 z 23
9 dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo, tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych), dodawanie linków do ciekawych stron, wyszukiwanie treści na stronie WWW, generowanie dokumentów w wersji do druku", obsługę wielu przeglądarek internetowych, dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. utworzenie modułu do obsługi zgłoszeń serwisowych z możliwością utworzenia i zarządzania indywidualnymi kontami zewnętrznych użytkowników. Przekazanie Zamawiającemu wszystkich loginów i dostępów do swobodnego zamieszczania wszystkich nowych informacji na stronie. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim na serwerze wskazanym przez Zamawiającego od dnia odbioru strony, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami W3C i gwarancją poprawnego wyświetlania w przeglądarkach, np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari. Zakup, konfiguracja oraz utrzymanie jednej domeny okresie trwałości projektu (5 lat). Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy o dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.). Pytanie 21 formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line - uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp. (pkt. 2,5 str. 18) - O jakiego typu transakcje chodzi? - Czy użytkownicy dokonują płatności na stronie? - Za co użytkownicy dokonują ewentualnych płatności? - Czy będą to towary lub usługi? - Jakie formy ewentualnych płatności mają być dostępne? - Jaka forma prezentacji ma być forma sprzedawanych towarów? Odpowiedź Zamawiający informuje, iż zapis dokonywanie transakcji on-line oznacza: przekazywanie online: uwag i skarg, zapytań, zgłoszeń awarii, itp. Strona 9 z 23
10 Pytanie 22 System będzie miał za zadanie zbierać dane i parametry pracy systemu pomiarowomonitoringowego (pkt 2.5 str 18) - W jaki sposób będą przesyłane dane z systemu pomiarowego do bazy danych? - Co ma robić system z tymi danymi? Odpowiedź Zamawiający informuje, iż takie dane przesyła się przeważnie drogą radiową lub łącznością GSM. Mogą być także użyte inne dostępne techniki przesyłu danych. Zbierane dane mają służyć celom opisanym w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 20. Pytanie 23 Czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie podłączenia kolektorów do zbiornika cwu polegające na zastosowaniu elastycznych rur karbowanych ze stali nierdzewnej wykonanych w izolacji z zastosowaniem powłok ochronnych zabezpieczających przewód na odcinku zewnętrznym przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowiedź Zamawiający informuje, iż przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pytanie 24 W PFU w danych odnośnie Zasobnika (str. 14) płaszcz zewnętrzny z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK. Czy Zamawiający dopuszcza użycie Zasobnika o 0,0266 W/m*K? albo 0,028 W/mK? Zamawiający dopuszcza użycie zasobnika o zaproponowanych parametrach izolacyjności cieplnej izolacji zbiornika. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr 14 w następujący sposób: było Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. jest po zmianie: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, Strona 10 z 23
11 płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 25 W PFU 2.5 maksymalna wartość współczynnika a1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) 3,60 W/(m2K), Czy Zamawiający dopuszcza użycie kolektora z współczynnikiem a1 = 4,036? Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zastosowania kolektor solarny o współczynniku a1= 4,036 W/(m 2 K). Maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) wynosi 3,60 W/(m 2 K). Pytanie 26 Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory słoneczne o większej mocy i uzyskach energetycznych, ale o innych parametrach a1 i a2. Proszę o określenie minimalnej moc pojedynczego kolektora, określonej w badaniach instytucji niezależnych. Kolektory słoneczne jako urządzenia konwerterujące promieniowanie słoneczne w ciepło powinny być porównywane pod względem mocy. Moc kolektora uzależniona jest od parametrów takich jak: powierzchnia czynna, sprawność optyczna. Po podstawieniu w/w wartości do wzoru określonego w normie PN-EN można wyznaczyć moc kolektora i temperaturę zewnętrzną. Stawianie sztywnych wymagania względem zastosowania urządzeń o większej mocy i uzyskach energetycznych z jednej płyty solarnej, Utrzymanie wymagać względem wymaganych parametrów sztywno np. WSPÓŁCZYNNIKÓW STRAT A1A2, uniemożliwi zastosowanie kolektorów o większej mocy. Jednocześnie informuję, o czym wie zamawiający, że środki uzyskane na wszelkie dotacje są rozliczane tylko i wyłącznie z uzyskania sumarycznego efektu ekologicznego i całkowitej mocy użytkowej instalacji, a nie jakiś sztucznie określonych parametrów przez zamawiającego np. a1 i a2. Proszę o wykreślenie parametrów a1 i a2 ze specyfikacji lub o dopuszczenie kolektora o innych a1 i a2 - a1 nie większe niż 3,5 W/(m2K) a a2 niewiększe niż 0,25 W/(m2K), przy spełnieniu pozostałych parametrów które wymaga Zamawiający. Odpowiedz: Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm- Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, Zamawiający informuje, iż współczynniki: - a 1 - współczynnik liniowy strat ciepła - charakteryzujący straty kolektora w sytuacji, gdy temperatura otoczenia i temperatura absorbera są zbliżone, - a 2 - współczynnik nieliniowy strat ciepła - charakteryzujący straty ciepła w sytuacji, gdy temperatura absorbera jest znacznie wyższa niż temperatura otoczenia, są jednymi z kilkunastu bardzo ważnych parametrów kolektorów słonecznych wpływających m. in. na ich sprawność oraz świadczących o jakości użytych materiałów do ich budowy. Strona 11 z 23
12 Zaproponowane przez Zamawiającego współczynniki a 1 i a 2, zdaniem Zamawiającego nie uniemożliwią zastosowanie kolektorów o większej mocy. Pytanie 27 Zamawiający w ogłoszeniu zamieścił informację o zamontowaniu instalacji solarnych w 353 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 1 obiekcie użyteczności publicznej, w PFU na stronie nr 7 również jest taka sama informacja natomiast na stronie nr 8 w tabeli po zsumowaniu liczby lokalizacji powinno być 355 a jest 354. Prosimy o wprowadzenie zmian i przesunięcie terminu składania ofert o czas w którym wykonawcy mogli by wprowadzać stosowne poprawki do kalkulacji. Zamawiający odpowiadając na wniosek udziela odpowiedzi w terminie krótszym niż 2 dni przed upływem składania ofert. Prosimy także o wskazanie min trzech firm które posiadają izolację zbiornika o współczynniku ciepła nie gorszym niż 0,021 W/mK. Zapis taki ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalnoużytkowy na jego str. nr 8 w następujący sposób: było Warianty jest po zmianie: Warianty Ilość osób korzystających z instalacji Ilość kolektorów w instalacji Pojemność podgrzewacza c.w.u. Liczba lokalizacji A litrów 94 B litrów 206 C litrów 48 D powyżej litrów 5 D Ilość osób korzystających z instalacji Budynek użyteczności publicznej - przedszkole w Goraju Ilość kolektorów w instalacji Pojemność podgrzewacza c.w.u. Liczba lokalizacji A litrów 94 B litrów 206 C litrów 48 D powyżej litrów 6 D Budynek użyteczności publicznej - przedszkole w Goraju litrów 1 Razem: litrów 1 Razem: 354 Pytanie 28 Wg SIWZ: Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do przekazania na rzecz Zamawiającego - w dniu podpisania umowy - ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt w odniesieniu do kolektora Strona 12 z 23
13 słonecznego - na okres zgodny z zaproponowaną w ofercie gwarancją z możliwością odnowienia jej co roku na sumę ubezpieczenia min ,00 zł. Z powyższego zapisu, wynika, że Zamawiającemu chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z włączeniem klauzuli OC na produkt. Pragniemy zauważyć, że jeśli Wykonawca nie jest jednocześnie Producentem, to w jaki sposób Wykonawca może zagwarantować, że w trwającym kilkuletnim okresie gwarancji Producent będzie prowadził swoją działalność i będzie opłacał ubezpieczenie? Polisy tego typu wystawiane są na okres 1 roku, w związku z tym nie ma możliwości, aby Wykonawca zagwarantował, że Producent taką gwarancję będzie przedłużał. Zrzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności za działanie Producenta kolektora jest niezgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo wymóg przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wytworzonych na potrzeby danego postępowania przez producenta lub inny podmiot trzeci stanowi rażące naruszenia klauzuli generalnej, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podobne żądania wielokrotnie były kwestią rozstrzyganą przez Krajową Izbę Odwoławczą. Ustalona linia orzecznicza sprowadza się, zatem do stwierdzenia, iż z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 2 Pzp mamy niewątpliwie do czynienia w taki sposób, że ich spełnienie jest uzależnione od woli innego podmiotu (bądź innego wykonawcy), a nie od czynników obiektywnych, co stawia zarazem ten podmiot w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych, a jednocześnie ogranicza możliwość uzyskania zamówienia przez innych wykonawców. Wynika to z faktu, iż to podmiot trzeci ma w takim przypadku bezpośredni wpływ na krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie decydując, komu przekaże żądane przez zamawiającego dokumenty lub oświadczenia, prowadzi to tym samych do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców (por. wyrok KIO z dnia 26 maja sygn. akt. KIO 725/11). Zamieszczone przepisy w sposób oczywisty naruszają zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnosimy o wykreślenie cytowanego zapisu, jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie podziela uwag jakoby, wprowadzając cytowany zapis, naruszał zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zarówno, długość gwarancji (sięgająca nawet do 15 lat, lat jest ogólnie przyjętym standardem), jaką udzielają producenci kolektorów słonecznych na swoje produkty, jak i zapis odnośnie ubezpieczenia producenta od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wadliwy produkt, stają się ogólnie przyjętą praktyką mającą na celu zabezpieczenie Zamawiającego oraz, w szczególności, dającą dodatkową ochronę użytkownikom zamontowanych urządzeń (kolektorów słonecznych - jako najważniejszego elementu instalacji solarnej). 1. Ponadto w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiając dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść załącznika Nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy na jego str. nr 15 w następujący sposób: Było: Orurowanie obiegu solarnego Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. jest po zmianie: Orurowanie obiegu solarnego Strona 13 z 23
14 Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ dokonał korekty części udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ jak poniżej: 1) Korekta udzielonych odpowiedzi z dnia r. Pytanie 1 Zamawiający w materiałach przetargowych określił wymóg dot. współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej na poziomie nie gorszej niż 0,021 W/m*K. Prosimy o informacje jakie dokumenty ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia wartości współczynnika przenikalności cieplnej. Czy Zamawiający wymaga raportu z badań czy wystarczy oświadczenie producenta? Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,021 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym wg normy DIN EN ISO Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 2 W programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ na stronie 15 w podpunkcie dotyczącym: Orurowania obiegu solarnego wskazano następujące parametry wymagające wyjaśnienia: Proponują Państwo zastosowanie izolacji kauczukowej EPDM o następujących właściwościach: przewodność cieplna nie większa niż 0,033 W/m*K w temperaturze 0 stopni C i grubości izolacji min 13 mm oraz minimalny dopuszczalny zakres temperatury do 150 stopni C. Jako dostawca tego typu materiałów izolacyjnych nie potrafimy niestety wskazać producenta EPDM, który gwarantuje spełnienie wszystkich powyższych parametrów. Prosimy zatem o zweryfikowanie któregoś z w/w parametrów, aby było możliwe zastosowanie izolacji kauczukowej, np. EPDM. Wymagania odnośnie orurowania solarnego pozostają niezmienne. Zamawiający określił w dokumentach przetargowych (Programie funkcjonalno-użytkowym - PFU) wymagania odnośnie orurowania solarnego: Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na Strona 14 z 23
15 promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przewodności cieplnej izolacji orurowania solarnego. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40 C do +200 C izolowanych materiałem posiadającym korzystniejsze parametry techniczne niż te opisane w PFU, którego współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 0 C wynosi = 0,0307 [W/mK] wg EN 12664, o certyfikowanej odporności termicznej od -60 C do +230 C, dodatkowo pokrytego folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odpornego na działanie promieni UV tym samym zabezpieczonego przed ptactwem, gryzoniami itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) rozdział 1.5 (wiersze 1, 2,3 tabeli) oraz normy PN-EN punkt 6. Zamawiający określił w dokumentach przetargowych (Programie funkcjonalno-użytkowym - PFU) wymagania odnośnie orurowania solarnego: Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,033 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedz obowiązująca: Izolacja termiczna, proponowanego przez Wykonawcę orurowania solarnego wykonana jest z włókien poliestrowych (PES). Zamawiający wymaga izolacji kauczukowej EPDM. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Strona 15 z 23
16 2) Korekta udzielonych odpowiedzi z dnia r. Pytanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający uzna zastosowanie kolektora o innych współczynnikach strat a1 i a2 i innej powierzchni pod warunkiem, że moc oraz uzyski takiego kolektora w całym zakresie jego pracy będą nie niższe niż wynikające z parametrów minimalnych podanych w opisie przedmiotu zamówieni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający informuje, iż współczynniki: - a 1 - współczynnik liniowy strat ciepła - charakteryzujący straty kolektora w sytuacji, gdy temperatura otoczenia i temperatura absorbera są zbliżone, - a 2 - współczynnik nieliniowy strat ciepła - charakteryzujący straty ciepła w sytuacji, gdy temperatura absorbera jest znacznie wyższa niż temperatura otoczenia, są jednymi z kilkunastu bardzo ważnych parametrów kolektorów słonecznych wpływających m. in. na ich sprawność oraz świadczących o jakości użytych materiałów do ich budowy. Natomiast powierzchnia kolektorów ma ogromny wpływ na wyliczenie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu - jednego z kluczowych wskaźników Projektu. Zamawiający przypomina, że do obowiązku Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie symulacji ww. ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej na każdej lokalizacji na podstawie ostatecznie wykonanej instalacji solarnej zgodnie z zapisami w PFU na stronie 26. Zapisy te przedstawiają się następująco: Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót będzie dokonywane etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Na każdym etapie rozliczeniowym (odbiory częściowe, odbiór końcowy) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zestawienie tabelaryczne zawierające następujące dane: lokalizację instalacji solarnej: nazwa miejscowości, numer domu, numer działki, rodzaj zainstalowanej instalacji solarnej (2-, 3-, 4-, 5-płytowa), moc zainstalowana energii cieplnej dla poszczególnej instalacji (W), ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej dla poszczególnej instalacji (GJ/rok). Pytanie 2 Na podstawie wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku, sygn. akt KIO 698/14, wnosimy o zmianę SIWZ poprzez wykreślenie wymogu układ hydrauliczny kolektora słonecznego meander, który w sposób istotny ogranicza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Odpowiedz obowiązująca: Zamawiający wprowadził zapis w PFU dopuszczający zastosowanie kolektora słonecznego, którego układ hydrauliczny wykonany jest w systemie harfa. Aktualny wpis opisujący wymagane parametry kolektora słonecznego przedstawia się następująco: Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż niżej wymienione: Strona 16 z 23
17 minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000 W/m 2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30 o K (wg normy PN EN 12975) W, minimalna powierzchnia apertury - 2,25 m 2, minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni apertury - 80,75 %, maksymalna wartość współczynnika a 1a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 3,60 W/(m 2 K), maksymalna wartość współczynnika a 2a (w odniesieniu do powierzchni apertury) - 0,020 W/(m 2 K 2 ), obudowa kolektora - rama lub wanna aluminiowa tłoczona, bezszwowa z jednego elementu, maksymalna waga kolektora słonecznego przed napełnieniem (parametr konieczny ze względu na brak ekspertyzy wytrzymałościowej oraz obliczeń konstrukcji dachów u użytkownika) - 45,00 kg, układ hydrauliczny kolektora słonecznego - meander lub harfa, minimalna grubość wełny mineralnej w kolektorze - 40,00 mm, materiał absorbera - aluminium z selektywnym pokryciem (tlenek glinu lub tlenek tytanu). Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolekto słoneczny z obudową z aluminium wykonaną w technologii wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia bądź innej, zapewniającej co najmniej taką samą jakość, trwałość i funkcjonowanie urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie dotyczące obudowy kolektora - ramę lub wannę aluminiowa tłoczona, bezszwową z jednego elementu. Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się zastosowanie zarówno grupy pompowej jednodrogowej jak i dwudrogowej, gwarantującej poprawną pracę instalacji solarnej oraz składającej się co najmniej z następujących elementów: - pompa elektroniczna o współczynniku EEI 027 lub o poborze mocy do 45W, - zawory do napełniania i opróżniania instalacji (co najmniej dwa zawory kulkowe), - ciepłomierz lub regulator solarny z funkcją ciepłomierza, - separator powietrza, - odpowietrznik, - zawór zwrotny, - zawór bezpieczeństwa 6 bar - manometr, - termometr analogowy lub elektroniczny, - przepływomierz o zakresie wskazań wymaganym do poprawnej pracy instalacji, - izolację cieplną w postaci odpowiednio profilowanej obudowie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie dotyczące zespołu pompowo-sterującego posiadającego: dwudrogową grupę pompową z elektroniczną pompą obiegową w klasie energetycznej EEI 0,20, zużycie energii przy maksymalnym podnoszeniu nie większe niż 45W, pompa Strona 17 z 23
18 sterowana przez układ automatyki (sterownik) sygnałem PWM (low-voltage pulse-width modulation), separator powietrza, czujniki temperatury, termometry, manometr, miernik przepływu 2-14 l/min, automatyczne lub ręczne odpowietrzanie, wbudowane zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa 6 bar, izolację termiczną. Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się współczynnik przewodności izolacji podgrzewacza nie większy niż 0,035 W/mK. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Aktualny zapis przedstawia się następująco: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania naczynia przeponowe o temperaturze pracy do 110 o C (wartość szczytowa 130 o C) i ciśnienie pracy 8 bar. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający informuje, iż wymogi odnośnie parametrów naczyń wzbiorczych (przeponowych) kształtują się następująco: Naczynia wzbiorcze (przeponowe) powinny posiadać następujące parametry - solarne minimalne ciśnienie pracy - 6 bar, Strona 18 z 23
19 temperatura pracy - do C - wodne minimalne ciśnienie pracy - 6 bar, temperatura pracy - do C Pytanie 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania orurowanie instalacji solarnej wykonanej z miedzi lub ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, każdorazowo w otulinie kauczukowej grubości min 13 mm, o przewodności cieplnej w temperaturze 0 o C λ 0,040 W/(mK) i dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania do +150 o C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przewodności cieplnej izolacji orurowania solarnego. Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub z rur karbowanych ze stali nierdzewnej (inox) - w każdym przypadku - w izolacji kauczukowej EPDM grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda nie większym niż 0,040 W/(m*K) w temp 0 C badanej wg DIN EN ISO 8497, o minimalnym dopuszczalnym zakresie temperatur do +150 C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Proponowany przez Wykonawcę materiał spełnia powyższe kryteria. Pytanie 8 Prosimy o zmianę wymogów gwarancyjnych dotyczących pomp w grupie pompowej. Standardowa gwarancja na pompę do grupy pompowej wynosi 2 lata. Prosimy i zmianę zapisu na gwarancja na grupę pompową min. 10 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag) przedmiotu zamówienia, - wyłączając pompę obiegową, pompa obiegowa 2 lata gwarancji. Zaznaczamy, iż żaden z producentów nie udziela gwarancji na pompy dłuższej niż 2 lata. W przypadku utrzymania przez Zamawiającego wymogu udzielenia gwarancji na grupy pompowe na okres 10 lat (bez wyłączenia pomp) do kalkulacji ceny ofertowej zostanie doliczona wymiana min. 2 krotna pomp w grupach pompowych co znacznie podwyższy cenę wykonania instalacji oraz narazi na zwiększone koszty użytkowników. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający nie podziela uwag Wykonawcy. Wymagania (chroniące przede wszystkim użytkowników) odnośnie gwarancji dotyczącego wymienionego urządzenia stają się niemalże standardem i występują w wielu postępowaniach przetargowych przy realizacji inwestycji związanych z wykonaniem instalacji solarnych. Pytanie 9 Prosimy o wykreślenie w wymaganych parametrach izolacji podgrzewacza solarnego współczynnika przenikania ciepła na nie gorszego niż 0,021 W/mK. Izolacja o podanych parametrach nie jest produkowana na rynku polskim, europejskim ani światowym. Jednocześnie bezzasadne i nieadekwatne do funkcjonalności instalacji podwyższanie parametrów materiałów i urządzeń powoduje znaczny wzrost ceny za wykonanie standardowej instalacji, a tym samym Strona 19 z 23
20 naraża użytkowników na wyższe koszty wykonania. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu zachowania współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż W/m 2 K. Standardowa izolacja powszechni stosowana na zbiornikach solarnych to pianka PE o grubości 50 mm i współczynniku przenikania W/m 2 K Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w tym także Programu funkcjonalno-użytkowego) bez zmian. Zamawiający wprowadził zmianę w treści PFU odnośnie współczynnika przenikalności cieplnej izolacji cieplnej podgrzewacza c.w.u. Aktualny zapis przedstawia się następująco: Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry oraz funkcje: komora podgrzewacza oraz wężownice emaliowane, płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości minimum 50 mm i współczynniku przenikaniu ciepła nie gorszym niż 0,028 W/mK, wbudowana anoda tytanowa, zamontowana grzałka elektryczna termostatyczna o mocy minimalnej 2 kw izolowana, przystosowana do współpracy z aktywną anodą tytanową, podgrzewacz musi być wyposażony w stopy poziomujące, termometr bimetaliczny tarczowy oraz króciec cyrkulacji ciepłej wody, ciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie solarnej 10 bar. Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Pytanie 10 Jednocześnie informujemy, iż norma DIN EN ISO 9001 na podstawie, której według Zamawiającego mają zostać wykonane badania współczynnika przenikania ciepłą dotyczy systemu zarządzania jakości w firmie. Zamawiający wyjaśnia, iż we wcześniejszej odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej wkradł się błąd stylistyczny. Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,021 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Zamawiający wyjaśnia, iż we wcześniejszej odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej wkradł się błąd stylistyczny. Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco: Zamawiający wymaga przedstawienia raportu badań potwierdzającego, iż współczynnik przenikalności cieplnej pianki poliuretanowej jest nie gorszy niż 0,028 W/mK. Raport musi być wykonany w akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym system zarządzania jakością wg normy EN ISO Strona 20 z 23
ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 8 lutego 2017 r. Szanowni Państwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty handlowej na wykonanie usługi opracowania, uruchomienia
ZAPYTANIE OFERTOWE DANE GRANTOBIORCY: DANE WYKONAWCY:
ZAPYTANIE OFERTOWE DANE GRANTOBIORCY: DANE WYKONAWCY: I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia polega na realizacji następującej inwestycji: Rodzaj instalacji Zakup instalacji Zakup i montaż
ZP Starogard Gd., dn r.
ZP.271.13.2019 Starogard Gd., dn. 31.05.2019 r. Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji
Augustów, dnia r. Znak sprawy: ZP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- -strona internetowa Zamawiającego-
Augustów, dnia 15.03.2019 r. Znak sprawy: ZP.271.6.2019 -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- -strona internetowa Zamawiającego- dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wymiana pieców i palenisk węglowych

References: art. 38
 art. 38
 art. 38
 art. 7
 art. 7
 art. 2
 art. 38