Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/6112a4b947f112d80325712a004a9693/48f86ae5f16f0ca1032566d7004d602d?OpenDocument
Timestamp: 2019-08-19 03:29:00+00:00

Document:
Resolución ENRE 1724/1998. Boletín Oficial n° 29.038, lunes 7 de diciembre de 1998, pp. 25-26.
Citas Legales : Resolución SE 0015/1992, Resolución SE 0137/1992, Resolución SE 0077/1998, Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Decreto 01398/1992, Ley 19.587, Decreto 00351/1979, Ley 08.398 (Buenos Aires), Ley 19.552
Expediente Citado : ENRE 04431/1997
(Nota del Centro de Documentación: manual de procedimiento para el análisis y tramitación de los informes de avance de los sistemas de gestión ambiental, aprobado por Disposición ENRE 72/09 . Procedimiento para el análisis y aceptación del estudio de evaluación de impacto ambiental, aprobado por Disposición ENRE 106/2010 . Procedimiento para el análisis y la formulación de cargos y sanciones y procedimiento para la tramitación de recursos interpuestos por los agentes, aprobados por Disposición ENRE 9/2011 )
BUENOS AIRES, 26 DE NOVIEMBRE DE 1998
VISTO: El Expediente ENRE N° 4431/97 y las Resoluciones SE N° 15/92, N° 137/92 y N° 77/98,y
Que en las Resoluciones citadas en el Visto, se establece la obligatoriedad de efectuar la medición de parámetros ambientales por parte de los transportistas y distribuidores;
Que para el caso particular de los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica, corresponde la medición de los campos eléctricos , campos magnéticos, nivel de ruido audible y de radio interferencia en líneas e instalaciones complementarias;
Que los resultados de dichas mediciones deben ser informados al ENRE por los agente del MEM en cada uno de los informes trimestrales de avance del Plan de Gestión Ambiental;
Que hasta el presente dichas mediciones son efectuadas por los agentes del MEM mediante procedimientos no estandarizados o bien disímiles entre sí;
Que el ENRE, con el objeto de propiciar la estandarización de los procedimientos de medición elaboró el documento "Estudio comparativo de normas internacionales sobre niveles recomendados de campo eléctrico y magnético, ruido audible y radio interferencia a tener en cuenta en el diseño de líneas de transporte y distribución de energía eléctrica", el que se encuentra apoyado en numerosa bibliografía nacional e internacional citada en el expediente;
Que tanto la Secretaría de Energía como los agentes del MEM han sido consultados acerca del anexo técnico de la presente Resolución;
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, esta facultado para el dictado del presente acto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 incisos k) y s) y 63 inciso g) de la ley 24065 y su reglamentación contenida en el Decreto N° 1398 del 6 de agosto de 1992;
ARTÍCULO 1.- Apruébanse los procedimientos de medición de campos eléctricos y campos magnéticos, que integran el Anexo "INSTRUCCIONES para la medición de campos eléctrico y magnético en sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica", que forma parte de la presente resolución. Estos procedimientos deberán ser considerados como guías de referencia por parte de los agentes del MEM que deban efectuar mediciones de estos parámetros en las instalaciones bajo su responsabilidad.
ARTÍCULO 2.-. Los procedimientos de medición de radio interferencia y ruido audible por efecto corona y ruido (nivel sonoro), establecidos en la Resolución S.E. N° 77/98, son de observancia obligatoria.
ARTÍCULO 3.- La frecuencia de las mediciones y los sitios seleccionados para ello serán propuestos al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD en ocasión de la presentación del Plan de Gestión Ambiental para el sistema bajo responsabilidad de la empresa. Los resultados de tales mediciones integrarán los informes trimestrales de avance previstos en la Resolución ENRE N° 32/94.
RESOLUCIÓN ENRE N° 1724
ACTA N° 428
RICARDO ALEJANDRO MARTINEZ LEONE,
Citas legales: Resolución ENRE 0032/1994
Transener S.A. "Especificación técnica N° 12: obras civiles para líneas de alta tensión"
ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 1724/98
INSTRUCCIONES PARA LA MEDICIÓN DE CAMPOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO EN SISTEMAS DE
A- CAMPOS ELÉCTRICOS
El campo eléctrico creado en la proximidad de un conductor cargado eléctricamente es un vector cuantificado por la intensidad de campo E. Se mide en Volt por metro (V/m).
Para caracterizar las condiciones de exposición se deberá usar el valor del campo eléctrico no perturbado (es decir, el campo que existiría en ausencia de personas u objetos).
A-1- Procedimientos de medición de campos eléctricos
La medición de campos eléctricos a frecuencia industrial se debe realizar de acuerdo con las especificaciones y guías que la Prenorma ENV 50166 – 1, que incluye entre sus normas de referencia :
ANSI-IEEE Standard 644-1987 "IEEE Standard Procedure for Measurements of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines".
IEC 833: "Measurement of Power Frequency Electric Fields" [2].
International Labour Office, "Protection of Workers from Power Frequency Electric and Magnetic Fields: A Practical Guide", 1984.
Estos documentos describen la problemática de la medición de los campos, la clasificación y los principios de funcionamiento de los principales tipos de instrumentos.
A.2 Comentarios a la Norma IEC 833 - "Measurement Of Power Frequency Electric Fields" [2].
La Norma IEC 833 describe los tipos de instrumentos básicos y su forma de calibración, para mediciones de campos eléctricos a frecuencia industrial.
También da recomendaciones para la medición, y en particular, en el punto 7.2, para la medición en líneas aéreas trifásicas de transporte. Entre ellas se destacan :
Respecto a la ubicación del aparato:
-	No recomienda realizar mediciones a nivel del suelo, pues influencia notablemente en el valor del campo eléctrico medido. Por esto el aparato debe ser soportado sobre un trípode aislante.
-	Para las sondas de potencial flotante (sin potencial de referencia fijo) las mediciones no pueden realizarse a una altura sobre el suelo menor a 2 veces la mayor dimensión diagonal de la sonda.
-	El operador debe estar a una distancia de la sonda tal que el efecto de proximidad del observador sea menor al 30 %. Este error de proximidad depende de la altura del operador, de su distancia a la sonda y de la altura de la sonda sobre el suelo. A tal fin la Norma en su Figura 6 presenta curvas que ilustran sobre la variación de la perturbación en función de la distancia observador - dispositivo. De estas curvas se extracta que para asegurar un error menor al 3 % en todos los casos, el observador debe estar a más de 3m de la sonda.
-	La línea entre el observador y el aparato de medición debe ser paralela a los conductores.
-	Si el aparato es asimétrico, debe colocarse la sonda en posición horizontal fija.
Selección del lugar de medición:
-	Lugar plano libre de objetos que puedan producir interferencias.
-	Si en el lugar de medición existen objetos que no puedan desplazarse deberá indicarse su ubicación y dimensiones.
-	La distancia entre los objetos y la sonda no debe ser menor que 2 veces la dimensión máxima de la sonda.
-	La alta humedad puede inducir a la formación de una película de condensación superficial sobre la sonda, produciendo una corriente de fuga sobre los electrodos que influirá en el valor medido.
Si se mide con humedad mayor del 80 % este efecto debe ser tenido en cuenta.
-	La temperatura ambiente puede afectar la medición. Por ejemplo a diferencia entre dos mediciones idénticas una a 40 ºC y otra a 0 ºC es del 8%. La temperatura a la que se efectuan las mediciones no puede ser muy diferente a la de calibración.
La norma concluye que es imposible evitar los errores que pueden aparecer en la medición de campo eléctrico por lo que establece que la imprecisión total debe ser menor al 10 %.
B - CAMPOS MAGNÉTICOS
El campo magnético es una magnitud vectorial.
La intensidad de campo magnético H se expresa en Amper por metro (A/m).
Para caracterizar campos magnéticos, particularmente en el contexto de los efectos biológicos se usa a menudo la densidad de flujo magnético, B, también conocida como inducción magnética. La densidad de flujo magnético se expresa en Tesla (T).
La densidad de flujo también se suele medir en Gauss, sobre todo en la bibliografía de origen Norteamericano. La equivalencia es 1m G = 0,1 T.
B-1- Procedimientos para la medición de campos magnéticos
Las mediciones de campos magnéticos a 50 Hz (o densidades de flujos magnéticos) se deben realizar de acuerdo con las especificaciones y guías que están indicadas en la bibliografía de la Prenorma ENV - 50166 - 1:
La utilización de las indicaciones de dichas Normas se recomienda hasta que se publiquen las pertinentes Normas IEC o CENELEC.
Los monitores de exposición personal ( a veces llamados "dosímetros") se pueden usar para mediciones de campos, solamente si su comportamiento es adecuado para tal uso.
Si se usan sondas de efecto Hall, se advierte que son sensibles también a los campos magnéticos estáticos (incluyendo el campo terrestre o "geomagnético").
B.2 Elección del dispositivo de medición
La gama de frecuencias del dispositivo de medición debe ser conocida y comparada con el espectro frecuencial o el contenido armónico del campo a medir. Si el espectro frecuencial o el contenido armónico no se conocen de antemano, puede ser necesario hacer un análisis espectral para comprobar la adecuación del dispositivo al campo a medir.
La incertidumbre global del dispositivo de medición debe ser menor que el 10%.
Básicamente, un medidor de intensidad de campo tiene dos partes: la sonda o el sensor del campo y el detector que consiste en un circuito procesador de señales y un visualizador ("display") analógico o digital.
Los dispositivos pueden poseer sondas isotrópicas (tres elementos sensores ortogonales) o sondas anisotrópicas (elemento sensor uniaxial)
B.3 Calibración
La calibración de los dispositivos de medición se debe realizar en sistemas que crean campos uniformes.
Un campo eléctrico uniforme se puede obtener entre dos placas paralelas substancialmente más anchas que su separación.
Un campo magnético uniforme se puede obtener con bobinas de Helmholtz o con varias disposiciones de bobinas cuadradas de tamaño adecuado.
C. Presentación de Resultados
Los resultados de las mediciones que efectúen los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, en los sistemas de transporte y distribución bajo su responsabilidad, serán enviados al ENRE conjuntamente con los informes trimestrales previstos en la Resolución ENRE N° 32/94.
Los protocolos a utilizar en el envío deberán contener la totalidad de la información que permita evaluar el procedimiento utilizado; la posición del instrumento de medición respecto a la instalación (línea, Subestación, Estación Transformadora, etc. ), el instrumento empleado y la fecha y forma de su última calibración; y las condiciones climáticas en las que se realizaron las mediciones.
Deberán acompañarse los gráficos y esquemas necesarios a la comprensión de los aspectos señalados mas arriba y en especial lo relativo a la configuración de la línea medida (simple terna, doble terna, disposición en bandera, disposición horizontal, cantidad de conductores por fase, etc.)
En los casos en que se informe acerca de campos magnéticos, será imprescindible indicar la intensidad de corriente por fase en el momento de la medición y la corriente nominal de diseño de la línea.
[1]	Prenorma Europea ENV 50166-1, "Human Exposure to Electromagnetic Fields- Low Frequency (0 Hz to 10 kHz)",CENELEC, Bruselas, 1995.
[2]	International Standard IEC 833, "Measurement of Power Frequency Electric Fields", Primera Edición, 1987.
[3]	Cigré, Working Group 36.01 (Corona and Field Effects), "Electric Power Transmission and the Environment: Fields, Noise and Radiointerference", 1993.
[4]	World Health Organization, "Summary of the Environmental Health Criteria 35: Extremely Low Frequency Fields (ELF)", 1984.
[5]	World Health Organization, "Environmental Health Criteria 69: Magnetic Fields", 1987.
[6]	L. E. Paulsson (Swedish Radiation Protection Institute), "Electric and Magnetic Fields Effects from a Regulator’s Point of View", Cigré Session 1996, Panel 4 : Electromagnetic Issue Management, P4-01, 1996.
[7]	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "Limiti Massimi di Esposizione ai Campi Elettrico e Magnetico Generati alla Frequenza Industriale Nominale (50 Hz) negli Ambienti Abitativi e nell’Ambiente Esterno (23-4-1992)", La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, N° 104, 6 de Mayo de 1992.
[8]	Southern California Edison Company, EMF Education Center, "EMF Design Guidelines for New Electrical Facilities: Transmission, Substation, Distribution", 1994.
[9]	IEC and EDF(Direction des Etudes et Recherches), "Magnetically Induced Currents in the Human Body", IEC Thecnology Trend Assessment, 1995.
[10]	Norma IRAM 4062, "Ruidos Molestos al Vecindario: Método de Verificación y Clasificación", Octubre 1984. Link--
[11]	Ley Nacional N° 19587(1972) Link--
[11] con Decreto N° 351(1979) Link--
[11] "Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo", Edición 1993.
[12]	Cigré, Working Group 36.01 (Corona and Field Effects), "Interferences Produced by Corona Effect of Electric Systems: Description of Phenomena and Practical Guide for Calculation", 1974.
[13]	IEEE Task Force of the Corona and Fields Effects Subcomitee, "A Comparison of Methods for Calculating Audible Noise of High Voltage Transmission Lines", IEEE Vol PAS-101, Octubre 1982.
[14]	Norma IRAM 4074, "Medidores de Nivel Sonoro", 1988.
[15]	IEEE RI Task Force of the Radio Noise and Corona Subcomitee, "Review on Technical Considerations on Limits to Interference from Power Lines and Stations", IEEE Vol PAS-99, N° 1, Enero- Febrero 1980.
[16]	International Standard CISPR 18-1: "Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High Voltage Equipment: Desciption of Phenomena", 1982.
[17]	International Standard CISPR 18-2: "Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High Voltage Equipment: Methods for Measurement and Procedures for Determinating Limits", 1982.
[18]	International Standard CISPR 18-3: "Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High Voltage Equipment: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise", 1986.
[19]	American National Standard ANSI C63.2, "Specifications for Electromagnetic Noise and Field Strenght Instrumentation, 10 kHz to 1 GHz", Junio de 1980.
[20]	International Standard CISPR 16: "CISPR Specification for Radio Interference Measuring Apparatus and Measument Methods"
[21]	Norma SC.-S. 3-80.02: "Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora con Modulación de Amplitud en la Banda de Ondas Hectométricas (535 a 1605 kHz)", Boletín Oficial de la Secretaría de Estado de Comunicaciones de la República Argentina, BSC 9611, 9 de Marzo de 1978.
[22]	Anexo I, Resolución N° 342 S.C.-Norma SC -M.1- 50.01, "Normas Técnicas para la Medición de la Intensidad de Campo en el Servicio de Radio Difusión Sonora de bandas de Ondas Hectométricas y Métricas".
[23]	Ley Provincial 8398, "Servidumbre Administrativa de Electroductos", Provincia de Buenos Aires, Abril de 1975. Link--
[24]	Ley Nacional 19552, "Servidumbre Administrativa de Electroductos", Abril de 1972. Link--
[25]	Especificación Técnica N° 12 de Transener SA, "Obras Civiles para Líneas de Alta Tensión-Sección 1- Reglamentación sobre Servidumbre de Electroductos". Link--
[26]	Resolución 15 de la Secretaría de Energía de la República Argentina, "Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión", Septiembre 1992. Link--
[27]	ANSI-IEEE Acredited Standard Comitee C2-1993, "National Electric Safety Code", Edición corregida, Febrero 1993.
[28]	International Standard IEC 651, "Sound Level Meters", Primera Edición, 1979.
[29]	International Standard IEC 651, "Amendement N° 1: Sound Level Meters", Setiembre 1993.
[30]	American National Standard ANSI S1.4, "Specifications for Sound Level Meters", 1983.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 63

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 Resolución 

ARTÍCULO 3
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
	Resolución