Source: https://es.scribd.com/document/371948722/DTO-101-06-MAY-2014
Timestamp: 2019-09-15 21:11:04+00:00

Document:
Ley de combustibles líquidos chile
guardarGuardar DTO-101_06-MAY-2014 para más tarde
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-0-4" src="pdf-obj-0-4.jpg">
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-0-7" src="pdf-obj-0-7.jpg">
:Decreto 101
:06-05-2014
:29-10-2013
:MINISTERIO DE ENERGÍA :MODIFICA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
De : 05-08-2014
:05-08-2014
:1061911
:https://www.leychile.cl/N?i=1061911&f=2014-08-05&p=
Núm. 101.- Santiago, 29 de octubre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de Chile; en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley Nº 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales; en la ley Nº 18.410, de 1985, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en el artículo quinto del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1978, del Ministerio de Minería, que deroga el decreto Nº 20, de 1964, y lo reemplaza por las disposiciones que indica; en el decreto supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; en lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante oficio Ord. Nº 5623/ACC587878/DOC353023, de 31 de mayo de 2011; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y
1. Que el artículo quinto del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1978, del
Ministerio de Minería, establece que, por exigirlo el interés nacional, el Presidente de la República, por decreto supremo dictado a través del Ministerio de
Energía y publicado en el Diario Oficial, podrá imponer deberes y obligaciones destinadas a precaver todo hecho que cause o pueda causar daño a las personas o a la propiedad.
2. Que existe la necesidad de perfeccionar el "Reglamento de Seguridad para las
Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos", aprobado por decreto supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, debiendo adoptarse medidas normativas que tengan en consideración la experiencia adquirida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre esta materia, y los recientes desarrollos tecnológicos asociados a las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos, particularmente en lo que respecta a materias de seguridad, a fin de precaver cualquier hecho que cause o pueda causar daño a las personas o las cosas.
Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el "Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos":
1. En el artículo 2º, elimínase la frase "o para otros fines industriales".
2. En el artículo 3º, en la columna cuarta de la Tabla 1, elimínanse las
palabras "benceno" y la coma (,) que le sigue, y la frase "gasolina blanca u otro
solvente liviano", en la primera línea, y en la segunda línea las palabras "Aguarrás mineral" y la coma (,) que la antecede.
3. Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente: "Artículo 5º.- En materias
de diseño, construcción y operación de instalaciones de CL, inicio de obra y
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-1-4" src="pdf-obj-1-4.jpg">
puesta en servicio y término definitivo de operaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante e indistintamente la Superintendencia, podrá autorizar el uso de tecnologías diferentes a las establecidas en el presente reglamento, siempre que se mantenga el nivel de seguridad que este contempla. Estas tecnologías diferentes deberán estar técnicamente respaldadas en normas, códigos o especificaciones nacionales o extranjeras, así como en prácticas recomendadas de ingeniería internacionalmente reconocidas. Para obtener esta autorización de la Superintendencia, el interesado deberá presentar un proyecto que incluya un análisis de riesgos, memoria de cálculo, planos del diseño, descripción técnica de materiales, equipos e instalaciones asociados al proyecto, y acompañar un ejemplar completo de la versión vigente de la norma, código o especificación
extranjera utilizada en su idioma original y en caso que se encuentre en un idioma distinto al idioma oficial de Chile, un ejemplar debidamente traducido al idioma español, cuando corresponda, así como cualquier otro antecedente que solicite la Superintendencia. Una vez presentados tales antecedentes y de no haber observaciones al respecto por parte de la Superintendencia, ésta podrá autorizar dicho proyecto mediante resolución fundada, ya sea con un alcance específico o de aplicación general, según sea el caso.".
4. Incorpórese el siguiente artículo 7º bis, nuevo: "Artículo 7º bis.- Las
instalaciones de combustibles líquidos deberán contar con una certificación de conformidad para las etapas de diseño y construcción. Las instalaciones de combustible líquido en uso deberán ser sometidas a inspecciones periódicas. La Superintendencia establecerá los procedimientos para la certificación e inspección periódica.".
5. En el inciso primero del artículo 18º, reemplázanse los términos
"Programa de Seguridad" por "Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo, en adelante
SGSR".
6. En el inciso segundo del artículo 24º, reemplázanse los términos
"Programa de Seguridad" por "Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo".
7. En el Título III, Capítulo 1, reemplázase el epígrafe "§ 1. Programa de
Seguridad" por "§ 1. Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo".
8. En el artículo 25º, reemplazánse los términos "Programa de Seguridad" por
"El Sistema de Gestión de Seguridad y Riesgo".
9. En el artículo 26º, en sus literales c) y h), reemplázase el término
"Programa" por la sigla "SGSR", y en su encabezado y literales i) y j), los términos
10. En el inciso segundo del artículo 31º, reemplázanse los términos
"Programa de Seguridad" por la sigla "SGSR".
11. En el inciso tercero del artículo 37º, elimínase la frase "y aguarrás
12. En el artículo 63º, reemplázanse los términos "Programa de Seguridad"
por la sigla "SGSR".
13. En el artículo 68º elimínase su literal b), pasando los siguientes a
nominarse en forma correlativa, y reemplázase el literal d), que ha pasado a ser c), por el siguiente: "c) La altura de los muros de los contenedores debe ser igual o menor a 1,8 m por encima del nivel interior. Excepcionalmente, esta altura podrá ser mayor, en el caso que se cumpla lo señalado en el punto 4.3.2.3.2 del código NFPA 30 Ed. 2003.".
14. Reemplázase el artículo 83º por el siguiente: "Artículo 83º.- Todo
tanque y sus tuberías anexas, previo a su cubrimiento, deberá contar con sus
respectivas certificaciones de hermeticidad, protección contra la corrosión y anclajes, realizada por un organismo autorizado por la Superintendencia para estos
efectos. La instalación del tanque debe permitir que la placa de certificación correspondiente permanezca siempre visible.".
15. En el artículo 102º, agrégase un inciso, quedando como inciso segundo
nuevo, del siguiente tenor: "Esta inspección periódica deberá ser realizada por un
organismo autorizado por la Superintendencia para estos efectos.".
16. En el artículo 103º, reemplázase la Tabla XV - A, por la siguiente:
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-2-4" src="pdf-obj-2-4.jpg">
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-2-7" src="pdf-obj-2-7.jpg">
Nota 1): El protocolo será establecido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
17. Reemplázase el artículo 118º por el siguiente: "Artículo 118º.- Las
redes de tuberías deberán ser construidas e instaladas de acuerdo a una norma
nacional y, a falta de ésta, de acuerdo a las normas extranjeras ASME B 31.3, "Process Piping", y ASME B 31.4-2002, "Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids".".
18. En el artículo 140º, reemplázanse los términos "Programa de Seguridad"
19. Reemplázase el artículo 141º por el siguiente: "Artículo 141º.- Los CL
Clase I y II se deberán almacenar en envases certificados o en tanques enterrados o de superficie, ubicados fuera de edificios. Los tanques enterrados deben cumplir
además con los requisitos establecidos en el Título IV y en el Título VII del presente reglamento.".
20. En el literal k) del artículo 177º, elimínase la siguiente frase: "y
deberán verificar que éstos no tengan una capacidad superior a 10 m3", y la coma (,) que la antecede.
21. En el artículo 180º, reemplázanse los términos "Programa de Seguridad"
por la sigla "SGSR" y sustitúyese la frase "un solo vehículo cuya capacidad de
transporte no supere los 1.100 L." por "uno o más vehículos cuya capacidad total de transporte no supere los 66 m3, quienes deberán disponer del respectivo Manual de Seguridad de Combustibles Líquidos.".
22. En el inciso primero del artículo 181º, sustitúyese la frase "vehículos
de transporte" por la expresión "camiones-tanque".
23. Incorpórase el siguiente artículo 181º bis, nuevo: "Artículo 181º bis.-
Los vehículos motorizados que se destinen al transporte de combustibles líquidos, deberán tener una antigüedad máxima de 15 años.".
24. En el artículo 193º, sustitúyese la frase "y escotillas del tanque", por
la palabra "respectivas".
25. En el literal d) del artículo 200º, reemplázanse los términos "Programa
de Seguridad" por la sigla "SGSR".
26. En el Título VI, Capítulo 1, sustitúyese el epígrafe "§3. Operación de
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-3-4" src="pdf-obj-3-4.jpg">
Camiones Tanques" por "§ 3. Operación de Camiones-Tanques y Transporte de Envases de hasta 227 I. de CL en Vehículos".
27. En el artículo 202º, en su literal h) intercálase la frase "siempre que
se realicen" a continuación de la palabra "camineras"; elimínase la segunda conjunción copulativa "y", y elimínase la expresión "particulares". Agrégase
también el siguiente literal n), nuevo: "n) Se prohíbe el trasegamiento de combustibles entre camiones-tanques, salvo que sea necesario para la ejecución de operaciones de rescate.".
28. Incorpórase el siguiente artículo 205º bis, nuevo: "Artículo 205º bis.-
Los vehículos destinados al transporte de envases de hasta 227 litros de combustibles líquidos Clase II y III, se deberán declarar en la Superintendencia de acuerdo a los procedimientos que esta misma establezca, debiendo disponer y utilizar los elementos de sujeción que aseguren la correcta estiba y afianzamiento de los envases contenedores de combustible. Además, deberán cumplir con lo siguiente:
a) Disponer de puertas traseras y baranda metálica o de madera, ambas
superiores a un metro de altura.
b) Contar con dos (2) extintores de polvo químico seco, debidamente
certificados, con un potencial de extinción o capacidad de apague mínimo de 40 BC cada uno, debidamente certificados.
c) Disponer de cuñas para asegurar el vehículo mientras se encuentra detenido.
d) Disponer de letreros visibles que indiquen "PELIGRO" y "NO FUMAR" y el tipo
de combustible que transporta.
e) Los vehículos que dispongan de una capacidad de carga de hasta 1.500 kg
podrán transportar hasta el equivalente a 2 tambores de 227 litros cada uno.
f) Los vehículos que dispongan de una capacidad de carga superior a 1.500 kg
podrán transportar hasta el equivalente a 5 tambores de 227 litros cada uno.
g) Los envases se deben llenar hasta un 90% de su capacidad nominal y colocarse
en posición vertical con una tapa adecuada y hermética en su parte superior.
h) En las faenas de carga y descarga de los tambores se deben tomar las medidas
de seguridad apropiadas para evitar golpes, caídas, derrames o pérdida de combustible.".
29. En el artículo 206º, reemplázanse los términos "Programa de Seguridad"
30. En el artículo 231º, en la Tabla XXI, en la segunda fila de la columna
correspondiente al método, a continuación de la palabra "Patrullaje", agrégase el
superíndice "1".
31. En el literal d) del artículo 256º, agrégase antes del punto final (.) la
siguiente oración: "la que debe conducir a tanques o recipientes instalados fuera de
edificios, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las normas de referencia
NFPA 30 Ed. 2003 y NFPA 30A Ed. 2003.", antecedida de una (,).
32. En el artículo 263º, incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:
"Además, las instalaciones referidas en este capítulo deberán contar con un número suficiente de elementos que operen como barreras de contención, con letreros visibles que señalen "DESCARGA DE COMBUSTIBLES", que permitan aislar la zona de descarga durante la operación de trasvasije y, además, deberán disponer de tres
(3) baldes con arena o tierra seca para ser usados en caso de derrame de combustible.".
33. En el artículo 264º, en la Tabla XXII, en la fila correspondiente a
"Venteos al exterior", en la columna "Descripción de la extensión de la zona", (División 1), reemplázase el valor numérico "1,5" por "1"; agrégase al pie de la
Tabla XXII la Nota 1) que es del siguiente tenor: "Nota 1). Tambor montado sobre cielorraso para enrollar mangueras.", que corresponde al superíndice "1", que sigue a la frase "Unidad de Suministro, excepto de Tipo Aéreo".
34. En el literal c) del artículo 266º, agrégase a continuación de la sigla
"BC", la frase: "todos debidamente certificados y con carga vigente.", antecedida de
35. En el literal b) del artículo 275º, agréganse a continuación de los
términos "Clase 1" las palabras "y kerosene", y agrégase al final del párrafo a
continuación del punto (.), la siguiente oración: "Se podrán suministrar dichos combustibles en un máximo de dos (2) envases.".
36. En el literal c) del artículo 275º, incorpórase a continuación del punto
(.), el siguiente párrafo: "En aquellos casos en que los envases sean transportados
en vehículos que no cuenten con la respectiva declaración, conforme a lo dispuesto en el artículo 205º bis del presente reglamento, sólo podrá abastecerse un máximo de un (1) envase.".
37. En el artículo 289º, en su encabezado, reemplázanse los términos
"Programa de Seguridad" por la sigla "SGSR". Disposiciones transitorias Artículo 1º: Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7º bis del decreto supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y
Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 27-Abr-2017 " id="pdf-obj-4-4" src="pdf-obj-4-4.jpg">
Reconstrucción, será aplicable a las instalaciones de combustibles líquidos cuya fecha de solicitud de permiso de edificación sea posterior a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por el presente decreto.
Artículo 2º: Las modificaciones introducidas por el presente decreto comenzarán a regir en un plazo de 90 días a contar de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
Documentos similares a DTO-101_06-MAY-2014
Carta de 'Marcos Calarcá' a la JEP
Más de Mauricio Esteban Galindo Villarroel
Tabla de Filtros 1
Tabla Factor de Simultaneidad

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 resolución 
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 37
 artículo 63
 artículo 68
 artículo 83
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 118
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 177
 artículo 180
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 193
 artículo 200
 artículo 202
 artículo 205
 artículo 206
 artículo 231
 artículo 256
 artículo 263
 artículo 264
 artículo 266
 artículo 275
 artículo 275
 artículo 205
 artículo 289
 Artículo 1
 artículo 7

Artículo 2