Source: http://www.febelettrica.it/it/prodotti/quadri-di-chiamata/quadri-a-led/
Timestamp: 2018-08-17 22:21:13+00:00

Document:
Quadri a LED | FEB Elettrica
QUADRI A LED LUMINOSI
Equipaggiati con lampade tecnologia LED a basso assorbimento (0,5W per canale) e dotati di una completa serie di accessori, i quadri serie 1200 e 1201 sono ideali per la maggior parte delle applicazioni in ottemperanza delle normative vigenti.
– Numero chiamate sino a 24 sullo stesso quadro e possibilità di ampliamento a più quadri progressivi sino a 99.
– Allarme acustico intermittente permanente ed uscita per allarme acustico supplementare (relè a contatti puliti).
– Reset generale e da singola stanza.
– Contatti per raggruppamento chiamate da singola stanza.
– Uscita dedicata per collegamento segnalatori acustici/luminosi da stanza cod. 1200/1 e cod. 1200/2.
– Uscita di collegamento per quadri ripetitori.
– Uscita per alimentazione batteria tampone.
– Alimentazione universale in bassa tensione 12-30V AC.
– Uscita 12V 1.5A per alimentazione batteria tampone di emergenza (non fornita).
– Uscita segnale (S)=50mA MAX per suoneria supplementare elettronica esterna.
– Reset generale del quadro e reset per singola chiamata.
– Uscita segnale ripetitore (S1-Sn)=50mA MAX per singolo canale.
– Uscita contatti puliti NO (A1-An)=5A MAX per singolo canale, per segnalatori acustici/luminosi o ripetitori multipli.
– Consumo per singolo canale attivato 50 mA.
Per un corretto dimensionamento dei trasformatori da abbinare a seconda delle applicazioni riportiamo le seguenti regole:
– PER L’ALIMENTAZIONE DEI QUADRI FINO A 12 CHIAMATE PIU’ UN QUADRO RIPETITORE: USARE UN TRASFORMATORE CON. 1140.
– PER L’ALIMENTAZIONE DEI QUADRI FINO A 24 CHIAMATE PIU’ UN QUADRO RIPETITORE: USARE UN TRASFORMATORE COD. 1163.
– PER L’ALIMENTAZIONE DEI QUADRI LUMINOSI PIU’ I RELATIVI SEGNALATORI DI EMERGENZA OSPEDALIERA, UTILIZZARE LA SEGUENTE FORMULA EMPIRICA PER IL CALCOLO DELLA POTENZA IN VA DEL TRASFORMATORE: P = 2 x Nc (VA), dove Nc = numero delle chiamate (o segnalatori).
Si voglia calcolare la potenza del trasformatore di alimentazione di un impianto di segnalazione in un reparto di degenza costituito da:
02 – QUADRI LUMINOSI DA 24 CHIAMATE
48 – SEGNALATORI DI EMERGENZA OSPEDALIERI
P = 2 x 48 = 96 VA che va arrotondato alla potenza normalizzata = 100 VA.
Per l’alimentazione di eventuali quadri ripetitori supplementari aggiungere alla potenza complessiva del trasformatore altri 0,7VA per ogni chiamata dei quadri ripetitori.
All’impianto dell’esempio precedente si voglia aggiungere altri 2 quadri ripetitori da 24 chiamate, si avrà quindi 48 x 0,7 = 33,6VA.
Aggiunti alla potenza del trasformatore dell’esempio 1, otteniamo: P = 96 + 33,6 = 129,6 VA e arrotondando avremo 130VA.
Quadri da incasso serie 1200
Quadri da parete serie 1201
QUADRI SEGNALATORI A LED LUMINOSI DA INCASSO
Art.1200/xx
12-30V AC
QUADRI SEGNALATORI A LED LUMINOSI DA PARETE
Art.1201/xx
QUARDI RIPETITORI A LED LUMINOSI
I quadri ripetitori si utilizzano per replicare in altri locali di controllo soltanto le segnalazioni acustiche e luminose. Sono collegabili al quadro principale tramite gli appositi ingressi ed hanno le medesime dimensioni dei principali. Possono essere collegati più quadri ripetitori al quadro LED principale.
– La serie di trasformatori FEB Elettrica è particolarmente studiata per l’alimentazione dei quadri. Consultare quello adatto alle vostre esigenze.
– La serie di suonerie FEB Elettrica è particolarmente studiata per l’abbinamento con i quadri. Consultare quella adatta alle vostre esigenze.
QUADRO RIPETITORE A LED LUMINOSI DA INCASSO
Art.1200RIP/xx
QUADRO RIPETITORE A LED LUMINOSI DA PARETE
Art.1201RIP/xx
Cartellino neutro per quadri a LED
Art. 1500/00
Cartellino serigrafato per quadri a LED
Art. 1500/01
SCHEMI DI COLLEGAMENTO – QUARDI A LED LUMINOSI
Schema per quadro a LED con segnalatore 1200/1 – con RESET GENERALE
Schema per quadro a LED con segnalatore 1200/1 – con RESET SINGOLA CAMERA
Schema per quadro a LED a un solo QUADRO RIPETITORE 1200RIP/4
Schema per quadro a LED a due o più QUADRI RIPETITORI 1200RIP/4

References: Art.1200

Art.1201

Art.1200

Art.1201

Art. 1500

Art. 1500