Source: http://docplayer.es/1158125-Estudio-de-viabilidad-y-conveniencia.html
Timestamp: 2017-06-22 14:43:54+00:00

Document:
ESTUDIO DE VIABILIDAD Y CONVENIENCIA - PDF
ESTUDIO DE VIABILIDAD Y CONVENIENCIA
Download "ESTUDIO DE VIABILIDAD Y CONVENIENCIA"
Clara Cabrera Valverde
1 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ DATOS), EQUIPOS DE SOPORTE ELÉCTRICO: UPS, PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y/O AUMENTOS DE CARGA; PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE CONVENCION, SAMANIEGO, SIMITI, Y BARBACOAS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD La Superintendencia de Notariado y Registro en cumplimiento de las obligaciones que la ley le otorga para disponer de la sistematización del servicio de registro de instrumentos públicos y de sus archivos, mediante el empleo de las técnicas y procedimientos más avanzados que garanticen la seguridad, celeridad y eficacia del proceso registral y con el ánimo de agilizar y facilitar los procesos de información que las leyes de justicia y paz y protección a los bienes abandonados por la población desplazada, exigen de las oficinas de registro de instrumentos públicos del país, se ha establecido la necesidad de iniciar la sistematización de las oficinas de registro de instrumentos públicos que aún se manejan en forma manual. El Decreto Ley 1250 de 1970, por el cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos, implanto el sistema de registro mediante el folio real de matrícula inmobiliaria, que consta de seis secciones o columnas, cada una con destinación especifica, en las cuales se registran en forma manual, los actos referidos al dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre bienes raíces. Las Oficinas de Registro matriculas en el proyecto de Modernización para la vigencia 2008 no cuentan con la medios necesarios en cuanto infraestructura eléctrica, una red de cableado estructurado, equipos de soporte eléctrico tales como UPS y plantas eléctricas equipos necesarios para conectar los computadores e impresoras que garantizan la prestación ininterrumpida del fluido eléctrico. La Superintendencia de Notariado y Registro tiene la misión de prestar servicios que afectan significativamente la confianza ciudadana en el estado como garante de la tradición de los derechos de la propiedad, así como de la validez y existencia misma de ciertos actos civiles que son relativamente dinámicos. Hoy en día, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, computadores, redes, Internet e informática permiten la integración de la información de manera segura en bases de datos centralizadas que permitan su actualización en línea y respondan en tiempo real a las consultas. El uso de las tecnologías actuales permitirá a la Superintendencia de Notariado y Registro ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios ajustado a las necesidades actuales, y, sobre todo, de fácil acceso, oportuno y económico. Además facilitara la realización de las funciones, metas y objetivos misionales de la SNR La Superintendencia de Notariado y Registro es consciente de sus limitaciones tecnológicas y de su necesidad de avanzar en la democratización de sus servicios. Con la infraestructura eléctrica, una red de cableado estructurado, equipos de soporte eléctrico con los cuales la Entidad quiere dotar a las 4 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos matriculadas en el proyecto de Modernización Vigencia 2008 podrán prestar un servicio rápido y oportuno, aumentando la satisfacción del usuario con calidad y servicio más consistente, así mismo simplifica la operación del proceso automatizado del registro inmobiliario y reduce drásticamente el esfuerzo humano para el sostenimiento técnico del proceso del registro inmobiliario.2 En este proceso para las 4 oficinas de registro, se contemplan actividades tales como: Realizar en cada una de las oficinas de registro la instalación de puntos de cableado estructurado voz- datos corriente normal y regulada y las adecuaciones eléctricas distribuidas de acuerdo a la cantidad de funcionarios y equipos a instalar. Adquisición del equipo de soporte eléctrico como son: UPS, planta eléctrica, transformador y/o aumento de carga eléctrica y trámites de legalización ante la Electrificadora de cada localidad para ajustarla a la capacidad requerida según la carga computacional instalada por oficina de registro de instrumentos públicos. Adquisición e instalación de equipos activos de red tales como switch, router, rack o gabinete de comunicaciones, líneas activas y demás elementos que permitan la conectividad de las ORIP con la base de datos centralizada que se va conformando con la ejecución del presente proyecto. Es por esto que la entidad debe contar con una infraestructura eléctrica, una red de cableado estructurado, equipos de soporte eléctrico que garantice la prestación del servicio público registral sin interrupciones. 2. DESCRIPCION DEL OBJETO 2.1. OBJETO La Superintendencia de Notariado y Registro, requiere contratar el suministro e instalación de 34 puntos de cableado estructurado voz-datos, corriente normal y regulada, 4 equipos activos (Switch), 4 UPS, 4 plantas eléctricas, 4 subestaciones eléctricas y/o aumentos de carga para las Oficinas de Registro de Convención, Samaniego, Simiti, y Barbacoas. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ-DATOS, CORRIENTE NORMAL, REGULADA Y DE LOS EQUIPOS ACTIVOS (SWITCH). OFICINAS DE REGISTRO Puntos (voz datos), eléctricos normales y regulados Equipos activos de red CONVENCION 9 1 SAMANIEGO 9 1 SIMITI 8 1 BARBACOAS 8 1 Totales 34 4 DISTRIBUCION DE LAS UPS, PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O AUMENTO DE CARGA Y ADECUACIONES FISICAS. OFICINAS DE REGISTRO UPS Planta eléctrica Subestación eléctrica Adecuaciones físicas y ambientales CONVENCION 7 KVA 17 KVA 20 KVA 15 metros2 SAMANIEGO 7 KVA 17 KVA 20 KVA 15 metros2 SIMITI 5 KVA 17 KVA 20 KVA 15 metros2 BARBACOAS 6 KVA 17 KVA 20 KVA 15 metros2 Totales3 El contratista deberá entregar en cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos relacionadas, instalada adecuadamente la red de corriente Normal y regulada, certificada la red de cableado estructurado voz-datos, y funcionando normalmente la UPS, plantas eléctricas, equipos activos, subestaciones y/o aumento de carga de conformidad con las características técnicas exigidas, es decir, cumplir con el objeto contractual, con diligencia ajustándose a las disposiciones constitucionales, legales contractuales, las del pliego de condiciones y a la propuesta que presente PLAZO El plazo será de tres (3) meses LUGAR DE EJECUCION: El trabajo se realizará en cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos relacionadas en el cuadro del numeral FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN De acuerdo al artículo 2, numeral 2 literal a) de la Ley 1150 de 2007 y conforme lo señalado en el Capítulo 2, Sección I del Decreto 2474 de 2008, la modalidad de selección abreviada de contratistas por subasta inversa se encuentra prevista para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades estatales, que corresponda a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y que comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Acorde a lo indicado se pone de presente que la adquisición de los bienes descritos en el objeto, son requeridos por el común de las entidades estatales y son ofrecidos masivamente en el mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite y suficientes para la satisfacción de las necesidades de quien los adquiere. En atención a lo señalado se escoge como modalidad de selección del contratista la selección abreviada por subasta inversa, bajo el entendido que en esta forma de selección se pueden adquirir bienes. Conforme lo señalado en el artículo 23 del Decreto 2474 de 2008, para la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes o de común utilización, se debe usar la modalidad de subasta electrónica, salvo que el jefe de la entidad certifique que no cuenta con la infraestructura tecnológica para ello, caso en el cual será de tipo presencial. Para la presente vigencia fiscal, la entidad no cuenta con una plataforma tecnológica que permita el desarrollo de una subasta electrónica, ni con el presupuesto necesario para proceder a su contratación a través de prestación de servicios, toda vez que el deber de contar con esa clase de infraestructura tecnológica nació con posterioridad a la aprobación del presupuesto de 2008, con ocasión de la promulgación del Decreto 2474 de esa misma anualidad, por ello se hará a través de subasta inversa presencial. 4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 4.1. ANALISIS TECNICO4 Requerimientos técnicos mínimos obligatorios de la solución de redes de cableado estructurados (voz datos), eléctricos y equipos activos. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO la Superintendencia de Notariado y Registro requiere la construcción e implementación de una red de cableado de telecomunicaciones para la transmisión de voz y datos en torno al concepto de Cableado Estructurado según lo establecido en: ISO/IEC Information Technology Generic Cabling Systems Norma internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico. EIA/TIA-568 B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones en categoría. Reemplaza la norma ANSI/EIA/TIA 568 A de Incorpora y redefine TSB 67, TSB 72, TSB 75, TSB 95, 568 A-1, 568 A-2, 568 A-3, 568 A-4, 568 A-5. EIA/TIA-568 B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part Norma que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en transmisión en cables de pares trenzados. EIA/TIA-568 B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones en categoría 6, con base en medios de transmisión de pares trenzados. EIA/TIA-568 B.3 Optical Fiber Cabling Components Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de fibra óptica de un sistema de telecomunicaciones. EN Information Technology Generic Cabling Systems Norma europea que crea y estipula directrices generales de un diseño de construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico. BS EN50173 Information Technology Generic Cabling Systems Norma británica que crea y estipula directrices generales de un diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico. EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, 1998 que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro o entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o gabinete de comunicaciones y cuartos de equipos. EIA/TIA-569A-1 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Canalizaciones Superficiales EIA/TIA-569A-2 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Vías de Acceso y Espacios para estructuras mobiliarias EIA/TIA-569A-3 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Pisos de Acceso EIA/TIA-569A-4 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, Accesorios con barillas ensartadoras. Poke Thru EIA/TIA-569A-5 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Sistemas Underfloor EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Red de datos. EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecommunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.5 REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO La asignación, reconfiguración, traslado y prueba de cualquier servicio de comunicación y de cualquier usuario se debe poder realizar en forma inmediata por el administrador del sistema sin el uso de herramientas y equipos especializados, sin requerimientos de personal técnico de mantenimiento y lo más importante, sin perturbar a los usuarios de la Red en sus puestos de trabajo, ya que la red debe ser 100% administrable a través de los I.C y M.C, implementando patch cords con conectores RJ-45 en sus extremos (es decir que la administración se debe realizar 100% entre patch panel y equipos activos para datos y entre patch panel cat 6 y patch panel cat 6 para voz. El Sistema de Red para transmisión de voz y datos debe tener una topología en Estrella. Con esta topología es fácil hacer cambios y expansiones ya que las estaciones irradian desde un nodo central, el MC o IC. Debido a que las conexiones de cada nodo son independientes entre sí, los cambios necesarios se hacen en el nodo central y afectan sólo las partes interesadas. Esta topología facilita las labores de reparación, mantenimiento y administración Para el dimensionamiento del diseño se ha considerado la implementación de las salidas (Work Area), con lo que quedarán instalados los puntos para la transmisión de voz y datos de acuerdo con los requerimientos actuales de la Superintendencia de Notariado y Registro. Se debe preveer la infraestructura para futuras ampliaciones, tanto de los servicios como de las estaciones de trabajo en fases posteriores del proyecto. En cada puesto de trabajo deben quedar habilitadas dos salidas de comunicaciones, terminadas en conectores de Ocho (8) pines (RJ-45). Es decir que cada face plate o tapa o marco o adaptador de mueble debe tener la capacidad mínima 2 jacks sencillos de telecomunicaciones. Se deben cablear dos cables UTP Categoría 6 en cada una de las estaciones de trabajo. De esta forma EL CONTRATISTA se debe comprometer a certificar que como mínimo todos los puntos de comunicaciones podrán soportar una red con un ancho de banda de 250MHZ. Centros de cableado MC según necesidades En cada toma de salida y para cada estación de trabajo se debe proyectar la posibilidad de instalar las tomas o jacks sencillos sobre la estructura mobiliaria o canaleta perimetral a través de un face place. EL PROPONENTE debe caracterizada por: plantear la mejor alternativa para la red de comunicaciones, Solución integral de canal completo mínimo en categoría 6 monomarca. Esto significa que la solución suministrada en el conjunto del canal: patch panels, cable UTP, conectores/ jacks y patch cords debe ser fabricada por la misma Compañía. No se acepta la implementación de accesorios de diferente marca. En este orden de ideas no se aceptan partes o convenios de marcas para dar la solución del canal completo. Desde luego para lograr esta identidad se requiere así mismo que los patch cords sean certificados de fábrica (no se acepta ensamble nacional). ELEMENTO Cable UTP 100, 4 pares, Cat 6 Patch cord cable UTP, Cat 6. Patch panel, Cat 6. Face Plates Jacks RJ 45 CAT 6 Organizadores de Cable Cable UTP multi-par Sistema 110 de cross conexión Gabinetes Sistema de marcación Canaletas MONOMARCA X X X X X X X X X X X6 Segmentos De acuerdo con la norma EIA/TIA 568B, se debe considerar en el diseño funcional la implementación de los siguientes segmentos: Segmentos de Estación de Trabajo y Horizontal El cableado horizontal como porción del sistema de cableado de datos que se extiende desde las estaciones de trabajo (WA) hasta el gabinete de comunicaciones donde se encuentra localizado el distribuidor H.C o MC, constituirá este segmento para las instalaciones del edificio. Este segmento debe incluir los cables, los conectores del WA, las terminaciones mecánicas y las conexiones localizadas en el gabinete de comunicaciones, para suplir las siguientes necesidades: (i)- Transmisión de datos, (ii)- Transmisión de voz. Por otra parte el acceso frecuente al segmento de cableado horizontal no debe causar interrupciones y molestias a los ocupantes de las áreas. Estos factores son relevantes en las consideraciones del diseño para el segmento horizontal. El cableado horizontal se instalará en topología estrella radiando desde cada H.C o MC hasta las estaciones de trabajo (WA). La distancia máxima desde el concentrador será de 90 m, y de 10m para sus cordones modulares de parcheo asociados a los distribuidores y estaciones de trabajo. En el segmento horizontal se debe considerar la utilización de Cable UTP de 4 pares categoría 6, 100 Ohmios como medio de transmisión de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de Notariado y Registro. Cada estación de trabajo (WA), debe tener: Dos jacks o tomas RJ 45 categoría 6 de 8 pines. (colores rojo y azul). Un face play doble para albergar los jacks de comunicaciones. La salida de telecomunicaciones será CAT6, con secuencia T568B y compatible con polarización WE8W (RJ45) que se montará directamente sobre el zócalo. La terminación del cableado se debe realizar en la parte posterior de la salida, implementando ponchadora tipo 110 de impacto. En las salidas o jacks se debe cablear un cable UTP de 4 pares categoría 6, 100 ohmios. En las salidas o jacks se debe implementar guarda polvos del mismo color de los jacks. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Deben ser tomas dobles con todos sus componentes, Placas de Pared, terminal conector RJ45 de 8 pines categoría 6 de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B.2. Las placas de pared suministradas por el contratista deben aceptar, a parte de los jacks RJ45 categoría 6, la incorporación de módulos acopladores del tipo ST, SC, conectores tipo F y BNC, además de cualquier tipo de conector de fibra óptica de nueva generación SFF. Los jacks (conectores RJ45) deben ser certificados de UL Listed y el certificado CSA para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. Esta información se debe poder verificar en los catálogos del fabricante anexos a la oferta.7 Los conectores deben ser del tipo IDC que acepten alambre conductor sólido AWG 22 a 24. El jack debe poder instalarse en placas de pared, en módulos de oficina abierta y cajas de superficie. La salida de telecomunicaciones corresponde al dispositivo en el área de trabajo sobre el cual terminará el cableado horizontal mediante un conector universal de telecomunicaciones. La salida de telecomunicaciones será CAT6, con secuencia T568B y compatible con polarización WE8(RJ45) que se montará directamente sobre el zócalo. (Estándar ANSI/TIA/EIA-568B) Estas salidas se deben ofrecer de color apropiado con el fin de mantener un nivel lógico con respecto a la infraestructura física utilizada y las condiciones arquitectónicas de las diferentes áreas del edificio; y deben ser debidamente etiquetadas o marcadas para fácil identificación de los usuarios y el administrador de la red, según EIA/TIA 606 A Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micrones de pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación. Es preciso aclarar que los patch cords o cordones modulares deben venir provistos de estos conectores originalmente de fábrica. (Estándar ANSI/TIA/EIA-568B) Es un cable UTP flexible de 4 pares CAT 6, con impedancia característica de 100 ohmios, con conectores universales de 8 pines en cada uno de sus extremos. Estos elementos se utilizarán para la conexión de los equipos de la red a las salidas de telecomunicaciones y para realizar la administración entre paneles o entre paneles y equipos activos en los centros de cableado. Estos elementos del segmento horizontal deben cumplir con los mismos requerimientos mecánicos, de código de colores, polarización, secuencia y transmisión del cableado horizontal. Los cordones modulares que se utilicen para este proyecto, deben manejarse en 2 longitudes: de 1 metro para concentradores y de 3,1 metros para estación de trabajo. Los patch cords a utilizar deben ser personalizados en colores rojo y azul, por conceptos de administración. Los patch cords deberán: Ser terminados y probados de fábrica. Cumplir especificaciones de desempeño para Categoría 6 según requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA 568 B.2 1. Poseer conectores de 8 posiciones y 8 contactos, con formato tipo RJ 45. Estar construidos de cable de cobre de par trenzado no blindado UTP, de 100 ohmios, multifilar, de 4 pares, calibre # 24 AWG. Cumplir con las especificaciones de la FCC, parte 68, subparte F, e IEC Deben utilizar tecnología de sintonizado central para elevar el desempeño del canal. Utilizar arreglo de contactos bi nivel como compensación del desbalance de los pares para proveer una mejor relación señal/ruido y mejor adaptación de impedancia, para bajas pérdidas de retorno y NEXT. Soportar esquemas de conexionado universal T568A o T568B. Poseer conectores modulares que mantengan la construcción de los pares del cable para evitar al máximo su destrenzado. Tener marcación de fábrica en la chaqueta del cable indicando desempeño Categoría 6. Tener capacidad de soportar íconos de identificación codificados con símbolo y color conforme a especificaciones ANSI/TIA/EIA 606 A. Disponer de sistema de bota de protección del radio de curvatura de reducido tamaño, bajo relieve lateral y clavija con protección contra enredos. Estar disponibles en varios colores. Ser compatible con jack Categoría 5e y 6. Ser fabricados por una empresa certificada ISO Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). Todo lo anterior, con el fin de permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificados por ellos como estipula la TIA/EIA.8 a. Estar construidos de cable de cobre de par trenzado no blindado UTP, de 100 ohmios, multifilar, de 4 pares, calibre # 24 AWG b. Disponer de algún tipo de protección contra tensiones como un sistema de bota de protección del radio de curvatura de reducido tamaño, bajo relieve lateral y clavija con protección contra enredos. c. Ser compatible con Categoría 5e y 6. d. Ser fabricados por una empresa certificada ISO CABLE UTP 4 PARES, 100 OHMIOS, CAT 6 CMR El cable debe tener un divisor en cruz interno y plástico de manera continua que separe los pares para disminuir la interferencia entre ellos. El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones. y con especificación de su cubierta tipo CMR (de acuerdo a la norma UL 1666). El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado ( CMR), y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes. El código de colores de pares debe ser el estándar Diámetro máximo del conductor incluido el aislamiento, mm Material del conductor Cobre Sólido El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los pares deben estar separados entre sí por una barrera física continua y en forma de cruz. Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 22, 23 y 24 AWG. Código de colores EIA/TIA-568 B Material aislamiento Termoplástico Aplicación y especificación CMR/CM (no se acepta otro tipo de especificación). El cable UTP (Unshielded Twisted Pair) CAT6 CMR debe cumplir con las siguientes características homologadas I.E.C./ UL (cabe anotar que el cable a utilizar debe poseer pruebas de desempeño en fábrica de 0 a 250 Mhz). Diámetro del cable de 4 pares < 6.35 mm Calibre del conductor AWG Material del conductor Cobre Sólido Esfuerzo de rotura máximo 400 Nw Resistencia DC del conductor a 20º C < 9.38 ohmios/100 mt Resistencia desbalanceada (a 20 ) + - 5% Segmento de Administración DESCRIPCIÓN El segmento de administración se compondrá de las conexiones e interconexiones que permitirán el enlace con otros subsistemas, ya sean dos subsistemas entre sí o para asignar los circuitos de equipos comunes a un subsistema, facilitando la administración de los circuitos de los equipos comunes enrutándolos a varios lugares es decir, al subsistema de Área de Trabajo. Este segmento cumplirá los requerimientos de los estándares EIA/TIA-568B y EIA/TIA- 606, en cuanto se refiere a la administración del Hardware y de la Documentación. Se tendrán en cuenta las respectivas consideraciones para los centros de cableado (EIA/TIA-568B y EIA/TIA-568A). El Sistema de Red de datos tendrá, como parte del segmento de administración, los gabinetes de comunicaciones cerrados tipo EIA/TIA para el distribuidor principal, los cuales permitirán interconectar los subsistemas horizontales y de equipos. Los elementos para realizar la interconexión que se requieren en los distribuidores en estos gabinetes, cumplirán las exigencias especificadas en EIA/TIA-568B.9 Para la conformación del sistema de paneles en el subsistema de administración, se debe proponer una solución que permita flexibilidad, conectividad, estandarización y el fácil administración de acuerdo con las exigencias de los estándares. Para realizar las interconexiones se suministrarán cables de cobre tipo "patch cord" con conectores universales de 8 pines (RJ-45), UTP, 4 pares CAT6. Los elementos se montarán en los gabinetes cerrados, fijados al piso ó pared. En este se dispondrá un espacio para los paneles, organizadores, bandejas de los equipos, PBX y equipos comunes de red para manejo de datos ( Servidores de Terminales, Switch, Routers, Modems, etc.). Los gabinetes deben ser cerrados metálicos y deben ser armados con sus respectivos organizadores verticales de cableado cerrados, uno por cada lado. Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica bajo el concepto monomarca junto con el canal de comunicación. Los gabinetes deben tener en sus puertas frontal y trasera cerradura con guardas que brinde seguridad a los equipos instalados. Los organizadores deben ser de tipo cerrado (con tapa), de 1 U de rack de altura por cada patch panel de 24 puertos y 19 de ancho en color negro para dar mayor estética en la administración del cable. Las características de estos organizadores de cableado se deben poder verificar en los catálogos del fabricante de Conectividad que se deben anexar a la oferta. Los gabinetes se destinarán para la terminación de los paneles de parcheo que reciben los cables UTP, Categoría 6, correspondientes a las salidas de datos, y para la colocación de los equipos activos de red, esto es, Switches, Routers, Modems. Para lo cual se debe proveer por lo menos 1 bandeja para cada gabinete. Para la red de transmisión de datos la asignación de puertos se hará entre el panel de administración, CAT 6 secuencia T568B y los equipos activos. Para la red de transmisión de voz la asignación de puertos se hará entre el panel de administración, CAT 6 que recoge los cables de las estaciones de trabajo y el panel de administración categoría 5 preconectorizado, provisto de 24 puertos de dos hilos por puerto, que va a su vez interconectado en la parte posterior a una interfaz hembra RJ 21X con las regletas S66 de 25 hilos que recibirán los cables provenientes de la planta telefónica. En resumen para la administración telefónica se deben contemplar paneles de 24 puertos cat 6 y paneles de 24 puertos cat 5 preconectorizados provistos de una interfaz hembra con conectores RJ 21 X de dos hilos y regletas S66 de 25 hilos, dentro del concepto monomarca). Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica Los patch panel: Deben poseer salidas RJ45, modulares puerto por puerto que permitan albergar diferentes conectores (UTP categoría 6, fibra óptica, Coaxial, Tipo F, de audio RCA etc.) o la incorporación de módulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B para categoría 6. Deben permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B; y tener protección para sus circuitos impresos. Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes, debe acomodar al menos 24 puertos. Deben permitir la conexión total de las salidas de información de todas las aplicaciones (datos, voz, etc), perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos para facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A. La instalación de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de los patch cords. Al finalizar el proyecto se debe entregar como mínimo la siguiente documentación:10 Planos "AS BUILD" con rutas de canaletas, ubicación y codificación de Word Áreas. DESCRIPCIÓN Memorias de cableado por cada servicio. Directorio de servicios - usuarios telefónicos. Directorio de usuario / dependencia. Certificación del 100% de salidas de información. Catálogo de componentes, cables y equipos. Esquema detallado del MC e I.C. Garantía de 25 años de desempeño y de aplicaciones sobre los componentes pertenecientes al canal del sistema de cableado estructurado La Instalación debe ser realizada según las reglas definidas por las normas de instalación ISO 11801, ANS/TIA/EIA 568B ANSI/TIA/EIA 569A EN Análisis y Pruebas de la Red de Telecomunicaciones Cada toma se debe someter a pruebas DC y 100/1000 Base T utilizando un Analizador de Redes, que permita realizar pruebas y verificar los parámetros de transmisión exigidos por la Norma ANSI EIA/TIA 568B e ISO EL CONTRATISTA deberá entregar, una copia de cada una de las certificaciones de cada salida, en las cuales se muestra el resultado detallado y la verificación de cumplimiento de acuerdo a la norma de las siguientes pruebas: DESCRIPCIÓN Continuidad. Cableado (Wire Map) Pares abiertos o en corto Cruce de pares (Split Pairs) Atenuación Interferencia Próxima (Crosstalk ó Next) Relacion señal a ruido SNR Ruido Ambiental Retardo de Propagación (Propagation Delay) Longitud de cada par ACR (atenuation cross talk ratio) PSACR (powersum ACR) ELFEXT (equal level far end cross talk) PSELFEXT (power sum elfext) A continuación se da una tabla con las mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas por la entidad para su cableado estructurado, las cuales se deben cumplir para el peor caso al momento de la prueba con una frecuencia mínima de 250Mhz. (Información verificada en la prueba de ETL VERIFIED). SRL NEXT PSNEXT PSACR PSELFEXT Freq Atenuación (peor (peor (peor (peor (peor caso) (peor caso) (Mhz) caso) (db/100m) caso) caso) caso) (db) (db/100m) (db) (db) (db) Sub-sistema ductos y canalizaciones (Canaletas perimetrales) Los ductos y canalizaciones deben ser construidas con canaletas profesionales plásticas que cumplan con todos los requerimientos de TIA/EIA 569 A con los accesorios prefabricados para11 garantizar los radios de curvatura del cable a utilizar (UTP CAT 6, 4 pares).según ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 no deben ir cables eléctricos y de comunicaciones por el mismo ducto. Para Los ductos que irán perimetrales y a la vista se deben anexar los certificados UL 5A y UL 94º los certificados KEMA que avalen el cumplimiento de las normas IEC La totalidad de los ductos debe ser suministrada en PVC con sus respectivos accesorios originales de fábrica como: ángulos internos, ángulos externos, ángulos planos, Tes, uniones de ducto, tabique separador y en general todos los componentes necesarios; que generen dos subductos estrictamente confinados sin dar lugar a cruces de cables y conservando los radios de curvatura de los cables. Para asegurar la perfecta organización de los cables eléctricos y de comunicaciones se deben instalar sujeta cables cada metro en los dos subductos: respectivamente. Los ductos deben cumplir: Ser auto extinguibles. Resistentes a la flama, al hilo incandescente y no gotear. Tiene que garantizar la seguridad en cuanto al riesgo de incendio. Debe tener características de baja emisión de humos: debe generar menos combustión genera menos humos que un PVC normal IEC /2 Resistencia a agentes químicos: ácidos clorhídricos, sulfúricos, nítricos, aceites, grasas, alcoholes, hidrocarburos. Es importante resaltar que las especificaciones de seguridad son de obligatorio cumplimiento según el RETIE- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. El capítulo 7 artículo 40 del RETIE incluye como parte integral la norma NTC 2050 de 1998 en sus primeros 7 capítulos: Las especificaciones de seguridad son de obligatorio cumplimiento y se deben anexar las pruebas de laboratorio como los UL 5A o los KEMA que avalen el cumplimiento de la norma IEC internacional. DESCRIPCIÓN Los ductos deben ser: IP 42-7 : 4 X - protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. x 2 - protección contra caídas de agua hasta 15º de la vertical. xx 7 - protección contra choques de 6 Julios (1,5 kg a 40 cm) Aislamiento de los circuitos de energía, telefonía y datos con los tabiques de separación. Cumplimiento con la norma internacional IEC. Comportamiento al fuego: no propagación de la flama para los tramos (la flama debe extinguirse en menos de 30 segundos) y resistencia al hilo incandescente 650º para los accesorios. Temperatura mínima de 5 hasta como máximo 60. IDENTIFICACION Y SEÑALIZACIÓN Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a TIA/EIA 606A. El contratista deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o anillos plásticos.12 Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema debe ser certificadas por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años. RED ELECTRICA DESCRIPCION Red eléctrica regulada y no regulada a puestos de trabajo Generalidades El sistema de red eléctrica estará conformado por un sistema de puesta a tierra, UPS, tableros, cables, protecciones o breakers, tomas, ducterias y accesorios necesarios para la construcción de la red, estos elementos deben cumplir con las normas y/o reglamentos RETIE Y NTC El Proponente deberá suministrar e instalar la infraestructura nueva, que soporte los requerimientos de carga exigidos en el presente pliego. Requerimientos Generales de la red eléctrica Es obligatorio que la empresa que se encargue de la instalación realice los diagramas unifilares y planos eléctricos de las conexiones realizadas. Esta información debe ser entregada en medio digital y en medio impreso. Es obligatorio que todos los cables que hagan parte de la instalación estén canalizados durante todo el recorrido. El tipo de cable a suministrar e instalar debe ser THHN/THWN trenzado y debe cumplir las normas NTC1332, UL 83 o equivalente. El cableado a instalar debe cumplir con la norma NTC 2050, sección (Identificación de conductores) y NTC 2050, sección (Rotulado). El tipo de canalización a utilizar dependerá del lugar de la instalación, las canalizaciones o ductos aceptados serán: Canaleta plástica: Ésta se debe utilizar en rutas internas visibles. El oferente debe suministrar e instalar la ductería. El porcentaje máximo de ocupación de la canaleta es del 20% del área total del canal eléctrico, como lo estipula la norma NTC 2050 en la sección 362. La canaleta plástica a utilizar es la referenciada en el apartado Cableado Estructurado. Tubería PVC rígida (tipo pesado): Éste tipo de canalización se debe utilizar en rutas externas y/o ductos expuestos a humedad o a un ambiente corrosivo. Esta tubería debe fijarse firmemente con los accesorios adecuados. La longitud máxima de estos ductos sin utilizar cajas de inspección o paso, es de 30 mts y no deben haber más de dos curvaturas consecutivas sin utilizar caja de inspección o paso. El porcentaje máximo de ocupación debe estar acorde con la norma NTC La tubería eléctrica debe ir rotulada e identificada de modo claro y duradero por lo menos cada 1.5 m. Tubería metálica EMT: Éste tipo de canalización debe cumplir con todos los requerimientos técnicos exigidos para la tubería PVC rígida, pero esta no se debe emplear en ambientes húmedos o corrosivos. Esta tubería debe estar perfectamente aterrizada. Es obligatorio que toda la instalación (tableros, breakers, tubería, cables para tierras, fases y neutros, cajas de inspección, otros) esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de inspección deben estar nuevamente identificados todos los cables. La equipotencialidad de la instalación eléctrica debe ser asegurada mediante línea de continuidad durante todo el recorrido. Es obligatorio que la red eléctrica en cuanto a diseño, construcción, suministro e instalación de materiales debidamente homologados cumpla en su totalidad con lo establecido en las normas NTC 2050 y RETIE. El tamaño para el área del conductor puesto a tierra (neutro) para todas las acometidas debe ser el especificado por el RETIE Capítulo 2 Art.15 numeral 2.13 El Oferente debe suministrar un tableros de distribución trifásicos con 12 circuitos para la red no regulada y 12 para la red regulada, con totalizador, estos deben ser instalados en los espacios existentes, todas las protecciones deben ser igualmente suministradas e instaladas. Los tableros existentes deberán ser desinstalados por el oferente Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislante en único color, sean identificados cada 1.5 m mediante adhesivos, acrílicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S y T), neutro, tierra y origen destino de la acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja portacables o canaleta, si la instalación es en tubería, esta identificación debe ser realizada en las cajas de paso o inspección. Los tableros suministrados e instalados deben cumplir con lo especificado en la norma NTC 2050 sección 384 y el RETIE capítulo 2, artículo 17 y numeral 9. Los tableros deben ser completamente identificados y marquillados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato. Cualquier diligencia ante el proveedor de energía derivado del presente pliego debe ser asumido por el contratista. Sistema de puesta a tierra Este sistema debe ser diseñado, suministrado e instalado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico regulado y no regulado de los pisos El voltaje máximo permitido entre los conductores de tierra y neutro deberá ser de 1 V, a lo largo de la instalación en vacío y a plena carga. Si existe puesta a tierra, la nueva asociada al sistema regulado y no regulado deberá ser interconectada eléctricamente a la existente, según criterio adoptado de IEC y previo a esta interconexión se debe constatar que los requerimientos técnicos se cumplan. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 m de longitud; además debe estar identificado con el nombre del fabricante, la marca registrada o ambos y sus dimensiones; eso debe hacerse dentro de los primeros 30 cm desde la parte superior. En caso que el sistema de puesta a tierra para la red regulada y no regulada requiera uno o más electrodos, cada uno debe quedar enterrado en su totalidad. El punto de unión entre el conductor y el electrodo debe ser fácilmente accesible y hacerse con soldadura exotérmica. La parte superior de los electrodo(s) enterrado(s) debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe cumplir con la tabla de la NTC 2050 y el calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos debe cumplir con la Tabla de la NTC Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, se deben emplear técnicas comúnmente aceptadas o elementos certificados para tal uso. En caso de utilizar empalmes estos deben ser aprobados por el supervisor. El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. Además de los requisitos generales relacionados anteriormente, la puesta a tierra debe cumplir con las especificaciones de la norma NTC 2050, sección 250 y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), en su artículo 15, capítulo 2.14 El oferente debe proveer los equipos necesarios para hacer las mediciones de tierras en el transcurso y al finalizar la obra a plena carga. Acometida de salida del transformador Está compuesta de los conductores (fases, neutro y tierra), protecciones (tipo caja moldeada), ductos y accesorios necesarios para transportar la energía desde un transformador a 208 V (ubicado en el cuarto de contadores de energía) hasta un gabinete ubicado en el cuarto de contadores y desde éste hasta un tablero general En éste ítem se deben suministrar e instalar la acometida trifásica que soporte una carga según la repotenciación contratada Estas acometidas deben salir de los bornes del secundario del transformador y llegar a un tablero existente en la oficina. Desde este tablero deberá construirse una acometida al nuevo tablero de servicio NORMAL Y REGULADO en que se alojarán las protecciones de forma independiente para la red normal y para la red regulada. La acometida debe estar canalizada en todo su recorrido y no se aceptarán empalmes. Tablero General Se debe diseñar, suministrar e instalar un tablero y está compuesto por los barrajes para fases, neutro, tierra y tierra aislada, totalizadores uno para cada servicio (normal y regulado), breakers o protecciones, puerta y chapa con sus respectivas llaves. El tablero debe contar con 12 circuitos para servicio normal y 12 para servicio regulado El tablero debe ser tipo gabinete. Las acometidas deben llegar a protecciones individuales tipo caja moldeada, luego llevarse a barrajes independientes (uno para red regulada y otro para red no regulada). El tablero debe contener como mínimo, además de lo mencionado anteriormente, soportes metálicos para montaje de breakers tipo caja moldeada y los respectivos elementos de seguridad (aisladores, etc.). Se deberá entregar y fijar en la puerta el diagrama unifilar del tablero, igualmente se debe marcar cada breaker (acrílicos en bajo relieve), cada cable (anillos plásticos) de fases, neutro y tierra, con el número de piso al cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable. De igual forma deben quedar explícitamente identificados los elementos pertenecientes a la red regulada y los pertenecientes a la red no regulada. Red no regulada Circuitos de piso Se conforman de los conductores (fases, neutro y tierra), ductos y accesorios necesarios para transportar la energía desde los tableros de piso hasta los puestos de trabajo donde se ubicaran las tomas. Cada circuito debe tener un máximo de 8 salidas. El calibre del cable que se debe usar será mínimo 12 AWG. Con el objeto de homogeneizar los colores de los conductores en la entidad, estos para la totalidad de la red deben ser en colores diferentes a los empleados para la red regulada. Cada circuito debe ser protegido con interruptores termomagnéticos y tipo riel de 20 Amperios a 120/240 voltios. Las tomas eléctricas deben ser monofásicas de color marfil o similar con polo a tierra, 15 A y 120 V. Las tomas deben cumplir las normas UL 498. Las tomas eléctricas deben ser rotuladas con el número del circuito al cual pertenecen y con el número del puesto ocupado dentro del circuito, estas marquillas deben ser de un material resistente y duradero. Red regulada15 Circuitos de piso Se conforman de los conductores, ductos y accesorios necesarios para transportar la energía desde los tableros de piso hasta los puestos donde se ubicaran las tomas. Cada circuito debe tener como máximo 5 tomas. Con el objeto de homogeneizar los colores de los conductores en la entidad, estos para la totalidad de la red deben ser Rojo (fase), Blanco (neutro) y Verde (tierra). El calibre mínimo a utilizar debe ser No 12 AWG. Cada circuito debe ser protegido con interruptores termomagnéticos tipo riel de 20 Amperios a 120/240 V. Las tomas eléctricas deben ser tipo IG color naranja, monofásico, con polo a tierra aislado a 120 V. Además de los puestos de trabajo, se debe suministrar e instalar un circuito independiente regulado en cada gabinete de telecomunicaciones, siguiendo las mismas especificaciones. Las tomas eléctricas deben ser rotuladas con el número del circuito al cual pertenecen y con el número del puesto ocupado dentro del circuito, estas marquillas deben ser de un material resistente y duradero. EQUIPOS ACTIVOS Switch de configuración fija de 1 RU Soporte Multilayer 2/4 Backplane de al menos 48 Gbps. Throughput minima de 35Mpps (64-byte packets) Fuente de poder redundante opcional interna o externa Mínimo 22 puertos 10/100/1000 Opción de 2 puertos adicionales 10/100/1000, 1000SX ó 1000LX Mínimo MACs Mínimo 32 MB RAM Mínimo 16 MB Flash Memory Garantía estándar de fábrica mínima de 5 años IEEE 802.1p Class of Service DiffServ for IP-based Qos Rate Limiting (Ingress and Egress) IEEE 802.1p and DiffServ Mapping at Ingress and Remarking at Egress DoS Attack Protection Access Control Layer 1/2/3/4/ (ACLs) IEEE 802.1s Multiple STP IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port SOFTWARE DE ADMINISTRACION Soporte para SNMP v3 Soporte para arquitecturas distribuidas (Administración con Soporte de múltiples dominios distribuidos. Debe importar el mapa de uno o más servidores remotos) Acceso remoto y JAVA INSTALACION Instalación de equipos nuevos y existentes con accesorios originales para montaje en rack de 19. Incluye organización de racks de acuerdo a la modulación acordada en la ingeniería de detalle. CAPACITACION 5 horas de capacitación teórico-práctica en las instalaciones de la entidad para mínimo 616 funcionarios, de frente a los equipos suministrados, con énfasis en el uso de monitoreo y reportes del software de administración. GARANTIA Contrato de servicios que asegure su reemplazo a más tardar al segundo día hábil en caso de daño, por 2 años, contados a partir del acta de recibo a satisfacción.. REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA CON LAS RESPECTIVAS ADECUACIONES FÍSICAS- Requerimientos técnicos mínimos obligatorios de la solución de repotenciación eléctrica con las respectivas adecuaciones físicas. N. DESCRIPCIÓN Características de entrada 1 Voltaje de entrada 208 VAC +/-20%, 3f+n+t 2 Frecuencia 50Hz a 60 Hz 3 Factor de Potencia 0,9 de Entrada 4 Distorsión armónica de corriente Menor o igual a 10% Características de salida 5 Voltaje de salida 208/120 VAC +/- 1%, 3f+n+t 6 THD de Salida Menor o igual al 3% para carga no lineal 7 Sobrecarga Mínimo 125% en 10 minutos y 150% en 10 segundos. Indicar los valores ofrecidos 8 Transformador de salida Si, con factor K13, para manejo de armónicos. Características generales 9 Configuración Trifásico, 3f+n+t 10 Tipo Verdadero On line, PWM., Doble Conversión, control microprocesado. 11 Tiempo de 15 minutos a plena carga. autonomía 12 Batería VRLA, selladas, libres de mantenimiento 14 Bypass automático Estático con capacidad del 100 % de la capacidad del equipo. 15 Bypass manual de Mantenimiento Debe permitir mantenimiento del equipo sin afectar la carga 16 Características de la onda de salida 18 Puerto de comunicaciones 19 Software de Monitoreo 20 Indicación de las condiciones del Senosoidal TCP/IP, con posibilidad de monitoreo vía browser Incluido para monitoreo vía red. Por medio de un display LCD, con memoria de eventos:17 condiciones del sistema Estado Normal Bypass Falla de red Sobrecarga Batería baja Temperatura 21 Protecciones Red, Baterías, Bypass, Spikes, Inversor, Fusibles. Breakers Termomagneticos, Sobrecarga y Cortocircuito, Alarmas visuales y sonoras, Protección automática contra sobrecarga o sobredescarga de baterías. 22 Otras características Funcionamiento con plantas eléctricas de cualquier tipo Supresor de picos/transientes y filtros de interferencia incorporados N. DESCRIPCIÓN TRANSFORMADOR 1 Transformador trifásico de con tensión del primario según proveedor local Voltios, Normalizado ICONTEC, Homologado, matriculado y aprobado por la electrificadora de la región. Potencia según relación de ciudades y cantidades a ejecutar cuadro 1 2 Estructura para soporte de transformador según necesidad con suministro de poste de 12 mts x 750 Kg según norma CTU 520 o similar 3 Estructura de paso de red de media tensión con suministro de Poste en concreto 12 metros de alto 510 Kg. Norma LA 202 o LA Acometida de media tensión en Cable aluminio No 3 x 2 ACSR ACOMETIDA - MEDICION PROTECCIONES 5 Contador de medición sencilla en baja tensión, homologado, matriculado y aprobado por la electrificadora de la región. 6 Armario para contador 7 Acometida de baja tensión calibre 4x4 8 Breaker tipo pin de corte Amperaje según necesidad. 9 Conductor desnudo cobre No 2 AWG THW Cu 10 Bajante en Tubería conduit de 2" galvanizada 11 Sistema puesta a tierra - aterrizada de caja de medidor - en varilla Cu-Cu de 5/8 x 2.40 Mt. Normalizada ICONTEC 12 Curvas y accesorios en general 13 Caja de inspección para baja tensión norma CS Canalización subterránea en 2 tubos de 3 " PVC con Obra Civil de resane TABLEROS DE DISTRIBUCION 15 Totalizador de Amperaje según necesidad. Trifásico con caja, Termomagnético 16 Conductor 5 No 4 AWG THW-Cu PLANTA ELECTRICA 17 Planta Eléctrica Diesel de potencia nominal para Prime según necesidad, nominales régimen continuo (7x24) como mínimo y debe incluir baterías estacionarias, cargador automático externo, tablero de mando, tarjeta reguladora, manómetros. 18 Cabina Insonora (75 Db a 1 mt) 19 Transferencia Automática Trifásica para KVAs según necesidad 20 Tubería EMT 1 1/2" incluye codos y accesorios 21 Cable 4x4 THHN THWN18 22 Adecuación Obra Civil ( Cerramiento, pedestal, cubierta, Trampa de Aceite, Reja Puerta y otros) 23 Adecuación exosto de 3" 3 a 5 mts 24 Sistema de Tierras para planta eléctrica 25 Breaker de Protección.Normalizado ICONTEC CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS GENERALES Estas condiciones técnicas mínimas generales aplicarán para todo lo relacionado en la repotenciación. La NO presentación del respectivo soporte (si es el caso), compromiso o requerimiento será causal de rechazo de la propuesta. 1. PARA UPS N. DESCRIPCIÓN Estándares Condiciones ambientales y de instalación 1 La UPS deberá ser instalada en el lugar asignado por la SNR y NO debe generar ruido audible superior a 65 db. Deberá soportar instalación en alturas desde 0 a 2600 mtr SNM. Prueba técnicas exigidas. 2 Cada oferente debe comprometerse por escrito a que si es el adjudicatario, garantizará las características técnicas de los equipos ofrecidos y realizará pruebas técnicas de los estándares ofrecidos por el fabricante en sus instalaciones(o donde tenga un sitio de pruebas con los equipos necesarios) con recursos y equipos propios y con la presencia del personal que la SNR (EL lugar elegido debe ser en Bogotá-Colombia) designe para ello y de lo cual anexara el protocolo de pruebas sin costo adicional para la SNR. Otras consideraciones 3 El proponente deberá suministrar todos los elementos necesarios (cables, soportes, breakers, anclajes, tubería, etc.) para conectar la UPS a la red eléctrica de la SNR en el sitio y las condiciones dispuestas para ello. 4 La UPS se deberá entregar con el software (con sus respectivos medios y manuales) para su administración y control, el cual deberá operar en la red local de la SNR. 5 El proponente deberá conectar uno de los computadores ubicados en el centro de computo de la SNR con la UPS ofrecida, para realizar su administración y monitoreo. 6 El proponente seleccionado deberá dictar la capacitación teórico practica para la administración y el control de la UPS, como mínimo 20 horas a 6 funcionarios de la SNR. Garantía 7 Se deberá ofrecer mínimo 24 meses de garantía para la UPS y 24 meses para el banco de baterías. Distribuidor autorizado 8 El proponente deberá acreditar la certificación del fabricante, la subsidiaria, filial, sucursal o distribuidor en Colombia, en la que se indique que el proponente está autorizado para comercializar, instalar, soportar y mantener la UPS ofrecida. Centro autorizado de servicio19 9 El proveedor deberá anexar los documentos que confirmen que en el país existe por lo menos un centro autorizado de servicio técnico para la UPS de la marca ofrecida. 2. PARA PLANTAS ÍTEM DESCRIPCIÓN Para la Instalación de la planta eléctrica el proponente se compromete a suministrar todo lo necesario para el apropiado funcionamiento de lo estipulado en estos pliegos, incluyendo construcción de cuarto para alojar la planta y cabina de insonorización, acometidas y ductos de escape de gases, transferencia automática El proponente tendrá una copia de todos los planos y documentos elaborados para la construcción de las obras y será de su responsabilidad averiguar la coherencia de los mismos con el proyecto a ejecutar. Cualquier discrepancia debe ser comunicada a la interventoría y/o supervisión del contrato. Los planos serán publicados en la página Web. El proponente se compromete a que una vez terminada la construcción deben adelantar las pruebas correspondientes y elaborar y entregar los planos finales de la obra ejecutada. Los deberes del contratista no estarán cumplidos hasta que las copias de los planos sean entregados MATERIALES Los diferentes fabricantes de materiales y equipos para sistemas eléctricos deben contar con certificados de cumplimiento RETIE. Todos los materiales deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, fácil montaje y reemplazo y en el caso de los transformadores debe suministrarse el respectivo protocolo de pruebas. Los elementos y su instalación que forman parte del conjunto, deben cumplir con las últimas versiones de las normas tanto nacionales como internacionales, establecidas por la Empresa que atienda el servicio de energía eléctrica de la región INSTALACION Las instalaciones eléctricas deben hacerse de acuerdo a los normas de la empresa de 7 energía de la región para lo cual los diseños serán previamente consultados y sometidos a su aprobación. El Contratista debe suministrar hasta obtener una correcta operación, todos los materiales necesarios para la construcción y/o montaje del sistema eléctrico a ejecutar 8 (alimentadores, redes eléctricas de alta y baja tensión, montaje de transformadores, etc) Cuando se presenten desperfectos en el sistema el CONTRATISTA a su cargo deberá 9 inmediatamente reemplazarlo. El empaque, transporte hasta el sitio de la obra y almacenamiento de todos los equipos 10 y materiales que componen el sistema eléctrico a instalar será responsabilidad del Contratista. En caso de daño, deterioro, rechazo por parte de la interventoría o pérdida El Contratista debe suministrar, mantener y operar a su cargo, las herramientas y 11 demás equipos requeridos para el montaje, construcción de las obras, ajustes, ensayos o pruebas requeridos en el sistema y asumir el costo de depreciación de los mismos 12 Todas las plantas propuestas deben incluir gobernador electrónico Para todas las plantas propuestas, el proponente debe considerar una autonomía del 13 tanque de combustible de como mínimo 8 Horas Todas las plantas propuestas deben incluir cabina de insonorización con nivel de 14 atenuación de 75 db a un (1) metro 15 Tanto para el transformador como para la planta la garantía mínima es de 12 meses Para la instalación del ducto de salida de gases de escape se debe instalar aislamiento 16 térmico20 BIENES Y SERVICIO CONEXOS Instalación, Configuración y Puesta en Operación Instalación y puesta en operación REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA LA ENTREGA No. Característica Mínimo Requerido 1 Certificaciones Los elementos ofrecidos deben estar acompañados de los respectivos soportes técnicos preimpresos y/o certificaciones de fabricante en donde se certifique que la característica ofrecida cumple con el requisito mínimo solicitado. 2 SWITCHS: El fabricante deberá contar con certificación ISO 9001 en switches. 3 La marca debe ser reconocida. 4 OTROS: El proponente debe presentar una certificación donde demuestre que es distribuidor autorizado de los elementos a instalar 5 CABLEADO ESTRUCTURADO: El proponente debe acreditar certificado de calidad ISO 9001 versión 2000, vigente del fabricante de cableado Estructurado (esto incluye ducterías y cableado) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN No. Característica Mínimo Requerido 1 Entrega Los equipos objeto de la presente contratación deberán ser entregados, instalados, probados y puestos en funcionamiento a plena satisfacción en las instalaciones de las oficinas de registro e instrumentos públicos relacionadas, en el plazo que determine en su propuesta el oferente que resulte adjudicatario, y que para todo efecto no podrá ser mayor a un año, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato. 2 Afinación Los equipos deben ser configurados y afinados con el sistema operativo. REQUISITOS MÍNIMOS DE GARANTÍA EXIGIDOS No. Característica Mínimo Requerido 1 Equipos y materiales Los equipos y materiales ofrecidos tanto activos como pasivos, que presenten cuatro (4) o mas fallas, por defectos de fabricación, durante el primer año, deben ser cambiados sin costo alguno. Mantenimiento Preventivo y Correctivo Incluye todos los equipos suministrados con excepción del cableado estructurado. No. Característica Mínimo Requerido Mostrar más
SISTEMAS DE CABLEADO Aspectos técnicos generales Se deberá utilizar tubo conduit pared gruesa en exteriores y en aquellas áreas donde sea necesario proteger los cableados contra daño mecánico o medio ambiente Más detalles Anexo A: Requerimientos Técnicos para la instalación de Cableado Estructurado
Anexo A: Requerimientos Técnicos para la instalación de Cableado Estructurado Componentes Pasivos Todos los componentes pasivos serán categoría 5E, y deberán traer impreso claramente el código de colores Más detalles CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES INTRODUCCIÓN Para la construcción de la Red de Sistema Estructurado, se utilizarán equipos y materiales de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones, Más detalles SECCIÓN 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED Y SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP
1 SECCIÓN 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED Y SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP REVISION Nº 1 2 DIVISIÓN 16: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Sección 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO Más detalles Estándar EIA/TIA. Cableado estructurado
Estándar EIA/TIA Cableado estructurado Estándar EIA/TIA El Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA) Más detalles ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ- DATOS, CORRIENTE NORMAL Y REGULADA DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA DE REGISTRO Más detalles ANEXO No. 5 FICHA TÉCNICA
ANEXO No. 5 FICHA TÉCNICA Los sistemas de UPS a adquirir para las sedes de la Procuraduría General de la Nación, ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Chiquinquirá, San Andrés y Quibdó, deben Más detalles SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Ing. Fabio González G.
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Ing. Fabio González G. Estándares TIA/EIA TIA/EIA 568 Propósito Establece un estándar de cableado de telecomunicaciones genérico que soporta un ambiente multi-vendedor. Más detalles Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001:2000.
20 puntos de red Categoría 6. Para distintas partes de la unidad. Especificaciones técnicas requeridas para la red: Materiales Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO 1. DESCRIPCIÓN: El requerimiento considera la habilitación de cualquier sistema de cableado estructurado para laboratorios, aulas, oficinas u otra dependencia Más detalles Categoría 5e UTP. CATEGORÍA 5e UTP
Categoría 5e UTP Categoría 5e UTP Las aplicaciones de telecomunicaciones que actualmente se desarrollan son cada día más demandantes de recursos, por lo que el sistema para transporte de información (anteriormente Más detalles Requerimientos importantes para el Diseño. Administración del sistema de cableado
Redes de Computadores Preparado por Ing. Oscar Molina Loría Qué es el cableado estructurado? Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y completa. Con combinaciones de alambre Más detalles REDES CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO Objetivos Sistemas de cableado estructurado: Reglas para Cableado Estructurado de LAN. Subsistemas de Cableado Estructurado Escalabilidad Punto de demarcación Salas de equipamiento Más detalles Poder Judicial de Jujuy Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO Proyecto : Habilitación de cableado estructurado Laboratorios de Básica y Media. Establecimiento : Centro Educacional Mariano Egaña Fecha : 13 de Agosto Más detalles CATEGORÍA 5e FTP. Categoría 5e FTP
Categoría 5E FTP Categoría 5e FTP El cableado FTP Cat. 5e de 3M Volition ha demostrado ser la mejor solución para las necesidades más exigentes de alta compatibilidad electromagnética que el mercado demanda. Más detalles Cableado Estructurado
Cableado Estructurado A medida que el uso de redes cableadas se extendía, comenzó a notarse la necesidad de desarrollar un cableado genérico para voz y datos. Proveer un servicio de red eficiente y flexible Más detalles Cableado Horizontal. Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack).
Cableado Horizontal Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack). Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, Más detalles APENDICE A NORMA TIA/EIA 568-B
106 APENDICE A NORMA TIA/EIA 568-B 107 1. NORMA TIA/EIA - 568 - B Estándares de Cableado para Edificios Comerciales 1.1 Definición Especifica un sistema de cableado genérico a fin de proveer un sistema Más detalles Cableado Estructurado
Cableado Estructurado Normas para una buena infraestructura de comunicación Concepto El cableado estructurado tiene el objetivo de integrar en un mismo sistema los servicios de: Voz Datos Vídeo También Más detalles ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO:
Señores: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Dra. Alma Durán Pérez Jefe División de Contratos. Ref. Observaciones a la INVITACIÓN PÚBLICA MONTAJE DE EQUIPOS Y REDES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA Más detalles Categoría 6 UTP CATEGORÍA 6 UTP
Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento: 1. Artículo 1.5,- 11. El diseño, construcción, montaje y pruebas de la red interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura Más detalles 1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE JUSTIFICAR CON LA CONTRATACION
OBJETO: SUMINISTRO, DISEÑO, CONFIGURACION E INSTALACION REDES ELECTRICAS Y LOGICAS OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE RIONEGRO, ANTIOQUIA TOMADA EN ARRENDAMIENTO POR LA SUPERINTEDENCIA DE Más detalles Qué realmente cambia con la Categoría 6
1 Qué realmente cambia con la Categoría 6 La Categoría 6, norma recientemente finalizada por TIA/EIA, representa una importante victoria de la industria de telecomunicaciones. Sepa cuál es la verdadera Más detalles Excelencia Tecnológica
Excelencia Tecnológica Más de 55 años de experiencia nos respaldan Grupo Condumex, empresa 100% mexicana, líder en la manufactura de conductores eléctricos, es también el fabricante más importante de Cables Más detalles DE REDES Y SERVIDORES
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES Hardware de Red: ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACION JOHN GÓMEZ CARVAJAL johncar@univalle.edu.co http://eisc.univalle.edu.co/~johncar/ars/ En la mayor parte Más detalles Conceptos sobre Cableado. Estructurado
Conceptos sobre Cableado Estructurado Que es el Cableado Estructurado Es el conjunto de elementos pasivos, flexible, genérico e independiente, que sirve para interconectar equipos activos, de diferentes Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE DIEZ PUESTOS LOGICOS DE TRABAJO EN LA SEDE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CARRERA 17 N 38-16 BARRIO TEUSAQUILLO OFICINA DE INFORMATICA CENTRO Más detalles UNVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CENTRO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS. INVITACION A COTIZAR No. CRIE01 DE 2008
Redes de Altas Prestaciones Tema 2 Instalación y Gestión de Redes Curso 2010 Diseño básico de redes cableadas. Cableado Estructurado El hecho de utilizar una única infraestructura cableada bajo normas Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO HISTORIA A inicios de los 80 s apareció la tecnología Ethernet con cable coaxial de 50 Ω. RG 58. A finales de los 80 s la tecnología Ethernet con cable coaxial fue emplazada por el Más detalles PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Solución Cableado Estructurado
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Solución Cableado Estructurado REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 1. Objetivo Se ejecutará una red de datos, tendiendo de dos UTP Más detalles ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO. ING. ROBERTO J. OVIEDO D.
ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO. ING. ROBERTO J. OVIEDO D. CABLE CONECTORES CANALETAS Y DUCTOS HERRAMIENTAS CABLE Elemento principal Del Sistema de Cableado Estructurado Hecho de cobre Más detalles incoder instituto colombiano de desarrollo rural
_PROSPERIDAD PARA TODOS AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA El INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER, en cumplimiento de lo exigido en los artículos 2.2.1 y 2.2.5 del Decreto Reglamentario 734 de Más detalles Diapositiva # COMPONENTES DE UNA RED CABLEADO
PROYECTOS CURSO CABLEADO ESTRUCTURADO Junio 2006 OBJETIVOS Brindar un marco general y conceptual de lo que es un cableado estructurado Reconocer organismos y normas sobre las cuales trabaja el Sistema Más detalles VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE SISTEMAS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: FECHA DE CIERRE PARA RECIBIR LAS PROPUESTAS: Diseño, suministro, montaje, capacitación Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO Introducción Primeros años de la década del 80: Construcción de edificios sin consideración de los servicios de comunicaciones Tendido Independiente Instalación de cableado Telefónico Más detalles ANEXO - B SISTEMAS DE TRANSPORTE DE INFORMACION (Cableado estructurado)
ANEXO - B SISTEMAS DE TRANSPORTE DE INFORMACION (Cableado estructurado) Algunos términos usados en telecomunicaciones Ancho de banda En un sistema de transmisión de señales eléctricas, el intervalo entre Más detalles Cableado Estructurado. Especificaciones generales del cable UTP
Cableado Estructurado Especificaciones generales del cable UTP Par Trenzado TELEFONÍA: El cable par trenzado es de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste Más detalles Capitulo 2: Capa Física
Capitulo 2: 2.1 Definición de LAN LAN es la abreviatura de Network Área Local(Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar Más detalles NOTA ACLARATORIA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL OSP/PER/01/205/1314
NOTA ACLARATORIA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL OSP/PER/01/205/1314 ADQUISICIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 1. Consulta Referencia(s) de las Bases: Más detalles ANEXO No. 2. El sistema de cableado estructurado, objeto de esta contratación, comprenderá lo siguiente:
ANEXO No. 2 INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Descripción general del Proyecto El proyecto consistirá en el suministro, instalación, capacitación en la operación y puesta en marcha del Sistema de Cableado estructurado Más detalles ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS
ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS Introducción Las instalaciones eléctricas cumplen la función de llevar la energía eléctrica en forma segura a los diferentes aparatos que la van a utilizar, los cuales Más detalles INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA SECTOR RESIDENCIAL RURAL
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA Página 1 de 7 FECHA D M A 08 03 2012 REVISIONES DE NORMA ÁREA NOMBRE RESPONSABLE Área Ingeniería Distribución DESCRIPCIÓN Instalación de acometida aérea sector residencial Más detalles MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS PARA AGENCIA EL GAUCHO Y EDIFICIO EMPRESAS.
1 Objeto MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS PARA AGENCIA EL GAUCHO Y EDIFICIO EMPRESAS. Suministro e instalación de 2 equipos UPS redundantes, para los edificios indicados, de Más detalles Las redes físicas son dinámicas. Durante la existencia de una red, las. remodelaciones son comunes, y deben ser consideradas desde el
9 Recomendaciones Las redes físicas son dinámicas. Durante la existencia de una red, las remodelaciones son comunes, y deben ser consideradas desde el momento del diseño. El estándar TIA/EIA 942 reconoce Más detalles CATEGORÍA 6 FTP. Categoría 6 FTP
Categoría 6 FTP Una alta compatibilidad electromagnética es uno de los factores críticos que una solución de cableado estructurado deberá tener para garantizar su correcto desempeño, aún en las condiciones Más detalles CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 3.1 Estándar EIA/TIA-568-B Para el diseño del sistema de cableado estructurado del CENAM, se apoyó en el estándar EIA/TIA- 568-B, Más detalles FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA SA 608 2009
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA SA 608 2009 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 195073 ADQUISICIÓN DE UPS`s ON LINE Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIOS. de proyectos de cableado estructurado en la Universidad Autónoma De Tamaulipas.
LINEAMIENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIOS 1 OBJETIVO Describir los lineamientos aplicados para la gestión y ejecución de proyectos de cableado estructurado en la Universidad Autónoma De Tamaulipas. Más detalles CONSOLIDADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DEL INFORME DE VERIFICACIÓN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INFORMA QUE:
CONSOLIDADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y DEL INFORME DE VERIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA INVITACIÓN PÚBLICA N 013 DE 2010 Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y Común Más detalles Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General (Ley 13.064) Departamento de Tecnología y Comunicación
(Ley 13.064) Especificaciones Técnicas ANEXO II. PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS EDIFICIOS: CABILDO Más detalles CAMBIOS FUTUROS DE ESTÁNDARES DE CABLEADO
CAMBIOS FUTUROS DE ESTÁNDARES DE CABLEADO La industria de networking cambia muy rápidamente. Uno de los factores que contribuye al crecimiento explosivo de las LAN, WAN e Internet han sido los estándares Más detalles TABLEROS DE MEDIDA ELÉCTRICOS
ELÉCTRICOS Página 1 1 REVISIONES DE NORMA FECHA D M A NOMBRE ÁREA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 19 01 2012 AID Numeral 3.1.8 23 03 2012 AID Numeral 3.1.16 Página 2 2 Contenido 1. ALCANCE... 4 2. DEFINICIONES... Más detalles Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Curso: Redes de Computadoras Cableado de Redes. Ing. Faustino Montes de Oca
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Curso: Redes de Computadoras Cableado de Redes Ing. Faustino Montes de Oca Porqué son importantes los estándares de medios físicos Más detalles PROYECTO REMODELACIÓN OFICINA BANCOLDEX CALI
PROYECTO REMODELACIÓN CALI PROYECTO REMODELACIÓN OFICINA BANCOLDEX CALI INDICE 1. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA... 2 1.1. OBJETIVOS DEL SERVICIO A CONTRATAR... 2 1.2. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR... Más detalles REDES PRÁCTICA FINAL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Departamento de Ingeniería Electrónica, Sistemas Informáticos y Automática REDES (3er curso de Ingeniero Técnico Informático de Sistemas) PRÁCTICA FINAL DISEÑO DE UN SISTEMA Más detalles Cableado Estructurado para Edificios Comerciales
Cableado Estructurado para Edificios Comerciales Ing. ALIPIO CARO RIBERO. RCDD El Cableado Estructurado cobra real importancia en la actualidad, dado el vertiginoso desarrollo que han tenido las comunicaciones Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 1.1. Descripción El objeto de este documento es especificar los requerimientos técnicos mínimos para seleccionar Más detalles Catálogo DiSCaeS 2011 Cableado Estructurado GGC
Catálogo 2011 Cableado Estructurado GGC Cableado en cobre Cabictel Cables Manguera de Datos 668625CC4P 668725CVDP Estos cables Multipares tienen prestaciones para transmisión Gigabit Ethernet. Obtienen Más detalles Ministerio de Desarrollo Social PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOCAL NUEVO
Ministerio de Desarrollo Social PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO EN LOCAL NUEVO Puestos de RED Canalizaciones Rack de Comunicaciones M E M O R I A D E S C R I P T I V A MEMORIA DESCRIPTIVA 1.- OBJETO El Más detalles REDES CABLEADAS / CABLEADO ESTRUCTURADO Pág. 1
1. REDES CABLEADAS Se comunica a través de cables de datos (generalmente basada en Ethernet. Los cables de datos, conocidos como cables de red de Ethernet o cables con hilos conductores (CAT5), conectan Más detalles SISTEMAS POR FIBRAS OPTICAS
SISTEMAS POR FIBRAS OPTICAS COMUNICACIONES OPTICAS; UCV 1 TOPOLOGIAS DE RED Las redes de FO deben ser configuradas para dar al sistema flexibilidad y versatilidad para maximizar los beneficios asociado Más detalles CONSTANCIA DE ESTUDIO DE MERCADO
A los Venticinco (25) días del mes de Mayo de 2015, se efectuó la consulta de los precios del mercado para: OBJETO: ADECUACION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TENDIDO Y RECONEXION DE FIBRA OPTICA Más detalles INSTALACIÓN FÍSICA DE UNA RED LOCAL. 1. Diseño de la red local (LAN) 2. 2. Instalación de la red 12
INSTALACIÓN FÍSICA DE UNA RED LOCAL Contenido 1. Diseño de la red local (LAN) 2 1.1. Cableado Estructurado 4 1.2. Elementos necesarios para la instalación 8 2. Instalación de la red 12 Pág. 1 1. Diseño Más detalles Sistemas de Cableado Estructurado
Sistemas de Cableado Estructurado Webinario Junio 2015 David Espinoza Product Management david.espinoza@syscom.mx Temario I. Introducción. II. Planeación de sistemas de cableado estructurado. III. Estándares. Más detalles NORMA INTERNA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
NORMA INTERNA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Realizado por: Ver 1.0 Ing Carlos Gustavo Livacic Subsecretaria Informatica. David Pérez Subsecretaria de Informatica. Más detalles Memoria descriptiva de Cableado estructurado de la red de la nueva sede de la Universidad de la República en Maldonado (CURE)
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Comisión Coordinadora del Interior Centro Universitario Regional Este Memoria descriptiva de Cableado estructurado de la red de la nueva sede de la Universidad de la República Más detalles Estándares y Organismos del Cableado Estructurado
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA Estándares y Organismos del Cableado Estructurado Redes de Computadoras Alumna: Maria Teresa Valera Gallegos Materia: Redes de Computadora Carrera: Ing Más detalles FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS-XXX)
FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS-XXX) Tabla de Contenidos FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS-E)... 1 Tabla de Contenidos... 1 Indice de Códigos... 1 Consideraciones Preliminares... Más detalles Ing. Yuri Bravo Asencios
Ing. Yuri Bravo Asencios El Estandar especifica los requerimientos para el cableado de Telecomunicaciones dentro de un Edificio Comercial, y entre Edificios en un campus. Cubre un area geografica con Más detalles Cableado Estructurado. Cableado Estructurado. Quien es quien
Cableado Estructurado Redes Corporativas Cableado Estructurado 1 Cableado Estructurado Se trata de especificar un estructura o sistema de cableado para empresas y edificios que sea Común y a la vez Independiente Más detalles GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO POTENCIA CONTINUA MINIMA140 KVA
ET DEF 696 / 00 19 MARZO 2013 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO POTENCIA CONTINUA MINIMA140 KVA Todos los comentarios, sugerencias o preguntas sobre este documento deben dirigirse a Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Año de la Atención Integral a la Primera Infancia. ENMIENDA No.
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Año de la Atención Integral a la Primera Infancia 28 de abril de 2015 Santo Domingo, D.N. ENMIENDA No. 2 Por esta vía se les informa a Más detalles ANEXO III: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAUTAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN OBRAS NUEVAS CABLEADO PARA DATOS, TELEFONÍA Y TENSIÓN
ANEXO III: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAUTAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN OBRAS NUEVAS CABLEADO PARA DATOS, TELEFONÍA Y TENSIÓN ÍNDICE CAPÍTULO Pág. I. OBJETIVOS.3 II. ALCANCES..3 III. DEFINICIONES.3 Más detalles Equipos de Conectividad
Son equipos que permiten transformar y conducir la información en el funcionamiento de una red de computadores. Estos se dividen en elementos activos y pasivos. Clasificación Pasivo : Podemos definir los Más detalles Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno
Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno Introducción. Cableado Estructurado Introducción. Fibra óptica Introducción. AMPTRAC Solución del Más detalles Qué es Cableado Estructurado?
Qué es Cableado Estructurado? Por qué Cableado Estructurado? Elementos del Cableado Estructurado Elementos del Cableado Estructurado Cableado Horizontal Cableado Vertical (BackBone) Otras Consideraciones Más detalles A ALCANCE Y VALORES: ADENDO 01
U n i v e r s i d a d d e l V a l l e VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS SMEO 972-2007 CONVOCATORIA PUBLICA 012-2007 ADECUACIONES Más detalles UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Emprevet, S.A. Academia Cisco Maracay Venezuela
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Emprevet, S.A. Academia Cisco Maracay Venezuela XYZ, c.a. La Empresa XYZ, c.a. Requisitos Se solicita 30 puntos de Datos y 30 Puntos para Voz en categoría 6 distribuidos Más detalles ANEXO Nº 2 PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA
ANEXO Nº PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA Suministro y montaje de salidas y tubería incluye fijación, adaptadores, suplemento, pruebas y chequeo. Salida para toma doble regulado con polo a tierra en 1 tubería Más detalles SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 07 DE 2009. Asunto: respuesta a preguntas hechas a la subasta inversa 07 de 2009
Bogotá D. C., Noviembre 17 d 2009 SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 07 DE 2009 Asunto: respuesta a preguntas hechas a la subasta inversa 07 de 2009 1- La firma INVERSER LTDA. Pregunta: Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Empresa : CEMENTO INCA Atención : Sr. Freddy Hidalgo Pecho Fecha: 22 de abril de 2009 Teléfono : Tlf. Celular: 411*5403 Fax: Referencia : UPS True On LIne Doble Conversión de 3 KVA CON TRANSFORMADOR E-Mail Más detalles Cables y conectores. 1. Cables de redes Comunes. 2. Cables de par trenzado. Par trenzado. Cable coaxial. Fibra óptica
Cables y conectores 1. Cables de redes Comunes Par trenzado La tecnología Ethernet moderna generalmente utiliza un tipo de cable de cobre conocido como par trenzado (TP, Twisted Pair) para interconectar Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA Más detalles INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - ZACATENCO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - ZACATENCO ACADEMIA DE COMPUTACIÓN LABORATORIO DE DESARROLLO DE REDES PRACTICA No.1 México Más detalles INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ UNIDAD 6: Planificación y cableado de redes, configuración y verificación de la red ACTIVIDAD: Trabajo de investigación sobre cableado estructurado DOCENTE: Mc. Román Más detalles Normas de Cableado Estructurado
Liceo Politécnico Andes Profesor Juan Ponce Contreras Cableado Estructurado Antes: Sólo existía cable telefónico. Datos: Sistema privado de cables. Conexiones NO ESTANDARIZADAS. Negocios Actuales Necesitan: Más detalles ELECTRICIDAD INTEGRAL Version 1.0. Presentación Se presenta en tiras de 2 m de longitud. BANDEJA CANAL (KL04500)
CABLE CANAL ELECTRICIDAD INTEGRAL 01 SISTEMA DE CABLE CANAL STANDARD Y CON AUTO- ADHESIVO: Sistema de canalización de montaje en superficie, que nos permite realizar cableados para instalaciones eléctricas, Más detalles Sistema de Cableado Estructurado Cat. 5e
Sistema de Cableado Estructurado Cat. 5e Cables UTP/FTP Latiguillos Rosetas Paneles de Parcheo Conectores Cables Cat. 5e UTP/FTP Una gama muy completa de cables UTP/FTP que superan los estándares exigidos Más detalles CURSO SOLUCION CATEGORIA 5e
CURSO SOLUCION CATEGORIA 5e Cable UTP Multi-Lan Categoría 5e: Sistemas de Cableado Estructurado para transporte de voz, datos e imágenes, de acuerdo con el requisito de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 Categoría Más detalles Voltaje de Entrada 120 VAC +/- 10% Protección Mínima. Esta información será suministrada
E n esta tercera entrega encontrarán los requerimientos básicos que deben cumplir las Secretarías de Educación sobre sistemas eléctricos, puestas a tierra, protecciones contra descargas atmosféricas y Más detalles SOLUCIÓN ELECTRICA MODULAR REMASTER
SOLUCIÓN ELECTRICA MODULAR REMASTER El revolucionario sistema REMASTER hace simple las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para puestos de trabajo en oficinas gracias a sus componentes prefabricados Más detalles Gamatronic. Innovando en la. Tradición
Gamatronic µps-sp Innovando en la Tradición Gamatronic µps-sp La UPS modelo µps-sp es un sistema True Online Doble conversión microcontrolado que emplea modulación por ancho de pulso (PWM). Suministra Más detalles MEMORIA INSTALACIONES VOZ Y DATA
PROGRAMA DE APOYO AL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA FASE II CONTRATO DE PRESTAMO BID 1869/OC-VE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL UP-LPI-02/2012 SUPERESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACION Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 2
 artículo 23
 artículo 40
 artículo 17
 artículo 15
 Artículo 1
 Resolución