Source: https://it.scribd.com/document/329132626/Macchine-e-Apparecchiature-in-Ambienti-ATEX
Timestamp: 2019-12-08 18:46:52+00:00

Document:
Macchine e Apparecchiature in Ambienti ATEX
sicurezza delle macchine e direttiva ATEX
SalvaSalva Macchine e Apparecchiature in Ambienti ATEX per dopo
Fondamenti Di Idronautica (U.costaguta)
s Teute at Ex Poster
ATEX.pdf
Chiave-codifica ATEX ITA
Scame - Guida Applicazione Atex
Equipamento ATEX
PRL-ATEX.DYN54623289e5523
Condizionamento Dell' Aria
varvel gbox
atexgas
Termodinamica Dell'Aria Umida
Demo Quaderno n. 4.pdf
'INAIL_rischio_esplosione_direttive_ATEX[1]_pdf'
MiniManuale_Chimica2011_estratto
Analisi del rischio da atmosfere potenzialmente infiammabili nelle attività di pulizia e ripristino viabilità delle sedi stradali post-incidente con dispersione di sostanze infiammabili e/o combustibili.
I.Manua
UNVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCATRONICA
Macchine e apparecchiature
in ambienti ATEX
Relatore: Prof. DIEGO DAINESE
Laureando: PAOLO FEDERLE Matricola 1004968-IMM
INTRODUZIONE...............................................................................................................................5
CAPITOLO 1: GENERALITA.........................................................................................................7
1.1 COSE ATEX................................................................................................................................7
1.2 MISCELE A RISCHIO DI ESPLOSIONE......................................................................................8
1.3 SORGENTI DINNESCO.............................................................................................................11
CAPITOLO 2: LA NUOVA ATEX 2014/34/UE.............................................................................13
2.1 GENERALITA............................................................................................................................13
2.1.1 Entrata in vigore.............................................................................................................13
2.2 NUOVO QUADRO LEGISLATIVO............................................................................................14
2.2.1 Che cosa cambia?...........................................................................................................14
CAPITOLO 3: CAMPO DI APPLICAZIONE...............................................................................17
3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTIVE 2014/34/UE E 94/9/CE...........................................17
3.1.1 Apparecchi.....................................................................................................................17
3.1.2 Sistemi di protezione......................................................................................................18
3.1.3 Dispositivi di sicurezza, di controllo e di protezione......................................................18
3.1.4 Componenti....................................................................................................................18
3.2 ESCLUSIONI................................................................................................................................19
CAPITOLO 4: GRUPPI E CATEGORIE DI PRODOTTI...........................................................21
4.1 GRUPPI E CATEGORIE..............................................................................................................21
4.1.1 Gruppo I.........................................................................................................................22
4.1.2 Gruppo II.......................................................................................................................22
CAPITOLO 5: DIRETTIVA 99/92/CE............................................................................................25
5.1 DIRETTIVA 99/92/CE IN BREVE...............................................................................................25
5.2 RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO....................................................................26
5.3 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE............................................................................................27
5.4 DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI........................................28
5.5 REQUISITI MINIMI DELLALLEGATO II................................................................................29
CAPITOLO 6: ANALISI ATEX E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.........................................31
6.1 ANALISI ATEX...........................................................................................................................31
6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO.................................................................................................32
6.2.1 Probabilit di esplosione................................................................................................34
6.2.2 Il danno..........................................................................................................................36
CAPITOLO 7: REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (R.E.S.)..........................................41
7.1 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA................................................................................41
7.1.1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione...................................41
7.1.2 Requisiti supplementari..................................................................................................46
CAPITOLO 8: SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI..........................................47
8.1 GENERALITA............................................................................................................................47
8.2 SOPPRESSORI.............................................................................................................................48
8.3 SCARICO DELLE ESPLOSIONI.................................................................................................49
8.4 SISTEMI DI ISOLAMENTO DELLESPLOSIONE....................................................................51
8.5 EQUIPAGGIAMENTI RESISTENTI ALLESPLOSIONE.........................................................51
CAPITOLO 9: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E MARCATURA ATEX...................53
9.1 VALUTAZIONE DI CONFORMITA.........................................................................................53
9.1.1 Procedure di valutazione di conformit..........................................................................54
9.1.2 Dichiarazione CE di conformit.....................................................................................57
9.2 MARCATURA.............................................................................................................................57
CAPITOLO 10: DIRETTIVE COLLEGATE................................................................................59
10.1 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UNITAMENTE AD ALTRE DIRETTIVE
APPLICABILI....................................................................................................................................59
10.1.1 Compatibilit elettromagnetica, direttiva 2004/108/CE (EMC)...................................59
10.1.2 Bassa tensione, direttiva 2006/95/CE (LVD)...............................................................60
10.1.3 Macchine, direttiva 2006/42/CE (MD).........................................................................60
10.1.4 Dispositivi di protezione individuale, direttiva 89/686/CEE (PPED)...........................60
10.1.5 Altre direttive...............................................................................................................60
APPENDICE: ALLEGATO XII DIRETTIVA 2014/34/UE..........................................................61
CONCLUSIONI................................................................................................................................63
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA..................................................................................................65
Gli stati membri dellUnione Europea sono tenuti a garantire nel loro territorio la salute e la sicurezza
delle persone e, alloccorrenza degli animali domestici e dei beni, in particolare dei lavoratori, specie
nei confronti dei rischi che derivano dalluso degli apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Nonostante i continui miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che
hanno caratterizzato gli ultimi decenni, l'impatto degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro
rimane tutt'oggi assai rilevante. LUnione Europea ha ritenuto quindi prioritario concentrare gli sforzi
per rafforzare il legame tra salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per definire la natura, l'entit e
l'impatto dei nuovi fattori di rischio che sono emersi o stanno emergendo in relazione ai rapidi
cambiamenti del mondo del lavoro.
Fino a luglio 2003 la vecchia normativa di riferimento per gli ambienti con pericolo di esplosione era
la CEI 64-2. Essa prevedeva semplicemente limpiego di apparecchiature stagne con un adeguato
grado di protezione IP ed una temperatura massima superficiale misurata. Oggi invece sono necessari
limpiego di prodotti speciali e la certificazione dellimpianto. In particolare nel corso dell'anno 2003
sono diventate obbligatorie due direttive riguardanti le atmosfere potenzialmente esplosive:
Direttiva 94/9/CE (anche ATEX 100a);
Direttiva 99/92/CE (anche ATEX 137);
La prima stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza per prodotti e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive e le relative procedure di conformit. La
seconda invece definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro con
presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.
Recentemente stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea una nuova direttiva
Direttiva 2014/34/UE;
Tale direttiva andr ad abrogare, da aprile 2016, la vecchia 94/9/CE.
Le direttive ATEX 94/9/CE e 2014/34/UE appena citate sono direttive di prodotto il cui scopo quello
di garantire allinterno della Comunit Europea la libera circolazione dei prodotti, destinati ad essere
utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi, fissandone i requisiti essenziali di sicurezza e salute.
Il presente documento il risultato di unattivit di ricerca che raccoglie i contenuti delle disposizioni
di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro le esplosioni e come tale pu
essere considerato unintroduzione alle problematiche relative ad ambienti ove possa verificarsi la
presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e polveri.
CAPITOLO 1: GENERALITA
1.1 COSE ATEX?
Il termine ATEX deriva dalle parole ATmosphres ed EXplosibles, ovvero atmosfera esplosiva. Un
atmosfera esplosiva definita come una miscela:
Di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri;
Con aria;
In determinate condizioni atmosferiche;
In cui, dopo linnesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata.
Un atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e
operative viene definita atmosfera potenzialmente esplosiva. E solo a questo tipo di atmosfera
potenzialmente esplosiva che sono destinati i prodotti oggetto della direttiva ATEX. E importante
notare che nel caso in cui non siano presenti uno o pi degli elementi sopra elencati i prodotti destinati
ad essere utilizzati allinterno o in relazione a miscele che potrebbero rivelarsi potenzialmente
esplosive non rientrano nella direttiva.
Le condizioni atmosferiche considerate ai fini della definizione di atmosfera esplosiva prevedono una
concentrazione di ossigeno allincirca del 21% e livelli di riferimento per pressione e temperatura,
rispettivamente pari a 101325 Pa (1 atm) e 293 K ( 20C). Rispetto a tali valori di riferimento sono
ammesse delle variazioni, purch queste non incidano significativamente sulle propriet esplosive
delle sostanze. A tal proposito le Linee Guida della Comunit Europea per lApplicazione della
Direttiva 94/9/CE suggeriscono di considerare, per le applicazioni, un intervallo intorno ai valori di
riferimento pari a 0,8 bar (0,789 atm) e 1,1 bar (1,086 atm) per la pressione e pari a -20C e +60C per
1.2 MISCELE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Lesplosione una violenta reazione chimica di ossidazione in cui si genera la combustione di una
sostanza, detta combustibile, in presenza di un comburente. Il fenomeno accompagnato dalla
produzione di gas ad altissima temperatura e dalla presenza di fiamme. Affinch si possa generare un
esplosione la miscela esplosiva deve trovarsi in presenza di una sorgente di accensione efficace, cio
in grado di innescare la reazione.
Quanto detto pu essere efficacemente rappresentato in maniera grafica dal noto triangolo, dove i lati
dello stesso indicano le tre condizioni necessarie affinch si possa verificare la reazione esplosiva.
Figura 1: Triangolo dellesplosione
La sorgente di innesco deve essere in grado di fornire alla miscela esplosiva, per una data
concentrazione della sostanza in aria, una quantit di energia sufficiente affinch la combustione
superi quel punto critico oltre il quale in grado di auto-sostenersi, permettendo al fronte di fiamma di
propagarsi da solo senza apporto di energia dallesterno: tale energia specifica di ogni sostanza ed il
valore minimo chiamato energia minima di accensione. Inoltre perch lesplosione avvenga
necessario che la sostanza infiammabile venga accesa trovandosi in una concentrazione compresa
entro un limite inferiore detto LEL (Lower Explosion Limit) ed uno superiore detto UEL (Upper
Explosion Limit). Questi parametri individuano il range di esplosione, cio lintervallo di
concentrazione entro il quale la miscela infiammabile pu esplodere.
Il LEL e lUEL sono anche chiamati limiti di esplosivit e sono cos definiti:
LEL: concentrazione in aria di sostanza infiammabile al disotto della quale latmosfera non
esplode;
UEL: concentrazione in aria di sostanza infiammabile al disopra della quale latmosfera non
La pi bassa energia necessaria a provocare laccensione della miscela infiammabile detta MIE
(Minimum Ignition Energy), si verifica in corrispondenza di una specifica concentrazione della
sostanza in aria e viene valutata in condizioni di prova specificate.
In tabella sono indicati a titolo di esempio i valori di LEL, UEL e MIE per alcune sostanze di normale
Per le sostanze allo stato liquido, dalle cui superfici possono liberarsi vapori infiammabili,
importante considerare la temperatura di infiammabilit o flash point: essa indica la temperatura pi
bassa alla quale il liquido libera in aria una quantit di vapori in grado di formare una miscela
infiammabile. Questo parametro importante perch permette di valutare se nelle condizioni di
temperatura in cui si trova il liquido (ambientali, di stoccaggio, di processo) esiste il pericolo di
esplosione. Il gasolio, per esempio, ha una temperatura di infiammabilit compresa fra 55 e 65 C ed
in condizioni ambientali non pu formare una miscela esplosiva (solo rischio di incendio); potrebbe
viceversa generarla se in un determinato processo venisse riscaldato a quella temperatura.
La temperatura di accensione di una atmosfera esplosiva per la presenza di gas la minima
temperatura di una superficie riscaldata alla quale avviene laccensione di una sostanza infiammabile
allo stato di gas o vapore in miscela con laria. Tale valore utile per determinare le massime
temperature raggiungibili dalle superfici delle apparecchiature che si trovano in presenza di atmosfere
potenzialmente esplosive.
In tabella sono indicati a titolo di esempio i valori di temperatura di infiammabilit e di accensione per
alcune sostanze di normale interesse.
Tabella 2: Valori di temperatura di infiammabilit e di accensione
Per le polveri vengono rispettivamente definite la temperatura di accensione di una nube e la
temperatura di accensione di uno strato di polvere. La temperatura di accensione di una nube la pi
bassa temperatura di una parete calda interna ad un forno alla quale si verifica laccensione in una
nube di polvere nellaria contenuta al suo interno. In genere si considerano pericolose polveri
combustibili che hanno dimensioni delle particelle minori od uguali a 0,5 mm. La temperatura di
accensione di uno strato di polvere la pi bassa temperatura di una superficie calda alla quale si
verifica laccensione in uno strato di polvere di spessore specificato su una superficie calda. Uno strato
di polveri considerato pericoloso sia perch pu sollevarsi in nube sia perch pu accendersi e dare
origine ad esplosioni successive.
Un altro parametro di notevole interesse rappresentato dalla classe di combustibilit BZ che
rappresenta lattitudine della polvere a bruciare in strato. Pi la polvere tende a bruciare, maggiori
sono le condizioni di rischio sia per la presenza di sorgenti di accensione sia per la possibilit che lo
strato possa sollevarsi in nube e provocare esplosioni successive.
Infine si ricorda lindice di esplosione K, che indica quanto forte pu essere unesplosione. Tale
parametro si determina sperimentalmente con analisi di laboratorio in specificate condizioni e riveste
una grande importanza soprattutto per le polveri, in quanto ne caratterizza il comportamento. Esso
dipende dalla massima velocit di aumento della pressione [bar/s] e dal volume di polvere considerati
in accordo con la seguente legge cubica:
In particolare i valori dellindice di esplosione per le polveri Kst sono suddivisi in 4 intervalli ad
ognuno dei quali associata una classe di esplosione St. A valori crescenti di St corrispondono valori
di intensit crescente dellesplosione come indicato nella tabella a pagina seguente:
Tabella 3: Classi di esplosione
1.3 SORGENTI DINNESCO
Ai sensi della direttiva devono essere evitate tutte le possibili sorgenti potenziali dinnesco. Una
sorgente dinnesco si considera efficace quando in grado di fornire allatmosfera esplosiva una
energia sufficiente a provocare laccensione. La direttiva prende in esame tutti i tipi di sorgenti di
innesco quali:
Scintille, archi elettrici, scariche elettrostatiche e atmosferiche, onde elettromagnetiche;
Fiamme;
Temperature superficiali elevate;
Emissioni di energia acustica;
Compressioni adiabatiche e onde durto;
Altre sorgenti;
Scintille: particelle metalliche prodotte per attrito ed urto e incendiate, per esempio durante le
lavorazioni meccaniche, o prodotte a seguito dellurto fra utensili o arnesi realizzati in metalli leggeri e
Archi elettrici: scariche elettriche generate dalla manovra di interruttori, rel, da correnti vaganti, da
protezione catodica, dagli avvolgimenti dei motori elettrici, etc.
Scariche atmosferiche: si generano in seguito ai campi elettrici e magnetici connessi con il fenomeno
della scarica atmosferica.
Scariche elettrostatiche: sono generate dalluso di attrezzature di plastica o fibre sintetiche, di
indumenti isolanti che si caricano per strofinio specialmente su pavimenti isolanti, dallo scorrimento di
fluidi e polveri (riempimento di serbatoi, passaggio in tubazioni isolanti, scarico di gas compressi),
dallagitazione di polveri e liquidi in recipienti. Possono essere caratterizzate da energie dellordine di
decine di mJ e potenziali di decine di kV.
Onde elettromagnetiche: la pericolosit dipende dalla potenza del campo emettitore in prossimit delle
parti metalliche che fungono da antenna e che possono scaldarsi o generare scariche elettriche.
Fiamme: generate per esempio nelle operazioni di saldatura taglio o nei bruciatori. Sono
evidentemente pericolose per il loro alto contenuto energetico.
Temperature superficiali elevate: le superfici calde di apparecchi, tubi radianti, cuscinetti, essiccatoi,
etc. possono generare laccensione dellatmosfera esplosiva.
Onde acustiche: possono riscaldare la sostanza che le assorbe.
Radiazioni: la pericolosit legata allenergia associata alla radiazione che pu essere assorbita.
Compressioni adiabatiche e onde durto: generano calore a causa della compressione adiabatica nei
restringimenti o per esempio nella fuoriuscita di gas.
CAP 2: LA NUOVA ATEX 2014/34/UE
2.1 GENERALITA
Una novit si aggiunta nel movimento normativo che caratterizza il settore delle apparecchiature che
possono essere impiegate in luoghi che presentano un atmosfera potenzialmente esplosiva. Il 29
marzo 2014, la nuova direttiva ATEX stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea.
Come la 94/9/CE la nuova direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, che
prende il nome di ATEX 2014/34/UE, riguarda larmonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
L'obiettivo della direttiva 2014/34/EU quello di garantire la libera circolazione dei prodotti ai quali si
applica nel territorio dell'UE. Pertanto, la direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato CE, prevede i
requisiti e le procedure per stabilire le conformit armonizzate.
2.1.1 Entrata in vigore
La nuova direttiva, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dellUnione europea, ossia il 30 Marzo 2014, va ad abrogare, con effetto decorrente dal 20 aprile
2016, la direttiva ATEX 94/9/CE.
2.2 NUOVO QUADRO LEGISLATIVO
La riedizione della direttiva ATEX fa parte di un piano pi esteso ed organico essendo inserita nel
Nuovo Quadro Legislativo (NLF), nel quale compaiono le otto nuove direttive europee che sono state
pubblicate sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea) del 26 marzo 2014:
Direttiva Compatibilit elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva (ATEX) 2014/34/UE
Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE
Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Direttiva Strumenti di misura (MID) 2014/32/UE
Direttiva recipienti semplici a pressione
Direttiva strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva esplosivi per uso civile
2.2.1 Che cosa cambia?
Nelle intenzioni del legislatore, gli obiettivi dellNLF sono stati lagevolazione degli scambi dei beni e
dei servizi tra Stati Membri, aggiornando le condizioni per la circolazione nel mercato unico europeo
di una vasta serie di prodotti industriali, e la maggiore protezione di imprese e consumatori attraverso
il rafforzamento dell'attivit di vigilanza sul mercato. Si vuole, inoltre, migliorare la credibilit del
marchio CE e larricchimento dellimpianto normativo per l'accreditamento degli organismi di
valutazione della conformit, migliorando la qualit dell'attivit da essi svolta.
La revisione delle direttive, non ha comportato dunque stravolgimenti sostanziali ai contenuti tecnici
delle direttive stesse, nei cui testi sono pi chiaramente evidenziati gli obblighi dei vari operatori della
filiera, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Inoltre, stato ampliato
di molto larticolo inerente le definizioni.
In particolar modo per quanto riguarda la direttiva ATEX le principali modifiche apportate riguardano
la posizione giuridica degli operatori economici, come il legale rappresentante, distributore,
importatore e produttore, mentre, si ripete, nulla di sostanziale stato cambiato per quanto riguarda gli
aspetti tecnici. La nuova direttiva infatti presenta lo stesso campo di applicazione della precedente
94/9/CE e continua ad offrire due metodi per effettuare la valutazione della conformit dei prodotti:
Controllo della produzione interna o marcatura autocertificazione CE. Il costruttore esegue la
valutazione di conformit e documenta la valutazione in proprio.
Coinvolgimento di un Organismo Notificato.
Quanto detto verr descritto approfonditamente nei capitoli successivi.
Per quanto riguarda invece i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20
aprile 2016 e conformi alle precedenti direttive, potranno continuare ad essere commercializzate sul
territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consenta ai fabbricanti e
alle parti interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.
Da tenere in considerazione, per un confronto diretto tra vecchia e nuova direttiva ATEX,
lallegato XII della 2014/34/UE. In esso infatti presente una tavola di concordanza in cui possibile
verificare la corrispondenza dei vari articoli.
In appendice a pagina 61 viene riportato il detto allegato.
3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTIVE 2014/34/UE E 94/9/CE
La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE cos come la precedente si applica ai seguenti prodotti:
Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di
atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli
apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
Componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione.
3.1.1 Apparecchi
Per apparecchi si intendono le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di
comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono
destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla
conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di
innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare unesplosione. Gli apparecchi rientrano nel
campo di applicazione della direttiva solo se sono destinati (totalmente o parzialmente) ad essere
utilizzati in unatmosfera potenzialmente esplosiva.
Un elemento distintivo degli apparecchi, il fatto che devono possedere una propria potenziale
sorgente dinnesco ovvero se, in condizioni di funzionamento normali in unatmosfera potenzialmente
esplosiva esso in grado di innescarla se non vengono adottate specifiche misure di sicurezza.
Lapparecchio deve pertanto garantire il livello di protezione richiesto.
Dallespressione combinati di cui alla definizione di apparecchi, ne consegue che un assieme,
costituito dalla combinazione di due o pi parti di apparecchi, oltre che dagli eventuali componenti,
deve essere considerato un prodotto e rientrare quindi nel campo di applicazione della direttiva.
3.1.2 Sistemi di protezione
Per sistemi di protezione si intendono quei dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la
cui funzione bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a
disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome. Data la funzione cui
destinato, ovvio che un sistema di protezione sar, almeno in parte, installato e utilizzato in
unatmosfera potenzialmente esplosiva. Esempi di sistemi di protezione sono i sistemi di scarico
dellesplosione, i sistemi di soppressione dellesplosione, i sistemi disolamento dellesplosione,
barriere antifiamma, deviatori dellesplosione, valvole.
Poich un sistema di protezione ha la funzione di eliminare o ridurre gli effetti pericolosi di
unesplosione, esso oggetto della direttiva indipendentemente dal fatto che abbia o meno una
potenziale sorgente di innesco propria. Nel primo caso, dovr soddisfare anche gli specifici requisiti
essenziali in materia di sicurezza e salute degli apparecchi.
Per unanalisi pi approfondita dei sistemi di protezione si rimanda al capito 8.
3.1.3 Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
I dispositivi di sicurezza, i dispositivi di controllo e i dispositivi di regolazione, se sono necessari o
utili al funzionamento sicuro degli apparecchi o dei sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi
di innesco o rispettivamente per quanto riguarda i rischi di esplosioni incontrollate, sono oggetto della
direttiva. Tali dispositivi rientrano nella direttiva anche se sono destinati ad essere utilizzati al di fuori
di atmosfere potenzialmente esplosive. Se il dispositivo ha una potenziale sorgente di innesco propria,
si applicheranno, oltre ai requisiti previsti, anche i requisiti relativi agli apparecchi.
Tutti i dispositivi, compresi i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, che non sono n
necessari n utili al funzionamento sicuro per quanto concerne i rischi di innesco o per quanto
concerne i rischi di esplosioni incontrollate non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
Anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione utili o necessari al funzionamento sicuro,
per quanto concerne i rischi diversi da quelli di innesco o rispettivamente per quanto concerne i rischi
di esplosioni incontrollate non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
3.1.4 Componenti
Per componenti si intendono tutte le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e
dei sistemi di protezione, prive tuttavia di funzione autonoma. Si ritiene che un prodotto sia dotato di
funzione autonoma se pu essere usato in modo sicuro per svolgere, o contribuire allo svolgimento, di
una o pi funzioni, senza ricorrere allaggiunta di ulteriori parti. Si ricorda inoltre che ai componenti
non deve essere apposta la marcatura CE, salvo diversamente prescritto da altre direttive.
Esempi di componenti che potrebbero entrare nel campo di applicazione della direttiva perch
destinati ad essere incorporati in prodotti ATEX sono i terminali, pulsantiere, rel, nastri trasportatori,
tubi daspirazione, etc.
3.2 ESCLUSIONI
La presente direttiva non si applica alle seguenti categorie di prodotti:
Apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione dovuto esclusivamente
alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
Apparecchi destinati a impieghi in ambienti domestici e non commerciali, nei quali
unatmosfera potenzialmente esplosiva pu essere provocata solo raramente e unicamente in
conseguenza di una fuga accidentale di gas;
Attrezzature di protezione individuale;
Navi marittime e unit mobili offshore, nonch le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o
Mezzi di trasporto, vale a dire veicoli e loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di
persone per via aerea oppure su reti stradali, ferroviarie o di navigazione e mezzi di trasporto,
nella misura in cui sono concepiti per trasportare merci per via aerea o su reti pubbliche
stradali o ferroviarie o di navigazione. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva, non sono esclusi dallambito di applicazione della presente
direttiva;
Armi, munizioni e materiale bellico.
In generale inoltre non sono soggetti alla direttiva ATEX i prodotti destinati ai luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di sostanze esplosive (luoghi di classe 0 secondo la vecchia norma CEI 642), n i prodotti che contengono atmosfere esplosive (gas o polveri) soltanto al loro interno. Se tuttavia
nellatmosfera esplosiva interna di tale prodotto installato un apparecchio, dispositivo o componente,
dotato di funzioni autonome ma, con potenziali sorgenti di accensione, questo rientra nel campo di
applicazione della direttiva.
CAPITOLO 4: GRUPPI E
4.1 GRUPPI E CATEGORIE
La recente direttiva 2014/34/UE, ugualmente allex direttiva ATEX, suddivide i prodotti in gruppi e
categorie. E molto importante decidere a quale gruppo e categoria appartiene il prodotto poich da
questo dipende la procedura da seguire per la valutazione di conformit.
La direttiva suddivide in prodotti in due gruppi:
Il gruppo I comprende gli apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti
di superficie, esposti a rischio di sprigionamento di gris e/o di polveri combustibili.
Il gruppo II comprende invece gli apparecchi destinati a essere utilizzati in altri ambienti in cui
presente la probabilit che si manifestino atmosfere esplosive.
A loro volta, allinterno dei gruppi i prodotti sono suddivisi in categorie a seconda del livello di
protezione garantito contro il rischio di innesco dellatmosfera potenzialmente esplosiva.
4.1.1 Gruppo I
I prodotti che appartengono a questo gruppo sono a loro volta suddivisi in due categorie:
La categoria M1 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi
stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato. In particolare i prodotti di
questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale
dellapparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:
in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente
assicuri il livello di protezione richiesto,
oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dallaltro, sia garantito il livello di
protezione richiesto.
La categoria M2 invece comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri
operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato. In particolare,
lalimentazione di energia dei prodotti di questa categoria deve interrompersi in presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva. E tuttavia possibile che si possano manifestare atmosfere esplosive durante
il funzionamento degli apparecchi appartenenti alla categoria M2, a causa dellimpossibilit di
interrompere immediatamente lalimentazione di energia. E quindi necessario incorporare mezzi di
protezione tali da garantire un livello di sicurezza elevato. Le misure di protezione riguardanti i
prodotti di questa categoria assicurano un livello di protezione sufficiente durante il funzionamento
normale, anche in condizioni di funzionamento pi gravose, segnatamente quelle risultanti da forti
sollecitazioni e da continue variazioni delle condizioni ambientali.
4.1.2Gruppo II
I prodotti che appartengono a questo gruppo sono a loro volta suddivisi in tre categorie:
La categoria 1 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi
stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato per luso previsto in ambienti
in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, unatmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e
gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I prodotti di questa categoria sono caratterizzati da
mezzi di protezione tali che:
in caso di guasto (anche eccezionale) di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo
mezzo indipendente garantisca un livello di sicurezza sufficiente,
oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dallaltro, sia garantito un livello di
sicurezza sufficiente.
La categoria 2 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi
stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato per luso previsto in ambienti in cui
vi la probabilit che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria
e polveri. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di
protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli
apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
La categoria 3 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi
stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale per luso previsto in ambienti in
cui vi sono scarse probabilit che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere
esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. I prodotti di questa categoria
garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.
In tabella sottostante sono indicate le suddivisioni dei prodotti come appena descritto. Questi, si
ricorda, devono essere in grado di funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal
fabbricante, a un determinato livello di protezione.
Tabella 4: Suddivisione dei prodotti
PRESTAZIONI DI
Due mezzi di protezione
indipendenti o sicurezza garantita
anche qualora si manifestino due
guasti indipendenti uno dallaltro.
gusti indipendenti uno dallaltro.
Adatte al funzionamento normale e
a condizioni di funzionamento
gravose. Se del caso, adatte anche a
disturbi frequenti o difetti di cui
Adatte a condizioni di
funzionamento normali e a disturbi
frequenti o apparecchi in cui si
occorre abitualmente tenere conto
Adatta al funzionamento normale.
Gli apparecchi restano
alimentati e in funzione
anche in presenza di
atmosfera esplosiva.
nelle zone 0, 1, 2 (G)
e/o 20, 21, 22 (D).
Agli apparecchi viene
lalimentazione di
energia in presenza di
nelle zone 1, 2 (G) e/o
21, 22 (D).
alimentato e in funzione
nelle zone 2 (G) e/o 22
CAPITOLO 5: DIRETTIVA 99/92/CE
5.1 DIRETTIVA 99/92/CE IN BREVE
La direttiva relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
La presente direttiva si applica agli ambienti di lavoro in cui sono presenti atmosfere potenzialmente
esplosive. Tuttavia il Decreto legislativo del 12 giugno 2003 n. 233 con cui in Italia stata percepita
tale direttiva si applica anche ai lavori in sotterraneo dove si verifichi, oppure sia prevedibile, la
presenza di gas gris.
Sono esclusi invece:
Gli ambienti medici (relative aree di cura pazienti);
L'uso degli apparecchi a gas a norma della direttiva 90/396/CEE;
La produzione e la gestione di esplosivi e sostanze instabili;
Le industrie estrattive;
Limpiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali.
Non sono esclusi invece i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
5.2 RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha degli obblighi generali ai fini della prevenzione e della protezione contro le
esplosioni che sono:
Prevenire la formazione di atmosfere esplosive, oppure, se la natura dell'attivit non lo
consente,
Evitare l'ignizione di atmosfere esplosive, e
Attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, il datore di lavoro, nellassolvere gli obblighi di prevenzione e protezione, deve valutare i
rischi specifici derivanti dalle atmosfere esplosive, tenendo conto almeno di:
Probabilit e durata della presenza di atmosfere esplosive;
Probabilit della presenza, dellattivazione e dell efficacia di fonti di sorgenti dinnesco,
comprese scariche elettrostatiche;
Caratteristiche dellimpianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni;
Entit degli effetti prevedibili.
Per quanto riguarda le misure tecniche per prevenire le atmosfere esplosive ricordiamo:
Evitare o ridurre la concentrazione in aria di sostanze infiammabili (mediante ventilazione,
manutenzione, pulizia, utilizzo di componenti a tenuta, progettazione mirata);
Sostituire, ove possibile, le sostanze esplosive;
Adottare tecniche dinertizzazione;
Evitare le sorgenti di accensione efficaci;
Controllare latmosfera la temperatura il processo ed i suoi parametri.
Le misure organizzative comprendono invece la qualificazione e formazione dei lavoratori,
manutenzione, sorveglianza, verifica e autorizzazioni allo svolgimento di un lavoro. Inoltre, se
necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantit tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere segnalate nei punti di accesso con il seguente
Figura 3: Segnaletica per indicare aree pericolose
Le sorgenti di accensione efficaci possono essere evitate sia impedendone la presenza in aree
pericolose o riducendone lefficacia quando possibile, sia utilizzando opportuni prodotti o materiali.
Quando non possibile evitare lesplosione bisogna attenuarne gli effetti utilizzando particolari
sistemi di protezione trattati approfonditamente nel capitolo 8.
Effettuare la classificazione delle aree in zone pericolose per gas e polveri;
Elaborare il documento sulla protezione contro le esplosioni;
Applicare le prescrizioni minime A e/o B dellallegato II.
5.3 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
La direttiva 99/92/CE ripartisce in zone le aree a rischio di esplosione, in base alla frequenza e alla
durata della presenza di atmosfere esplosive.
Tali zone inoltre sono suddivise in base al tipo di atmosfera esplosiva:
G se latmosfera esplosiva consiste in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto
forma di gas, vapore o nebbia;
D se latmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile in aria.
Per le atmosfere esplosive sotto forma di gas la direttiva definisce le seguenti zone:
Zona 0 (o 0G)
Zona 1 (o 1G)
Zona 2 (o 2G)
La zona 0 (o 0G) corrisponde ad unarea in cui presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso
un'atmosfera esplosiva.
La zona 1 (o 1G) corrisponde ad unarea in cui durante le normali attivit probabile la formazione di
La zona 2 (o 2G) corrisponde ad un area in cui durante le normali attivit non probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva.
Per le atmosfere esplosive sotto forma di polvere la direttiva definisce le seguenti zone:
Zona 20 (o 0D)
Zona 21 (o 1D)
Zona 22 (o 2D)
La zona 20 (o 0D) corrisponde ad unarea in cui presente in permanenza o per lunghi periodi o
spesso un'atmosfera esplosiva.
La zona 21 (o 1D) corrisponde ad unarea in cui occasionalmente durante le normali attivit
probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva.
La zona 22 (o 2D) corrisponde ad un area in cui durante le normali attivit non probabile la
La tabella che segue riassume sinteticamente quanto detto. Si noti che i valori di frequenza in un anno
e durata sono stati inseriti a solo titolo indicativo per dare unidea dellordine di grandezza a cui ci si
riferisce.
5.4 DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI
Il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le
esplosioni che dovr precisare:
Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
Che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
Quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone;
Quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato II della
Che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,
impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
Che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Nel documento sulla protezione contro le esplosioni vengono descritte le aree di lavoro a rischio per la
presenza di atmosfere esplosive. Un possibile schema per il documento sulla protezione contro le
esplosioni potrebbe essere il seguente:
Descrizione dellazienda e dei luoghi di lavoro:
Nome dellazienda, tipo dimpianto, destinazione duso di ogni struttura e dei locali, numero
di lavoratori impiegati; (utilizzare carte topografiche, planimetrie, layout impiantistico, piani e
schemi delle vie di fuga).
Descrizione dei processi e delle attivit:
Si deve descrivere tutto il ciclo operativo comprendendo avviamento, arresto e manutenzione,
indicando i parametri che caratterizzano le condizioni operative (pressione, temperatura,
ventilazione).
Descrizione delle sostanze infiammabili:
Elenco delle sostanze infiammabili;
Elenco delle condizioni (fasi dei processi di lavorazione) in cui si pu formare latmosfera
Indicazione dei parametri relativi alla sicurezza:
Per gas: UEL/LEL, temperatura di accensione;
Per liquidi: i parametri dei gas e la temperatura dinfiammabilit;
Per polveri: granulometria, limiti dinfiammabilit, temperatura di accensione, spessore dello
Risultati dellanalisi del rischio:
Aree dove possono verificarsi atmosfere esplosive;
Descrizione delle zone e la loro estensione;
Responsabilit:
Si devono indicare i riferimenti per lindividuazione dei responsabili delle aree di lavoro e
delle relative misure di protezione;
Se sono presenti pi imprese, deve essere indicato il metodo di coordinamento fra esse ai fini
della sicurezza contro le esplosioni.
Riferimenti normativi, guide, istruzioni operative, certificazioni CE.
5.5 REQUISITI MINIMI DELLALLEGATO II
Nellallegato II della direttiva vengono indicate le prescrizioni minime per il miglioramento della
protezione e della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive. Tali requisiti minimi di protezione possono essere brevemente suddivisi in misure
di tipo organizzativo, misure di tipo tecnico (misure di protezione), misure atte alla formazione
professionale dei lavoratori e misure atte ad elaborare istruzioni scritte ed autorizzazioni.
Nella parte B viene invece associata ad ogni zona pericolosa la categoria dellapparecchio idonea e
precisamente alle zone 0 e 20 adatta la categoria 1, alle zone 1 e 21 le categorie 1 e 2, mentre alle
zone 2 e 22 le categorie 1, 2, 3.
CAPITOLO 6: ANALISI ATEX E
6.1 ANALISI ATEX
Lanalisi ATEX il procedimento, introdotto dalla Guida della Comunit Europea per la Direttiva
ATEX, con cui si valuta se un prodotto rientra nel campo di applicazione della stessa.
Tale valutazione non sempre agevole, in quanto la realt operativa molto variegata e complessa.
I sistemi di protezione rientrano sempre per definizione nel campo di applicazione della direttiva
2014/34/UE e 94/9/CE come anche i dispositivi di sicurezza e controllo. I componenti possono essere
invece costruiti senza avere la specifica destinazione duso, per esempio un diodo od un cuscinetto; in
tal caso la loro valutazione rientrer nella valutazione di conformit dellapparecchio in cui sono stati
inglobati. Se viceversa sono specificatamente destinati ad ambienti pericolosi, devono essere corredati
da un attestato di conformit adeguato e da indicazioni per luso.
Gli apparecchi ricadono sotto la direttiva ATEX se si verificano tutte le seguenti condizioni:
Lapparecchio deve trovarsi in tutto o in parte allinterno di unatmosfera esplosiva;
latmosfera esplosiva pu anche essere generata dallapparecchio stesso;
Latmosfera esplosiva deve essere costituita da una miscela in aria di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri;
Tale miscela deve essere in condizioni atmosferiche, in genere e ;
Lapparecchio deve avere una o pi sorgenti dinnesco dellatmosfera esplosiva.
6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il processo di valutazione del rischio di esplosione va effettuato caso per caso , non presentando una
soluzione aprioristicamente valida. Infatti, lart. 290 del D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza
impone al datore di lavoro una valutazione che tenga conto almeno dei seguenti elementi:
Probabilit e durata di atmosfere esplosive;
Probabilit che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
Caratteristiche dellimpianto, sostanze utilizzate, processi e possibili interazioni;
Dunque, se si vuole analizzare un attivit sotto laspetto del rischio di esplosione, tale valutazione
dovr essere svolta considerando la probabilit di accadimento dellevento esplosivo (ovvero la sua
frequenza) e le conseguenze dellincidente prevedibile. Da questa premessa si evince che la
valutazione del rischio, visto come funzione dello scenario ipotizzato, un processo necessariamente
articolato.
Per effettuare la valutazione del rischio di esplosione occorre individuare i relativi pericoli. A tal scopo
Verificare se sono presenti sostanze infiammabili (sotto forma di gas, vapori, nebbie, liquidi,
polveri e fibre);
Valutare se i processi produttivi possono dar luogo ad atmosfere potenzialmente esplosive.
Individuare le sorgenti di emissione;
Valutare la probabilit che si formi unatmosfera esplosiva e la sua durata;
Valutare se i volumi di atmosfera esplosiva sono pericolosi;
Valutare se esistono sorgenti di accensione efficaci e con quale probabilit;
Valutare i possibili effetti di una esplosione (onda di pressione, fiamme e gradiente di
temperatura, proiezione di materiale e sostanze pericolose) ed i danni ad essi connessi (relativi
alla presenza di persone).
A valle di tutte le attivit descritte sopra, si procede alla realizzazione di misure finalizzate a:
Evitare la formazione di atmosfere esplosive e se questo non possibile:
sostituzione delle sostanze pericolose,
limitazione delle concentrazioni;
costruzione idonea, inertizzazione, utilizzo di sistemi chiusi, ventilazione, monitoraggio,
ed infine si procede alla classificazione delle aree che pu essere considerata una misura
Evitare le sorgenti efficaci: mediante la scelta delle apparecchiature (es. modi di protezione) e
delle loro caratteristiche;
Adottare misure di tipo tecnico (es. sistemi di soppressione dellesplosione, costruzioni
resistenti allesplosione);
Adottare misure di tipo organizzativo (segnalazione, permessi di lavoro, procedure scritte,
manutenzione programmata).
Alcune di queste misure devono essere attuate in maniera immediata, altre possono prevedere una
tempistica diversa sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
Di seguito viene illustrata, a scopo puramente esemplificativo, unipotesi di metodologia di
valutazione del rischio non vincolante, semplice, applicabile a situazioni non complesse, riconducibile
a procedimenti pi o meno simili, adottati nella pratica e reperibili in letteratura, in grado di fornire
una visione del processo da effettuare e dei parametri che possono essere considerati.
La metodologia di tipo qualitativo e prevede la determinazione del rischio in funzione della
probabilit di accadimento dellesplosione e delleventuale danno procurato sia sotto il profilo della
salute che della sicurezza dei lavoratori.
Infatti, lentit del rischio R definita come prodotto tra la probabilit P che si verifichi un
determinato evento e la magnitudo del danno D che tale evento, una volta verificatosi, pu
Il fattore di probabilit P racchiude al suo interno tutta una serie di parametri che influiscono sul
possibile verificarsi di una esplosione. Essi contemplano, per esempio: il livello di manutenzione di
attrezzature e impianti, la presenza e pericolosit di sorgenti di innesco, la formazione stessa
dellatmosfera esplosiva ed il confinamento dellarea eventualmente interessata dallesplosione.
In questa sede consideriamo che la probabilit P che si verifichi unesplosione sia connessa con il tipo
di zona (determinata gi mediante la classificazione delle aree) e con la probabilit che siano presenti
sorgenti efficaci di accensione.
La probabilit P che possa avvenire unesplosione pu essere suddivisa qualitativamente in 4 livelli
cio improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile, a ciascuno dei quali associato un
valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella di seguito indicata. Nella tabella stessa
vengono specificati i significati attribuiti a ciascun livello.
Tabella 6: Probabilit P di esplosione
6.2.1 Probabilit di esplosione
In linea generale, si pu considerare che la probabilit P che si verifichi una esplosione dipenda dai
Probabilit che la sorgente di emissione SE generi una atmosfera esplosiva, che si pu indicare
con Pse;
Probabilit di innesco dellatmosfera esplosiva Pinn.
La probabilit Pse che possa crearsi unatmosfera esplosiva pu essere associata per semplicit
direttamente al tipo di zona ed essere suddivisa anchessa qualitativamente in 4 livelli rispettivamente
per le zone 0/20, 1/21, 2/22 e per le zone non pericolose indicate con NE, dove latmosfera esplosiva
non esiste oppure di dimensioni tanto ridotte da non essere considerata pericolosa. A ciascuno di
questi livelli assegnato un punteggio che parte dal valore 4 per le zone 0/20 e finisce con il valore 1
per quelle NE, come indicato nella tabella che segue.
Tabella 7: Probabilit Pse di formazione dellatmosfera esplosiva
La probabilit Pinn che possa avvenire linnesco di unatmosfera esplosiva pu essere suddivisa
qualitativamente in 4 livelli cio improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile a ciascuno
dei quali associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella di seguito
indicata. Nella tabella stessa vengono specificati i significati attribuiti a ciascun livello.
Tabella 8: Probabilit di innesco dellatmosfera esplosiva
Una volta determinati Pse e Pinn, la probabilit P che si verifichi unesplosione pu essere ricavata
dalla matrice che segue, leggendo il valore corrispondente ai due parametri riportati rispettivamente in
ascisse ed ordinate.
Tabella 9: Matrice per la valutazione della probabilit P
Possono essere utilizzate delle tabelle, come quella sotto riportata, per sintetizzare i risultati relativi a
ciascuna sorgente di emissione.
Tabella 10: Sorgenti di Emissione e probabilit P
6.2.2 Il danno
Il danno D pu essere qualitativamente suddiviso in 4 livelli cio trascurabile, lieve, grave e
gravissimo, a ciascuno dei quali associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella
tabella di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati i significati attribuiti a ciascun
Tabella 11: Il danno D
La magnitudo del danno pu essere considerata dipendente dai seguenti parametri:
Classificazione della zona CLzona;
Presenza di lavoratori esposti Lesp;
Fattore di esplodibilit dellatmosfera Kexp;
Indice relativo al volume Vz pericoloso Fvz;
Indice relativo allo spessore di strati di polvere Is;
Fattore di confinamento Fc. Unatmosfera esplosiva confinata o localizzata in una zona molto
congestionata da strutture, impianti, che ne ostacolano lespansione o lo sfogo ha una
probabilit maggiore di produrre danni elevati.
Per il parametro CLzona vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad ognuno viene attribuito
un valore numerico crescente con la pericolosit della zona, come indicato nella tabella seguente:
Tabella 12: Parametro CLzona
Per il parametro Lesp vengono definiti 3 livelli associati alla presenza di persone che pu essere nulla,
saltuaria o continua e ad ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella
Tabella 13: Parametro Lesp
Per il parametro Kexp vengono definiti 3 livelli associati al valore dellindice di esplosione Kg o Kst, a
seconda che si tratti di gas oppure di polveri e ad ognuno viene attribuito un valore numerico, come
indicato nelle tabelle seguenti:
Tabella 14: Parametro Kexp per gas
Tabella 15: Parametro Kexp per polveri
Per il parametro Fvz, relativo ad atmosfere esplosive generate da miscele di gas ed aria, vengono
definiti 3 livelli associati al valore del volume ipotetico di atmosfera potenzialmente esplosiva Vz e ad
ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella seguente:
Tabella 16: Parametro Fvz
Per il parametro Is, relativo alla presenza di strati di polvere combustibile, vengono definiti 3 livelli
associati alla presenza di strati di polvere e ad ognuno viene attribuito un valore numerico, come
indicato nella tabella seguente:
Tabella 17: Parametro Is
Per il parametro Fc vengono definiti 3 livelli associati al confinamento dellatmosfera potenzialmente
esplosiva e ad ognuno viene attribuito un valore numerico, come indicato nella tabella seguente:
Tabella 18: Parametro Fc
Il danno rappresentato dalla somma dei parametri sopra indicati secondo le relazioni seguenti, valide
rispettivamente per i gas e le polveri:
D =CLzona + Lesp + Kexp + Fvz + Fc
D =CLzona + Lesp + Kexp + Is + Fc
Occorre sottolineare che i fattori probabilit e danno sono parametrizzati in modo da consentire una
congruente valutazione del rischio, sulla base di dati deducibili da contesti produttivi nei quali sono
presenti atmosfere potenzialmente esplosive.
Possono essere utilizzate delle tabelle come quella sotto riportata per sintetizzare i risultati relativi a
Tabella 19: Sorgenti di Emissione e fattori di probabilit per il danno
Il rischio, per ciascuna zona di emissione Rse pu essere calcolato con la formula R=P x D,
arrotondando il valore alla cifra intera.
La seguente tabella riassume la procedura anzidetta, per le zone originate da ogni singola sorgente di
Tabella 20: Sorgenti di Emissione e fattori di probabilit per il rischio
Lintervallo di risultato ottenibile per R compreso tra 1 e 16. Questi valori possono essere
raggruppati in 4 intervalli, ad ognuno dei quali associato un livello di rischio cio, trascurabile,
basso, medio, alto come indicato nella tabella seguente:
Tabella 21: Livelli di rischio
A valle della valutazione, e quindi dellattribuzione dei valori di R, devono essere previsti gli
opportuni interventi di prevenzione e protezione in tempi idonei. A questo punto occorre distinguere
due casi significativi ai fini della programmazione delle misure preventive e protettive.
Entrambi si riferiscono al medesimo valore di rischio R, ottenuto per, in un caso da bassi valori di P e
alti valori di D, e nellaltro da bassi valori di D e alti valori di P.
Lesempio pu essere riferito a R=4 ottenuto una volta come P=1 e D=4, e unaltra con D=1 e P=4. A
fronte di un uguale valore di rischio R=4, palese che lentit delle misure di prevenzione e protezione
riferite ai due casi saranno del tutto differenti. Quando il danno ipotizzato a seguito di una esplosione
elevato, ma la probabilit di accadimento molto bassa, dovranno essere attuate delle misure
sicuramente differenti rispetto al caso opposto. Nel primo caso, ad esempio, possono essere previste
tecniche di progettazione ad elevato livello tecnologico per contenere gli effetti di eventuali esplosioni
(protezione). Nel secondo caso potrebbero essere sufficienti delle misure organizzative di
miglioramento (prevenzione) per ridurre la probabilit di incidenti che per producono effetti di danno
relativamente lievi.
In ogni caso il metodo di analisi e valutazione, che porta alla definizione dei livelli di rischio R, va
attuato tenendo sempre in debita considerazione tutti gli elementi di contesto del sito produttivo e dei
singoli aspetti produttivi. Le misure di prevenzione e protezione non vanno predisposte in relazione
solo al rischio determinato, ma anche agli eventuali effetti di danno che potrebbero verificarsi a
seguito di incidenti.
In linea di principio, basandosi sulla classificazione del rischio, possono essere programmate le misure
di prevenzione e protezione secondo la tabella seguente:
Tabella 22: Misure di Prevenzione e Protezione
Quanto riportato nella tabella precedente ha la sola funzione di evidenziare una tipologia di approccio
allattuazione di misure preventive e protettive. Termini quali urgenti e medio termine assumono
in questo contesto una importanza relativa. Il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione
stabiliscono di volta in volta quale valenza temporale attribuire agli interventi di prevenzione e/o
tecnici, finalizzati a minimizzare sia la probabilit di formazione di atmosfere esplosive, sia i relativi
fattori di danno conseguente.
CAPITOLO 7: REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA (R.E.S.)
7.1 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
I prodotti, per essere conformi alla direttiva ATEX, devono soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza e salute indicati nellallegato II. Questi sono requisiti minimi ed indicano caratteristiche del
tutto generali (come per esempio: evitare difetti di funzionamento o progettare tenendo conto delle
conoscenze tecnologiche) che vengono poi tecnicamente espresse dalle norme armonizzate. Queste
ultime non sono obbligatorie, ma danno la presunzione di conformit alla direttiva.
7.1.1 Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di protezione
Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza
integrata contro le esplosioni. A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:
evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e i sistemi di protezione
producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive,
impedire linnesco allinterno di unatmosfera esplosiva tenendo conto della natura di
ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica,
qualora, malgrado tutto, si produca unesplosione che pu mettere in pericolo persone
e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto,
soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla
pressione derivante dallesplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti
eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose. Qualunque
uso errato, che sia ragionevolmente prevedibile, deve essere preso in considerazione.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di controllo e
manutenzione devono essere progettati e costruiti in funzione di tali condizioni.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in funzione delle
condizioni ambientali circostanti esistenti o prevedibili.
Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile
almeno le seguenti indicazioni:
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante,
marcatura CE,
designazione della serie o del tipo,
numero di lotto o di serie (se esiste),
anno di costruzione,
marchio specifico di protezione dalle esplosioni (figura 5) seguito dal simbolo del gruppo
di apparecchi e della categoria,
per il gruppo di apparecchi II, la lettera G (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla
presenza di gas, di vapori o di nebbie), e/o la lettera D relativa alle atmosfere esplosive
dovute alla presenza di polveri.
Essi devono inoltre recare, se necessario, tutte le indicazioni indispensabili allimpiego in condizioni
Figura 4: Marchio di protezione dalle esplosioni
Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per luso,
contenenti almeno le seguenti indicazioni:
un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di lotto o
di serie, eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la
manutenzione (ad esempio: indirizzo del riparatore ecc.),
le istruzioni per effettuare senza rischi: la messa in servizio, limpiego, il montaggio e lo
smontaggio, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), linstallazione, la regolazione,
se necessario, lindicazione delle zone pericolose situate in prossimit degli scarichi di
se necessario, le istruzioni per la formazione,
ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di
una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza
pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti,
i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori
se necessario, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli
errori duso rivelatisi pi probabili in base allesperienza,
se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati
sullapparecchio o sul sistema di protezione;
Le istruzioni per luso devono contenere piani e schemi necessari alla messa in servizio, alla
manutenzione, allispezione, alla verifica del corretto funzionamento e, eventualmente, alla
riparazione dellapparecchio o del sistema di protezione, nonch tutte le istruzioni utili,
segnatamente in materia di sicurezza. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi
documentazione relativa allapparecchio o al sistema di protezione non deve essere in
contraddizione con le istruzioni per luso.
Selezione dei materiali:
I materiali utilizzati nella costruzione degli apparecchi e dei sistemi di protezione non devono
provocare linnesco di unesplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento
prevedibili.
Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal fabbricante, fra i materiali utilizzati e i
componenti dellatmosfera esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare
la situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle esplosioni.
I materiali devono essere scelti in modo che i cambiamenti prevedibili delle loro
caratteristiche e la compatibilit con altri materiali impiegati congiuntamente non
diminuiscano la protezione assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla
corrosione, la resistenza allusura, la conducibilit elettrica, la resistenza meccanica,
linvecchiamento e gli effetti delle variazioni di temperatura.
Progettazione e fabbricazione:
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati tenendo conto
delle conoscenze tecnologiche in materia di protezione contro le esplosioni, affinch essi
possano funzionare in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento prevista.
I componenti destinati ad essere inseriti o utilizzati come pezzi di ricambio negli apparecchi e
nei sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati
secondo le istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di funzionamento adeguata
allimpiego cui sono destinati, per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni.
Per gli apparecchi che possono essere allorigine di gas o di polveri infiammabili, si devono
prevedere, per quanto possibile, solo ambienti chiusi.
Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi devono, per quanto possibile,
far s che le emissioni di gas o di polveri non possano provocare, allesterno, la formazione di
atmosfere esplosive.
Gli orifizi di riempimento e di svuotamento devono essere concepiti ed attrezzati in modo da
limitare, al momento del riempimento e dello svuotamento, per quanto possibile, le emissioni
di materie infiammabili.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in zone polverose devono
essere progettati in modo da non provocare linfiammazione dei depositi di polveri che si
formano sulla loro superficie.
Di norma, i depositi delle polveri devono essere limitati al massimo. La pulizia degli
apparecchi e sistemi di protezione deve essere agevole.
Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi devono essere nettamente inferiori alle
temperature dincandescenza delle polveri che vi si depositano.
Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si depositano e, se necessario,
prendere misure di limitazione delle temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione che possono essere esposti a determinati tipi di
sollecitazioni esterne devono essere dotati, se necessario, di mezzi di protezione
Gli apparecchi devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti senza che la
protezione contro le esplosioni subisca alterazioni.
Se gli apparecchi e i sistemi di protezione sono alloggiati in un contenitore (rigido o flessibile)
facente parte della protezione stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto
soltanto con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in modo da:
evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti diretti o indiretti;
evitare che si producano temperature superficiali delle parti accessibili o irradiamenti atti
a generare pericoli;
eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in base allesperienza;
far s che le condizioni di sovraccarico previste non determinino situazioni pericolose.
Quando, per gli apparecchi e i sistemi di protezione, i rischi di cui al presente punto sono
contemplati, totalmente o parzialmente, da altre normative dellUnione, la presente direttiva
non si applica o cessa di essere applicata per detti apparecchi e sistemi di protezione e per detti
rischi, a partire dallapplicazione di tali normative specifiche dellUnione.
Si deve evitare di sovraccaricare pericolosamente gli apparecchi servendosi di dispositivi
integrati di misurazione, di comando e di regolazione fin dal momento della loro
progettazione, in particolare mediante limitatori di sovracorrente, limitatori di temperatura,
interruttori di pressione differenziali, flussometri, rel a temporizzatore, contagiri e/o
dispositivi di controllo analoghi.
Se delle parti che possono innescare unatmosfera esplosiva sono chiuse in un contenitore
flessibile, occorre accertarsi che questo resista alla pressione sviluppata da unesplosione
interna di una miscela esplosiva ed impedisca la trasmissione dellesplosione allatmosfera
esplosiva circostante.
Sorgenti potenziali di innesco di esplosione:
Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille, fiamme, archi elettrici,
temperature superficiali elevate, emissioni di energia acustica, radiazioni ottiche, onde
elettromagnetiche o altre sorgenti.
Occorre evitare, con misure appropriate, le cariche elettrostatiche che potrebbero provocare
scariche pericolose.
Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si formino correnti elettriche
parassite o di fuga, che diano luogo, per esempio, alla formazione di corrosioni pericolose, al
riscaldamento delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.
In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il surriscaldamento degli
apparecchi provocato da attriti o urti che possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in
moto relativo o per compenetrazione di corpi estranei.
I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati, sin dalla progettazione,
rispettivamente con dispositivi integrati di misurazione, di comando o di regolazione, in modo
da non provocare onde durto o di compressione che possono provocare inneschi.
Pericoli derivanti da perturbazioni esterne:
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da
svolgere con la massima sicurezza la funzione per la quale sono previsti, anche in presenza di
variazioni ambientali, di tensioni parassite, di umidit, di vibrazioni, di inquinamenti o di altre
perturbazioni esterne, tenuto conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal
Le parti degli apparecchi devono essere adeguate alle sollecitazioni meccaniche e termiche
previste e resistere allazione aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.
Requisiti delle attrezzature di sicurezza:
I dispositivi di sicurezza devono funzionare indipendentemente dai dispositivi di misura e/o di
comando necessari allesercizio.
Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di sicurezza deve essere individuato con
sufficiente rapidit, con lausilio di mezzi tecnici appropriati, in modo da ridurre al minimo le
probabilit di insorgenza di una situazione pericolosa.
Di norma, si deve applicare il principio della sicurezza positiva (fail-safe).
Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli organi di controllo
interessati, senza intermediazione del software.
Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi
di protezione devono essere messi in posizione di sicurezza.
I sistemi di arresto demergenza dei dispositivi di sicurezza devono, per quanto possibile,
essere muniti di un sistema di blocco che impedisca la ripresa non intenzionale del
funzionamento. Un nuovo ordine di avvio deve poter agire sul funzionamento normale
soltanto dopo che sia stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco che impedisce la
ripresa del funzionamento.
Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando devono essere progettati secondo
principi ergonomici, per ottenere la massima sicurezza di impiego per quanto riguarda il
I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda gli apparecchi utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere progettati e costruiti in modo conforme
alle capacit di funzionamento prevedibili e alle loro condizioni speciali di impiego.
In caso di necessit, la precisione di lettura e la capacit di funzionamento dei dispositivi con
funzioni di misurazione devono poter essere controllate.
Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di misurazione si deve tener conto di un
coefficiente di sicurezza che garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai
limiti di esplosivit e/o di innesco dellatmosfera da analizzare, prendendo segnatamente in
considerazione le condizioni di funzionamento dellimpianto e le possibili imprecisioni dei
sistemi di misurazione.
Gi in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di
sicurezza comandati da software, occorre tenere conto particolarmente dei rischi provenienti
dalle anomalie dei programmi.
Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema:
Gli apparecchi e i sistemi di protezione incorporati in processi automatici che deviano dalle
condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purch ci
non comprometta le condizioni generali di sicurezza.
Le energie accumulate devono essere dissipate nel modo pi rapido e sicuro possibile, oppure
isolate, quando sono azionati gli interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte
di pericolo. Ci non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui uninterruzione della corrente pu peggiorare la
situazione di pericolo devono poter essere mantenuti in condizioni di funzionamento sicure
indipendentemente dal resto dellimpianto.
Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere muniti di adeguate entrate per i cavi e
per le condutture.
Quando gli apparecchi e i sistemi di protezione sono destinati ad essere utilizzati
congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di protezione, le interfacce non devono costituire
una fonte di pericolo.
Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di dispositivi di individuazione o
di allarme destinati a controllare la formazione di unatmosfera esplosiva, devono essere
fornite le indicazioni necessarie per collocare detti dispositivi nei luoghi appropriati.
7.1.2 Requisiti supplementari
I restanti R.E.S. presenti nellallegato II si riferiscono invece a requisiti di sicurezza supplementari per
apparecchi e sistemi di protezione.
In particolare, per gli apparecchi, questi sono suddivisi in base al gruppo e alla categoria di
appartenenza del dispositivo (capitolo 4).
Per maggiori dettagli si rimanda allallegato II della direttiva.
CAPITOLO 8: SISTEMI DI
8.1 GENERALITA
Come descritto nel capitolo 3 i sistemi di protezione dalle esplosioni rientrano nel campo di
I sistemi di protezione dalle esplosioni possono essere cos suddivisi:
Sistemi di scarico dellesplosione;
Sistemi di soppressione dellesplosione;
Sistemi di isolamento dellesplosione;
Equipaggiamenti resistenti allesplosione.
La scelta e limpiego di uno o pi sistemi di protezione sopra elencati sono strettamente connessi al
processo di analisi e valutazione del rischio di esplosione.
La riduzione degli effetti di una esplosione e la conseguente scelta dei dispositivi di protezione
legata a molteplici fattori, tra cui il tipo di processo produttivo, la logistica dellimpianto in cui
potrebbe formarsi latmosfera esplosiva e fattori di tipo ambientale.
Un aspetto rilevante per la protezione dalle esplosioni laspetto progettuale, inteso come il
complesso di scelte tecniche e dimensionali che consentono di ridurre gli effetti di una esplosione sin
dalla fase di progetto.
Questultimo aspetto, unito alla scelta di un efficiente sistema di protezione, consente di raggiungere
un soddisfacente grado di protezione in caso di esplosione, con il risultato di avere limitati fattori di
danno e ridotto il rischio per i lavoratori.
8.2 SOPPRESSORI
Tra i sistemi di protezione, quelli cosiddetti a soppressione si caratterizzano per il fatto che vengono
impiegati per il rilevamento di una possibile esplosione e limmediata soppressione nei suoi primi
istanti, limitando fortemente lincidenza di eventuali danni.
A seguito del rilevamento delle prime fasi dellesplosione, una sostanza soppressore dellesplosione
viene immediatamente scaricata allinterno del volume interessato dallesplosione. In generale tale
sostanza contenuta allinterno di HRD (High Rate Discharge), cio dispositivi a rilascio rapido.
Leffetto quello di abbassare la pressione di esplosione ad un valore detto Pred, il cui andamento
rappresentato nel diagramma seguente:
Figura 5: Andamento della pressione allinterno del volume di esplosione
Nel grafico, la curva nera indica landamento della pressione allinterno del volume interessato
dallesplosione. Lazione dei soppressori fa si che si abbia una riduzione della pressione fino al valore
I sistemi di soppressione sono progettati in relazione al processo produttivo ed alla tipologia delle
esplosioni. Essi possono essere ad acqua, sostanze chimiche estinguenti e polveri.
In figura a pagina seguente sono rappresentati alcuni tipi di sistemi di soppressione.
Figura 6: Sistemi di soppressione installati lungo le tubazioni del sistema
8.3 SCARICO DELLE ESPLOSIONI
Lo scarico di una esplosione (venting) una misura finalizzata a ridurne gli effetti. In relazione al tipo
di sostanza che ha generato lesplosione, gas o polvere, i sistemi di venting possono differire in modo
sostanziale per tipologia costruttiva, dimensioni e posizione in funzione dellinvolucro da proteggere. I
sistemi di venting consentono lo sfogo dellesplosione attraverso sezioni ben definite riducendo la
pressione di esplosione. Uno degli aspetti di fondamentale importanza che influenzano lefficienza dei
dispositivi di scarico il corretto dimensionamento e posizionamento.
Nella pratica e in funzione della tipologia di prodotti che originano la miscela potenzialmente
esplosiva, vengono utilizzati i cosiddetti pannelli di rottura. Questi non sono altro che dei profilati
metallici cedevoli che vengono direttamente applicati in particolari zone di filtri, cicloni, o sili,
creando unarea di debolezza in caso di esplosione. In condizioni critiche, durante lesplosione, la
rottura dei pannelli consente un repentino abbassamento della pressione di esplosione con la
conseguente forte limitazione di danni e rischi. Questi dispositivi di venting sono applicati in genere
ad apparecchi situati allesterno oppure sono predisposti in modo da scaricare allesterno lesplosione,
in una zona dove non possano essere interessati i lavoratori e/o non sia presente unatmosfera
esplosiva che potrebbe essere innescata.
Figura 7: Pannelli di rottura
Per impieghi indoor vengono utilizzati altri tipi di sistemi di sfogo che consentono di realizzare
condizioni di sicurezza. necessario evitare la proiezione di frammenti solidi durante lo sfogo
dellesplosione. A tal scopo vengono utilizzati sistemi di bloccaggio e contenimento come per esempio
gabbie metalliche.
Figura 8: Sistemi indoor
8.4 SISTEMI DI ISOLAMENTO DELL ESPLOSIONE
I sistemi attivi di isolamento si basano sulla rilevazione preventiva dellesplosione mediante sensori ed
unit di controllo. I sistemi passivi di isolamento sono costituiti da dispositivi installati lungo le
condotte di propagazione dellesplosione e non richiedono sensori o sistemi di controllo.
In relazione alle specifiche esigenze e alla tipologia di impianto, si possono trovare i seguenti
dispositivi per la realizzazione di un sistema di isolamento:
Valvole di protezione, che possono essere sia attive che passive. Quelle attive vengono
controllate da sensori e, tramite il sistema di controllo, ne viene attivata la chiusura al
momento dellesplosione, per evitare che la stessa raggiunga le zone protette. Le valvole
passive, per esempio quelle di non ritorno, flap valve, impediscono la propagazione
dellesplosione e del suo fronte di fiamma.
Valvole rotative, impiegate in lavorazioni che prevedono la formazione di polveri a rischio di
esplosione, consentono di poter arrestare il fronte di fiamma e di abbassare la pressione di
esplosione, attraverso il blocco del rotore.
Deviatori, permettono la deviazione della propagazione del fronte di esplosione consentendo
di ridurne gli effetti.
Nelle figure sottostanti sono rappresentate due tipi di valvole: la prima a ghigliottina, la seconda a non
ritorno a flap.
Figura 9: Valvola a ghigliottina e valvola di non ritorno
8.5 EQUIPAGGIAMENTI RESISTENTI ALLESPLOSIONE
Oltre ai componenti descritti sopra, un altro sistema di protezione passivo contro le esplosioni quello
degli apparecchi resistenti allesplosione che consiste nel prevedere opportune caratteristiche di
resistenza meccanica degli apparecchi, che potrebbero essere soggetti ad una esplosione.
La norma EN 14460 stabilisce i requisiti costruttivi che gli apparecchi devono possedere per resistere
alle pressioni di esplosione ed a shock dovuti a esplosioni. La norma definisce inoltre i limiti di
pressione e temperatura di esercizio dellapparecchiatura potenzialmente soggetta ad esplosione.
In modo pi approfondito, la norma che definisce le grandezze di pressione da assumere come
specifiche di progetto, i materiali e le definizioni la EN 13445, nelle sue varie parti.
CAPITOLO 9: DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA E MARCATURA
9.1 VALUTAZIONE DI CONFORMITA
Larticolo 13 della direttiva 2014/34/UE ( articolo 8 della direttiva 94/9/CE) descrive le procedure con
le quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nellUE garantisce e dichiara che il prodotto
conforme alla direttiva. Le procedure di valutazione della conformit dipendono dalla categoria a cui
Per gli apparecchi di categoria M1 ed 1 e per quelli elettrici ed i motori a combustione interna in
categoria M2 e 2 previsto lintervento diretto di un organismo di certificazione, detto Organismo
Notificato (autorizzato dal Ministero delle Attivit Produttive) che effettua prove e controlli.
Per tutti gli altri casi (apparecchi in categoria 3 e per quelli non elettrici e diversi dai motori a
combustione interna in categoria M2 e 2) permessa una procedura di autocertificazione, nella quale
lorganismo notificato si limita a conservare la documentazione inviata dal costruttore.
I sistemi di protezione seguono la procedura della categoria M1 ed 1. I dispositivi di sicurezza,
controllo e regolazione ed i componenti seguono le stesse procedure degli apparecchi a cui sono
9.1.1 Procedure di valutazione di conformit
In breve, le diverse procedure di valutazione della conformit sono:
Esame del tipo:
Mette a disposizione dellorganismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione
considerata. Lorganismo notificato effettua la necessaria valutazione per accertare che il tipo
soddisfi i requisiti essenziali della direttiva e rilascia un certificato di esame CE del tipo.
Garanzia qualit produzione:
Utilizza un sistema di qualit approvato da un organismo notificato per la produzione, lispezione e il
collaudo dellapparecchio finito ed soggetto a sorveglianza periodica.
Verifica su prodotto:
Un organismo notificato effettua esami e prove su ogni prodotto al fine di verificare la conformit
dellapparecchio, del sistema o del dispositivo di protezione ai requisiti della direttiva e redige un
certificato di conformit.
Conformit al tipo:
Il fabbricante effettua su ciascuna parte dellapparecchio delle prove concernenti gli aspetti tecnici di
protezione contro le esplosioni. Tali prove vengono effettuate sotto la responsabilit di un organismo
Garanzia qualit prodotti:
Un sistema qualit approvato da un organismo notificato per lispezione e le prove dellapparecchio
finito soggetto a sorveglianza periodica.
Controllo di fabbricazione interno:
Procedura di valutazione del sistema di qualit e del prodotto effettuata dal fabbricante e
conservazione della documentazione.
Verifica di un unico prodotto:
Lorganismo notificato esamina il singolo apparecchio o sistema di protezione e procede alle prove
definite nelle norme armonizzate, se esistono, o nelle norme europee, internazionali o nazionali, o
effettua prove equivalenti per verificarne la conformit con i corrispondenti requisiti della direttiva e
redige un certificato di conformit.
Controllo di fabbricazione interno + conservazione della documentazione da parte di un
organismo notificato:
La procedura di valutazione del sistema di qualit e del prodotto effettuata dal fabbricante e la
conservazione della documentazione da parte di un organismo notificato.
Nel seguito riportato un grafico che illustra la procedura appropriata:
9.1.2 Dichiarazione CE di conformit
Dopo aver svolto le opportune procedure per garantire la conformit ai requisiti essenziali della
direttiva, ogni prodotto deve essere corredato della Dichiarazione CE di conformit, redatta dal
costruttore o da un suo rappresentante, che deve contenere:
Nome o marchio didentificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella comunit europea;
Descrizione dellapparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo, con relative
disposizioni cui soddisfa lapparecchio;
Nome, numero di identificazione dellorganismo notificato, nonch numero dellattestato CE
del tipo (se esiste);
Riferimento a norme armonizzate, specifiche tecniche utilizzate o altre direttive comunitarie
Identificazione del firmatario per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunit
Conformit a norme nazionali che recepiscono norme armonizzate.
9.2 MARCATURA
Ai sensi della Direttiva, su ogni apparecchio e sistema di protezione devono figurare le seguenti
Nome ed indirizzo del fabbricante;
Tipo costruttivo;
N. serie e anno di costruzione;
Marcatura CE e numero organismo notificato se applicabile;
Marchio esagonale Ex ;
Gruppo, categoria lettere G (per gas)/D (per polvere).
La figura seguente descrive la marcatura CE ai sensi della direttiva ATEX. Il numero dellOrganismo
Notificato viene apposto nel caso in cui siano effettuate procedure relative ad un controllo di qualit.
Figura 10: Marcatura ATEX
10.1 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA UNITAMENTE AD ALTRE
DIRETTIVE APPLICABILI
In linea di principio, se un prodotto rientra contemporaneamente nel campo di applicazione di diverse
direttive, tutte le direttive dovranno essere applicate parallelamente in modo da soddisfare i requisiti di
ognuna.
10.1.1 Compatibilit elettromagnetica, direttiva 2004/108/CE (EMC)
La direttiva 94/9/CE deve essere applicata per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi alle
atmosfere esplosive. La direttiva EMC deve essere applicata per garantire che il prodotto non
provochi disturbi elettromagnetici e che tali disturbi non influiscano sul suo normale funzionamento.
Vi saranno alcune applicazioni in cui il livello normale relativo allimmunit elettromagnetica di cui
alla direttiva 204/108/CE potrebbe non essere sufficiente a garantire il livello di immunit necessario
per il funzionamento sicuro previsto dalla direttiva 94/9/CE. In tale caso, il fabbricante dovr
specificare limmunit elettromagnetica garantita dai suoi prodotti. Ad esempio, i sistemi di protezione
le cui prestazioni di acquisizione e trasmissione dei dati possono avere uninfluenza diretta sulla
sicurezza contro le esplosioni.
10.1.2 Bassa tensione, direttiva 2006/95/CE (LVD)
I prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive sono espressamente
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE relativa alla bassa tensione (LVD). Tutti
gli obiettivi essenziali in materia di bassa tensione devono rientrare nella direttiva 94/9/CE. Le
norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunit europee in riferimento alla direttiva
2006/95/CE possono essere elencate nella dichiarazione di conformit per soddisfare i requisiti di cui
al paragrafo 1.2.7 dellallegato II alla direttiva 94/9/CE. Non sono esclusi dal campo di applicazione
della direttiva sulla bassa tensione i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione citati
nellarticolo 1.2, della direttiva 94/9/CE, destinati ad essere utilizzati al di fuori delle atmosfere
potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei
sistemi di protezione. In tali casi, dovranno essere applicate entrambe le direttive.
10.1.3 Macchine, direttiva 2006/42/CE (MD)
Il rapporto tra la direttiva 94/9/CE e la direttiva macchine 2006/42/CE (MD) diverso. La direttiva
ATEX, contiene requisiti molto specifici e particolareggiati per evitare i pericoli derivanti da
atmosfere potenzialmente esplosive, mentre la direttiva Macchine contiene solo requisiti di carattere
molto generale relativi alla sicurezza contro i rischi di esplosioni. Per quanto riguarda la protezione
contro le esplosioni in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, prevale e deve essere applicata
la direttiva 94/9/CE. Pertanto, un apparecchio che in conformit con la ATEX, e che anche una
macchina, pu essere ritenuto conforme agli specifici requisiti essenziali di sicurezza concernenti i
rischi di innesco in relazione alle atmosfere esplosive di cui alla direttiva Macchine. Per tutti gli altri
rischi riguardanti le macchine, devono essere applicati anche i requisiti di cui alla direttiva Macchine.
10.1.4 Dispositivi di protezione individuale, direttiva 89/686/CEE (PPED)
Gli apparecchi contemplati dalla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale
(PPED) sono specificamente esclusi dalla direttiva 94/9/CE. Tuttavia, la produzione di questi
dispositivi da utilizzare in atmosfere esplosive contemplata nei requisiti essenziali in materia di
sicurezza e salute della direttiva 89/686/CEE. I dispositivi di protezione individuale destinati ad essere
utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e costruiti in modo da non poter causare archi
elettrici, elettrostatici o dovuti agli urti, o scintille suscettibili di dar luogo allinnesco di una miscela
esplosiva. Losservanza dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute di cui alla direttiva
94/9/CE un modo per dimostrarne la conformit.
10.1.5 Altre direttive
Oltre a queste esistono numerose altre direttive europee collegate alla direttiva ATEX. Si ricordano ad
Direttive riguardanti il trasporto di merci pericolose su strada;
Direttiva sullattrezzatura a pressione;
Direttiva riguardante i recipienti semplici a pressione;
Direttiva sugli apparecchi a gas;
Direttiva sui prodotti da costruzione;
Direttiva sullequipaggiamento marittimo;
APPENDICE: ALLEGATO XII
Direttiva 94/9/CE
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafi da 1 a 9
Articolo 2, paragrafi da 10 a 26
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articoli da 6 a 11
Articolo 39, paragrafi da 1 a 4
Articolo 39, paragrafo 5, primo comma
Articolo 39, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 8, paragrafi da 1 a 6
Articolo 13, paragrafi da 1 a 6
Articolo 16, paragrafi da 2 a 6
Articoli da 17 a 33
Articoli da 34 a 38
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 2
Allegati da I a IX
Alla luce degli argomenti trattati appare quindi evidente che lindividuazione e la soluzione dei
problemi richiedono la stretta collaborazione tra le varie figure interessate quali il progettista del
dispositivo, il datore di lavoro e i vari organismi esterni notificati e che, sia per un insieme, sia per una
singola installazione, fondamentale la valutazione completa di tutti i rischi. Infine si ricorda che solo
lapplicazione congiunta ed integrata di tutte le direttive applicabili ad un prodotto, consente di
valutare in modo esaustivo la conformit dei requisiti essenziali di sicurezza.
Lo scopo ultimo di questo elaborato quello di offrire uno strumento di consultazione utile a tutte le
parti direttamente o indirettamente interessate alle direttive ATEX. In particolare il documento potr
essere visto come una sorta di linea guida daiuto al costruttore/progettista di apparecchiature destinate
ad essere utilizzate in ambienti potenzialmente esplosivi.
Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994;
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2014;
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999;
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 G.U. n. 101 del 04/05/1998 - Regolamento recante norme per
lattuazione della Direttiva 94/9/CE;
D.lgs. n. 233 del 12/06/2003 G.U. n. 198 del 26/08/2003 - Attuazione della Direttiva 1999/92/CE;
D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
Linee guida ATEX. Linee guida per lapplicazione della direttiva 94/9/CE del Consiglio del 23 marzo
1994 4Edizione Settembre 2012;
Guida di buona pratica non vincolante per limplementazione della Direttiva 1999/92/CE, del
gennaio 2003;
Guida pratica per la preparazione di un documento per la protezione contro le esplosioni - ISSA
Equipaggiamento elettrico delle macchine, TuttoNormel, Edizione TNE
https://www.cortemgroup.com/it/about-ex/technical-articles
Documenti simili a Macchine e Apparecchiature in Ambienti ATEX
Corso Ex Proof 2005
calcoli termici
20610701 HVAC Handbook Aermec Calcolo Carichi Termici
frabono1
Progetto Preliminare Impianto climatizzazione
France Air Regole Arte Cucine
TCAEY-THAEY-115-238
2 Proprieta a Trasformazioni
Altro di Alex Drastico
6B_FONDFOc
09_Geotecnica_Esempio Di Calcolo Di Un Plinto (B)
Guida Classificaizone Rischio Sismico 1.7
68017-Acciaio - Introduzione
Distanze in Edilizia - Sentenze Scelte 2015
Elementi Di Architettura Tecnica.pdf
Campi Elettromagnetici Direttiva 2013_35_UE
(8) Calcolo Strutturale Di Un Edificio, Facciamo Chiarezza _ LinkedIn
incentivi per conto termico - pompe di calore
Leesgtb120fi Cap 10
Progettare Il Tetto
Boccalon Cristina Tesi
Dagata_paper367
4 Presentazione Rebar
AcusticaEdiliziaGarai
cmpnazhlp
Archi e volte 2.pdf
70034-metodo moehler
linea-guida-indagine-sulla-qualita-dell-aria-e-sull-ergonomia-466.pdf
robotica by polimi
Capitolo 3 - Le Travature Reticolari
Collegamenti Legno - Modulo ET
70867-MURATURE - Introduzione - qualità muraria - resistenza del materiale_I parte A.pdf
Stufa Pirolitica - (Presentazione)
trqmast
UNI EN 13162 MW
III.6.5 Generazione Elettrica Da Fonti Rinnovabili-Biomasse
Tanak Bantu
es8-termochimica34r

References: articolo 8

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 39

Articolo 39

Articolo 39

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 41