Source: http://www.hasicak.eu/novinky-pozarni-ochrana-staveb/
Timestamp: 2019-06-26 05:42:50+00:00

Document:
Novinky v oblasti Požární ochrany staveb | Hasičák
Do staveb bývají instalovány celé technologie, které se skládají z jednotlivých technických prvků – zařízení. Tato zařízení pracují ve vzájemném souladu a jsou na sobě závislá. Nefunkčnost jednoho prvku může způsobit nefunkčnost celé technologie, v horším případě její havárii. Při množství různorodých zařízení nelze předpokládat, že všechny osoby, které se mohou ve stavbě vyskytovat, budou v případě potřeby schopné správné reakce, tzn. zasáhnout u konkrétního zařízení správným způsobem. Proto je zcela nezbytné věnovat maximální pozornost označování klíčových bodů, míst a zařízení tak, aby v případě potřeby vypnutí nebo odstavení zařízení nemohlo dojít k selhání lidského činitele, tzn. aby bylo srozumitelně vyjádřeno, jak se s daným zařízením má zacházet, popř. k jakým důsledkům by došlo v případě nevhodného zásahu nepoučenou osobou. Štítek by měl být zpracován v souladu se zásadami navrhování bezpečnostních značek. Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví, a zajišťující rychlé pochopení určitých sdělení (viz ČSN ISO 3864-1), přičemž kombinace barvy a geometrické ztvárnění podává všeobecné bezpečnostní sdělení. Obsahem štítku je potom tedy informace o technickém zařízení a nebezpečí vyplývajícím z jeho odstavení nebo vypnutí, případně správný postup při odstavení konkrétního zařízení.
bezpečnost a zdraví bezpečnostní značení ČSN ISO 3864-1 technické prvky
Dotaz k § 26 – stavba památkově chráněná
Kdy se plní požadavek § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. – povinnost vybavení stavby EPS resp. EZS? Platí to pro stavby, které budou jako památkově chráněné vyhlášené po 1. 7. 2008 nebo i pro ty, které byly vyhlášeny před 1. 7. 2008? V současné době máme dokumentaci k řízení ke změně stavby dle ČSN 73 0834. Jedná se o výměnu stropů a krovů na objektech národní kulturní památky. Tato část je využívána jako byty – musí být vybavena zařízením EPS resp. EZS – jednalo by se o půdní prostor? Kdo určuje zda se v památkově chráněných stavbách jedná o jedinečné prostory nebo sbírky?
Požadavky § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb u stavby památkově chráněné musí být splněny v části stavby dotčené změnou pouze tehdy, jestli se u stavby památkově chráněné (ať již byla prohlášena za památkově chráněnou před nebo po účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb.) jedná o změnu stavby a to v souladu s ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změny staveb.
Jednotlivé formy památkové ochrany staveb včetně subjektů rozhodujících o jejich ochraně upravuje část první zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a v podrobnostech prováděcí předpis. Stavbami památkově chráněnými je tedy nutno rozumět ve smyslu zmiňovaného zákona č. 20/1987 Sb. ty stavby, u nichž byla rozhodnutím příslušného subjektu stanovena určitá (jakákoliv) míra jejich památkové ochrany. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek ČR – odborná organizace státní památkové péče. Seznam kulturních památek u územních obvodů – vedou krajské úřady a obecní úřady.
Pojem „jedinečný“ (dosud v ČSN 73 0834 – pojem – unikátní) pro účely vyhlášky č. 23/2008 Sb. má vystihnout odlišnost mezi prostory ve stavbách památkově chráněných, odlišnost sbírek historických předmětů, protože ne každý prostor nebo sbírka historických předmětů je ve své podstatě jedinečný. Jedinečnost určí příslušný památkový orgán.
V případě Vámi popisované změny stavby, tj. výměny stropů a krovů ve stávajících bytech situovaných v národní kulturní památce, nebude nutno splnit požadavky § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. S ohledem na Vámi popisované stavební úpravy se v souladu s ČSN 73 0834 bude jednat o změnu staveb skupiny I a pokud budou splněny požadavky kapitoly 4 této ČSN nebudou vyžadována další opatření. Dále se domníváme, že v objektech s byty se zřejmě nebude jednat o jedinečnou kulturní památku a tedy nebude nutno splnit požadavek § 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb.
ČSN 730834 kulturní památky památkově chráněné stavby technické podmínky požární ochrany staveb zákon 20/1987 Sb.
Terminologie pro stavby uvedené v § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dále ze zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V § 23 školského zákona je mimo jiné stanoveno, že mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy. V prováděcích předpisech je pak stanoven počet dětí pro třídu, který nemá vždy stejnou hodnotu a navíc v jedné třídě mohou být umístěny děti z různých ročníků. Dále jsou zde stanoveny hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení a provoz – tj.umožnění her pro děti, jejich odpočinek a osobní hygienu.
Pro účely vyhlášky č. 23/2008 Sb. je součástí požárního úseku prostoru třídy v mateřské škole denní místnost (popř. i jídelna) a prostor určený pro spaní – ložnice. Denní místnost může být zároveň ložnicí. Šatna, umyvárna a záchody mohou být společné pro dvě třídy.
hygienické požadavky mateřská škola požární ochrana staveb požární úsek střední škola zákon 561/2004 sb.
Podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti se při navrhování nové stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení postupuje v souladu s českou technickou normou podle přílohy č. 1 část 1 bod 1 tj. podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. V čl. 5.2. této normy je přesně specifikováno jak z hlediska požární bezpečnosti postupovat při určení počtu podlaží a dále, které podlaží je ve smyslu této normy považováno za užitné. V případě užití půdního prostoru (podkrovního prostoru) pro trvalý pobyt osob je toto podlaží považováno za užitné.
Z dotazu vyplývá, že se jedná o stávající objekt mateřské školy. Při „rekonstrukci“ se při změně dokončené stavby postupuje v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb. podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14 (tj. podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změna staveb). V souladu s touto normou se bude jednat o změnu užívání prostoru podle čl. 3.2 ČSN 73 0834, neboť s ohledem na nové využití prostoru dochází k záměně věcně příslušné projektové normy. V souladu s ustanovením § 59 odst. 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů je řešení požární bezpečnosti předškolních zařízení dáno normovými hodnotami požární bezpečnosti staveb.
česká technická norma mateřská školka požární bezpečnost požární zabezpečení stavby školské zařízení
Musí být dle § 17 odst. 4, § 18 odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky označena jednotlivá podlaží u všech vyjmenovaných staveb?
Ustanovení § 17 odst. 4, § 18, odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky platí pro projektování nových staveb. V dané souvislosti se nevztahuje na stavby ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče a stavby se shromažďovacím prostorem provedené podle dosavadní právní úpravy.
požárně bezpečnostní řešení projektování nových staveb revize pbz kolín revize pbz nymburk revize pbz praha
Dotaz k § 11 – požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost
ČSN 730802 odstupová vzdálenost požárně bezpečnostní řešení požárně nebezpečný prostor revize nymburk stavební pozemek vvyhláška 23/2008
Ustanovení § 10 odst. 5 vyhlášky platí pro projektování nových staveb. Je však třeba upozornit, že požadavek označení evakuačního výtahu se týká i staveb, které byly projektovány podle dosavadní právní úpravy, tj. vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. V ustanovení § 39 odst. 3 se tato vyhláška odvolává na normové požadavky; v daném případě se jedná o normu ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy; únor 2007.
evakuační výtah požární bezpečnost staveb požární výtah požární značení revize kolín revize nymburk revize požárně bezpečnostního řešení
evakuační výtah požární výtah požární značení

References: § 26
 § 26
 § 26
 zákona č. 20
 zákona č. 20
 § 26
 § 26
 § 23
 zákona č. 561
 zákona č. 11
 § 23
 § 23
 čl. 5
 § 31
 čl. 3
 § 59
 § 17
 § 18
 § 19
 § 17
 § 18
 § 19
 § 11
 § 10
 § 39