Source: http://docplayer.es/680406-Gestion-de-energia-solucion-integrada-basada-en-la-web-para-el-control-de-aplicaciones-de-energia-convencional-distribuida-modelo-em-2-server.html
Timestamp: 2018-11-13 03:58:19+00:00

Document:
Gestión de energía Solución integrada basada en la Web para el control de aplicaciones de energía convencional distribuida Modelo Em 2 -Server - PDF
Download "Gestión de energía Solución integrada basada en la Web para el control de aplicaciones de energía convencional distribuida Modelo Em 2 -Server"
Miguel Mendoza Soler
1 Gestión de energía Solución integrada basada en la Web para el control de aplicaciones de energía convencional distribuida Modelo Em 2 -Server Solución software con base de datos incorporada y servidor web Control y gestión de datos de hasta 100 instalaciones distribuidas Recopila bases de datos de hasta 100 servidores web VMU-C EM Comunicación fiable y eficiente desde VMU-C EM a Em 2 -Server basada en servicios web Descripción del producto Em 2 -Server permite a sus usuarios gestionar instalaciones distribuidas. En cada ubicación remota una unidad VMU-C EM se encarga de la recopilación de datos de los dispositivos conectados (contadores de energía y unidades VMU-M, VMU-P, VMU-O), los almacena dentro de su base de datos local, y los transmite a Em 2 -Server, lo que permite centralizar en una sola base de datos y servidor web, la información de muchas plantas, sin necesidad de un ordenador específico. Se puede acceder a los datos por medio de la interfaz web del Em 2 -Server. Contenido de Em 2 -Server DVD con software Em 2 -Server para máquina virtual, en formato OVF Código de licencia (1) Instrucciones (1): Em 2 -Server es un software que se suministra con licencia. Si desea más información, consulte Licencias de Em 2 -Server Instalación 1 Medidor de energía Módulos VMU RS485 Em 2 -Server: Base de datos centralizada Interfaz del usuario Herramientas de gestión de datos VMU-C Instalación 100 Medidor de energía Módulos VMU RS485 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
2 Software Em 2 -Server, solución web integrada para la gestión de datos de energía Paquete de software con capacidad para servidor web Gestión de instalaciones distribuidas (hasta 100) Recopila base de datos de hasta 100 unidades VMU-C EM remotas o locales Variables de CA, CC y ambientales Control de alarmas con envío por correo electrónico automático Exportación de datos en formato Excel Despliegue basado en el formato OVF (máquina virtual) DVD VMware compatible con máquina virtual, lista para su uso (1) Compatibilidad con máquina virtual VMware que incluye: Sistema operativo (Linux 64 bit) Motor de base de datos a escala empresarial Servidor web Software de aplicación Plan de licencias flexible (1): Carlo Gavazzi no mantiene ningún acuerdo técnico o comercial con la empresa VMware; no obstante, Em 2 -Server se encuentra disponible como formato OVF y se ha probado en las últimas plataformas de hosting VMware Descripción del producto Em 2 -Server es un paquete de software con capacidades de servicio web y servidor web adecuado para recopilar información de hasta 100 unidades VMU-C EM. Em 2 -Server agrega datos de varias instalaciones en una sola base de datos centralizada, para que el Selección del modelo usuario pueda acceder a ellos en cualquier lugar a través de un navegador web estándar, por medio de una interfaz muy interactiva. Todos los datos se encuentran disponibles como gráficos, tablas e informes basados en formato XLS. Código Modelo Tipo Licencia EM2SERVER STD L1 Modelo Tipo Licencia EM2SERVER: Em 2 -Server STD: Estándar L1: Licencia de base (hasta 20 VMU-C EM); L2: Licencia de ampliación (20 VMU-C EM adicionales) (1) (1): un único Em 2 -Server puede gestionar hasta 100 VMU-C EM 2 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
3 Principales características del software Em 2 -Server Despliegue Medio Formato Compatibilidad Características de la máquina virtual (objetivo) Sistema operativo Motor de la base de datos Servidor web Software de aplicación Características del host de la máquina virtual CPU (mín.) RAM (mín.) Espacio libre en disco (mín.) Sistema operativo del host DVD Formato OVF estándar Compatible con máquina virtual VMware Linux 64 bit Base de datos relacional SQL estándar Apache Carlo Gavazzi Em 2 -Server 64bit (AMD Opteron / Intel Itanium) 8GB según el volumen de datos (4GB exclusivamente para la máquina virtual) Compatible con VMWare Interfaz del usuario Instalación de la máquina virtual Configuración de la red Software de aplicación (administración) Software de aplicación (uso) Compatibilidad con el navegador web Copia de seguridad Método Herramientas de software VMWare (1) Acceso a la consola VMWare Navegador web Navegador web Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera (2) Captura y copia de seguridad de la máquina virtual basada en VMware de conformidad con las herramientas de copia de seguridad (3) (1): Carlo Gavazzi no mantiene ningún acuerdo técnico o comercial con VMWare (2): Carlo Gavazzi probó Em 2 -Server con las últimas versiones de los navegadores mencionados en abril de 2014 (3): El usuario se responsabilizará de la integridad de los datos y de emprender cualquier acción que sea necesaria para garantizar que dicha información sea almacenada y gestionada de forma fiable y segura. Esto incluye las copias de seguridad y los procedimientos y soluciones de recuperación que sean necesarios ante desastres. Formato de memoria y ocupación de datos de Em 2 -Server Descripción Valor Memoria total disponible para la base de datos En función del espacio disponible en el servidor (1) Tamaño máximo de copia de seguridad En función de la herramienta y el medio de almacenamiento elegido (1) Resolución Alta resolución Baja resolución Gestión de tamaño de la base de datos Rango de los datos históricos disponibles con alta resolución Rango de los datos históricos disponibles con baja resolución Intervalo de 5 a 60 minutos según la configuración Intervalo diario Dinámico, basado en: Número actual de unidades VMU-C EM que están recopilando su base de datos a Em 2 -Server Número total de equipos (contadores de energía y unidades VMU-M) conectado a las unidades VMU-C EM Número de contadores virtuales creados en Em 2 -Server Resolución de los datos (de 5 a 60 minutos) Mín.: 5 meses Máx: 10 años 30 años (1): El usuario se responsabilizará de la integridad de los datos y de emprender cualquier acción que sea necesaria para garantizar que dicha información sea almacenada y gestionada de forma fiable y segura. Esto incluye el diseño y las dimensiones de la arquitectura de información tecnológica (IT), las copias de seguridad y los procedimientos y soluciones de recuperación que sean necesarios ante desastres. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
4 Conexión de red TCP/IP de Em 2 -Server Comunicación TCP/IP de entrada Número del puerto TCP/IP Descripción del puerto TCP/IP Objeto 80 HTTP Acceso al servidor web interno SSH Función de túnel remoto; conexión desde VMU-C a VMU-Y desde 1000 a (seleccionado por el cliente) SSH Función de túnel remoto; acceso de los usuarios al VMU-C remoto Comunicación TCP/IP de salida Número del puerto TCP/IP Descripción del puerto TCP/IP Objeto 53 DNS Resolución del nombre de dominio 37 NTP Acceso a los servicios de sincronización de red 25 SMTP Despacho de mensajes 443 HTTPS Conexión remota con el servidor con licencia Principales funciones de Em 2 -Server Funciones generales Sincronización de base de datos Protocolo de comunicación Recopila bases de datos de hasta 100 unidades VMU-C EM; acceso a través de interfaz Web a datos en tiempo real y a datos históricos de todos los dispositivos conectados al servidor Protocolo Carlo Gavazzi DP (Transmisión de datos) basado en la comunicación por Internet Intervalo de recopilación Configurables de 10 a 60 minutos (paso 5 minutos) Dirección de recopilado Los datos se transmiten desde VMU-C EM a Em 2 - Server con el fin de evitar problemas de firewall Conexión a Internet Em 2 -Server En función de la arquitectura de IT* VMU-C Por cable o móvil Configuración La configuración del Em 2 -Server se puede realizar con su Servidor Reloj Funciones Registro de eventos y datos Tamaño de la memoria Intervalo y duración de almacenamiento Web integrado. No se necesita ningún software de configuración adicional. La configuración de las unidades VMU-C que intercambian datos con Em 2 -Server se hizo mediante la conexión al servidor Web del VMU-C (1) Reloj universal y calendario con sincronización automática a través de la conexión a Internet (la conexión con el servidor NTP es obligatoria con el fin de evitar disconformidad de horario entre Em 2 -Server y VMU-C) En función de la arquitectura de IT* Consulte Formato de memoria y ocupación de datos de Em 2 -Server Tipos de datos de almacenamiento Según VMU-C EM (1) (1): Compruebe la documentación de VMU-C EM correspondiente para obtener más información * IT: información tecnológica 4 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
5 Principales funciones de Em 2 -Server (cont.) Gestión de alarmas Vista de conjunto Correos electrónicos centralizados Configuración Acciones Acceso de datos Interfaz del usuario Exportación de datos Administración de usuario Usuarios simultáneos Hasta 100 (1) Perfiles de usuarios Es posible efectuar la gestión de alarma local (correo electrónico y SMS) realizada por unidades VMU-C EM y/o gestión de alarmas centralizada (correo electrónico) en base a Em 2 -Server. La gestión de alarmas local se basa en funciones VMU-C EM (1) La gestión de alarmas centralizada permite enviar por correo electrónico las colas de alarma procedentes de las unidades VMU-C EM Configuración del servidor SMTP a través de la interfaz Web Correo enviado en caso de - Alarmas sobre el estado de funcionamiento de la planta supervisada; - Anomalías del estado de funcionamiento del sistema controlado; - Eventos en el estado de funcionamiento de los dispositivos conectados a través de entradas digitales Acceso al servidor Web a través del navegador web (compatible con Firefox, Chrome, Explorer, Opera, Safari) Exportación directa desde diagramas a archivos CSV Exportación de bases de datos a archivos XLS Usuario estándar con acceso a los datos y administradores con acceso a la configuración Acceso a los datos configurable a nivel de contador de energía individual Internacionalización Herramientas de acceso a datos Vista de monitor Vista de análisis Vista de alarmas Ver mapa Vista de árbol Funciones avanzadas Gestión de costes y tarifas Contadores virtuales Herramienta de exportación de base de datos Vista sinóptica interfaz multilingüe Datos históricos y tiempo real de los contadores de energía Múltiples análisis de las tendencias de variables Herramienta de reconocimiento y control de alarmas Localización geográfica de los dispositivos de destino Vista jerárquica de los dispositivos de destino Se pueden configurar tarifas y contratos de energía múltiples Informes activos de costos de consumo basados en Excel Herramienta de comparación de contratos Se pueden configurar contadores virtuales al agregar varios contadores de energía reales o virtuales (2) Herramienta que permite la exportación y el trazado de las tendencias históricas de cualquier variable en la base de datos Herramienta para la inspección en tiempo real (3) de una planta, representada por un fondo (que incluye un diseño o un esquema) rodeado de iconos que representan los contadores de energía necesarios Herramienta de perfil de carga Herramienta para el análisis estadístico del perfil de consumo diario en la resolución del intervalo DMD (demanda); permite calcular la potencia eléctrica máxima (1): Compruebe la documentación de VMU-C EM correspondiente para obtener más información (2): La creación de contadores virtuales requiere un espacio de base de datos, por lo que se reduce el tiempo de retención de datos (consulte Formato de memoria y ocupación de datos de Em 2 -Server ) (3): Hay que tener en cuenta el tiempo de intervalo de la recopilación de datos, por lo que la actualización de datos es posible con una frecuencia máxima de una vez cada 10 minutos Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
6 Principales funciones de Em 2 -Server (cont.) Comandos de difusión Descripción Comandos disponibles necesaria para alimentar la instalación a partir de los datos de consumo real Em 2 -Server puede enviar comandos de difusión a uno, algunos o todos los VMU-C EM Los comandos se procesan durante la sincronización de bases de datos Añadir/eliminar usuario Configuración del servidor NTP Configuración de correo electrónico Túnel desde VMU-C a Em 2 -Server Actualización del firmware Restablecimiento de bases de datos Configuración de intervalo de muestreo Copiar configuración del VMU-C a VMU-C Reiniciar Licencias de Em 2 -Server Estructura de licencias Licencia de base estándar: es obligatorio activar la solicitud del servidor; permite conectar hasta 20 unidades VMU-C EM a la solicitud de servidor objetivo. Licencia de ampliación estándar: necesaria para ampliar el número real de unidades VMU-C EM Esquema de licencias Unidades VMU-C gestionadas Licencias necesarias 20 1 licencia de base estándar 40 1 licencia de base estándar + 1 licencia de ampliación estándar 60 1 licencia de base estándar + 2 licencias de ampliación estándar 80 1 licencia de base estándar + 3 licencias de ampliación estándar licencia de base estándar + 4 licencias de ampliación estándar Comprobación de la licencia Es obligatorio disponer de una conexión a Internet válida con comunicación saliente autorizada en los puertos 80 y 443 para activar las licencias Em 2 -Server. Em 2 -Server comprueba periódicamente la validez de la licencia a distancia a través de los servidores de licencia de Carlo Gavazzi. En caso de que no sea posible comprobar la licencia o de que la comprobación termine con un resultado no válido, la solicitud Em 2 -Server en cuestión se deshabilitará y no se permitirá la introducción de los datos transmitidos por las unidades VMU-C EM en la base de datos de Em 2 -Server 6 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
7 Servidor Web La página de inicio incluye: - Barra de herramientas principal en la parte superior - Vista de árbol jerárquica a la derecha - Cuadros de variables principales a la izquierda - Vista de alarmas en la parte inferior - Vista de mapa en el centro Vista de monitorización Se puede inspeccionar cada contador de energía en busca de tendencias actuales e históricas de cada variable por separado, en el intervalo de tiempo deseado Vista de análisis Herramienta de gráficos de tendencias, que permite mostrar y comparar cualquier combinación de variables de uno o varios contadores de energía Herramienta sinóptica Permite comprobar el estado actual de la planta al examinar los iconos de instrumentos activos colocados en imágenes estáticas (subidas por el usuario) que representan los diseños o esquemas Herramienta de perfil de carga Permite calcular el perfil de consumo diario para el contador de energía elegido a partir del análisis estadístico de los datos de consumo en el intervalo deseado, filtrando los intervalos de días en función de las necesidades. Es posible elaborar un gráfico o exportar a un archivo Excel los valores medio, máximo y del intervalo o banda de confianza. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
8 Servidor web (cont.) Herramienta de exportación Es posible elegir cualquier variable de cualquier tabla en la base de datos para la creación de gráficos o la exportación a Excel. También se puede seleccionar una combinación de variables en el intervalo temporal deseado. Herramienta de configuración Permite configurar los valores del VMU-Y EM y los parámetros de gestión de contratos y tarifas. Permite también enviar comandos de difusión a las unidades VMU-C EM. 8 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Em 2 -Server DS ESP
Gestión de energía Solución integrada basada en la Web para el control de las aplicaciones distribuidas de energía convencional Modelo VMU-Y EM
Gestión de energía Solución integrada basada en la Web para el control de las aplicaciones distribuidas de energía convencional Modelo VMU-Y EM Solución integrada con base de datos incorporada y servidor

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución