Source: http://www.slideshare.net/auditirrigation/normas-abastecimiento-de-agua-cyii-2004
Timestamp: 2016-05-26 05:16:37+00:00

Document:
Normas para el abastecimiento de agua. Revisión 2004. Canal de Isabel…
Normas para el abastecimiento de agua. Revisión 2004. Canal de Isabel II
by camilo preciado
Abastecimiento by Freddy Ramiro Flo...
Abastecimiento de agua por gravedad...
NORMAS PARA ELABASTECIMIENTO DE AGUA Revisión 2004 NAACYII-2004FECHA DE APROBACIÓN: 30.06.2004 FECHA DE VIGENCIA: 01.09.2004
NORMAS PARAEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Revisión 2004 NAACYII-2004 Fecha de aprobación: 30 de junio de 2004 Fecha de vigencia: 1 de septiembre de 2004
Equipo Redactor y RevisorAprobación Director Gerente Ildefonso de Miguel Rodríguez Director de Producción y Medio Ambiente Avelino Alfredo Martínez Herrero Director de Ingeniería y Nuevas Tecnologías Adrián Martín López de las Huertas Director de Economía y Desarrollo Comercial Gaspar Cienfuegos-Jovellanos FernándezRevisión: Subdirector de Distribución Rafael Molia Fenoll Subdirector de Recursos Hídricos Bernardo López-Camacho Camacho Subdirector de Tratamiento y Aducción Diego Vicente Limones González Subdirector de Planificación Francisco Jerez Halcón Jefe del Departamento de Tecnología de la Distribución Félix González Puertas Jefe del Departamento de Explotación y Mantenimiento de la Distribución Hermilo Peñas Rica Jefe del Departamento de Presas Juan Alberto García Pérez Jefe del Departamento de Transporte Miguel Ángel Galán García Jefe del Departamento de Tecnologías e Infraestructuras Ignacio Rica Molinero Jefe del Departamento de Explotación de Aducción Juan Arturo Alonso Parra Jefa del Departamento de Proyectos María Belén Benito Martínez Jefe del Departamento de Planificación y Normativa Álvaro Arroyo Lumbier Jefe del División de Normativa y Homologación Juan Manuel Maíllo Álvarez de la BrañaRedacción: Subdirector de Planificación Francisco Jerez Halcón Jefe del Departamento de Planificación y Normativa Álvaro Arroyo Lumbier Jefe de la División de Normativa y Homologación Juan Manuel Maíllo Álvarez de la BrañaColaboración: Javier Plaza Plata María del Carmen Benito López Ramón Valor Muñoz Aureliano Jiménez Sanz NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
PresentaciónLas NORMAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA del Canal de Isabel II,aprobadas en 1991, han constituido desde su publicación el referente técnicopreceptivo para el diseño y construcción de las redes de aducción y distribuciónen el ámbito de la Comunidad de Madrid.Redactadas con el objetivo de garantizar la calidad y homogeneidad de lasinfraestructuras de abastecimiento vinculadas al desarrollo urbanístico, hanmerecido a lo largo de su vigencia el reconocimiento de proyectistas einstaladores por la claridad de exposición y el acierto de los criterios técnicosadoptados, contrastados por los Servicios de explotación del Canal de Isabel IIdurante la vida útil de las instalaciones.Su ámbito de aplicación se extiende a la práctica totalidad de las Áreas de laEmpresa, desde la determinación de las necesidades de infraestructurasasociadas al planeamiento urbano, o la elaboración de planes y proyectos deextensión y renovación del sistema general de abastecimiento, pasando por laemisión de conformidades técnicas a los proyectos de redes de distribuciónpresentados por los urbanizadores, hasta la contratación de acometidas denuevos suministros.Las NORMAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA de 1991 fueronredactadas de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generalespara Tuberías de Abastecimiento de Agua de 1974 y con arreglo a la normativatécnica y marco legislativo vigentes en la fecha de su redacción.Durante su período de aplicación han podido contrastarse los parámetrosbásicos de funcionamiento del sistema de abastecimiento, las pautas deconsumo y evolución de la demanda, las reglas de gestión eficiente de losrecursos, hasta la determinación de la capacidad de servicio de la red desuministro.La experiencia acumulada, unida a las innovaciones surgidas en el campo delos materiales y equipos que integran las instalaciones hidráulicas, así como loscambios experimentados en la normativa técnica y legislación aplicable a lascondiciones del servicio, hacían necesaria una amplia revisión de las NORMAS,que ahora se presenta.Consecuentemente con lo anterior, se revisa la práctica totalidad de loscontenidos con arreglo a la normativa técnica y a la legislación que serelacionan en el apartado final de Bibliografía. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
PresentaciónCon la entrada en vigor de estas NORMAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEAGUA del Canal de Isabel II (Revisión 2004), se pretende adecuar el nivel decalidad de servicio ya alcanzado en la etapa anterior al nuevo marcolegislativo, con el empleo de los nuevos materiales y el apoyo de las últimastecnologíasMadrid, julio de 2004 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
ÍndiceIntroducción 1I Condiciones generales 4 1. OBJETO 4 2. AMBITO DE APLICACIÓN 4 3. DEFINICIONES 4 3.1. Presiones 4 3.2. Redes 6 3.3. Componentes 8 3.4. Diámetros 9 4. SISTEMA DE UNIDADES 9II Componentes de una red de abastecimiento de Agua 11 1. TUBERÍAS 11 1.1. Fundición dúctil (FD) 12 1.2. Hormigón armado (HA) 13 1.3. Acero (CHA) 14 1.4. Polietileno (PE) 15 1.5. Policloruro de vinilo orientado molecularmente (PVC-O) 16 1.6. Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 16 1.7. Mapa de usos de tuberías en las instalaciones del Canal de Isabel II 17 2. UNIONES 18 2.1. Uniones en tubos de fundición dúctil 18 2.2. Uniones en tubos de hormigón armado 19 2.3. Uniones en tubos de acero 20 2.4. Uniones en tubos de polietileno 21 2.5. Uniones en tubos de policloruro de vinilo orientado molecularmente 21 2.6. Uniones en tubos de poliéster reforzado con fibras de vidrio 22 3. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL 24 3.1. Válvulas de seccionamiento 24 3.2. Válvulas de aeración 25 3.3. Válvulas de regulación y seguridad 26III Diseño de un abastecimiento 30 1. INFORMACION PREVIA 30 2. DOTACIONES; DEMANDAS Y CAUDALES 30 2.1. Dotaciones 30 2.2. Demandas 31 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
Índice 2.3. Caudales 31 3. ADUCCION 33 4. RED DE DISTRIBUCION 34 4.1. Diseño de la red 34 4.2. Riego de zonas verdes 37 4.3. Condiciones de cálculo 40 4.4. Representación en planos 42 5. DEPÓSITOS 44 6. IMPULSIONES 49 7. ACOMETIDAS 49 7.1 Elementos de una acometida 49 7.2 Dimensionamiento de una acometida 50IV Obras de equipamiento 64 1. ANCLAJES 64 1.1. Dimensionamiento geométrico del macizo de anclaje 65 1.2. Dimensionamiento de las armaduras del macizo 68 2. ALOJAMIENTOS 78 2.1. Dispositivos de cierre de alojamientos 84 3. CRUCE DE CARRETERAS CON TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 86 3.1. Cruce de tuberías bajo carreteras existentes 86 3.2. Cruce de nueva carretera sobre tubería existente o prevista 89 4. AFECCIONES DE PROYECTO 91 4.1. Dominio Público Hidráulico 91 4.2. Carreteras 91 4.3. Ferrocarril 94 4.4. Vías pecuarias 94 5. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 95 6. CORROSIÓN DE TUBERÍAS. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 97 6.1. Estudio de la naturaleza del terreno 97 6.2. Medidas de protección anticorrosiva 99 6.3. Comportamiento de las tuberías frente a la corrosión 103V Instalación de la tubería, recepción, limpieza y puesta en servicio 107 1. REPLANTEO DEL PROYECTO 107 2. CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES 107 3. INSTALACION DE LA TUBERIA Y ELEMENTOS 108 3.1. Geometría de las zanjas 108 3.2. Ejecución de las zanjas 109 3.3. Camas de apoyo 110 3.4. Montaje de las tuberías 112 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
Índice 3.5. Relleno de la zanja 113 3.6. Reposición de pavimento 113 4. PRUEBAS DE LA INSTALACION 113 4.1. Etapa preliminar 114 4.2. Etapa principal o de puesta en carga 114 5. PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERIA 119 5.1. Limpieza general 119 5.2. Desinfección 119 6. BANDAS DE PROTECCIÓN DE LAS CONDUCCIONES 120 6.1. Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) 120 6.2. Franjas de Protección (FP) 121Bibliografía 122Anexo 1: Planos de Registros y Cámaras 129 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004).
IntroducciónLas “Normas para el Abastecimiento de Agua. (Revisión 2004)” queconforman esta publicación son producto de la colaboración de todos losServicios técnicos del Canal de Isabel II relacionados con el contenido queen ellas se desarrolla.El desarrollo de los trabajos se ha llevado a cabo en la Dirección deIngeniería y Nuevas Tecnologías, encomendando el seguimiento de lostrabajos a la Subdirección de Planificación que presidió y auspició lacreación de un Grupo de Trabajo integrado por los responsables de lossiguientes Servicios del Canal de Isabel II: Subdirección de Distribución Departamento de Tecnología de la Distribución Departamento de Explotación y Mantenimiento de la Distribución Subdirección de Recursos Hídricos Departamento de Gestión de Captación Departamento de Presas Departamento de Transporte Subdirección de Tratamiento y Aducción Departamento de Tecnologías e Infraestructuras Departamento de Explotación de la Aducción Subdirección de Planificación Departamento de Planificación y Normativa Departamento de Proyectos División de Normativa y HomologaciónEl Grupo de Trabajo mantuvo un programa de reuniones periódicas para larevisión de los distintos borradores que precedieron a la edición definitiva delas Normas para el Abastecimiento de Agua. (Revisión 2004). Esta edicióndefinitiva nunca hubiera sido posible sin las aportaciones, tanto en forma decomentario como de experiencia práctica, que los integrantes del Grupo deTrabajo ofrecieron sobre los numerosos temas que se debatieron en el senodel mismo y que abarcan la totalidad de los capítulos que componen estedocumento.Caben destacar en estas reuniones los debates surgidos en cuanto a:Diferenciación entre aducción, transporte y distribución; Nuevos materialesde tuberías admisibles en las redes; Mapa de usos de materiales; Protecciónanticorrosiva; Depósitos de regulación; Instalación de las tuberías; Anclajede los elementos; Registros y cámaras; Afecciones de proyecto; Pruebas dela instalación; y Limpieza y desinfección de tubería. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 1
IntroducciónEl documento final ha quedado estructurado en cinco capítulos, un apéndicede bibliografía y un anexo de planos.En el Capítulo I: Condiciones Generales se describen el objeto y ámbitode aplicación de estas normas, se desarrollan las definiciones de losprincipales conceptos empleados, así como el Sistema de Unidadesconsiderado y los diferentes factores de conversión.En el Capítulo II: Componentes de una red de abastecimiento de aguase clasifican las distintas partes integrantes de una red en: tuberías, unionesy elementos de maniobra y control. Se desarrollan los distintos materialesadmitidos, se define un mapa de usos de los mismos en función de lasgamas de diámetros y presiones y, por último, se estudian los elementos demaniobra y control en tres categorías diferentes: válvulas de seccionamiento,válvulas de aeración y válvulas de regulación y seguridad.El Capítulo III: Diseño de un abastecimiento desarrolla el procedimiento aseguir en la redacción de proyectos de nuevas redes de abastecimiento.Comenzando por la definición de dotaciones y cálculo de demandas ycaudales, se continúa con una descripción de los criterios a tener en cuentaen el diseño de aducciones y redes de distribución. Las redes de distribuciónse clasifican en tres categorías: red de transporte, red principal y red deacometidas. Se establecen también unos criterios para el riego de zonasverdes, y se fijan las condiciones de cálculo y especificaciones derepresentación a tener en cuenta en el dimensionamiento y digitalización delas redes de abastecimiento. Por último, se desarrollan en sendos apartadosotros elementos comunes en las redes de abastecimiento como son losdepósitos, impulsiones y acometidas.Los anclajes de las conducciones, los alojamientos para los elementos demaniobra y control que componen las redes y las obras de cruce concarreteras se estudian en el Capítulo IV: Obras de equipamiento. Al finaldel documento se incluye el Anexo 1: Planos de Registros y Cámarascompuesto por una serie de planos de obra civil de los registros y cámarashabitualmente instalados en las redes de abastecimiento gestionadas por elCanal de Isabel II. En este mismo capítulo IV se indican también laslimitaciones y condiciones establecidas por la legislación vigente en materiade afecciones de proyecto: dominio público hidráulico, carreteras,ferrocarriles y vías pecuarias. A continuación se determinan las condicionesbásicas para la ejecución del dispositivo para el alojamiento de los cables detransmisión de información necesarios para la automatización y control delos elementos instalados. Para finalizar este capítulo y dada sutrascendencia en la vida útil de las redes de abastecimiento, se desarrolla unapartado sobre la corrosión de las tuberías y los procedimientos deprotección anticorrosiva. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 2
IntroducciónEn el Capítulo V: Instalación de la tubería recepción, limpieza y puestaen servicio se establecen los criterios que, con carácter general, debenseguirse en la instalación, pruebas y puesta en servicio de las conducciones,y se definen las bandas de suelo sobre las que deben aplicarsedeterminadas condiciones para la seguridad y protección de lasconducciones instaladas.A continuación de los capítulos anteriormente descritos, se incluye unapéndice de Bibliografía con la relación de los distintos documentostécnicos, normativos y legislativos que se citan en el texto. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 3
I. Condiciones generales1. OBJETOLas presentes normas tienen por objeto establecer las condiciones técnicasmínimas que han de cumplir las redes de abastecimiento, así como ladeterminación de los criterios generales que deberán tenerse en cuenta parasu proyecto, instalación y funcionamiento, con el fin de conseguir la máximauniformidad dentro de su ámbito de aplicación.2. ÁMBITO DE APLICACIÓNEstas normas son de aplicación para todas las redes de abastecimiento que,tanto por nueva implantación como por renovación de las existentes, vayan aincorporarse al sistema de gestión de los recursos hidráulicos del Canal deIsabel II.3. DEFINICIONESA los efectos de la aplicación de estas normas, se tendrán en cuenta lassiguientes definiciones, algunas de las cuales han sido extraídas de la normaUNE-EN 805:2000.3.1. Presiones CUADRO DE PRESIONES RELATIVAS A LA RED Equivalencia con Abreviatura Designación Definición Norma CYII-1991 Presión máxima de funcionamiento de la red o En redes de gravedad Presión de de la zona de presión, fijada por el proyectista, Presión estática (Ps). DP diseño considerando futuras ampliaciones, pero En redes de bombeo excluyendo el golpe de ariete. Presión de bombeo (Pb) Presión máxima de funcionamiento de la red o Presión máxima de la zona de presión, fijada por el proyectista, Presión máxima de MDP de diseño considerando futuras ampliaciones e trabajo (Pt) incluyendo el golpe de ariete. Presión interna que aparece en un instante Presión de OP dado en un punto determinado de la red de funcionamiento abastecimiento de agua. Presión interna en el punto de conexión a la Presión de SP instalación del consumidor, con caudal nulo en servicio (Ps) la acometida. Presión hidrostática a la que se somete una Presión de instalación antes de su puesta en servicio a fin STP prueba de comprobar su estanquidad, integridad y anclaje. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 4
I. Condiciones generales CUADRO DE PRESIONES RELATIVAS A LOS COMPONENTES Abreviatura Designación Definición Requerimientos Presión de Presión hidrostática máxima que un componente es PFA funcionamiento PFA DP capaz de soportar de forma permanente. admisible Presión máxima Presión dinámica máxima, incluido el golpe de ariete, PMA PMA MDP admisible que un componente es capaz de soportar. Presión de Presión máxima que un componente recién instalado PEA prueba en obra en obra es capaz de soportar, durante el periodo de PEA STP admisible prueba de la instalación.Además de las presiones relativas a los componentes, recogidas en lanorma UNE-EN 805:2000, se tendrá en cuenta la siguiente definición depresión normalizada o nominal.Presión normalizada o nominal (PN): Presión con arreglo a la cual seclasifican y timbran los tubos, accesorios, piezas especiales y elementos dela red.La relación entre la presión normalizada (PN) y las presiones relativas a loscomponentes se especifican en las normas del producto, en su defecto seconsidera PN PFAGolpe de ariete: Fluctuaciones rápidas de presión debidas a las variacionesde caudal durante intervalos cortos de tiempo. El golpe de ariete estáesencialmente relacionado con la velocidad del agua y no con la presióninterna (ver Fig. I-1 y Fig. I-2) 1 2 MDP 4 OP DP 3 OP LEYENDA: 1 GOLPE DE ARIETE 2 LINEA ESTÁTICA (PIEZOMETRICA A CAUDAL NULO) 5 3 PERFIL LONGITUDINAL DE LA CONDUCCIÓN 4 LINEA PIEZOMÉTRICA 5 VÁLVULA Fig. I-1. Ejemplo de conducción de gravedad a presión (figura de la Norma UNE-EN 805:2000) NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 5
I. Condiciones generales 1 2 6 3 4 7 5 -100 kPa LE Y E N D A: 1 P resión 2 M D P (P resión M áxim a de D iseño) 3 O P inicial (P resión de funcionam iento) 4 P resión atm osférica 5 P resión de vapor saturado 6 N ueva O P 7 Tiem po Fig. I-2. Ejemplo de la onda del golpe de ariete (figura de la Norma UNE-EN 805:2000)3.2. RedesRed de abastecimiento: Conjunto de instalaciones que conectan lasfuentes de suministro con las acometidas domiciliarias. Por su funciónespecífica se considera subdividida en cuatros redes encadenadas:captación, tratamiento, aducción y distribución.Captación: Conjunto de instalaciones de regulación, derivación,alumbramiento y conducción de las aguas superficiales y subterráneas,desde las fuentes de suministro hasta las instalaciones de tratamiento.Comprende presas, azudes, canales, pozos, estaciones de bombeo yconducciones de agua bruta.Tratamiento: Conjunto de instalaciones de potabilización necesarias paraque el agua de suministro alcance los valores paramétricos que se señalanen el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen loscriterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.Aducción: Conjunto de conducciones e instalaciones que conecta lasestaciones de tratamiento con las redes de distribución. Normalmente la redde aducción tiene estructura de árbol, puede intercalar estacioneselevadoras y cada rama termina en un depósito o válvula de control. Sutrazado generalmente no discurre por suelo urbano, atraviesafrecuentemente varios municipios, y debe mantenerse exenta de acometidase hidrantes, a fin de no condicionar su régimen de explotación. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 6
I. Condiciones generalesDistribución: Conjunto de conducciones e instalaciones que conecta lospuntos de entrega de la red de aducción (depósito o válvula de control) conlas acometidas domiciliarias. Su diseño, salvo excepción justificada, serámallado y su trazado discurrirá normalmente por suelo urbano o periurbanodentro de un mismo municipio. A los efectos de su diseño y explotación,dentro de la red de distribución se distinguen tres redes superpuestas: Red de transporte: Conjunto de conducciones troncales de la red de distribución que interconectan los puntos de entrega de la red de aducción con las distintas zonas de presión y consumo del municipio asegurando la continuidad hidráulica de la red básica del abastecimiento. Generalmente el diámetro nominal de las conducciones de la red de transporte será superior a 150 mm y sobre ellas debe evitarse la instalación de acometidas e hidrantes. Red principal: Conjunto de conducciones de reparto sobre las que se pueden instalar acometidas e hidrantes, compuesto por tuberías de diámetro nominal igual o superior a 150 mm. Red secundaria: Conjunto de conducciones de reparto compuesto por el resto de conducciones de diámetro nominal inferior a 150 mm, sobre las que se podrán instalar acometidas.Malla: Contorno cerrado formado por tuberías de una red de abastecimientopor las que circula agua a presión, y que no contiene a su vez ningún otrocontorno cerrado en su interior.Ramal: Conducción de una red de abastecimiento, por la que circula agua apresión o en lámina libre, cuyo trazado no forma malla.Árbol: Conjunto de ramales con un origen común.Polígono: Conjunto formado por el menor número posible de dispositivos deseccionamiento que permite dejar sin suministro cualquier punto de una redde distribución.Acometida: Conjunto de elementos interconectados que une la red dedistribución con la instalación interior de un cliente.Hidrante: Elemento conectado normalmente en la red de distribuciónprincipal, con la finalidad de ser utilizado ante cualquier emergencia por elServicio de Extinción de Incendios. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 7
I. Condiciones generales3.3. ComponentesTubo: Componente de sección transversal anular y diámetro interioruniforme, de eje recto cuyos extremos son lisos o con terminación enenchufe o en brida. Con relación a sus características mecánicas podemosdistinguir: Tubo rígido: Tubo cuya capacidad de carga externa está limitada por la rotura sin deformación significativa de la sección (comportamiento rígido). Tubo semirrígido: Tubo cuya capacidad de carga externa está limitada bien por la deformación y/o una tensión excesiva (comportamiento flexible), bien por la rotura (comportamiento rígido) en función de su rigidez anular y de las condiciones de instalación. Tubo flexible: Tubo cuya capacidad de carga externa está limitada por la deformación (ovalación y/o deformación circunferencial) bajo carga de estado límite última sin romperse o sin tensión excesiva (comportamiento flexible).Elemento de unión: Pieza de enlace de extremos adyacentes de doscomponentes que incluye elementos de estanquidad. Podemos distinguirentre: Unión ajustable: Unión que permite una desviación angular significativa en el momento de la instalación y no posteriormente. Unión flexible: Unión que permite una desviación angular significativa, tanto durante como después de la instalación y que permite un ligero desplazamiento diferencial entre ejes. Unión rígida: Unión que no permite desviación angular significativa ni durante, ni después de la puesta en obra.Pieza especial: Componente, distinto del tubo, que permite la derivación, elcambio de dirección o de diámetro. Entre otras, se definen como tales laspiezas brida - enchufe, brida-extremo liso, codos y manguitos.Elemento de maniobra y control: dispositivo que permite cortar o regular elcaudal y la presión, por ejemplo, válvula de seccionamiento, válvula deregulación, válvula de aeración, válvula reductora de presión, válvula anti-retorno, etc.Accesorio: Otro componente incorporado a una conducción, como porejemplo contra-bridas, tornillos y juntas para uniones acerrojadas, ydispositivos de toma en carga. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 8
I. Condiciones generalesRevestimiento exterior: Material complementario aplicado a la superficieexterior de un componente con objeto de protegerlo contra la corrosión, deldeterioro y/o del ataque químico.Revestimiento interior: Material complementario aplicado a la superficieinterior de un componente con objeto de protegerlo contra la corrosión,deterioro mecánico y/o ataque químico. La composición de esterevestimiento interior deberá cumplir lo exigido en el Real Decreto 140/2003,de 7 de febrero.3.4. DiámetrosDiámetro exterior (OD): Diámetro exterior medio de la caña de tubo en unasección cualquiera. Para tubos perfilados exteriormente sobre la caña, setoma como diámetro exterior el diámetro máximo visto en corte.Diámetro interior (ID): Diámetro interior medio de la caña del tubo en unasección cualquiera.Diámetro nominal (DN/ID o DN/OD): Designación numérica del diámetro deun componente mediante un número entero aproximadamente igual a ladimensión real en milímetros. Esto se aplica tanto al diámetro interior(DN/ID) como al diámetro exterior (DN/OD), según Especificaciones de lasNormas de Producto.4. SISTEMA DE UNIDADESSe considerará el Sistema Internacional de Unidades (SI).De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1989, de 27 deoctubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida, elSistema Legal de Unidades de Medida Obligatorio en España es el sistemamétrico decimal de siete unidades básicas, denominado SistemaInternacional de Unidades (SI), adoptado por la Conferencia General dePesas y Medidas y vigente en la Comunidad Económica Europea.Son unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades las siguientes: Magnitud Unidad Símbolo Longitud metro m Masa kilogramo kg Tiempo segundo s NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 9
I. Condiciones generales Son unidades derivadas del Sistema Internacional las siguientes: Magnitud Unidad Símbolo Equivalencia Superficie metro cuadrado m2 Volumen metro cúbico m3 Velocidad metro por segundo m/s Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2 Fuerza Newton N kg·m/s2 Presión pascal Pa N/m2 Energía Julio J N·m Potencia Vatio W J/s Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3 Caudal metro cúbico por segundo m3/s La correspondencia entre las unidades del sistema Internacional (SI) y las del Sistema Metro-Kilopondio-Segundo (MKS) es la siguiente: 1 N = 0,102 kp e inversamente 1 kp = 9,81 N 1 N/mm² = 10,197 kp/cm² e inversamente 1 kp/cm² = 0,0981 N/mm² El kilopondio (kp) se denomina también kilogramo fuerza (kgf). RELACIÓN ENTRE DISTINTAS UNIDADES DE PRESIÓNUna unidad de Pa MPaesta columna kgf/cm2 atm m.c.a. mm Hg bar equivale a N/m2 N/mm2 Pa= N/m2 1 10-6 10,2·10-6 9,87·10-6 1,02·10-4 0,0075 0,00001MPa= N/mm2 106 1 10,1972 9,86923 101,974 7500,62 10 kgf/cm2 98066,5 0,098067 1 0,96784 10 735,559 0,98067 atm 101325 0,101325 1,03323 1 10,3326 760 1,01325 m.c.a. 9806,38 0,009806 0,1 0,09678 1 73,5539 0,09806 mm Hg 133,322 1,333·10-4 0,00136 0,00132 0,013595 1 0,00133 bar 100000 0,1 1,01972 0,98692 10,1974 750,062 1 (atm= atmósfera; m.c.a.= metro de columna de agua; mm Hg = milímetro de mercurio) Equivalencia con otras unidades de presión: 1 kgf/cm2 = 14,223 psi (libra por pulgada cuadrada) 1 kgf/cm2 = 2048,2 psf (libra por pie cuadrado) 1 kgf/cm2 = 0,9289 tsf (tonelada por pie cuadrado) NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 10
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaTodos los materiales en contacto con el agua de consumo humano deberáncumplir lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por elque se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumohumano.Ninguno de los componentes de una red de abastecimiento de agua deconsumo humano debe poder producir alteración alguna en lascaracterísticas físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de lasaguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos aque éstas hayan podido ser sometidas.Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de unaprotección, tanto ésta como el material protegido del componente deberáncumplir los criterios anteriormente establecidos.Los componentes fabricados con materiales plásticos se podrán utilizar enconducciones de abastecimiento de agua con la previa autorización delCanal de Isabel II y siempre que se disponga de la correspondientedeclaración por escrito que certifique su conformidad con las disposicioneslegales vigentes en la materia que le son aplicables, de acuerdo con loestablecido en Real Decreto 118/2003, de 31 de enero, por el que seaprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales yobjetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y seregulan determinadas condiciones de ensayo, y en la Orden SCO/983/2003,de 15 de abril, por la que se modifican los anexos del Real Decreto118/2003, de 31 de enero.1. TUBERÍASLas tuberías están formadas por una sucesión de tubos convenientementeunidos con la intercalación de aquellos otros elementos que permiten unaeconómica y fácil instalación y explotación del sistema.El sistema empleado para la unión de tubos entre sí, depende del materialbase de la conducción. La unión podrá realizarse mediante: juntas,elementos electrosoldables y soldaduras.Al igual que las juntas, los accesorios y las piezas especiales dependen delmaterial base de la conducción. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 11
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaPara los distintos materiales considerados a continuación, el Canal de IsabelII deberá poder conocer en todo momento el diseño y proceso de fabricaciónasí como las características de cada uno de sus componentes: Normas,Certificaciones, Recomendaciones de instalación y referencias, controles decalidad en fábrica y pruebas a realizar durante el proceso y acabado.Por razones de normalización, mantenimiento, etc., los materiales admitidospor el Canal de Isabel II en el proyecto y construcción de redes deabastecimiento son los que se desarrollan en este capítulo.1.1. Fundición dúctil (FD)Podrán utilizarse tuberías de fundición dúctil en conducciones de diámetrocomprendido en el rango 80 DN 800 mm, para presiones normalizadas(PN) entre 1,0 y 4,0 MPa y en aquellas en las que se prevean muchasderivaciones.Se admitirán los diámetros nominales de la serie: 80, 100, 150, 200, 250,300, 400, 500, 600 y 800 mm. Se podrán utilizar también diámetrossuperiores previa justificación, por lo que esta serie no es exclusiva.Las tuberías y accesorios de fundición deberán cumplir las especificacionesestablecidas en las siguientes normas: UNE-EN 545:2002, UNE-EN 681-1:1996, UNE-EN 681-1/A1:1999 e ISO 7005-2:1988.Los tubos de fundición se fabrican bajo determinadas “clases de espesor”,de manera que el espesor del tubo queda determinado en función deldiámetro nominal (DN) y de la “clase de espesor” de que se trate. Ademáslos tubos de fundición dúctil pueden estar unidos mediante unión flexible conanillo elastomérico o bien mediante unión rígida con bridas siendo diferentelos parámetros de clasificación en ambos casos.En el caso de unión flexible y en base a lo especificado en la Norma UNE-EN 545:2002, se pueden distinguir las siguientes clases de tubos: DN CLASE 40 K9 K 10 (mm) 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 12
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaEn la tabla siguiente se indican las presiones de funcionamiento admisiblespara las distintas clases de tubos de fundición dúctil con junta estándar enfunción de su diámetro nominal. DN CLASE 40 K9 K 10 (mm) Presión de funcionamiento admisible PFA (MPa) 80 6.4 8.5 8.5 100 6.4 8.5 8.5 150 6.2 7.9 8.5 200 5.0 6.2 7.1 250 4.3 5.4 6.2 300 4.0 4.9 5.6 400 4.2 4.8 500 3.8 4.4 600 3.6 4.1 800 3.2 3.71.2. Hormigón armado (HA)Podrán utilizarse tuberías de hormigón armado con camisa de chapa, enconducciones de diámetro igual o superior a 800 mm, para presionesnormalizadas (PN) hasta 1,6 MPa, en conducciones que se puedan produciracciones ovalizantes importantes y en las que se prevean pocasderivaciones.Para presiones superiores a 1,6 MPa, además de tuberías de hormigónarmado con camisa de chapa, se considerará la posibilidad de utilizartuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa. Ambas solucionesrequerirán un estudio técnico-económico justificativo previo y la aprobaciónpor el Canal de Isabel II de la solución adoptada.Para su cálculo, fabricación, control e instalación, habrá de tenerse encuenta lo especificado en las siguientes normas: UNE-EN 639:1995, UNE-EN 641:1995, UNE-EN 642:1995 e Instrucción Eduardo Torroja para tubosde hormigón armado o pretensado (IET-80).Los materiales a emplear en los tubos de hormigón armado con camisa dechapa deben cumplir lo especificado por la vigente Instrucción de HormigónEstructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 dediciembre. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 13
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaSe tendrán en cuenta las siguientes condiciones en cuanto a los materiales: - El cemento a emplear en ningún caso será aluminoso ni se deberán poner en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. - No se emplearán aditivos que contengan cloruros. - La chapa empleada debe ser de acero dulce y espesor uniforme, en ningún caso inferior a 6 mm. - Las barras o alambres de las armaduras pasivas deberán ser de los siguientes diámetros: 5, 6, 8, 10 y 12 mm y el acero a emplear será B 400 ó 500 S. Las barras corrugadas cumplirán con la norma UNE 36068:1994 y las mallas electrosoldables con la UNE 36092:1996.1.3. Acero (CHA)Podrán emplearse tuberías con material base de acero en conducciones dediámetro interior superior o igual a 800 mm. En diversas instalaciones(depósitos, impulsiones, estaciones de tratamiento de agua, etc.), previajustificación, suelen emplearse tuberías de acero de menor diámetro.Son de aplicación, especialmente en los casos de altas presiones, PN 1,6MPa.En tramos autoportantes y en galerías de servicio, las tuberías de acero iránapoyadas y exentas.En zonas urbanas, urbanizables y en aquellas que así lo aconsejen por suposible afección a otras infraestructuras, las tuberías de acero deberán iralojadas en un dado de hormigón. En este caso, el lado del dado será igualo superior al diámetro exterior del tubo más 50 cm. El dado de hormigóndeberá calcularse para las cargas de tráfico y de tierras, disponiendo dedoble parrilla de acero por los cuatro lados.En otro caso las tuberías podrán ir alojadas en la zanja rellenando la mismacon hormigón hasta los riñones de la tubería.El espesor del tubo de acero se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto enla Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (2002)del CEDEX.La relación espesor/diámetro superará en todo caso el valor del ocho por mil(8 ‰).El acero empleado en su fabricación debe de ser del tipo no aleado ycompletamente calmado, según se indica en la norma UNE-EN 10020:2001. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 14
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaSe fabrican, por laminación y se sueldan a partir de planchas o chapas deacero dulce a las que se da forma mediante máquinas uniéndoselongitudinalmente con soldaduras eléctricas o bien a partir de flejes en formade banda continua que se enrollan helicoidalmente.Lo más habitual en el caso de los tubos de acero para el transporte de aguaa presión es que estos sean soldados helicoidalmente, bien por inducción opor arco sumergido, según se especifica en la UNE-EN 10025:1994.La tubería de acero deberá tener una calidad mínima S-275 JR, según lanorma UNE-EN 10025:1994, y abocardado en un extremo según la normaAWWA M-11:1989.En su dimensionamiento, se tendrán en cuenta las característicasautorresistentes del material base.No obstante las dimensiones normalizadas en los tubos de acero(básicamente diámetros y espesores) son variables según la norma deproducto que se esté utilizando: UNE-EN 10224:2003, DIN 1626:1984 o API5L: 2000.Los tubos de acero han de estar revestidos interiormente medianteprotecciones anti-corrosión con una capa de 400 micras de pintura epoxyque cumpla la normativa vigente sobre productos en contacto con agua parael consumo humano, con una preparación previa de la superficie a grado SA2½ según la norma sueca SS 055900-1.Cuando los tubos no vayan alojados en dado de hormigón, se protegeránexteriormente con una capa mínima de 400 micras de pintura epoxy o unacapa de 3 mm de polietileno extruido en caliente y con una preparación de lasuperficie a grado SA 2½ según la norma sueca SS 055900-1.1.4. Polietileno (PE)Las tuberías de polietileno se emplearán obligatoriamente en la ejecución delas acometidas domiciliarias de diámetro nominal igual o inferior a 65 mm.En este caso se montará polietileno de media densidad, con lascaracterísticas y condiciones de servicio que se exige en la vigenteEspecificación Técnica de acometidas de agua del Canal de Isabel II.En circunstancias especiales y previa autorización del Canal de Isabel II, sepodrán emplear en redes de distribución, tuberías de hasta 200 mm dediámetro y presiones normalizadas comprendidas entre 1,0 MPa y 1,6 MPa.Los tubos serán de polietileno de alta densidad PE 100, del tipo PN 16 (SDR11/S5) con un coeficiente de seguridad de 1,25, según la clasificación de lanorma UNE-EN 12201:2003. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 15
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaDada su flexibilidad son especialmente aptos para el tendido de nuevasredes y renovación de las existentes en terrenos rocosos, e igualmente, alser un material plástico de gran resistencia a los agentes químicos y alataque de microorganismos, es recomendable para su instalación enterrenos agresivos.En el caso de instalación en zanja, deberá rellenarse la misma con gravillade canto rodado hasta 15 cm por encima de la clave de la tubería.Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán por soldadura a tope omediante elementos electrosoldables.1.5. Policloruro de vinilo orientado molecularmente (PVC-O)Los tubos de PVC-O tienen la condición de termoplásticos. La tecnología defabricación de estos tubos esta basada en una reorientación en sentidocircunferencial de las moléculas de las tuberías convencionales de PVC-U,de forma que se crea una estructura laminar que contribuye a su elasticidadde manera determinante confiriéndole una gran resistencia al impacto aunen condiciones climáticas extremas.De forma experimental y previa autorización del Canal de Isabel II, se podráninstalar tuberías de PVC-O en diámetros hasta DN 300 mm y parapresiones normalizadas (PN) hasta 1,6 MPa.En el caso de colocación en zanja, deberá rellenarse la misma con gravillade canto rodado hasta 15 cm por encima de la clave de la tubería.Este material estará fabricado según la norma ISO DIS 16422:2003 ó WIS 4-31-08:2001.1.6. Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)Los tubos de PRFV son del tipo heterogéneo (formado por una resina depoliéster, fibras de vidrio y una carga estructural de arena silícea y filler), encuanto a la normativa de aplicación, debe de seguir lo indicado en la normaUNE 53323:2001 EX.Entre las ventajas de estos tubos cabe destacar la resistencia a la abrasión yal ataque químico, su ligereza y el hecho de fabricarse en tramos de 12 m, locual facilita su instalación.En circunstancias especiales y previa autorización del Canal de Isabel II, sepodrán emplear en redes de distribución. Su utilización se limitará adiámetros nominales 800 mm, para una presión máxima de 2,5 MPa, condistintos rangos de rigidez nominal (SN) que la norma prEN 1796:2000establece en seis series: SN 2.000, 2.500, 4.000, 5.000, 8.000 y 10.000N/m2. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 16
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaEn el caso de colocación en zanja, deberá de rellenarse la misma congravilla de canto rodado hasta 15 cm por encima de la clave de la tubería.1.7. Mapa de usos de tuberías en las instalaciones del Canal de Isabel II DIAMETRO MATERIAL (mm) PE PVC-O FD HA CHA PRFV 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 PE Polietileno, de uso obligado en acometidas y alternativo en redes de distribución para bajas y medias presiones. PVC-O Policloruro de vinilo orientado molecularmente, de uso experimental en redes de distribución para bajas y medias presiones. FD Fundición dúctil, de uso preferente en redes de aducción y distribución, de diámetros y presiones según clase de espesor. HA Hormigón armado con camisa de chapa, de uso preferente en aducciones de gran diámetro y presiones bajas y medias. CHA Acero electrosoldado, de uso alternativo en aducciones de gran diámetro y cualquier gama de presiones. PRFV Poliéster reforzado con fibra de vidrio, de uso alternativo en aducciones de gran diámetro y cualquier gama de presiones.En redes de abastecimiento, los materiales: PE, PVC-O y PRFV, únicamentepodrán ser instalados en obras directamente promovidas por el Canal deIsabel II. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 17
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua2. UNIONESEs el dispositivo que hace posible enlazar de forma estanca dos elementosconsecutivos de la tubería. Los sistemas de unión suelen clasificarse de lasiguiente manera: - Uniones flexibles: si permiten una desviación angular significativa, tanto durante como después de la instalación, y un ligero desplazamiento diferencial entre ejes. - Uniones rígidas: si no permiten desviación angular significativa ni durante ni después de la puesta en obra. - Uniones ajustables: si solamente permiten una desviación angular significativa en el momento de la instalación, pero no posteriormente.2.1. Uniones en tubos de fundición dúctilLas uniones podrán ser de los siguientes tipos:Uniones flexibles: - De enchufe y extremo liso: Mediante compresión de anillo elastomérico - Mecánica: Por compresión de anillo elastomérico mediante una contrabrida - Acerrojada: Similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el tubo haya de trabajar a tracciónUniones rígidas: - de bridas (móviles o fijas) INSERTO METALICO JUNTA DE GOMA JUNTA DE GOMA CON INSERTOS METALICOS. PARA ESTANQUEIDAD UNION DE ENCHUFE Y EXTREMO LISO. UNION MECANICA. JUNTA DE GOMA PARA ESTANQUEIDAD ANILLO DE GOMA CON INSERTOS METÁLICOS UNION ACERROJADA. UNION CON BRIDAS (Moviles). Fig. II-1. Uniones en tubos de fundición dúctil NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 18
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua2.2. Uniones en tubos de hormigón armadoLos tipos de uniones habituales en los tubos y en las piezas especiales dehormigón son las siguientes:Uniones rígidas: Uniones soldadas.La preparación y soldeo de las boquillas debe realizarse según lo indicadoen las normas UNE-EN 288:1993, por soldadores cualificados de acuerdocon la norma UNE-EN 287:1992. En los tubos de diámetro igual o superior a800 mm deberá efectuarse por su parte interior.En las uniones soldadas, en alineación recta de los tubos, el solapo de lasboquillas no debe ser inferior a 50 mm. En alineaciones curvas se puedeformar un ángulo en la unión, cuyo alcance depende del diámetro del tubo yde la holgura entre los elementos que forman la unión. Esta holgura es,como mínimo, la necesaria para permitir un enchufe normal de los tubos y,como máximo, la que permita una correcta soldadura sin necesidad deañadir elementos suplementarios para el cierre de la unión.Uniones flexibles con anillo elastoméricoEstas uniones pueden realizarse mediante boquillas metálicas situadas enlos extremos del tubo entre las que se aloja el anillo elastomérico, o bien sindichas boquillas, colocándose el anillo directamente en contacto con elhormigón de los tubos. En ambos casos la unión puede realizarse conterminación en enchufe y extremo liso o a media madera, debiendo cuidarseespecialmente su construcción, y manipulándola de forma esmerada alobjeto de no dañar la unión.En cada instalación en particular, el proyecto correspondiente debeespecificar los tipos de unión que sean de aplicación. Como criterio general,si son de prever acciones sísmicas deben emplearse uniones flexibles.Boquilla hembra Boquilla macho Boquilla hembra Boquilla macho Junta con mortero Junta con mortero Chapa ChapaJunta con mortero Soldadura interior o exterior Junta con mortero Junta de estanquidad, elastómero (según diámetro). Fig. II-2. Uniones en tubos de hormigón armado NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 19
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua2.3. Uniones en tubos de aceroLos tubos de acero pueden estar provistos con diferentes tipos de uniones,siendo las más habituales las siguientes:Uniones rígidas: - Uniones soldadas. La preparación y soldeo de las uniones debe realizarse según lo indicado en las normas UNE-EN 288:1993, por soldadores cualificados de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 287:1992. Según como sea la soldadura, estas juntas pueden, a su vez, ser de los siguientes tipos: A tope Mediante manguito Con embocadura (junta abocardada) SOLDADURA INTERIOR O EXTERIOR L (SEGÚN DIÁMETRO) SOLDADURA < 2mm. DETALLE DE UNIÓN ABOCARDADA SOLDADURA A TOPE Fig. II-3. Uniones en tubos de acero - Uniones con bridasEn tuberías de gran diámetro, generalmente igual o superior a 800 mm, sonmuy utilizadas tanto la unión soldada a tope como la abocardada ya que estaúltima facilita mucho la correcta alineación de los tubos. Para estosdiámetros lo más frecuente es soldar por el interior.La longitud L de solape en esta tipología suele ser de unos 150 mm paracualquier diámetro.La junta con bridas se emplea de forma más habitual en tuberías dediámetros pequeños, en diversas instalaciones: depósitos, estaciones debombeo, estaciones de tratamiento de agua, etc.Pueden, no obstante, emplearse otros tipos de uniones, tales como juntascon manguito o juntas de expansión y contracción. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 20
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaUniones flexibles: - Uniones con enchufe y anillo elastomérico.2.4. Uniones en tubos de polietilenoLos tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes: - Unión soldada térmicamente a tope - Unión por electrofusión - Unión mediante accesorios mecánicosLa unión por soldadura a tope consiste en calentar los extremos de los tuboscon una placa calefactora a una temperatura de 210ºC y, a continuación,comunicar una determinada presión previamente tabulada.La unión por electrofusión requiere rodear a los tubos a unir por unosaccesorios que tienen en su interior unas espiras metálicas por las que sehace pasar una corriente eléctrica de baja tensión (24-40V), de manera quese origine un calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo con elaccesorio.La unión por accesorios mecánicos (usualmente de polipropileno, si bientambién los hay de latón) obtiene la estanquidad al comprimir una juntasobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente sobreel mismo para evitar el arrancamiento. UNIÓN POR ELECTROFUSIÓN UNIÓN CON ACCESORIOS MECÁNICOS UNIÓN POR SOLDADURA A TOPE Fig. II-4. Uniones en tubos de polietileno2.5. Uniones en tubos de policloruro de vinilo orientado molecularmenteLas uniones entre los tubos deben ser flexibles, con embocadura y junta deanillo elastomérico, admitiéndose distintas tipologías. No se admitirán nuncalas uniones encoladas en este tipo de tubos. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 21
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaEl elastómero será de EPDM y debe cumplir los requisitos que sobre juntasde estanquidad se recogen en la norma ISO 13845:2000. Junta de gomaFig. II-5. Unión en tubo de policloruro de vinilo orientado molecularmente.2.6. Uniones en tubos de poliéster reforzado con fibras de vidrioLos tubos y las piezas especiales pueden estar provistos con diferentes tiposde uniones, siendo las habituales las siguientes:Uniones rígidas: - Con bridas (fijas o móviles) - Encoladas (o pegadas) - Vendadas a tope (o laminadas)Uniones flexibles: - Con enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (en ocasiones es un doble anillo) - Con manguitos y elemento de estanquidad (también doble anillo) - Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracciónLas uniones encoladas se hacen mediante adhesivos especiales; laslaminadas, por su parte, se unen mediante la propia resina de poliésterreforzando la unión con fibras de vidrio. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 22
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua Esquema unión con enchufe y extremo liso con doble anillo Esquema unión Campana y Espiga con doble anillo Esquema unión mecánica Esquema unión química Unión con brida Unión con valonas y bridas locas Fig. II-6. Uniones en tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 23
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua3. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROLSon los elementos intercalados en las tuberías, empleados para regular elflujo de agua que discurre por la red de abastecimiento en todas suscaracterísticas con el fin de optimizar su explotación.Siguiendo lo especificado en la norma UNE-EN 736:1996, los elementos demaniobra de una red de abastecimiento se pueden dividir en los siguientestipos: - Válvulas de seccionamiento: compuerta, mariposa, bola, etc. - Válvulas de aeración: purgadores y ventosas de flotador - Válvulas de regulación y seguridad3.1. Válvulas de seccionamientoSon dispositivos hidromecánicos destinados a cerrar el paso del agua enuna tubería mediante un obturador. Su funcionamiento será, para todos lostipos, de apertura y cierre totales, correspondiendo las posicionesintermedias a situaciones provisionales o excepcionales.Dentro de este grupo las más utilizadas son: la válvula de compuerta y laválvula de mariposa.3.1.1. Válvula de compuertaLa válvula de compuerta se utiliza en el seccionamiento de conducciones defluido a presión, mediante un obturador deslizante dentro de un cuerpo ocarcasa. Por su propio diseño la válvula funcionará en dos posicionesbásicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren, por tanto,un carácter de provisionalidad.Para la red de abastecimiento se utilizan válvulas de diámetros nominalescomprendidos entre 50 y 300 mm inclusive.Las presiones normalizadas, en atmósferas, serán PN 10, 16, 25 yexcepcionalmente 40, conforme a la norma UNE-EN 1333:1996. Noobstante, en la red de distribución y en acometidas se utilizará, con caráctergeneral, salvo especificación en contrario, las válvulas para PN 16.Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario quedispongan de la homologación del producto por parte del Canal de Isabel II,de acuerdo con la Norma o Especificación Técnica vigente para las Válvulasde compuerta. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 24
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua3.1.2. Válvula de mariposaLa válvula de mariposa se utiliza en el seccionamiento de fluidos a presión,mediante un obturador en forma de disco o lenteja que gira diametralmentesobre un eje o muñones solidarios con el obturador.Habitualmente, su funcionamiento será de apertura o cierre totales.Excepcionalmente, y en particular en operaciones de desagüe, podránutilizarse para regulación, en este caso habrá que tener en cuenta lascondiciones hidráulicas del flujo para evitar el fenómeno de la cavitación quese produciría si la presión absoluta aguas abajo fuera inferior a la presiónatmosférica.Las válvulas de mariposa se utilizarán en diámetros nominales iguales osuperiores a 300 mm, y en aquellos inferiores para los que el gálibodisponible no permita la instalación de una válvula de compuerta, así comoen desagües de arterias e instalaciones especiales.Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario quedispongan de la homologación del producto por parte del Canal de Isabel II,de acuerdo con la Norma o Especificación Técnica vigente para las Válvulasde mariposa.3.2. Válvulas de aeraciónLa seguridad de la explotación de las conducciones exige que lasoperaciones relativas a la expulsión y entrada de aire estén aseguradas ytratadas automáticamente. Para ello se dispone de estos dispositivos deseguridad que englobamos con la denominación de válvulas de aeración.Los elementos de las válvulas de aeración han de responder a lasprincipales funciones siguientes: - Evacuación de aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. - Admisión de aire, para evitar la depresión o vacío, en las operaciones de descarga o rotura de la conducción. - Expulsión continúa de las bolsas o burbujas de aire que se forman en la conducción, procedentes de la desgasificación del agua (purgado).Según las funciones enumeradas podemos distinguir los diferentes tipos deválvulas de aeración: NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 25
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua - Purgadores: Son los que tienen como misión fundamental la eliminación de bolsas o burbujas de aire durante la explotación de la conducción. - Ventosas bifuncionales: Son las que realizan, de forma automática, las funciones de evacuación y admisión de aire. - Ventosas trifuncionales: Son las pueden realizar, de forma automática, las tres funciones definidas anteriormente. - Válvulas de aducción de aire: Si por las características de la instalación se requiere un volumen de aducción de aire superior al que permite la ventosa, será necesaria la utilización adicional de válvulas con la sola función de aducción de aire para evitar que se produzca el vacío.Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario quedispongan de la homologación del producto por parte del Canal de Isabel II,de acuerdo con la Norma o Especificación Técnica vigente para las Válvulasde aeración.3.3. Válvulas de regulación y seguridadHa de distinguirse la función de regulación de la de seguridad. En la primerase pretende mantener la instalación en unas condiciones de presión,capacidad o caudal predeterminadas, mientras que en la segunda función laactuación responde a situaciones producidas de forma brusca, y a veces nodeseada, que pueden ocasionar sobrevelocidades, inversiones del flujo osobrepresiones.Para la utilización y montaje de este tipo de válvulas será necesario quecumplan con todos los requisitos exigidos en la Norma o EspecificaciónTécnica vigente para las Válvulas de regulación y seguridad, así como suhomologación por el Canal de Isabel II una vez que se hayan desarrolladolos procesos específicos correspondientes.En orden a esta distinción, según sea esta función principal se puedenclasificar en: - Válvulas de regulación - Válvulas de seguridad NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 26
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua3.3.1. Válvulas de regulaciónSe incluyen en este grupo a las válvulas que, por su diseño y elementos,tienen como función principal la de modular las condiciones piezométricas,de caudal o de nivel de una instalación en servicio, modificando las quepudieran producirse de forma irregular, admitiéndola dentro de unos valorespredeterminados.Según sea la función de regulación se pueden distinguir las siguientesválvulas:3.3.1.1. Válvulas reguladoras de presiónSon aquellas que por su diseño y elementos, tienen como función principalmodificar las condiciones piezométricas normales de una instalación enservicio. Según sea esta modificación se pueden distinguir las siguientes: Válvulas reductoras de presión: Su función principal es reducir y estabilizar la presión de una red aguas abajo de la válvula a partir de una condición aguas arriba, en un valor absoluto constante e independiente de las variaciones de presión aguas arriba y del caudal solicitado. Válvulas mantenedoras de presión: Son las que mantienen una presión aguas arriba constante e independiente de la presión y caudal aguas abajo, cerrando completamente cuando esta presión caiga por debajo del valor preestablecido, pudiendo modularse su funcionamiento en varias posiciones de apertura.3.3.1.2. Válvulas reguladoras de caudalTienen como función principal limitar y estabilizar un caudal,independientemente de la variación de presión entre aguas arriba y aguasabajo, existiendo una dependencia entre el caudal que pasa por un orificio yla pérdida de carga que se produce. La regulación se realiza a través de undiafragma por el que un aumento de la pérdida de carga tiende a cerrar laválvula y, por el contrario, una disminución tiende a abrirla.3.3.1.3. Válvulas reguladoras del nivel de líquidosSe incluyen en este grupo las válvulas que tienen como función principal elactuar cuando el agua alcanza unos niveles determinados en tanques,depósitos o embalses. Dentro de esta función cabe distinguir: - Cierre en el nivel máximo y apertura gradual desde el nivel máximo al nivel mínimo preestablecido, constante y regulable. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 27
II. Componentes de una red de abastecimiento de agua - Cierre en el nivel máximo y apertura total al descender a un nivel mínimo preestablecido, permaneciendo cerrada durante el descenso entre ambos niveles.3.3.2. Válvulas de seguridadSe puede considerar que la función esencial de la válvula de seguridad es lade asegurar, con su cierre o apertura, la detención de la alimentación de untramo de un sistema de distribución, evitando o reduciendo lasconsecuencias de una rotura de tubería, o de la inversión de la dirección delflujo del agua.El cierre o apertura de la válvula debe realizarse de forma rápida, evitando almismo tiempo provocar nuevas perturbaciones debidas al fenómeno delgolpe de ariete que puedan dar origen a otras roturas.Según esto, se consideran los siguientes tipos de válvulas de seguridad: - Válvulas de apertura-cierre automático - Válvulas de retención - Válvulas optimizadoras de bombeos3.3.2.1. Válvulas de apertura-cierre automáticoSe incluye en este grupo a aquéllas que actúan automáticamente medianteapertura o cierre total al sobrepasarse unos valores consignapreestablecidos.Estos valores pueden ser referidos por: - Un aumento de la velocidad del agua: Válvulas de cierre automático por sobrevelocidad. - Un aumento de presión aguas arriba: Válvulas de alivio - Una disminución de la presión del agua: Válvulas de cierre automático por depresión - Un aumento de nivel en los depósitos de agua: Válvulas de flotador de acción directa3.3.2.2. Válvulas de retenciónSon dispositivos hidromecánicos cuya finalidad es la de dejar pasar el aguaen un solo sentido. Están formados por un obturador unidireccional que dejapasar el agua en el sentido deseado, evitando la inversión del flujo en elsentido opuesto, cerrando automáticamente. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 28
II. Componentes de una red de abastecimiento de aguaLas válvulas de retención deben cerrar rápidamente para limitar el flujoinverso a una pequeña magnitud, pues, de lo contrario, éste puede alcanzarun valor importante que produzca elevadas sobrepresiones por golpe deariete en el momento del cierre, originando anomalías en el resto de lainstalación. No obstante, también puede conseguirse minimizar el golpe deariete mediante sistemas de cierre lentos o retardados.3.3.2.3. Válvulas optimizadoras de bombeoEstán diseñadas principalmente para proteger las instalaciones de bombeocontra sobrepresiones excesivas.Su apertura se realiza generalmente según una velocidad de maniobraprogramada y comienza tras el arranque de la bomba, cuando la presión haalcanzado un valor prefijado.Su cierre se produce, con la bomba aún en marcha, de manera lenta yprogramada durante la parada de la instalación. Cuando la válvula se hacerrado entre un 90 y un 95 %, un interruptor detiene la bomba eliminándoselas hidropulsaciones que podrían provocar golpes de ariete. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 29
III. Diseño de un abastecimiento1. INFORMACIÓN PREVIAAntes de proceder al estudio de un abastecimiento será necesario disponerde la siguiente documentación mínima: - Plano altimétrico de la zona. - Ordenanzas municipales. - Planos de ordenación y clasificación del suelo. - Planos de situación de todos los servicios e instalaciones subterráneas y aéreas. - Características máximas de población y superficie edificable (techo de planeamiento).2. DOTACIONES, DEMANDAS Y CAUDALESLos caudales de consumo se calcularán considerando las dotaciones, lasdemandas y los coeficientes punta de consumo.2.1. DotacionesSe denomina dotación al volumen de agua asignado a la unidad abastecidade población, vivienda o superficie urbana, en la unidad de tiempo.Habitualmente se expresa en litros por habitante y día (l/hab/d), metroscúbicos por vivienda y día (m3/viv/d) y litros por metro cuadrado y día (l/m2/d)o litros por hectárea y día (l/ha/d).Se consideran como dotaciones específicas de suministro para losdistintos usos del suelo previstos en planeamiento, las que se recogen en laTabla III-1. Estas dotaciones han sido determinadas a partir de los valoresmáximos estacionales de consumo diario registrado en una muestrasignificativa de zonas de suministro en el ámbito de gestión del Canal deIsabel II.Al referirse las dotaciones a los consumos máximos estacionales, difieren delas dotaciones de abastecimiento que se consideran en la Orden Ministerialde 24 de septiembre de 1992 sobre instrucciones y recomendacionestécnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos decuencas intercomunitarias, así como las señaladas en el Plan Hidrológico dela Cuenca del Tajo, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio,para la asignación anual de recursos, que corresponden por tanto a losvalores medios anuales de abastecimiento NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 30
III. Diseño de un abastecimiento2.2. DemandasSe entiende por demanda al volumen de agua asignado a la poblaciónabastecida en una unidad de tiempo.La demanda se calculará en función de todos los usos que se prevé quevayan a consumir agua en la zona a abastecer. Para su obtención, se tendráen cuenta la mencionada Tabla III-1, donde figuran las dotacionesespecíficas para uso urbano residencial, uso terciario, dotacional e industrialy zonas verdes comunes y públicas.Se denomina demanda zonal de una determinada área urbana de igual uso,al volumen diario de suministro que resulta de multiplicar la dotaciónespecífica correspondiente al uso del suelo de dicho ámbito por laedificabilidad o superficie del mismo previstas en el planeamiento urbano. Demanda zonal i (m;/d) = A i · d iSiendo: A i (m5) = Área o edificabilidad según el uso (i) determinado d i (m;/d/m5) = Dotación específica para el uso (i)Se considera demanda total de un área urbana, a la suma de las demandaszonales correspondientes a todos y cada uno de los usos del suelo en elárea de suministro considerada: Demanda total (m;/d) = i (A i · d i)2.3. CaudalesSe denomina caudal medio de suministro al caudal medio instantáneo quecorresponde a la demanda total. Caudal medio: Qm (l/s) = Demanda total (m;/d) / 86,4Se denomina caudal punta al caudal de cálculo que resulte de aplicar alcaudal medio el coeficiente punta instantáneo. Caudal punta: Qp (l/s) =Cp · Qm (l/s)El coeficiente punta instantáneo (Cp) es una constante adimensional queadopta los siguientes valores: Aguas arriba del depósito regulador Cp = 1 En impulsiones a depósito regulador Cp = 24/(horas de bombeo) Aguas abajo del depósito regulador Cp = 1,8·( 1+ (1 / Q m )0,5 ) 3 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 31
III. Diseño de un abastecimientoTABLA III-1 DOTACIONES ESPECÍFICAS URBANO RESIDENCIAL Viviendas multifamiliares Viviendas unifamiliares Tamaño Dotación Superficie parcela Dotación Sv (m2/viv) (m3/viv/d) Sp (m2) (m3/viv/d) Sp 200 1,20 Sv 120 0,90 200 < Sp 400 1,60120 < Sv 180 1,05 400 < Sp 600 2,00 Sv > 180 1,20 600 < Sp 800 2,50 800 < Sp 1.000 3,00En las parcelas unifamiliares de Sv superior a 1.000 m2, se añadirán lasdemandas de riego que excedan de 1,20 m3/d.TERCIARIO, DOTACIONAL ZONAS VERDES, COMUNES Y PUBLICAS E INDUSTRIAL Superficie Dotación Superficie de riego Dotación 2 2edificada (m ) (l/m /d) Sr (ha) (m3/ha/d) Sr 3 18 Cualquiera 8,64 Sr > 3 Otras fuentesSe contabilizarán adicionalmente las demandas puntuales superiores a dosveces los valores medios señalados. CAUDALES DE CÁLCULO Caudal medio Qm (l/s) = Demanda total (m3/d) / 86,4 Caudal punta Qp (l/s) = 1,8·(Qm + (Qm)0,5) 3·QmLas redes de distribución se dimensionarán a caudal punta.Las conducciones de alimentación a depósito se dimensionarán a caudalmedio siempre que la capacidad de regulación supere el 50 % de lademanda diaria. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 32
III. Diseño de un abastecimiento3. ADUCCIÓNEl trazado de las conducciones de aducción deberá discurrir por espaciospúblicos siempre que sea posible. En caso contrario se aplicarán las normasde expropiación y uso correspondientes.Aunque se procurará evitar los tramos de difícil acceso, si esto no fueraposible se duplicará la conducción, sin disminuir la sección hidráulicaequivalente, para evitar dilatados tiempos de desabastecimiento por laboresde mantenimiento.El trazado longitudinal de las conducciones de aducción no podrásobrepasar en ningún punto la línea piezométrica.En aquellos puntos en los que se prevea la posibilidad de derivar una tuberíapara abastecer una futura red de distribución, se dejará instalada una piezaen T con diámetro de salida suficiente.En todos los ramales de derivación se instalarán dispositivos deseccionamiento (válvulas de compuerta o de mariposa). Se instalarántambién este tipo de dispositivos en todas las conducciones de aducción deforma que los tramos que resulten aislados no sean superiores a 1.500 m.En conducciones de diámetro igual o superior a 600 mm, el dispositivo deseccionamiento deberá ser siempre una válvula de mariposa con un by-passcon válvula de compuerta como mínimo.Se instalarán dispositivos de aeración automática en los siguientes puntosde las tuberías de aducción: - A la salida de los depósitos. - En todos los puntos altos relativos de cada tramo. - En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan a puntos altos relativos. - En los tramos rectos, se instalarán al menos cada 600 m.Todos los dispositivos de aeración automática irán injertados en la generatrizsuperior de la tubería mediante una válvula de corte que posibilite sudesmontaje.Se instalarán desagües en todos los puntos bajos relativos de cada tramo delas conducciones de aducción. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 33
III. Diseño de un abastecimientoEn conducciones de diámetro igual o superior a 600 mm, los desagüesdeberán disponer como mínimo de dos válvulas, la primera de compuerta yla segunda de mariposa, en el sentido de salida del agua.4. RED DE DISTRIBUCIÓNLa complejidad que puede alcanzar la red de distribución en zonas urbanasde gran extensión o que rebasan los límites de un sólo municipio, como es elcaso del área metropolitana de Madrid y los grandes municipios del SurIndustrial y del Corredor del Henares, dificulta en ocasiones la distinciónclara entre conducciones de aducción y de transporte de distribución, yaque con frecuencia han de compartir las mismas funciones.La identificación en estos casos ha de realizarse mediante el catálogo de lasconducciones que se asocian a cada una de dichas redes, a los efectos desu asignación a los Servicios responsables de su explotación ymantenimiento, con arreglo a la trascendencia y prioridad de las funcionesque realizan.4.1. Diseño de la redLas siguientes condiciones serán de aplicación para el diseño de las nuevasredes de distribución.Dentro de la red de distribución se distinguen tres categorías: red detransporte, red principal y red secundaria. Red de transporte, constituida por tuberías de diámetro nominal superior a 150 mm, sobre la que se evitará la instalación de acometidas e hidrantes. Se dispondrán dispositivos de seccionamiento (válvulas de compuerta o de mariposa), a distancia no superior a 500 m en zonas urbanas y a 1.500 m en zonas no urbanas, así como dispositivos de aeración y desagües en los puntos altos y bajos respectivamente relativos a cada tramo. Red principal, constituida por las tuberías de diámetro nominal superior o igual a 150 mm. Sobre esta red se instalarán las acometidas y se autorizará la instalación de hidrantes, cuyo diámetro nominal se fija en 100 mm. La red principal formará mallas cuya superficie interior no debe exceder de 4 ha. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 34
III. Diseño de un abastecimiento Los hidrantes estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, debidamente señalizados conforme a la normativa vigente, y distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea en ningún caso superior a 200 m. Se ubicarán preferentemente coincidiendo con los puntos de especial protección contra incendios (edificios públicos, grandes almacenes, salas de espectáculos, etc.). Se prohibe salvo justificación debidamente razonada y aprobada por el Canal de Isabel II, la utilización de hidrantes para el baldeo de calles. Se dispondrán válvulas de aeración y desagües en los puntos altos y bajos respectivamente relativos a cada tramo. Red secundaria, constituida por tuberías de diámetro nominal comprendido entre 80 y 150 mm, ambos inclusive. Sobre esta red se instalarán las acometidas. Se instalarán desagües en todos los puntos bajos relativos y al menos un dispositivo de seccionamiento en cada tramo, en el extremo más próximo a la red principal.En la red de distribución, los diámetros mínimos de las tuberías a instalar enfunción de la edificabilidad, serán los siguientes: Edificabilidad Red principal Red secundaria (m2/m2) DN (mm) DN (mm) Baja ( Ce 0,5 ) 150 80 Media ( 0,5 < Ce 1,0 ) 200 100 Alta ( Ce > 1,0 ) 300 100En polígonos industriales, el diámetro nominal mínimo a instalar será de 150mm.Las redes de distribución serán en la medida de lo posible de diseñomallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o eldeterioro del agua distribuida. Únicamente en los lugares donde seaimposible mallar la red de distribución, como en los viales en fondo de saco,se podrá permitir la instalación de una red ramificada.Se instalarán dispositivos de seccionamiento de manera que permitan elcierre por sectores (polígonos) con objeto de poder aislar áreas antesituaciones anómalas, y desagües que permitan las purgas por sectores(polígonos) para proteger a la población de posibles riesgos de salud. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 35
III. Diseño de un abastecimientoComo norma general, en los extremos finales de los ramales ubicados enviales en fondo de saco, etc., se instalarán purgadores conectados alsaneamiento.La red de distribución se dividirá en polígonos y el tamaño máximo de losmismos quedará limitado por los siguientes conceptos: - No constará de más de dos mallas o de 500 m de tubería. - No abastecerá a más de 1.500 habitantes. - La extensión superficial que encierre no superará las 4 ha.La red se desarrollará siguiendo el trazado viario o por espacios públicos noedificables, mediante tramos lo más rectos posible.En los viales de más de 15 m de ancho se instalarán dos tuberías, una acada lado del mismo, salvo que en alguno de los dos lados del vial seprevean menos de dos acometidas por manzana. En los viales másestrechos se instalará una tubería en el lado que se prevea la existencia demayor número de acometidas. En ambos casos deberán colocarse a unadistancia superior a 2,5 m desde el frente de parcela y evitando coincidir conel eje del bordillo.En los cruces de tuberías no se permitirá la instalación de accesorios enforma de cruz y se realizarán siempre mediante piezas en T de modo que eltramo recto sea el de la tubería de mayor diámetro.Los diámetros de los accesorios en T, siempre que existan comercialmente,se corresponderán con los de las tuberías que unen, de forma que no seanecesario intercalar reducciones.Es obligatorio que las tuberías de abastecimiento de agua de consumohumano estén siempre en un plano superior con respecto a las tuberías dealcantarillado y saneamiento.Las separaciones mínimas entre las generatrices externas de las tuberías deabastecimiento alojadas en zanja y las de los conductos, o las aristas de losprismas, de los demás servicios serán las siguientes: Separación en planta Separación en alzado Servicio cm cm Alcantarillado 100 100 Gas 50 50 Electricidad-alta 30 30 Electricidad-baja 20 20 Comunicaciones 30 30 NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 36
III. Diseño de un abastecimientoCuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación,será necesario disponer protecciones especiales aprobadas mediante actaescrita por el Ayuntamiento o la empresa suministradora correspondiente,según los casos.Todo tendido de líneas eléctricas de alta tensión deberá disponer de lapreceptiva protección reglamentaria.Las acometidas en nuevas redes de actuaciones urbanísticas únicamentese instalarán en aquellas parcelas que dispongan de proyecto de edificación.Es obligatorio que se disponga de un grupo de sobreelevación en lasinstalaciones interiores de todos los inmuebles a partir de dos alturas,excepto en viviendas unifamiliares, conforme a lo prescrito en la Orden2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía de laComunidad de Madrid, por la que se establecen las normas sobredocumentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalacionesinteriores de suministro de agua, o la vigente en cada momento.4.2. Riego de zonas verdesLa utilización de agua apta para consumo humano procedente de la redgeneral del Canal de Isabel II para el riego de zonas verdes deberá cumplirlas siguientes condiciones:4.2.1. SuperficieSe considera jardín a aquella zona de plantaciones con superficie totalinferior a una hectárea, y parque cuando su extensión sea igual o superior aesta superficie.A estos efectos el Canal de Isabel II admite la siguiente distribución: En los jardines, que la zona de césped no exceda del 30% de su superficie total. En los parques, que el césped no ocupe más del 20% de su superficie total en los menores de 10 ha, y del 10% cuando excedan de esta superficie. Que no se implante césped, tepe y otras tapizantes de alto consumo de agua que requieran riego, en bandas de menos de 3 m de ancho.Se exceptúan: NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 37
III. Diseño de un abastecimiento a) Parques y jardines declarados bienes de interés cultural o de carácter análogo por legislaciones sectoriales, cuando las prácticas indicadas en la medida se opongan a las condiciones de protección de los mismos. b) Parques y jardines vinculados a la docencia e investigación científica y técnica.Para parques, salvo los exceptuados, con una superficie bruta igual o inferiora 3 ha, el recurso podrá obtenerse de la red general de abastecimiento delCanal de Isabel II.En función de la ubicación de la zona a regar y de las instalacionesexistentes en dicha zona, el Canal de Isabel II establecerá el punto deconexión que permita derivar el caudal necesario.Para parques con una superficie bruta superior a 3 ha, el agua para riegodeberá obtenerse de fuentes alternativas distintas de la red de agua potabledel Canal de Isabel II. Se sugiere la utilización de aguas residualesdepuradas.4.2.2. VegetaciónTeniendo en cuenta las características climatológicas de Madrid, debenevitarse grandes extensiones de pradera de césped, tendiendo a potenciar elarbolado y la vegetación arbustiva.La elección de especies xerófilas, y preferiblemente autóctonas, conmínimas exigencias de agua y gran resistencia al medio, permitirácompaginar la funcionalidad (crear zonas de sombra, enmarcar entornos depaisaje, definir alineaciones de paseo, corta vientos, mitigar ruidos, etc.) conla estética de su porte y follaje.4.2.3. Sistema de riegoEl sistema de riego deberá automatizarse para permitir un adecuado diseñoque ofrezca total cobertura a la zona a regar y de la forma más uniformeposible, obteniendo un óptimo aprovechamiento del agua y un adecuadomantenimiento de las distintas plantas según sus propias exigencias.El diseño de los nuevos parques y jardines incluirá sistemas efectivos deahorro de agua y como mínimo: a) programadores de riego. b) aspersores de corto alcance en zonas de pradera. c) riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles. NAACYII-2004 Normas para el Abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. (Revisión 2004). 38
Abastecimiento de agua por gravedad para poblaciones rurales
128283513 abastecimiento-de-agua-pedro-rodriguez-ruiz

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto