Source: https://www.scribd.com/doc/92570010/A-60
Timestamp: 2019-08-25 02:39:00+00:00

Document:
saveSave A 60 For Later
Las instalaciones elctricas en talleres de pintura en el nuevo reglamento para baja tensin
PABLO ZAPICO GUTIRREZ, LUIS NGEL ESQUIBEL TOMILLO Y CARLOS REDONDO GIL
La publicacin y posterior entrada en vigor del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ha supuesto una total modificacin en el sistema de diseo y clculo de las instalaciones elctricas y de ventilacin de los talleres de reparacin de vehculos. La reforma radical del mtodo de clculo e instalacin utilizado hasta la aprobacin del actual reglamento aconseja hacer un anlisis pormenorizado de la nueva regulacin, y la publicacin del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin (en adelante CTE), que entr en vigor el 29 de marzo de 2002, hacen indispensable examinar en profundidad ambas normas, analizar los cambios y compararlos con la situacin reglamentaria precedente. Recordemos antes de continuar, que se considera local con riesgo de incendio o explosin aquel en el que puede existir una mezcla de gases combustibles con el aire, en que la combustin, una vez iniciada por un foco de ignicin, se propague espontneamente por su interior con gran velocidad; lo mismo es vlido para mezclas de aire con vapores, nieblas o polvo. Las mezclas explosivas pueden inflamarse, entre otras causas, por la accin de los equipos elctricos cuando la fuente de ignicin (calor, chispa o arco) alcanza una temperatura determinada. La temperatura a la que la atmsfera potencialmente explosiva puede iniciar una explosin bajo las condiciones establecidas se denomina temperatura de ignicin.
adaptarse a los cambios posteriores incluidos en la NBE-CPI 96, referentes a los cables resistentes al fuego e incluir los conductores de baja emisin de humos y libres de halgenos que ya existen desde hace ms de un cuarto de siglo. La citada NBECPI 96 ha sido derogada por la Disposicin Derogatoria nica del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, en su punto 1 letra g. El Reglamento de 1973 consideraba que una ventilacin esttica adecuada, para un garaje o taller de reparacin situado en planta baja, se obtena dejando una superficie libre de rejillas fijas mnima, equivalente al 0,5% de la superficie en planta del local. Para los emplazamientos situados en stanos, prescriba una renovacin forzada de 15 m3/h de aire por cada m2 de su superficie. Esta extraccin de aire delimitaba un volumen peligroso mximo acotado por un plano situado a 0,60 metros sobre el nivel del suelo. Las tomas de corriente y las canalizaciones tenan que situarse a una altura superior a 1,5 metros sobre la cota del pavimento. La instalacin deba disponer de un grado de proteccin adecuado contra la entrada de agua, de polvo y contra los efectos mecnicos, en funcin de lo establecido en la norma UNE 20324.
Debemos referirnos a la norma UNE 20460, si nos ceimos al recinto de la cabina, en su parte 7-706, considerando que se trata de un recinto conductor que no es de dimensiones reducidas hasta que se introduce un vehculo en su interior, porque entonces entra de lleno en dicha clasificacin. En este caso la cabina debe mantener una equipotencialidad de sus masas y una serie de protecciones adicionales como alimentacin a muy baja tensin de seguridad (MBTS) y/o separacin de circuitos con un transformador independiente por receptor o, en el caso de elementos fijos, corte automtico de la alimentacin o MBTS o separacin galvnica de circuitos o materiales de clase II combinados con diferenciales de alta sensibilidad y un grado IP adecuado.
Locales de pblica concurrencia
En los talleres se conjugan dos preceptos reglamentarios: por un lado, durante las horas de trabajo, son talleres y fuera del horario laboral son locales de depsito de vehculos. Si tienen una capacidad superior a cinco coches, ya entran dentro de la categora de locales de pblica concurrencia, como ya se ha expuesto. Por otro lado, los concesionarios de coches entran tambin como tales si tienen capacidad para ms de cinco automviles en el interior del local, y adems stos realizan peridicamente presentaciones de nuevos vehculos a sus clientes y potenciales compradores, con su correspondiente vino espaol y con amplia presencia de posibles compradores. Por ese lado entran en la categora de locales de pblica concurrencia, pues con mucha facilidad la ocupacin del establecimiento comercial es superior a cincuenta personas. Recordemos que el Reglamento de 2002 no distingue entre ocupantes propios o ajenos al local, solamente dice 50 personas. Normalmente se sitan en planta baja, por lo que al menos la evacuacin normalmente es fcil y las puertas son muy grandes para el nmero de personas a evacuar. Si se quiere, se puede realizar un clculo de la ocupacin, aunque huelga en el caso de talleres sin exposicin. Sin embargo, en los que tienen un espacio dedicado a la exposicin y venta al pblico es imposible no clasificarlos como locales de pblica concurrencia. El clculo se puede realizar en funcin de la superficie y a razn de 0,8 personas por m2, tal y como establece la ITC-BT 28.1 del Reglamento de 2002, pero es un valor excesivo y simplista. El CTE, en su BD SI 3.2, establece para el clculo de la ocupacin un valor de 15 m2 por persona en el caso de
La Instruccin Tcnica ITC-BT 28 del nuevo Reglamento para Baja Tensin, sobre instalaciones en locales de pblica concurrencia, incluye en su punto 1, titulado campo de aplicacin, a los estacionamientos cerrados y cubiertos para ms de cinco vehculos y a los talleres de reparacin de vehculos, sin distinguir entre su uso privado, pblico o comunitario. Esta mencin supone la inclusin de todos los garajes de ms de cinco vehculos en la categora de locales de pblica concurrencia sin excepcin alguna, y correlativamente implica que se les aplique la Instruccin Tcnica ITC-BT 28, que regula ese tipo de instalaciones. Esta catalogacin afecta de forma muy importante a los materiales y al sistema de diseo y de instalacin de los conductores, circuitos, alumbrado de emergencia, alimentacin elctrica, etc., como se va a detallar ms adelante. El nuevo Reglamento establece errneamente que si se almacenan ms de cinco coches, los garajes deben considerarse como locales de pblica concurrencia. Aparentemente esto no es aplicable a un taller; sin embargo, si pensamos en un concesionario con su respectiva exposicin, la cosa cambia. Adems, el propio taller puede almacenar fuera de la jornada laboral ms de cinco vehculos.
Situacin anterior
El Reglamento de 1973, en la Instruccin Tcnica MIE-BT 026, clasificaba los talleres de reparacin como locales con riesgo de incendio y explosin, y la Instruccin Tcnica MIE-BT 027 desarrollaba el sistema y las reglas de instalacin elctrica y de ventilacin en estos locales de una forma particular y simplificada. Recoga unas sencillas pautas de diseo que resultaron tiles y seguras a lo largo de casi treinta aos. Eran fciles de interpretar y su aplicacin estaba al alcance de cualquier profesional del sector sin exigir elevados conocimientos tcnicos. El punto 9 de la Instruccin MI-BT 027 de ese Reglamento y las hojas de interpretacin 12A y 12B establecan unas indicaciones muy precisas sobre los sistemas de instalacin de conductores, conductos, luminarias, pulsadores, ventilacin, etc. Por este motivo, la parte relativa a los garajes y talleres de reparacin del Reglamento de 1973 no debera haberse derogado, sino nicamente actualizado para
Tcnica Industrial 283 / Septiembre - Octubre 2009
En este artculo se analizan las instalaciones elctricas en los talleres de reparacin de vehculos, centrndose en las instalaciones elctricas en los talleres de pintura de automviles, aunque la mayor parte de lo que se expone es de aplicacin general a todo tipo de talleres de automviles.
que el garaje, concesionario o taller est vinculado a una actividad sujeta a horarios, como el uso comercial, de oficina, etc., y 40 m2 por persona en el resto de los casos. Dicha densidad de ocupacin se debe calcular en funcin de la superficie til de la zona. Estos locales entran dentro del nomencltor del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, como establecimientos pblicos, pero en esta norma no est reglamentado el clculo del aforo. El Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprob la NBE-CPI-96, estableca en su artculo C.6.1 una ocupacin de una persona por cada 5 m2, descontando los espacios ocupados por los coches. Se recuerda que el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, en su artculo 3, referido a la compatibilidad reglamentaria, en su punto 2.a) establece la compatibilidad reglamentaria en el caso de zonas comerciales de una superficie superior a 250 m2, con el inconveniente de que hay que sectorizar la parte de ventas y el taller con muros resistentes al fuego, vestbulo(s) de independencia, pasos de los tubos por los muros ignfugos, puertas resistentes al fuego, etc. En el caso de que se elija la proteccin contra contactos indirectos mediante el esquema TT y rels diferenciales de desconexin por intensidad de defecto, el alumbrado se repartir entre las tres fases, en al menos tres circuitos compensados, y ser independiente de la proteccin contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos de la instalacin de fuerza, de forma que una sobreintensidad o derivacin a tierra no afecte, en ningn caso, al alumbrado. La parte de la alimentacin de fuerza motriz que entre dentro de los denominados servicios de seguridad se deber proteger independientemente del resto, tanto contra sobreintensidades como contra contactos indirectos. Respecto al alumbrado de balizamiento no puede olvidarse que el Reglamento General de Polica de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en su artculo 15.2 ya recoga la obligacin de balizar los escalones y vas de evacuacin. Los concesionarios, como
locales comerciales afectados por el Reglamento de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, dispondrn de alumbrado de balizamiento en rampas y escaleras. El nuevo Reglamento de 2002, en su ITC BT 28, en su punto 5 prescribe tambin un alumbrado de sealizacin y de balizamiento en los peldaos y en las rampas de inclinacin superior al 8%. En los peldaos de las escaleras, normalmente adosados o empotrados en las contrahuellas, se dispondr un piloto por cada metro lineal o fraccin. Como ejemplo, si la anchura de la escalera es de 90 cm ser suficiente con un piloto, pero si es de 110 cm habr que instalar dos. De acuerdo con el CTE, en su DB SU 7, referente a la seguridad frente al riesgo causado por vehculos en movimiento, se debe dejar un acceso peatonal independiente, que si es contiguo al vial, tendr una anchura mnima de 800 mm y estar protegido con barras de separacin o con un pavimento elevado. El punto 4 de la ITC-BT 028 prescribe que el cuadro general de distribucin se ubicar en el punto ms prximo posible a la entrada de la acometida o derivacin individual, y cuando no sea posible instalarlo en ese punto, se colocar un dispositivo de mando y proteccin. Esto queda muy indeterminado, pues de montar dicho
dispositivo es ms correcto hacerlo de forma que se pueda gobernar desde la entrada. De esa forma, si hay que suspender el servicio elctrico en caso de incendio, el corte se puede realizar desde un punto cercano a la entrada del local. Sin embargo, si la acometida entra en el local por el fondo del mismo, el dispositivo de corte ser ineficaz si se sita en un punto de acceso difcil o arriesgado; en caso de incidente, lo lgico es que el dispositivo de mando y proteccin, que sirve tambin como seccionamiento, se ubique lo ms cerca posible de la entrada. Esto ya estaba contemplado en el Reglamento de 1973 y se ha transcrito sin cambios ni mejoras al Reglamento de 2002.
El CTE, en su DB SI 1, considera que son de riesgo especial bajo los aparcamientos de hasta 100 m 2 ; sin embargo, en el momento en que se exceden los 100 m2 de superficie obliga a compartimentarlos como un sector de incendio independiente y a que la comunicacin con el resto del edificio se realice a travs de vestbulos de independencia. Esto mismo se entiende que debe ser exigible a los talleres. A los talleres de mantenimiento los clasifica tambin dentro del grupo de riesgo especial, pero graduando ste en funcin del volumen que ocupen de acuerdo con la tabla 1. Como se puede, ver casi todos los talleres de reparacin estarn en la clasificacin de riesgo alto por el volumen que ocuparn en el edificio. Esto lleva aparejado que se aplique la tabla 2. El CTE, en el apartado 4.2 de la misma seccin, se refiere a que las condiciones de reaccin al fuego de los componentes de
Riesgo bajo 100<V200 m
Riesgo medio 200<V400 m
Riesgo alto V>400 m3
Tabla 1. Riesgo especial s/CTE. Tabla 2. Resistencia al fuego de elementos de separacin.
Caracterstica Resistencia al fuego de la estructura portante Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio Vestbulo de independencia en cada comunicacin de la zona con el resto del edificio Puertas de comunicacin con el resto del edificio Mximo recorrido de evacuacin hasta alguna salida del local
Riesgo medio R 120 EI 120 S 2xEI2 30-C5 25 m
Riesgo alto R 180 EI 180 S 2xEI2 30-C5 25 m
las instalaciones elctricas se regulan en su reglamentacin especfica, con lo que deja dicho tema exclusivamente en funcin del Reglamento Electrotcnico para Baja T ensin. Los conductores que se instalen en los talleres de reparacin de vehculos (aunque no sean locales de pblica concurrencia) debern ser de tipo no propagador del incendio, de baja emisin de humos y opacidad reducida, de acuerdo con lo prescrito en el Anexo II.3 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Los conductores de tipo unipolar sin cubierta, para una tensin de hasta 450/750 V, sern del tipo ES 07Z1 s/UNE 211002, tambin marcados con las letras AS, pero de los colores tradicionales (negro, marrn, gris, azul y amarilloverde). Los cables que se comercializan y cumplen estos requisitos son los libres de halgenos, con cubierta de color verde cuando son de 0,6/1 kV y todos marcados con las letras AS. Como puede verse, se prescriben los mismos cables que en los garajes y en los locales de pblica concurrencia en general. Aunque en el taller no entren cinco vehculos y no sea concesionario ni tenga exposicin, solamente por el hecho de serle de aplicacin el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ya precisa colocar conductores del tipo especificado. Los extractores debern soportar una temperatura de 400 C durante 90 minutos como mnimo, tal y como establece el artculo 18.3.4 de la NBE-CPI-96. Tcitamente este requisito se considera aplicable a sus conductores de alimentacin. Los conductores que cumplen la norma UNE 50200 para un tiempo de resistencia al fuego de noventa minutos exceden los requisitos exigidos por la NBE-CPI96 para los extractores, pues el ensayo de la citada norma UNE se realiza al doble de temperatura. Por lo tanto, cumplirn no slo la antigua NBE-CPI 96 sino tambin el nuevo Reglamento para Baja Tensin de 2002. Pero para ello deben soportar el fuego durante noventa minutos. Los conductores que alimenten elctricamente los extractores tendrn las caractersticas adecuadas de resistencia al fuego (cubierta naranja y marcado con las letras AS+) cuando discurran por el taller. Los cables debern ser resistentes al fuego en el tramo que discurre por el sector de incendio que constituye el taller, de acuerdo con la NBE-CPI 96, artculo G.4.1, y el propio Reglamento de 2002. El
tramo del cable de alimentacin a los extractores que discurra por otro sector de incendio diferente no es preciso que se instale con cable resistente al fuego. Para ganar en seguridad, fiabilidad y economa de la instalacin es ms recomendable que los conductores discurran por otros sectores de incendio independientes, siempre que sea posible. Los conductores y conductos que se utilicen para usos ajenos a la instalacin elctrica, como sistemas de deteccin y extincin de incendios, quedan en un vaco legal. Se sitan fuera del mbito de aplicacin del reglamento, y por lo tanto no estn sujetos a sus prescripciones respecto a que los cables sean de baja emisin de humos, opacidad reducida y libres de halgenos. La ITC-BT 29 del nuevo Reglamento de 2002, en su punto 9.2.a), cita textualmente: Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II sern: 1. En instalaciones fijas: Cables de tensin asignada mnima 450/750 V, aislados con mezclas termoplsticas o termoestables; instalados bajo tubo (segn 9.3) metlico rgido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1. Cables construidos de modo que dispongan de una proteccin mecnica; se consideran como tales: Los cables con aislamiento mineral y cubierta metlica, segn UNE 21157 parte 1. Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metlica, segn la serie UNE 21123. Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reaccin al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3. Todo ello no es aplicable a los talleres, si se desclasifican como locales con riesgo de incendio y explosin mediante ventilacin. No debemos olvidar que los cables que alimentan servicios elctricos en zonas clasificadas deben disearse para el 85% de su intensidad nominal y deben cumplir unos requisitos previstos en la ITC BT 29.9.1, prrafo 5. El interruptor de cabecera no deber dejar pasar ms del 85% de la intensidad nominal o el valor inferior que se adapte al escaln comercial de intensidad ms cercano, pero siempre por debajo del citado lmite.
En este caso conviene separar lo que estaba prescrito en el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin de 1973 y lo que con-
templa la normativa actual. Empecemos por la legislacin ms antigua en primer lugar. Los tubos blindados y normales se regulaban, en funcin de su resistencia mecnica, en la Instruccin Tcnica MIEBT 001 del Reglamento de 1973, de acuerdo con la norma UNE 20324 sobre el grado de proteccin de las envolventes del material elctrico de baja tensin. En la Instruccin Tcnica MIE-BT 019 del mismo Reglamento, dedicada a los tubos protectores, se prescriba que los tubos aislantes podan ser generalmente de PVC o polietileno, y que deban ser no propagadores de la llama. No se citaba ninguna norma UNE de obligado cumplimiento respecto al material de los tubos en la Instruccin Tcnica MIE-BT 044. Es preciso recordar que los tubos y canales pueden tener un peso de PVC de hasta diez veces el peso de plstico de los cables que contienen1. Estos conductos, a los que no se les exige ms requisito que no sean propagadores de la llama, mantienen no slo el peligro de envenenamiento y/o intoxicacin de las personas, sino tambin un posible peligro de propagacin del fuego en caso de incendio. Su seguridad comparada con la de los cables no propagadores del incendio es muy inferior. A continuacin analicemos las prescripciones reglamentarias actuales. En las normas UNE-EN 50085 y 50086 sobre tubos y canales, no se prohbe, en ningn caso, la utilizacin de PVC u otro tipo de plsticos organoclorados. Se dice nicamente que los tubos no deben ser propagadores de la llama, sin citar ni prescribir su composicin. No propagador de la llama quiere decir que, al retirar el fuego del tubo, si no ha ardido o se ha carbonizado en su totalidad, ste se debe autoextinguir en un perodo mximo de 30 segundos, segn establece el punto 12.1.2.4 de la citada norma. Este ensayo es similar al realizado para los cables, de acuerdo con la norma UNE 20432-1. A pesar de que los tubos, al igual que los cables, se colocan en mazos, no hay en ninguna norma un ensayo de no propagacin del incendio similar al que se utiliza para los cables en la norma UNE 20432-3. Resulta extraa tanta rigidez normativa en la regulacin de los cables y tanta laxitud para los tubos y canales que han de contenerlos. Esta situacin merece calificarse como mnimo de contrasentido no slo legal sino tambin tcnico. Recordemos que el PVC en caso de incendio produce humos corrosivos, txicos y opacos, que pueden envenenar, aturdir y desorientar al usuario, dificultndole
o incluso impidindole la evacuacin. Se recuerda que los efectos del fuego sobre las canalizaciones se dejan en las normas UNE 50085 sobre sistemas de tubos para conduccin de cables y UNE 50086 sobre sistemas de canales para sistemas de conductos cerrados de seccin no circular para instalaciones elctricas, en estudio. Los tubos empotrados, aunque sean de PVC, tienen solamente una superficie libre en contacto con la atmsfera y es ms difcil que ardan y produzcan humos txicos. Estos tubos cuya pared exterior est recubierta de yeso o mortero ciertamente arden mucho peor al tener una nica superficie libre en contacto con el aire. Los que se instalan en huecos de la construccin o no estn macizados con mortero o yeso, s que arden bien, y sin embargo no estn prohibidos, pues en el punto 4.e), prrafo 1., de la ITC-BT 028 se refiere nicamente a tubos preferentemente empotrados. Se propone que los conductores que discurran por los huecos de la construccin se dispongan en bandeja metlica, de cualquiera de los mltiples tipos existentes en el mercado. Debern utilizarse conductores formados por manguera aislada, de 750 V o 1 kV con cu-bierta de proteccin, de baja emisin de humos, libres de halgenos y no propagadores del incendio. Estos conductores debern ir marcados con las letras AS. De esta forma, en caso de incendio, la cantidad de PVC de la instalacin elctrica sera nula o muy escasa y evitara el riesgo de asfixia para los ocupantes del local. De acuerdo con las formas de montaje citadas, se proponen como vlidos los sistemas de instalacin descritos en la norma UNE 20460-5-52, tabla 52H, normalizados con los nmeros de referencia 5, 5A (tubos empotrados), 12, 13 (bandejas metlicas), 21 (cable en hueco de la construccin) y 25 (cable en hueco de falso suelo o techo), entre otros. En los nmeros de referencia de tipo de instalacin 12 en adelante, el cable deber ser acorde con la norma UNE 21123-4 (con cubierta) y debern estar marcados, en todos los casos, con las letras AS. La ya derogada Norma Bsica de la Edificacin sobre Condiciones de Proteccin contra Incendios estableca que el falso techo debera contar con una resistencia al fuego RF-120 como mnimo. Este sistema de instalacin era una proteccin aadida para los ocupantes del local en caso de incendio. El CTE, en su DB SI 1.3, cuando cita los espacios ocultos, establece que la compartimentacin de incendios debe tener continuidad en dichos espacios, tales como los falsos techos, etc., y especifica una clase de reaccin al fuego de B-s3, d0 para
techos y paredes, y de BFL-s2 para suelos, equivalentes a las clases M1 y M2 antiguas respectivamente, y sin fijar el tiempo de resistencia al fuego. Esto quiz sea menos exigente que la reglamentacin anterior de la NBE-CPI-96. Abundando sobre lo anterior, el artculo 14.2 del Real Decreto 2815/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Polica de Espectculos y Actividades Recreativas, dice textualmente: Los conductores se colocarn en el interior de tubos de materia aislante e incombustible; ; esto echa por tierra todo lo sealado sobre los tubos de PVC, pues al no ser incombustibles, no se pueden instalar. Choca que el legislador haya sido tan exigente con los conductores y sin embargo permita tubos de PVC en estos locales, que aunque cumplan la antigua clasificacin M1, en ningn caso son incombustibles. Las especificaciones del nuevo Reglamento de Baja Tensin inexplicablemente contradicen lo recogido en el vigente Reglamento de Polica de Espectculos. En la ITC-BT 29 del Reglamento de 2002, en su punto 9.3, en la tabla 3, cita con respecto a los tubos protectores, que deben tener una resistencia a la compresin y al impacto fuerte y que por sus propiedades elctricas deben tener continuidad elctrica o ser aislantes. No se especifican materiales de unas caractersticas determinadas. Hay que recordar que la NBE-CPI 96, en su artculo 18.1, referido a tuberas y conductos, deca textualmente: Se considera que los pasos de tuberas y conductos a travs de un elemento constructivo no reducen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones siguientes: b) Si las tuberas o los conductos, sus recubrimientos o protecciones y, en su caso, los elementos delimitadores de las cmaras patinillos o galeras que las contengan poseen una resistencia el fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento constructivo atravesado. Cuando se trate de instalaciones que puedan originar o transmitir un incendio, dicho grado (de resistencia al fuego) debe ser igual el (al) exigido el (al) elemento que atraviesan. Las rejillas de los conductos de ventilacin esttica pueden no tenerse en cuenta a los efectos antes citados. Las tapas de registro cumplirn lo establecido en el apartado 15.5. Los tubos de plstico colocados en mazos no tienen ensayo y/o norma que asegure la no propagacin del incendio. Por ello, todos los que no se encuentren perfectamente empotrados debern discurrir por un patinillo con una resistencia al fuego igual a la de los elementos que
atraviesen, pues son susceptibles de transmitir un incendio. En aparcamientos el CTE, en su DB SI 1, sobre propagacin interior del incendio, establece en su tabla 1.2 una estabilidad al fuego mnima de EI 120 y para las puertas EI230-C5 con vestbulo de independencia y dos puertas de ese tipo. Los talleres, si son de riesgo medio, quedan en R 120, pero si se encuadran en riesgo alto (la mayora) pasan a R 180 con dos puertas EI230-C5 con vestbulo de independencia. La reaccin al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario ser de A2-s1 d0 para techos y paredes y A2FL-s1 para suelos (equivalentes a la antigua clase M0), clasificacin que es imposible que la cumplan los cables y tubos elctricos (y menos los de PVC). Pero s que pueden ser, como mnimo, no propagadores del incendio. Los cables de los sistemas de seguridad (ventiladores, alumbrado de emergencia y evacuacin, sensores, etc.) sern resistentes al fuego (marcados AS+) y cumplirn adems la tabla 6 del anexo III del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente al fuego.
Canales protectoras
Respecto a las canales protectoras cabe realizar la misma separacin legislativa que se hizo con los tubos y comenzando igualmente por la reglamentacin ms antigua. El Reglamento de 1973 no contemplaba las canales protectoras, por lo que la Direccin General de Innovacin Industrial y Tecnolgica, por Resolucin de 18 de enero de 1988, autoriz la utilizacin de conductores aislados bajo canales protectoras de material plstico. Dicha resolucin prescriba su resistencia a los daos mecnicos, s/UNE 20324 y exiga que el material fuese autoextinguible y no propagador de la llama. Pero no obligaba a la utilizacin de un material determinado. A rengln seguido comentamos el tratamiento legal de acuerdo con la nueva reglamentacin actualmente vigente. El Reglamento de 2002, en la tabla 4 de la Instruccin Tcnica ITC-BT 29 respecto a las propiedades elctricas de las canales protectoras, distingue entre las de hasta 16 mm de anchura, que considera que deben ser aislantes y las de ms de 16 mm de anchura, que considera que pueden ser aislantes o tener conductividad elctrica. Esto no tiene nada que ver con
los niveles mnimos de seguridad que se establecen para los conductores. Se limita a prescribir que las canales no sean propagadoras de la llama, condicin mucho menos exigente que la de no propagacin del incendio. El Reglamento de 2002, en su Instruccin Tcnica ITC-BT 21, contempla los tubos y canales protectoras, remitindose a las normas UNE 50085 y 50086, citando nicamente que deben ser no propagadores de la llama. El nuevo Reglamento, despus de ms de un cuarto de siglo, no ha avanzado absolutamente nada respecto al de 1973 en este punto. Todo lo citado respecto a la proteccin contra incendios en el caso de tubos y de acuerdo con la NBE-CPI 96, se puede aplicar igualmente a las canales protectoras.
UNE 50085 (canales) Resistencia Energa al choque (J) Muy pequea Pequea Media Grande Muy grande 0,5 1 2 6 20,4
UNE 50086 (tubos) Ensayo de Energa Clasificacin impacto (J) 1 2 3 4 5 Muy ligero Ligero Medio Fuerte Muy fuerte 0,5 1 2 6 20,4
UNE 50102 Grado Energa IK (J) IK04 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 0,5 1 2 5 10 20
Tabla 3. Resistencia mecnica de tubos y canales.
Tubos y canales. Propuesta
En opinin de los autores, una vez desclasificado el taller e instalando por encima de 1,5 metros de altura sobre el nivel del suelo los conductores, interruptores y bases de enchufe, quedan perfectamente protegidos tanto contra la presunta acumulacin, temporal y transitoria, de un ambiente potencialmente inflamable, como contra daos mecnicos; se cumple por lo tanto de forma suficiente con la reglamentacin. La instalacin en estos casos no suele hacerse empotrada, sino en montaje superficial. Se puede hacer con cable armado grapado directamente sobre el paramento y con prensaestopas de entrada a cuadros y mecanismos. Se puede utilizar tambin tubo de plstico o metlico, con racores de entrada a mecanismos y cuadros. Si la altura de techo es superior a 2,5 metros, se puede instalar canaleta adosada al techo, conteniendo mangueras de 0,6/1 kV marcadas con las letras AS y con cubierta de color verde, y utilizar prensaestopas en las entradas y salidas a los cuadros, receptores y cajas de mecanismos. Hay que tener especial cuidado para que en las entradas y salidas de los conductores en la canaleta no les daen. Incluso se pueden utilizar prensaestopas de plstico para cables, no con el fin de obtener un grado de proteccin frente al agua y el polvo, sino para proteger mecnicamente el conductor; tienen la ventaja adicional de que son de bajo precio. Para mantener un nivel de seguridad elevado contra los daos mecnicos, es ms importante disponer los cables de forma que no corran peligro de dao mecnico que colocarlos bajo tubo metlico, muy caro y engorroso de trabajar, sin que ello
redunde en un apreciable aumento de la seguridad. En los tneles de carretera, y despus de diversos ensayos y siniestros, la tendencia, nacional e internacional, es a eliminar el PVC de las canalizaciones y de los cables. Dos materiales tan ntimamente ligados entre s como son continente y contenido (tubos o canaletas y cables) no pueden, ni deben, tener una filosofa de seguridad tan diferente. Resulta absolutamente ilgico que se aplique una norma muy restrictiva a los conductores y a la vez el legislador y/o el normalizador eviten pronunciarse en lo relativo a los conductos que los contienen, olvidando que si el cable llega a arder, su conducto tambin lo har y, por lo tanto, si es de PVC, desprender humos txicos, corrosivos, asfixiantes y opacos, siendo susceptible de propagar el incendio y dificultar la evacuacin, pues su normativa es mucho menos restrictiva. Con respecto a la proteccin contra daos mecnicos, llama la atencin el hecho de que en las normas UNE 50085 y 50086 se incluyen tablas en las que se dan unos valores escalados para el ensayo de resistencia al impacto de tubos y canales, y que stos no equivalgan a los de la norma UNE 50102, sobre grados de proteccin proporcionados por las envolventes de materiales elctricos contra los impactos mecnicos externos (cdigo IK). Como se puede ver, las tablas de las normas coinciden parcialmente, a excepcin de los grados de resistencia denominados grande y fuerte, ambos iguales a 6 julios, y al compararlos con la norma UNE 50102, no se corresponden con ningn grado IK: hay un grado de 5 julios y otro de 10, pero ninguno de 6 julios. En tanto el legislador aclara el asunto y considerando que todas las normas UNE citadas son de obligado cumplimiento, los tubos utilizados en garajes y talleres quiz deban ser de grado de proteccin IK 09 frente a los impactos. La tabla 3 deja patente la descoordi-
nacin de valores y terminologas utilizados en las tres normas UNE. La Instruccin Tcnica MIE-BT 29 respecto a los cables armados cita que los conductores para la instalacin en emplazamientos clasificados deben ser acordes con la norma UNE 21123 y armados con alambres de acero galvanizado; sin embargo (en opinin de los autores), si se desclasifica el local, esto no es aplicable y se pueden instalar cables armados con fleje de acero o aluminio, ms econmicos (tipos DZ1MAZ1 y RZ1MAZ1 de la norma UNE 21123). Si la desclasificacin del taller es parcial, estos conductores no podrn discurrir por las zonas clasificadas en ningn punto de su recorrido. Las bombas de agua que se coloquen en pozos de agotamiento situados dentro del recinto del taller y por debajo del nivel del mismo se encuentran en una zona 0. La citada zona 0 no est desclasificada a priori con la ventilacin general. Si las bombas son de tipo sumergible y se regulan los niveles de forma que estn constantemente cubiertas de agua, no precisarn modo de proteccin. El sensor de nivel que se instale deber disponer, sin embargo, de modo de proteccin. El cable de alimentacin a la bomba ser del tipo DZ1-F, preparado para servicios mviles y dimensionado para el 85% de su intensidad nominal, por las siguientes razones: 1. La bomba en funcionamiento vibra y transmite esa vibracin a su cable de alimentacin. 2. En el mantenimiento peridico de la bomba, es preciso extraerla, y para ello se mueven de forma repetitiva sta y su cable de alimentacin. 3. El conductor cruza una zona 0, por lo que hay que aplicarle las restricciones de seguridad para las zonas clasificadas. En el mismo caso se encuentra el foso: al quedar sin ventilacin y por debajo del nivel del suelo, es claramente una zona 0. Para aminorar su clasificacin no cabe ms que ventilar y utilizar equipos con modo
de proteccin, o preferiblemente no utilizar equipo elctrico alguno en esa zona. Actualmente los elevadores estn supliendo a los fosos con ventaja. Dado que su cable de alimentacin pasa por una zona que no se desclasifica por completo, su intensidad nominal deber reducirse al 85% de la nominal y protegerlo en cabecera con el PIA adecuado a este criterio.
Protecciones y alumbrado
De acuerdo con el artculo 28 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, el nivel de iluminacin mnimo para un taller es de 200 lux en condiciones normales de trabajo. Todos los talleres de capacidad superior a cinco vehculos dispondrn de alumbrado de emergencia que facilite su evacuacin hasta el exterior como locales de pblica concurrencia. Los de menos de cinco vehculos tambin, en virtud de lo prescrito en la normativa laboral. En el caso de los concesionarios, el alumbrado de emergencia ser obligatorio, debido a su clasificacin como locales de pblica concurrencia. Este alumbrado se divide en el RBT en dos: a) Un alumbrado ambiente, que deber aportar una iluminancia mnima de 0,5 lux en todo el taller, en el volumen comprendido entre el suelo y un plano situado a un metro por encima. La relacin entre la iluminancia mnima y mxima debe ser menor de 40, lo que obliga a utilizar un programa informtico de diseo de la iluminacin de emergencia. b) El alumbrado de evacuacin que proporcionar una indicacin de las rutas de evacuacin, con una iluminancia horizontal mnima de un lux. Debe sealizar cada una de las puertas de salida y el recorrido de pasillos y escaleras hasta llegar al exterior, donde se colocar la ltima luminaria de emergencia, que, como es un emplazamiento a la intemperie, deber tener un grado de proteccin mnimo acorde con su ubicacin. El CTE, en su DB SI 3 sobre evacuacin de ocupantes, establece en su punto 7 la sealizacin de los medios de evacuacin, pero no cita para nada el alumbrado de la misma. La NTP 181 del INSHT, sobre alumbrados especiales en los centros de trabajo, describe unos tipos de alumbrado de emergencia, sealizacin y reemplazamiento similares a los previstos en el actual Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Es una norma ms detallada en cuanto al funcionamiento y esquemas de instalacin. Las lmparas porttiles se alimentarn a una tensin mxima de 24 V mediante
transformadores de separacin de aislamiento. Sus bases de enchufe admitirn exclusivamente las clavijas de estas lmparas, que tampoco podrn conectarse en las bases normales de 230/400 V. Pueden ser de tipo incandescente o fluorescente, pero en ambos casos con un grado de proteccin mnimo IP 65 IK 09. Los conductores de alimentacin sern de tipo reforzado y flexibles para servicios mviles H07 RNZ1. Si estas lmparas se utilizan por debajo del nivel del suelo en fosos o similares, debern disponer de un modo de proteccin contra incendio y explosin. En el Reglamento de 1973 se contemplaba la proteccin contra sobretensiones de origen atmosfrico en el artculo 22 letra c, sin que posteriormente se desarrollara en las correspondientes Instrucciones Tcnicas Complementarias. En el nuevo Reglamento de 2002 se estudian este tipo de protecciones con una mayor profundidad. Aun as, solamente tiene en cuenta las sobretensiones procedentes de la red, no contemplando las causadas por la cada directa o cercana del rayo con su onda de actuacin, que tiene una energa mucho mayor. Dado que la desclasificacin de un taller nunca es total, se considera, en aplicacin de la ITC-BT 23, que se debe colocar preceptivamente una proteccin contra sobretensiones de forma genrica en este tipo de locales. La norma UNE EN 60079-14, en su punto 6.5, prescribe que en el diseo de las instalaciones elctricas se deben tener en cuenta los efectos de la accin de la descarga atmosfrica para reducirlos a un nivel seguro. El punto 12.3 de la misma norma, referido especficamente a las instalaciones de seguridad intrnseca en zona 0, seala que el dispositivo de proteccin contra sobretensiones debe ser capaz de derivar a tierra una corriente de pico de descarga mnima de 10 kA (segn la onda de impulso de 8/20 segundos de acuerdo con la norma CEI 60060-1 y debe poder repetirlo diez ve-ces). La seccin de interconexin entre el descargador de sobretensiones y la instalacin ser de 4 mm2 como mnimo en cobre. El CTE, en su DB SU 8 sobre seguridad frente al riesgo causado por la accin del rayo, establece que es necesario un sistema de proteccin contra rayos, cuando el riesgo admisible Na sea menor que la frecuencia esperada de impactos Ne y normaliza un sistema de clculo que es demasiado prolijo para incluirlo en este artculo. No obstante, en el caso de que el taller se site en los bajos de un edificio,
se supone que en el clculo del mismo ya se han tenido en cuenta estos extremos. La proteccin contra sobretensiones se realizar preceptivamente, pues al tratarse de un local con riesgo de incendio y explosin no slo protegemos la instalacin y los equipos elctricos conectados a ella, sino que tambin debemos eliminar cualquier influencia externa que pueda producir una posible anormalidad energtica externa que sirva para iniciar la explosin. Sin embargo, no basta con especificar la capacidad de descarga mxima, ya que como veremos a continuacin no es lo mismo 100 kA (10/350, figura 1. Ver rea 1) que 100 kA (8/20, figura 1. Ver rea 2 (la pequea)). Lo fundamental es la energa del impulso. Es imprescindible distinguir claramente entre dos grandes categoras de descargadores: Descargadores de corrientes de rayo, diseados para hacer frente a perturbaciones con forma de onda de corriente de rayo 10/350 (IEC 1024). Se caracterizan por tener un gran poder de derivacin y valores de carga elevados con un tiempo de respuesta muy rpido. Es una proteccin basta, pues deja un pico residual de tensin en la red importante. Esta sobretensin residual puede producir daos en diversos receptores, especialmente en los equipos electrnicos. Descargadores de sobretensiones, diseados para hacer frente a perturbaciones con forma de onda 8/20 (Figura 1. Ver rea 2). Estos dispositivos realizan una doble tarea: por un lado, complementan la accin del descargador de corriente de rayo hacindose cargo de la tensin residual del mismo, y por otro lado, protegen a los consumidores frente a picos de sobretensin que pudieran afectarles. Su poder de derivacin es menor que el descargador de corriente de rayo y aportan un nivel de proteccin mucho ms fino. Su pico de tensin residual, que pasa aguas abajo de la proteccin, es mucho menor. Por ello, es importante realizar una proteccin escalonada. El actual Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin de 2002 solamente tiene en cuenta los impulsos representados en la figura 1 en el rea 2. La proteccin contra sobretensiones consiste bsicamente en disponer una proteccin escalonada. La normativa internacional recoge y consagra este principio a la hora de disear un sistema correcto y eficaz de proteccin. Como primera etapa de proteccin se precisa un elemento que sea capaz de soportar la mayor parte de la corriente de
(kA) 100 kA 80 kA 60 kA 50 kA 40 kA 20 kA 2 80 s 200 s 350 s 600 s
Forma onda s 10/350 8/20 imax kA 100 5 Q As 50 0,1 W/R J/ 2,510E6 0,410E3 Norma IEC 1024-1-1 DIN VDE 0432 T2 1
DIN, en funcin de la conexin de cada uno de ellos y del espacio disponible, teniendo en cuenta los equipos mas delicados como ordenador, SAI, mdem, comunicaciones, seguridad, alarma, etc. Todos ellos son equipos electrnicos con una baja resistencia a las ondas de choque y/o picos de tensin.
El Reglamento de 1973 se refera al mantenimiento de este tipo de instalaciones en la Instruccin Tcnica MIE-BT 042.2, estableciendo revisiones peridicas de las instalaciones en locales de pblica concurrencia, con riesgo de incendio y explosin o de caractersticas especiales, pero sin ms determinaciones al respecto. El actual Reglamento de 2002, en el punto 4.1 letra c) de la Instruccin Tcnica ITC-BT 05, define que las instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosin, de Clase I, excepto los garajes de menos de cinco plazas, deben someterse a inspeccin inicial y peridica (quinquenal) por OCA. El CTE, en su DB HS 3, establece en su punto 7 unas operaciones de mantenimiento y conservacin con una periodicidad determinada, que se sintetizan en la tabla 7.1 y que son perfectamente aplicables, de forma subsidiaria, a los talleres que nos ocupan. El primer problema que se plantea es que si el taller se ha desclasificado, ya no es un local con riesgo de incendio y explosin, por lo que tampoco procede la inspeccin inicial por una OCA. Por el mismo motivo tampoco sera aplicable la realizacin de las inspecciones peridicas quinquenales establecidas en el punto 4.2 de la misma Instruccin Tcnica citada en el prrafo anterior (si se desclasifica en su totalidad). El actual Reglamento de 2002, en la instruccin ITC-BT 29.6.3, establece que este tipo de instalaciones se deben someter a un mantenimiento que garantice la conservacin de las condiciones de seguridad iniciales, y toma como criterio lo establecido en la norma UNE-EN 6007917 sobre inspeccin y mantenimiento de instalaciones elctricas en reas peligrosas. Si se desclasifica el local, este punto queda obviado. La inexistencia de un riesgo de incendio y explosin, o desclasificacin, se basa en la aplicacin de unos criterios y valores que es preciso mantener a lo largo del tiempo. Por ello, y aunque ya no sean precisas las inspecciones inicial y peridicas por OCA, el titular de la instalacin, de
800 s t
1.000 s (s)
Figura 1. Formas de onda de una sobretensin (fuente Dehnn).
rayo y crear un entorno soportable para los descargadores conectados posteriormente. Este objetivo lo cumplen los descargadores de Clase I que se instalan en los puntos de conexin con la red o acometida. Se trata de un descargador basto que laminar la mayor parte de la energa de la onda de tensin incidente, pero deja un pico residual importante que todava puede daar los equipos electrnicos con facilidad. La segunda etapa de proteccin tiene que derivar la parte restante de la onda de corriente de choque 8/20, reduciendo las tensiones a valores tolerables para la instalacin. El elemento de proteccin es un dispositivo de Clase II que se instalar en la distribucin. Al ser la energa incidente menor, se puede afinar mucho ms la proteccin y el pico residual que pasa a travs de esta segunda proteccin tambin es menor. En la tercera etapa de proteccin se limitan las sobretensiones que pueden ocasionarse como consecuencia de la conmutacin, de inducciones y los picos resultantes de las protecciones anteriores. Se instalar en esta zona un dispositivo de Clase III lo ms cerca posible del equipo a proteger. De acuerdo con el principio de coordinacin energtica, es necesario que entre el descargador de corriente de rayo y el de sobretensiones exista un desacoplo. Este desacoplo se consigue instalando ambos niveles de proteccin separados con una distancia elctrica de 5 a 15 metros segn los casos. Cuando esto no sea posible, se dispondr un descargador combinado Clase I + Clase II que integra, en un solo elemento, ambos niveles de proteccin o se recurrir a descargadores
coordinados de Clase I, que permiten instalar descargadores de Clase II sin mantener distancias. En el cuadro general de baja tensin (CGBT) se debe de colocar un conjunto de descargadores de corriente de rayo Clase I formado por tres unidades de descargadores de corriente de rayo colocados entre fase y neutro y uno entre neutro y tierra, en formato 3+1. La instalacin de estos descargadores se realizar en derivacin con la lnea, conectados directamente a las barras de distribucin, con fusibles previos de seguridad al descargador. La conexin con tierra se realizar al embarrado general de puesta a tierra del propio cuadro reduciendo al mximo las distancias de cableado. Cuanto menores sean estas longitudes, mejor funcionarn los descargadores. En los cuadros secundarios se colocar un descargador de sobretensin Clase II. La instalacin del descargador se realizar aguas abajo del interruptor general y antes del interruptor diferencial. Este descargador necesita fusibles previos siempre que la lnea no posea fusibles de valor igual o inferior. En caso de utilizar el interruptor general del cuadro, ste deber ser selectivo con el fusible, es decir, la energa de paso no deber ser superior a la que deja pasar el fusible. T odas la tomas de tierra se interconectarn preceptivamente entre s. Junto a los equipos finales se colocarn protectores de Clase III adecuados a las caractersticas de la instalacin, descargador de sobretensiones enchufable para toma de corriente, descargador de sobretensiones para suelo tcnico y/o descargador de sobretensiones para carril
acuerdo con el artculo 20 del Reglamento de 2002, es responsable de su mantenimiento. Dado que normalmente no tiene la cualificacin precisa para ello, debera contratar el mantenimiento con un especialista (instalador autorizado), para exonerarse de una responsabilidad que, aunque legalmente le corresponde, normalmente no est preparado para asumir por s mismo. El mantenimiento de estas medidas de seguridad en los talleres resulta imprescindible, pues cumple dos funciones: por un lado, sirve para preservar los principios de seguridad en los que se basa el diseo de la instalacin; y por otro, no menos fundamental, garantiza la disponibilidad de la ventilacin, que se ha supuesto que era suficiente en la desclasificacin del emplazamiento. Las medidas que se enumeran a continuacin garantizaran esa suficiente disponibilidad y cumplimiento de los requisitos de un mantenimiento efectivo: 1. Realizar un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora especializada. 2. Disponer de relojes que cuenten las horas de funcionamiento de cada uno de los extractores de ventilacin2.
3. Instalar un contador de impulsos para conocer el nmero de veces que entra en funcionamiento el sistema de ventilacin y el nmero de maniobras realizadas por los motores, contactores, aparellaje, etc. Este dato resulta imprescindible, ya que los motores tienen limitada su vida a un nmero determinado de ciclos de maniobra. Partiendo de estos datos, se puede hacer un mantenimiento predictivo de los rodamientos de los motores, contactos de los contactores y rels, etc. Se llama la atencin de que estos dos ltimos componentes no encarecen la instalacin ms de 100 aproximadamente3. 4. Disponer de un extractor de reserva para que si uno de ellos se avera la sustitucin sea casi inmediata. El punto 6.2 de la ITC-BT 29 referido a la documentacin dice que el propietario deber conservar: 1. Copia del proyecto en su forma definitiva. 2. Manual de instrucciones de los equipos. 3. Declaraciones de conformidad de los equipos. 4. Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrnseca.
5. T odo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad. Estas prescripciones, habituales para una instalacin industrial, resultan excesivas aplicadas al garaje de una comunidad de vecinos o a un taller comn; sin embargo, si el taller es de pintura, no lo son, puesto que no se pueden desclasificar en su totalidad y hay que aplicarlas ntegramente. La desclasificacin del local supondra que no le sera aplicable el punto 6.3 de la ITC-BT 29, y por lo tanto su titular no est obligado a conservar toda la documentacin citada. Pero por ese mismo motivo, a lo que s estara obligado es a mantener, durante toda la vida de la instalacin, las condiciones de ventilacin que sirvieron para su desclasificacin, tal y como establece el artculo 20 del Reglamento de 2002. Se recuerda que, en caso de que exista foso, el local no queda desclasificado en su totalidad, al igual que si hay cabina de pintura, batera de mezclado de pinturas o almacenamiento de pinturas.
Se debera realizar una modificacin del actual Reglamento para Baja Tensin con
Tcnica Industrial
Editor: Fundacin Tcnica Industrial Consejo General de Colegios de Ingenieros Tcnicos Industriales de Espaa www.fundaciontindustrial.org Fecha de aparicin: 1952 Tirada: 55.580 ejemplares Difusin controlada por Periodicidad: bimestral (seis nmeros al ao).
Interior de portada 3.100 Interior contraportada 3.100 Contraportada 3.700 Pgina interior color 2.300
1/2 pgina
Edicin digital: www.tecnicaindustrial.es Consultar tarifas Labayru & Anciones. Tel. 913 886 642 / 492 Prximos nmeros: 284 Diciembre 2009, 285 Febrero 2010, 286 Abril 2010, 287 Junio 2010, 288 Agosto 2010, 289 Octubre 2010. 290 Diciembre 2010.
1/2 pgina horizontal color 1.550
1/4 pgina color 625
vertical color 1.550
Por emplazamiento preferencial: recargo del 15%. La confeccin del material corre a cargo del anunciante. El material se entregar en soporte digital. (en formato pdf cerrado o tif) en un CD con prueba de color en papel. Precios sin IVA. Se admiten publirreportajes y encartes (precios a determinar segn caractersticas).
objeto de recoger las particularidades de este tipo de instalaciones desde un punto de vista ms prctico. Mientras el Ministerio realiza las modificaciones oportunas, ste o las Comunidades Autnomas podran publicar, en sus Boletines Oficiales correspondientes, los sistemas que consideraran como criterios de seguridad equivalente. El vaco legal que existe en el Reglamento sobre el concepto de los criterios de seguridad equivalente podra remediarse mediante la publicacin por el Ministerio o las Comunidades Autnomas de los sistemas que considerasen como criterios de seguridad equivalente. Los tubos y canales no pueden ser de PVC. Se debe buscar un material alternativo de baja emisin de humos txicos, de gran opacidad y libre de halgenos, o canales y bandejas metlicas con puesta a tierra, que son incombustibles. No parece lgico que en casi treinta aos no hayan cambiado las exigencias para los tubos y canales, y que continen siendo del tipo no propagador de la llama. Resulta llamativo que a los conductores se les aplique otra normativa mucho ms restrictiva, con exigencias, materiales de composicin y comportamiento tan diferentes, cuando su afectacin por el fuego va a ser la misma. Ambos materiales deben ser de tipo no propagador del incendio. Se deben prescribir extracciones localizadas de los humos de escape, sobre todo en el caso de que sea preciso realizar una prueba que precise mantener el motor arrancado durante perodos de tiempo moderados o largos. La seal de aviso de parada de la ventilacin debera ser ptica y acstica, para mayor seguridad de los usuarios y ser capaz de funcionar de forma autnoma si fallara el servicio elctrico externo.
Notas 1. Departamento Tcnico de Prensa, El incendio del edificio Windsor y los cables libres de halgenos, Electronoticias n.o 123, pgs. 56-60, abril de 2005, Madrid. 2. Moreno Clemente, J. y Muoz Guilln, J. (2004). Instalaciones elctricas en garajes, atendiendo a lo establecido en el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, 2002, Mlaga, indito. 3. d, ibdem.
Bibliografa Barroso, F. J. La Polica Municipal halla un butrn reciente en el stano del Windsor, El Pas, 23 de febrero de 2005. Calvo Senz, J.A. Instalaciones y equipos elctricos en locales con riesgo de incendio y explosin, Profepro, Madrid, 2003. Departamento Tcnico de Prensa. El incendio del edificio Windsor y los cables libres de halgenos, Electronoticias n. 123, abril de 2005, pgs. 5660. Escuer Ibars, F. y Garca Torrent J. (2005). Manual prctico. Clasificacin de zonas en atmsferas explosivas, Colegio de Ingenieros Tcnicos Industriales, Barcelona. Gua Tcnica de aplicacin del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, Ministerio de Ciencia y Tecnologa, www.mct.es Llorente Anton, M. (2002). Comentarios al Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, Profepro, Madrid. Miret Ms, L. El Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin y la proteccin contra incendios, www.voltimun.es. Moreno Clemente, J. y Muoz Guilln, J. (2004). Instalaciones elctricas en garajes, atendiendo a lo establecido en el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, 2002, Mlaga, indito. NTE-ISV, Norma Tecnolgica de la Edificacin. Instalaciones de Salubridad. Ventilacin. Madrid, 1975. Parejo Valencia, G. (2004). Problemtica de la empresa instaladora ante la implantacin del nuevo Reglamento de Baja Tensin, 2004, www.voltimun.es. www.mtas.es/insh, pgina del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Zapico Gutirrez, P. Los locales de pblica concurrencia en el nuevo Reglamento de Baja Tensin, rev. Tcnica Industrial, n. extra Matelec 2004, septiembre-octubre, pp. 66-73, Fundacin Tcnica Industrial. Zapico Gutirrez, P. Las instalaciones elctricas en garajes en el nuevo Reglamento de Baja Tensin, rev. Tcnica Industrial, n. 266, diciembre 2006, pp. 64-74, Fundacin Tcnica Industrial.
Aclaraciones 1. El alcance de este artculo, en el marco del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, se limita a los equipos e instalaciones elctricas de baja tensin en atmsferas potencialmente explosivas. Se llama la atencin sobre el hecho de que el Real Decreto 400/1996, por el que se dictan las disposiciones de trasposicin de la Directiva 94/9/CE, sobre aparatos y sistemas de proteccin para uso en atmsferas potencialmente explosivas, afecta a todo tipo de instalaciones en estos ambientes, incluyendo aquellas manifestaciones energticas de origen no elctrico. 2. Este artculo recoge exclusivamente las opiniones de los autores.
Normativas Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin y sus modificaciones posteriores. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Polica de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en centrales, subestaciones y centros de transformacin. Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestacin de servicios en los talleres de reparacin de vehculos, de sus equipos y componentes. Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacin de productos de construccin, en aplicacin de la Directiva 89/106/CEE (BOE 9-II-93). Ley 31/1995, de 8 de junio, de Prevencin de Riesgos Laborales. Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacin de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE (LCEur 1994\839), relativa a los aparatos y sistemas de proteccin para uso en atmsferas potencialmente explosivas. Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Bsica de la Edificacin NBECPI/96, sobre Condiciones de Proteccin contra Incendios en los Edificios. Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITE), modificado por el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos qumicos y sus instrucciones tcnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. Real Decreto 614/2001, de 8 de abril, sobre disposiciones mnimas para la proteccin de la salud de los trabajadores frente al riesgo elctrico. Real Decreto 842/2002, 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmsferas explosivas en el lugar de trabajo. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Real Decreto 312/2005, 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin. Normas UNE 20324, 20460, 21102, 21123, 21157, 23585, 50085, 50086, 50102, 50200, 50265, 50266, 50267 y 50268, 50362, 60079, 60335, 60742, 100011 y 100166. Normas NTP del INSHT: 181, sobre alumbrados especiales y 211, sobre iluminacin de los centros de trabajo.
Pablo Zapico Gutirrez pablo.zapico@unileon.es Jefe de la Seccin de Industria y Energa de la Junta de Castilla y Len en Len. Profesor asociado del Departamento de Ingeniera Elctrica y Electrnica de la Universidad de Len. Carlos Redondo Gil carlos.redondo.gil@unileon.es Profesor Titular de Universidad del Area de Ingeniera Elctrica, Departamento de Ingeniera Elctrica y de Sistema y Automtica de la Universidad de Len.
Luis Angel Esquibel Tomillo laesqt@unileon.es Ingeniero Tcnico Industrial. Hospital San Juan de Dios de Len. Profesor Asociado del departamento de Ingeniera Elctrica y de Sistemas y Automtica de la Universidad de Len.
Informe 2 Máquinas Eléctricas
Pantru Carlos Barrientos
Experiencia 4 Fisica3 UNMSM
Jhónatan Carranza
Circutor CIRWATT B 200
Materiales Magneticos (Practica) 2016
3. Motor AC
Taller de Electrotécnia No 1 Tn Fernandez y Tn Rincon
MOncho Rincon
Practica 5 Maquinas Electricas
ELEC-12-071 PPT.pdf
Diagrama de Carga Electrica y Factores
Manual Tablero Control Pci
Lab-1-FISICA-2-Imforme.docx
Manuel Mix Gnzlz
sub.pdf
medidores de caudal.pdf
Estevez Herrera Rev 1
Cap_07 Fuentes de Voltaje Regulado
Jorge Gianotti Hidalgo
Informe5_benjamíncarrizo
Antecedentes Del Transformador
Cmptri Guia de Estudio
(Física Al Alcance de Todos) v. Milántiev, S. Temkó-Física Del Plasma-Mir (1987)
Anonymous ZZpdOi
curso protecciones generadores
334684875-FUNDAMENTOS-DE-INSTALACIONES-ELECTRICAS.pdf
EG-6500CX

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto