Source: https://www.jusline.at/gesetz/woelfg_2006/paragraf/18
Timestamp: 2020-05-28 16:55:03+00:00

Document:
§ 18 WÖlfG 2006 (Wiener Ölfeuerungsgesetz 2006), Verbrennungseinrichtungen und Rauchgasabzüge - JUSLINE Österreich
§ 18 WÖlfG 2006 Verbrennungseinrichtungen und Rauchgasabzüge
WÖlfG 2006 - Wiener Ölfeuerungsgesetz 2006
Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.05.2020
(1) Verbrennungseinrichtungen von Ölfeuerungsanlagen sind unbeschadet der Bestimmungen des § 3 Abs. 5 lit. a und b sowie des § 19 in eigenen Räumen (Heizräumen) unterzubringen.
(2) Verbrennungseinrichtungen, die nicht ständig beaufsichtigt werden, müssen mit automatischen Ölbrennern ausgestattet sein und Sicherheitsabsperreinrichtungen besitzen, die den Heizölzufluss zu Ölbrennern bei Funktionsstörungen und Störabschaltungen selbsttätig unterbrechen.
(3) Bei Versagen des Zündvorganges darf eine neuerliche Zündung des Ölbrenners erst nach gründlicher Durchlüftung des Feuerraumes und der Rauchgasabzüge erfolgen.
(4) Ölbrenner sind so zu bemessen, einzubauen und einzustellen, dass die Flamme nicht schädigend auf Kesselwandungen einwirken kann.
(5) Automatische und teilautomatische Ölbrenner müssen so ausgestattet sein, dass sie nur in Betrieb genommen werden können, wenn die in den Rauchgasabzügen eingebauten Saugvorrichtungen oder Rauchgasklappen und die Luftabsperrklappen bei Ölbrennern in Betriebsstellung sind. Fällt die Saugvorrichtung aus oder schließt sich die Rauchgasklappe, muss sich der Ölbrenner selbsttätig abschalten.
(6) Bei Warmlufterzeugern mit Zwangsluftumwälzung mittels Ventilator muss beim Anlaufen und während des Betriebes sichergestellt sein, dass sich bei einem Ausfall des Ventilators der Ölbrenner selbsttätig abschaltet.
(7) Feuerstätten für Heizöl und Feuerstätten für feste Brennstoffe dürfen an einen gemeinsamen Rauchfang dann angeschlossen werden, wenn sie wechselweise betrieben werden können. Dies muss durch eine steuerungstechnische Verriegelung sichergestellt sein. Der Anschluss von Feuerstätten mit Verbrennungsluftgebläsen und solchen ohne Verbrennungsluftgebläse an einen gemeinsamen Rauchfang ist nicht zulässig.
(8) Verpuffungsklappen sind an geeigneter Stelle in Verbindungsstücken oder Rauchfängen so anzuordnen, dass sie selbsttätig schließen und Überdrücke gefahrlos abgeleitet werden können. Bei Feuerstätten mit Ölgebläsebrennern sind nur zwangsgesteuerte Drosseleinrichtungen zulässig.
0 Kommentare zu § 18 WÖlfG 2006
Sie können den Inhalt von § 18 WÖlfG 2006 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 18 WÖlfG 2006
0 Diskussionen zu § 18 WÖlfG 2006
Sie können zu § 18 WÖlfG 2006 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
Inhaltsverzeichnis WÖlfG 2006 Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen
§ 8 WÖlfG 2006 Stilllegung oder Abtragung§ 9 WÖlfG 2006 Lagerungen von Öl innerhalb von Gebäuden§ 10 WÖlfG 2006 Oberirdische Lagerungen von Öl außerhalb von Gebäuden§ 11 WÖlfG 2006 Lagerungen von Öl in unterirdischen Lagerbehältern§ 12 WÖlfG 2006 Öllagerräume§ 13 WÖlfG 2006 Heizräume§ 14 WÖlfG 2006 Lagerbehälter§ 15 WÖlfG 2006 Rohrleitungen, Absperreinrichtungen und Armaturen§ 16 WÖlfG 2006 Befüllen von Lagerbehältern§ 17 WÖlfG 2006 Zulässige Arten von Heizölen§ 18 WÖlfG 2006 Verbrennungseinrichtungen und Rauchgasabzüge§ 19 WÖlfG 2006 Aufstellung von Verbrennungseinrichtungen außerhalb von Heizräumen§ 20 WÖlfG 2006 Brandschutz§ 21 WÖlfG 2006 Auflassung von Anlagen§ 22 WÖlfG 2006 Zuständigkeit§ 23 WÖlfG 2006 Strafbestimmungen§ 24 WÖlfG 2006 Übergangs- und Schlussbestimmungen§ 25 WÖlfG 2006 In-Kraft-Treten§ 26 WÖlfG 2006 NotifizierungWiener Ölfeuerungsgesetz 2006 (WÖlfG 2006) Fundstelle
§ 17 WÖlfG 2006
§ 19 WÖlfG 2006

References: § 18
 § 3
 § 19
 § 18
 § 18
 § 18
 § 18
 § 18

§ 8

§ 17

§ 19