Source: http://docplayer.it/420564-Linea-guida-per-la-corretta-manutenzione-dei-sistemi-antincendio.html
Timestamp: 2018-07-18 07:25:13+00:00

Document:
LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO - PDF
Download "LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO"
1 LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO
2 Nel rispetto dei diritti di copyright che tutelano le norme tecniche UNI la presente versione della Linea Guida è stata redatta in forma ridotta, senza riporto di stralci delle norme tecniche citate, al fine di consentirne la diffusione anche in formato elettronico. Si precisa che tutte le norme tecniche citate sono acquistabili in forma estesa direttamente presso UNI e relativi centri autorizzati alla rivendita oltre che tramite ANIMA/UMAN.
3 INDICE CAPITOLI 01 PREMESSA IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO E SUE FINALITÀ NORME DI LEGGE CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI E DEI RICAMBI NEL TEMPO CONSIDERAZIONI GENERALI PRINCIPALI DEFINIZIONI 12 I MANUTENZIONE SISTEMI RETI DI IDRANTI SEZIONI 15 II MANUTENZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI 23 III MANUTENZIONE SISTEMI AD ESTINGUENTI GASSOSI 27 IV MANUTENZIONE SISTEMI A POLVERE 31 V MANUTENZIONE SISTEMI SPRINKLER E STAZIONI DI POMPAGGIO 39 VI MANUTENZIONE SISTEMI A SCHIUMA 49 VII MANUTENZIONE SISTEMI A DILUVIO ACQUA 59 VIII MANUTENZIONE SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA - WATERMIST 67 IX MANUTENZIONE SISTEMI AD AEROSOL CONDENSATO 79 X MANUTENZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE ATMOSFERA ESPLOSIVA 87 LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO
5 PREMESSA 01 Chi opera nel campo della sicurezza sa che la funzionalità, l efficienza e il funzionamento dei sistemi antincendio sono requisiti essenziali per assicurare: La salvaguardia e la tutela delle persone la salvaguardia e la tutela dei beni la salvaguardia e la tutela dell ambiente. Di conseguenza la corretta manutenzione dei sistemi antincendio assume un ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento di questi requisiti nel tempo. Ecco perché il Sottogruppo di Lavoro Manutenzione Impianti, facente capo al Gruppo Manutentori di UMAN - Associazione costruttori materiali antincendio, ha ritenuto importante sviluppare questa Linea Guida, quale supporto utilizzabile dalle Aziende di Manutenzione Antincendio, dai Committenti, dagli Addetti alla Sicurezza, dalle Associazioni Professionali di Categoria e dagli Enti di Controllo nell assegnazione, nello svolgimento e nella verifica dell esecuzione di tali lavori. E importante che tutti gli attori conoscano a fondo quali procedure e quali azioni possono garantire prestazioni rispondenti sia alle normative tecniche vigenti sia ai canoni di buona tecnica che il servizio in qualità richiede. In un mercato come quello italiano, privo di controlli, solo la conoscenza delle modalità di svolgimento dei lavori e la conoscenza della documentazione progettuale che deve accompagnare ogni sistema antincendio fin dalla sua realizzazione possono tutelare i Committenti, nelle loro scelte, e le Aziende di Manutenzione Antincendio, nello svolgimento della loro attività. Troppo spesso le Aziende di Manutenzione si trovano a lavorare su impianti approvati dagli Enti di Controllo ma mancanti di buona parte delle documentazioni progettuali previste dalla legge e molto spesso i Committenti per ragioni economiche impongono prestazioni, svolte molte volte da personale poco preparato senza l adeguata conoscenza delle corrette operazioni di manutenzione. Le Aziende di Manutenzione devono rendersi conto che la mancata o la limitata formazione del proprio personale non può elevare il livello qualitativo delle prestazioni e i Committenti devono prendere atto del fatto che effettuare correttamente la manutenzione con personale preparato, in grado di garantire la funzionalità, l efficienza e il funzionamento dei sistemi antincendio, costa. La peculiarità del settore antincendio, per eccellenza mercato del bene non goduto, deve agire da stimolo e non da freno alla qualità del servizio, tenendo ben presente che nel momento dell emergenza ognuno si ritroverà col vero livello di sicurezza da lui scelto. LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 5
6 02 IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO E SUE FINALITÁ Molte figure professionali, a vario titolo, hanno disquisito di manutenzione dei sistemi antincendio ma considerato che la materia da approfondire è vasta e in continua evoluzione e partendo dal dato di fatto che è la nostra specializzazione, il Sottogruppo di Lavoro ha deciso di sviluppare un progetto articolato, suddiviso in più sezioni, in grado di portare valore aggiunto all attività di manutenzione e maggiore trasparenza sul Mercato. Partendo dai supporti tecnico - normativi che già esistono e usufruendo della collegialità delle esperienze UMAN, è stato deciso di creare una sezione, implementabile nel tempo, per ogni tipologia di impianto oggi installato nel nostro Paese. I sistemi antincendio oggetto del lavoro sono i seguenti: Sistemi di rivelazione fumi Sistemi di spegnimento a sprinkler e stazioni di pompaggio Sistemi di spegnimento a schiuma e stazioni di pompaggio Sistemi di spegnimento a gas inerti e di sintesi chimica Sistemi di spegnimento Water Mist Sistemi di spegnimento e raffreddamento a diluvio d acqua Sistemi di spegnimento ad aerosol Sistemi di spegnimento a polvere Sistemi di rivelazione atmosfera esplosiva Reti di idranti e stazioni di pompaggio. Di ogni sistema la sezione approfondisce: La norma tecnica di riferimento Le fasi e le periodicità delle visite Le operazioni di verifica previste Le documentazioni necessarie che il Committente deve mettere a disposizione dell Azienda di Manutenzione La documentazione indicativa che l azienda di manutenzione deve mettere a disposizione del committente a conferma della corretta esecuzione dei lavori Le attrezzature presenti sul mercato in grado di agevolare le operazioni di manutenzione. A lavoro ultimato la Linea Guida rappresenta un supporto di consultazione immediata: Per le Aziende di Manutenzione che intendono operare nel settore dell impiantistica antincendio. Per i Committenti, gli Addetti alla Sicurezza e i Professionisti che intendono approfondire le procedure di manutenzione degli impianti antincendio. Per gli Enti di Controllo che intendono approfondire le tematiche legate all impiantistica antincendio e alla gestione degli impianti nel tempo. Il progetto non entra nel merito della figura professionale del Manutentore e della sua formazione, che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti. L elenco delle azioni di verifica, contenute nella fase di Controllo Periodico, previsto dalle norme tecniche di manutenzione di ogni impianto, non è esaustivo dei lavori da eseguire ma è solo indicativo delle operazioni minime che devono essere effettuate. Infatti, la capacità di scomposizione delle Linee Guida di ogni impianto in procedure di verifica sarà tanto più dettagliata quanto più sarà elevata la conoscenza nella materia, da parte dell Azienda di Manutenzione. Quindi, partendo dal presupposto che il livello di acquisizione di una specializzazione è frutto dei percorsi di crescita propri di ogni Azienda, è corretto che ogni Committente valuti nel rapporto qualità del lavoro richiesta costo della manutenzione, il peso che intende dare all uno o all altro elemento di valutazione. Uno degli elementi fondamentali, validi per orientare il Committente su questa scelta è la Documentazione che l Azienda di Manutenzione è in grado di produrre prima e dopo l esecuzione dei lavori. E importante che già nella fase di proposta, l Azienda di Manutenzione esponga in modo chiaro e dettagliato al Committente le modalità con cui intende gestire il servizio, i riferimenti tecnico/normativi che applicherà, il livello di preparazione del suo persona- 6
7 IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO E SUE FINALITÁ le, ma soprattutto il Capitolato Operativo, che intenderà adottare. Da questi documenti di premessa, infatti, può essere generata parte della documentazione, che l Azienda di Manutenzione deve mettere a disposizione del Committente e degli Enti di Controllo. NORME DI LEGGE CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 03 La manutenzione dei sistemi antincendio è regolamentata dalla legge italiana, che prevede che tutti i sistemi di sicurezza siano mantenuti efficienti nel tempo. Di seguito sono elencate le norme di legge, che specificatamente entrano nel merito di tale obbligatorietà. Norme di legge di carattere generale D.M Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro - Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. DPR n Art. 5 Obblighi connessi con l esercizio dell attività. D.lgs n Allegato IV, Cap. 4 Misure contro l incendio e l esplosione, comma Bozza Regola tecnica di prevenzione incendi per i sistemi di protezione attiva contro gli incendi installate nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi - Alla data odierna la bozza è in procedura d informazione europea, presso la Commissione Europea. Norme di legge di carattere specifico D.M Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica - Art. 12 Norme di esercizio, comma D.M Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l esercizio delle attività turistico alberghiere - Art. 14 Gestione della sicurezza e Art. 16 Registro dei controlli. DPR n Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. - Art. 9 Gestione della sicurezza, comma 3. D.M Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio degli impianti sportivi Art. 19 Gestione della sicurezza. D.M n Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento - Art. 8 Adempimenti di enti e privati, comma 3. LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 7
8 04 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO La manutenzione dei sistemi antincendio è regolamentata da normative tecniche nazionali, comunitarie o extra comunitarie. In generale le normative sono specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l imballaggio, la marcatura e l etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità. Nello specifico una normativa tecnica è una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria. A seconda dell organismo che la emana, la norma può essere internazionale, europea o nazionale. Tra le normative tecniche si segnalano le norme armonizzate, specifiche tecniche di applicazione volontaria prodotte, secondo competenza, da un organismo di normazione europeo (CEN - Comitato Europeo di Normazione, CENELEC - Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica, ETSI - Istituto Europeo delle Norme di Telecomunicazione) per una specifica direttiva e a seguito di uno specifico mandato della Commissione Europea. Le norme armonizzate conferiscono al prodotto la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili a quel prodotto. Per contro, l unico documento che prevede l applicazione obbligatoria delle norme armonizzate è il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR), pubblicato sulla G.U. dell Unione Europea L88 del e entrato in vigore il , che sostituisce la direttiva europea 89/106/CE, relativa ai prodotti di costruzione, nota come direttiva CPD, che prevede l apposizione obbligatoria della marcatura CE sui componenti, previa certificazione da parte di organismo notificato europeo. Le norme armonizzate alla CPR prevedono la marcatura (ove applicabile) dei componenti utilizzati nei sistemi antincendio quali: sistemi con estinguenti gassosi, sistemi sprinkler, sistemi water mist, unitamente ai componenti dei sistemi fissi automatici per la rilevazione e segnalazione incendi. Nel mercato italiano, salvo specifiche richieste d attinenza a particolari norme, la manutenzione dei sistemi antincendio è regolamentata: dalle norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), dalle norme UNI EN (Norme armonizzate europee recepite da UNI), dalle specifiche tecniche UNI CEN/TS (Specifiche Tecniche del Comitato europeo di normalizzazione recepite da UNI), dai rapporti tecnici UNI CEN/TR (Rapporti Tecnici del Comitato europeo di normalizzazione recepiti da UNI); dalle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), richieste dall Ente di controllo; dalle norme statunitensi NFPA (National Fire Protection Systems), richieste dalla Compagnia Assicuratrice o dall assenza di norme italiane; dai regolamenti FM (Factory Mutual), richieste dalla Compagnia Assicuratrice. NORME CEI Principali norme di riferimento CEI 31-35:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all applicazione della norma CEI EN (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili CEI 64-8:2007 Impianti elettrici utilizzatori con potenza non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. CEI EN :2010 Atmosfere esplosive - Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas. CEI EN :2010 Atmosfere esplosive - Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili. CEI EN :2010 Atmosfere esplosive - Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici. CEI EN :2010 Atmosfere esplosive - Verifica e manutenzione degli impianti elettrici 8
9 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CHE REGOLAMENTANO LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NORME UNI - UNI EN - UNI CEN/TS UNI CEN/TR Principali norme di riferimento serie UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio - Progettazione, installazione ed esercizio UNI 10779:2007 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio UNI 11292:2008 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali UNI 11224:2011Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi. UNI 11280:2008 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi serie UNI EN Sistemi fissi di lotta contro l incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas serie UNI EN Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d acqua UNI EN :2007 Sistemi fissi di lotta contro l incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione UNI EN12845:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione UNI EN :2009 Sistemi fissi di lotta contro l incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione UNI CEN/TS 14816:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, installazione e manutenzione UNI CEN/TS14972:2011 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e installazione serie UNI EN Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi serie UNI CEN/TR Installazioni fisse antincendio - Sistemi estinguenti ad aerosol condensato NORME NFPA Principali norme di riferimento NFPA 11:2010 Standard for Low, Medium, and High - Expansion Foam. NFPA 12:2011 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems. NFPA 13:2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems. NFPA 14:2010 Standard for the Installation of Standpipes and Hose Systems. NFPA 15:2007 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. NFPA 16:2011 Standard for the Installation of Foam - Water Sprinkler and Foam - Water Spray Systems. NFPA 17:2009 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems. NFPA 20:2010 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. NFPA 22:2008 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection. NFPA 25:2011 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water - Based Fire Protection Systems. NFPA 72:2010 National Fire Alarm and Signaling Code. NFPA 750:2010 Standard on Water Mist Fire Protection Systems. NFPA 2001:2008 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems. NFPA 2010 Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems. REGOLAMENTI FM Prescrizioni aggiuntive da parte del Broker assicurativo. LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 9
10 05 LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI E DEI RICAMBI NEL TEMPO Il mantenimento dell efficienza e dell efficacia di un sistema antincendio nel tempo è legato a tanti fattori, che, se trascurati, rendono inadeguata la protezione installata. Non basta quindi avere realizzato un impianto se la sua gestione non è orientata al massimo dell efficienza; infatti, come tutti i sistemi in stand-by, anche il sistema antincendio risente degli effetti generati dal tempo e dall inattività. Fanno eccezione in questo gli impianti di rivelazione, in quanto perennemente in funzione. A fronte di questa premessa, in una rapida carrellata vogliamo evidenziare una serie di elementi insiti nella vita di ogni sistema, in grado di generare problematiche d inefficienza, se trascurati. Il controllo periodico e la manutenzione Come dimostrato dalle schede di ogni impianto, il controllo periodico e le operazioni di manutenzione non si limitano alla sola prova di funzionamento del sistema, come spesso in molti casi avviene, ma regolamentano tutta una serie di verifiche, preventive e a guasto, finalizzate alla conservazione del suo stato di fatto iniziale. La frequenza con cui le norme insistono sulla figura professionale del manutentore, che a vario titolo definiscono qualificato, competente e qualificato, competente e formato, non lasciano dubbi sul tipo di preparazione che deve avere. Tutti sanno effettuare le prove di funzionamento su un impianto che non presenta problemi, pochi sanno mettere le mani su impianti con una serie di condizioni anomale in corso o su impianti complessi. Molti impianti presentano condizioni critiche, per mancanza di manutenzione o per inadeguatezza delle prestazioni, tali da compromettere il loro corretto funzionamento. Questa differenza ha un unico denominatore: il prezzo! Chiaramente un buon Manutentore costa, ma le sue capacità saranno tali da consentire la risoluzione di tutte le situazioni critiche che incontrerà sul suo percorso. Una corretta manutenzione non solo garantirà l efficienza del sistema, ma sarà in grado di far conservare nel tempo le caratteristiche iniziali dei componenti installati, utilizzando ricambi originali o compatibili. E compito della Manutenzione verificare se lo stato di fatto del sistema richieda un adeguamento, una revisione o un suo totale rifacimento con nuovo progetto. Le modifiche ambientali o le modifiche del rischio protetto Le aziende sono dinamiche e per rispondere alle esigenze di mercato, spesso devono modificare i propri spazi o rinnovare le proprie attività. Ovviamente queste azioni possono essere effettuate più volte nel tempo e gli ambienti interessati, se protetti da un sistema antincendio, necessitano di una revisione o di un rifacimento radicale delle loro protezioni. Il mancato adeguamento di detti sistemi inficerà l efficacia delle protezioni e spetta al Manutentore evidenziare la situazione anomala in essere. Questa condizione è più frequente di quanto si creda e lascia stupiti con quanta facilità rischi elevati o prodotti di valore continuino a essere gestiti con sistemi antincendio chiaramente inefficienti e, ciò che più preoccupa, spesso con l avallo degli Enti di controllo. E evidente che un incendio in queste condizioni sarà disastroso! Le modifiche delle norme tecniche o di legge L evoluzione tecnologica o le modifiche di legge sono un ulteriore elemento di impatto, tale da dover richiedere una revisione del sistema di antincendio. Rientrano in queste casistiche ad esempio le modifiche legate alle densità di scarica negli impianti sprinkler, alla concentrazione dell estinguente negli impianti a gas o all utilizzo di componentistica certificata CE o TPED. Normalmente il recepimento di queste variazioni avviene in concomitanza delle fasi di revisione dell impianto o in occasione della sostituzione programmata o straordinaria dei componenti. Proprio perché non sempre i Committenti accettano in fase di revisione di adeguare i propri sistemi antincendio alle nuove norme tecniche, in questo momento sono oggetto di particolare attenzione da parte dei Brokers Assicurativi proprio le densità di scarica, le concentrazione degli estinguenti e la reale efficacia delle stazioni di pompaggio, fondamentali per garantire il controllo degli incendi. 10
11 LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI E DEI RICAMBI NEL TEMPO La gestione dei ricambi nel tempo Compito della Manutenzione non è solo quello di mantenere efficiente il sistema antincendio, ma è anche quello di aggiornare dal lato documentale tutte le modifiche che vengono apportate. Tra queste assume una notevole importanza la gestione dei ricambi che non solo devono poter sostituire i componenti in avaria, ma devono anche poter garantire il mantenimento della certificazione del sistema. E evidente che ciò richiederà sempre l utilizzo di componenti originali, in particolare in presenza di ricambi CE o rientranti in un listato specifico, ma qualora ciò non fosse possibile, sarà compito dell Azienda di Manutenzione individuare i componenti compatibili, in grado di non compromettere gli elementi progettuali e la certificazione del sistema. Qualora la mancanza di ricambi dovesse portare a una revisione completa dell impianto, l intervento di adeguamento dovrà essere oggetto di un nuovo progetto, prima di dar corso ai lavori, e a nuova certificazione a fine lavori. La revisione periodica dei sistemi antincendio La revisione periodica prevista dai piani manutentivi di ogni sistema antincendio è il momento di una verifica approfondita, che deve tenere conto di tutte le variabili sopra esposte: modifiche ambientali; modifiche del rischio protetto; modifiche delle norme tecniche; modifiche delle norme di legge; mancanza di ricambi originali. Sulla base delle variabili individuate dovranno essere opzionate le azioni correttive più appropriate e definite col Committente le azioni da intraprendere. Sarà compito dell Azienda di Manutenzione supportare il Cliente nell individuazione della soluzione più consona al problema. CONSIDERAZIONI GENERALI 06 Ai fini di una corretta attività di manutenzione si precisa che: In ottemperanza alle norme di legge vigenti le operazioni di manutenzione devono essere sempre riportate a cura del committente nell apposito registro dei controlli, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria possono essere eseguite da aziende in possesso dei riconoscimenti rilasciati dalle Camere di Commercio ai sensi della vigente normativa (al momento della pubblicazione è in vigore il D.M. 37/2008) La frequenza dei controlli e le operazioni da compiere sono determinate dall obiettivo di garantire il corretto funzionamento degli impianti. Le attività delle aziende di manutenzione sono di verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda alle norme tecniche per la progettazione ed installazione. Le aziende che prendono in carico nuove manutenzioni devono verificare la conformità dell impianto al progetto redatto (che l utilizzatore deve avere) ed effettuare una verifica preliminare atta ad acquisire tutte le informazioni in merito. Qualora i documenti di impianto non siano disponibili, o siano parzialmente disponibili, la loro predisposizione e/o aggiornamento è a cura del datore di lavoro o della persona dal lui preposta (delegata) secondo la legislazione vigente (alla data di pubblicazione della linea guida il D.lgs 81/2008, come modificato dal D.lgs 106/2009, e il D.M. 37/2008). LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 11
12 07 PRINCIPALI DEFINIZIONI Cartellino di manutenzione: Documento che attesta gli interventi effettuati in conformità alla presente norma. Collaudo funzionale tubazioni flessibili e semirigide: operazione di verifica delle tubazioni flessibili e semirigide in dotazione alla rete idranti (manichette di idranti a muro, naspi, idranti sopra suolo e idranti sotto suolo) da effettuarsi una volta all anno; l operazione consiste nel testare la tubazione alla pressione della rete idrica antincendio ( tramite l impiego di acqua o aria) al fine di verificarne l integrità. Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 MPa Collaudo periodico/verifiche periodiche tubazioni flessibili e semirigide: operazione di verifica delle tubazioni flessibili e semirigide in dotazione alla rete idranti ( manichette di idranti a muro, naspi, idranti sopra suolo e idranti sotto suolo) da effettuarsi una volta ogni 5 anni; l operazione consiste nell eseguire la prova idraulica della tubazione alla pressione di massimo esercizio, al fine di verificarne l integrità. Controllo iniziale: controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con i documenti del progetto esecutivo. Controllo periodico: insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza stabilita dalle norme di riferimento, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Etichetta identificativa della bombola: Documento posizionato sulla bombola riportante le seguenti informazioni: tipologia di agente estinguente, dati della bombola (capacità, matricola, tara, peso netto, peso lordo, pressione di stoccaggio), dati del produttore, dati del centro di caricamento. Per quanto riguarda i gas fluorurati occorre seguire le indicazioni del Reg. CE 1494/2007. Oltre all etichetta identificativa posta sul corpo della bombola, la bombola deve portare sul collo (ogiva) l etichetta a losanga, in conformità alla UNI EN , obbligatoria per il trasporto, e alla normativa sul trasporto merci pericolose ADR. Manuale d uso e manutenzione dell impianto: Documento recante le istruzioni operative riguardanti l uso e la manutenzione dell impianto. Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e in buono stato le attrezzature e gli impianti. Manutenzione ordinaria: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie e comporta l impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. Manutenzione straordinaria: Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. Persona o Tecnico Qualificata/o Persona o Tecnico Competente e Qualificata/o Persona o Tecnico Competente e Formata/o (*): persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore e/o dal detentore di un impianto ad estinguenti gassosi, in grado di eseguire su detto impianto le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma. Responsabile del sistema: datore di lavoro o persona da lui preposta (delegata) secondo la legislazione vigente. Sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente ac- 12
13 PRINCIPALI DEFINIZIONI cessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza deve essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Utente o Utilizzatore: proprietario o detentore del sistema. Verifica generale del sistema o Revisione: controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative, relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore delle apparecchiature impiegate. (*) Nomenclatura presente a vario titolo nelle norme di costruzione e manutenzione. LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 13
15 MANUTENZIONE SISTEMI RETI IDRANTI I La sezione descrive le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione della rete idranti e relativi componenti, con riferimento alla norma UNI 10779:2007 e rimanda per le attività da svolgere alle tubazioni flessibili e semirigide (manichette e naspi) a quanto descritto nella norma UNI EN 671-3:2009, definendone in maniera esplicita la periodicità degli interventi. Per quanto riguarda la manutenzione delle alimentazioni idriche promiscue (allacciamenti a reti idriche generali dell edificio) la norma rimanda invece alle attività descritte nell appendice A.2 della stessa. Le reti idranti possono essere alimentate: da acquedotto e da stazioni di pompaggio. Per le modalità di ispezione, controllo e manutenzione dei componenti delle reti idranti e delle stazioni di pompaggio si rimanda a quanto sotto riportato. DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE DI INTERVENTO Fase Periodicità Competenze Sorveglianza Settimanale Utente Controllo periodico Semestrale Azienda specializzata Collaudo funzionale Annuale Azienda specializzata Collaudo periodico Quinquennale Azienda specializzata Manutenzione ordinaria Occasionale Azienda specializzata Manutenzione straordinaria Occasionale Azienda specializzata OPERAZIONI CONNESSE ALLE VISITE PERIODICHE Operazioni preliminari Da effettuarsi sempre prima di ogni operazione sull impianto: Informare il personale di riferimento dell utente (guardiania, RSPP, etc..) dell inizio attività. Esporre cartello Impianto in manutenzione (escluso per operazioni settimanali) Prima di effettuare qualsiasi manovra registrare le condizioni di stato di tutti i manometri e del posizionamento delle valvole. OPERAZIONI SETTIMANALI L Utente deve verificare l impianto come di seguito indicato. Attacchi VVF Verifica delle condizioni di stato dell attacco e della cassetta e/o armadio di contenimento Idranti soprasuolo e sottosuolo Verifica delle condizioni di stato delle colonne idranti, controllando che siano regolarmente chiuse e con i tappi delle bocche idranti serrati. Verifica dell integrità della dotazione, del corretto avvolgimento della manichetta, dello stato degli spor- LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 15
LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO FEDERATA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA
LINEA GUIDA PER LA STESURA DEI CAPITOLATI D APPALTO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO
LINEA GUIDA PER LA STESURA DEI CAPITOLATI D APPALTO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO INDICE 1 PREMESSA 05 2 IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO E

References: Art. 4
 Art. 5
 Art. 12
 Art. 14
 Art. 16
 Art. 9
 Art. 19
 Art. 8