Source: http://docplayer.it/9741766-Guida-per-le-connessioni-alla-rete-elettrica-di-enel-distribuzione.html
Timestamp: 2018-07-19 18:29:58+00:00

Document:
GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE - PDF
1 Ed B1/53 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 3 B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3 B.2 AREE CRITICHE 4 B.2.1 OPEN SEASON 4 B.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 5 B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ 7 B.4.1 B.4.2 MODALITÀ A REGIME (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012) 7 MODALITÀ TRANSITORIE (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ FINO AL 30/04/2012) 9 B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI ENEL DISTRIBUZIONE 10 B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI 11 B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE 12 B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE 12 B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 12 B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 14 B.8.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE 15 B.8.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 15 B.8.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 19 B Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili 19 B Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili 21 B Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti 23 B Aggiornamento del preventivo 23 B.8.6 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 25 B Realizzazione della connessione a cura di ENEL DISTRIBUZIONE 25 B Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento 26 B.8.7 REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE 28 B.8.8 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE COME PRESCRITTO IN DEL. 558/2014/S/EEL 29 B.8.9 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 29 B.8.10 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 31
2 Ed B2/53 B.8.11 INDENNIZZI AUTOMATICI 32 B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO 21/10/2005 ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE 32 B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 32 B.9.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 34 B.9.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE 35 B.9.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 35 B.9.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 39 B Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili 39 B Caso di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento o alimentati da fonti non rinnovabili 40 B Autorizzazioni per impianti di rete condivisi tra più richiedenti 42 B Aggiornamento del preventivo 43 B.9.6 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.) 45 B.9.7 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 46 B Realizzazione della connessione a cura di ENEL DISTRIBUZIONE 46 B Realizzazione in proprio della connessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alti rendimento 46 B.9.8 REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE 48 B.9.9 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE (DELIBERA N.558/2014/S/EEL) 49 B.9.10 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 49 B.9.11 INDENNIZZI AUTOMATICI 50 B.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL AVVENUTO PAGAMENTO 50 B.11 RICHIESTA DI VOLTURA 51 B.12 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART DEL TICA) 51 B.13 SISTEMI DI ACCUMULO 52 B.14 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC) 52
3 Ed B3/53 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE La presente Sezione definisce le modalità e le condizioni contrattuali (di seguito anche MCC) adottate da ENEL DISTRIBUZIONE per l erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell articolo 3 dell Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito TICA modificato ). Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di: nuove connessioni di Clienti produttori; adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti; connessioni di linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21 ottobre Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano per le connessioni dei Clienti finali. Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ad Enel Distribuzione con soluzione di connessione sulla rete di ENEL DISTRIBUZIONE. Poiché tuttavia le richieste di connessione devono essere inoltrate: all impresa distributrice competente nell ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a kw a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a kw, possono verificarsi i seguenti casi particolari: richiesta di connessione presentata ad ENEL DISTRIBUZIONE ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete; richiesta di connessione presentata ad ENEL DISTRIBUZIONE, con soluzione di connessione sulla rete ENEL DISTRIBUZIONE ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete. La presente Sezione comprende in particolare: a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, b) le modalità ed i tempi di risposta di ENEL DISTRIBUZIONE, c) i termini di validità della soluzione proposta da ENEL DISTRIBUZIONE, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta, d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da ENEL DISTRIBUZIONE, da parte del soggetto richiedente,
4 Ed B4/53 e) le modalità ed i tempi in base ai quali ENEL DISTRIBUZIONE si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell impianto di produzione; f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione, g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell iter autorizzativo. A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la procedura da applicare, tra le due seguenti: procedura descritta nel paragrafo B.8, se la soluzione di connessione individuata da ENEL DISTRIBUZIONE prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione; procedura descritta nel paragrafo B.9, se la soluzione di connessione individuata da ENEL DISTRIBUZIONE prevede la connessione alla rete di alta o altissima tensione. B.2 AREE CRITICHE Il TICA modificato prevede l obbligo per i gestori di rete di pubblicare indicazioni qualitative aggiornate riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità. Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, ENEL DISTRIBUZIONE indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai criteri definiti nel TICA modificato. In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono: Bianco Giallo Arancione Rosso Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "AREE CRITICHE" ai sensi del TICA modificato. L elenco delle aree critiche di competenza di ENEL DISTRIBUZIONE è disponibile sul portale internet di ENEL DISTRIBUZIONE: Le modalità procedurali relative alla frequenza di aggiornamento delle informazioni ed al livello di dettaglio territoriale dell area critica sono definite dall articolo 4 del TICA modificato, e potranno essere modificate qualora consentito dall Autorità o da questa diversamente specificato. B.2.1 OPEN SEASON Per le connessioni previste alla rete ENEL DISTRIBUZIONE nelle aree critiche, vengono attivate le OPEN SEASON, la cui durata è trimestrale, ai sensi del TICA modificato. ENEL DISTRIBUZIONE pubblica sul proprio sito l informativa riguardo l apertura di nuove Open Season con almeno un mese di anticipo; l anticipo di un mese nell informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell Open Season precedente, la medesima area risulti ancora critica. Le Open Season attivate da ENEL DISTRIBUZIONE riguardano, le richieste di connessione che pervengono nelle aree critiche nel periodo indicato, in particolare:
5 Ed B5/53 le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ai sensi della parte V del TICA; tutte le altre richieste, con esclusione di: o clienti domestici, o richieste per le quali la potenza ai fini della connessione sia uguale a zero. A conclusione della Open Season, ENEL DISTRIBUZIONE consolida le soluzioni di connessione che tengono conto di tutte le richieste pervenute nel trimestre e procede conseguentemente alla predisposizione di: comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell articolo 34.1, contenenti pertanto proposte di soluzioni di connessione sulle reti di tali altri gestori; comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell articolo Ad esempio: richieste di connessione a Terna per nuove cabine primarie AT/MT da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale per la raccolta di impianti di produzione da connettere generalmente in MT e/o BT; preventivi di connessione ai richiedenti, nei casi in cui siano state individuate soluzioni su rete ENEL DISTRIBUZIONE che non interessano altri gestori. B.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a ENEL DISTRIBUZIONE, nei casi in cui ciò sia previsto dal TICA modificato. Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento indicati sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA modificato rispetto alle rimanenti tipologie di impianti. Pertanto, per effetto di questo principio, per richieste di connessione di impianti appartenenti alle rimanenti tipologie, ENEL DISTRIBUZIONE comunica i tempi previsti per le varie fasi che, rispetto ai tempi definiti dal TICA modificato, possono essere maggiori, sino a un massimo pari al doppio dei medesimi. Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite. Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato. In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), ENEL DISTRIBUZIONE richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di
6 Ed B6/53 scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato. Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico). All atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l ottenimento del preventivo, come da tabella seguente: CORRISPETTIVO VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 100 euro + IVA Minore o uguale a 50 kw 200 euro + IVA Maggiore di 50 kw e minore o uguale a 100 kw 500 euro + IVA Maggiore di 100 kw e minore o uguale a 500 kw euro + IVA Maggiore di 500 kw e minore o uguale a kw euro + IVA Maggiore di kw La domanda di connessione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata, a partire dal 1 luglio 2012, attraverso il Portale Produttori, con le modalità previste al link: IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_procedura_online/ La procedura telematica consente una riduzione dei tempi, e costituisce una semplificazione metodologica, in quanto il Portale Produttori guida alla corretta compilazione della domanda. Pertanto, a partire dal 1 luglio 2012, non sono più ammesse le domande presentate attraverso le procedure tradizionali (e.g. raccomandata A/R, PEC, consegna a mano). Le pratiche già in corso al 1 luglio 2012, per le quali la domanda di connessione è stata inizialmente presentata attraverso un canale di comunicazione diverso dal Portale Produttori, continueranno ad essere gestite tramite canali di comunicazione tradizionali (e.g. raccomandata A/R, PEC, mano consegna a mano). Pertanto, solo fino al 30 giugno 2012, la domanda di connessione può essere inviata tramite canali di comunicazione tradizionali. Qualora il canale scelto dal richiedente sia stata la raccomandata A/R questi deve inviare l accettazione del preventivo e tutte le comunicazioni e documentazioni inerenti l iter di connessione all indirizzo, indicato al seguente link, in relazione alla Regione di ubicazione dell impianto da connettere: In alternativa, qualora il richiedente sia dotato di posta elettronica certificata (di seguito PEC), questi può utilizzare il canale PEC come canale esclusivo di comunicazione con ENEL DISTRIBUZIONE. Per fare ciò, il richiedente è tenuto ad aderire alle condizioni di utilizzo
7 Ed B7/53 del servizio PEC, direttamente nella sezione H della domanda di connessione, ovvero utilizzando il modulo apposito pubblicato al link: Ogni documento che il richiedente invierà tramite PEC dovrà essere sempre preceduto dal modulo allegato alla sezione K della domanda di connessione (scaricabile anche al link sopra riportato), in modo tale da consentire lo smistamento della documentazione all Unità competente. Sono infine ammessi, sempre fino al 30 giugno 2012, gli ulteriori canali di comunicazione previsti dal TICA modificato. Indipendentemente dal canale di comunicazione scelto, la domanda di connessione è ritenuta valida soltanto a partire dalla comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo, da effettuare con le modalità indicate nel paragrafo B.10, o dal riscontro del pagamento di detto corrispettivo. Il richiedente può eventualmente indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi a cui ENEL DISTRIBUZIONE farà riferimento per la determinazione della soluzione di connessione. B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ Gli art. 10, 16, 23, 30 e 36 del TICA modificato stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento da gestire e tracciare in GAUDÌ. La versione di GAUDÌ in esercizio da Marzo 2013 consentono la gestione delle seguenti fasi del processo di qualificazione dell'impianto: Registrazione Impianto da parte del produttore; Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete; Registrazione UP da parte del produttore; Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna; Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del produttore; Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete; Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete: Attivazione della Connessione da parte del Gestore di Rete; Modifica post esercizio dei dati (si precisa in merito che dette modifche devono sempre essere validate dal Gestore di Rete) B.4.1 MODALITÀ A REGIME (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012) Per gli impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30/04/2012, ai fini della qualificazione delle Unità di Produzione, è previsto il processo a regime con le modalità di seguito descritte. Al ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, ENEL DISTRIBUZIONE comunica a Terna l anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della
8 Ed B8/53 pratica di connessione e della potenza di immissione in rete, riportata nel preventivo accettato dal richiedente, prevista al termine dell iter di connessione alla rete. Successivamente al ricevimento del preventivo, all ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell impianto di produzione, il richiedente è tenuto a registrare l anagrafica dell impianto di produzione in GAUDÌ, accedendo al link: Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell impianto, si rimanda ai manuali di GAUDÌ pubblicati sul sito di Terna. Successivamente alla registrazione dell anagrafica in GAUDÌ, Terna provvede a trasmettere ad ENEL DISTRIBUZIONE i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione in GAUDÌ. In fase di registrazione in GAUDÌ, Terna rilascia al produttore i codici CENSIMP e SAPR che identificano univocamente l impianto di produzione che verrà connesso alla rete, e che il produttore dovrà comunicare, successivamente all attivazione dell impianto, al GSE, ai fini dell attivazione delle convenzioni, ovvero all utente del dispacciamento in immissione scelto. Secondo quanto previsto nell articolo 36.3 del TICA modificato, ENEL DISTRIBUZIONE, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, provvede a validare i dati inseriti in GAUDÌ dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il gestore di rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ a meno di difformità con i dati in possesso del gestore di rete. In caso contrario, il produttore, avvisato da Terna, provvede a modificare i dati incongruenti precedentemente inseriti in GAUDÌ, che verranno nuovamente sottoposti al gestore di rete per la validazione. Non è consentito al produttore di modificare i dati registrati in GAUDÌ prima dell eventuale rigetto da parte di ENEL DISTRIBUZIONE, con lo scopo di evitare disallineamenti tra GAUDÌ e i sistemi del gestore di rete. Successivamente alla validazione dei dati presenti in GAUDÌ, il produttore accede a GAUDÌ per registrare le Unità di Produzione (di seguito UP) associate all impianto. Una volta realizzato l impianto di produzione, il produttore accede a GAUDÌ per registrare la data di completamento dei lavori. ENEL DISTRIBUZIONE trasmette a Terna, per l inserimento in GAUDÌ, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d esercizio. Come previsto dall articolo 36quater.1 del TICA modificato, per le sole UP per le quali non è stato indicata in GAUDÌ la volontà di accedere ad una delle convenzioni del GSE per il trattamento dell energia immessa in rete, è inoltre richiesta, ai fini del completamento del processo di qualificazione al mercato dell UP in GAUDÌ, la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento in immissione, a cura del produttore e dell utente del dispacciamento in immissione da questi scelto. A seguito del completamento delle attività sopra descritte, l impianto ottiene l Abilitazione ai fini dell Attivazione e dell Esercizio delle UP sul GAUDÌ. Tale requisito è obbligatorio ai
9 Ed B9/53 fini dell attivazione dell impianto, come previsto dall articolo lettera b) e 23.7 lettera a) del TICA modificato, e come specificato anche ai paragrafi B.8.9 e B Entro 5 giorni lavorativi dall attivazione dell impianto di produzione, ENEL DISTRIBUZIONE comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDÌ, la data di entrata in esercizio dell impianto stesso. In accordo con la Deroga transitoria dei flussi informativi per GAUDÌ, pubblicata da Terna sul proprio sito internet in data 25 giugno 2012, per gli impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 giugno 2012, potranno essere derogati i vincoli temporali previsti dal TICA, relativamente all'avanzamento del processo di qualificazione riportato nel nuovo pannello di controllo di GAUDÌ. In particolare, l'attivazione della connessione può essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDÌ, in ragione di eventuali disallineamenti delle informazioni nel sistema, per tutti gli impianti per i quali il gestore di rete, al 30 giugno 2012, ha inviato la comunicazione di disponibilità all attivazione, con la proposta di possibili date entro le tempistiche previste dal TICA modificato. A seguito della conferma di entrata in esercizio dell impianto di produzione, Terna provvede alle attività necessarie per l abilitazione al mercato dell impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente di GAUDÌ pubblicato sul sito di Terna. B.4.2 MODALITÀ TRANSITORIE (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ FINO AL 30/04/2012) L'art del TICA modificato stabilisce che Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30 e 36, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili. Terna, in accordo con l'autorità e i Gestori di Rete, al fine di permettere i necessari adattamenti operativi ai processi di validazione dei Gestori di Rete, ha aggiornato le modalità transitorie di cui all'art del TICA modificato come segue: 1. Per gli impianti registrati in GAUDÌ a partire dal 29 febbraio 2012 e fino al 30 aprile 2012, potranno essere derogati i vincoli temporali previsti dal TICA, relativamente all'avanzamento del processo di qualificazione riportato nel nuovo pannello di controllo di GAUDÌ. In particolare: a. permane temporaneamente l'obbligo di invio da parte del Produttore al Gestore di Rete dell'attestazione GAUDÌ in formato cartaceo, ai fini della Validazione Impianto da parte del Gestore di rete; b. l'attivazione della connessione, a discrezione del Gestore di Rete, potrebbe essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDÌ, in ragione di eventuali disallineamenti delle informazioni nel nuovo sistema. In questi casi, comunque, anche se con ritardo rispetto all'attivazione della connessione, permane l'obbligo in capo ai Gestori di Rete di completare, secondo modalità e tempistiche concordate con Terna, il processo di qualificazione con le necessarie informazioni, prima dell'utilizzo del codice CENSIMP (SAPR) per la comunicazione dei corrispondenti dati di misura. In particolare il Gestore di Rete è tenuto a comunicare, tra l altro, la Data di Attivazione ed Entrata in Esercizio dell Impianto, la data di completamento dell impianto di rete per la
10 Ed B10/53 connessione (Data di Completamento della Connessione), la Data di Fine Realizzazione dell Impianto di Produzione (in tal caso il gestore di rete comunica la data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva del Produttore attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione di cui ai commi 10.6 e 23.3 del TICA), nonché la Data di Sottoscrizione del Regolamento di Esercizio; 2. Per gli impianti registrati in GAUDÌ prima del 29 febbraio 2012 e non ancora connessi alla rete a tale data, si applicano le stesse modalità transitorie descritte al punto precedente; 3. Per gli impianti registrati in GAUDÌ prima del 29 febbraio 2012 e già connessi alla rete a tale data, il Gestore di Rete, in coordinamento con Terna provvederà, anche successivamente alla comunicazione di attivazione della connessione, al completamento delle restanti fasi in GAUDÌ, come previste dalla nuova versione disponibile dal 29 febbraio Le suddette modalità transitorie hanno validità solo per gli impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 aprile Per le successive registrazioni si applicherà interamente il processo gestito con il nuovo pannello di controllo, ovvero tramite scambio automatico di dati tra GAUDÌ e i sistemi informativi del Gestore di Rete. B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI ENEL DISTRIBUZIONE A seguito del ricevimento della domanda di connessione, ENEL DISTRIBUZIONE verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione: TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 20 giorni lavorativi Fino a 100 kw 45 giorni lavorativi Da 100 kw fino a kw 60 giorni lavorativi Oltre kw Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora ENEL DISTRIBUZIONE ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi. Nel caso in cui la connessione sia effettuata in alta tensione, ENEL DISTRIBUZIONE invia la STMG entro 70 giorni lavorativi. Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l emissione del preventivo. Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente, con l indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell ultima integrazione alla domanda di connessione.
11 Ed B11/53 Nel caso di aree critiche, le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo e/o relative alle procedure di coordinamento decorrono invece dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell Open Season, come pubblicato da ENEL DISTRIBUZIONE sul proprio sito internet. Con il preventivo, ENEL DISTRIBUZIONE comunica inoltre al richiedente il codice identificativo per la connessione (nel seguito codice di rintracciabilità ), che il medesimo soggetto dovrà utilizzare per ogni successiva comunicazione. B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti. ENEL DISTRIBUZIONE, nel rispetto della regolazione vigente, prevede che: i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione; i richiedenti autorizzino ENEL DISTRIBUZIONE a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l eventuale condivisione dell impianto di rete per la connessione. Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, ENEL DISTRIBUZIONE prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell area interessata. Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti. I casi tipici di impianto di rete comune sono: nuova Cabina Primaria AT/MT; nuova trasformazione AT/MT in cabina primaria esistente; nuova linea MT da Cabina Primaria esistente; nuova Cabina Secondaria MT. In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, come ad esempio per nuove Cabine Primarie da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, ricorrendo, qualora necessario, alla convocazione di un tavolo tecnico. Il tavolo tecnico costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di ENEL DISTRIBUZIONE per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti nelle varie fasi del processo. Procedimenti autorizzativi per impianti di rete comuni. I richiedenti hanno la facoltà di curare in proprio la gestione dell iter autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto di rete per la connessione e per eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente. Nei casi in cui l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia comune a più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell iter autorizzativo.
12 Ed B12/53 E auspicabile e opportuno che i richiedenti adottino tali forme di coordinamento, consentendo di contenere il numero di procedimenti autorizzativi presso le P.A. e, di conseguenza, di ridurre i tempi di analisi della documentazione autorizzativa e di svolgimento dei procedimenti da parte delle stesse P.A.. Realizzazione di impianti di rete comuni. Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema. La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto. In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da ENEL DISTRIBUZIONE. Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione, come descritto nei paragrafi B e B Il contratto prevederà inoltre la possibilità per ENEL DISTRIBUZIONE di rivalersi, nei confronti del soggetto realizzatore dell impianto di rete comune, in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, sino all eventuale scioglimento del contratto. In tal caso ENEL DISTRIBUZIONE assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell impianto di rete per la connessione. B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui: a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da ENEL DISTRIBUZIONE; b) la connessione venga effettuata alla rete di ENEL DISTRIBUZIONE, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori, ENEL DISTRIBUZIONE attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA modificato. Tale coordinamento riguarda generalmente soltanto la fase di preventivazione nel caso a), anche le fasi successive del processo sino alla realizzazione della connessione nel caso b). B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da ENEL DISTRIBUZIONE.
13 Ed B13/53 Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato. In particolare, esso contiene tra l altro: la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione; l indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono: a) una prima rata del 30% del totale, da versare all atto dell accettazione; b) una seconda rata pari al restante 70%, da versare prima della comunicazione a ENEL DISTRIBUZIONE di avvenuto completamento delle opere, a cura del produttore, strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, così come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione; la seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l impianto di rete per la connessione; c) nel caso di connessione in BT e per importi complessivamente non superiori a il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un unica soluzione all atto di accettazione del preventivo; d) nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione, come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione, e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un unica soluzione all atto di accettazione del preventivo. Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione. Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve: prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente; indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni. Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, ENEL DISTRIBUZIONE proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete. Per le connessioni in MT e BT, la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione (porzioni di impianto la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente) ad eccezione dei seguenti casi: accordi differenti tra richiedente e ENEL DISTRIBUZIONE; impianti separati con tratti di mare dalla terraferma. La possibilità di connettere l impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio. La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella cabina
14 Ed B14/53 primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete. La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione. Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo B.7: ENEL DISTRIBUZIONE trasmette all altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore; il secondo gestore si coordina con ENEL DISTRIBUZIONE entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento; al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, ENEL DISTRIBUZIONE trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l erogazione del servizio di connessione rimane in capo ad ENEL DISTRIBUZIONE; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente. Nel caso in cui la connessione venga effettuata da ENEL DISTRIBUZIONE con interventi su reti gestite da altri gestori, ENEL DISTRIBUZIONE richiede al secondo gestore l attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire ad ENEL DISTRIBUZIONE gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, ENEL DISTRIBUZIONE trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi. B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente: nell articolo 12: per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento; nell articolo 13: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21/10/2005). In tal caso, il corrispettivo è pari al massimo tra quello di cui all articolo 12 e il costo calcolato in base ai costi medi convenzionali riportati nella Sezione I e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione D della presente Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione ; nell articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l accettazione del primo preventivo).
15 Ed B15/53 Per le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento valgono gli obblighi informativi di cui all articolo 12 del TICA modificato. B.8.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE La delibera 226/2012/R/EEL del 25/08/2012 ha abrogato l articolo 32 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 187/11, il quale prevedeva l obbligo per il richiedente, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione ricadenti in aree critiche e per richiedenti diversi da clienti domestici, la presentazione all atto di accettazione del preventivo per la connessione, di un corrispettivo di prenotazione della capacità di rete sotto forma di deposito cauzionale, fideiussione bancaria, o lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee). In virtù di tale delibera, non è più richiesta la presentazione di tale corrispettivo di prenotazione della capacità di rete. Inoltre, secondo quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 226/2012/R/EEL, ENEL DISTRIBUZIONE restituisce i corrispettivi di prenotazione eventualmente versati dal richiedente prima dell entrata in vigore della sopracitata delibera. B.8.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può: accettare il preventivo; chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad ENEL DISTRIBUZIONE un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. ENEL DISTRIBUZIONE, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da ENEL DISTRIBUZIONE, e qualora tale soluzione sia realizzabile, ENEL DISTRIBUZIONE, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo a forfait relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente; richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l elaborazione di un nuovo preventivo. L esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
16 Ed B16/53 L accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l invio del modulo allegato al preventivo stesso, con contestuale attestazione dell avvenuto pagamento degli importi richiesti. All atto dell accettazione del preventivo, il richiedente: indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l impianto di rete per la connessione, come meglio specificato nel paragrafo B.8.5; può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B (nel caso l impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kv); assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03; accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto ad ENEL DISTRIBUZIONE l espletamento di tale servizio. I fac simili delle condizioni generali di contratto sopra menzionati sono disponibili al link: L esercizio dell impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo B.8.6. Il preventivo inviato da ENEL DISTRIBUZIONE al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo. Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta. In questo caso, ENEL DISTRIBUZIONE informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione entro i citati 30 giorni lavorativi, successivi alla data di ricevimento della comunicazione di sollecito, ENEL DISTRIBUZIONE provvederà ad annullare la richiesta di connessione, fornendone comunicazione al richiedente. In merito all iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l accettazione da parte del richiedente esime ENEL DISTRIBUZIONE da tutti gli obblighi di riservatezza. Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete. Nel caso in cui il procedimento per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del
17 Ed B17/53 TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione presentata in iter autorizzativo. Nel caso l impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con ENEL DISTRIBUZIONE, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l esito positivo del procedimento al proponente. ENEL DISTRIBUZIONE, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell altro gestore di rete. Quest ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento. Qualora l esito della verifica effettuata da ENEL DISTRIBUZIONE sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica. In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica: - ENEL DISTRIBUZIONE prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete; - il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad ENEL DISTRIBUZIONE con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi. Nel caso in cui l impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con ENEL DISTRIBUZIONE, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di
18 Ed B18/53 rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. ENEL DISTRIBUZIONE dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi. ENEL DISTRIBUZIONE, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell altro gestore di rete. Quest ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento. Qualora l esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, ENEL DISTRIBUZIONE prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica. Qualora l esito della verifica effettuata da ENEL DISTRIBUZIONE sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell accettazione della nuova soluzione tecnica, ENEL DISTRIBUZIONE prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete. Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, ENEL DISTRIBUZIONE verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati. Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato. Dopo l accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione. Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a ENEL DISTRIBUZIONE: comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l allegato P1 alla presente Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari al 70% del totale, qualora all accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso.
19 Ed B19/53 Secondo quanto previsto dall articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a ENEL DISTRIBUZIONE dell inizio della realizzazione dell impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione. Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva. Se i termini previsti dal TICA modificato non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a ENEL DISTRIBUZIONE ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l avanzamento dell iter di connessione. Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, ENEL DISTRIBUZIONE invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade. B.8.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione K della presente Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione. B Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell ambito del procedimento unico previsto dall art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall art. 1 octies della L. n.129/2010. Qualora per la realizzazione dell impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all art. 6 D.leg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità di tali aree deve consentire la realizzazione e l esercizio delle suddette opere. Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione. Si precisa che è necessario far riferimento alla normativa specifica (regionale o statale) che disciplina la costruzione e l esercizio delle opere di connessione di distribuzione per individuare i relativi titoli abilitativi, eventualmente da allegare alla PAS. Qualora tale normativa preveda che la costruzione e l esercizio di tali opere siano soggette
20 Ed B20/53 a PAS, andrà avviata un unica procedura abilitativa sia per l impianto di produzione che per le opere di connessione di distribuzione. Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l autorizzazione anche dell impianto di rete per la connessione, ENEL DISTRIBUZIONE fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi. Il richiedente sottopone ad ENEL DISTRIBUZIONE, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione dell impianto di rete per la connessione ed agli eventuali interventi sulle reti esistenti, elaborata per la gestione dell iter autorizzativo. ENEL DISTRIBUZIONE verifica il progetto ed invia l esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte. Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell articolo 12 D.lgs. n. 387/03, o dell impianto di produzione e dell impianto di rete per la connessione, se autorizzati separatamente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso il progetto dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro: 60 giorni lavorativi dall accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione; 90 giorni lavorativi dall accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto. Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva. Contestualmente deve provvedere all invio ad ENEL DISTRIBUZIONE di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, ENEL DISTRIBUZIONE sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare ENEL DISTRIBUZIONE, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell iter autorizzativo, ed informare tempestivamente ENEL DISTRIBUZIONE dell ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell anagrafica impianto all interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4. Per la predisposizione della documentazione necessaria per l avvio dell iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di ENEL DISTRIBUZIONE, versando, all accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione. Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

References: articolo 3
 articolo 34
 articolo 35
 articolo 4
 articolo 34
 art. 10
 articolo 36
 articolo 36
 articolo 12
 articolo 8
 articolo 13
 articolo 12
 articolo 7
 articolo 8
 articolo 12
 articolo 32
 articolo 13
 articolo 13
 articolo 13
 articolo 95
 articolo 31
 art. 12
 art. 1
 art. 6
 articolo 12