Source: https://es.scribd.com/doc/174032858/Ley-13660
Timestamp: 2016-12-03 07:05:27+00:00

Document:
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseSecretaría de Energía y Combustibles ENERGIA Y COMBUSTIBLES SEGURIDAD. — Apruébase la reglamentación de la Ley 13.660 relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos. Decreto Nº 10.877. - Bs. As. 9/9/60 VISTO el Expediente Nº 20.752/58 por el cual la Secretaría de Energía y Combustibles eleva la Reglamentación de la Ley 13.660 relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos, y CONSIDERANDO: Que en su preparación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la citada Ley, han tenido intervención el Ministerio de Defensa Nacional y las Secretarías de Estado de Energía y Combustibles y de Obras Públicas por intermedio de sus respectivos organismos especializados; Que asimismo, para el mejor logro de los objetivos perseguidos, fue oportunamente consultada la industria privada en las distintas materias incluidas en las medidas de seguridad que se reglamentan; Que la mencionada reglamentación prevé su modificación periódica de acuerdo al progreso de la técnica y lo que la práctica de su ampliación aconseje; Por ello, El Presidente de la Nación Argentina, Decreta: Artículo 1º — Apruébase la Reglamentación de la Ley 13.660 que corre anexa como parte integrante del presente decreto. Art. 2º — La SECRETARIA DE ENERGIA será el organismo competente a que se refiere la Reglamentación para asegurar el cumplimiento de la Ley 13.660 en todo el territorio de la República y, en todos los casos, determinar las exenciones que prevé el artículo 3° y aplicar las sanciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley. Asimismo, la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, en su carácter de Organismo Competente, queda facultada para introducir las modificaciones, ampliaciones y/o incorporaciones de carácter técnico y de seguridad que estime procedentes, a las actuales condiciones establecidas en el Decreto N° 10.877 de fecha 9 de septiembre de 1960, mediante normativas que contemplen los requerimientos a exigir. (Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 401/2005 B.O. 4/5/2005). Art.3º — Las sanciones aplicadas serán apelables dentro de los diez días (10) de notificadas y previo pago de la multa, ante los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, provincias y territorio nacional, que sean competentes por el lugar de la infracción. Art. 4º — La clausura total o parcial, sólo se dispondrá en caso de peligro. Sin perjuicio de las facultades judiciales, la Secretaría de Energía y Combustibles podrá dejarla sin efecto cuando hayan desaparecido las razones que la hubieran motivado. Art. 5º — Dentro de las zonas portuarias y ribereñas, fluviales o marítimas, será Organismo Competente para la aplicación de la Ley, la Secretaría de Obras Públicas por intermedio de su repartición pertinente, con exclusión de la determinación de exenciones y de la aplicación de las penas. En estos dos casos las actuaciones, una vez terminadas, serán remitidas directamente por esta Repartición a la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles. Art. 6º — Las disposiciones de esta Reglamentación serán aplicables a toda entidad y organismo de derecho público o privado. Art. 7º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Nacional y Obras y Servicios Públicos, y firmado por los señores Secretarios de Estado de Energía y Combustibles y de Obras Públicas. Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — Justo P. Villar. — Alberto R. Constantini. — Carlos A. Juni. — Pascual Palazzo.
INTRODUCCION La ley 13.660 persigue la protección de las grandes instalaciones en beneficio de la salubridad y seguridad de las poblaciones y la conservación de combustibles de difícil reposición para la defensa nacional. Por ello, al reglamentarla se ha limitado su aplicación en relación con la importancia de los establecimientos, su capacidad de almacenaje y grado de peligrosidad. En otro aspecto, ha sido proyectada como un conjunto de disposiciones tendientes a lograr, en primer término, la prevención del fuego y luego, su inmediato bloqueo para evitar su propagación a otras instalaciones y asegurar su total extinción. En su redacción, se ha tenido muy especialmente en cuenta no sobrepasar el equilibrio o regulación de orden económico que debe privar en toda medida de prevención. Las disposiciones que contiene son el resultado de un estudio amplio y minucioso de las que existen sobre el particular en nuestro país y en el extranjero y podrán actualizarse periódicamente siguiendo el progreso de la técnica y la experiencia que la práctica de su aplicación aconseje. CAPITULO I NOMENCLATURA Artículo 101. — A los fines de la presente reglamentación, se define como: Destilería de petróleo: El conjunto de instalaciones de carácter industrial destinadas al procesamiento de petróleo crudo o sus derivados y subproductos. Zona de operación en destilerías - Zona I: Es el área ocupada por los equipos e instalaciones destinados específicamente a realizar el proceso de la destilación. Zona de tanques de almacenamiento - Zona II: Es el área ocupada por tanques de almacenamiento de materia prima, productos intermedios o terminados y el conjunto de instalaciones destinadas al movimiento de los fluidos en ellos contenidos. Zona de instalaciones auxiliares en destilerías - Zona III: Es el conjunto de instalaciones, equipos y edificios no comprendidos en las dos zonas anteriores. Chimenea de emergencia: Es una estructura destinada a recibir eventualmente los fluidos provenientes de unidades de elaboración que deben evacuarlos en casos de emergencia y que dispone de los medios necesarios para enfriarlos y descargar separadamente los líquidos y los gases en forma que principalmente estos últimos, no pueden ser origen de fuegos. Chimeneas de combustión: Es una estructura destinada a quemar los gases residuales de elaboración o los vapores evacuados de unidades en casos de emergencia. Planta deshidratadora: Es una instalación compuesta fundamentalmente por equipos destinados a separar el agua que el petróleo puede contener en el momento de su extracción. Estos equipos están complementados con los de bombeo, calentamiento y accesorios necesarios. Planta desaladora: Es una instalación similar a la deshidratadora, con la diferencia de que el agua que se separa ha sido expresamente introducida para disolver las sales que se desean extraer del petróleo. Planta de gasolina: Es el conjunto de instalaciones específicamente destinadas a extraer de los gases naturales de yacimientos o de los que resultan del procesamiento del petróleo o sus derivados en destilerías, los componentes líquidos, que los mismos contienen. Se consideran incluidas en las mismas, a los fines de la presente Reglamentación, aquellas instalaciones destinadas a la obtención de gases licuados. Pileta recuperadora: Es un recipiente al cual llevan todos los líquidos de la red de drenaje industrial, con la finalidad de recuperar los productos evitando que éstos puedan salir de los límites de la planta. Cargadero de vagones - tanques: Es el conjunto de instalaciones destinadas a la carga o descarga de combustibles líquidos a/o de vagones-tanques; comprendiendo fundamentalmente los equipos de bombeo, vías férreas, bocas de carga y/o descarga, estructuras de soporte e instalaciones auxiliares específicamente destinadas a tal fin. Se excluyen del conjunto los tanques de almacenamiento.
Cargadero de camiones tanques: Es el conjunto de instalaciones destinadas a la carga o descarga de combustibles líquidos a/o de camiones-tanques; comprendiendo fundamentalmente los equipos de bombeo, bocas de carga y/o descarga, camino de acceso, estructura de soporte e instalaciones auxiliares específicamente destinadas a tal fin. Se excluyen del conjunto los tanques de almacenamiento. Capacidad de almacenamiento en recipientes para inflamables: Se entenderá como capacidad de almacenamiento el volumen geométrico máximo de contención de inflamables autorizado en los mismos. Unidad de extintor: Se considera tal, a los fines de este Reglamento, al aparato extintor o al conjunto de aparatos cuya capacidad de extinción de focos de incendio sea equivalente a la espuma ignífuga generada por un aparato exintor de 10 de litros de agentes espumígenos. Espuma Ignífuga: A los fines del presente Reglamento, espuma ignífuga es un elemento destinado a formar una capa aisladora entre una superficie incendiada y el aire. Para producirla se puede recurrir al empleo de: a) Mezclas de soluciones conocidas en la industria como A y B (fundamentalmente sulfato de aluminio y bicarbonato de sodio con un estabilizante) almacenadas en tanque específicamente destinados a tal fin. b) Mezclas de soluciones del mismo tipo anterior preparadas con dispositivos especiales en el momento del incendio, usando polvos A y B y agua. c) Solución de agua y "Polvo único" formado por una mezcla de polvos A y B. La solución se forma en el momento del incendio usando dispositivos especiales. d) Solución de agua con un emulsivo especial capaz de mezclarse con aire en adecuada cantidad. este sistema es conocido como espuma mecánica o aeroespuma. Clasificación de fuegos: A los efectos de una adecuada elección del sistema extintor se clasifican los fuegos en la siguiente forma: Clase A: Incendio en materiales combustibles comunes en los cuales la sofocación y enfriamiento es indispensable por la acción que se obtiene por el uso simple del agua. Clase B: Incendio de líquidos inflamables, grasas e hidrocarburos en general para el cual es esencial cubrir la superficie en combustión con un producto que actúe como un manto que la ahogue. Clase C: Incendio en equipos eléctricos donde el material extintor no debe ser conductor. Hidrante: Un hidrante es todo dispositivo que permite la conexión de una a varias líneas de mangueras con una cañería de agua a presión. Pitón o monitor fijo: Es un dispositivo especial conectado, en forma permanente a una cañería de agua a presión y que está formado esencialmente por una lanza de agua y los medios necesarios para fijar a la misma en cualquier posición. Pitón o monitor fijo: Es un dispositivo especial conectado, en forma permanente a una cañería de agua a presión y que está formado esencialmente por una lanza de agua y los medios necesarios para fijar a la misma en cualquier posición. Boquilla para niebla: Es el dispositivo que conectado a una lanza común, ya sea de manguera o monitor, permite la pulverización del agua a presión. Muro cortallamas: Es una pared construida de hormigón armado, acero, mampostería o cualquier otro material incombustible y resistente, especialmente diseñada para dividir a un edificio en distintas partes o separar a un edificio de otro adyacente, de modo de evitar la propagación de las llamas. Muro de contención: es una estructura resistente al fuego construida en hierro, hormigón, mampostería, tierra o cualquier otro material incombustible, destinada a cercar un derrame originado por la destrucción de un recipiente que contenga fluidos líquidos inflamables, evitando que en el caso de incendio se posibilite la propagación del fuego. Instalación eléctrica segura contra explosiones: A los efectos del presente Reglamento es una instalación construida de tal manera que producida una explosión de los gases que eventualmente se hayan introducido dentro del sistema eléctrico) motores, interruptores, caños de conducción de cables, etc.) la misma no puede propagarse a la atmósfera exterior.
Muelle: Es una estructura construida en aguas navegables, como nexo de unión entre buques tanques y las instalaciones terrestres. Muelles Clase A: Comprenden los muelles destinados exclusivamente para el trasvase de líquidos inflamables o combustibles y que no tienen sobre su cubierta otras instalaciones que no sean las requeridas para oficinas, almacenaje de mangueras, herramientas y equipos. El área máxima ocupada por estas instalaciones no excederá de 300 m2. Estos muelles pueden ser utilizados para la carga y descarga de inflamables y combustibles envasados en tambores o latas, no debiendo en ningún caso tales envases ser estacionados sobre el muelle. Muelles Clase B: Comprenden todos los muelles destinados al trasvase de líquidos inflamables o combustibles, que no estén comprendidos en la "Clase A". Buque-tanque: A los efectos de estas normas, un buque-tanque es toda embarcación destinada al transporte de líquidos inflamables y/o combustibles a granel. Construcción "resistente al fuego": Deberán considerarse como "resistentes al fuego", fundamentalmente, las construcciones de hormigón armado. Sigue en orden de eficiencia, bajo este concepto, la construcción de acero recubierto con una capa de espesor adecuado de cemento. Subestructura: Es la parte del muelle que está por debajo de la cubierta o incluye a ésta. Superestructura: Son todas las construcciones sobre la cubierta del muelle. Zona de ribera: Es un franja de terreno adyacente y paralela a la costa fijada por los Artículos Nros. 2.340 y 2.639 del Código Civil. Planteles de gas manufacturado: Conjunto de instalaciones destinadas a la generación, purificación, lavado y acondicionamiento de combustibles gaseosos partiendo de compuestos sólidos o líquidos. Gasómetros: Se denominan gasómetros a recipientes metálicos destinados al almacenaje del gas, para absorber los picos de consumo o para reserva en caso de emergencia. Fundamentalmente son dos tipos: a presión constante y a volumen constante (alta presión). Plantas compresoras: Este rubro comprende los distintos equipos e instalaciones (moto-comprensoras, separadores, enfriadores, etc.), destinados a elevar la presión del gas en la cabecera o puntos intermedios de líneas de conducción (gasoductos) para permitir su transporte a través de los mismos. Cañería de transmisión - Gasoductos: Son aquellas cuya función consiste en el transporte de gas desde una fuente de origen hasta centros principales de distribución. Cañería de bombeo: Son aquellas alimentadas por equipos compresores a través de equipos de regulación ubicados en centros principales de distribución, alimentan a su vez a otros centros secundarios de distribución o reguladores de distrito. Cañerías de distribución: Son aquellas cuya función es suministrar a los servicios domiciliarios el gas recibido de la cañería de bombeo a través de los reguladores de distrito. Servicios domiciliarios: Son las cañerías laterales conectadas directamente a la cañería de distribución y que suministran gas al medidor domiciliado de cada usuario. Plantas de almacenaje y distribución de gas licuado: Bajo esta denominación se agrupan las distintas instalaciones en que se manipula y "gas licuado" entendiéndose por dicha denominación a aquellos hidrocarburos que puros o mezclados, son comercializados al estado líquido en recipientes bajo presión, o bien aquellas instalaciones en que dicho "gas licuado" se vaporiza y acondiciona para su distribución por redes. Instalaciones de almacenaje de gas: Conjunto de cañerías, llaves de paso, válvulas de control y gasómetros, destinados a recibir, almacenar y enviar gas. Plantas reguladoras: Conjunto de instalaciones para modificar la presión de gas, bajo control manual o automático. Pueden ser indicadoras o registradoras. Plantas medidoras: Conjunto de elementos para determinar el caudal de gas que circula por una cañería, en volumen y en presión. Pueden ser indicadoras o registradoras. CAPITULO II
Artículo 206. de la instalación trabajando al máximo de la capacidad normal de los equipos de bombeo. con el máximo de bocas abiertas que pueda ser necesario./cm2 en la toma más alejada.DEFENSAS EN DESTILERIAS DE PETROLEO Artículo 201.) y el de auxiliares (autobombas. — Deberá contarse con una reserva tal de productos generadores de espuma que aseguren el funcionamiento de la instalación o su máxima capacidad durante una hora como mínimo. es necesario considerarla subdividida en tres zonas.) forma parte del Rol de Incendios sobre el cual se trata en el presente capítulo. — Como mínimo deberán instalarse los dispositivos necesarios para que en cualquier punto de la zona que se considera puedan concentrarse seis (6) chorros de agua. Artículo 204. Artículo 212. picos. Artículo 208. Artículo 210. no sobrepase los 7 minutos. hachas. llaves. — Deberá contarse con un sistema para generación de espuma ignífuga que alimentará mangueras especiales. Artículo 203. — Deberán preverse. monitores o pitones fijos y lanzas generadoras de niebla. haya de los tipos necesarios para fuego de la Clase B y C. — El diseño general de la instalación será tal que asegure que el intervalo entre la puesta en marcha y la llegada del producto ignífugo a la toma más lejana. lanzas. Cada una de estas derivaciones tendrá una válvula individual de bloqueo que se ubicará convenientemente alejada del punto a proteger. de un caudal individual superior a treinta metros cúbicos (30 m3) por hora. etc. La presión mínima de 7 Kg. motobombas. cubriendo la zona que se considere de mayor peligrosidad. así como su distribución y el conjunto de accesorios para la finalidad expresada. Artículo 213. La concentración de chorros no deberá realizarse con mangueras cuya longitud exceda de 120 metros. tomas para mangueras de vapor cuyo número y distribución se fijará de manera análoga a lo establecido en los artículos 207 y 211. — Deberán distribuirse aparatos extintores de fuego cuyo número. que alimentará hidrantes para mangueras. además. La central de agua contará por lo menos con un equipo de bombeo de reserva de capacidad equivalente a la indicada. ZONA I — SERVICIOS IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 207. ZONA I — APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 211. — Cada equipo de bombeo tendrá una capacidad mínima adecuada para alimentar simultáneamente el cincuenta por ciento (50%) de todos los dispositivos instalados para la defensa de la manzana que reviste mayor importancia. — El número de elementos móviles de conexión (mangueras. El número de éstas. la cantidad requerida para el intervalo mínimo indicado en el artículo anterior deberá sumarse a las reservas especificadas en el apartado relativo a "Agua contra incendios" de la Zona I . con la que podrá interconectarse eventualmente. será tal que contemple adecuadamente las necesidades de la instalación. palas. — Deberá existir una red de cañerías de agua contra incendios. — Deberá existir una red de vapor de agua con derivaciones individuales para hogares de hornos y cámaras de cabezales de tubos de alambiques tubulares. independientes de la red de agua industrial. Artículo 205. Se considera indispensable que entre los aparatos extintores mencionados. Zona III: Instalaciones auxiliares. — En caso de requerirse agua para el funcionamiento del sistema ignífugo. características y ubicación serán tales que contemplen en forma adecuada las necesidades de la instalación. provenientes de tomas independientes. — La alimentación de esta red se asegurará mediante dos fuentes independientes de bombeo y energía y las reservas de agua serán tales que aseguren un funcionamiento continuo durante un mínimo de cuatro horas (4). — Para organizar las defensas contra incendios en una destilería de petróleo. ZONA I — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 202. cuya peligrosidad sigue el orden decreciente que se establece a continuación: Zona I: Operación. Artículo 209. etc.
. Zona II: Parques de tanques de almacenamiento de petróleo crudo y de productos intermedios o terminados.Artículo 204.
ZONA I — DEFENSAS PASIVAS Distanciamientos entre equipos Artículo 216.. de modo que los elementos móviles de las defensas contra incendios de la planta o de Bomberos. — La alimentación de esta red de vapor podrá ser la red principal de vapor industrial de alta presión.). gasolina... puedan desplazarse sin inconvenientes en caso de siniestros. Idem 20 metros 30 30 50 50
Gasómetros de alta o baja presión. etc..) de lado.. que se acompaña. No obstante... unidades de operación y la subdivisión en manzana de la Zona I.Equipo con fuego de la misma unidad ción (1) Idem . Artículo 218. 98). podrá exigirse este tipo de protección cuando se estime necesario. ZONA I — BATERIAS DE TUBOS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 215. sin fuego de almacenam. — Las calles que rodean las manzanas de unidades serán preferentemente del tipo terraplenado de manera de constituir recintos de carácter defensivo que contengan los posibles derrames directos de producto y serán aptas para el rodado de vehículos de las unidades de incendio. — Aunque no se considere indispensable. (Fs. entre líneas de edificación. Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración con fuego
En recuadros separados p calles Idem. tendrán de ciento veinte a ciento ochenta metros (120 a 180 mts.. — Las manzanas en que se dividirá una destilería. aun en los días de lluvias. PLANILLA Nº 1 DISTANCIAS MINIMAS EN METROS ENTRE UNIDADES Y EQUIPOS EN DESTILERIAS ARTICULO Nº 216 DESDE HASTA DISTANCIA EN METROS
Equipos con fuego de una unidad de elabora. Tanques Cualquier unidad de elaboración..Idem Equipos sin fuego de la misma unidad
6 Medidos de borde a bord 10
Unidades de elaboración donde se trabaja Unidades de elaboración donde se trabaja En recuadros separados p con fuego con o sin fuego calles Casa de Calderas .Usinas Central de incendios Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración 30 30 15 15
Edificios de envasados y almacenamiento de Cualquier unidad de elaboración productos envasados Casa de bombas principales Planta de gas. se ajustará a lo que establece la planilla Nº 1.. separadas y rodeadas por calles de quince metros (15) de ancho como mínimo. su empleo puede ser aconsejable en los recintos cerrados total o parcialmente.
. gas licuado. De gas licuado Piletas principales de recuperación Cargadero de camiones y vagones Chimenea de emergencia Chimenea de combustión Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración
(1) Una batería de alambiques cilíndricos se considera como un solo equipo. — El distanciamiento entre equipos. considerada. etc. Artículo 217. donde existan riesgos de derrame de productos inflamables a elevada temperatura (salas de bomba.Artículo 214.
capacidad y demás características a fijar en cada caso particular. en la parte superior de la de emergencia. sean de carácter inflamable. — Se considera necesario disponer en las estructuras y equipos metálicos medidas especiales para protección contra descargas de electricidad estática.ZONA I — MUROS DE CONTENCION Y CORTALLAMAS Artículo 219. de iluminación o para cualquier otra finalidad. — Si existieran recintos destinados al alejamiento de equipos de bombeo para el movimiento de productos calientes. — Se deberá instalar en los recintos cerrados (casas de bombas. etc. ZONA I — DESCARGA DE ELECTRICIDAD ESTATICA Artículo 221. la necesidad de evitar ordenamientos deficientes que provoquen dificultades para la ejecución de las maniobras de defensa en caso de emergencia.). aquéllas serán protegidas con pararrayos. El sistema de evacuación estará diseñado de tal modo que la pérdida de carga determinada en las cañerías y las chimeneas por el máximo de productos que sea necesario evacuar. etc. Artículo 227. dispositivos que eviten la propagación de llamas. los muros que separen este recinto de cualquier otro deberán ser del tipo cortallamas. — Independientemente de las condiciones técnico operativas a que debe ajustarse el sistema de drenajes. para los que se preferirá el hormigón armado como material de los mismos. ya sean abiertas o cerradas. Cuando existan estructuras de mampostería (chimeneas. las mismas deberán tener a intervalos adecuados y. — En el caso general no se considerará necesario el empleo de muros de contención como medio de defensa en esta zona. destinada a atender equipos que en operación normal puedan desprender gases o líquidos inflamables deberá ser del tipo seguro contra explosiones. 217 y 218 sobre distanciamiento. Artículo 223. dentro de todo el conjunto de la zona que se considera. para el tendido de cables y cañerías. Artículo 220. — A fin de impedir que los residuos líquidos efluyentes de la Zona que se considera. ZONA I — DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 222. — Cuando en base al volumen de gases y vapores que pueda ser preciso evacuar en forma permanente o en un momento dado se considere necesario. sea inferior a la tensión máxima admisible de los equipos respectivos. ZONA II — DEFENSAS ACTIVAS Y PASIVAS
.). Tal sistema estará forma por dos redes independientes: una para recibir las descargas de líquidos y otra que recibirá las de vapores. deberá ser protegida con una cubierta de material resistente a la acción de las llamas. las posibles acumulaciones de gases o vapores en concentraciones peligrosas. en una chimenea de combustión. en especial. Artículo 228. o. sumada a la presión a que están calibradas las válvulas de seguridad. el mayor orden que en la misma se desarrollan. — En los recintos que encuadran agrupamientos industriales en recuadro o manzanas. — Toda estructura metálica que soporte el o los elementos principales de operación. — Toda la zona de operación debe contar con un sistema colector de descarga de emergencia para evacuar productos líquidos y vapores contenidos en los equipos en caso de incendio. Artículo 226. Artículo 224. evacuando la primera de ellas en la parte inferior de una chimenea de emergencia y la segunda. en su defecto. Deberá tenerse especialmente en cuenta. cuya altura sobrepase el nivel medio del resto de las instalaciones. toda instalación eléctrica. — Sobre orden y limpieza: Se deberán extremar las medidas tendientes a mantener. en los cruces de calles. ya sea de fuerza motriz. los drenajes se conectarán con piletas de recuperación en número y de características adecuadas a tal finalidad. de altura. se exigirá la instalación de una chimenea de combustión. Artículo 225. Contarán con un drenaje eficiente que impida la acumulación de líquidos. en lo posible. — De existir trincheras. Artículo 230. ya sea atmosférica o provocada por la fricción de fluidos en conductos o recipientes. el mismo deberá estar diseñado en tal forma que se evite la propagación de llamas a través del mismo. cuando por razones especiales de diseño se considere imprescindible. Sólo se exigirá la construcción de estos muros. en atención a las medidas dispuestas en los artículos 216. los dispositivos necesarios para evitar mediante una adecuada ventilación. Artículo 229.
o en talleres. Artículo 239. sobre el nivel del suelo. cuyo número y distribución estarán para cada caso en concordancia con la magnitud de las instalaciones a defender. a fin de permitir su uso con la mínima pérdida de tiempo. — El consumo de agua probable de la red que se considera no aumentará la capacidad de los equipos de bombeo ni las reservas que se hayan fijado como consecuencia de lo dispuesto para la defensa de las Zonas I y II. kerosene y similares en latas o tambores. — En depósitos donde existan productos tales como nafta. — En edificios de depósitos donde no existan productos tales como nafta. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger. — Esta zona contará con una red de agua contra incendios conectada con la red principal requerida para la Zona I.) En estos sitios se ubicará. Artículo 242. — El tipo de aparato extintor a colocar en cada ambiente dependerá de la naturaleza del fuego probable. según se dispone en los artículos 233 y 236.) hasta un aparato extintor. mediante conexiones con la red de agua contra incendios. Artículo 235. — La defensa de sitios descubiertos donde puedan producirse focos de incendios. todas las disposiciones defensivas establecidas para las instalaciones denominadas "Parques de tanques de almacenamiento de petróleo crudo y/o sus derivados".Artículo 231. se encarará con el uso de aparatos extintores y con derivaciones de las redes principales de agua y espuma ignífuga. conteniendo arena y dos palas. en latas o tambores. — La distribución de aparatos extintores de fuego en ambientes techados se hará siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger más de quince metros (15 m. usinas eléctricas. pueda ser alcanzado con espuma desde dos lugares distintos como mínimo. habrá una unidad de extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie. en cuyo caso se podrá utilizar una prolongación del sistema principal de Zonas I y/o II o bien se dispondrá de elementos portátiles que permitan la generación de espuma ignífuga. — Este tipo de defensa será empleado en esta zona únicamente en aquellos lugares techados o descubiertos donde se manipulee o almacenen regularmente derivados de petróleo envasados. conforme con la índole del material a defender. — Los aparatos extintores serán ubicados en lugares accesibles a una altura que en ningún caso será mayor de 1. un recipiente metálico. laboratorios y similares. además. Artículo 240. oficinas. — Se cumplirán en esta zona de destilerías. — La distribución de elementos y dispositivos ya sean fijos o portátiles será tal que cualquier punto de la zona. ZONA III — VAPOR DE AGUA CONTRA INCENDIOS
. en las condiciones fijadas en el artículo anterior. — El trazado de la red y la disposición de las tomas será tal que llene con eficacia y en forma especial la condición de evitar la propagación de cualquier fuego de esta zona a las Zonas I y II. La instalación de rociadores (sprinklers) automáticos o semiautomáticos. kerosene y similares. Artículo 241. más de veinte metros (20 m. ZONA II — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 232. habrá una unidad de extintor por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) de superficie. — Los sitios descubiertos donde puedan originarse focos de incendios deberán ser igualmente cubiertos con las tomas de esta red. etcétera. ZONA III — APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 238. Artículo 234. Artículo 243. sólo se efectuará cuando así se lo exija. a efectos de su utilización en caso de posibles derrames o para sofocar incendios incipientes. Artículo 233. en plataforma de envasado. salas de calderas. según se detallan en el Capítulo II.50 m. ZONA III — SERVICIO IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 236. La distribución de las tomas será tal que permita el ataque de los fuegos posibles tanto en el interior como exterior de los edificios que integran la zona. con tapas. según lo dispuesto en el Artículo 202 y en ella se preverán tomas para mangueras. que trata específicamente de ellas. Artículo 237.
— Esta zona deberá estar provista de una red de drenajes con su equipo de recuperación de inflamables y sus cámaras deberán ser selladas para evitar la propagación del fuego en caso de emergencia. se cumplirán las disposiciones establecidas en el Capítulo III. se deberán cumplir las disposiciones de la Planilla Nº 1. ZONA III — DESCARGAS DE ELECTRICIDAD ESTATICA Artículo 251. Disposiciones comunes a las tres zonas Artículo 258. serán protegidas con pararrayos. — Los edificios o estructuras cuya altura sobrepase el nivel medio del resto de las instalaciones. — Para el resto de las instalaciones. Artículo 247. se fijarán distancias con miras a asegurar el fácil acceso del personal y los equipos en caso de incendio. — Con respecto al distanciamiento a fijar para las partes de zona. podrán ser encaradas como correspondientes al conjunto de instalaciones comprendidas en ambas zonas. se encarará disponiendo la construcción de un local o locales especialmente ubicados. con fuente común de impulsión. por las instalaciones. Artículo 254. dinamita. — Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de pólvora. — En todo local en que puedan acumularse gases o vapores de hidrocarburos en concentraciones peligrosas. — En cada caso particular se fijarán la disposición y características de los muros cortallamas que puedan ser necesarios en el interior de galpones. se tomarán normalmente aquellos valores que resulten individualmente de la zona de mayor consumo. — El almacenaje de productos inflamables de carácter auxiliar. Será optativa su interconexión con las de las Zonas I y II. — No se considera indispensable prever este tipo de defensa en esta zona. se deberán instalar los dispositivos de ventilación necesarios y adecuados para su eliminación. ZONA III — MUROS CORTALLAMAS Artículo 250. Artículo 257. Zona II. Para fijar la capacidad de bombas. se deberá intercalar número de vaPágina 9 de 40
. y los diámetros de las cañerías. teniéndose especialmente en cuenta la necesidad de evitar ordenamientos deficientes que puedan dificultar las maniobras previstas para casos de incendio. — En lo referente a distanciamientos de edificios o instalaciones descubiertas de esta zona con respecto a equipos de la Zona I. Artículo 259. — En lo referente a distanciamientos de edificios o instalaciones descubiertas de esta zona con respecto a tanques de almacenamiento.. ZONA III — BATERIAS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 245. b) Distancia mínima entre instalaciones donde se manipulen o almacenen hidrocarburos y edificios donde no existan fuegos. no comprendidas en el artículo anterior.Artículo 244. — Se deberá mantener el mayor orden y limpieza. barnices. De requerirse este tipo de máquinas para maniobrar vagones en el interior de las mismas. se exija que se consideren consumos totales o parcialmente acumulativos. Artículo 248. salvo que. Artículo 249. — Las exigencias establecidas para las Zonas I y II. la instalación eléctrica será del tipo "seguro contra explosiones". ZONA III — DEFENSAS PASIVAS Distanciamientos Artículo 246. se seguirán las exigencias siguientes: a) Distancia mínima entre instalaciones donde se manipulen o almacenen hidrocarburos y edificios donde existan fuegos. Artículo 256. — En las destilerías no se permitirá el ingreso de locomotoras con llamas abiertas. 10 metros. — Sólo cuando se estime necesario podrá exigirse una protección de este tipo en esta zona. — En todos los recintos que se manipulen o almacenen derivados del petróleo. 30 metros. en materia de Agua contra Incendio y Servicio Ignífugo Especial. etc. municiones y cualquier otro producto de similar naturaleza. gelinita. tales como: oxígeno. en este caso. Artículo 253. entre sí. alcoholes. diseñados y protegidos. ZONA III — DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 252. dentro del área de una destilería. Artículo 255. acetileno. depósitos y edificios en general o entre ellos.
Artículo 266. la ubicación de la central de
. 264: Bajo el aspecto de planeamiento de las acciones a desarrollar en caso de fuego. reflectores. 264: En cada destilería deberá contarse con material y equipos móviles que.. 264: Cada destilería deberá contar con un sistema de alarma que abarque toda el área ocupada por las instalaciones de las tres zonas. permitan la generación de espuma ignífuga y la impulsión de agua a presión. — El uso de zorras eléctricas automotrices se autoriza en las tres zonas. — Todo vehículo automotor o equipo con motor a explosión que transite en áreas de inflamables estará equipado con aparatos extintores adecuados a sus características y evitará chispas con arrestallamas. siempre que su instalación eléctrica completa sea del tipo blindado y la recarga de energía se haga fuera de las Zonas I y II. Artículo 260. h) En general. 264: Se dispondrá la formación de brigadas cuya misión será iniciar el ataque al fuego y realizar todas las maniobras que a tal efecto sea necesario. Artículo 270. c) Detalle del material móvil de ataque a fuegos. — Sobre punto a) Art. Artículo 262. — Sobre punto b) Art. todas las medidas y medios necesarios para que. picos. — En cualquier zona de las destilerías está permitido el uso de locomotoras accionadas con aire o vapor de agua (generado en fuentes externas) acumulados a presión. En los puntos de entradas de tales vías al área de aquéllas se instalarán juntas aislantes. Artículo 265. Rol de Incendios Artículo 264. siempre que cuenten con sistemas de protección para evitar explosiones. de locomotoras diesel o diesel eléctricas. Se fijará el papel de todas y cada una de las personas que en él intervienen. — Sobre punto c) Art. palas. hachas. g) Revisación y y mantenimiento de las instalaciones de Defensas Activas y Pasivas. El sistema a emplear.. enfrentando la posibilidad de un incendio cualquier sea su magnitud. Las características de estos elementos y su número estará en concordancia con la magnitud de las instalaciones a defender y las destilerías harán en cada caso y en detalle las previsiones al respecto. el Rol de Incendios considerará en forma amplia todos los detalles que deberán tenerse en cuenta. — Sobre punto d) Art. Artículo 269. — Sobre punto c) Art. tanto en los sistemas de defensa fijos como móviles.gones vacíos que permita efectuar los movimientos con la locomotora siempre situada fuera del área de la destilería. Las destilerías harán en cada caso y en detalle las previsiones al respecto y su distribución. 264: El personal que integre las brigadas del Rol de Incendios deberá contar con todas las herramientas y accesorios necesarios para un ataque eficaz al fuego y las que requieran el manejo de los elementos defensivos. — Bajo el concepto de "Rol de Incendios" se agrupa el conjunto de disposiciones relacionadas con los puntos siguientes: a) Planeamiento de las maniobras a desarrollarse en caso de incendios de cualquier lugar de las distintas instalaciones. d) Detalle de las herramientas necesarias. e) Sistema de alarma. en cualquier parte de la destilería. b) Organización de las brigadas contra incendios y distribución del personal afectado a las mismas. Artículo 267. — El Rol de Incendios deberá formar parte de la documentación relativa a las defensas que se prevén para la protección de una destilería. Artículo 263. — Las vías férreas que ingresen a las destilerías se vincularán eléctricamente en toda su longitud y se conectarán a tierra. eficientemente concebidas. el destino de cada elemento. etc. así como lo relativo a su distribución. en caso de incendio. llaves. el ataque al fuego se haga en forma segura. f) Simulacros de incendio. en número y de características tales que permitan afrontar el mayor incendio razonablemente previsible. etc. Artículo 261. rápida y eficiente. independientemente de lo previsto en los artículos correspondientes a Defensas Activas y Pasivas de cada zona. Deberá existir una perfecta concordancia entre las necesidades de personal para estas brigadas. y la disponibilidad de personal en la destilería en cualquier momento. Artículo 268.
Fundamentalmente la instalación de alarma deberá llenar los requisitos siguientes: El sonido de alarma deberá ser audible en todos los lugares de trabajo en que se encuentren normalmente las personas que estén incluídas en el Rol de Incendios. El conjunto de elementos y personal. No obstante. sin que sea necesario tender líneas de mangueras de más de ciento veinte metros (120) de longitud. elementos médicos. b) Pitones o monitores y/u otros dispositivos fijos especiales que permiten la formación de cortinas de agua aisladoras entre un tanque incendiado y los que lo rodean. En este aspecto estarán incluidos los vehículos de transporte de personal y materiales. Las medidas dispositivas que se refieren a tanques que contienen gases licuados se encontrarán en el Capítulo V relativo a Plantas de Gasolina. Artículo 272. CAPITULO III DEFENSAS EN PARQUES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO CRUDO Y/O SUS DERIVADOS En este capítulo se trata lo referente a parques de tanques que contienen productos que son líquidos a la presión y temperatura atmosférica.alarma. El suministro de energía para alimentar el sistema de alarma deberá ser obtenido en dos fuentes independientes entre sí. así como un detalle del conjunto de maniobras que deben efectuarse con estos últimos. El código de señales que se emplee para este sistema deberá ser claro y no se prestará a confusiones de ninguna naturaleza. en su totalidad. incluidos en el Rol de Incendios. 264: Formará parte del Rol de Incendios la adopción de todas las medidas necesarias para el mantenimiento en perfectas condiciones de las instalaciones. Artículo 273. equipos y elementos que constituyen las defensas contra incendios. TANQUES A NIVEL O ELEVADOS — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 301. etc. etc. deberán adoptarse las disposiciones para poder contar. — Los dispositivos que se mencionan en el artículo anterior serán los siguientes: a) Hidrantes en número y distribución tal que sea posible concentra en cualquier punto del parque seis (6) chorros de treinta metros cúbicos (30 m3) por hora cada uno. Se deberán colocar en lugares visibles. 264: Deberán realizarse periódicamente simulacros de incendio con intervención de parte o la totalidad de las brigadas del Rol de Incendios con sus equipos y elementos. Artículo 271. el Rol de Incendios contendrá expresamente la forma en que se deberá dar aviso y la función que desempeñarán en esos casos de emergencia. el Rol de Incendios contendrá un detalle de los medios auxiliares que no siendo exclusivamente para tal finalidad pueden ser necesarios en caso de incendios. — En todo parque de tanques deberá existir una red de cañerías de agua contra incendios que alimentará dispositivos destinados fundamentalmente a la refrigeración de las unidades de almacenamiento en caso de incendios en tanques próximos. Se deberán elegir llamadas que difieran sustancialmente de cualquier otra que se utilice en la destilería con cualquier finalidad. con el auxilio de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o de organizaciones similares de instalaciones vecinas.. estos simulacros se programarán de tal manera que los simulacros parciales se realicen una vez por mes y los totales dos veces por año como mínimo. tal como se los consignara precedentemente. con relación a las distintas instalaciones que protegen. A tal efecto. deber ser de tal orden que pueda por sí hacer frente al incendio de la mayor magnitud razonablemente previsible. La capacidad de estos dispositivos será tal que todos los tanques que rodean a otro presuntamente incendiado. — Sobre punto h) Art. en caso necesario. 264: Independientemente de los elementos específicamente afectados a las defensas contra incendios. — Sobre punto g) Art. Artículo 302. como mínimo. puedan recibir un caudal de agua de treinta litros por
. distribución de las estaciones de aviso. dependerán de la importancia de las instalaciones a defender. — Sobre punto f) Art. el número de señales y leyendas necesarias para orientar al personal del Rol de Incendios sobre la ubicación de los elementos móviles y fijos de defensa.
Artículo 304. además del conjunto de mangueras y lanzas especiales aptas para tal finalidad. Artículo 315. se fijará considerando la necesidad de enviar el caudal citado de espuma al tanque de mayor superficie del parque. Artículo 312.hora por cada metro cuadrado (30 litros/h/m2) de superficie exterior (techo más envoltura lateral). Artículo 308. a su máxima capacidad. almacenados. Se exigirán./m2). cañerías. — Los tanques de almacenamiento deberán contar con sus cámaras de espuma apropiadas al sistema ignífugo que se haya adoptado. durante un mínimo de cuatro (4) horas en forma continuada. Se entiende por tanques restantes los incluidos en el grupo de tanques del que se considera y que están delimitados por los caminos que contornan ese agrupamiento. — Deberá contarse con dos fuentes de energía independientes para la generación de espuma ignífuga y la capacidad de cada una de ellas será suficiente para servir el máximo requerido. podrá ser ejercida de inmediato por la simple apertura de las válvulas o dispositivos de esa instalación. — Ninguna cámara de espuma será proyectada para más de 10. Este servicio no es obligatorio para los tanques de techo flotante o que almacenen lubricante. las condiciones mínimas que deberán cumplirse. mín. deberá sumarse a la que se estableció para el Servicio de Agua contra incendios en el Artículo 305. La energía que se utilice para la impulsión del agua.. por sí sola. En zonas mediterráneas de notoria escasez de agua este mínimo podrá reducirse a 2 horas. — Se contará con las reservas de agua necesaria para asegurar el funcionamiento de uno de los equipos de impulsión.000 litros por minuto. computada en su proyección horizontal. — En caso de requerirse agua para el funcionamiento del servicio ignífugo especial. — El diseño de la instalación ignífuga será tal que el intervalo que transcurra desde la puesta en marcha de la instalación hasta el momento en que se obtenga espuma en la boca de descarga o toma más alejada. la cantidad correspondiente para agotar las reservas de producto ignífugo. equipos de bombeo. Artículo 305. aislamiento relativo de los tanques. Si para la generación de
. etc. — Deberá contarse con un servicio ignífugo especial que permita la generación de espuma y su envío sobre la superficie de fluído almacenado en todos los tanques y a tomas convenientemente distribuidas en el parque para la conexión de elementos portátiles. etc. cada una de las cuales. SERVICIO IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 306. — Para atender los servicios a que se refieren los puntos anteriores se contará con instalaciones de bombeo cuya capacidad normal será la suma de los gastos requeridos para hidrantes y dispositivos de refrigeración fijando para este último el valor que resulte de la necesidad de refrigerar el conjunto de tanques que hagan la superficie mayor en las condiciones fijadas en el artículo anterior. Artículo 303. de espesor de espuma el área del mayor recinto de contención incrementada con la superficie de los tanques restantes. — La cantidad de agentes ignífugos existentes en la planta. Artículo 311. — A los efectos del diseño de la instalación se fijan en los artículos siguientes.. será la necesaria para cubrir con un manto de 30 cm. posibilidades de utilizar productos ignífugos de instalaciones próximas. tendrá la capacidad necesaria para ello. Artículo 313. La acción de estos elementos. deberá provenir de dos conexiones o fuentes independientes. como mínima a los tanques será de treinta litros por minuto y por metro cuadrado (30 l. Artículo 314. que cada parque de almacenamiento disponga de una instalación portátil adecuada para arrojar espuma al tanque en caso de que fracase la instalación fija. pero no será inferior al 50% de lo estipulado en el párrafo primero. — La capacidad mínima de la instalación. — El suministro de agua en la cantidad establecida en los artículos precedentes deberá asegurarse con dos (2) fuentes de impulsión independientes. — La cantidad de espuma que se deberá enviar. Artículo 310. no será mayor de siete minutos (7). Dicha cantidad podrá reducirse en consideración a la menor peligrosidad de los productos. Artículo 307. Artículo 309. no obstante.
cañerías. d) Zonas industriales mediterráneas. c) De las vías férreas generales: 1 diámetro y ½. g) Rutas ferroviarias. — Para el caso de tanques que operan a presiones superiores a la presión atmosférica. y entre tanques e instalaciones para almacenamiento del petróleo y sus derivados. — El distanciamiento entre tanques. — Aunque no se estime indispensable. b) De los caminos públicos: 1 diámetro. cualquier tanque estará distanciado: a) Del límite de concesión: ½ diámetro. VAPOR DE AGUA CONTRA INCENDIOS Artículo 317. DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 319. APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 316. los distanciamientos se ajustarán a normas especiales que serán de objeto de previa aprobación por parte del Organismo Competente. Artículo 323.000 m3 de capacidad. debiendo en tal caso ampliarse convenientemente este último (bombas. No se admitirán almacenamientos de más de 10. — Los distanciamientos entre tanques serán como mínimo una vez el diámetro del tanque mayor más cercano medido de pared a pared de tanque. su uso puede ser aconsejable en los ambientes cerrados en que exista el riesgo de derrame de productos. podrán exigirse este tipo de protección cuando se considere necesario. — El diseño de las redes de cañerías y medios destinados al movimiento de los productos que almacenan los tanques. No obstante. con un mínimo de 15 metros. c) Aeropuertos. ésta podrá provenir del Servicio de Agua contra Incendios. ese límite puede elevarse a 15. — Deberá contarse con aparatos extintores de fuego cuya distribución en los locales y ambientes techados asegurará los lineamientos establecidos en los artículos 239. d) De las casas habitación e instalaciones industriales vecinas: 2 diámetros del tanque mayor. f) Rutas camineras.000 m3. Artículo 322. se adoptarán disposiciones especiales que serán objeto de un previo acuerdo con el Organismo Competente. — El vapor de agua solamente se aplicará en casos de excepción. tomará referencias de acuerdo a la zona en que se instalen los parques que se definen como sigue: a) Campos de explotación.000 m3.000 m3. Tanques a nivel o elevados — Defensas Pasivas — Distanciamientos mínimos entre tanques Artículo 320. e) Zonas residenciales urbanas y suburbanas. 240.espuma se parte de agua a presión. además de las distancias mínimas que los tanques deben tener entre sí. o se almacenene elementos inflamables (sean o no derivados de hidrocarburos). con un mínimo de 15 metros.
. Cuando se trate de tanques de más de 15. evitando el aumento del potencial de peligro de la zona siniestrada.). 241 y 242. será también de conexión independiente. b) Zonas portuarias. La energía que se utilice para a impulsión de espuma en cada una de las fuentes. Cuando se trate de fuel oil o lubricantes. — En todo parque de almacenamiento. cuando se trate de agrupamientos en un solo recinto. etc. No se admitirán en los agrupamientos tanques de más de 2. Las válvulas de apertura de la circulación del anhídrido carbónico deberán hallarse afuera o en sitios protegidos. para casos de emergencia tendrá provisiones que permitan evacuar volúmenes de inflamables de importancia a otros sectores de las instalaciones. Artículo 321. BATERIAS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 318. con un mínimo de 45 metros. e) De los bosques circunvecinos: en una extensión de 150 metros.
— Donde por la topografía del terreno un eventual derrame de producto incendiado (sobre ebullición) que supere los muros de contención pueda hacer peligrar el resto de las instalaciones. Artículo 333.Artículo 324. se deberán prever muros complementarios que encaucen dicho derrame hacia un lugar convenientemente elegido para el ataque del fuego. b) Buques tanques. — Se distinguirán distanciamientos para instalaciones destinadas al servicio de transportes de inflamables líquidos que comprenden: a) Oleoductos. Artículo 334. Artículo 327. en lo referente a distanciamentos. cuyas medidas especiales o casos de excepción serán contemplados por el Organismo Competente. contemplarán medidas destinadas a salvaguardar la seguridad pública. Artículo 330. en cuyo caso los mismos podrán ser reducidos en un 60%. contemplarán los lineamientos generales de los artículos precedentes. — En los edificios. la Autoridad Competente podrá autorizar recintos con sólo un 25% de perímetro libre. Artículo 326. Artículo 328. — Los distanciamientos entre tanques podrán ser disminuidos cuando se trate de tanques destinados a almacenamiento de asfaltos o lubricantes. donde las temperaturas dificultan las defensas activas se aumentarán las defensas pasivas. Los distanciamientos de estas instalaciones y de los propios servicios. el volumen total del recinto será igual al volumen útil del tanque de mayor capacidad más el 50% de la capacidad total de almacenamiento de los tanques restantes. c) Vagones tanques. Artículo 325. como mínimo en un 50%. pero además tomarán especialmente en cuenta el tráfico aéreo para seguridad de las aeronaves y vidas. — Las salas de bombas de instalaciones fijas contra incendios estarán distanciadas de los tanques en cualquier orientación. d) Cisternas. — Será objeto de especial atención la peligrosidad que puedan significar las zonas colindantes con los parques de almacenamiento de inflamables. pero condicionado a que dichos tanques se encuentren comprendidos en un parque destinado expresamente a la finalidad de almacenar lubricantes o asfaltos. — Cualquier recinto constituido por los endicamientos destinados a contener el derrame total. — El proveer a los tanques de sistemas de refrigeración para disminuir las pérdidas por evaporación durante la época de elevadas temperaturas no reducirá las exigencias en cuanto a distanciamientos y endicamientos. — Todo recinto tendrá sus endicamientos protegidos de la acción de las aguas y del efecto de los vientos y en lugar visible se mantendrá un señalamientos que destaque la cota mínima que debe mantener el endicamiento en el coronamiento. Artículo 331. En casos especiales. Cuando se trate de un agrupamiento de tanques. con referencia al interior del recinto en el que se encuentran contenidos los tanques de que se trata. galpones o depósitos se preverán muros cortallamas si circunstancias especiales así lo aconsejan. — En las zonas australes.000 m2). Artículo 335. tendrá acceso libre en un 50% de su perímetro para los vehículos portantes de elementos de extinción. y tendrán en cuenta las previsiones especiales que aconsejen las autoridades competente dentro de sus respectivas jurisdicciones. reajustándose a las disposiciones de lo codificado en la materia. El área máxima encerrada entre dichos muros será fijada en cada caso particular por el Organismo Competente (Normalmente dicha área no deberá sobrepasar los 1. Artículo 332. — Los endicamientos de los recintos para la contención de los derrames. Descarga de electricidad estática
. tendrán una capacidad igual al volumen útil del tanque más un 10%. particularmente en la zonas portuarias. — Los distanciamientos para tanques elevados en aeropuertos. Artículo 329. por lo menos una vez el diámetro del tanque mayor del parque con un mínimo de 30 metros medidos desde la pared del tanque más cercano.
Artículo 341. c) El tendido general de las cañerías se hará. Dicha red concurrirá a piletas de recuperación adecuada a la importancia de las instalaciones. — Se prohibe terminantemente la construcción total o parcial de tanques de almacenamiento de hidrocarburos utilizando cualquier material combustible. de las bombas propiamente dichas. La red será estanca en el recinto y provista de todos los dispositivos necesarios para evitar la propagación del fuego. Artículo 344. — El empleo de motores fijos a combustión interna para accionar equipos de bombeo de hidrocarburos sólo se permitirá si los mismos se separan. agrupándolas de manera de facilitar el ataque a cualquier fuego que pueda afectarlas. — El trazado de las redes de cañería destinadas al movimiento de los fluidos que se almacenan en los tanques será tal. que responda a los siguientes requisitos: a) Las cañerías que atraviesen un muro de contención no deberán afectar la estanqueidad de éste. — A efectos de descargar la electricidad estática. además. los tanques metálicos deberán ser conectados a tierra con el número de tomas que determine la Autoridad Competente. Artículo 347. Artículo 342. que las cañerías de servicio de un tanque atraviesen el recinto de otro. — Todos los tanques contarán con algún medio de emergencia que permita liberar presiones internas excesivas generadas en los mismos como consecuencia de situaciones anormales. mediante paredes convenientemente diseñadas. — Todo recinto de tanque estará conectado a una red de captación de los derrames que eventualmente pudieran producirse. Las dimensiones de los mismos estarán en concordancia con los caudales máximos de bombeo más el movimiento de gases y vapores que determinen las condiciones climáticas de la zona. — La zona de tanques estará provista de una red de calles que permita el fácil acceso a todos los elementos y dispositivos que deben maniobrarse en las instalaciones fijas de las defensas activas y que permita. en la forma más eficiente y económica. Dispositivos y medidas especiales Artículo 338. — Los tanques de construcción no metálica serán dotados de dispositivos que aseguren la descarga de la electricidad estática que puedan almacenar los mismos. — Quedan expresamente prohibidos todos los sistemas de almacenamiento de petróleo o sus derivados que estén realizados a cielo abierto. Artículo 349. Artículo 345. A los efectos del distanciamiento de dichas piletas de recuperación. la inundación de recintos vecinos y la posibilidad de onda explosiva por presencia de gases en la red. se podrá disponer de una ventilación libre protegida con tejidos de alambre de malla 40. Lo precedente no será de aplicación en los parques de almacenamiento de productos de consumo de grupos industriales no relacionados con la industria del petróleo. — El diseño de la junta del techo con las paredes en los tanques cilíndricos verticales deberá asegurar que la rotura del techo será previa a la de cualquier junta de la pared vertical. cada unidad será considerada como un tanque más. en lo posible. El diseño de estas tomas será tal que se ponga en contacto la unidad de proteger con una capa de terreno donde la humedad relativa sea permanentemente superior al cincuenta por ciento (50%). la libre concurrencia a cualquier punto de los elementos portátiles que constituyen el Rol de Incendios. con los elementos exigidos como defensa activa del parque.Artículo 336. b) Se evitará en lo posible. equivalente al tanque de mayor diámetro contenido en el parque. Artículo 339. Artículo 343. — Todo tanque deberá tener orificios de respiración capaces de permitir el paso de los gases que expele o aspira el tanque. — Para tanques que almacenen productos conjuntos de inflamación superior a cuarenta grados centígrados (40ºC). Artículo 337. — Para tanques que almacenan productos con punto de inflamación inferior a cuarenta grados centígrados (40ºC) tales orificios estarán conectados a una o varias válvulas de presión y vacío. Artículo 340. Artículo 346. tales como el calentamiento del producto que contienen a raíz de incendios vecinos a la unidad.
). estará dotada de una llama arrestallamas y deberá tener una disposición y altura tales. serán aplicables las medidas fijadas para éstos. La profundidad citada podrá reducirse a cuarenta y cinco centímetros (45 cm.) si la carpeta está formada por una losa de hormigón armado de quince centímetros (15 cm. ni. que los gases y vapores que salgan por ella no puedan introducirse en recintos cerrados. la parte que sobresalga de nivel del terreno será cubierta con tierra hasta una altura de sesenta centímetros (60 cm. las mismas deberán tener a intervalos adecuados y en especial en el cruce de calles. construirse sobre el tanque una losa de hormigón armado de quince centímetros (15 cm. — Toda instalación eléctrica en la zona de tanques y en los locales cerrados o espacios abiertos donde se almacenen.Articulo 350. Asimismo. Artículo 359. Cuando se deban proteger parques en que existan tanques enterrados y a nivel o elevados. pudiendo reducirse la misma a sesenta centímetros (60 cm. Las dimensiones de tales caños estarán de acuerdo a los caudales máximos de bombeo de carga o descarga de la unidad. la presencia en aquellos de cualquier clase de material combustible o inflamable. serán subterráneas. — Cuando por sus características constructivas el tanque no efectúe un adecuado contacto eléctrico con tierra. entrar en contacto con llamas abiertas. ya sean cerradas o abiertas. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios. La cubierta será horizontal hasta el contorno del tanque y luego descenderá en pendiente no mayor de 1:11 ½. Artículo 353. TANQUES ENTERRADOS Lo que se dispone seguidamente es aplicable únicamente en el caso de tratarse de tanques en que todas las unidades sean enterradas. Estas trincheras contarán con un adecuado drenaje para impedir la acumulación de líquidos.) de espesor. c) Cuando el tanque no pueda enterrarse en su totalidad.) de espesor. Artículo 355. se deberán prever los dispositivos necesarios a tal fin. dispositivos que eviten la propagación de llamas. Artículo 356. — Dentro de los recintos deberá existir la mayor limpieza posible prohibiéndose cuando el tanque está en servicio. — Todo tanque enterrado deberá tener un caño de ventilación que permita el paso de los gases que aspira y expele. la altura del caño será tal que por su boca no pueda fluir el líquido almacenado en ninguna circunstancia. etc. las instalaciones eléctricas de toda índole serán del tipo seguro contra explosiones.) del nivel del terreno y debajo de la cota de cualquier cañería conectada con él. como mínimo.
. la cubierta superior será de noventa centímetros (90 cm. poder originar acumulaciones peligrosas. Artículo 351. Artículo 354. que se extenderá treinta centímetros (30 cm.) por afuera de contorno del tanque en todas direcciones. — En todo parque de tanques las redes eléctricas para iluminación y fuerza motriz.). o sus derivados. en general. — Se evitarán ordenamientos deficientes que puedan obstaculizar las maniobras en caso de emergencia.) sobre el techo de aquél. — La boca del caño de ventilación exigido en el artículo anterior. no así las destinadas a iluminación de los caminos perimetrales. — Solamente se considerarán tanques enterrados y les serán aplicables las reducciones en las medidas defensivas que más adelante se consignan. para el tendido de cañerías y cables. — El Organismo Competente. deberá ser segura contra explosiones. manipulen o bombeen derivados de petróleo. No se permitirá que la vegetación en los mismos se desarrolle de manera que pueda ser foco de fácil combustión. cuáles de las defensas activas son exigibles y qué características y diseños deberán reunir las obras y/o dispositivos. aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: a) Deberán tener su parte superior a una profundidad no menor de sesenta centímetros (60 cm. Artículo 360. DEFENSAS PASIVAS Artículo 357. de acuerdo a la importancia del parque y al tipo de construcción de los tanques. como mínimo. b) Cuando el tanque se encuentre en un lugar en que puedan transitar vehículos pesados. Artículo 358. fijará en cada caso particular. — De existir trincheras. servicio ignífugo especial. debiendo en este caso. — En toda el área en que se encuentren enterrados tanques de almacenamiento de petróleo crudo. Artículo 352.
000 l/m) de espuma ignífuga. las instalaciones mínimas de agua. debiéndose contar con los elementos portátiles necesarios para que. — Se propiciará con carácter general el uso de herramientas antichispas. Rol de Incendios Las disposiciones que contiene el artículo siguiente son aplicables a parques de tanques elevados.000 m3. — El consumo de agua que resulte para la generación de espuma ignífuga según se exige en los artículos 402 y 403.000 m3. en cualquier tipo de instalación que opere con combustibles. se deberá comprobar previamente. CAPITULO IV DEFENSAS EN PLANTAS DESHIDRATADORAS Y DESALADORAS DE PETROLEO CRUDO Las disposiciones que contiene el presente capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. Artículo 404. Artículo 367.Generalidades Artículo 361. Artículo 366.000 m3/d) de capacidad de tratamiento de la planta medidos sobre el petróleo de entrada. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 401. Artículo 365. Cuando la capacidad sea menor de 200 m3 cúbicos diarios. Artículo 362. — Se prohibirá fumar. no se considerará indispensable la instalación de un sistema fijo para la generación de espuma ignífuga. será sumada en reserva y capacidad de bombeo a la necesaria para el Servicio de Agua contra Incendios. se refieren a plantas deshidratadoras y desaladoras que no forman parte de destilerías o parques de tanques de almacenamiento. diesel-oil. se considerarán pequeñas plantas. en general. En las plantas cuya capacidad de tratamiento sea inferior a 1. — A menos que se exija expresamente. para el caso de plantas superiores a 200 m3 diarios.000 m3 de combustibles pesados (gas-oil. pudiéndose admitir que se haga en los edificios de oficinas. será de dos (2). se pueda producir espuma en las condiciones siguientes. — El distanciamiento en el caso especial de los campos de explotación podrá aumentarse a dos veces el diámetro en razón de tenderse a reducir las defensas activas. El número mínimo de tomas con que deberá contarse.Destilerías de Petróleo. fuel-oil). — Cuando sea necesario efectuar trabajos con fuegos abiertos o que puedan originar chispas. sólo se dispondrá de extintores portátiles en número adecuado. de capacidad superior a 1. con equipos industriales. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. las que almacenen un volumen de hasta 1. — Para calefacción de locales no se admitirán sistemas a fuego directa. por día. Artículo 363. a nivel o enterrados. la ausencia de concentraciones peligrosas de gases.500 m3 de combustibles líquidos livianos (nafta. cualquiera sea la capacidad de la planta. Por cada mil metros cúbicos diarios (1. en su totalidad y a su máxima capacidad durante una hora (1 hora). Artículo 402.
. — El Rol de Incendios de parques de tanques de almacenamiento. — Las pequeñas plantas de almacenamiento deberán condicionar sus defensas activas y pasivas con elementos adecuados que estarán sujetos en cada caso a la aprobación del Organismo Competente. mediante el uso de aparatos adecuados. se contará con una toma capaz de producir tres mil litros por minuto (3. A este efecto. — Se mantendrá una reserva de producto generador de espuma ignífuga que asegure el funcionamiento de las tomas provistas de acuerdo con el artículo anterior. rigen las disposiciones correspondientes a Zona I . cuando ello no represente riesgo de incendios. Artículo 364. deberá ajustarse en toda su extensión a lo dispuesto sobre este aspecto en los artículos correspondientes a las destilerías de petróleo en el Capítulo II. como mínimo. Artículo 403. con el uso de la red de agua exigida en el artículo anterior. — Para plantas deshidratadoras. kerosene y similares) y hasta 3. estarán sujetas a la aprobación del Organismo Competente.
Artículo 411. a fin de permitir su uso con la mínima pérdida de tiempo. c) Los aparatos a distribuir serán indistintamente capaces de atacar fuego de clase B y C. 262 y 263. Distanciamiento entre equipos Artículo 407. el diseño de la instalación será tal que sea posible interrumpir el suministro de energía a los tratadores sin afectar la marcha de los equipos de bombeo ni la iluminación. — Toda instalación eléctrica. con alambiques o calentadores a vapor. 261. 228 y 230. — Todos los equipos que normalmente contienen petróleo deberán contar con conexiones a una red de cañerías que permita evacuarlos en caso de emergencia. dispuestos de manera que no pueda haber más de ocho (8) deshidratadores dentro de un mismo recinto.Destilerías. siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas: a) Se instalará una unidad de extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie de la planta. como mínimo.Extintores de Incendio Artículo 405. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. ya sea de fuerza motriz. 260. — Con referencia a los aspectos siguientes: — revestimiento de estructura metálicas — dispositivo de ventilación — drenajes — trincheras — piletas recuperadoras — orden y limpieza.). 227. con o sin equipos eléctricos. ROL DE INCENDIOS
. incluidas las ocupadas por las instalaciones auxiliares. Vapor de Agua contra incendios Artículo 406. — Sobre tránsito de vehículos en estas plantas rigen las disposiciones que al respecto contienen los artículos 259.) de diámetro. Recinto de contención Artículo 409. se adoptarán disposiciones especiales en la red de vapor. — Se distribuirán aparatos extintores de fuego en toda el área ocupada por la planta. b) No será necesario recorrer desde cualquier punto de la planta más de quince (15) metros hasta el aparato extintor más próximo. ya sea por desnivel o bombeo. Artículo 408. para el proceso en sí o para cualquier otra finalidad. sobre el nivel del suelo. serán aplicables las medidas dispuestas por Zona I . 226. DEFENSAS PASIVAS Las medidas que se detallan a continuación son aplicables a plantas deshidratadoras y desaladoras compuestas por tratadores de medidas standard. d) Serán ubicados en lugares accesibles a una altura que en ningún caso será mayor de 1.50 m. 223. — Los tratadores deberán estar rodeados por recintos de contención de un metro (1 m. De tratarse de equipos fundamentalmente distintos. el organismo actuante fijará las medidas en cada caso particular. — De utilizarse corriente eléctrica para el proceso de deshidratación. Artículo 414.) de altura.) de altura y tres metros (3 m. Artículo 412. iluminación. Artículo 413. de modo que permita la aplicación de mangueras para la defensa en los lugares más vulnerables. — Para el resto de los equipos deben cumplirse las disposiciones que se fijan en la planilla Nº 1 relativa al Artículo 216. — Entre pared y pared de tratadores deberá existir una distancia mínima de dos metros (2 m. — Para plantas desaladoras y deshidratadoras en general. Dispositivos y medidas especiales Artículo 410. aproximadamente cinco metros (5 m. en los artículos 222.
El número mínimo de tomas con que deberá contarse será de dos (2). se dará cumplimiento a lo exigido para Zona I de Destilerías de Petróleo en los Artículos 212.
. — Se distribuirán aparatos extintores de fuego de manera que se cumpla lo dispuesto a este respecto para Plantas Deshidratadoras de Petróleo Crudo en el Artículo 405.Destilerías de Petróleo. Muros de contención Artículo 508. en base al volumen de gases que deben evacuarse en forma permanente. se pueda producir espuma ignífuga en las condiciones siguientes: — Por cada dos mil metros cuadrados (2. — Con respecto a las protecciones de vapor de agua. — Con respecto a distanciamiento entre equipos en plantas de gasolina se dará cumplimiento a las disposiciones que sobre los mismos contienen los artículos 216 y 217 relativos a la Zona I de Destilerías de Petróleo. — Sobre el aspecto relativo a agua contra incendios rigen las mismas disposiciones que se fijan en el Capítulo II.000 m2) del área comprendida dentro del contorno que rodea las instalaciones de procesamiento. — El consumo de agua que resulte para la generación de espuma ignífuga según se exige en los artículos 502 y 503. — Cuando. cualquiera sea el área mencionada. 214 y 215. Artículo 504.) como mínimo. tengan o no hornos y alambiques de calentamiento. como correspondientes a Zona I de Destilerías de Petróleo. se considere necesario. CAPITULO V DEFENSAS EN PLANTAS DE GASOLINA Las disposiciones que contiene el presente Capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. 213. Aparatos extintores de fuego Artículo 505. — drenajes. Vapor de Agua contra Incendios y Baterías de Tubos de Anhídrido Carbónico Artículo 506. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 501. no se considerará indispensable la instalación de un sistema fijo para la generación de espuma ignífuga. durante una hora (1 h. DEFENSAS PASIVAS Distanciamiento entre equipos Artículo 507. se refiere a plantas de gasolina que no formen parte de destilerías. — Con referencia a los aspectos siguientes: — dispositivos de ventilación. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. podrá exigirse la instalación de dispositivos adecuados para la combustión de los mismos. debiéndose contar con los elementos portátiles necesarios para que con el uso de la red de agua exigida en el apartado anterior. — Deberá ajustarse el Rol de Incendios. será sumado en reserva y capacidad de bombeo a la necesaria para el Servicio de Agua contra Incendios. a lo dispuesto en el Capítulo II. Servicio Ignífugo Especial Artículo 502. en su totalidad y a su máxima capacidad.000 l. Artículo 503.Artículo 415. — Con respecto a muros de contención en plantas de gasolina se dará cumplimiento a lo que dispone sobre los mismos el Artículo 219 relativo a la Zona I . Dispositivos y medidas especiales Artículo 509.) de espuma por minuto. — Se mantendrá una reserva de producto generador de espuma ignífuga que asegure el funcionamiento de las tomas previstas en el artículo anterior. — A menos que se exija expresamente. relativo a Destilerías de Petróleo. se contará con una toma capaz de producir tres mil litros (3. Artículo 510.
— trincheras. Entre dos muelles de clase A. serán aplicables las medidas dispuestas para Zona I de Destilerías de Petróleo. construidos en vías navegables. Tal sistema de refrigeración deberá conectarse tanto a la red de agua industrial como a la de contra incendios. la subestructura del muelle será "resistente al fuego". Artículo 511. — Se propenderá a que toda estructura de los muelles se construya con materiales resistentes al fuego: hormigón armado u otro equivalente. Subestructuras resistentes al fuego Artículo 605. Cuando el movimiento de inflamables sea importante. — Cuando las distancias entre muelles de acuerdo a lo que establece el artículo precedente. o uno de Clase B y otro muelle no petrolero. de cualquier puente sobre aguas navegables o de la entrada o superestructura de un túnel para vehículos o ferrocarriles. — orden y limpieza. plataformas pasarelas. — piletas recuperadoras. — Si por razones de clima se considera necesario. para pilotajes. Artículo 512. Dichas medidas serán sometidas a consideración del Organismo Competente. estudiar y aplicar las normas generales y particulares de seguridad que amparen el tráfico de inflamables en los puertos. — Las distancias entre los muelles que no tienen subestructura "resistente al fuego" serán fijadas por el Organismo Competente. serán mayores que entre muelles de Clase A y otro de Clase B o no petrolero. Dicha sección o dársena deberá tener el acceso más inmediato desde la boca del puerto y ubicación independiente con respecto a las demás secciones portuarias a fin del tránsito y apostadero de embarcaciones y el emplazamiento de las instalaciones de depósito. Rol de Incendios Artículo 514. Subestructura de material combustible
. — El Rol de Incendios en plantas de gasolina deberá ajustarse a lo dispuesto al respecto. en el Capítulo II relativo a Destilerías de Petróleo. — Los muelles destinados al trasvase de líquidos inflamables y combustibles no podrán ser ubicados a una distancia menor de 120 m. Artículo 603. sean menores que las fijadas por el Organismo Competente. CAPITULO VI DEFENSAS EN MUELLES Defensas en puertos con tráfico de inflamables Artículo 601. exclusiva para ese tráfico. no se establecen limitaciones de distancia cualquiera sea el tipo de subestructura empleado en los mismos. Artículo 604. Artículo 513. podrá exigirse una instalación similar a la especificada en el artículo anterior para los tanques de cualquier característica destinados al almacenamiento de gasolina. — Todo tanque de almacenamiento de productos que deban estar sometidos a presión para mantenerse licuados. Nota: A título informativo se expresa que para un mismo lugar las distancias que medien entre dos muelles de Clase B. deberá estar provisto de un sistema fijo y permanente de refrigeración con lluvia de agua que evite la elevación de la presión por encima de la de trabajo admisible del tanque. — Toda instalación eléctrica. etc. — Los puertos generales con tráfico de productos inflamables constituyen un problema particular de seguridad contra siniestros. iluminación o para cualquier otra finalidad. deberá concentrárselo en una "sección inflamables" o "dársena para inflamables". deberá ser del tipo seguro contra explosiones. DEFENSAS EN MUELLES Diseño y defensas pasivas Ubicación y distanciamiento Artículo 602. Es atribución de la Autoridad Competente en materia portuaria. ya sea de fuerza motriz.
instalando hidrantes sobre el muelle o sobre la ribera en la cantidad suficiente para utilizar toda la potencia de las respectivas centrales. Artículo 617. — Las bombas de transvase en tierra deberán estar provistas de un dispositivo que no permita sobreelevar la presión por encima de la carga de seguridad de la manguera. Artículo 619. iluminación o para cualquier otra finalidad. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se dispondrán equipos portátiles aptos para sofocar un fuego incipiente. En su defecto se instalarán centrales propias de bombeo. — Las mangueras o cañerías de tipo flexible utilizadas en el trasvase de líquidos inflamables deberán soportar una presión equivalente al 25% de la inversión de trabajo a que estarán sometidas. — Las vías férreas que ingresen a la cubierta de un muelle se vincularán eléctricamente en toda su longitud y se conectarán a tierra. Todos los fusibles e interruptores en las líneas para guinches. En los casos de grandes plantas de almacenamiento o destilerías. Artículo 612. excepto en los períodos de funcionamiento.Artículo 606. no se permitirá en ningún caso. En todos los rieles se colocarán juntas aislantes en el punto de entrada al muelle. Estas líneas se mantendrán sin tensión. y una plataforma de igual material— sin intersticios y de un espesor mínimo de 10 cm. DEFENSA ACTIVA Agua y espuma ignífuga Artículo 609. Operaciones de trasvase Artículo 618. las que se destinarán exclusivamente para depósito de elementos de transvases y seguridad y ubicación del personal de vigilancia. Debajo de la conexión de las mangueras con las cañerías deberán colocarse recipientes con el objeto de recoger las posibles pérdidas. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. Dispositivos y medidas especiales Artículo 611. cabrestantes o montacargas. Artículo 643. Subestructuras Artículo 607. Artículo 614. deberán mantenerse bajo llave. ya sea de fuerza motriz. proveniente de derrames u otra causa semejante. junto a la vinculación con el buque tanque. — La instalación y el uso de motores de combustión interna no es recomendable en muelles petroleros. — Para atender a la defensa de los muelles y de las embarcaciones amarradas se prolongarán hasta aquéllas las redes de agua contra incendio y espuma ignífuga que normalmente posean las plantas de almacenamiento o destilerías anexas. no pudiendo ser inferior a 50 m. — El depósito de tambores y productos envasados sólo se permitirá sobre muelles totalmente construidos con material incombustible. Artículo 615. el Organismo Competente podrá exigir una mayor separación. Artículo 610. deberán disponer de equipo de bloqueo de chispas y escape. — Toda instalación eléctrica. Donde se utilicen conexiones a brida. — Sobre estos muelles sólo se permitirán construcciones en material incombustible. En caso de ser imprescindible su instalación. — Las mangueras de trasvase deberán tener una longitud suficiente para prever los movimientos del buque tanque. — El buque tanque deberá conectarse eléctricamente a tierra antes de conectarse la manguera de trasvase. Depósito de tambores y productos envasados Artículo 608. — Las cañerías de productos deberán estar equipados con válvulas en la costa y conectadas eléctricamente a tierra. ubicada en el área del muelle. Artículo 616. La carcasa de todos los motores y generadores ubicados en el muelle deberán estar conectados a tierra. Esta conexión eléctrica deberá mantenerse hasta que la manguera haya sido desconectada. o puertos de mucho tráfico. — Los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos estarán separados de los muelles por una distancia mínima de un diámetro. — Puede consistir en un pilotaje de maderas duras —escuadría no menor de 30 x 30 cm.
. una cantidad menor de tres bulones.
— No se permitirá la circulación de locomotoras a llamas abiertas en el área de muelle durante el trasvase de líquidos inflamables o combustibles a granel. equipos de soldadura. b) Se controlará que la operación se inicie lentamente. Artículo 624. c) Por cualquier circunstancia que configure una situación de peligro (proximidad de embarcaciones. b) Si se produce un incendio en el muelle o en el buque tanque. — Previa la carga o descarga de cualquier producto ajeno al que se trasvasa. c) Que la manguera de trasvase esté convenientemente conectada y las válvulas de maniobra en condiciones de operar. Artículo 621. En caso de producirse un incendio fuera del muelle la autoridad local decidirá sobre la necesidad de detener la operación. en los casos detallados a continuación: a) Durante tormentas eléctricas.Artículo 620. deberá solicitarse una autorización especial de la persona responsable de la maniobra. — Los camiones y demás vehículos transeúntes. trapos). Artículo 627. no debe utilizarse llamas abiertas. — En toda la zona de muelle deberá mantenerse el mayor orden y limpieza.). Artículo 628. — Una vez terminada la operación de trasvase. — Se deberán prever los medios necesarios para evitar que los posibles derrames de productos inflamables o combustibles sobre el agua. b) Que no se esté realizando algún trabajo que no hay sido debidamente autorizado. las válvulas en la conexión de la manguera a la cañerías del muelle. Artículo 631. Artículo 626. — Previo al trasvase de la carga deberá inspeccionarse el muelle para observar si se cumplen las siguientes condiciones: a) Que no haya personas fumando en los sitios donde esté prohibido hacerlo. — Durante la operación de trasvase deberán adoptarse las precauciones que se detallan seguidamente: a) Deberán vigilarse las válvulas de maniobra del muelle y del buque tanque. Artículo 630. quedando prohibido
. colisiones. sólo permanecerán en los muelles o atracaderos el tiempo necesario para cargar o descargar. — El trasvase no podrá iniciarse o deberá detenerse si ya se ha iniciado. Al efecto deberán colocarse carteles permanentes con la leyenda "Prohibido fumar". formen acumulaciones. oxígeno para la limpieza de carbón de los motores. deberán estar provistos de dispositivos para bloques de chispas o llamas. d) Que no haya fuegos ni llamas abiertas sobre el muelle en la vecindad del buque tanque. c) Se observará si la manguera o sus conexiones presentan pérdidas. en los lugares apropiados y en distintos idiomas. Artículo 623. — En ningún caso deberán cargarse explosivos en buques tanques que transportan líquidos inflamables o combustibles. para lo cual se organizará un servicio de limpieza de carácter permanente o no. estando prohibida la recarga de combustible en la cubierta de los muelles. d) Se controlará la carga a efectos de impedir derrames en los tanques receptores. etc. — Dentro del área del muelle. éstos o los que fueran accionados por motores de combustión interna. deberán cerrarse. De requerirse el empleo de locomotoras a llamas abiertas para maniobrar vagones dentro de los muelles. fundamentalmente castellano e inglés. quien deberá verificar si tales productos representan un riesgo de incendio. Artículo 622. etc. Se distribuirán recipientes de metal para recoger los materiales empapados en combustible (estopas. fraguas. se deberá intercalar el número suficiente de vagones vacíos para evitar que las locomotoras ingresen a los mismos. sin previo permiso de la autoridad competente. Podrán usarse máquinas con aire o vapor acumulado a presión. Artículo 629. — Preferentemente se deben usar en el área del muelle zorras y vehículos de tracción eléctrica. Artículo 625. según el volumen de las operaciones y la importancia del muelle petrolero.. generados en fuentes externas u otra tipo de tracción expresamente autorizado. Tales vehículos deberán estar equipados con extinguidores del tipo aprobado.
herramientas. — El Rol de Incendios en los muelles deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecieron en el Capítulo II. dependiendo la elección del sistema a emplear. boquillas de niebla. tales como mangueras. b) No deberán quedar bloqueados por camiones o cortes de vagones tanques. pudiendo mantenerse la reserva fijada. — En caso de ser necesario el uso de agua para generar la cantidad de espuma establecida en el artículo anterior. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 701. se resolverá en particular mediante ignífugos adecuados. La cantidad de equipos a prever no podrá ser menor que la necesaria para producir mil litros (1. boquillas. El contenido de estos recipientes se extraerá a diario y se quemará fuera del muelle. se refieren a cargaderos que no forman parte de destilerías o parques de tanques de almacenamiento. lanzas. en tal caso determinará el aumento de la misma. Aparatos extintores de fuego Artículo 708. — De exigirse cañerías e hidrantes fijos.).) de espuma. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. — Sobre la distribución de aparatos extintores en cargaderos de camiones y vagones tanques se cumplirá lo que al respecto dispone —Para Zona I de Destilerías de Petróleo— el artículo 211.el uso de la gasolina que se sustituirá por kerosene o líquidos similares. Vapor de agua contra incendios Artículo 709. etc. — El cumplimiento de las disposiciones para operaciones de trasvase será de responsabilidad de la Autoridad Competente local. Rol de Incendios Artículo 633. Artículo 704. de la importancia de la instalación a defender. Artículo 705. Artículo 632. la capacidad de los equipos de bombeo deberá aumentarse en la cantidad respectiva. — Se deberá contar con los medios necesarios para alimentar mangueras de agua en forma tal que sobre un punto cualquiera de la instalación puedan concentrarse 4 chorros de agua de un caudal mínimo de veinte metros cúbicos por hora (20 m3/h. salvo expresa disposición en contrario del Organismo Competente que. — Se deberán prever los equipos necesarios para producir una cantidad mínimo de espuma igual a doscientos litros por minuto (200 l/m) y por boca del cargadero. — La cantidad y características de elementos accesorios. CAPITULO VII DEFENSA DE CARGADEROS DE VAGONES Y CAMIONES TANQUES Las disposiciones que contiene el presente capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. Artículo 707.
. palas. será objeto de aprobación en cada caso particular. — Los medios a que se hace mención en el artículo precedente podrán estar constituidos por una red de equipos e hidrantes fijos o equipos móviles tales como autobombas o motobombas a los que se acoplen las mangueras directamente. picos. En las zonas donde es notoria la escasez de agua. Artículo 703. — Se podrá exigir una protección de esta índole en aquellos casos en que para la operación normal del cargadero exista una instalación de vapor de agua. relativo a Destilerías de Petróleo.) y con una presión no menor de cinco kilos por centímetro cuadrado (5 Kg. la ubicación de éstos será elegida de tal manera que cumplan los siguientes requisitos: a) Deberán permitir el ataque desde ambos costados de los vagones o camiones tanques.. con una reserva equivalente a diez minutos (10 m. — Se fijará una reserva de agua apta para alimentar los equipos de bombeo durante un mínimo de dos (2) horas a su máxima capacidad./cm2) medidos en las bocas de impulsión. Servicio ignífugo especial Artículo 706.000 l. Artículo 702.
— orden y limpieza serán aplicables las medidas dispuestas para Zona I de Destilerías de Petróleo en los artículos 223. — Las distancias mínimas a mantener entre cargaderos y tanques de superficie o elevados se ajustarán a lo dispuesto seguidamente: Capacidad del tanque en m3 Distancias mínimas en metros hasta 50 de 50 a 90 de 90 a 120 de 120 a 200 más de 200 3 4.5 9
Artículo 713. — La distancia mínima que deberá mantenerse entre un camino público y la boca más próxima de un cargadero será de doce metros (12 m. Muros de contención Artículo 716. — La distancia mínima que deberá mantenerse entre una sala de bombas y la boca más próxima de un cargadero será de quince metros (15 m. 227 y 230. Artículo 723.Artículo 710.). para cargadero de vagones y camiones tanques. en la medida que especialmente se autorice. Descarga de electricidad estática Artículo 717. — drenajes. Artículo 715. Se acompaña el croquis Nº 2 que orienta sobre la forma de efectuar las conexiones para la finalidad expresada. — Se prohibe el pasaje de líneas.5 6 7. — El movimiento de los vagones tanques en cargaderos se ajustará a los requisitos siguientes:
. Defensas Pasivas Artículo 711. Artículo 712.). Artículo 720. — Se podrá exigir la construcción de muros de contención en aquellos casos en que las particulares características de los cargaderos o la topografía del terreno así lo requieran. el uso de estructuras de soporte de madera. — trincheras. Artículo 722. Artículo 719. con respecto a las distancias entre cargadero de vagones y camiones tanques e instalaciones de destilerías. — Se prohibe. — Se deberá prever la instalación necesaria para asegurar una descarga efectiva de la electricidad estática que pudiera generarse en las cañerías de conducción de entrada y salida. 132). en los rieles y en los tanques de los vehículos de transporte. 226. — Toda instalación eléctrica. — Con referencia a los aspectos siguientes: — Dispositivos de ventilación. debiéndose disponer una toma de tierra por cada tres (3) bocas de carga o descarga (fs.). — La distancia mínima que deberá mantenerse entre una sala de calderas y la boca más próxima de un cargadero será de treinta metros (30 m. Dispositivos y medidas especiales Artículo 718. Artículo 721. — Sobre el uso de motores de combustión interna para el accionamiento de equipos de bombeo será aplicable lo dispuesto al respecto en el artículo 345. — En caso de instalarse un servicio defensivo de vapor de agua. cualquiera sea su finalidad deberá ser del tipo seguro contra explosiones. podrán disminuirse las exigencias de espuma ignífuga que se fijaron en el art. eléctricas cualquiera sea su tensión sobre cargaderos de camiones y vagones tanques. Artículo 714. 706. relativo a Parques de tanques a nivel o elevados. — Se cumplirán las disposiciones de la Planilla Nº 1 correspondiente al artículo 216.
miscibles o no con agua.Zona II: Es el área ocupada por los equipos e instalaciones destinados específicamente a la elaboración de alcohol etílico o combustibles similares. no deben tener aberturas hacia ese frente. aunque estén situadas fuera de los terrenos propios. etc. pudiendo utilizarse locomotoras diesel. destinado a impedir la extensión de un derrame. capacidad del recipiente y presiones de prueba y trabajo. Muro cortallamas o cortafuego: Es una pared construida en material incombustible. aquéllos. — A los fines de la presente reglamentación se define como: Fábrica de alcohol etílico o combustibles similares: El conjunto de instalaciones destinadas a su elaboración y almacenamiento. las paredes de los galpones y de los locales en cuyo interior haya peligro de incendio. año de construcción. — El Rol de Incendios en cargaderos deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecieron en el Capítulo II. el número de vagones comunes necesario para asegurar que aquélla no entre al cargadero. DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES Artículo 801. malacates fijos. Dicha extensión debe hallarse libre de construcciones. Zona de Almacenaje . despacho y recepción de dichos productos. no está rodeado por edificaciones o que los edificios vecinos tienen hacia el terreno paredes compactas. Rol de Incendios Artículo 724. zorras eléctricas. Especiales medidas de prevención se tomarán en el caso de que las instalaciones estén ubicadas sobre ríos. pared de un almacén y/o línea interior del terraplén que lo circunde. equipos o materiales. Cuando no sea posible la instalación de una franja de seguridad con anchura suficiente. podrá ser reemplazada total o parcialmente con pared a prueba de incendio o terraplenes cuya altura y demás dimensiones suplen la deficiencia a juicio de la autoridad competente. No estarán permitidas edificaciones. Líquidos inflamables: Se consideran líquidos inflamables. Franja de seguridad: Es la extensión de terreno que rodea a una instalación de industrialización o almacenaje de estos fluidos. que son capaces de entrar en combustión con el oxígeno del aire. automotrices. Dentro de la franja de seguridad se prohibe el trazado de vías y caminos públicos. Zona de Industrialización . a presión atmosférica.a) Se evitará en lo posible el uso de locomotoras con llamas abiertas para tal finalidad. diseñada para subdividir espacios o separar edificios de otros adyacentes a fin de evitar la propagación del fuego en caso de incendio. lagos. Punto de inflamación: Es la temperatura a la cual estos fluidos líquidos. Pitón a monitor fijo: Es un dispositivo especial conectado permanentemente a una red de agua a presión. Hidrante: Es un dispositivo que permite la conexión de una o varias líneas de mangueras con una red de agua a presión. relativo a Destilerías de Petróleo. constituido por una lanza de agua y provisto de los medios necesarios para dirigirlo en cualquier posición. producen vapores inflamables en mezcla adecuada con aire. Cuando sobre estas vías transiten locomotoras a fuego abierto. CAPITULO VIII A — NOMENCLATURA. se supone que el terreno o la parte del terreno en la cual se encuentran las referidas instalaciones. La chapa se aplicará en lugar visible. libres de aberturas y a prueba de incendio. canales o instalaciones ferroviarias. Al especificar las medidas de las franjas de seguridad.
.Zona I: Es el área ocupada por almacenes y depósitos de combustibles elaborados y el conjunto de instalaciones destinadas al movimiento. Fosa de circunvalación o recinto de contención: Se denomina así al espacio cerrado limitado por los bordes exteriores de un tanque de almacenaje. b) Cuando sea inevitable recurrir a locomotoras con llamas abiertas se deberá disponer entre las mismas y los vagones cisternas. Identificación de recipientes: Todo recipiente tendrá una chapa indicadora de la firma fabricante. aun cuando no sean destinados exclusivamente a ser utilizados como "combustibles".
deben ser construidas y operadas según las disposiciones siguientes y observando. — En los lugares abiertos o en ambientes cerrados. — Los tambores serán herméticos. construidos en material no combustible.000 m3 deberán dotarse las instalaciones de una red sprinkler. — Estará constituida por una red de agua provista de hidrantes. — Este reglamento es de aplicación en las Zonas I y II de las fábricas de alcohol etílico y de otros líquidos inflamables sean o no miscibles con agua. DEFENSA PASIVA
. etc. iluminación artificial. Artículo 906. debiendo instalarse tiraje forzado si el tiraje natural para ventilación no ofrece garantía suficientemente comprobada. — El presente reglamento sólo rige para depósitos de tambores cuya capacidad de almacenaje — en conjunto— sea superior a 200 m3. a pruebas de roturas y como máximo deben llenarse hasta el 95% de su capacidad. se prohibe el encendido de fuego y la utilización de luces abiertas. Almacenaje de inflamables en lugares peligrosos Artículo 806. se estibarán bien cerrados. así como también los destinados a almacenar materiales de auto o fácil combustión no serán utilizado para el almacenamiento de combustibles. Limitaciones en el uso de fuegos. o dispositivos similares. Los equipos de iluminación y fuerza motriz eléctrica serán blindados. cualquiera sea la capacidad individual. que puedan ser aplicados como combustibles. se efectuará para todos los envases y tanques. — Toda estiba de tambores en número mayor de cincuenta. Se entenderá por superficie a refrigerar. En tal caso la capacidad de estos dispositivos de refrigeración será tal que permita impulsar 100 litros de agua por hora y por metro cuadrado de superficie a refrigerar. se prohibirá la instalación de motores y de cualquier equipo o artefacto que puedan originar chispas. Atmósferas explosivas Artículo 805. el tercio de la suma de las superficies laterales de los tambores expuestos a la radicación del fuego. Artículo 904. además las reglas aceptadas por la técnica. donde puedan generarse atmósferas explosivas. sobrepase los 2. — Cuando la capacidad de almacenaje en tambores. Artículo 804. aunque sólo se encontrarán parcialmente llenos. según su capacidad total. — Los recipientes vacíos. — Dentro del área de aplicación. lo que se resaltará mediante leyendas bien visibles. serán estibados fuera de los almacenes. por cada 100 m3 de capacidad de almacenaje. CAPITULO IX DISPOSICIONES ESPECIFICAS I) ZONA I A — Defensa en depósito de tambores Artículo 901. El ancho de las estibas no deberá pasar de diez (10) metros. Artículo 903. Los recipientes vacíos. en número y distribución tal que. Las reservas de agua asegurarán dos horas como mínimo el funcionamiento continuo de los equipos a la máxima capacidad requerida. En dicha área se prohibe fumar y llevar fósforos y encendedores. construidos en material combustible. en cualquier lugar del depósito sea posible concentrar simultáneamente. — Los lugares en los cuales permanentemente se encuentra o pasa gente. — Las instalación a que se refiere la presente reglamentación. Cumplimiento de la reglamentación Artículo 803. un chorro de 150 litros de agua por minuto que alcance no menos de 15 metros. DEFENSA ACTIVA Artículo 905. se protegerá por medio de franjas de seguridad de cinco (5) metros de ancho. considerando el máximo de tambores que sea admisible almacenar en el recinto. Artículo 902.Capacidades: El cálculo de las cantidades fluidos inflamables. B — DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Campo de aplicación Artículo 802.
— Dichas instalaciones podrán estar conectadas a la red de agua industrial. de no menos de una unidad extintora por cada 5 m3 de capacidad de movimiento en el despacho. — Los depósitos deben tener una distancia mínima de 5 metros a las puertas y ventanas de construcciones vecinas cuando en éstos haya posibilidad de chispas.. — Si la capacidad sobrepasa de 200 m3/día. Las puertas de los locales deben abrirse hacia afuera y ser incombustibles. vagones-tanques y embarcaderos. Artículo 909. en Zona I. — En este capítulo se consideran incluidos los cargaderos de camiones-tanques. siempre que ellos tengan una ventilación permanente artificial o forzada.Artículo 907. — Los lugares destinados a recepción. — Los lugares de almacenamiento deben ser bien ventilados e iluminados. Las estaciones de despacho vinculadas a depósitos. como mínimo. por intermedio de muros cortafuegos. etc. debiendo ser totalmente colectados y captados. despacho y mezcla Artículo 913. — Para la calefacción se debe utilizar exclusivamente agua caliente u otro agente calefactor que ofrezca la misma seguridad contra peligro de incendio. y no deben tener aberturas que miren a chimeneas de calefacción. deberán tener una franja de seguridad adecuada a la máxima capacidad de almacenaje. debiendo ser los materiales de construcción a prueba de incendio. En caso de derrame debe existir la posibilidad de que los inflamables puedan ser colectados y captados. que evacue los gases desde el piso a la intemperie y estén dotados de sistemas de iluminación suficientes y a prueba de explosión. — Todos los lugares utilizados para el almacenamiento deben tener un piso impermeable y a prueba de chispas. B — Defensa de áreas de recepción. Artículo 911. de espesor en el término de una hora. y a una presión no inferior a 7 Kg. Deben estar separados de otros ambientes por intermedio de muros a prueba de incendios. DEFENSA ACTIVA Artículo 914. — Se dispondrán. Artículo 917. Artículo 915. Los locales que existieran con frente a líneas férreas no podrán tener aberturas en esa parte. La instalación eléctrica será a prueba de explosión. en el área de mayor peligrosidad. a prueba de chispas. También tendrán facilidades para enfriar con agua. con un distanciamiento mínimo de 15 metros. Artículo 912. sótanos ni a pozos. DEFENSA PASIVA Artículo 918. patios o a cañerías cloacales. despacho y mezcla deben ser vendidos e iluminados y estar separados de locales contiguos. Las instalaciones eléctricas y de pararrayos se inspeccionarán anualmente. Artículo 919. si hay presión suficiente. Artículo 916. Las puertas de los depósitos deben abrirse hacia afuera. — Estos lugares se consideran peligrosos con respecto a explosiones. Los pisos deben ser impermeables.
. Los líquidos que se perdieran durante el manipuleo no deben llegar a cloacas. fuego o existan materiales combustibles. cualquier foco de fuego. Artículo 910. Cuando resulten sobre instalaciones ferroviarias no se permitirá el tránsito de locomotoras a fuego abiertos. Artículo 908. No deben tener conductos de drenaje hacia calles. en lugares accesibles y en adecuada distribución. — Estarán rodeados en su contorno principal por franjas de seguridad. — Para los depósitos comprendidos entre 200 m3 y 500 m3 de capacidad se dispondrán franjas de seguridad de 15 metros de ancho./cm2 en cualquier punto. Para la calefacción se utilizará exclusivamente agua caliente u otro agente calefactor indirecto. — Se permite utilizar sótanos para el almacenamiento. matafuegos o extinguidores a base de agentes ignífugos a vapor. además se dispondrá previsiones especiales para aplicar agente ignífugos de modo tal que sea factible cubrir el área con un manto de espuma de 20 cms. Artículo 920. desde hidrantes próximos y en número suficiente. — Cuando la capacidad diaria de despacho sobrepase los 50 m3/días se protegerán las instalaciones mediante equipos instalados sobre una red de agua que admita un caudal no inferior a 50 m3/h.
Artículo 935. y de 15 metros con los grupos auxiliares (salas de calderas. adaptables a la red de agua en sus hidrantes para el envío de agentes ignífugos capaces de generar espuma adhesiva de alto poder cubriente en cualquier zona de la planta industrial.En el área de los parques de tanques y depósitos se evitarán construcciones tales como galpones de despacho. los pasos.. Artículo 930. DEFENSA PASIVA Distanciamientos entre equipos Artículo 933.) para suplantar en sus efectos dicha disminución. almacenes. con dos equipos portátiles. palas. — Serán adaptadas tomas de vapor con mangueras y lanzas sobre dispositivos fijos para medidas de emergencia y prevención en los lugares peligrosos. — El número de elementos movibles tendrá una distribución adecuada a las necesidades (mangueras. Artículo 928. unidades de elaboración y la subdivisión en manzanas. y reunidos con los elementos auxiliares (autobombas. monitores o pitones fijos y también generadores de niebla que se instalarán sobre ella. tendrán facilidades para el libre acceso de los equipos de lucha contra incendio.. Artículo 932. salas de control. etc. salas de maceración. Servicio ignífugo especial Artículo 929. — Los equipos que se utilicen para las distintas operaciones estarán conectados a tierra y serán a prueba de explosión si se tratara de elementos de fuerza motriz.). etc. Artículo 931. etc. como mínimo. Artículo 923. soldaduras. con una presión mínima de 7 Kg. picos. etc. Artículo 922. — Deberá existir una red de agua contra incendio suficiente como para asegurar el normal funcionamiento exigido a los hidrantes para mangueras. — Los talleres. lanzas. — Las reservas de agentes ignífugos mediante generadores de espuma. Artículo 927. hachas. anhídrido carbónico u otro elemento capaz de combatir pequeños focos al alcance de los operadores para el ataque inicial e inmediato. las calles. — El 50 por ciento de los dispositivos instalados en la zona de mayor peligro deberá estar asegurado en su funcionamiento simultáneo sin que disminuya la presión de la red. — El distanciamiento entre equipos. corta fuegos. Se exigirá un extintor cada 10 m3 de capacidad de producción. con un caudal de 30 m3/h.500 m3. serán tales que permitan operar durante una hora como mínimo. casas de básculas y bombas. etc. DEFENSA ACTIVA Agua contra incendio Artículo 925. formarán parte del Rol de Incendios que trata del presente título. — Para las emergencias deberán ubicarse extintores generadores de espuma. Artículo 926. — Estará constituido con elementos portátiles. llaves. — Deberán instalarse. — Esta reglamentación rige para plantas cuya capacidad de elaboración sea superior a 1. se instalarán preferentemente. equipos que permitan el ataque a los sectores de mayor peligrosidad.. garajes y otras dependencias auxiliares. motobombas. y contemplarán el grado de peligrosidad y la predominancia de los vientos de zona
. — No se permitirá en absoluto el uso de fuegos abiertos. Artículo 934. sin la adopción previa de especiales medidas de seguridad.).). etc./cm2 en cualquier punto. se ajustará a previsiones que contemplen como mínimo una separación de 8 metros entre grupos en sus principales unidades constitutivas (torres. sala de bombas. Artículo 924. en sectores separados con distanciamientos adecuados y encuadrados en disposición tal que los caminos sirvan de protección pasiva. — Las distancias podrán ser reducidas pero se arbitrará recursos (muros. II) ZONA II C — Defensa en área industrial a) Instalaciones de elaboración Defensas en destilerías de alcohol e inflamables similares. etc). Artículo 921. — Las separaciones.
a nivel o subterráneos. el ingreso de vehículos motorizados. Artículo 948. Artículo 939. Artículo 943. — La defensa con agua estará constituida por una red que alimentará dispositivos especiales capaces de alcanzar el enfriamiento de cualquier unidad incendiada. la maniobra de la defensa contra incendio. Artículo 937. no debiendo su acción tardar más de 8 minutos en situación de emergencia. Artículo 938. Artículo 952. se requerirá equipo de reserva con fuente de energía independiente. Artículo 947. se contará con equipos de bombeo capaces de suministrar el agua necesaria para el ataque. Artículo 951. — Para atender este servicio. Artículo 940. — Las reservas de agua serán las suficiente para atender el servicio durante un mínimo de 4 horas en forma continuada a plena capacidad de bombeo. cuando opere el grupo de hidrantes o pitones u otros dispositivos que defiendan la zona en que se encuentra ubicado el tanque mayor de cualquier agrupamiento. — Este capítulo trata lo referente a almacenamiento de líquidos a presión atmosférica y temperatura ambiente. — La distribución de hidrantes y pitones será tal que no sea menester prolongar más de 120 metros una línea de mangueras y la presión de agua no será inferior a 7 kg. — Todas las estructuras serán preferentemente de material incombustible y se tomarán medidas especiales de protección. — Se deberá instalar tiraje forzado en todos los ambientes cerrados cuyo tiraje natural sea insuficiente y haya posibilidad de formación de mezclas explosivas. b) Defensas en parques de tanques de almacenamiento de alcohol etílico o combustibles similares Artículo 945.) serán dispuestos en número y distribución tal que permitan concentrar en un tanque sobre su techo y envolvente. — Para las instalaciones con un almacenamiento superior a los 1. deberán conducirse las descargas a chimeneas de emergencia convenientemente ubicadas a distancia no inferior a 30 metros. etc. un caudal de agua no inferior a 30 litros por hora y por m2 de superficie de tanque. Queda prohibida la evacuación permanente de gases o vapores a la atmósfera. cumplimentarán la condición de un suministro de 15 litros de
. — Toda instalación eléctrica para iluminación o fuera motriz será del tipo seguro contra explosiones. e incluye los agrupamientos instalados al aire libre o bajo cubierta. en cualquier a de sus parciales. incluidos techo y envolvente.500 m3. sin la aplicación de chimenea en las que sea posible enfriarlos a temperatura ambiente. Artículo 944. Artículo 949. más el agua que requieran los propios servicios de refrigeración en los tanques vecinos al tanque mayor del agrupamiento. — Se prohibe la instalación de sistemas de drenajes sin cierres hidráulicos que impidan la propagación del fuego a otros sectores. capaces de generar chispas./cm2 en cualquier punto. logrando localizar y circunscribir el área afectada por el fuego. — Queda prohibido en la zona. — Las disposiciones siguientes serán aplicadas a todo almacenamiento realizado en cualquier sector. se adoptarán especiales medidas. Artículo 944. y se dispondrá de una vigilancia especial en el ordenamiento de forma tal que no resulte impedida en ninguna circunstancia. — Los hidrantes o pitones y otros dispositivos fijos y/o portátiles (mangueras. Artículo 942. Cuando la capacidad de un agrupamiento simple sobrepase los 500 m3. sin la adopción de medidas previas de seguridad. lanzas. — Se ubicarán pararrayos en las estructuras especiales cuya altura sobrepase notoriamente el nivel medio del resto de las instalaciones. — Todos los equipos estarán conectados a tierra para la descarga de electricidad estática. — Todas las válvulas de seguridad deberán descargar a la intemperie y en caso de condiciones de significativa peligrosidad. Además. — Las medidas de orden y limpieza serán extremadas.DISPOSICIONES ESPECIALES Artículo 936. TANQUES A NIVEL — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 946. por acumulación de gases o vapores. aplicando además agentes ignífugos. Artículo 950.
Artículo 957.000 m3 de capacidad. cuyos requisitos serán sometidos a la consideración previa del Organismo Competente. por cada m2 sobre la superficie de líquido del total de los inflamables contenidos en los tanques y/o recipientes. — Será objeto de atención especial la peligrosidad que puede significar las zonas colindantes. Artículo 955. y ubicados fuera de los recintos de contención. Artículo 966. — El distanciamiento entre tanques.000 litros de espuma protectora por minuto. anhídrido carbónico u otros agentes químicos según mejor convenga en mérito a las prácticas corrientes de la técnica. será como mínimo el diámetro del tanque mayor más cercano medido de pared de tanque a pared de tanque o límite de instalación. Servicio ignífugo especial Artículo 953. Este requisito se complementará asegurando dicho servicio ignífugo podrá ser mantenido durante dos horas como mínimo para el tanque mayor supuesto incendiado. particularmente zonas portuarias. Artículo 956. Artículo 963. — Cuando se trate de tanques de más de 10. semifijos o portátiles.000 m3. vapor de agua. Tanques a nivel o elevados — Defensas Pasivas — Distanciamientos mínimos entre tanques Artículo 961. La instalación será capaz de ser operada a los 7 minutos de originado el incendio. cualquier tanque estará alejado como mínimo: a) Del límite de concesión — 15 metros b) De las vías férreas generales — 15 metros c) De instalaciones industriales vecinas — 2 veces al diámetro del tanque mayor d) De bosques circunvecinos — 150 metros Artículo 965. serán previstas instalaciones especiales de movimiento de inflamables para evacuar sus volúmenes.agua por minuto a 7 atmósferas de presión en los chorros de agua con un alcance mínimo de 15 metros. cualquier que ella sea.000 m3. fijos. se requerirá acuerdo previo del Organismo Competente.000 m3 en un solo recinto. Artículo 964. como máximo. para casos especiales que se resolverán de acuerdo a las normas de la técnica. — El servicio ignífugo especial estará constituido por equipos auxiliares. — Podrán aplicarse tomas de vapor. — El servicio ignífugo será obligatorio en todo agrupamiento de más de 1. — Cuando no haya posibilidad de defensa con servicio de agua contra incendio se podrá sustituir por servicio ignífugo especial a base de agentes químicos de reconocida eficacia. — Los tanques en que se opere a presiones superiores a la atmosférica. sean o no cubiertos. para pequeños focos se ubicarán extintores en lugares estratégicos. o entre tanques y otras instalaciones. debiendo poder cubrirse el área total en un plazo máximo de 30 minutos. operables desde distancia conveniente. al aire libre o bajo galpones. Dicho servicio no será instalado en la estructura de los techos y ninguna de sus cámaras de formación tendrá un caudal superior a 10. Artículo 960. — Los equipos de servicio ignífugo especial a base de agentes ignífugos por formación de espuma protectora. — No se admitirán agrupamientos o almacenamientos de más de 10. se deberán sumar para fijar la capacidad del o de los grupos de bombeo de agua contra incendio. tanques de más de 2. Idénticamente no se permitirán en los agrupamientos. Artículo 959.
. Artículo 958. destinados a complementar la seguridad de las instalaciones mediante la aplicación de espuma química o mecánica. — Los servicios de agente ignífugo serán provistos a cada tanque con instalaciones fijas. — Para lograr reducir el potencial calórico de zonas afectadas por incendio. por cada 100 m3 de capacidad de almacenamiento. se proveerán con una capacidad tal que se asegure la formación de un manto de 30 cm. — El aprovisionamiento de agua para defensa contra incendio y el requerido para los agentes ignífugos. Artículo 962. — En todo parque. baterías de anhídrido carbónico u otros extintores. Artículo 954. se ubicarán y distanciarán de acuerdo a normas especiales que deberán ser aprobadas por el Organismo Competente.
tendrán una capacidad no inferior al volumen geométrico de aquél. etc. contra la entrada de cuerpos extraños y estarán muñidas de dispositivos arrestallamas de mallas inoxidables. sobre las franjas de seguridad del parque de tanques o sus caminos. pero no a los de resistencia. se proveerán endicamientos si así lo aconseja la característica de las instalaciones de que se trata. la sobrepresión pueda desaparecer por voladura del techo sin que se origine derrame. que contenga inflamables. del 70% cuando se trate de 3. Artículo 972. — Los tanques no estarán interconectados por estructuras rígidas de ninguna naturaleza. Los elementos de venteo de tanque tendrán su salida al aire libre.Artículo 967. del 60% cuando se trate de 4 y del 50% cuando se trate de 5 o más. vagones o buques tanques tendrán en cuenta en lo referente a distanciamientos. Artículo 983. al cruzar los terraplenes deberá asegurar la estanquedad del recinto de contención de derrame. Artículo 984. Contención de derrame Artículo 968. — En los depósitos y otras instalaciones.. — El volumen de contención de los recintos constituidos por los terraplenes. Artículo 982. — No se almacenarán materiales inflamables o explosivos e incluso tambores vacíos o llenos. — Donde existan dificultades para las defensas activas serán aumentados los distanciamientos. deberán encontrarse a profundidad con respecto al nivel circunvecino o estar rodeado por un terraplén de superficie afirmada de por lo menos 0. Artículo 969. Artículo 978. — Estarán protegido de la acción de las aguas y de los vientos y en lugar destacado deberá fijarse la altura mínima que deben mantener de acuerdo ala cota principal de la zona. no será menor del 75% de la capacidad nominal de almacenaje cuando se trate de 1 o 2 tanques. Artículo 973. — La provisión de agua para refrigeración en verano. escaleras de acceso. — Dichos endicamientos contarán con escaleras de acceso construidas en material incombustible de un ancho mínimo de un metro para facilitar maniobras y acceso al recinto. — Se proveerán dispositivo de seguridad contra sobrepresiones y depresiones peligrosas. pasarelas. Las cañerías de llenado. tendrá garantizada su resistencia y estanqueidad y se realizará una prueba de 24 horas en situación de lleno de agua para comprobar que no existe pérdidas visibles u ocultas. succión y desagüe deberán tener protegidas sus salidas al exterior.
. o bien por muros de hormigón herméticos cuyos cimientos resistan la presión estática del líquido resultante del eventual derrame. Artículo 974. La cumbrera debe estar ejecutada de modo que solo sirva a los fines de hermeticidad. — Las instalaciones de bombeo y carga o descarga de camiones cisternas. a fin de evitar deformaciones en los recipientes por esfuerzos indebidos. Artículo 970. incluso los dispositivos de medición. y que constituyen las fosas de circunvalación de los tanques. Artículo 977. — El parque de almacenaje estará circundado por cercados incombustibles. — La fracción de terreno utilizada para la instalación de tanques de almacenaje. no será causa para reducir el volumen de contención ni disminuirá las exigencias que se fijan por los distanciamientos. — Todos los elementos para el endicamiento. las previsiones especiales que aconsejan las autoridades jurisdiccionales competente y contemplarán además salvaguardar la seguridad pública. Artículo 981. — Los tanques se construirán de manera que en caso de explosión o incendio.50 m. será incombustibles. Artículo 971. Artículo 980. — Todo tanque. — Toda cañería afluente o efluente de tanques. trátese de puentes. de ancho en el coronamiento. capaz de contener los tanques instalados en su recinto. Disposiciones generales Artículo 979. — Anualmente se certificará que la instalación dispone de la seguridad necesaria. — Los endicamientos logrados con los terraplenes de contención. antes de ser puesto en servicio. Artículo 976. Artículo 975. Además tendrán como mínimo el 50% de su perímetro accesible a los equipos de defensa activa.
sin tomar previas y especiales medidas de seguridad destinadas a desalojar y evitar toda posibilidad de atmósfera explosiva y muy especialmente en el interior de recipientes o tanques que hayan contenido inflamables. y con fácil acceso para elementos de ataque en el eventual caso de incendio. salvo que se instalen en los caminos que rodean los parques en que se agrupan tanques. Los caños conectados a estos tanques dispondrán de toma a tierra especial dispuesta cada 15 metros. Artículo 986. Los mismos se ajustarán a normas de prevención de vigencia permanente que serán establecidas según lo aconseja la práctica usual. — Deberán distanciarse como mínimo un metro de todo líquido vecinal de cualquier orden y entre tanques podrá tolerarse un acercamiento de hasta 40 cms. alcanzando el total de las instalaciones en que se manipule alcohol etílico o inflamables similares: a) Planeamiento de las maniobras a desarrollar en caso de incendio en cualquier lugar de las instalaciones. Artículo 992. evitando posibilidad de chispas o arcos.. serán objeto de un acuerdo previo de seguridad con las autoridades jurisdiccionales competente y aprobación del Organismo Competente. — De existir trincheras para el paso de cañerías. Artículo 987. o drenajes. Si existen tanques elevados se aplicarán.
. — Tanques subterráneos de más de 100 m3 en baterías de más de 500 m3. — disposiciones especiales se adoptarán para evitar los efectos del tránsito y en especial de vehículos motorizados. — Las instalaciones de iluminación serán del tipo seguro contra explosiones. d) Detalle del material móvil de ataque a fuegos. Serán enterrados con respecto a la cumbrera. b) Organización de las brigadas contra incendios y distribución del personal afectado a las mismas. o puntos de ignición o fuego. o recalentamiento. Artículo 995. Cuando se utilicen cilindros de gas inerte. ningún trabajo que pueda originar chispas. mediante adecuadas protecciones. Rol de Incendios Artículo 998. no menos de un metro debiendo las tapas superiores estar protegidas contra impactos o esfuerzos. Tanques enterrados o subterráneos Artículo 990. las normas precedentes.Artículo 985. etc. e) Sistema de alarma. c) Detalle de las herramientas necesarias. Artículo 993. Artículo 994. En caso contrario y por falta de agua. además. los mismos serán estancos y de diseño tal que impidan la propagación del fuego y eviten que los derrames no resulten contenidos en sus recintos. Artículo 991. Lo dispuesto a continuación se aplicará exclusivamente a parques de tanques constituidos por tanques enterrados solamente y de una capacidad individual superior a 100 m3. Artículo 997. se tomarán medidas precaucionales en base a agentes ignífugos en cantidad y distribución adecuadas. Artículo 988. — Las instalaciones de cañerías. tales galpones deben ser totalmente incombustibles y se exigirá que los mismos resultante bien ventilados.. — Cuando se coloquen tanques dentro de galpones rodeados por terraplenes o en parte profunda del terreno. — No se realizará en los parques de tanques. — Los tanques tendrán una segura toma a tierra contra los fenómenos eléctricos que puedan originar chispas. — Bajo el concepto de "Rol de Incendios" se agrupan las disposiciones relacionadas con los puntos que a continuación se detallan. bombas y otros elementos se ajustarán a las normas generales. se adoptarán medidas especiales a fin de evitar que éstos puedan quedar sometidos a la acción del calor. etc. — Las playas de tanques subterráneos estarán libres de materiales. — Se ubicarán bocas de hidrantes en lugares estratégicos y atento la importancia de la instalación en sí y lo existente en zonas colindantes. Artículo 989. Las instalaciones de iluminación y fuera motriz serán estancas. Artículo 996.
correspondiente al almacenamiento de combustibles líquidos. inclusive sus auxiliares. que alimentará hidrantes para mangueras monitores o pitones fijos y lanzas generadores de niebla. — El Rol de Incendios. b) Resultará fijado el código de señales de alarma. con la que eventualmente podrán interconectarse. CAPITULO X DEFENSAS DE PLANTELES DE GAS MANUFACTURADO Ubicación Artículo 1. Artículo 1. Los detalles de esta organización conformarán en un todo los requisitos siguientes: a) Resultará fijado el papel de cada persona.006. Aparatos extintores de fuego Artículo 1. g) Revisación y mantenimiento de las instalaciones de Defensa Activas y Pasivas. serán tales que aseguren un funcionamiento continuo durante un mínimo de cuatro (4) horas de la instalación.004. etc. — El número. d) Los roles se fijarán en lugares visibles para alcanzar una perfecta orientación del total del personal. c) Resultará fijada la función de las facilidades para la movilización en emergencia de transportes. — Los planteles de gas manufacturados deberán estar ubicados en la zona industrial de la localidad en que instalen o en zonas alejadas de centros densamente poblados y serán en cada caso aprobados por el organismo competente. rápida y eficiente.002. Artículo 999. la presión de las fuentes de impulsión será aquella que asegure una presión mínima de siete (7) Kgs. características y ubicación serán tales que contemplen en forma adecuada las necesidades de la instalación. — Deberán distribuirse aparatos extintores de fuego. Servicio ignífugo especial Artículo 1.005. así como también el sistema de Avisos y Alarmas. — Cada equipo de bombeo tendrá la capacidad necesaria para poder mantener las defensas en condiciones óptimas operativas de acuerdo a la presente reglamentación. provenientes de tomas independientes. cuyo número.001. deberán contar con una red de cañerías de agua contra incendios independiente de la red de agua industrial. distribución y ubicación de todos estos dispositivos.. Artículo 1. niebla.
.008.007. la disponibilidad del personal en cualquier momento y circunstancia. la instrucción semanal y todos los detalles de otros auxilios extraños en previsión de un incendio de magnitud. de acuerdo a la importancia y características de las instalaciones a defender. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 1. Artículo 1. Se considera indispensable que entre los aparatos extintores mencionados haya de los tipos necesarios para fuegos de Clase B y C. la coordinación de avisos y todo otro detalle destinado a evitar confusión.f) Simulacros de incendio. — En los recintos con tanques de almacenaje para combustibles líquidos deberán preverse las medidas de seguridad establecidas en el Capítulo III. la constitución de las brigadas. Artículo 1. trabajando al máximo de la capacidad de los equipos de bombeo. todas las medidas y medios necesarios para que en caso de incendio. formará parte de la documentación relativa a las defensas que se prevén para la protección de estas instalaciones industriales. — Deberán instalarse dispositivo para que en cualquier punto puedan concentrarse chorros de agua./m2 en la toma más alejada en la zona que reviste más peligrosidad. en cantidad y de un caudal unitario conveniente. materiales y servicios médicos y la coordinación con servicios de bomberos oficiales o voluntarios. el ataque al fuego se haga en forma segura. — Los planteles de producción de gas manufacturado. la distribución del personal. — La alimentación de esta red se asegurará mediante dos fuentes de energía independientes y las reservas de agua. serán los que en cada caso se consideren adecuados.003. el destino de cada equipo o elemento. h) En general.
tomándose especiales medidas de seguridad. habrá una unidad de extintor por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) de superficie. se ajustarán a lo establecido en la parte correspondiente de la Reglamentación de Combustibles Sólidos Minerales. 25 6 50 25
.014. Artículo 1. asegurar una correcta ventilación y todos los mecanismos de cierre operados por fusibles deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento. — El material de construcción de la totalidad de las instalaciones deberá ser incombustible.015. — Toda instalación eléctrica.017. laboratorios y similares. salas de calderas. conteniendo arena y dos palas. o en talleres. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1. — El tipo de aparato extintor a colocar en cada ambiente dependerá de la naturaleza del fuego probable conforme a la índole del material a defender.011. usinas eléctricas. medición recondicionamiento de gas. deberán preverse los medios necesarios para evitar mediante una adecuada ventilación las posibles acumulaciones de gases o vapores en concentraciones peligrosas. más de quince metros (15 m. etc. bombeo. Artículo 1. viviendas. — El Rol de Incendios de los planteles de gas manufacturado deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecen en el Capítulo II relativo a Destilerías de Petróleo. kerosene y similares en latas o tambores. Rol de Incendios Artículo 1. Artículo 1. ya sea de fuerza motriz. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger. Artículo 1. debiendo además ponerse en cada caso. etc. iluminación o para cualquier otra finalidad. — Se deberán adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo la acumulación de polvo de carbón. Artículo 1. en los de los transportadores. — La disposición de las pilas de carbón y las medidas de precaución a adoptarse para evitar incendios en las mismas. — La distribución de aparatos extintores de fuegos en ambientes techados se hará siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas.009. con excepción de aquellos equipos que oportunamente requieran su empleo (Ej.Artículo 1. los dispositivos más convenientes para asegurar la descarga de la electricidad estática.) hasta un aparato exintor: En estos sitios se ubicará un recipiente metálico con tapa. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger. oficinas.013. Artículo 1. a efectos de su utilización en caso de posibles derrames o para sofocar incendios incipientes.010. deberá ser del tipo seguro contra explosiones.016.101. — En los edificios de depósitos donde no existan productos tales como nafta. habrá una unidad extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie. En las galerías o túneles de los transportadores que por su gran longitud podrán actuar de chimenea y sustituir así a la propagación rápida del fuego.. — Deberán ubicarse preferentemente en zonas industriales y a las distancias mínimas siguientes: Metros A líneas ferroviarias externas A edificios propios y líneas ferroviarias internas A edificios industriales y depósitos de combustibles A edificios. — En depósitos donde existan productos tales como nafta. kerosene y similares en latas o tambores.: purificadores) y en los cuales deberá extremarse la vigilancia.018.012. más de 20 metros hasta un aparato extintor. Artículo 1. CAPITULO XI DEFENSAS EN INSTALACIONES DE ALMACENAJE DE GAS GASOMETROS Artículo 1. deberán instalarse pantallas verticales a intervalos aproximadamente de 30 metros para evitar las corrientes de aire. — En todos los locales que contengan equipos para producción.
será de 75 m. — Las válvulas de bloqueo en las conexiones de entrada y salida deberán ser de muy fácil acceso y estar dispuestas en forma tal que su maniobra pueda efectuarse con seguridad y facilidad en caso de siniestros. — Los gasómetros de tipo seco deberán estar provistos. y de las paredes de los tanques.. lugares de reunión para más de 150 personas A caminos públicos Entre gasómetros De baja presión. no deberán acercarse a menos de 25 metros de los bordes de los depósitos de cilindros. Artículo 1. — Los gasómetros de volumen constante deberán estar provistos de válvulas de seguridad cuyas dimensiones dependerán de las características del recipiente y condiciones de trabajo. — Ninguna estación comprensora conectada a un gasoducto podrá ser construida en una zona residencial o en una zona restringida por reglamentos de urbanización. para casos de emergencia. de manera de establecer una lluvia que bañe las paredes de los mismos. — Deberá organizarse en base a los lineamientos generales establecidos en el Capítulo II — Destilerías de Petróleo. se instalarán tomas de agua para mangueras.A edificios públicos. P. deberá efectuarse tomando las providencias necesarias para asegurar que en ningún momento haya o pueda producirse una mezcla de gas y aire de proporción explosiva. — El retiro de servicio de los gasómetros para su limpieza y/o reparaciones. Ello se hará constar en un acta que se labrará en esa oportunidad. La distancia mínima para el caso de que la planta compresora opere con presiones superiores a 17. debiendo en cada caso la ubicación ser aprobada por el organismo competente. menos de 5.109.5 Kg.102.000 H. en servicio de los mismos. — Toda instalación de cualquier artefacto eléctrico dentro de una planta compresora o medidora. CAPITULO XII DEFENSAS EN PLANTAS COMPRESORAS Ubicación Artículo 1. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. — Los sifones deberán limpiarse periódicamente y ser cuidadosamente inspeccionados cuando sea necesario efectuar reparaciones. La empresa estatal o privada responsable de dicho almacenamiento llevará un registro de actas. Artículo 1.000 H.105. — A temperatura extremadamente baja deberán tomarse las medidas necesarias a fin de evitar el congelamiento de agua en los sellos hidráulicos. cuya cantidad guarde relación con las características del gasómetro. — En las plataformas de los gasómetros mencionados en el artículo anterior. en la parte del techo. Artículo 1. P. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1.108./cm2 y su potencia instalada sea inferior a 1. de dispositivos para distribución de agua.103.000 metros cúbicos De mayor capacidad De alta y baja presión
Las locomotoras a fuego abierto que entren en las plantas. donde se asentarán las mismas por número de orden correlativo. Artículo 1.201. La distancia entre cualquier planta compresora de potencia instalada superior a 1.5 Kg.202. no podrá ser inferior a 150 m..
.106. que será suscripta por quienes hayan autorizado su habilitación.104./cm2 y cualquier edificio ocupado por personas que no se encuentren bajo control de la empresa propietaria de ella. Artículo 1. Artículo 1. Rol de Incendios Artículo 1. diseñada para operar a presiones superiores a 17.107. como así también la puesta. rubricado por la Autoridad Competente.
209. — Cada tanque llevará en el cabezal junto al indicador de nivel una franja horizontal pintada de rojo indicando el límite máximo de llenado. etc.303. utilizando para ello cables de cobre que terminarán en una toma de tierra adecuada. a efectos de eliminar las corrientes estáticas y conducir eventualmente a tierra las descargas atmosféricas. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. — El Rol de Incendios deberá organizarse de una manera similar al de las destilerías y de acuerdo a la importancia de las instalaciones a proteger (Capítulo II . reguladoras y medidoras de una adecuada y eficiente iluminación. — Los locales mencionados en el artículo anterior. — Las salas de compresores. conectadas directamente al tanque en combinación con los demás tanques similares. — Se proveerá a las plantas compresoras. sobre todo en los lugares donde el personal deba realizar más comúnmente maniobras.203. además. Artículo 1. Artículo 1. — Las construcciones y los montajes en sala de compresores se realizarán en su totalidad en material incombustible. — El almacenaje del producto se efectuará en tanques metálicos cuya presión de prueba será para tanques fijos no menor de 1. deberá contarse con un dispositivo automático que indique el porcentaje de llenado en función de la temperatura y densidad del producto y que tenga la franja roja y la inscripción consignadas en el artículo anterior.206. cañerías.208. evitando así cualquier peligro de incendio exterior que pudiera propagarse al interior de los mismos.302.205.210. con una eficiente ventilación a los efectos de evitar la acumulación de gases. — Los equipos de calefacción. pastos u otros materiales de carácter combustible en las inmediaciones de los edificios. Las válvulas de seguridad iniciarán la
. Rol de Incendios Artículo 1.304. Artículo 1. Artículo 1.5 (una vez y media) la presión de trabajo y para tanques portátiles no menor de 2 (dos veces) dicha presión. cobre o plata.Destilerías de Petróleo). calderas de vapor u otros implementos que funcionen con llama abierta. serán construidas de manera tal que ofrezcan la mínima resistencia a las ondas que se formen en caso de explosión y con materiales no combustibles. Artículo 1. — Todas las plantas compresoras de gas deberán tener conectadas eficientemente a tierra todas sus instalaciones metálicas (galpones. Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1211. Artículo 1.301. — Cada tanque deberá estar provisto de por lo menos dos válvulas de seguridad. deberán estar ubicados en una posición y distancia tal que los haga de funcionamiento seguro dentro de la planta. — Las municipalidades que correspondan deberán comunicar a las empresas de gas toda vez que en las cercanías de una planta importante de gas se vaya a construir un edificio o fábrica de importancia. Los cables de cobre deberán ser conectados mediante terminales apropiados que deberán estar soldados con bronce.). deberán ser construidos.. de reguladores y usinas instaladas en plantas compresoras. debiendo llevar junto a ella la siguiente inscripción en negro: nivel máximo permitido. Artículo 1.207.Artículo 1. — Deberá prestarse especial atención a la eliminación de residuos. CAPITULO XIII DEFENSAS EN PLANTAS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE GAS LICUADO Recipiente de almacenaje Artículo 1. En forma similar deberá iluminar el cercado perimetral de la planta. a fin de que la empresa pueda tomar las medidas correspondientes a efectos de evitar inconvenientes a las cañerías principales de gas y demás instalaciones.204. — En caso de no disponerse indicador de nivel del tipo común. — Las plantas compresoras serán defendidas convenientemente con sistemas adecuados de agua y aparatos extintores.212.
. por cilindro. Con carácter de recomendación: podrán intercalarse válvulas interceptoras de tres vías o múltiples interbloqueadas. etc). Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1. — Las playas de cilindros y los tanques de almacenaje. oficinas.310.314. no deberán acercarse a menos de 25 metros de los bordes de depósitos de cilindros y de las paredes de los tanques. Artículo 1. — Todas las plantas de almacenaje y distribución de gas envasado deberán tener conectadas eficientemente a tierra todas sus instalaciones metálicas (galpones.descarga entre el 90 y el 100% de la presión de diseño y sus dimensiones serán proporcionalmente a las del o de los tanques que sirvan. — Deberá proveerse a las plantas de almacenaje de gas envasado.307. 50 m. — Las playas de almacenaje y envasado de cilindros deberán estar provistos de un conveniente sistema de agua contra incendios con pitones fijos y elementos móviles que aseguren en todo momento la posibilidad de rociar cualquier zona de la playa con un caudal no inferior a 1 m3/h. Artículo 1. A tal fin se deberá verificar la carga del llenado con doble pesado del cilindro. 25 m.313.312. deba sacarse de servicio un tanque.306. — Toda instalación eléctrica en Plantas de Almacenaje y Distribución de gas envasado. etcétera). 15 m. que pueda por cualquier circunstancia provocar la formación de mezcla explosiva mientras se trabajo. siguiendo los lineamientos estipulados en el artículo 1. Estos extintores serán preferentemente a polvo químico seco (impulsados por nitrógeno o anhídrido carbónico) o a anhídrido carbónico. de una adecuada y eficiente iluminación. cañerías. Las instalaciones auxiliares (talleres. — Cuando por cualquier razón (limpieza. ubicados en lugares estratégicos. — Los cilindros de gas envasado que sean destinados a consumos domésticos serán controlados muy especialmente en su carga para evitar el sobre llenado.
Las locomotoras a fuego abierto que entran en las plantas. Artículo 1. 150 m. Artículo 1. se tomarán todas las providencias necesarias para asegurar que en ningún momento se tenga mezcla gas aire dentro del mismo. para lo cual se dictarán normas especiales según su uso y aplicación.308. etc. será segura contra explosiones.311. Además se iluminará eficientemente el cercado perimetral de las plantas indicadas. sobre todo en los lugares donde el personal realice más comúnmente maniobras. — Los tanques y cilindros destinados a usuarios.010. serán instalados tomando el máximo de seguridades en cada caso. viviendas.) se dotarán con aparatos extintores. — Todas las plantas de almacenaje y distribución de gas envasado deberán estar dotadas con la suficiente cantidad de aparatos extintores de capacidad conveniente. Esto será autorizado en un acta que firmará el jefe de la Planta. — Los tanques de almacenaje de gas envasado deberán estar provistos de rociadores de agua con el fin de enfriarlos en caso de incendios en las cercanías. cuando el diseño lo permita y siempre que se asegure continuamente el servicio de una válvula de seguridad. tanto domésticos como industriales. etc A caminos públicos 25 m.305. reparación. Artículo 1. 6 m. Artículo 1. Es aconsejable la instalación de rociadores de agua en estas playas.309. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. deberán estar distanciados como mínimo en la siguiente forma: A líneas ferroviarias externas A edificios propios y líneas ferroviarias internas A edificios industriales y depósitos de combustibles A edificios públicos lugares de reunión para más de 150 personas A edificios.
alcance la pila en toda su extensión. palas de arrastre o cualquier otra instalación similar. excepto en el caso de disponer de elementos mecánicos adecuados. — Podrán almacenarse combustibles sólidos minerales en las proximidades de su lugar de consumo. evitando la formación de conos para que no se produzca la separación entre la parte fina y gruesa del mismo.506.502.505. Artículo 1. Artículo 1. Tendrán una altura no menor de 4 metros a fin de evitar los efectos del polvo de carbón. — Los espacios libres mencionados en el artículo anterior ocuparán como mínimo un 20% de la superficie total destinada a almacenaje y estarán dispuestos de manera que el elemento mecánico a que se refiere el artículo siguiente. Artículo 1. CAPITULO XIV DEFENSAS EN GASOGENOS Artículo 1. — El Rol de Incendios deberá organizarse de una manera similar al de las destilerías y de acuerdo a la importancia de las instalaciones a proteger (Capítulo II . — Las playas destinadas al almacenaje de combustibles sólidos minerales ubicadas en zonas habilitadas deberán estar cercadas en todo su perímetro con paredes de material incombustible y suficientemente sólidas. a fin de no permitir la circulación del aire. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1. — Las playas de almacenaje de combustibles sólidos minerales deberán tener espacio disponible. puentes rodante. las juntas de ensamblaje no deberán estar expuestas a esfuerzos tales que puedan originar una entrada de aire o una fuga de gas. Artículo 1. Artículo 1. — Los equipos en general deberán satisfacer en su construcción y mantenimiento. — El carbón se depositará en pilas de forma prismática.Artículo 1. debiendo instalarse elementos detectores de óxido de carbono que accionarán dispositivos de alarma cuando el gas alcance concentraciones peligrosas. deberán contar con una ventilación que asegure la máxima aireación en los alrededores del equipo.501. — Los locales cerrados en los cuales se instalen gasógenos. grúas. de elementos mecánicos para su removido. b) En particular.). sin limitación. si esas condiciones no se cumplen. las condiciones de seguridad siguientes: a) Los gasógenos y sus cañerías de conexión deberán estar construidos y montados de tal manera que no sufran deformaciones peligrosas durante su uso normal. Artículo 1. si la instalación está ubicada en zona industrial o alejada del perímetro del centro poblado. Las pilas deberán ser compactas a fin de evitar la circulación del aire. CAPITULO XV DEFENSAS EN PLAYAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES Ubicación y capacidad de las playas Artículo 1.507. — Los pisos de las playas de almacenaje tendrán drenaje natural de las aguas y serán construidos en un material firme y homogéneo de manera de formar una superficie compacta. — Los depósitos de almacenaje de combustibles sólidos minerales estarán ubicados en las zonas industriales de cada localidad o en zonas alejadas de los centros poblados.503.315.000 toneladas de carbón deberán disponer en cantidad suficiente. pero en cantidad no mayor de tres mil toneladas (3.508.504. Artículo 1. los cuales servirán para la remoción del combustible en caso de incendio o cuando la temperatura de la pila ascienda a valores peligrosos (más de 60º C).401.Destilerías de Petróleo). ya sea en calles o playas de maniobras.402. por acción del viento y la propagación de incendios. En los demás casos podrán estar rodeados por cercos de alambre tejido de una altura no menor de tres metros.
. — Las playas o depósitos que contengan más de 5. c) Las instalaciones deberán estar protegidas por un dispositivo apropiado contra el riesgo de explosión interior originada por retorno de llamas provenientes del motor.000 tn.
volátiles hasta 3. considérase carbón fino cuando su tamaño es inferior a 10 mm. los cuales son causa de numerosos incendios. — Una desembarque de carbón que se encuentre especialmente húmedo no deberá preferentemente. y carbón grueso cuando su tamaño es superior a 10 mm. — A los efectos del artículo anterior.5 m Carbón grueso con menos de 18 % mat. aun en el caso de la antracita. Rol de Incendios Artículo 1.apilarse con otro. los registros de temperaturas y el estado de las instalaciones mecánicas.514. ubicación. Artículo 1. volátiles hasta 5.Artículo 1. — Se asegurará un mínimo de medidas tendientes a defender las instalaciones contra siniestros para lo cual dispondrá de aparatos extintores y otros dispositivos. Defensas Activas y Pasivas Artículo 1. el movimiento habido en el mes. sólidos y gaseosos (Capítulos III. Artículo 1. — Preferentemente.509.602. el carbón no deberá ser apilado con tiempo cálido ya que el mismo puede entrar en combustión por tal causa. la organización de simulacros. — El diseño y ejecución de las centrales eléctrica serán hechos de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad jurisdiccional. cuyo tipo.517. Artículo 1. Las medidas previstas deberán ser sometidas a la aprobación del Organismo Competente.5 m Carbón grueso con más de 18 % mat.604. El rociado con agua solamente deberá efectuarse como recurso extremo. La determinación de temperatura de 50º a 60º C indica peligro inminente y las mediciones en las proximidades de esos puntos deberán efectuarse cada 1. volátiles hasta 7. — Los carbones de distintas procedencias no deberán —de preferencia— apilarse en una pila común.601. destinados a alimentar calderas y motores de las plantas generadoras de energía. se llevará un libro especial en el cual se consignará la existencia de cada tipo de combustible sólido mineral almacenado.5 m Carbón fino con menos de 18 % mat. — Las playas de almacenamiento de combustibles ya sean líquidos. el planeamiento de maniobras a desarrollar en caso de incendio. Artículo 1. — El carbón se depositará en pilas de forma prismática. Las pilas deberán ser compactas a fin de evitar la circulación del aire. la revisión periódica de los dispositivos de seguridad.5 metros. se utilizarán detectores de gases combustibles. — Involucra el Rol de Incendios. XI. etcétera. — En las oficinas de las playas o depósitos de almacenaje. — Para temperaturas arriba de 60º C deberá excavarse el carbón. Artículo 1. CAPITULO XVI DEFENSAS EN PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 1. En el caso de no poder ubicarse los sitios calientes. — Se deberá evitar la inclusión de materiales extraños. el detalle de las herramientas necesarias. volátiles hasta 5.
.508. cantidad y capacidad contemplará el volumen y características de las instalaciones.603.0 m Artículo 1.512. — Como medida de seguridad.515.513. Artículo 1. evitando la formación de conos para que no se produzca la separación entre la parte fina y gruesa del mismo.516. En las zonas cálidas es necesario el control de temperatura en puntos distanciados de tres a seis metros. Disposiciones Generales Artículo 1. el detalle del material móvil de ataque a fuegos. los sistemas de alarma. la organización de brigadas y la distribución del personal afectado a los mismos.510. Artículo 1. serán diseñadas y construidas —en lo que a los fines de esta reglamentación se refiere— de acuerdo a las disposiciones que se establecen para almacenaje de combustibles líquidos. — Luego del almacenaje se deberá determinar regularmente la temperatura de la pila por medio de termómetros instalados en caños. XIII y XV). la cual ordinariamente no está sujeta a la inflamación espontánea. se adoptarán las siguientes alturas para las pilas de almacenaje: Carbón fino con más de 18 % mat. sólidos o gaseosos. Artículo 1.511.
704.Con tal finalidad las centrales eléctricas mantendrán un adiestramiento especial de su personal. En ambos casos determinará los plazos en que deberán concretarse las obras necesarias para esta finalidad.702. deberá llevar la firma de un técnico responsable. Artículo 1. sin perjuicio de las disposiciones de seguridad que determinen las Municipalidades locales. gas oil o diesel oil. 1° del Decreto N° 401/2005 B. transformación y almacenamiento de combustibles líquidos. La documentación deberá presentarse completa y por quintuplicado. — Las instalaciones existentes que no se encuentren en las condiciones de seguridad establecidas por el presente reglamento.703. gas natural o manufacturados cualquiera sea su capacidad. gaseosos y sólidos minerales y en las plantas generadoras de energía eléctrica. será requisito obligatorio y previo para la habilitación de las instalaciones respectivas de acuerdo a lo fijado en el artículo 1.702.706. tomándose como normas básicas para actuar en todo caso: a) Desconexión de los circuitos directamente afectados. empleando las reglas y dispositivos especiales a tal fin. Artículo 1. se regirán por las reglamentaciones que al respecto dicte el Organismo Competente.500 m3) para líquidos inflamables o combustibles líquidos livianos. es responsabilidad privativa de los mismos. Aquellos almacenamientos de hidrocarburos cualquiera sea su modalidad y sus instalaciones asociadas que se encuentran por debajo de las cifras precedentemente establecidas. Artículo 1. lo que será verificado por la Autoridad Competente con la periocidad que ella estime necesaria. — El Organismo Competente podrá disponer la adopción de medidas especiales de seguridad donde razones de particular peligrosidad lo aconsejen.708.707. 4/5/2005). en cuanto no se opongan a la normativa que resulte de aplicar las especificaciones técnicas y de seguridad. de manera tal de evitar la paralización del resto de los servicios.705. MIL QUINIENTOS METROS CUBICOS (1. Artículo 1. Esta medida incluye la eficacia de los sistemas de coordinación que se arbitren para mayor seguridad con los cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios. — Queda perfectamente establecido por la eficiencia del estado de funcionamiento o conservación de las instalaciones de seguridad en los establecimientos estatales o privados.000) unidades de CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kgs) de gas licuado y MIL TONELADAS (1. MIL (1. que el Organismo Competente determine respecto del cumplimiento y aplicación del presente reglamento. Las instalaciones de producción y transformación para derivados del petróleo. deberán adaptarse al mismo y en su defecto. Artículo 1. (Artículo sustituido por art. el que estará aleccionado para cualquier eventualidad. CAPITULO XVII DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. sobre destilerías y parques de tanques de almacenamiento con unidades a nivel o elevadas. Artículo 1. quedan comprendidas en la presente reglamentación. destinadas a la producción. Artículo 1.000 m3) para fuel oil. el organismo competente fijará las medidas de seguridad adecuadas a las características y condiciones operativas de las mismas. de los planos especificaciones de las medidas de seguridad establecidas según la presente reglamentación.O. — La documentación técnica a que se refiere el artículo anterior. — La presente reglamentación rige para acumulaciones superiores a TRES MIL METROS CUBICOS (3. — Es obligatorio en todo el país la adopción de las medidas de seguridad establecidas en la presente reglamentación para las nuevas instalaciones como asimismo las ampliaciones de las existentes.701. el Organismo Competente fiscalizará las pruebas y adoptará las previsiones que estime adecuadas. — Cuando por evolución de la técnica se ofrezcan nuevas soluciones.
. — La aprobación por parte del Organismo Competente. — Se mantiene la prohibición existente respecto al vuelo de aviones de cualquier naturaleza.709.000 tn) de carbón mineral. b) Aislación eléctrica inmediata de las partes afectadas. Artículo 1.
Leer más sobre este usuarioPta206811604 Oficina Seguridad193681521 Mbp Manipulacion de Alimentos174358889 Norm as Oficina174189504 INSHT Riesgo Quimico Higiene173697624 Riesgos Del Trabajo172484832-riesgos-eletricos171334264 NFPA 70E Seguridad Electrica en El Trabajo 2004170323545 Tesis Seguridad e Higiene Laboral170063984 GT ET Anexo I Elevacion de Cargas FV169939345-seguridad169872047 Modulo Higiene y Seguridad Laboral 358016 2013168716675 Guia Auditoria Interna Sig38500649-FOLLETO-5S-s37656368-5-s168211334 Exposicion Higiene y Seguridad Laboral37329000-32-Tendencias-de-cambio-2010-202036775918-Las-Cinco-Ss36513098 Innovacion en Sentido Amplio Un Modelo Empresarial Analisis Conceptual y Empirico 2010168022664-nfpa166860458 Capacitacion Seguridad Laboral36360670 02 Sistema de Comando de Incidentes36232534 Manual de Certificacion y Sistemas de Control Interno Para Quinua Ecologica R Miranda166344519 03 Sistemas de Deteccion vs Incendio y Evacuacion Segun Normativa NFPA 72 y 101 en Latinoamerica Honeywell Notifier164769165 PROYECTO Higiene y Seguridad Laboral 3 de Agosto 1
Ley 13660 por TUZERO10 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoPtapor TUZERO206811604 Oficina Seguridadpor TUZERO193681521 Mbp Manipulacion de Alimentospor TUZERO174358889 Norm as Oficinapor TUZERO174189504 INSHT Riesgo Quimico Higienepor TUZERO173697624 Riesgos Del Trabajopor TUZERO172484832-riesgos-eletricospor TUZERO171334264 NFPA 70E Seguridad Electrica en El Trabajo 2004por TUZERO170323545 Tesis Seguridad e Higiene Laboralpor TUZERO170063984 GT ET Anexo I Elevacion de Cargas FVpor TUZERO169939345-seguridadpor TUZERO169872047 Modulo Higiene y Seguridad Laboral 358016 2013por TUZERO168716675 Guia Auditoria Interna Sigpor TUZERO38500649-FOLLETO-5S-spor TUZERO37656368-5-spor TUZERO168211334 Exposicion Higiene y Seguridad Laboralpor TUZERO37329000-32-Tendencias-de-cambio-2010-2020por TUZERO36775918-Las-Cinco-Sspor TUZERO36513098 Innovacion en Sentido Amplio Un Modelo Empresarial Analisis Conceptual y Empirico 2010por TUZERO168022664-nfpapor TUZERO166860458 Capacitacion Seguridad Laboralpor TUZERO36360670 02 Sistema de Comando de Incidentespor TUZERO36232534 Manual de Certificacion y Sistemas de Control Interno Para Quinua Ecologica R Mirandapor TUZERO166344519 03 Sistemas de Deteccion vs Incendio y Evacuacion Segun Normativa NFPA 72 y 101 en Latinoamerica Honeywell Notifierpor TUZERO164769165 PROYECTO Higiene y Seguridad Laboral 3 de Agosto 1por TUZERO35942604 Seguridad Higiene Contratistas Pemexpor TUZERO34821403 Manual de Acusticapor TUZERO164108847 ISO31000 Gestion Del Riesgo PDFpor TUZEROMore from TUZEROPta206811604 Oficina Seguridad193681521 Mbp Manipulacion de Alimentos174358889 Norm as Oficina174189504 INSHT Riesgo Quimico Higiene173697624 Riesgos Del Trabajo172484832-riesgos-eletricos171334264 NFPA 70E Seguridad Electrica en El Trabajo 2004170323545 Tesis Seguridad e Higiene Laboral170063984 GT ET Anexo I Elevacion de Cargas FV169939345-seguridad169872047 Modulo Higiene y Seguridad Laboral 358016 2013168716675 Guia Auditoria Interna Sig38500649-FOLLETO-5S-s37656368-5-s168211334 Exposicion Higiene y Seguridad Laboral37329000-32-Tendencias-de-cambio-2010-202036775918-Las-Cinco-Ss36513098 Innovacion en Sentido Amplio Un Modelo Empresarial Analisis Conceptual y Empirico 2010168022664-nfpa166860458 Capacitacion Seguridad Laboral36360670 02 Sistema de Comando de Incidentes36232534 Manual de Certificacion y Sistemas de Control Interno Para Quinua Ecologica R Miranda166344519 03 Sistemas de Deteccion vs Incendio y Evacuacion Segun Normativa NFPA 72 y 101 en Latinoamerica Honeywell Notifier164769165 PROYECTO Higiene y Seguridad Laboral 3 de Agosto 135942604 Seguridad Higiene Contratistas Pemex34821403 Manual de Acustica164108847 ISO31000 Gestion Del Riesgo PDF33831690 Memoria Verde Seguridad e Higiene163038904-CAPACITACION

References: artículo 2
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 Artículo 101

Artículo 206
 Artículo 201
 Artículo 204
 Artículo 212
 Artículo 208
 Artículo 210
 Artículo 203
 Artículo 213
 Artículo 207
 Artículo 211
 Artículo 205
 Artículo 202
 Artículo 209
 Artículo 216
 Artículo 218
 Artículo 215
 Artículo 217
 Artículo 219
 Artículo 221
 Artículo 227
 Artículo 223
 Artículo 220
 Artículo 222
 Artículo 228
 Artículo 226
 Artículo 224
 Artículo 225
 Artículo 230
 Artículo 229
 Artículo 239
 Artículo 242
 Artículo 235
 Artículo 240
 Artículo 241
 Artículo 232
 Artículo 238
 Artículo 234
 Artículo 243
 Artículo 233
 Artículo 236
 Artículo 202
 Artículo 237
 Artículo 251
 Artículo 258
 Artículo 247
 Artículo 254
 Artículo 250
 Artículo 257
 Artículo 259
 Artículo 245
 Artículo 248
 Artículo 249
 Artículo 246
 Artículo 256
 Artículo 253
 Artículo 252
 Artículo 255

Artículo 266
 Artículo 260
 Artículo 270
 Artículo 262
 Artículo 265
 Artículo 264
 Artículo 269
 Artículo 267
 Artículo 263
 Artículo 261
 Artículo 268
 Artículo 272
 Artículo 273
 Artículo 301
 Artículo 271
 Artículo 302

Artículo 304
 Artículo 315
 Artículo 312
 Artículo 308
 Artículo 305
 Artículo 305
 Artículo 306
 Artículo 303
 Artículo 311
 Artículo 313
 Artículo 314
 Artículo 310
 Artículo 307
 Artículo 309
 Artículo 317
 Artículo 319
 Artículo 316
 Artículo 323
 Artículo 322
 Artículo 320
 Artículo 321
 Artículo 318
 Artículo 333
 Artículo 334
 Artículo 327
 Artículo 330
 Artículo 326
 Artículo 328
 Artículo 325
 Artículo 331
 Artículo 335
 Artículo 332
 Artículo 329

Artículo 341
 Artículo 344
 Artículo 347
 Artículo 342
 Artículo 338
 Artículo 349
 Artículo 345
 Artículo 339
 Artículo 343
 Artículo 337
 Artículo 340
 Artículo 346
 Artículo 359
 Artículo 353
 Artículo 355
 Artículo 356
 Artículo 351
 Artículo 354
 Artículo 360
 Artículo 357
 Artículo 358
 Artículo 352
 Artículo 404
 Artículo 367
 Artículo 361
 Artículo 366
 Artículo 401
 Artículo 365
 Artículo 362
 Artículo 363
 Artículo 402
 Artículo 364
 Artículo 403

Artículo 411
 Artículo 407
 Artículo 405
 Artículo 406
 Artículo 409
 Artículo 408
 Artículo 414
 Artículo 412
 Artículo 413
 Artículo 216
 Artículo 410
 Artículo 405
 Artículo 508
 Artículo 504
 Artículo 505
 Artículo 506
 Artículo 501
 Artículo 507
 Artículo 502
 Artículo 503
 Artículo 219
 Artículo 509
 Artículo 510
 Artículo 511
 Artículo 605
 Artículo 512
 Artículo 514
 Artículo 603
 Artículo 601
 Artículo 604
 Artículo 513
 Artículo 602
 Artículo 617
 Artículo 619
 Artículo 612
 Artículo 609
 Artículo 618
 Artículo 611
 Artículo 643
 Artículo 607
 Artículo 614
 Artículo 615
 Artículo 610
 Artículo 608
 Artículo 616
 Artículo 624
 Artículo 621
 Artículo 627
 Artículo 628
 Artículo 631
 Artículo 626
 Artículo 630
 Artículo 623
 Artículo 622
 Artículo 629
 Artículo 625
 Artículo 701
 Artículo 708
 artículo 211
 Artículo 709
 Artículo 633
 Artículo 704
 Artículo 705
 Artículo 632
 Artículo 707
 Artículo 703
 Artículo 706
 Artículo 702

Artículo 713
 Artículo 716
 Artículo 723
 Artículo 717
 Artículo 715
 Artículo 711
 Artículo 712
 Artículo 720
 Artículo 722
 Artículo 719
 Artículo 718
 Artículo 721
 artículo 345
 Artículo 714
 artículo 216
 Artículo 801
 Artículo 724
 Artículo 906
 Artículo 806
 Artículo 805
 Artículo 904
 Artículo 804
 Artículo 901
 Artículo 903
 Artículo 803
 Artículo 905
 Artículo 902
 Artículo 802
 Artículo 909
 Artículo 913
 Artículo 911
 Artículo 914
 Artículo 917
 Artículo 915
 Artículo 912
 Artículo 918
 Artículo 919
 Artículo 916
 Artículo 910
 Artículo 908
 Artículo 920

Artículo 935
 Artículo 930
 Artículo 933
 Artículo 928
 Artículo 932
 Artículo 929
 Artículo 931
 Artículo 923
 Artículo 922
 Artículo 927
 Artículo 925
 Artículo 926
 Artículo 934
 Artículo 924
 Artículo 921
 Artículo 948
 Artículo 939
 Artículo 943
 Artículo 937
 Artículo 938
 Artículo 952
 Artículo 947
 Artículo 951
 Artículo 940
 Artículo 945
 Artículo 944
 Artículo 949
 Artículo 944
 Artículo 942
 Artículo 936
 Artículo 946
 Artículo 950

Artículo 957
 Artículo 955
 Artículo 966
 Artículo 953
 Artículo 956
 Artículo 963
 Artículo 961
 Artículo 965
 Artículo 964
 Artículo 960
 Artículo 959
 Artículo 958
 Artículo 962
 Artículo 954
 Artículo 972
 Artículo 983
 Artículo 984
 Artículo 968
 Artículo 982
 Artículo 969
 Artículo 978
 Artículo 973
 Artículo 974
 Artículo 970
 Artículo 977
 Artículo 981
 Artículo 971
 Artículo 980
 Artículo 979
 Artículo 976
 Artículo 975
 Artículo 986
 Artículo 992
 Artículo 987
 Artículo 995
 Artículo 998
 Artículo 990
 Artículo 993
 Artículo 994
 Artículo 991
 Artículo 997
 Artículo 988
 Artículo 989
 Artículo 996
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 999
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1211
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1