Source: http://docplayer.fr/1474503-Commission-de-regulation-de-l-energie-en-region-de-bruxelles-capitale.html
Timestamp: 2017-05-27 12:35:11+00:00

Document:
Colette Gauvin
1 COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS (BRUGEL-AVIS ) relatif au Plan d'investissements pour le gaz naturel, proposé par le Gestionnaire du réseau de distribution bruxellois SIBELGA, pour la période Donné sur la base de l'article 10 de l'ordonnance du 1 er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 20 juillet Novembre 2012 Kunstlaan 46 avenue des Arts B-1000 Bruxelles / Brussel T: 02/ F: 02/2 Table des matières 1 Fondement juridique Exposé préalable et antécédents Observations relatives au plan d investissements gaz de SIBELGA Structure du plan d investissements Investissements réalisés en Analyse du réseau existant Approvisionnement et infrastructure Stations de réception Réseaux Moyenne et Basse Pressions Compteurs Qualité de la fourniture Analyse des facteurs externes Incidents Scission des réseaux de SIBELGA et EANDIS Nouveau point d injection Passage du gaz pauvre au gaz riche Modification de la législation Investissements Stations de réception et stations de détente Réseau Moyenne Pression Réseau Basse Pression Raccordements BP Conclusions Table des figures Figure 1: Prévision d'augmentation des charges par rapport aux débits de mise à disposition...9 Figure 2: Longueur des canalisations MP fin 2011 (km) Figure 3: Longueur des canalisations BP (km) Table des tableaux Tableau 1: Infrastructure de SIBELGA...8 AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 2 / 17 27/11/20123 1 Fondement juridique L'article 10 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale (dénommée ci-après "l'ordonnance gaz"), modifié par les articles de l ordonnance du 20 juillet 2011 est rédigé comme suit : 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec (la Commission), un plan d'investissements en vue d'assurer [ 1 la régularité, la fiabilité] 1 et la sécurité de l'approvisionnement [ 1, dans le respect de l'environnement, de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie] 1. <ORD /45, art. 79, 002; En vigueur : > [ 1 Le plan d'investissements couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes. Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés. Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes : 1 une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan; 2 une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution de l'exploitation du réseau, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire du réseau, de la promotion de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques; 3 une description des moyens mis en œuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements; 4 la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des indisponibilités telles que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations; 5 la politique menée en matière environnementale; 6 la description de la politique de maintenance; 7 la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée; 8 la description du plan d'urgence à mettre en œuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I); 9 l'état des études, projets et mises en œuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure.] 1 2. [ 2...] 2 Un plan d'investissements est établi pour la première fois pour la période <ORD /45, art. 79, 002; En vigueur : > 3. (Les propositions de plan d'investissements sont transmises à [ 5 Brugel] 5 avant le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de [ 5 Brugel] 5, qui [ 3 tient également] 3 compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire de réseau est lié par les investissements. [ 3 Brugel surveille et évalue la mise en œuvre du plan quinquennal d'investissements.] 3 [ 5 Brugel] 5 peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études [ 3 sont] 3 réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent. [ 3...] 3 ) <ORD /45, art. 80, 002; En vigueur : > AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 3 / 17 27/11/20124 (1)<ORD /29, art. 13, 003; En vigueur : > (2)<ORD /29, art. 14, 003; En vigueur : > (3)<ORD /29, art. 15, 003; En vigueur : > (4)<ORD /29, art. 16, 003; En vigueur : > (5)<ORD /29, art. 2, 1, 003; En vigueur : >». AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 4 / 17 27/11/20125 2 Exposé préalable et antécédents Dans son avis 131 (AVIS ), BRUGEL proposait au Gouvernement d approuver le plan d investissements gaz de SIBELGA pour la période Ci-dessous se trouvent les informations relatives aux deux points d attention formulés par BRUGEL dans l avis susmentionné : Le point 1 des conclusions de l avis 131 concernait, à l époque, le jugement en appel relatif à l incident de Ghislenghien dont, selon SIBELGA, les implications seraient potentiellement très importantes pour elle. BRUGEL demandait à SIBELGA d expliciter sa vision par rapport à ce jugement ainsi que l impact que cela pourrait avoir sur l exploitation et la gestion du réseau bruxellois de distribution de gaz naturel. Par le point 2 des conclusions de l avis 131, BRUGEL demandait à ce que lui soit communiqué le plan «sécurité gaz», qui vise à optimiser la sécurité des assets du réseau de distribution de gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale. En date du 23 mai 2012, une réunion de BRUGEL et SIBELGA a permis d avoir quelques informations relatives aux deux points mentionnés supra : Concernant le premier point, SIBELGA a souligné le fait que la Cour d appel de Tournai, dans son jugement, estimait que Fluxys serait tenu de mettre en place des mesures de sécurité exceptionnelles pour assurer l étanchéité des canalisations de son réseau, ces mesures de sécurité étant encore à définir. En tout état de cause, selon SIBELGA, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution considèreraient que ces mesures de sécurité exceptionnelles pourraient se traduire par des modalités pratiques raisonnablement quasi impossibles à mettre en place étant donné que cela pourrait aller jusqu à avoir quelqu un en permanence pour surveiller chaque ouverture de chantier. Il faudrait donc pour cela augmenter significativement les ressources humaines dédiées à cette tâche, ce que tous les acteurs du secteur ne peuvent pas forcément se permettre. L avis de la Cour de cassation relatif au recours introduit par Fluxys contre l arrêt de la Cour d appel de Tournai est donc attendu par SIBELGA, et les autres acteurs du secteur en général, préalablement à la communication relative à l impact concret que cela aurait sur la gestion de ses réseaux en Région de Bruxelles-Capitale. Concernant le deuxième point, durant cette réunion, il a été souligné les différents axes qui ont été identifiés suite à l analyse de la qualité des équipements. Les diverses actions consécutives à cette analyse qui ont été préconisées en termes de sécurité des installations sont majoritairement reprises dans le plan d investissements. Par conséquent, il a été conclu qu une communication séparée du plan «sécurité gaz» n était pas indispensable. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 5 / 17 27/11/20126 3 Observations relatives au plan d investissements gaz de SIBELGA 3.1 Structure du plan d investissements Le plan d'investissements gaz de SIBELGA pour la période est scindé en huit chapitres : le chapitre 1 donne une brève explication des activités de SIBELGA, en ce compris ses obligations de service public depuis la libéralisation du marché de l'énergie ; le chapitre 2 définit la terminologie utilisée dans le plan d'investissements ; le chapitre 3 donne un aperçu des projets réalisés par SIBELGA en 2011, comparés aux investissements prévus pour cette même année dans le plan d investissements gaz pour la période ; le chapitre 4 analyse l'état du réseau existant ; le chapitre 5 commente le rôle des facteurs externes dans l'état du réseau ; le chapitre 6 aborde la stratégie suivie par SIBELGA pour la poursuite du développement de son réseau ; les chapitres 7 et 8 traitent des investissements prévus à long et à court termes. Le plan d investissements comporte, en outre, trois annexes : le premier est le plan schématique de l approvisionnement en gaz naturel de la Région de Bruxelles-Capitale. Le deuxième expose la politique environnementale mise en œuvre par SIBELGA. Le troisième, introduit pour la première fois par le présent plan d investissements, aborde la politique de maintenance des réseaux gaz de SIBELGA. 3.2 Investissements réalisés en 2011 Globalement, les investissements prévus pour l année 2011 ont effectivement été réalisés. Le principal écart relevé dans les réalisations de l année 2011 par rapport aux investissements prévus concerne le déplacement des conduites du réseau basse pression (BP) 1, dans le cadre du projet de remplacement de canalisations en fonte et en fibrociment : en effet, seuls 9% du budget prévu a été réalisé. Cependant, il convient de relativiser ce chiffre en soulignant que ce budget avait initialement été adopté suite à une projection se basant sur des données historiques relatives aux travaux de déplacement de canalisations à la demande de tiers. Or, en 2011, ce type de travaux a sensiblement chuté au profit de demandes de travaux de poses en vue d alimenter de nouveaux lotissements, leur nombre a significativement augmenté. Pour rappel, de manière générale, le projet ci-dessus consiste au remplacement de canalisations en fonte et en fibrociment par des canalisations en polyéthylène. Cette initiative a été prise après constat d un haut taux de fuites de gaz sur les canalisations fabriquées à partir du fibrociment et de la fonte. La section de cet avis revient sur ce projet. 1 Basse pression: la pression maximale admissible ne dépasse pas 98, 07 mbar. Deux catégories de réseau BP de SIBELGA coexistent, le réseau 25 mbar et le réseau 85 mbar. L étendu du réseau 85 mbar n est qu anecdotique par rapport à l étendu de celui de 25 mbar. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 6 / 17 27/11/20127 L autre élément relatif aux travaux réalisés en 2011 concerne le traitement des colonnes montantes : 57% des prévisions ont été effectivement réalisées, contre 22% et 12% des prévisions pour les années 2010 et 2009, respectivement. Cela est notamment dû à l importante augmentation des accords à l amiable entre les propriétaires et SIBELGA, 81 en 2011 contre 25 en Pour rappel, les colonnes montantes répondant aux critères de vétusté sont, soit supprimées les compteurs gaz étant transférés en caves, soit réhabilitées par injection d un produit d étanchéité. Bien que la première approche soit préférée par SIBELGA, il subsiste très souvent des difficultés pour aboutir à un accord avec les propriétaires des immeubles concernés étant donné que ceux-ci doivent supporter les frais de mise en conformité de leurs installations après l opération. En effet, la suppression des colonnes montantes s accompagne, dans la majorité des cas, de l aménagement d un local ventilé dans lequel sont regroupés tous les compteurs, et ce, aux frais du propriétaire. Ensuite, des travaux de placement de nouvelles conduites allant de la cave vers les appartements sont effectués par un plombier rémunéré par le propriétaire, à nouveau. Il semblerait que, souvent, ces frais soient non-négligeables pour le propriétaire conduisant ainsi au refus de celuici quant à la suppression de ces colonnes montantes. Ceci explique donc le faible taux de réalisation observé par le passé. Pour remédier à ces difficultés, ainsi qu aux problèmes similaires posés par le renouvellement des branchements vétustes situés en domaine privé, SIBELGA envisage l adoption des dispositions spécifiques contraignantes ou incitatives dans sa proposition du nouveau règlement technique gaz qui sera soumise, pour avis de BRUGEL, avant la fin de l année AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 7 / 17 27/11/20128 3.3 Analyse du réseau existant SIBELGA analyse la qualité du réseau existant et de ses composantes au moyen des données de charges et des données relatives aux dysfonctionnements enregistrés sur les différents éléments du réseau Approvisionnement et infrastructure Le réseau gazier de SIBELGA compte sept stations de réception 2 réparties dans trois Stations de Réception Agrégée (SRA) 3. Ces stations sont alimentées en gaz naturel à bas pouvoir calorifique, en provenance des Pays-Bas, par des canalisations haute pression de Fluxys. Ci-dessous, le tableau reprenant l essentiel de l infrastructure de SIBELGA, à la fin de l année 2011: Classe d asset Valeur Stations de Réception Agrégée (SRA) 3 Stations de Réception 7 Stations de détente 7 Postes de protection cathodique 62 Canalisations MP 4 (km) 609 Raccordements MP pour cabines réseau 442 Raccordements MP pour cabines client Lignes de détente type client Raccordements MP type résidentiel 736 Canalisations BP (km) Raccordements BP Compteurs BP Tableau 1: Infrastructure de SIBELGA 2 Station de réception : station d injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport. Le réseau de gaz naturel de SIBELGA en compte 7 : Woluwe et Forest qui alimentent le réseau MP à 2,7 bar dans la SRA SIBELGA-Bruxelles. Cette SRA est partagée entre SIBELGA, EANDIS et ORES ; Grand-Bigard qui alimente un réseau MP 1,7 bar dans la SRA Iverlek-Dilbeek. Cette SRA, jusque récemment, était encore partagée entre SIBELGA et EANDIS ; Sud (situé à Anderlecht), Bever, Marly et Haren qui alimentent un réseau MP 1,7 bar dans la SRA SIBELGA-Quai. 3 Station de réception agrégée: station de réception fictive qui regroupe la fonction de différentes stations de réception alimentant un des réseaux interconnectés. Des points d interconnexion peuvent exister entre deux SRA voisines pour permettre un éventuel secours mutuel. Les SRA ont été créées pour permettre de calculer les achats d énergie ainsi que leur évolution. 4 Moyenne Pression: de 98,07 mbar à 14,71 bar. Trois catégories de réseau MP sont définies en fonction de la pression maximale admissible du réseau : Réseau MP A : pression maximale admissible est supérieure à 98,07 mbar sans pour autant dépasser 490,35 mbar - SIBELGA n a pas de réseau MP A) ; Réseau MP B : pression maximale admissible est supérieure à 490,35 mbar sans pour autant dépasser 4,9 bar. Deux catégories de réseau MP B de SIBELGA coexistent, le réseau 1,7 bar et le réseau 2,7 bar ; Réseau MP C : pression maximale admissible est supérieure à 4,9 bar sans pour autant dépasser 14,71 bar. Deux catégories de réseau MP C de SIBELGA coexistent, le réseau 8 bar et le réseau 14,7 bar. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 8 / 17 27/11/20129 3.3.2 Stations de réception La figure 1 illustre l'estimation de l évolution annuelle de la charge des 7 stations de réception de SIBELGA pour les quatre prochaines années gazières, de l année (1 octobre 2012 au 30 septembre 2013) à l année (1 octobre 2015 au 30 septembre 2016). Figure 1: Prévision d'augmentation des charges par rapport aux débits de mise à disposition (estimation des pointes de consommation extrapolées à -11 C de température moyenne) Cette estimation est calculée à partir de la pointe de consommation observée à chacune des sept stations de réception durant l année gazière 2010/2011 (période 01 octobre septembre 2011) et extrapolée à -11 C de température moyenne. Il est, également, tenu compte d un taux de croissance annuel de la charge de 1.5%. Sur cette base de charge extrapolée à -11 C, plusieurs stations de réception approchent ou dépassent leurs débits de mise à disposition, le problème étant plus aigu dans les deux stations de réception Forest et Woluwe. Ces dernières font partie de la SRA SIBELGA-Bruxelles dont le réseau est interconnecté avec celui d EANDIS et, par conséquent, leurs débits sont fortement influencés par cette interconnexion. Ces dépassements devraient être assurés par EANDIS, selon SIBELGA. La scission des réseaux d EANDIS et de SIBELGA devrait permettre d avoir une vue plus exacte des besoins réels sur le réseau de SIBELGA alimenté par ces deux stations de réception et, a priori, éliminer les risques de dépassement. Cet avis revient, infra, sur ce projet. La station de Marly arrive, elle aussi, à la limite du débit nominal. Toutefois, sa situation est moins problématique car les autres stations de réception de la même SRA, n ayant pas encore atteint leurs AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 9 / 17 27/11/201210 limites de débits mis à disposition, lui portent secours en compensant son surplus de demande de débits Réseaux Moyenne et Basse Pressions La figure 2 est relative à l état du réseau Moyenne Pression de SIBELGA, il donne l image de la composition de ses conduites à la fin de l année Les canalisations en acier du réseau MP sont protégées contre la corrosion par les 62 postes de protection cathodique disséminés sur ce réseau. Ces derniers sont aussi partagés avec les réseaux d autres impétrants (Vivaqua, etc.). Figure 2: Longueur des canalisations MP fin 2011 (km) La figure 3 donne l information similaire, mais relative au réseau BP de SIBELGA. Elle souligne également l impact de la réalisation du projet d abandon progressif des canalisations en fibrociment et en fonte 5. Ce projet, qui est prioritaire pour SIBELGA, mobilise des ressources humaines et budgétaires importantes. Figure 3: Longueur des canalisations BP (km) SIBELGA s est initialement engagée à procéder à un rythme annuel de pose d environ 51 km de canalisations en polyéthylène, en remplacement des canalisations en fonte ou en fibrociment. 5 Des sondages sont effectués chaque année pour détecter les fuites sur les canalisations en fibrociment et en fonte (les canalisations en acier ou en polyéthylène sont, quant à elles, sondées tous les trois ans). Pour les canalisations en fonte ou en fibrociment, ces sondages ont révélé un taux de fuites par 100 km, en moyenne, dix fois plus élevé que celui des canalisations en acier ou en polyéthylène. Un programme d abandon progressif de ces canalisations non fiables a été élaboré en 2005, sa mise en application depuis lors permet de réduire le nombre de fuites de gaz naturel observées sur le réseau gazier bruxellois. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 10 / 17 27/11/201211 L objectif est d avoir, à l horizon 2014, un réseau BP complètement assaini. Bien que ce rythme n ait pas été toujours respecté, l objectif final sera respecté dans le délai prévu. Il est à noter que lors du remplacement des canalisations du réseau, les raccordements vétustes sont également systématiquement remplacés Compteurs A l extrémité du réseau BP de SIBELGA se trouvent des compteurs : à la fin 2011, on dénombrait compteurs sur ce réseau. 96,3% de ces compteurs sont, soit de calibre G4 (45,7%), soit de calibre G6 (50,6%). Ces calibres correspondent à des débits maximum de 6 m 3 /h et 10 m 3 /h, respectivement. Le parc de compteurs est, en partie, renouvelé chaque année pour plusieurs raisons, dont les deux principales sont : soit, il s agit de compteurs à parois déformables arrivés au terme de leur durée de vie, qui est de 30 ans selon la législation qui était encore en vigueur en 2011, soit il s agit de nouveaux compteurs faisant suite aux travaux de placements, déplacements, renforcements et remplacement de compteurs à la demande du client ou à des défauts. En ce qui concerne les compteurs à paroi déformable, il convient de noter que, depuis quelques années, SIBELGA était en attente d un nouvel Arrêté royal dont probablement l impact sur la durée de vie des compteurs à parois déformables ne serait pas négligeable et, par conséquent, l impact sur le cycle de remplacement de ceux-ci. Cet Arrêté Royal, l Arrêté Royal relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger, a finalement été arrêté le 3 août La nouvelle législation introduit deux changements majeurs : Les compteurs à paroi déformable qui, selon l ancienne législation, étaient soumis à des contrôles périodiques à certains moments de leur durée de vie et systématiquement enlevés du réseau à leur 30 ème anniversaire ne subiront désormais plus de contrôles périodiques et ne seront enlevés du réseau que suite aux résultats de contrôles techniques statistiques. L erreur maximale admissible lors des contrôles techniques sera de 3% pour les compteurs installés après l entrée en vigueur de la nouvelle législation, contre la référence de 4% pratiquée conformément à l ancienne législation. Ceci pourrait se traduire par l augmentation du nombre de compteurs recalés lors de ces contrôles techniques et, donc, devant être remplacés. La nouvelle législation n ayant été arrêtée que récemment, la fenêtre d opportunité entre sa publication et la rédaction du plan d investissements était très ténue pour que SIBELGA eût pu adapter ses investissements. Cela étant, il ne serait pas faux de considérer qu à court terme (i.e avant l effectivité des contrôles techniques préconisés) cette nouvelle législation n aurait pas un grand impact sur les futurs investissements relatifs aux compteurs. Toutefois, une analyse plus fine de l impact de cette nouvelle législation semble opportune, BRUGEL serait intéressée par être informée des résultats de cette analyse lorsqu ils seront disponibles. En ce qui concerne l autre raison du renouvellement du parc de compteurs, il convient de souligner que lors de l exécution de travaux de transformation de toutes natures au niveau de la partie intérieure des branchements, SIBELGA a décidé de remplacer systématiquement les compteurs de type bi-tubulaire par des compteurs de type mono-tubulaire. En effet, SIBELGA a remarqué que ce dernier type de compteurs est moins sensible aux fuites constatées sur les compteurs bi-tubulaires dues aux reports des tensions mécaniques exercées par les installations intérieures du client. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 11 / 17 27/11/201212 Pour ce faire, SIBELGA compte profiter du projet d assainissement du réseau par rapport aux conduites en fonte et en fibrociment et du projet de réhabilitation des colonnes montantes pour remplacer une quantité considérable des compteurs bi-tubulaires. Tous les travaux relatifs aux compteurs mobilisent des ressources considérables en termes de temps et de main-d œuvre ; ceci contribuant à la prépondérance du budget alloué à ce poste dans l enveloppe budgétaire dédiée au réseau gazier : un peu plus d un cinquième du budget global pour l année Qualité de la fourniture SIBELGA contrôle la qualité de sa fourniture de gaz naturel en mesurant en continu la pression du réseau en certains endroits stratégiques (par exemple aux stations de réception). Ces mesures sont effectuées tant sur les réseaux Moyenne Pression que sur les réseaux Basse Pression. Pour les réseaux Moyenne Pression, les relevés de pression sont télé-mesurés à neuf endroits, en complément aux mesures effectuées dans les stations de réception. Pour les réseaux Basse Pression, le contrôle est effectué à l'aide de manomètres enregistreurs dont le relevé se fait manuellement, SIBELGA dispose de 146 enregistreurs de pression sur ce réseau. En 2011, SIBELGA a reçu 102 appels clients liés à une insuffisance de pression dans le réseau. Selon SIBELGA, 57% de ces demandes d intervention étaient justifiées et avaient pour la plupart pour origine des problèmes dus à un défaut lié au compteur de gaz. Le solde restant était dû à des problèmes liés à une défaillance dans l installation du client, alors que la pression du réseau était conforme. 3.4 Analyse des facteurs externes Les facteurs externes pouvant avoir une influence sur la performance du réseau de SIBELGA sont les incidents, les évolutions de la charge, les modifications de la législation et les travaux réalisés par des tiers (p.ex. les câblodistributeurs, etc.) Incidents En 2011, SIBELGA a déploré un incident sur son réseau gaz : Le 28 janvier 2011, avenue de Calabre à Woluwe-Saint-Lambert, dans le cadre de la construction d un nouvel immeuble de logement, une conduite MP en polyéthylène a été perforée. Selon SIBELGA, la nature de cet incident ne remet pas en cause l état de ses canalisations. Néanmoins, ce constat conforte SIBELGA dans sa volonté de réaliser des sondages périodiques dans le réseau afin de surveiller en permanence la fiabilité de ses canalisations. Pour rappel, les canalisations en fonte et en fibrociment sont contrôlées chaque année tandis que celles en acier et en fibrociment sont contrôlées tous les trois ans. Par ailleurs, l incident susmentionné relève de l agression des installations de SIBELGA par des tiers, principalement à cause des travaux de terrassement. Face à ce problème récurrent d agression des installations, SIBELGA et les professionnels de la distribution et du transport d énergie agissent en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation de leurs installations. Leur action consiste à AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 12 / 17 27/11/201213 sensibiliser, par tous les moyens, les tiers amenés à exécuter des travaux à proximité de leurs installations et de leurs branchements, à l importance : de la pré-localisation des installations de SIBELGA et des professionnels de l énergie, du respect des précautions d usage et des codes de bonnes pratiques lors de l exécution de leurs travaux (exemples : repérage et dégagement des installations à l aide de moyens manuels, éviter l emploi d engins de chantier lourds sur les trottoirs,...). du respect des impositions légales relatives aux distances minimales entre installations enterrées, Selon SIBELGA, ces actions de sensibilisation, s inscrivant dans la lutte contre les agressions des installations du réseau, se poursuivent. De surcroît, deux autres axes d actions ont été envisagés : Le premier, dénommé «Asset», concerne la prévention des risques liés aux caractéristiques intrinsèques des assets gaz de SIBELGA. Cet axe comprend, entre autres, les actions telles que les prises d échantillons de conduites pour analyse en vue de déterminer l état de vieillissement des matériaux utilisés. Des résultats de ces analyses pourrait découler une adaptation de la politique d investissement actuelle. Le deuxième, dénommé «Prise en compte des désordres de la voirie», vise les désordres d origines variées (dégradations des égouts, excavations importantes pour la construction d immeubles, etc.) qui engendrent des risques importants pour la pérennité des installations des gestionnaires de réseaux. Dans ce cadre, SIBELGA a étudié la possibilité d obtenir davantage d informations relatives aux «zones à risques» et, au besoin, met en œuvre des mesures de contrôle ponctuel de portance du sous-sol (essais de sol). Ces diverses actions en vue d optimiser la sécurité des assets gaz ont été intégrées dans le plan «Sécurité Gaz» (Cfr. dernière remarque du chapitre 2) Scission des réseaux de SIBELGA et EANDIS Comme mentionné dans les sections et 3.3.2, les stations de réception de Woluwe et Forest alimentent une SRA partagée avec EANDIS. De surcroît, ces deux stations dépassent leurs débits de mise à disposition, SIBELGA estimant leurs débits fortement influencés par cette interconnexion. Pour pouvoir mieux adapter le développement des réseaux de distribution à leurs besoins spécifiques, SIBELGA et EANDIS ont décidé de scinder complètement leurs réseaux. En vue de la réalisation de cette scission, différentes études sur les réseaux, permettant l identification du meilleur compromis technico-économique de ce projet, ont été effectuées. Les travaux de scission des réseaux ont commencé en 2009 et devaient, initialement, se terminer pour 2011, avec une configuration du réseau de SIBELGA en deux SRA (au lieu de trois, actuellement) indépendantes du réseau d EANDIS : la SRA Iverlek-Dilbeek étant intégrée dans la SRA Bruxelles- Quai. Dans le plan d investissements communiqué et par le biais des échanges ayant eu lieu avec SIBELGA, on évoque désormais l année 2013, voire 2014, pour l effective scission des réseaux. Il est important de souligner que SIBELGA a terminé la totalité des travaux de renforcement de l infrastructure de son réseau en vue d assurer la sécurité d alimentation des consommateurs bruxellois. SIBELGA est donc prête à scinder les réseaux, moyennant la réalisation de travaux ponctuels aux limites AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 13 / 17 27/11/201214 régionales, tels que la pose de vannes sur les réseaux MP B (séparation des réseaux par l intermédiaire de vannes fermées qui préserve la possibilité d un secours mutuel) et la pose de fonds bombés sur les réseaux BP (coupure définitive des réseaux qui empêche une possibilité de secours). Le retard est donc accusé du côté d EANDIS, entraînant ainsi le report de la fin des travaux et l effective maitrise totale des flux de gaz naturel circulant sur le réseau de SIBELGA. Etant donné l importance de ce projet et de ses probables répercussions, notamment, sur les aspects relatifs au comptage de gaz naturel, il est indiqué d inviter SIBELGA à tenir informée BRUGEL du résultat des échanges avec EANDIS, notamment, en ce qui concerne l impact de ce retard de la scission des réseaux sur le processus de calculs des infeeds/réconciliation eu égard au code de comptage de gaz naturel en vigueur en Région flamande Nouveau point d injection En parallèle au projet de scission des réseaux, SIBELGA a décidé d élaborer un schéma directeur en vue de définir les grandes lignes de la future structure de son réseau Moyenne Pression. L objectif de ce schéma est de préparer l avenir et d être en mesure de satisfaire toutes les demandes d alimentation des clients tout en garantissant l optimum en termes d exploitation des réseaux. Pour ce faire, en dehors de la scission des réseaux, d autres facteurs sont pris en compte. Exemples : la conversion des réseaux gaz pauvre gaz riche, les zones de développement urbain (Port de Bruxelles, usine de biométhanisation, etc.), l évolution des consommations, la volonté d avoir une seule SRA sur tout le territoire bruxellois, etc. Dans ce cadre, SIBELGA a introduit une demande officielle, auprès de Fluxys, pour une évaluation technico-économique complète en vue de créer un nouveau point d injection au sud de la Région de Bruxelles-Capitale. Suite à l étude d orientation réalisée par Fluxys, en juin 2011, SIBELGA lui a communiqué les informations pertinentes qui ont conduit à initier sa demande de création d un nouveau point d injection. Parmi toutes les solutions envisagées, SIBELGA arrive à la conclusion que l adjonction d une nouvelle alimentation à hauteur de la limite régionale Auderghem et Overijse semble être la meilleure option. La fin de la réalisation du projet est prévue par Fluxys et SIBELGA pour 2016, au mieux. Le respect de ce timing sera fonction, entre autres, de l obtention des autorisations de poses (Infrabel, Natura 2000 traversée de la forêt de Soignes, ), de l acquisition des terrains, des permis de bâtir et d exploitation. Ce projet est essentiel dans l approvisionnement futur en gaz naturel de la Région de Bruxelles-Capitale, il convient dès lors d attirer l attention des autorités compétentes sur l importance de ce projet. SIBELGA a intégré dans le présent plan d investissements, dans le cadre de ce projet, la construction de deux déversoirs s étalant de 2015 à 2016 ainsi que les poses nécessaires pour l établissement des liaisons entre la nouvelle station de réception et ces deux nouvelles stations de détente Passage du gaz pauvre au gaz riche SIBELGA continue de participer aux réunions du groupe de travail «approvisionnement gaz pauvre», organisées par le SPF Economie. Selon SIBELGA, l approvisionnement de la Région de Bruxelles- Capitale ne poserait pas de problème avant 2025 : c est ce qui ressort des discussions et des mesures AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 14 / 17 27/11/201215 envisagées pour la conversion partielle des réseaux en Flandre. Par conséquent, les investissements requis pour la conversions des réseaux en Région bruxelloise ne sont pas encore prévus dans le plan d investissements gaz Modification de la législation Une révision continue de la législation relative au contrôle de l'état des actifs de SIBELGA est considérée par ce dernier comme un facteur externe. Les actifs visés à cet égard sont les "stations de réception", le "parc de compteurs" et le smart metering. La révision et l adaptation de la législation et de la normalisation, et en particulier en fonction de la réglementation ATEX, impliquent pour SIBELGA la mise en conformité des installations électriques dans les stations de réception et de détente. Toutes ces installations devraient être conformes pour fin En ce qui concerne le smart metering, SIBELGA a étudié l impact de l implémentation éventuelle du Smart metering gaz sur l architecture des branchements. Les conclusions de cette étude établissent que l architecture des branchements resterait inchangée et que les nouveaux compteurs seraient de type mono-tubulaire et plus du type bi-tubulaire, ce qui engendrerait la nécessité de modifier plus de 50% des branchements de SIBELGA. Ceci a donc déjà été anticipé sur le plan sécurité, comme évoqué supra. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 15 / 17 27/11/201216 3.5 Investissements SIBELGA a établi un plan d investissements quinquennal ( ), avec plus de détails relatifs à l année 2013, dont les faits marquants sont repris dans les sections ci-dessous Stations de réception et stations de détente SIBELGA compte poursuivre la mise en conformité des installations électriques et achever ce programme, qui s étale de 2013 à L étude de faisabilité pour la construction éventuelle d une nouvelle station de réception, en coordination avec Fluxys en vue d assurer l alimentation de la SRA Bruxelles par le sud, n est pas encore totalement terminée. Cependant, comme déjà mentionné supra, SIBELGA a déjà intégré les investissements relatifs à la construction de deux stations de détente en 2015 et Réseau Moyenne Pression Dans le cadre des travaux de remplacements, d extension pour de nouvelles demandes et de déplacements d installations à la demande de tiers, SIBELGA prévoit la pose de 1.7 km de canalisations MP chaque année, de 2013 à A ceci s ajoute à partir de 2015 une estimation des poses nécessaires pour l établissement des liaisons entre la nouvelle station de réception et les deux nouvelles stations de détente. Un programme ciblé de remplacement systématique de conduites en acier pourrait découler de l analyse de risque sur ce type de canalisation. A cet effet, SIBELGA prévoit une enveloppe prévisionnelle de 1 km de pose de canalisations par an jusqu en 2014 et, ensuite, à partir de 2015, une enveloppe de 2 km Réseau Basse Pression Pour le projet d abandon de canalisations en fonte et en fibrociment, en 2013 SIBELGA compte procéder à la pose de 27 km de canalisations en polyéthylène et de 12,7 km en Raccordements BP SIBELGA prévoit la réhabilitation ou la suppression de 300 colonnes montantes en 2013 et, ensuite, de 600 colonnes montantes par an dans le cadre du programme de renouvellement des branchements ou suite à une demande d intervention «odeur gaz». Mais aussi à sa propre initiative de manière proactive, sans qu il y ait eu préalablement une intervention. AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 16 / 17 27/11/201217 4 Conclusions 1. Comme mentionné à la section de cet avis, la nouvelle législation sur le contrôle technique des compteurs pourrait avoir un grand impact sur les futurs investissements relatifs aux compteurs. Une analyse plus fine de l impact de cette nouvelle législation sur ces investissements semble opportune à faire et BRUGEL souhaiterait être informée des résultats de cette analyse lorsqu ils seront disponibles. 2. Comme mentionné également à la section de cet avis, BRUGEL souhaiterait être informée des conclusions des échanges entre EANDIS et SIBELGA à propos du retard dans le projet de scission des réseaux. 3. BRUGEL propose au Gouvernement d'approuver le plan d'investissements gaz de SIBELGA pour la période * * * AVIS/ /RUMUHIZI/46285/1 17 / 17 27/11/2012 Montrer encore
TARIFS DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL GASELWEST Tarifs imposés par la CREG - Valables pour les périodes du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 Plus en détail Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE Plus en détail CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2. Plus en détail DECISION COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTICITE ET DU GAZ
Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTICITE ET DU GAZ DECISION (B)120920-CDC-1194 Plus en détail Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.
Délibération Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 13 juin 2013 portant proposition d approbation du lancement du déploiement généralisé du système de comptage évolué de GrDF Participaient Plus en détail Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie, Plus en détail CONTRAT DE RACHAT AVEC RÉMUNÉRATION RÉSIDUELLE
Contrat de rachat biogaz hydroélectrique 2015 N contrat :... Emplacement appareil :. Date : N Dossier :.. CONTRAT DE RACHAT AVEC RÉMUNÉRATION RÉSIDUELLE d énergie électrique issue d installations de production Plus en détail AVIS. 19 décembre 2013
AVIS Projet d ordonnance modifiant l ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation Plus en détail COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ RAPPORT ANNUEL 2012 Plus en détail ORDRE DU JOUR. La gouvernance, la refonte des statuts et du règlement. Questions/Réponses. Les travaux de canalisation et leur financement
ORDRE DU JOUR La gouvernance, la refonte des statuts et du règlement Le projet de budget Questions/Réponses Les travaux de canalisation et leur financement L éventuel passage en copropriété Conclusion Plus en détail Vous déménagez. Comment faire suivre le gaz et l électricité? www.brugel.be. Formulaires de déménagement inclus. Document à conserver précieusement
Formulaires de déménagement inclus Vous déménagez Comment faire suivre le gaz et l électricité? Document à conserver précieusement www.brugel.be Vous déménagez? Pensez à prévenir votre fournisseur d énergie Plus en détail OUI OUI NON. Principalement circulateur de chauffage avec variateur de vitesse IEE 0,23 des logements individuels.
PRIME ÉNERGIE E5 VARIATEUR DE FRÉQUENCE (dont circulateur de chauffage IEE 0,23) Décision du 11 décembre 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d approbation du programme d exécution relatif Plus en détail Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.
Délibération Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 13 juin 2013 portant orientations sur le cadre de régulation du système de comptage évolué de GrDF Participaient à la séance : Olivier Plus en détail BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS
Carte Tarifaire Valable pour les contrats conclus en MAI 2015 à BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS Page 1 : Offre Poweo Fix Electricité Page 5 : Offre Poweo Fix Gaz Page 8 : Promotions et Réductions Plus en détail SPF SANTE PUBLIQUE, Bruxelles, le 10/09/2009 SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
SPF SANTE PUBLIQUE, Bruxelles, le 10/09/2009 SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT --- Direction générale de l Organisation des Etablissements de Soins --- CONSEIL NATIONAL DES ETABLISSEMENTS Plus en détail Expérimentation sur la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dispositif "NEBEF 1"): synthèse des propositions de
Expérimentation sur la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dispositif "NEBEF 1"): synthèse des propositions de RTE 16 octobre 2013 Expérimentation sur la valorisation Plus en détail Conception et construction des ouvrages gaz. Club de la Performance Immobilière
Conception et construction des ouvrages gaz Club de la Performance Immobilière Novembre 2014 RT2012 et arrêté 2 Aout 77 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences Plus en détail ETUDE (F)111215-CDC-1131
Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02.289.76.11 Fax : 02.289.76.99 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ETUDE (F)111215-CDC-1131 Plus en détail La procédure de défaut de paiement en Région de Bruxelles-Capitale
Fédération des CPAS La procédure de défaut de paiement en Région de Bruxelles-Capitale 1. Principes généraux A Bruxelles, lors d'une demande de contrat de fourniture par un client, le fournisseur peut Plus en détail NOTE A L ATTENTION DE MONSIEUR LE FORMATEUR. Aspects financiers
Luxembourg, le 8 novembre 2013 NOTE A L ATTENTION DE MONSIEUR LE FORMATEUR Aspects financiers Volet 2 : Aides financières dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables et de l efficacité énergétique Plus en détail Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Délibération Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l énergie portant proposition de décret modifiant le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage Plus en détail Logiciel PEB Version 6.5.0
(mai 2015) DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L ÉNERGIE Département de l'énergie et du Bâtiment durable Direction du Bâtiment durable Chaussée Plus en détail L activité de la branche Retraite Point presse 21 mai 2015
L activité de la branche Retraite Point presse 21 mai 2015 Contacts presse Frédérique Garlaud - 06 29 70 20 21 Virginie Rault - 06 82 30 00 32 Philippe Bainville 06 82 30 25 63 presse@cnav.fr @Cnav_actu Plus en détail Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)
Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT Référence : REG.DIS.SITE.CER.XX DISTRIBUTEUR : Document type : Convention d études de raccordement DISTRIBUTEUR Plus en détail CONTENU TYPE DE L EVALUATION FINALE
CONTENU TYPE DE L EVALUATION FINALE 1. OBJECTIF L évaluation finale a pour objectif d évaluer : les mesures de gestion du risque ; les travaux d assainissement ; ou les travaux d assainissement limité, Plus en détail Cahier des charges pour le diagnostic d un réseau de chaleur
Union sociale pour l habitat - ADEME AMORCE HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL Cahier des charges pour le diagnostic d un réseau de chaleur CONTRAT N T266 01 887 HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL Affaire suivie Plus en détail Prescriptions Techniques
Prescriptions Techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux Canalisations et Raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail PRÉAVIS N 53 AU CONSEIL COMMUNAL
PRÉAVIS N 53 AU CONSEIL COMMUNAL Patrimoine immobilier communal Demande d un crédit de CHF 892 000.- TTC pour l établissement d une expertise technique systématique Délégué municipal : M. Claude Uldry Plus en détail CADASTRE DU LOGEMENT SOCIAL. Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service public de l'union des Villes et Communes de Wallonie
CADASTRE DU LOGEMENT SOCIAL Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service public de l'union des Villes et Communes de Wallonie Les sociétés de logement de service public gèrent un parc de Plus en détail Régulateurs de pression. gamme de pression allant de 0.3 à 5 bar
Régulateurs de pression 1 gamme de pression allant de 0.3 à 5 bar Sommaire 30 Régulateurs de pression GAZ NATUREL/PROPANE et accessoires 30.1 REGULATEURS TYPES GAZ DE FRANCE pag. 4 Suivant les spécifications Plus en détail Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting
Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................ Plus en détail BUDGET ANNEXE DE L ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE DE L ASSAINISSEMENT Le service de l assainissement est un service public à caractère industriel et commercial, soumis à la comptabilité M4 différente de la comptabilité M14 applicable au Plus en détail Qu est-ce qu un raccordement?
mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux Plus en détail Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions Plus en détail B. PROGRAMME ET BUDGET PROPOSE POUR L EXERCICE 2002-2003
page 16 B. PROGRAMME ET BUDGET PROPOSE POUR L EXERCICE 2002-2003 Résumé 28. Le budget proposé pour 2002-2003 s élève à 678 400 000 francs suisses, soit une augmentation de 112 542 000 francs suisses, ou Plus en détail Your Power Energie de traction
Your Power Energie de traction Table de matière 1. Qu est-ce que l énergie de traction? 3 1.1 Du producteur au train 1.2 Avantages 1.3 Energie, tension ou courant 1.4 Transport et distribution 1.5 Fourniture Plus en détail August 2014. ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE 2015 Comité permanent des finances
August 2014 ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE 2015 Comité permanent des finances Résumé L Association canadienne de la construction (ACC) représente 20 000 entreprises membres Plus en détail SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES. (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations)
SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations) Raccordement au réseau Haute Tension CAHIER DES CHARGES Décret exécutif n 0 02-194 Plus en détail Convention relative à la vidange et à l entretien d une installation d assainissement non collectif
Communes à signer la convention à passer avec les usagers concernés ; Il a été convenu ce qui suit : L usager, M, Mme, déclare occuper la propriété désignée ci-après, dont il est seul propriétaire ou a Plus en détail Exemple d une résidence située dans les Yvelines
Exemple d une résidence située dans les Yvelines 4 bâtiments de R+4 étages 97 lots Date de construction : 1969 Chauffage au sol raccordé au chauffage urbain de la ville (Délégation de Service Public ) Plus en détail CHAUFFAGE. choisissez intelligemment votre confort POURQUOI PAS DES ÉCONOMIES D ÉNERGIE? Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale
POURQUOI PAS DES ÉCONOMIES D ÉNERGIE? CHAUFFAGE choisissez intelligemment votre confort Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale AGENCE BRUXELLOISE DE L ÉNERGIE Le Centre Urbain asbl Chauffage Plus en détail Libéralisation du marché du gaz et de l électricité
Libéralisation du marché du gaz et de l électricité CPAS de Comines-Warneton Rue de Ten Brielen,160 7780 Comines Que signifie «Libéralisation du marché de l énergie»? La libéralisation du marché signifie Plus en détail Conditions générales de vente CrownMakers ENTRE : Le Client, Ci-après dénommé l' «Usager». ET :
Conditions générales de vente CrownMakers ENTRE : Le Client, Ci-après dénommé l' «Usager». ET : CrownMakers France, dont le siège social est situé au 255 avenue Galilée, immatriculée au Registre du Commerce Plus en détail Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ].
Annexe 14: Règles entre Elia et le Gestionnaire du Réseau Fermé de Distribution raccordé au Réseau Elia, pour organiser l accèsdes Utilisateurs de ce Réseau Fermé de Distribution Cette Annexe fait intégralement Plus en détail Charte des fournisseurs de gaz naturel
Charte des fournisseurs de gaz naturel dans le cadre de leur relation avec une clientèle professionnelle Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients professionnels peuvent choisir librement leur fournisseur Plus en détail CONTROLE DE GESTION Prix de Cession Internes Centres de Responsabilité et Centres de Profit
PCI -TD _ Centres Resp et Profit_Correction CAS.doc 1 / 28 CONTROLE DE GESTION Prix de Cession Internes Centres de Responsabilité et Centres de Profit INTRODUCTION SOMMAIRE INTRODUCTION... 1 1 NOTIONS Plus en détail LIGNES DIRECTRICES (R)141023-CDC-1371
Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l'industrie, 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSION DE REGULATION DE L ELECTRICITE ET DU GAZ LIGNES DIRECTRICES Plus en détail TVA à 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique
Paris, le 4 mars 2014 TVA à 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique L administration fiscale a publié au BOFIP en date du 25 février 2014 ses commentaires sur la TVA à 5,5 % sur Plus en détail Hébergement TNT RP ANNEXE H6 - PROCEDURES. Version 2015_1 du 01 juin 2015. * Imaginer des solutions pour un monde numérique
O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 5 Hébergement TNT RP Version 2015_1 du 01 juin 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique TDF SAS au capital de 166 956 512 EUR. SIREN 342 404 399 RCS Nanterre Plus en détail Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état
Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Le secteur du bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. C'est donc sur ce secteur que s'est Plus en détail 3 - Impact sur la présentation des états patrimoniaux de l organisme d assurance gestionnaire
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation Recommandation R-01 du 23 juin 2004 Dispositions comptables relatives aux PERP (Plans d épargne retraite populaire) Sommaire 1 - Spécificités comptables Plus en détail DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document:
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22.4.2015 SWD(2015) 88 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Rapport de la Commission au Parlement Plus en détail COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires Plus en détail La méthanisation des matières organiques
Direction Départementale des Territoires de l Orne Service Aménagement et Environnement Bureau Aménagement du Territoire La méthanisation des matières organiques Fiche n 2 bis Informations sur l injection Plus en détail Questions fréquentes au sujet du document de reprise des énergies
Questions fréquentes au sujet du document de reprise des énergies 1. Qu est-ce qu un document de reprise des énergies? Un document de reprise des énergies est un formulaire qui doit être complété lorsqu Plus en détail Règlement d'allocation 2014 des capacités de stockage Version du 15 janvier 2014
Règlement d'allocation 2014 des capacités de stockage Version du 15 janvier 2014 1 OBJET Ce règlement précise les principes d'allocation des capacités de stockage mis en place par STORENGY, en application Plus en détail Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006
Centre Public d'action Sociale de Jette Rue de l'eglise 47-49 1090 Bruxelles Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements Plus en détail Préavis N 18-2014 au Conseil communal
Municipalité Préavis N 18-2014 au Conseil communal STEP station d'épuration intercommunale de Pully Vidange et réhabilitation des digesteurs Crédit demandé CHF 405'000.00 Responsabilité(s) du dossier : Plus en détail REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER. Les frais annexes
REUSSIR VOTRE ACHAT IMMOBILIER 2 Les frais annexes La réussite de votre projet d habitation dépen Sachez évaluer le coût réel de votre projet en prenant en compte tous les frais annexes qu il entraîne Plus en détail RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET RÉGION WALLONNE: BESOINS EN FINANCEMENT
Union des Villes et Communes de Wallonie asbl RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET RÉGION WALLONNE: BESOINS EN FINANCEMENT Avis du Comité permanent des Sociétés de Logement de Service Plus en détail Aperçu des services système
Page 1 sur 6 Aperçu des services système Auteurs: Martin Beck, Marc Scherer Remaniements: Version Date Auteur / service Section 1.0 12.04.2010 Martin Beck / SF-SD Finalisation Tous droits réservés, en Plus en détail COMPTE RENDU. Atelier-débat avec les futurs clients éligibles. 25 septembre 2002
Paris, le 17 octobre 2002 COMPTE RENDU Atelier-débat avec les futurs clients éligibles 25 septembre 2002 *** I La fourniture d électricité... 2 Les clients éligibles peuvent-ils acheter leur électricité Plus en détail HAUT CONSEIL A LA VIE ASSOCIATIVE
PREMIER MINISTRE HAUT CONSEIL A LA VIE ASSOCIATIVE Avis du HCVA sur le Paquet Almunia Adopté en session plénière du 15 novembre 2012 Avis du HCVA sur le Paquet Almunia La Commission européenne a adopté Plus en détail NORME INTERNATIONALE D AUDIT 620 UTILISATION DES TRAVAUX D UN EXPERT DESIGNE PAR L AUDITEUR
NORME INTERNATIONALE D AUDIT 620 UTILISATION DES TRAVAUX D UN EXPERT DESIGNE PAR L AUDITEUR Introduction (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) Plus en détail IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité (Ministère de l Intérieur) SOMMAIRE
NOTEC N 544 L E S N O T E S T E C H N I Q U E S DE LA F F I E 1 5 J A N V I E R 2 0 1 3 IRVE et Hybrides Rechargeables dans les ERP et les IGH - Cahier des Charges de la Commission Centrale de Sécurité Plus en détail Article I. DÉFINITIONS
Conditions particulières de vente «Hébergement dédié» ONLINE SAS au 22/10/2012 ENTRE : Le Client, Ci-après dénommé l' «Usager». ET : ONLINE, Société anonyme par actions simplifiée, au capital de 214 410,50 Plus en détail Evolution du processus d allocation. Atelier «processus d allocation» n 2 Le 31 mai 2012
Evolution du processus d allocation Atelier «processus d allocation» n 2 Le 31 mai 2012 Synthèse des propositions reçues 14 contributions ont été reçues, dont une sous couvert d anonymat Les propositions Plus en détail Isolation Thermique par l Extérieur
Isolation Thermique par l Extérieur Protéger le présent, préserver l avenir Pourquoi isoler? Les origines des fuites s d un immeuble ou d une maison sont connues. Provenant d une isolation absente ou faible, Plus en détail Le futur compteur communicant gaz. Tout savoir sur...
Le futur compteur communicant gaz Tout savoir sur... Votre distributeur de gaz naturel GrDF, Gaz Réseau Distribution France, est la filiale du groupe GDF SUEZ chargée de la gestion du réseau de distribution Plus en détail Projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction (n 1017) présenté par. Mme Annick Lepetit, rapporteure
AMENDEMENT N CE 7 Article 1 er A l alinéa 1 er, Substituer au mot : «ordonnance», Les mots : «voie d ordonnances». Amendement rédactionnel. AMENDEMENT N CE 5 A l alinéa 2, Après les mots : «projets d aménagement Plus en détail COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2009/14 - Traitement comptable des certificats d électricité écologique et de cogénération
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2009/14 - Traitement comptable des certificats d électricité écologique et de cogénération Introduction Avis du 16 décembre 2009 La Commission a été interrogée Plus en détail L équilibre offre-demande d électricité en France pour l été 2015
L équilibre offre-demande d électricité en France pour l été 2015 Synthèse Juin 2015 Sommaire Analyse globale 4 1. Prévision de consommation 5 2. Disponibilité du parc de production 7 3. Étude du risque Plus en détail PT1 - Raccordements aux réseaux de distribution MT et BT
Sur la base des articles 1, 2, 3,7 et 8 des CG, la présente prescription technique définit : La contribution au branchement au réseau (CB) et la contribution aux coûts du réseau (CCR); Contribution de Plus en détail Conseil d administration 322 e session, Genève, 30 octobre-13 novembre 2014 GB.322/PFA/3
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Conseil d administration 322 e session, Genève, 30 octobre-13 novembre 2014 GB.322/PFA/3 Section du programme, du budget et de l administration Segment du programme, du Plus en détail Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire
Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire Les marchés publics écologiques (MPE) constituent un instrument non contraignant. Le présent document récapitule les critères MPE de l UE mis au point Plus en détail Conseil d administration 313 e session, Genève, 15-30 mars 2012 GB.313/PFA/3/2
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Conseil d administration 313 e session, Genève, 15-30 mars 2012 GB.313/PFA/3/2 Section du programme, du budget et de l administration PFA Date: 26 mars 2012 Original: anglais Plus en détail DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DELIBERATION N 2015-53 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES Plus en détail Point de. électricité et gaz. Xavier Righetti. responsable de l unité étude énergétiques. v1.0 du 05.12.2013
Point de situation ti Libéralisation des marchés électricité et gaz Ecube -6 décembre 2013, Auberge communale de Puidoux Xavier Righetti responsable de l unité étude énergétiques SILCom - Direction des Plus en détail Quinta 25/30s et 28/35c
Fiche produit Quinta 25/30s et 28/35c Quinta 25/30s et 28/35c Chaudière murale à condensation Avec ou sans production ECS intégrée Quinta 25/30s et 28/35c Remeha Quinta 25/30s et 28/35c Les Remeha Quinta Plus en détail Charte. des fournisseurs de gaz naturel
Charte des fournisseurs de gaz naturel Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients professionnels sont devenus éligibles, c est à dire qu ils peuvent choisir librement leurs fournisseurs de gaz. La commercialisation Plus en détail Convention. Entre. La Communauté Urbaine de Bordeaux. France Télécom
Convention Entre La Communauté Urbaine de Bordeaux Et France Télécom Réalisation de la 3 ième phase du tramway comprenant l extension des lignes A, B et C 1 Entre : LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, domiciliée Plus en détail Distribution d électricité et réseaux souterrains
Distribution d électricité et réseaux souterrains Cabos 09-2 - 3 octobre 2009 Maceió, Alagoas, Brésil Les réseaux de distribution : un enjeu essentiel Les réseaux de distribution constituent une infrastructure Plus en détail ING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre Plus en détail FONDATION D ENTREPRISE LISEA CARBONE
FONDATION D ENTREPRISE LISEA CARBONE REGLEMENT D APPEL A PROJETS - 1 ère EDITION 2013 - «AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI» OUVERTURE DE L APPEL A PROJETS : 1 er juillet 2013 Plus en détail Western Climate Initiative, inc. Budget révisé pour l année civile 2015 et dépenses prévues en 2016 6 mai 2015
Western Climate Initiative, inc. Budget révisé pour l année civile 2015 et dépenses prévues en 2016 6 mai 2015 Table des matières Introduction... 1 Services de plafonnement et d échange... 2 Système de Plus en détail Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire
Délégation territoriale du Val-d Oise Recommandations pour la surveillance de la température de l eau chaude sanitaire Maîtriser la température de l eau chaude sanitaire L exploitant d un réseau d eau Plus en détail Plan de travail du Bureau de l audit et de la surveillance du FIDA pour 2011
Cote du document: EB 2010/101/R.41 Point de l'ordre du jour: 17 b) Date: 9 novembre 2010 Distribution: Publique Original: Anglais F Plan de travail du Bureau de l audit et de la surveillance du FIDA pour Plus en détail DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 14 MARS 2012 4 A-5-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 14 MARS 2012 4 A-5-12 CREDIT D IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO. CREDIT D IMPOT SUR LE REVENU EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE. AMENAGEMENTS APPORTES Plus en détail BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR LES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR LES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ÉNERGIE ÉLECTRIQUE Suivi des modifications V 1.2 28/12/07 Barème de facturation envoyé à la Commission de Régulation de Plus en détail La terre comme source de chaleur: des solutions fiables.
ÉNERGIES RENOUVELABLES La terre comme source de chaleur: des solutions fiables. Pompes À chaleur SAUMURE eau pompes à chaleur eau eau Source d énergie inépuisable et efficace Rendement élevé et constant Plus en détail DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS ASSOCIES
GTG 2007 GT1 Version n 0.8 du 10 février 2009 PROCEDURE DEFAILLANCE D UN FOURNISSEUR Page : 1/5 A - OBJET Cette procédure décrit les différentes étapes qui suivent la déclaration par le ministre chargé Plus en détail ERDF PARIS GUIDE RACCORDEMENT CLIENT
PARIS GUIDE PARIS Autorisation d Urbanisme 0 Inférieur à kva Avec/sans intervention sur le domaine public Missions d Contacts Délais des raccordements à Paris Supérieur ou égal à kva et inférieur à 0 kva Plus en détail Guide d intégration du gaz naturel
Guide d intégration du gaz naturel À UN ÂTIMENT Février 1 gazmetro.com Un représentant dédié pour mieux vous guider Une intégration optimale du poste de mesurage exige une réflexion à l amorce de votre Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail La facture. Brufodebat Module avancé 1
La facture Brufodebat Module avancé 1 Marie Brynart & François Grevisse, Société coopérative Sustainable Energy Services Pour le compte de Bruxelles Envrionnement marie.brynart@sestain.be Programme Introduction: Plus en détail MECANISME DE CAPACITE Guide pratique
MECANISME DE CAPACITE Guide pratique SOMMAIRE 1 Principes... 4 2 Les acteurs du mécanisme... 5 2.1 Les acteurs obligés... 5 2.2 Les exploitants de capacité... 5 2.3 Le Responsable de périmètre de certification... Plus en détail Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE Plus en détail REUNION D INFORMATION ASSOCIATION DES MAIRES DE L ISERE - ERDF 9/6/08 LA TOUR DU PIN
REUNION D INFORMATION ASSOCIATION DES MAIRES DE L ISERE - ERDF 9/6/08 LA TOUR DU PIN La distribution de gaz naturel et d électricité en France depuis le 1er janvier 2008 24 avril 2008 2 Un service commun Plus en détail Elle ne crée aucune exigence supplémentaire par rapport aux exigences en vigueur.
Ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie Secrétariat d Etat à l Industrie Direction de l action régionale et de la petite et moyenne industrie ----------------------------------------- Sous-direction Plus en détail Forum Scientifique: Bâtir Eco-SMART

References: l'article 10
 L'article 10
 art. 79
 art. 79
 art. 80
 art. 13
 art. 14
 art. 15
 art. 16
 art. 2