Source: http://docplayer.it/7393091-La-nuova-modulistica-per-i-procedimenti-di-prevenzione-incendi.html
Timestamp: 2018-02-25 14:38:42+00:00

Document:
La nuova modulistica per i procedimenti di Prevenzione Incendi - PDF
Download "La nuova modulistica per i procedimenti di Prevenzione Incendi"
1 La nuova modulistica per i procedimenti di Prevenzione Incendi ing. Giampietro BOSCAINO Comando Provinciale VVF Taranto
2 D.M.07/08/ Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
3 La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi. L installatore Il direttore dei lavori Responsabile dell attività Il Tecnico abilitato Professionista Antincendio
4 Il fascicolo della SCIA è costituito sua volta da due sotto-fascicoli Uno che va consegnato al Comando Uno che va tenuto a disposizione per eventuali controlli
5 Fascicolo da consegnare al Comando La Segnalazione Certificata di inizio attività propriamente detta (ex art. 4 del DPR 151/11) sottoscritta dal «responsabile dell attività»; L Asseverazione sottoscritta da un «tecnico abilitato»; (nel caso di modifiche senza aggravio una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di «tecnico abilitato»); Dichiarazioni/Certificazioni sottoscritte, nella generalità dei casi, dal «professionista antincendio»; Da un attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di «tecnico abilitato», conformi a quanto specificato nell'allegato I, lettera B, del decreto per le attività soggette di categoria «A» ; Una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA, nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
6 Fascicolo da rendere disponibile per i controlli Relazioni di calcolo integrali, rapporti di prova, dichiarazioni di conformità di prodotti omologati ecc. che fanno parte di un apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
7 Controlli di prevenzione incendi Presentazione SCIA mod. PIN SCIA Mod. PIN 2.1 Asseverazione Attestato di versamento a) Relazione tecnica ed elaborati grafici (per le sole attività in categoria A) Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 b) Dichiarazioni e certificazioni N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00
8 mod. PIN 2 - SCIA Impegno ad osservare gli obblighi connessi all esercizio dell attività Dati del titolare dell attività Calcolo della tariffa Inizio dell esercizio dell attività Ricevuta presentazione della SCIA
9 Mod. PIN 2.1 -Asseverazione Tecnico abilitato Responsabilità penali Riferimento alla documentazione progettuale ed alle certificazioni Distinta delle dichiarazioni e certificazioni ASSEVERA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA SOPRA SPECIFICATA, LA CONFORMITÀ DELLE STESSE AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO
10 Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
11 a) strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti (dm 4/05/98) ALLEGATO II AL DM 07/08/2012
12 Certificazioni e Dichiarazioni da allegare alla SCIA CERT_REI DICH_PROD Modello ministeriale Fac simile Ministero dello Sviluppo Economico (Dichiarazione di Conformità) DICH_IMP CERT_IMP Denominazione certificazione di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza fuoco dichiarazione su prodotti ai fini: - Reazione al fuoco dei materiali; - Resistenza al fuoco delle porte; - Dispositivi di apertura delle porte Dichiarazione di conformità/rispondenza Impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n.37 dichiarazione di corretta installazione e funzionamento impianti non ricadenti nel D.M. 22/01/2008 n.37 - con progetto certificazione di rispondenza e funzionalità per: impianti non ricadenti nel D.M. 22/01/2008 n.37 - in assenza di progetto ;
14 Mod. PIN CERT.REI PROFESSIONISTA antincendio Nel caso in cui la SCIA si riferisca ad una porzione dell insediamento o il certificatore abbia un incarico parziale è compito del certificatore stesso di delimitare anche graficamente nelle tavole di supporto l area del suo intervento...dopo aver eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l attività.
15 Mod.PIN CERT.REI CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati, e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche: alle loro unioni ; ai rispettivi dettagli; ai particolari costruttivi
16 Mod. PIN CERT.REI La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L individuazione degli elementi tipo deve tenere conto: - elementi portanti, separanti, portanti e separanti; - travi, pilastri, solai, muri, ecc., - elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc. - valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) -della classe di resistenza al fuoco richiesta.
17 TAVOLE GRAFICHE RIEPILOGATIVE Classe Classe Classe Devono essere allegate una o più tavole grafiche riepilogative indicanti le strutture portanti e separanti aventi determinate caratteristiche di resistenza al fuoco. Sarebbe opportuno indicare graficamente anche la presenza di compartimenti, filtri a prova di fumo, vani scala protetti, ecc con le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste Esempio: I pilastri 5,6,24,25, le travi di collegamento, la fascia di solaio ivi compresa e le eventuali murature di separazione posseggono caratteristiche R/REI 120
18 Il tecnico che può eseguire tali dichiarazioni è quello incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori. SOLO quando non è prevista per legge la figura dell incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, le dichiarazioni possono essere eseguite da un professionista antincendio Tutta la documentazione necessaria a comprovare la conformità e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste devono far parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
19 il mod. DICH.PROD. assegna al direttore dei lavori, al coordinatore ovvero al sorvegliante dei lavori il compito di dichiarare che i prodotti impiegati rispondono alle prestazioni richieste, avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati ed avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi. Mod.PIN DICH.PROD. Si tratta di un modello che tratta di tre diverse tipologie: reazione al fuoco resistenza al fuoco dispositivi di apertura delle porte. Il D.M. 06/12/2011 ha differito di 2 anni il termine per la sostituzione dei i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE.
20 Mod.PIN DICH.PROD. Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere fornite dal fornitore/produttore in conformità: alle omologazioni e/o ai certificati di prova, rapporti di prova, rapporti di classificazione, ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE, per gli elementi strutturali le eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ha valutato la resistenza la fuoco.
21 vanno prodotte tavole riepilogative intese come disegni atti ad identificare solo la posizione degli elementi (numeri) non le dimensioni e o la tipologia: tali disegni potranno essere in formato qualsiasi ed anche fuori scala. Mod.PIN DICH.PROD
22 Esempio Tavole grafiche riepilogative Esempio: 1 Porte resistenti al fuoco REI 120 con dispositivo di apertura a semplice spinta; 2 Porte delle camere RE 30; 3 Materassi con classe di reazione al fuoco 1IM; 4 Tendaggi delle camere con classe di reazione al fuoco 1
23 Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ELENCO degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi
24 Impianti rilevanti e Dichiarazione di Conformità 1. Impianti rilevanti ricadenti nel campo di applicazione della dichiarazione di conformità ; 2. Impianti rilevanti non ricadenti nel campo di applicazione della dichiarazione di conformità. Il progetto e gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità fanno parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.
25 Riferimento al fascicolo che il titolare e tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando
26 Impianti rilevanti non ricadenti nel campo di applicazione della Dichiarazione di Conformità 1. La DICHIARAZIONE di corretta installazione e corretto funzionamento dell impianto può essere redatta dall installatore solo quando è presente un progetto redatto da tecnico abilitato. 2. Il progetto tiene conto delle eventuali norme di impianto e/o degli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti; devono essere indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati; deve essere allegato il manuale d uso e manutenzione dell impianto. 3. Quando non è presente un progetto la CERTIFICAZIONE la redige un tecnico antincendio ; 4. La CERTIFICAZIONE è corredata dallo schema dell impianto come realizzato, del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell impianto, delle indicazioni riguardanti le istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto.
27 senza progetto* e con progetto** si riferisce a quanto richiesto all art. 5 comma 2 del D.P.R. 37/2008
28 senza progetto* e con progetto** si riferisce a quanto richiesto all art. 6 comma 2 della Legge 46/90 ed indicati nel regolamento di attuazione all art.4 del D.P.R. 447/1991.
30 MOD. PIN DICH.IMP Corretta installazione e funzionamento dell impianto L imprenditore individuale o il rappresentante legale ovvero il responsabile tecnico da essi preposto deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all art.4 del D.M. n.37/98. La certificazione va redatta singolarmente per tipologia di impianto (barrare solo una casella alla volta) Occorre riportare l indicazione dell impianto e la sua descrizione illustrativa
31 MOD. PIN DICH.IMP Corretta installazione e funzionamento dell impianto 1. RISPETTATO il progetto predisposto dal tecnico abilitato; 2. SEGUITO la normativa tecnica applicabile all impiego (indicando i riferimenti normativi); 3. INSTALLATO componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d arte ed adatti al luogo ad al tipo di installazione; 4. CONTROLLATO, con esito positivo, l impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalla norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge. Occorre allegare obbligatoriamente la seguente documentazione: 1. Progetto dell impianto: 2. Relazione tipologia dei materiali utilizzati; 3. Manuale d uso e manutenzione dell impianto.
32 MOD. PIN CERT.IMP Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell impianto Il professionista che redige la certificazione deve essere iscritto agli elenchi dell art.16 comma 4 del D.lgs. 139/2006. Se redatto ai sensi dell art.7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n.37 (per impianti realizzati prima del 27/03/2008 in caso di irreperibilità della dichiarazione di conformità) il professionista, oltre ad essere iscritto agli elenchi di cui all art.16 comma 4 del D.Lgs. 139/2006, deve aver esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico cui si riferisce la certificazione. La certificazione va redatta singolarmente per tipologia di impianto (barrare solo una casella alla volta)
33 MOD. PIN CERT.IMP Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell impianto Il professionista, deve descrivere l impianto che certifica Il professionista, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti eseguiti certifica che l impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell arte e risulta regolarmente funzionante Occorre barrare almeno una delle opzioni relative alle famiglie di norme/disposizioni/prescrizioni di riferimento Occorre allegare obbligatoriamente la seguente documentazione: -Schema dell impianto come realizzato: -Rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell impianto; -Manuale d uso e manutenzione dell impianto.
34 Anche l Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA?) non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto di più parti sottoscritte da soggetti diversi.
35 PIN 3 -Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio mod. PIN 3 Attestazione di Rinnovo Mod. PIN 3.1 Asseverazione Attestato di versamento Assenza di variazioni obblighi gestionali, verifiche, manutenzioni Professionista antincendio Riferimento alla SCIA elencazione dei prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00
36 ARPCA PIN
37 ASSEVERAZIONE PER ARPCA PIN 3.1 Il professionista, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti eseguiti verifica la presenza dei prodotti, degli elementi costruttivi e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che avrà cura di elencare.
38 Visti i risultati dei controlli e delle verifiche il professionista antincendio dichiara relativamente agli impianti e ai prodotti ed elementi costruttivi che per gli stessi sono garanti i requisiti di efficienza e funzionalità Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità di attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono inseriti all interno del fascicolo
40 Le Istanze per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi
41 mod. PIN 4 Deroga PIN 4 - Deroga Documentazione tecnico - progettuale Attestato di versamento a) elaborati grafici Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 Specificare se trattasi di attività soggetta (all.i DPR 151/2011) o non soggetta b) relazione tecnica (Integrata con valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecnico-gestionali compensative) N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 75,00
42 mod. PIN 5 NOF PIN 5 - Nulla Osta di Fattibilità Documentazione tecnico - progettuale Attestato di versamento a) elaborati grafici Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 Indicare gli aspetti di prevenzione incendi per i quali si chiede il nulla osta b) relazione tecnica N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 50,00
43 PIN 6 - Verifica in corso d opera mod. PIN 6 Attestato di versamento Indicare le attività soggette per le quali si chiede la verifica Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 Riferimento alla documentazione progettuale Indicare gli aspetti di prevenzione incendi rispetto ai quali si chiede la verifica N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00
44 PIN 7 - Dichiarazione di voltura dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà Assunzione degli obblighi connessi all esercizio dell attività
45 mod. PIN 2 GPL - SCIA SCIA per Serbatoi di G.P.L. Mod. PIN 2.1 GPL Attestazione Attestato di versamento Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00
46 PIN 3 GPL - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per serbatoi di G.P.L. mod. PIN 3 GPL -Rinnovo Mod. PIN 3.1 Dichiarazione di manutenzione (sino a 5 mc) Attestato di versamento Assenza di variazioni Professionista antincendio Certifica l efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione antincendio Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00

References: art. 4
 art. 5
 art. 6
 art.4
 art.4
 art.16
 art.7
 art.16