Source: http://docplayer.es/18627422-Modelo-para-la-ubicacion-de-aerogeneradores-y-paneles-fotovoltaicos-en-proyectos-de-electrificacion-rural-con-microrredes.html
Timestamp: 2019-01-24 00:59:00+00:00

Document:
Modelo para la ubicación de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos en proyectos de electrificación rural con microrredes - PDF
Download "Modelo para la ubicación de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos en proyectos de electrificación rural con microrredes"
Monica Silva Cordero
1 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.1 Resumen Una tercera arte de la oblación mundial, casi en su totalidad en comunidades rurales en aíses en desarrollo, carece de electricidad. Los sistemas de electrificación basados en fuentes de energía renovable han demostrado ser adecuados ara roveer de energía eléctrica a comunidades aisladas de forma autónoma. En la actualidad la instalación de sistemas individuales microeólicos y fotovoltaicos son ociones utilizadas ara satisfacer este fin. El objetivo de este trabajo es desarrollar de un modelo matemático de rogramación lineal y un roceso de resolución ara determinar el tio de tecnología y la ubicación de los diferentes equios ara abastecer la demanda energética de una comunidad rural, ya sea mediante equios individuales como mediante una o varias microrredes. La creación de microrredes, ermite el uso de equios de mayor otencia or lo que se reducen costes de inversión inicial y no se limita al usuario al recurso energético disonible de su ubicación. El modelo ermite que el usuario se alimente de la tecnología más adecuada en función del recurso energético de la zona. Como datos de artida, el modelo utiliza el recurso energético de la zona, tanto eólico como solar, y la demanda de energía y otencia de los usuarios, que se establece mediante una evaluación socioeconómica de la comunidad. El modelo y el roceso de resolución se validan a través de su alicación en tres casos reales con tres comunidades, Cerro Alto, Alto Perú y El Alumbre, situadas en la región norte de la sierra andina del Perú. Se han desarrollado diferentes modelos matemáticos en función de las variables utilizadas, binarias o enteras, y en función de la tecnología (eólica, solar e híbrida). Antes de realizar una exerimentación detallada de cada comunidad se ha comarado que modelo en función de las variables utilizadas obtiene resultados más satisfactorios, se determina que el modelo de variables enteras obtiene resultados más satisfactorios. El modelo de variables enteras es el utilizado en la exerimentación detallada. Como rocesos de resolución se estudian y se analizan dos alternativas ara obtener soluciones más satisfactorias y reducir los tiemos de cálculo. El rimer roceso directo considera como untos de generación tanto a los untos de consumo como a untos creados mediante una cuadrícula or el modelizador, así ues, udiéndose colocar equios de generación en unto de alto recurso energético. El segundo roceso or asos solo considera como osibles untos de generación a los untos de consumo, osteriormente se gráfica la solución y se secciona la comunidad añadiendo untos de cuadrícula creando roblemas más equeños de más sencilla solución. Mediante la exerimentación desarrollada se determina que el segundo método de resolución obtiene soluciones más satisfactorias. Finalmente los resultados obtenido con el modelo se comaran la instalación de equios individuales y la diferentes tecnologías Los resultados muestran que el uso de microrredes reduce el coste considerablemente con resecto a la instalación de equios individuales y que la solución tecnológica más adecuada ara electrificar una comunidad es el uso de tecnología híbrida, instalando equios individuales con generación solar en usuarios aislados y creando microrredes con generación eólica en zonas donde la disersión de usuarios es baja.
2 Pág.2 Memoria
3 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.3 Sumario Resumen... 1 Sumario Introducción Descrición del sistema Electrificación rural Recursos energéticos Energía eólica y recurso eólico ara electrificación rural Energía solar y recurso solar ara electrificación rural Sistemas de generación eléctrica Sistemas microeólicos Sistemas fotovoltaicos Sistemas híbridos (eólico-solar) Configuración de los sistemas Comonentes de generación Aerogenerador Panel fotovoltaico Comonentes de la instalación Batería o acumulador Regulador eólico Regulador solar Inversor Conductor Microrred Medidor Demanda de energía y de otencia eléctricas Relación entre comonentes del sistema Modelización matemática del sistema Consideraciones de diseño Evaluación de recurso eólico Evaluación de recurso solar Esquema y diseño de la microrred Pérdidas en la instalación Caacidad de las baterías Modelos de PL Estructura de los modelos de rogramación matemática lineal Programación Lineal Entera y Mixta (PLEM) Resolución de modelo matemáticos lineales Formulación matemática lanteada Parámetros del modelo de PLEM Modelo de variables enteras con tecnología eólica Modelo de variables binarias con tecnología eólica Modelo de variables enteras con tecnología solar Modelo de variables enteras con tecnología híbrida... 37
4 Pág.4 Memoria 4 Exerimentación comutacional realizada Descrición de comunidades Cerro Alto Alto Perú El Alumbre Exerimentación reliminar Exerimentación realizada Comaración de modelos Influencia de untos de cuadrícula Prouesta de rocesos de resolución Resultados y análisis del roceso de resolución Exerimentación realizada Resultados de Cerro Alto Resultados de Alto Perú Resultados de El Alumbre Análisis del roceso Resultados y análisis de las soluciones tecnológicas Resultados de Cerro Alto Resultados de Alto Perú Resultados de El Alumbre Estudio del imacto ambiental y socio-económico Imacto medioambiental Imacto socio-económico Presuuesto Presuuesto Viabilidad económica Conclusiones Agradecimientos Referencias bibliográficas... 75
5 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.5 1 Introducción Los sistemas de electrificación basados en fuentes de energía renovables han demostrado ser adecuados ara roveer de energía eléctrica a comunidades aisladas de forma autónoma (Hirematha et al, 2007)). En concreto, la electrificación mediante energía eólica y solar es una de las ociones técnicas que se ha utilizado recientemente en royectos imlementados en la sierra norte de Perú (Coello y Chiroque, 2008b). Debido a la característica disersión entre domicilios en las comunidades, hasta el momento estos royectos han tendido a instalar microaerogeneradores y aneles fotovoltaicos individuales or unto de consumo. Como alternativa se roone considerar tanto los equios individuales aislados como la generación y distribución de electricidad mediante una o varias microrredes. La localización de los diferentes equios de generación y el diseño de la(s) microrred(es) se define considerando el recurso energético cada unto y la localización y la demanda de los untos de consumo. La creación de microrredes reduce el cote inicial de la instalación or el uso de equios de mayor otencia y no limita al usuario al En la actualidad existen herramientas de ayuda a la toma de decisiones que definen una red eléctrica autónoma, ero considerando un número muy reducido de los untos de generación, y que entran en más o menos detalle en diferentes asectos. Por ejemlo, Keler et al (2007) resentan una herramienta de simulación que decide una combinación de fuentes de generación, ero limita a uno los untos de generación ara cada tio de energía considerada, y sólo roorciona un esquema general de la red. Paralelamente se han desarrollado estudios ara el diseño y otimización de la distribución, algunos basados en modelos de rogramación lineal entera mixta (PLEM) ara la obtención de la solución ótima. La mayoría de estos trabajos se desarrollan ara entornos urbanos. En este trabajo se desarrolla un modelo de PLEM ara el diseño ótimo de sistemas de electrificación rural basados en tres tios de tecnología: eólica, solar e híbrida. La solución debe roorcionar la ubicación de los untos de generación dentro de toda la comunidad y el diseño de la microrred, seleccionando los conductores y considerando las caídas de tensión. El modelo también roorciona la ubicación y el dimensionado de otros equios de la instalación, or ejemlo, baterías, inversores y reguladores. Este trabajo amlia el modelo resentado en Ferrer et al (2009), incororando, entre otros, el uso de diferentes tecnologías. Como dato de entrada se arte de la energía que odría generar cada tio de aerogenerador y anel fotovoltaico en cada unto en cada unto de osible ubicación. El criterio de resolución considerado es la minimización de la inversión inicial de la instalación del sistema. Se desarrolla dos tios de modelos, en función de las variables utilizadas, binarias o enteras y tres tios de tecnología. Se roonen diferentes rocesos de resolución ara obtener mejores soluciones. Estos rocesos se comaran entre ellos. La validación del modelo y la comaración de rocesos de resolución se realiza mediante la alicación a tres casos reales imlementados en la sierra norte de Perú.
6 Pág.6 Memoria 2 Descrición del sistema En este caítulo se resentan los sistemas autónomos de electrificación rural. Se describen y se comara las diferentes ociones tecnológicas destacando los sistemas microeólicos y fotovoltaicos, que son el objeto de este royecto. Para estas alternativas se detalla la evaluación de recurso, las osibles configuraciones del sistema y las características de los comonentes de cada una de ellas. 2.1 Electrificación rural Una tercera arte de la oblación mundial, casi es su totalidad en los aíses en desarrollo, carece de electricidad. La estrategia natural ara aumentar el acceso a la electricidad en zonas rurales es mediante la extensión de la red eléctrica, esta solución es muy cara es or ello que los sistemas de electrificación, aislados y autónomos, han demostrado ser adecuados ara roveer de energía eléctrica a comunidades rurales. A continuación se realiza una breve exlicación y comaración de sistemas de electrificación descentralizados y autónomos (Velo et al, 2005): Energía hidráulica: Arovecha la energía otencial acumulada en el agua ara la generación de electricidad mediante una turbina hidráulica. El recurso es variable, en las diferentes estaciones del año y, or lo tanto, el dimensionamiento de la turbina se realiza teniendo en cuenta la éoca de menor caudal. La energía generada es continua y constante durante todo el día, los usuarios ueden disoner de ella en cualquier instante y no son necesarios equios de acumulación. En general la energía hidráulica tiene la mejor relación de kilowatio instalado or coste de instalación de entre el resto de osibilidades. Por esta razón, si una comunidad rural tiene recurso hidráulico se tiende a escoger esta alternativa. Energía eólica: Arovecha la energía del viento ara la obtención de energía eléctrica mediante un aerogenerador: El viento incide sobre las alas del aerogenerador, rovoca la rotación de las alas y el generador transforma esta energía cinética en energía eléctrica. El recurso eólico es variable durante el día, durante días y durante diferentes éocas del año. El consumo or arte de los usuarios también es variable or lo tanto es necesario colocar equios de acumulación de energía ya que la generación y el consumo no son simultáneos. En general, la evaluación del recurso eólico es comleja. Energía solar: Arovecha la radiación solar ara la obtención de energía eléctrica. El roceso de transformación de energía solar en energía eléctrica se roduce en un elemento semiconductor que se denomina célula fotovoltaica. La energía generada deende de la radiación solar que incide en las celdas fotovoltaicas, normalmente no constante durante el día, y nula durante la noche. Como la energía generada es intermitente, como también lo es el consumo or arte de los usuarios, se hace necesario el uso de equios de acumulación. En general la evaluación de recurso es sencilla, ero el ratio kilowatio instalado or el coste de instalación no es muy bueno.
7 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.7 Gruo diesel: Arovecha la energía química del diesel mediante combustión ara la generación de energía eléctrica. Su coste es muy elevado, considerando como costes, los costes de adquisición y los costes de deslazamiento ara su obtención. Es un recurso no reroducido localmente y, or tanto, se crea una deendencia sobre el exterior. Deendiendo de las necesidades de suministro de electricidad, también ueden instalarse sistemas híbridos que se basan en la combinación de diferentes tecnologías como sistemas eólicos con sistemas fotovoltaicos, o sistemas eólicos con microturbinas hidráulicas u otros. Tio de energía Ventajas Inconvenientes Energía hidráulica Energía eólica Energía solar Gruo diesel Generación de energía constante No necesita sistemas de acumulación. Tiene una muy buena relación de kilowatio instalado or coste de instalación. Recurso energético local. Tiene una buena relación de kilowatio instalado or coste de instalación. No necesidad una gran obra civil. Recurso energético local. No necesidad de una gran obra civil. Necesidad de una obra civil imortante. Generación intermitente. Necesidad de sistemas de acumulación. Generación intermitente. Necesidad de sistemas de acumulación. Recurso energético local. Tiene una baja relación de kilowatio instalado or coste de instalación. La comunidad rural deende de agentes externos, recurso no local. No necesidad de una gran obra civil. Coste elevado. Generación de gases de efecto invernadero. Tabla 2.1 Comaración de diferentes generaciones eléctricas Finalmente se concluye que la instalación un gruo diesel es una mala solución tecnológica debido a la oca sostenibilidad. Se considera que la energía hidráulica es la mejor solución tecnológica, ero no obstante, no existe recurso hídrico en todos los lugares, es or ello que esta situación los sistemas eólicos y solares son una buena solución. 2.2 Recursos energéticos En los siguientes aartados se describe recurso energético y los sistemas de generación eólicos y solares, que son el objeto de este trabajo Energía eólica y recurso eólico ara electrificación rural La energía eólica es la energía que roviene del viento. Definimos recurso eólico como cantidad de energía eólica que existe en un unto o suerficie. Una característica es que el viento tiene tres tios de variabilidades: temoral, suerficial y deendiendo de la zona terrestre. Deendiendo de la zona terrestre: Es la variabilidad que sufre el viento deendiendo a la zona del globo terráqueo. El efecto combinado del desigual calentamiento de la tierra y de las fuerzas centrifugas y de Coriolis debidas a la rotación de la tierra, da lugar a vientos a escala terráquea, con unas tendencias más o menos ermanentes.
8 Pág.8 Memoria Variabilidad temoral: Es la variabilidad que sufre el viento a lo largo del tiemo. El viento no es constante a lo largo del tiemo, éste sufre variaciones de manera horaria, diaria y de forma estacional. Variabilidad suerficial: Es la variabilidad que sufre el viento debido a la forma de la suerficie. Existen dos tios de variaciones suerficiales: Las variaciones horizontales nos indican que, en una misma comunidad, untos cercanos ueden tener recursos eólicos muy diferentes, debido a la toografía y orografía del terreno. Las variaciones verticales nos indican que el recurso eólico varía con la altura, esta variación vertical es roducida or la rugosidad del terreno. Todos estos factores hacen que el cálculo del recurso eólico de una zona sea comlejo e imrescindible antes de realizar un royecto Energía solar y recurso solar ara electrificación rural La energía solar es la energía que roviene del sol. Definiremos recurso solar como la radiación solar que incide sobre un unto o una suerficie. La generación eléctrica mediante la conversión de radiación solar deende de un combustible con un roceso de transformación que no genera residuos, inagotable, distribuido or toda la suerficie del laneta, esecialmente intenso en las regiones más obres y del que se conoce con bastante recisión su variación en el tiemo, al menos en cuanto a los valores medios (Velo et al, (2005)): El recurso solar no es constante ero es menos intermitente entre días consecutivos que el recurso eólico. El recurso varía durante el día, estacionalmente y deendiendo de la zona terrestre en la que nos encontremos. Deendiendo de la zona terrestre: Es la variabilidad que sufre la radiación solar deendiendo de la zona del globo terráqueo. Variabilidad temoral: Durante el día la radiación solar durante la noche es nula, en la Figura 2.2 odemos ver un día de radiación erfecta y en la Figura 2.3 un día con nubes. Varía también estacionalmente ya que las condiciones meteorológicas son diferentes en las diferentes estaciones del año. Si se comara el recurso eólico con el recurso solar ara instalaciones a equeña escala hay que destacar que la radiación solar no sufre a enas variación suerficial con resecto al recurso eólico. 2.3 Sistemas de generación eléctrica La configuración del sistema de generación eléctrica es función del tio de energía que utiliza. A continuación se muestran las diferentes alternativas que se utilizan a lo largo de este trabajo.
9 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág Sistemas microeólicos Los comonentes rinciales de un sistema microeólico son los que muestran a continuación: 1. Aerogenerador: Genera energía eléctrica a artir de la fuerza del viento. 2. Regulador eólico: El regulador es el encargado de roteger las baterías de sobrecargas y descargas excesivas. Es el encargado de transformar la corriente alterna (AC), generada or el aerogenerador, a corriente continua (DC) ara su osterior almacenaje en la baterías. 3. Batería: Una batería, también conocido como acumulador, es un disositivo que mediante rocesos electroquímicos es caaz de almacenar energía eléctrica. 4. Inversor: Un inversor, también llamado ondulador, es un circuito utilizado ara convertir corriente continua en corriente alterna. 5. Conductor: Transorta la energía eléctrica de un unto a otro. 6. Medidor: Un medidor es un aarato que limita el consumo de energía de un usuario Sistemas fotovoltaicos Los comonentes rinciales de un sistema fotovoltaico son los que muestran a continuación: 1. Panel fotovoltaico: Genera energía eléctrica a artir de la radiación solar. 2. Regulador solar: Protege las baterías de sobrecargas y descargas rofundas. También gradúa la tensión del sistema. El resto de elementos, baterías, inversor, conductores y medidores, son iguales a los utilizados en los sistemas microeólicos Sistemas híbridos (eólico-solar) Los sistemas híbridos eólico-solar son sistemas que están comuestos or las dos tecnologías anteriormente exlicadas, arovechan tanto la energía eólica, mediante un aerogenerador, como la energía solar, mediante un anel fotovoltaico. Los elementos utilizados son iguales a los utilizados en los sistemas eólicos o solares. La fiabilidad de los sistemas híbridos en general es mayor con resecto a los sistemas eólicos y solares, normalmente en los días de oca radiación el viento sola con más fuerza y viceversa, así ues se contrarrestan las carencias de cada uno de los sistemas. También son necesarios sistemas de acumulación ya que el recurso es intermitente Configuración de los sistemas La configuración de los sistemas microeólicos, fotovoltaicos e híbridos se searan en dos gruos deendiendo del número de usuarios que roveen de energía. Sistemas individuales: Cada usuario tiene su roio sistema individual, ya sea eólico (Figura 3.4), solar (Figura 3.5) o híbrido (Figura 3.6). La distribución se limita a los untos de consumo que tiene el usuario en su vivienda.
10 Pág.10 Memoria Figura 2.1 Sistema microeólico Figura 2.2 Sistema fotovoltaico Aerogeneradores Regulador eólico Baterías Inversores Punto de consumo Paneles fotovoltaicos Regulador solar Figura 2.3 Sistema híbrido Microrred: El sistema de generación, eólico, solar o híbrido, abastece de electricidad a más de un usuario. La distribución de electricidad se realiza mediante una microrred eléctrica (Figura 2.7). Aarece la necesidad de colocar medidores a los usuarios conectados a la microrred ara controlar sus consumos. Puede suceder que un usuario aroveche la situación de estar en una microorred ara consumir más energía que el resto de usuarios.
11 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.11 Figura 2.4 Microrred 2.4 Comonentes de generación Los comonentes de generación son aquellos caaces de convertir un tio de fuente de energía en energía eléctrica. Para el resente trabajo se considera aerogeneradores y aneles fotovoltaicos Aerogenerador Un aerogenerador es un generador eléctrico, transforma la energía cinética del viento en energía mecánica que mediante una transmisión y normalmente un alternador trifásico se convierte en energía eléctrica. Los aerogeneradores utilizados a lo largo de este trabajo son microaereogeneradores ya que son de baja otencia. Las alas del aerogenerador giran or acción del viento creando la rotación de un eje que está unido a un generador de imanes de ermanentes. La rotación de dicho eje genera camos magnéticos e induce electricidad en el generador mediante bobinas. Los aerogeneradores se dividen en dos gruos en función de la osición del eje: Eje vertical: Son aquellos en los que el eje de rotación del equio se encuentra erendicular al suelo. No necesita mecanismo de orientación ara girar el rotor en la dirección del viento y su eficiencia es menor. Eje horizontal: Son aquellos en los que el eje de rotación del equio se encuentra aralelo al suelo. Ésta es la tecnología más amliamente utilizada, or su eficiencia y confiabilidad y la caacidad de adatarse a diferentes otencias y son los utilizados en el royecto Los aerogeneradores de eje horizontal se comonen de los siguientes elementos rinciales: Alabes: normalmente hechos de madera o de fibra de vidrio, son los encargados de convertir la energía del viento en movimiento de rotación. Rotor: convierte la energía eólica en energía mecánica ara que osteriormente el generador convierta esta energía mecánica en eléctrica. Generador: Comuesto or el alternador y el lato de imanes ermanentes. La energía mecánica que sale el rotor asa or el alternador convirtiéndola en energía eléctrica. Normalmente en microaereogeneración, esta energía asa or los imanes ermanentes, usualmente de Neodimio (Nd), que ermiten obtener el voltaje deseado.
12 Pág.12 Memoria Cola: Su función es colocar las alabes en la dirección del viento. En esecial también consta de un sistema de seguridad que ermite inutilizar el aerogenerador con vientos muy altos. Los arámetros que definen las características de los aerogeneradores son: Velocidad de arranque: Velocidad (m/s) del viento cuando el aerogenerador emieza a generar Potencia nominal: Potencia máxima (W) a la que uede trabajar el aerogenerador de forma continúa sin que este se averíe, los elementos están fabricados ara trabajar a esa otencia. Velocidad nominal: Velocidad (m/s) del viento cuando el aerogenerador está trabajando a otencia nominal. Potencia máxima: Potencia máxima (W) a la que uede llegar el aerogenerador. Velocidad de corte: Velocidad máxima (m/s) del viento que aguanta el aerogenerador a artir del cual el aerogenerador deja de generar. Voltaje: Voltaje (V) al que genera electricidad. Vida útil: Tiemo (años) en el que se estima que un aerogenerador funciona correctamente. La vida útil deende del fabricante ero la media está entre 10 años. Un aerogenerador obtiene su otencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un ar (fuerza de giro) actuando sobre las alas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor or el viento deende de la densidad del aire, del área de barrido del aerogenerador y de la velocidad del viento. La energía del viento que asa erendicularmente a través de una suerficie circular (alas del aerogenerador) es: E t = ρvt D dt 2 E = Energia ( Wh) ρ = Densidad aire kg m 3 ( / ) v = Velocidad del viento ( m / s) D = Diametro de la suerficie ( m) t = tiemo ( h) Densidad del aire: La densidad del aire varía con la altitud, a más altura menor densidad y, or lo tanto, menor otencia. La densidad con resecto la altura varía según la ley barométrica. Área de Barrido: El área que describen las alas, en el caso de un aerogenerador, al girar. Velocidad del viento: La velocidad del viento es el factor más imortante ara definir la instalación de un sistema de aerogeneración, es debido a que la otencia de generación
13 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.13 aumenta con el cubo de la velocidad. La velocidad del viento es función del tiemo, la distribución de esta se uede ver en la curva de duración (Figura 2.1). Un aerogenerador se caracteriza or su curva de otencia, que indica cual es la otencia generada en función de la velocidad del viento. En la figura 2.1 se uede observar que en base a esta curva de otencia y a las características del viento del emlazamiento se uede determinar cuál será la energía roducida or el aerogenerador. Figura 2.5 Curva de duración de la otencia (Fuente: Creso, 2003) A artir del valor medio de la velocidad, se uede realizar una estimación aroximada (ideal) de la energía que odremos obtener en un emlazamiento. Para sistemas autónomos a equeña escala ésta es una forma común de realizar cálculos sobre el otencial energético del recurso eólico en un emlazamiento, ero menos recisos que tener en cuenta la distribución de velocidades. La determinación del recurso eólico de una comunidad se obtiene mediante la formulación de maas de viento, creados or software esecializados. Para realizar el maa de viento es necesario conocer la orografía y toografía del terreno conjuntamente con los datos de viento obtenidos de un anemómetro, tanto la dirección como la velocidad del viento. Las curvas de otencia de los aerogeneradores están en condiciones estándares, a una temeratura de 25ºC y 0m sobre la altitud del mar, si la instalación del aerogenerador se realiza en otras condiciones, como a 4000m.s.n.m donde la densidad del aire es diferente, se extraola la curva obteniendo otros arámetros característicos. Los aerogeneradores son obstáculos ara el viento y crean turbulencias dentro de su
14 Pág.14 Memoria trayectoria disminuyendo la caacidad de generación de otros aerogeneradores. Ha de existir una distancia mínima entre ellos. Por esta razón se ha de limitar el número máximo en un unto Panel fotovoltaico Los aneles fotovoltaicos son generadores eléctricos que son caaces de transformar la radiación solar en energía eléctrica. Los aneles están comuestos or células fotovoltaicas que son caaces de convertir la radiación incidente del sol en energía eléctrica. Al incidir la luz solar sobre las células fotovoltaicas los electrones tienden agruarse sobre la cara iluminada, generándose una cara ositiva y una negativa, si estas dos caras se onen en contacto mediante un conductor se crea una fuerza electromotriz creando un otencial eléctrico ara igual las cargas generando energía eléctrica. Los aneles fotovoltaicos ueden dividirse en dos gruos Amorfos: El silicio que comone la célula no ha cristalizado Cristalinos Monocristalinos: Las células fotovoltaicas están comuestas or un único cristal de silicio (son reconocibles or su forma circular o hexagonal) Policristalinos: Están formadas or equeñas artículas cristalizadas de silicio. Estos aneles son los utilizados en el royecto, son las que tienen mayor rendimiento. Las diferencias entre cada tio vienen definidas or el coste y el rendimiento. Contra más grande sea el cristal de silicio mayor será el rendimiento de la anel, esto significa que las del rimer tio tienen un rendimiento mayor (20%) ero el coste es muy suerior. En cuanto a las amorfas tienen un rendimiento más o memos del 10%. Los arámetros que definen un anel fotovoltaico son los siguientes: Potencia Máxima: Es la otencia máxima (W) que uede dar el anel a unas condiciones estandarizadas. Una radiación solar de W 1000 y una temeratura de m 25ºC ( no temeratura ambiente). Voltaje: Voltaje (V) al que genera el anel, normalmente a 12 V. Potencia máxima: Es el roducto entre intensidad de cortocircuito (A) y el voltaje del anel. Vida útil: Tiemo (años) en el que se estima que un anel fotovoltaico funciona correctamente. La vida útil deende del fabricante ero la media está en 30 años. 2
15 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.15 La información meteorológica necesaria ara saber la cantidad de energía generada or un anel fotovoltaico es la siguiente: kwh Insolación 2 m Energía solar que índice sobre una suerficie Hora Solar Pico (HSP): La hora solar ico equivale a la energía recibida durante una W hora, a una irradiación romedio de m 2 Temeratura ( º C ) : Temeratura media diurna de la zona de estudio. La determinación del recurso solar se obtiene mediante bases de datos ublicadas (RETscreen, maas regionales, o otras). Solo son necesarias las características de los aneles solares ara determinar cuanta energía son caaces de generar. La energía generada or un anel fotovoltaico se calcula según: E = P HSP η 100 ( AMBIE TE ( ) ) η = 100% - Tª º C +15º C - 25º C 0,5% E = Energia generada ( Wh) P = Potencia anel W AMBIE TE ( ) ( ) HSP = Horas Solar Pico h η = Rendimiento ( º ) Tª = Temeratura ambiente C 2.5 Comonentes de la instalación Los comonentes de la instalación de un sistema, tanto microeólico como solares como híbridos, ya comentados anteriormente, son: batería, inversor, medidor y conductor. En este aartado se describirá su funcionamiento y los arámetros que los caracterizan Batería o acumulador Una batería, también conocida como acumulador, es un disositivo que mediante rocesos electroquímicos es caaz de almacenar energía eléctrica. La energía generada es intermitente con lo que surge la necesidad de un comonente caaz de almacenar esta energía y suministrarla cuando el usuario lo desee. Las baterías tienen una vida útil corta en comaración con el resto de la instalación, tienen una baja eficiencia y contienen substancias tóxicas. Los arámetros que definen una batería son los siguientes: Tensión o voltaje: Tensión (V) de trabajo de la batería Caacidad: Cantidad de energía (Ah) que se uede almacenar dentro de ella, ara osteriormente ser suministrada. Si se multilica este arámetro or el voltaje de la batería se obtiene la cantidad de energía que uede almacenar la batería
16 Pág.16 Memoria Factor de descarga: Es el cociente entre la energía que uede suministrar la batería y la caacidad total de energía que uede almacenar. La descarga rofunda o descarga comleta daña al equio erdiendo este sus roiedades viéndose obligado sustituir el equio. Rendimiento: Es el cociente entre la energía que uede suministrar la batería y la energía útil que uede almacenar. Vida útil de la batería: Tiemo (años) en el que se estima que una batería funciona correctamente. La vida útil deende del fabricante ero la media está en 3 años Regulador eólico. El regulador de un sistema microeólico tiene como funciones rinciales: Es el encargado de roteger las baterías de sobrecargas y descargas rofundas de las baterías. Es el encargado de rectificar la electricidad roveniente del aerogenerador, significa esto asar de corriente continua a corriente alterna ara su osterior almacenaje en las baterías. Hay reguladores de diferentes tecnologías, los más simles detectan el voltaje entre bornes de la batería, si este voltaje llega a un límite, significa que la batería está llena, y se deriva la energía sobrante a un banco de resistencias. Son de construcción sencillas, normalmente están comuesto or un transistor de circuito sencillo. Los modelos más sofisticados revisan que la batería no se haya descargado or comleto o llegue a una descarga rofunda. Potencia máxima (W): Es la otencia máxima que uede soortar el regulador. Se obtiene or el roducto de su intensidad máxima (A) y su tensión de trabajo (V). A diferencia de los otros elementos de la instalación los reguladores están comuestos or elementos de electrónica de otencia con elevados rendimiento, llegando casi al 100% Regulador solar. El regulador de un sistema fotovoltaico tiene como funciones rinciales: Proteger a las baterías de sobrecargas y descargas rofundas de las baterías. Variar la tensión ara que esta entre con una tensión adecuada a las baterías. Las características imortantes de los reguladores son su intensidad máxima (A) y su tensión de trabajo (V), determinando mediante el roducto se determina la otencia máxima (W) que uede soortar el regulador. Como los reguladores utilizados en sistema microeólicos el rendimiento se considera de un 100%.
17 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág Inversor Un inversor, también llamado ondulador, es un circuito utilizado ara convertir corriente continua saliente de las baterías en corriente alterna. Este disositivo se utiliza en instalaciones donde los untos de consumo (televisor, bombillas, DVD) funcionan con corriente alterna. Si una instalación funciona con corriente continua este comonente no es necesario. Los inversores caracterizan or la calidad de la señal de salida: mejor será la señal de salida contra más arecido tenga con una onda senoidal. El recio del inversor viene determinado en gran arte or la calidad de señal. Se define de menor a mayor calidad de señal como onda cuadrada, onda senoidal modificada y onda senoidal ura. Utilizar inversores de onda senoidal ura da una calidad de servicio excelente al usuario udiendo conectar todo tio de aaratos. Si dicha señal de salida no es de alta calidad se limita el tio de aaratos que se ueden conectar a la red. El arámetro que define a un inversor son los siguientes: Potencia de trabajo: Potencia (W) ótima a la cual el inversor minimiza sus érdidas. Este arámetro está totalmente relacionado con el rendimiento. Rendimiento: El rendimiento (%) de un inversor es relativamente bajo, entre un 80% y un 90% trabajando a la otencia de trabajo. Dicho rendimiento decrece cuando el inversor se aleja de esta otencia de trabajo roduciéndose grandes érdidas en este comonente. Una solución ara disminuir érdidas es la colocación de bancos de inversores de diferentes tamaños, y conectándose unos u otros o unos con otros deendiendo de la otencia demandada en ese momento or la instalación minimizando en cada instante de tiemo las érdidas en los inversores, logrando que trabajen a la otencia de trabajo cada una de ellos Conductor Un conductor eléctrico se encarga de conducir o transmitir la electricidad, se utilizan ara el transorte de electricidad entre untos. Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. Ambos metales tienen una conductividad eléctrica excelente. El uso de uno y otro material como conductor, deenderá de sus características eléctricas (caacidad ara transortar la electricidad), mecánicas (resistencia al desgaste, maleabilidad), del uso esecífico que se le quiera dar y del costo. Los arámetros que definen las características técnicas de los conductores son: 2 Sección: Área ( mm ) del conductor. El conductor está identificado en cuanto a su 2 tamaño or un calibre, que uede ser milimétrico y exresarse en mm o americano y 2 exresarse en AWG o MCM con una equivalencia en mm. Resistividad ( Ω m ): oosición al aso de la corriente eléctrica or el conductor El transorte de electricidad de un unto a otro mediante un conductor rovoca unas érdidas de energía en forma de calor, llamado efecto Joule, generando una caída de tensión entre los
18 Pág.18 Memoria dos untos. Las érdidas or efecto Joule y la caída de tensión entre dos untos en corriente monofásica se exresan mediante las fórmulas que se muestra a continuación: 2 2 V Q = R I t = t R Q = Calor ( Wh) R = Resistencia ( Ω ) V = Voltaje ( V ) I = Intensidad ( A) ( ) t = Tiemo h (Pérdidas or efecto Joule) ρ L V V = I cosϕ S V = Voltaje en 1 ( V ) 1 V = Voltaje en 2 ( V ) 2 ρ 2 = Resistividad (W mm m ) L = Longitud entre 1 y 2 ( m) 12 I = Intensidad ( A) S = Seccion mm 2 ( ) cosϕ = factor de otencia (Caída de tensión) El factor de otencia se define como el cociente de la otencia activa y la otencia aarente, significa esto la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El valor ideal del factor de otencia es 1, esto significa que toda la energía utilizada es transformada en trabajo. La otencia reactiva es la encargada de generar los camos magnéticos que requieren ara sus funcionamientos tanto motores como transformadores, es este tio de otencia la que disminuye el valor del factor de otencia, a más otencia reactiva menor factor de otencia. Se ha considerado que las instalaciones carecen de este tio de cargas, considerando un factor de otencia igual a Microrred La distribución eléctrica se realiza mediante diferentes estructuras de microrred: Microrred de bucle cerrado o en anillo: Presenta diferentes untos de generación que se interconectan formando una línea cerrada de la que arten las líneas de distribución. El coste es más elevado que en la red radial, ero su seguridad es mucho mayor, quedando asegurada la instalación aún en caso de avería en las líneas de interconectado. Microrred radial o en antena: Presenta un único unto de generación, a artir de este la microrred se forma en forma de árbol. Cada unto solo odrá tener un conductor de entrada y varios de salida. No se ueden formar uniones entre ramas del árbol. Las ventaja más imortante es su bajo coste, ero tiene un índice de seguridad bajo debido a que si corta el suministro en al inicio de una rama del árbol, toda la rama se queda sin suministro eléctrico. Este tio de configuración es la utilizada. A continuación se
19 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.19 uede observar un gráfico de una microrred osible cumliendo la condición de radialidad: Figura 2.6 Estructuras de una microrred radial Se definen dos tios de distribución deendiendo del tio de corriente: Corriente continua: No es necesaria la colocación del inversor. Encontrar elementos que funcionen con esta tecnología no es fácil y resulta más caro. Corriente alterna monofásica: Necesidad de colocar un inversor, convirtiendo la corriente continua en corriente alterna. En la actualidad es la tecnología consolidada, or lo que existe una gran facilidad de encontrar elementos comerciales que funcionen con dicha corriente. De entre todas las osibles maneras de distribuir la electricidad, en el resente trabajo se utiliza una distribución mediante una red radial y con corriente alterna monofásica Medidor El medidor de energía eléctrica es un aarato que mide y limita la energía consumida or el usuario. Los medidores se instalan en los untos de consumo que forman arte de una microrred ara gestionar la energía y equilibrar el consumo entre usuarios. Un usuario que está conectado a una microrred uede consumir toda o gran arte de la energía generada dejando al resto de usuarios sin energía, es or esta razón la necesidad de instalar medidores ara una gestión equilibrada de la red. 2.6 Demanda de energía y de otencia eléctricas La demanda se define como las necesidades energéticas de cada usuario o unto de consumo. Dentro de las comunidades diferenciamos diferentes untos, or ejemlo escuelas, centro de salud, viviendas, etc. Cada unto de consumo uede necesitar una cantidad diferente de energía y de otencia eléctricas, or tanto la demanda es variable deendiendo del usuario.
20 Pág.20 Memoria La demanda al igual que el recurso eólico tiene una gran variabilidad, un usuario no consume la misma electricidad en cada instante de tiemo. Variabilidad diaria: el usuario deendiendo del instante del día consume más o menos energía. Variabilidad anual: variabilidad entre diferentes estaciones del año, or ejemlo verano e invierno, el usuario conecta un tio de equio u otro. Variabilidad entre días: variabilidad ya sea or celebraciones, festividades o eventos, unos días se consume más energía que otros. Estos tios de variabilidades se tienen en cuenta a la hora de estimar la demanda de cada usuario. Finalmente teniendo en cuenta las diferentes variabilidades se determina una demanda diaria ara cada usuario. Como se ha comentado, la variabilidad entre la demanda y la generación y la no coincidencia entre ellas hacen necesario la acumulación en baterías. 2.7 Relación entre comonentes del sistema En este aartado se exlicará cómo se relacionan los comonentes de los sistemas y como se dimensionan ara el correcto funcionamiento de la instalación. El arámetro que determina que tio y que número de sistemas de generación, tanto eólico como solar como ambos, es la energía que ueden generar en ese unto. La energía generada or todos los equios instalados en ese unto ha de ser suerior a la energía demanda or los usuarios que están conectados a ese unto de generación. El tamaño de las baterías en unto de generación es función de las necesidades de consumo, demanda de energía de los untos de consumo que abastece, deendiendo de los usuarios conectados a ese unto de generación y sus resectivas demandas. También es función de los días de autonomía que se le quiere dar al usuario, considerando como días de autonomía como los días a cubrir or falta de recurso de energético. Y or último, como ya se ha comentado anteriormente, el factor de descarga. Los reguladores se dimensionan en función de la otencia máxima admisible de estos. Esta suma de otencias máximas de los reguladores a de ser suerior a la suma de otencias máximas de los aerogeneradores ara los reguladores eólicos y suerior a la suma de otencias máximas de los aneles ara los reguladores solares. El tamaño de los inversores viene dado or la relación de otencia y los usuarios. La otencia de trabajo de los inversores ha de ser suerior o igual a la suma de otencias de los usuarios que se alimentan de ese sistema. Cuando se determina el tamaño del inversor es imortante tener en cuenta el factor de simultaneidad. En general no se conectan todos los untos de consumo de un usuario a la vez, como máximo habrá un
21 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.21 cierto número de equios con sus resectivas otencias funcionando al mismo tiemo, es lo que se llama factor de simultaneidad el que tiene en consideración dicha diferencia. Su valor es igual al cociente entre la suma de otencias del máximo número de equios que ueden estar conectados a la vez entre la suma total de otencias de los equios de la instalación. Si el sistema es individual el factor de simultaneidad solo tendrá en cuenta la anterior consideración, en cambio si el sistema alimenta a varios usuarios se tendrá en cuenta que no todos los usuarios se conectan a la red al mismo tiemo, no siendo la otencia total emleada la suma de todos los usuarios sino el factor de dicha suma or el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad se multilica or la demanda de otencia de los usuarios obteniendo la otencia real de consumo de cada usuario. La selección de un conductor u otro en una microrred viene determinada or la caída de tensión entre dos untos y or la intensidad máxima admisible que uede circular or este. La caída de tensión entre dos untos ha de ser menor a una caída de tensión máxima admisible definida or el modelizador, si un conductor la suera es necesario un conductor con menor resistividad. La intensidad que circula or el conductor ha de ser menor a su admisible. Se limita el número máximo de equios de generación como también de cada equio de la instalación en un unto. La limitación de equios generación viene determinada or razones tecnológicas. Los equios de la instalación se imone teniendo en cuenta la limitación de los equios de generación.
22 Pág.22 Memoria 3 Modelización matemática del sistema En este caítulo se describen las consideraciones sobre el diseño general de los royectos de electrificación que se han tenido en cuenta en el resente trabajo. A continuación se resenta la formulación matemática del roblema y variaciones en función del tio de variable y las ociones tecnológicas consideradas. 3.1 Consideraciones de diseño En este aartado se resenta las diferentes consideraciones y limitaciones sobre un sitema general que se tendrán en cuenta en este royecto Evaluación de recurso eólico Para definir el recurso eólico se escoge la éoca de menor recurso eólico, si se satisface el suministro de energía en dicha éoca lo aseguraremos el resto del año. Para la modelización se escoge los datos de dicha éoca, registrados en el anemómetro y se determina el recurso eólico en cada unto de la comunidad mediante un software, obteniendo el maa de viento de la éoca del año más desfavorable. Con el mismo software, a artir de estos datos se extraola la energía generada en cada unto con los diferentes tios de aerogenerador. Al trabajar con medias de éocas no odemos garantizar el suministro en eriodos más cortos, ero si odemos decir que lo garantizaremos durante todas las éocas del año, considerando como éoca del año un eriodo de tiemo en días determinado or el modelizador. Contra más corto sea este eriodo de tiemo la robabilidad de garantizar el servicio cada instante de tiemo aumentará. La energía roducida or un aerogenerador deende del modelo concreto de máquina instalado a una cierta altura. El mismo modelo de máquina instalado a una altura diferente se considera un tio de aerogenerador distinto, ya que roduce una cantidad de energía diferente Evaluación de recurso solar Para la selección del recurso solar, como se realiza con el recurso eólico, se escoge la éoca de menor recurso solar ara asegurar el suministro el resto de éocas. Los datos de radiación solar se obtienen de bases de datos ublicadas, donde se esecifica las horas de radiación ico de la zona de estudio. Para las comunidades de estudio se ha utilizado un rograma llamado HWO (Velo et al, 2005). Todos los untos de una comunidad tiene el mismo recurso solar Esquema y diseño de la microrred La distribución de electricidad desde las baterías a los untos de consumo se realiza en corriente alterna monofásica a la tensión de consumo, considerando la tensión de consumo entre dos valores estimados or el modelizador en Voltios. Antes de definir las consideraciones se definen los tios de untos que ertenecen al modelo: 1. Puntos de consumo: Son aquellos que demandan tanto energía como otencia. 2. Puntos de generación: Son aquellos que tiene la caacidad de generar energía, o lo que es lo mismo en los cuales se ermite colocar aerogeneradores o aneles solares.
23 Modelo ara la ubicación de aerogeneradores y aneles fotovoltaicos en royectos de electrificación rural con microrredes Pág.23 Todos los untos de consumo se consideran untos de generación. Además de estos se incluyen diferentes untos del terreno ara arovechar untos con un alto recurso energético, los que se llamarán de no consumo. Para el diseño de la microrred se han realizado una serie de consideraciones ara la simlificación del modelo. Se limitan las conexiones entre untos: La unión entre dos untos de no consumo. Un unto de no consumo solo uede tener conductores de salida, y que estos vayan a untos de consumo, determinando una estructura radial ara la red. Figura 3.1 Limitaciones de la microrred Se limita la longitud máxima del conductor que une dos untos de una microrred aunque no se limita la longitud máxima de una microrred. Esta longitud se determina en función de la situación geográfica de los untos de consumo y del maa de viento de la comunidad. Para comunidades con una disersión elevada la longitud será mayor. Si hay untos de consumos aislados con un recurso eólico bajo es necesario que este unto ueda unirse o tenga la osibilidad de hacerlo, ara ello esta longitud máxima no debe limitar sus uniones Pérdidas en la instalación En los sistemas microeólicos se roducen diferentes tios de érdidas, las érdidas del sistema se ueden dividir en dos gruos: Perdidas de energía: Las érdidas las odemos dividir entre los diferentes comonentes de la instalación: Pérdidas en el inversor: Como ya se comentó anteriormente el inversor tiene un rendimiento bajo y sobretodo sino trabaja a su otencia de trabajo. Se considera un rendimiento constante ara todos los tios de inversores, considerando así las érdidas
24 Pág.24 Memoria del inversor constante y que afectan a todos los usuarios or igual. Pérdidas en los conductores: De igual imortancia existen las érdidas en los conductores roducidas or la caída de tensión entre untos. Cuando dos untos están unidos or un conductor existe una érdida de energía en el conductor. Para todos los untos que ertenecen a una microrred se considera tienen una caída de tensión máxima. De esta forma se sobrevaloran las érdidas en la microrred, siendo muy restrictivo. Pérdidas en las baterías: Para las baterías también se considera un rendimiento constante ara todos los tios de baterías utilizadas y que afecta de igual manera a todos los usuarios. Pérdidas de otencia: Las érdidas de otencian se roducen or la caída de tensión entre dos untos. Pérdidas en los conductores: Dichas érdidas solo se tendrán en cuenta en aquellos untos de consumo que ertenezcan a una microrred. De igual forma que en las érdidas de energía en los conductores, se considera la caída máxima admisible ara todos los untos de la microrred sobrevalorando así las érdidas de otencia existentes Caacidad de las baterías La energía se almacena en baterías situadas en el mismo unto de generación. La caacidad mínima de les baterías viene determinada or la demanda de los untos de consumo a los que abastece, or la autonomía requerida (número de días sin abastecimiento a cubrir) y el factor de descarga de las baterías. Se asume que todos los untos de consumo requieren los mismos días autonomía. Si algún unto requiriera mayor tiemo de autonomía, or ejemlo un centro de salud, éste se comlementaría con un sistema de resaldo individual, or ejemlo un gruo diesel. Esta osibilidad se trataría una vez resuelto el modelo sin afectar a su validez. Se considera que todos los tios de batería tienen el mismo factor de descarga. 3.2 Modelos de PL La Programación Lineal es una técnica matemática utilizada ara la otimización de roblemas y dar solución a roblemas que se lantean muy comúnmente en diversas discilinas como economía, ingeniería, sociología, biología, etc. En esencia trata de maximizar y/o minimizar una función lineal de dos o más variables teniendo en cuenta unos arámetro de entrada y que las mismas variables deben cumlir determinadas exigencias (llamadas restricciones). Fue en la década de los años 40 del siglo XX que a través del trabajo de equios formados or matemáticos, economistas y físicos, entre los cuales merece esecial destaque George B. Dantzing, se sentaron las bases ara la resolución de roblemas de Programación Lineal y No
Metodología para la ubicación de aerogeneradores y diseño de microrredes en proyectos eólicos Dra. Laia Ferrer Martí Universidad Politécnica de Cataluña Grupo de Investigación en Cooperación y Desarrollo
GEISER INOX Deósitos de acero inoxidable ara roducción y acumulación de agua caliente sanitaria Domestic hot water calorifiers in stainless steel Réservoirs en acier inoxydable de roduction et de stockage
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias de la Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil Mecánica DISEÑO DE UNA RED DE AGUA PARA ACCIONAR SPRINKLERS CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO LUIS CHRISTEN

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución