Source: https://issuu.com/studiofrancesco/docs/2_riscaldamento_borgo_diretto
Timestamp: 2017-09-21 23:27:10+00:00

Document:
2 riscaldamento borgo diretto by studiofrancesco - issuu
B ATTUATORI ATTUATORI ELETTRICI BASETTE / ELETTROVALVOLE Bobine per valvole industriali DANFOSS
B/ 34 B/ 49 B/ 42 B/ 75
BOX SEGNALAZIONE DISCONNETTORE FILETTATO
B/ 44 B/ 70
DISCONNETTORE FLANGIATO ELETTROVALVOLA 2/2 VIE COMANDO DIRETTO ELETTROVALVOLA 3/2 VIE COMANDO DIRETTO
B/ 69 B/ 71 B/ 72
ELETTROVALVOLA 2/2 VIE SERVOAZIONATE ELETTROVALVOLE FINE CORSA GIUNTO ELASTICO IN GOMMA GIUNTO ELASTICO IN GOMMA ANTIVIBRANTE
B/ 73 B/ 43 B/ 45 B/ 67 B/ 68
OPERATORE MANUALE POSIZIONATORI RIDUTTORI DI PRESSIONE SERVOCOMANDI VALVOLE A SFERA SERVOCOMANDI VALVOLE REGOLAZIONE VALVOLE A FARFALLA VALVOLE A FARFALLA WAFER—ARTEMIS VALVOLE A FLUSSO AVVIATO
B/ 33 B/ 47 B/ 3 B/ 91 B/ 87 B/ 28 B/ 27 B/ 53
Indice continua pagina seguente
INDUSTRIA-RISCALDAMENTO CATALOGO 2013
B VALVOLE A SFERA
VALVOLE A SFERA IN A105/AISI
VALVOLE A SFERA PER GAS ACQUA
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA
VALVOLE DI REGOLAZIONE A DUE VIE FLANGIATE
VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE FLANGIATE
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE QUATTRO VIE FLANGIATE
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE VIE FILETTATE
VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATIChE
VALVOLE SFERA DUE VIE MOTORIZZATE
VALVOLE SFERA FLANGIATE IN GHISA
VALVOLE SFERA TRE VIE MOTORIZZATE
RIDUTTORI DI PRESSIONE RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 25 CON CAMERA DI COMPENSAZIONE E SEDE IN ACCIAIO INOX ATTACCHI: FEMMINA-FEMMINA 1/2”÷2” CARATTERISTICHE IDRAULICHE Pressioni: massima ammissibile di esercizio (PN) 25 bar campo di regolazione (Ps) da 1 a 7 bar valore Ps impostato durante il collaudo 3 bar variazione % del valore Ps impostato, al variare della pressione in entrata: ± 5 % Temperature: massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) 80 °C Fluidi compatibili: acqua soluzioni glicolate : glicole 50% Filettature: Connessione alla tubazione :Filettatura sec. ISO 228/1 Attacchi manometro : EN 10226-Rp1/4” (ex ISO7/1)
VALVOLE DI SFIATO ARIA AUTOMATICHE ATTACCHI: MASCHIO CON O-RING CARATTERISTICHE IDRAULICHE La valvola sfiato aria “Valmat” è una valvola a singolo galleggiante automatica che svolge principalmente due funzioni: l’evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione e il degasaggio, che permette di scaricare l’aria intrappolata nella tubazione o che si viene a formare durante l’esercizio. CARATTERISTICHE TECNICHE Pressioni: massima ammissibile (PN) 10 bar minima pressione di tenuta 0,2 bar (GRADO A sec.12266-1) campo di impiego funzione evacuazione aria da 0,5 bar a 7 bar (variazione ± 10% valore max.rilevato) Temperature: massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) +110 ° Fluidi compatibili: Fluido termovettore conf. UNI 8065 § 6 Soluzioni glicolate glicole 50% Filettature: Connessione alla tubazione Filettatura sec. ISO 228/1 Prove e collaudi secondo EN 1074-4 (combinate con requisiti aggiuntivi sec.FL.GQ.11) COSTRUZIONE Corpo in ottone pressofuso CATALOGO 2013
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ESENTI DA MANUTENZIONE PN 6-16 tenuta morbida MODELLO BOA - COMPACT
CAMPI DI IMPIEGO riscaldamento ad acqua calda fino a 120'C Impianti di condizionamento Non adatte per liquidi contenenti olii minerali, vapore e liquidi che possono aggredire EPDM e la ghisa grigia.
campo di temperature: da –10° fino a + 120°, brevemente + 130°. pressione fino a Dp=6 o 16 bar
MATERIALI Corpo: ghisa con grafite lamellare GG25 Tappo: GG/EPDM
Valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida, esenti da manutenzione, originali KSB -corpo di ghisa con grafite lamellare, asta di acciaio inossidabile, tappo in ghisa grigia rivestito completamente con EPDM – adatte per impianti di riscaldamento e condizionamento; non adatte per liquidi contenenti olii minerali, vapori e liquidi che possono aggredire EPDM e la ghisa grigia – pressione di esercizio max ammissibile come sotto indicato temperatura di esercizio max ammissibile 120°C verniciatura ad acqua RAL 5002 spessore 40 micron . Esecuzione standard – forma a flusso avviato con sede obliqua, con alzata diritta – idraulica a sede obliqua – volantino non salente -dispositivo di arresto e limitatore di alzata – asta non girevole, con filettatura esterna protetta – tappo compatto di strozzamento con rivestimento EPDM per una tenuta morbida – isolabile completamente in conformità ai regolamenti sugli impianti di riscaldamento a richiesta: – comando a distanza – cappello piombato – rivestimento protettivo tipo EKB
tipo PN 6 - pressione di esercizio max ammissibile 6 kg/cm2 diametro nominale DN 15
flange D 80 90 scartamento L 115 120
diametro nominale DN 15 flange D scartamento L
105 115 140 150 165
115 120 125 130 140 150
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE BOA®-SUPERCOMPACT Valvole di intercettazione esenti da manutenzione a tenuta morbida per montaggio wafer con scartamento uguale a DN con orecchie di centraggio ed ancoraggio PN 6/10/16 DN 20-150 (200)
Campi di impiego • Impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 120 °C
secondo DIN 4751 • Impianti di condizionamento • Non adatte per liquidi contenenti olii minerali, vapore e liquidi che possono aggredire EPDM e la ghisa grigia
Dati di esercizio • Campo di temperature: -10 fino a +120 °C, brevemente +130 °C • Pressione: fino a ∆p = 16 bar
Materiali • Corpo: Ghisa con grafite lamellare EN-GJL-250 (precedentemente: GG-25) • Per ulteriori indicazioni vedi la tabella dei materiali
Esecuzione • Forma a flusso avviato con sede obliqua, con alzata diritta • Corpo con orecchie di centraggio che permette lo smontaggio della tubazione a monte od a valle della valvola. Questa esecuzione consente inoltre il montaggio come valvola di fine tubazione • Idraulica a sede obliqua • Scartamento uguale a DN (Scartamento = Diametro nominale) • Corpo monoblocco resistente alla pressione • Volantino non salente • Indicatore di apertura esterno all.isolamento • Dispositivo di arresto e limitatore di alzata • Schermo contro la formazione di rugiada • Isolabile completamente in conformità ai regolamenti sugli impianti di riscaldamento • Asta non girevole, con filettatura esterna protetta • Tenuta dell.asta esente da manutenzione • Tappo compatto di strozzamento con rivestimento EPDM per una tenuta morbida sia principale che posteriore • Esente da amianto, FCKW, PCB • Verniciatura esterna: blu simile a RAL 5002 Le valvole sono conformi alle richieste di sicurezza dell.appendice I della Direttiva 97/23/CE per fluidi appartenenti al gruppo 2.
Pressioni di esercizio Pressione nominale
Pressatura del corpo
Prova di tenuta della sede
DN 20/25-200
con acqua bar 1) 24
massime ammissibili bar 2) 16
VALVOLE A SFERA VALVOLA SFERA IN OTTONE S90 da 1/4” ÷ 4” VERSIONI IN F/M e F/F
B A richiesta varie tipologie di leva
Caratteristiche tecniche: Corpo e premisfera in ottone stampato a caldo, sabbiati, nichelati, sigillati con Loctite®, Omologata da Danish Board of European Technical Approval for Construction Products (DK), GOST-R (RU), Hygenic (RU), ROSTEKHNADZOR (RU), Ottone conforme alle norme EN 12165 e EN 12164 (ex DIN 17660 e UNI 5705-65) , Passaggio totale conforme a DIN 3357, per la massima portata, Collaudo tenuta di 24 h sul 100% della produzione, Guarnizioni in PTFE puro, autolubrificanti, con design a labbro flessibile. Sistema di tenuta doppio, che consente il funzionamento bidirezionale della valvola, rendendone più facile l’installazione, Sfera cromata per una maggior durata. Le parti metalliche non entrano mai in contatto fra loro durante la manovra. Astina antiscoppio in ottone nichelato. Due guarnizioni O.R. in FPM all’astina, per la massima sicurezza. Leva in acciaio al carbonio, con protezione Geomet® e spesso rivestimento in PVC. Filetti ISO 228 cilindrici Femmina-Femmina. Su tutte le tenute, lubrificante esente da siliconi, Pressione d’esercizio a temperatura ambiente applicata senza sbalzi improvvisi: 40 bar (Kg/cm²) fino a 2”, 30 bar oltre 2”. Temperatura d’esercizio: -40°C +170°C (Attenzione: il congelamento del fluido all’interno dell’installazione può gravemente danneggiare la valvola)
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA IN OTTONE SERIE S160 1/2" - 2" Qualità: Il sistema di doppia tenuta permette il funzionamento bidirezionale della valvola Posizione della sfera indicata chiaramente sul dispositivo di azionamento Fermi di manovra sul corpo evitano di sottoporre l’asta a torsione. Ottone conforme alle specifiche EN 12165 e EN 12164 Sfera cromata. Corpo Corpo e premisfera in ottone stampato a caldo, sabbiati, nichelati e sigillati con Loctite o sigillante equivalente Astina Astina antiscoppio non nichelata, Due O-ring in NBR sull'astina Indicazioni PED Il prodotto descritto nella presente scheda soddisfa le prescrizioni della Direttiva PED 97/23 e, conformemente all’art.3 par.3, non richiede il marchio CE; non può essere utilizzato con gas pericolosi nelle misure superiori a 25 mm; non può essere utilizzato con gas non-pericolosi nelle misure superiori a 40mm Portata Passaggio effettivo per un design compatto Filetto BSP Parallelo femmina-femmina Azionamento Azionamento rimovibile con valvola in servizio Leva in ferro zincato con rivestimento in PVC Guarnizioni Guarnizioni della sfera in PTFE Temperatura di servizio -20°C (-4°F) +100°C (+210°F) Opzioni Filettatura Maschio/femmina Farfalla fino al 1.1/4 NOTE: Le omologazioni si riferiscono solo a configurazioni specificheT-XCE160I - Rev:0
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA IN OTTONE S.84 GW GAS A PASSAGGIO TOTALE 1/4”-2” F/F Corpo Corpo e premisfera in ottone stampato a caldo, sabbiati, nichelati esternamente e sigillati con Loctite o sigillante equivalente Ottone conforme alle norme EN 12165 ed EN 12164 (ex DIN 17660 ed UNI 5705-65)
Pressione d'esercizio 40 Bar Kg/cm2 (600 PSI) senza sbalzi improvvisi Limiti con Acqua Potabile - DIN-EN 13828: 10 bar (145 PSI) senza sbalzi improvvisi e 65°C (150°F) di temp. (accettate occasionali escursioni per picchi di 90°C (190°F) per massimo 1h Limiti per Gas - DIN-EN 331: 5 bar (70 PSI) senza sbalzi. Indicazioni PED Conformità alla Direttiva PED 97/23 CE modulo B+D certificata da Pascal (1115) Portata Passaggio totale conforme alla norma DIN 3357 per la massima portata
Guarnizioni Guarnizioni in PTFE vergine auto-lubrificante con design a labbro flessibile
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA VENUS GAS a passaggio totale, è un prodotto adatto ad assicurare una elevata affidabilità di funzionamento a bassa pressione, nell'uso di impianti gas: è certificata DIN DVGW dall'istituto del gas tedesco, e BRITISH GAS dall'istituto del gas inglese. Stelo antiscoppio, a perfetta tenuta di bolla d'aria e non necessita di manutenzione alcuna. Il sistema di guarnizioni superiori brevettato garantisce la massima affidabilità nel tempo. 1 O-Ring in NBR per tenuta aria alla bassa pressione e al vuoto. Tutte le valvole vengono provate alla pressione di 25 bar, per un periodo superiore alle 48 ore.
femmina / femmina con leva in alluminio. Misure a disposizione: da 1/4" a 4". maschio / femmina con leva in alluminio. Misure a disposizione: da 1/4" a 2"1/2. Temperatura: Per fluidi da -15°C a + 120°C per gas da -20°C a + 60°C Pressione: Per fluidi da 50 bar a 16 bar per gas PN4 Possono essere fornite in versione: con leva in acciaio,con farfalla, cappuccio quadro, con cappuccio prese stradali, con cappuccio piombatura, con foro di sigillatura.
Diametro nominale mm Misura gas in
Ø D passaggio
F/F – L mm
M/F – L mm
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA TOTAL a passaggio totale, è un prodotto estremamente robusto a perfetta tenuta di bolla d'aria, non necessita di manutenzione alcuna, è dotata di guarnizioni laterali avvolgenti, che garantiscono un'elevata durata in numero di cicli. Il sistema di guarnizioni superiori brevettato garantisce la massima affidabilità nel tempo. La valvola è approvata secondo le norme DIN-DVGW: tale approvazione fu ottenuta per la prima volta nel 1974, e poi sempre rinnovata sino ad oggi. Tutte le valvole vengono provate alla pressione di 25 bar, per un periodo superiore alle 48 ore. Temperatura: Per fluidi da -20°C a +130°C Per gas da -20°C a + 60°C Pressione: Per fluidi da 64 bar a 20 bar Per gas PN 4 femmina / femmina con leva in alluminio.Misure a disposizione: da 1/8" a 3". maschio / femmina con leva in alluminio.Misure a disposizione: da 1/8" a 2"1/2. maschio / maschio con leva in alluminio.Misure a disposizione: da 1/8" a 2"1/2
A richiesta possono essere fornite: con farfalla in alluminio con cappuccio quadro con cappuccio prese stradali, con cappuccio piombatura, con prolunga e leva, lucchettabile
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA TRIFLUX a tre vie nella versione con sfera forata a L ed a T, permette la deviazione del flusso in tutte le direzioni, e la chiusura della mandata, applicabile ad uno qualsiasi dei tre attacchi filettati. E’ indicata per la distribuzione gas e acqua, riscaldamento industriale e civile, impianti idrici in media pressione, oleodinamici e pneumatici, petroliferi e petrolchimici, per fluidi non aggressivi e per il vuoto (testata a 1.10-2 mbar). La valvola TRIFLUX, è una valvola che presenta caratteristiche eccezionali di tenuta sulla sfera, di tenuta sullo stelo, di possibilità operative. Estremità filettate: • di serie femmina a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226). Organi di manovra: leva alluminio. Colori disponibili: nero.
TRIFLUX a 3 vie con sfera forata a "L" e leva in alluminio. Misure a disposizione: da 1/4" a 3". TRIFLUX a 3 vie con sfera forata a "T" e leva in alluminio. Misure a disposizione: da 1/4" a 3". CARATTERISTICHE TECNICHE: Limiti di temperatura per fluidi da -15°C a +100°C Limiti di pressione: per fluidi da 40 bar a 16 bar CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Leva brevettata: sollevandola, permette il posizionamento della leva sui 360°. Passaggio: semiridotto. Stelo: con sistema di sicurezza a premistoppa regolabile. Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza. Tenuta superiore: DSS4® Dynamic Sealing System (brevetto internazionale) 4 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE a regolazione automatica a tenuta dinamica Sistema ideale per utilizzi ad alto numero di cicli, alta e bassa pressione e vuoto.
VALVOLE A SFERA VALVOLA A SFERA MINIBALL a passaggio ridotto è disponibile in una elevata gamma che permette una notevole varietà di impiego, particolarmente laddove esistono spazi ridotti. Tutte le valvole vengono provate secondo una procedura rigorosamente applicata che prevede severi controlli sull'intera produzione. f/f con levetta da 1/8" a 1/2" Art. 1502 m/f con levetta da 1/8" a 1/2" Art. 1503 m/m con levetta da 1/8" a 1/2"
Temperatura: Per fluidi da -10°C a + 90 Pressione: per fluidi fino ad un massimo di 10 bar
VALVOLA A SFERA HIPRESS a passaggio ridotto, è stata progettata per alte pressioni in un pezzo monoblocco di elevata robustezza, non necessita di manutenzione alcuna, è dotata di guarnizioni laterali avvolgenti, che garantiscono un'elevata durata di cicli. Art. 2321 per alta pressione f/f con farfalla.Misure a disposizione: da 3/8" a 1". Temperatura: Per fluidi da -15°C a + 80°C Pressione: Per fluidi 210 bar CARATTERISTICHE TECNICHE: Limiti di temperatura: per fluidi da -20°C a +80°C Limiti di pressione: per fluidi 210 bar CARATTERISTICHE SPECIFICHE: • la valvola a sfera HIPRESS a passaggio ridotto, è stata progettata per alte pressioni. Passaggio: ridotto. Stelo: antiscoppio. Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza. Tenuta superiore: 4 guarnizioni 1 anello PTFE - alta pressione. 2 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE - alta e bassa pressione. 1 O-Ring - bassa pressione e vuoto. Campi di utilizzo:è particolarmente indicata per impianti oleodinamici, pneumatici e industriali in genere, con presenza di alte pressioni.Estremità filettate:• di serie: femmina a norma UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226). Organi di manovra:farfalla alluminio. Colori disponibili: nero. tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.
VALVOLE A SFERA INOX VALVOLA A SFERA ALBA UTILIZZO come valvole di intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, per impianti idraulici e pneumatici, per gas, per acqua, per vuoto. Per vapore limitatamente a contenute condizioni di esercizio e con particolari tenute. Tutte le parti devono essere opportunamente sgrassate se le valvole devono essere utilizzate per ossigeno. Valvola a sfera"2 pezzi" FF con leva passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 3" Art. 2602 valvola a sfera"2 pezzi" MF con leva passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 3"
Temperatura: Per fluidi da -20°C a +150°C Pressione: Per fluidi da 100 bar a 40 bar IMPIEGHI GENERALI: VALVOLA di Intercettazione (ON-OFF) per: Prodotti chimici, impianti idraulici e pneumatici, gas, acqua, vuoto. Per vapore limitatamente a contenute condizioni di esercizio e con particolari tenute. Per utilizzi speciali verifi care la compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza alla corrosione anche mediante la apposita tabella. ESECUZIONI SPECIALI: • PTFE+15% FIBRA DI VETRO: -20°C + 175°C. • PTFE+CARBOGRAFITE: -20°C + 180°C. • FF: NPT ANSI B1.20.1. • STELI CON ANTISTATICO: da 3/4” a 2”. • VALVOLE SGRASSATE. • PROLUNGA STELO: da 50 mm fi no a 2". • ATEX: su richiesta (da 3/4” a 2”). • SEDI IN PEEK: 250°C - 300°C. • Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio tecnico/commerciale. CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD: • ESECUZIONE COSTRUTTIVA: AISI 316. • CERTIFICAZIONI: DVGW per gas fi no a 2" TÜV per TA Luft fi no a 2". • ATTACCHI: F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) DIN2999 cilindrica M/F fi no a 2" (maschio R UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226), femmina cilindrica). • PRESSIONI: da 100 bar a 40 bar. • LIMITI DI TEMPERATURA: da -20°C a +150°C. • STELO: antiscoppio. • TENUTA SUPERIORE: TRIPLA tenuta stelo ad effetto labirinto e regolazione automatica del sistema di tenuta con molle a tazza. • ORGANO DI MANOVRA: leva. • VUOTO DICHIARATO: 1.10-3 STD CC SEC.
valvola a sfera"2 pezzi" FF con farfalla passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 3" valvola a sfera"2 pezzi" MF con farfalla passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 3"
VALVOLE A SFERA IN A105/AISI serie 800-1500 : misure disponibili CARBOGRAFITE serie 3000 PN 210 dal 1/4" al 4" da 1/4" a 2" con DELRIN
Valvola a sfera"2 pezzi" a tasca da saldare con leva passaggio totale in AISI 316, serie 800-1500 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" da saldare di testa con leva passaggio totale in AISI 316, serie 800-1500 : misure disponibili dal 1/4" al 4" Temperatura: Per fluidi: da -20°C a +180°C con PTFE da -20°C a +210°C con PTFE+CARBOGRAFITE UTILIZZO come valvola di intercet- da -20°C a +80°C con DELRIN tazione (ON-OFF) per: Impianti Pressione: Per fluidi: serie 800 PN industriali ad alta pressione e temperatura, per impianti chimici 64 da 1/4" a 4" con PTFE serie 1500 PN 100 da 1/4" a 4" con PTFE e petrolchimici, per impianti idraulici e pneumatici, per vapore serie 3000 PN 160 da 1/4" a 1" con CARBOGRAFITE serie 3000 PN 120 fino a 195° C. valvola a sfera"2 pezzi" FF con le- da 1"1/4 a 2" con CARBOGRAFITE serie 3000 PN 64 da 2"1/2 a 4" con va passaggio totale in AISI 316,
VALVOLA A SFERA MONOBLOCK
valvola a sfera"2 pezzi" FF con leva passaggio totale in AISI 316, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" a tasca da saldare con leva passaggio totale in AISI 316, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" da saldare di testa con leva passaggio totale in AISI 316, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4"
Art. 2651 valvola a sfera"2 pezzi" FF con leva passaggio totale in A 105, serie 8001500 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" a tasca da saldare con leva passaggio totale in A 105, serie 800-1500 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" da saldare di testa con leva passaggio totale in A 105, serie 800-1500 : misure disponibili dal 1/4" al 4"
valvola a sfera"2 pezzi" con tronchetto a tasca da saldare con leva passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 2" valvola a sfera"2 pezzi" con tronchetto a tasca da saldare con leva passaggio totale in AISI 316 : misure disponibili dal 1/4" al 2"
IMPIEGHI GENERALI: Per utilizzi speciali verifi care la compatibilità con le caratteristiche del processo e la resistenza alla corrosione anche mediante la apposita tabella. ESECUZIONI SPECIALI: • ATTACCHI: F/F NPT ANSI B1.20.1. • MATERIALE: corpo e manicotto in LF2. • ATEX: su richiesta. • Peek (per alte temperature 250° C - 300°C). • A richesta BW16.25 da saldare di testa sch80. • Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio tecnico/commerciale.
valvola a sfera"2 pezzi" FF con leva passaggio totale in A 105, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" a tasca da saldare con leva passaggio totale in A 105, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4" valvola a sfera"2 pezzi" da saldare di testa con leva passaggio totale in A 105, serie 3000 : misure disponibili dal 1/4" al 4"
valvola a sfera"2 pezzi" con tronchetto a tasca da saldare con leva passaggio totale in A 105 : misure disponibili dal 1/4" al 2" valvola a sfera"2 pezzi" con tronchetto a saldare di testa con leva passaggio totale in A 105 : misure disponibili dal 1/4" al 2"
VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN GHISA VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN GHISA sono valvole di intercettazione a sfera tipo split-body con corpo in ghisa sferoidale e sfera flottante, realizzate in accordo alle normative di prodotto rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN ISO 9001. Sono adatte per riscaldamento e condizionamento (HVAC), teleriscaldamento, trattamento e distribuzione dell’acqua, applicazioni industriali, agricole, per aria compressa, gas, oli e idrocarburi. Sono idonee: per impieghi in linea e a fine linea e per servizio che richieda frequenti azionamenti; il supporto integrato in accordo a ISO 5211 permette il facile montaggio di una vasta gamma di servocomandi. Le valvole a sfera serie B2 presentano un passaggio pieno e diritto che minimizza le turbolenze e le perdite di carico.
A ( F2.1 ) 29-323 )
n° x Ø q
EN 558/1 - 14 ( ex DIN A ( B2.1 ) 3202 F4 ) EN 558/1 - 14 ( ex DIN A ( B2.0 ) 3202 F5 ) EN 558/1 - 29 ( ex NF
EN1092/2 PN 16
Continua…. CATALOGO 2013
VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN GHISA Continua da pagina precedente... Tipo fluido *
Montaggio TRA FLAnge
16 bar DN15-200 10 bar DN250
10 bar Dn15-100 NO DN125-250
Tutti gli altri fluidi 16 bar DN15-200 10 bar DN250
foratura DN
Foratura PN 16 EN1092/2
Dim. flangia
Foratura PN 10 EN1092/2
Foratura PN 6 EN1092/2
PN 16EN1092/2
Foratura PN 25 EN1092/2
Foratura ANSI B16.5 #150
VALVOLE A SFERA IN PVC VALVOLA A SFERA IN PVC 2 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA INCOLLARE - PASSAGGIO INTEGRALE Esecuzioni standard: Temperatura di esercizio: da 0°C a +60°C Pressione di esercizio: vedi diagramma. Applicazioni: sostanze chimiche, fluidi ai quali il PVC é chimicamente resistente. Attacchi: filettati femmina a norma DIN/ISO 228/1; da incollare a norma ISO 727 UNI 7442/75 Esecuzioni speciali a richiesta: Contattare il nostro ufficio tecnico.
A filettato
A incollare
C filettato
C incollare
VALVOLE A SFERA IN PVC VALVOLA A SFERA IN PVC 2 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA INCOLLARE PASSAGGIO INTEGRALE AUTOMATIZZATE
B Dimensioni doppio effetto
Dimensioni semplice effetto
H mm 191 191 196 204.5 255.5 259.5 271 302.5 343.5 380
Kg 3.2 3.2 3.4 3.5 6.3 6.5 7.3 7.8 10 16.9
Dimensioni On-Off
L mm 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 158.5 256.5 256.5
Dimensioni modulante
H mm 191 191 196 204.5 211.5 215.5 227 258.5 343.5 358.5
Kg 3.2 3.2 3.4 3.5 3.7 3.6 4.2 6 10 12.7
Dn 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 CATALOGO 2013
L mm 165.8 165.8 165.8 165.8 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 256.5
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE PN 16 Esecuzioni standard Norme per flange d’attacco: UNI 2223 e 2229 PN 16 DIN 2501 BL.1 Prescrizioni generali BS 5351; Temperatura di utilizzo: da -10°C a +150°C Pressione di utilizzo: PN 16; Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici.
ANSI B16.10 (150 RF, 300 RF, 600 RF). Fire safe BS 6755 parte 2 1987; API 6FA 1994; API 607 1985 Camicia di riscaldamento Versione antistatica BS 5146 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite; Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Esecuzioni speciali a richiesta Certificazioni Conforme alla direttiva Europea 97/23 EC “PED” Corpo in A105 LF2 per -20°C Flange UNI (PN 25-40-64-100); ANSI TA Luft 150; ANSI 300; ANSI B16.5;
Anche versione inox
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE AUTOMATIZZATE PN 16
B Dimensioni doppio effetto Dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
L mm 114 130 130 144 152 169 184 212 264 295
Dimensioni semplice effetto H mm 143 154 159.5 172 180 195 245 265 329 359
Kg 2.3 3 3.7 5.4 7.1 7.4 12.9 16.5 28 59.5
L mm 221 240 240 294 320 357 372 436 566 609
H mm 151 164 169.5 184 206 233 265 297 359 382
Kg 2.8 4 4.6 6.7 9.1 10 16.3 23.2 37.3 70.5
158.5 158.5 158.5 158.5 207.5 207.5 207.5 256.5 256.5 381
190.5 193.5 199 205.5 253.5 260.5 283.5 335 346 433
4.3 4.8 5.4 6.9 10.1 9.9 14.8 21.5 30 71.7
158.5 207.5 207.5 207.5 256.5 256.5 256.5 256.5 381 381
190.5 237.5 243 249.5 295 302 325 335 395 433
4.3 7.3 7.9 9.3 15.4 15 19.7 29.3 44.9 74
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE PN 40 Esecuzioni standard: Norme per flange d’attacco: UNI 2223 e 2229 PN 40 DIN 2501 BL.1 Prescrizioni generali BS 5351; (Fire safe BS 6755 a richiesta) Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C. Pressione di utilizzo: PN 40 max. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici.
Esecuzioni speciali a richiesta: Camicia di riscaldamento. Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro; PTFE caricato carbografite; Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Certificazioni: Conforme alla direttiva Europea 97/23 EC “PED”
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE AUTOMATIZZATE PN 40
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE PN 64 Esecuzioni standard Norme per flange d’attacco: UNI 2223 e 2229 PN 64 DIN 2501 BL.1 Prescrizioni generali BS 5351; Temperatura di utilizzo: da -10°C a +150°C. Pressione di utilizzo: PN 64 max. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici. Esecuzioni speciali a richiesta Dal DN 15 al DN 50 corpo in A105 LF2 per -20°C
Fire safe BS 6755 parte 2 1987; API 6FA 1994; API 607 1985 Camicia di riscaldamento Versione antistatica BS 5146 Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro; PTFE caricato carbografite; Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Certificazioni Conforme alla direttiva Europea 97/23 EC “PED” TA Luft
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 2 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO PASSAGGIO INTEGRALE PN 64
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 3 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO SFERA A “L” PN 40 Esecuzioni standard Esecuzioni speciali a richiesta Norme per flange d’attacco: UNI 2223 e 2229 PN 40 (DN 65 DN 100 PN 16) DIN 2501 BL.1 Prescrizioni generali BS 5351; (Fire safe BS 6755 a richiesta) Temperatura di utilizzo: da -10°C a +150°C (+200°C con guarnizionispeciali). Pressione di utilizzo: PN 40 (DN 65 DN 100 PN 16); Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici. Passaggio ridotto.
Corpo in A105 LF2 per -20°C Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro; PTFE caricato carbografite; Sfera a “T” con ingresso solo su porta 3. Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio tecnico
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO 3 VIE FLANGIATA CORPO PIATTO SFERA A “L” PN 40
A RICHIESTA VALVOLE AUTOMATIZZATE CON ATTUATORI ELETTRICI
Dimensioni doppio effetto
VALVOLE A FARFALLA WAFER—ARTEMIS VALVOLA FARFALLA ARTEMIS TIPO WAFER
• SCARTAMENTI CONFORMI A: BS EN 558 - ISO5752 - MSS SP67 API609 - DIN3202/3-K1. • FLANGIA SUPERIORE: foratura CARATTERISTICHE PRINCIPALI ISO5211. STD: • ORGANO DI MANOVRA: leva DN40 - DN200, riduttore DN250 - DN300. • PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN • Adatta per vuoto fi no a una de593 - (BS 5155) - MSS SP67 - API pressione di 900mbar. 609. • Rivestimento epossidico. • DIAMETRI: DN40 - DN300. • NB: Per compatibilità materiali si • ACCOPPIABILI CON FLANGE UNI EN 1092: PN6 - PN10 - PN16 DN40 - rimanda alla tabella valori di resistenza alla corrosione a fonDN300 • ACCOPPIABILI CON FLANGE ANSI do catalogo. 150: DN40 - DN300. ESECUZIONI SPECIALI: • PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: PN16 DN40 - DN300 (per fl uidi) PN16 DN40 - DN200 (per gas) • Riduttore con comando manuale anche per piccoli DN. PN10 DN40 - DN300 (per gas) A RICHIESTA: • LIMITI TEMPERATURA CON SEDI DI TENUTA IN: EPDM -20°C / +110° • Kit di trasformazione da valvola manuale a valvola per attuatore. C per fl uidi EPDM-HT -20°C / • Per ulteriori richieste speciali +130°C per fl uidi consultare il nostro servizio NBR -20°C / +90°C per fl uidi tecnico/commerciale. NBR -20°C / +60°C per gas
1” ½ 2” 2” ½ 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”
40 50 63 77 100 125 147 198 244 298
33 43 46 46 52 56 56 60 68 78
CORPO B C 70 61 72 87 106 123 137 174 209 253
133 141 153 161 176 193 204 247 280 324
STELO H3 A
12 12 12 12 12 12 12 12 16 16
25 25 25 25 25 25 25 35 65 65
11 11 11 11 11 14 14 17 17 22
ATT ISO F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F10
ATTACCO ISO 5211 M W n
90 90 90 90 90 90 90 125 125 125
70 70 70 70 70 70 70 102 102 102
VALVOLE A FARFALLA VALVOLA A FARFALLA PER MONTAGGIO TRA FLANGE TIPO “WAFER” CON RIDUTTORE
VALVOLE A FARFALLA VALVOLE A FARFALLA PER MONTAGGIO TRA FLANGIATE TIPO “WAFER” CON COMANDO PNEUMATICO
B Dimensioni doppio effetto Dn
Dimensioni semplice effetto Dn
Dimensioni on-off Dn
Dimensioni modulante Dn
VALVOLE A FARFALLA VALVOLA A FARFALLA THESIS PER MONTAGGIO TIPO “LUG”, FORI FILETTATI CARATTERISTICHE PRINCIPALI STD: ESECUZIONE COSTRUTTIVA: • PRESCRIZIONI GENERALI: BS EN 593 - (BS 5155) - MSS SP67 - API 609. A norma UNI TR 11 354 • ACCOPPIABILI CON FLANGE UNI EN 1092: PN10 - PN16 DN40 - DN150 PN10 DN200 - DN600. • PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: PN16 DN40 - DN150 PN10 DN200 - DN600. • LIMITI TEMPERATURA CON SEDI DI TENUTA IN: EPDM -20°C / +110°C per fl uidi EPDM-HT -20°C / +130°C per fl uidi NBR -20°C / +90°C per fl uidi NBR -20°C / +60°C per gas • SCARTAMENTI CONFORMI A:
BS EN 558 - ISO5752 - MSS SP67 API609 - DIN3202/3-K1. • FLANGIA SUPERIORE: foratura ISO5211. • ORGANO DI MANOVRA: leva DN40 - DN200, riduttore DN250 - DN600. • Adatta per vuoto fi no a una depressione di 900mbar. • Rivestimento epossidico. • NB: Per compatibilità materiali si rimanda alla tabella valori di resistenza alla corrosione a fondo catalogo. ESECUZIONI SPECIALI: • Riduttore con comando manuale anche per piccoli DN.
A RICHIESTA: • Kit di trasformazione da valvola manuale a valvola per attuatore. • Per ulteriori richieste speciali consultare il nostro servizio tecnico/commerciale.
3 0 0 5 0 7 9 1 21 32
VALVOLE A FARFALLA VALVOLA A FARFALLA PER MONTAGGIO TRA FLANGE TIPO “LUG”
VALVOLE A FARFALLA VALVOLA A FARFALLA TIPO “LUG” CON COMANDO PNEUMATICO
B Valvola attuata con attuatore pneumatico doppio effetto DN
Valvola attuata con attuatore pneumatico semplice effetto DN
Valvola attuata con attuatore elettrico ON-OFF misure
Valvola attuata con attuatore elettrico modulante misure
OPERATORE MANUALE OPERATORE MANUALE DI BLOCCO A VOLANTINO
Caratteristiche principali Questo particolare operatore è stato studiato per ottenere una manovra di emergenza, su valvole comandate da un attuatore pneumatico rotante, qualora si verificasse un’avaria o venisse a mancare l’alimentazione (aria compressa o altro fluido di comando) allo stesso. La particolarità di questo operatore consiste nel montaggio della vite senza fine su di un canotto eccentrico che permette alla coppia vite senza fine-ruota elicoidale di essere in presa, quando occorre manovrare in emergenza, e disinserita quando è in funzione l’attuatore pneumatico. L’operatore viene montato tra la valvola e l’attuatore pneumatico. Esso agisce da giunto di trasmissione, a operatore disinserito, mentre, a inserimento effettuato, consente la manovra di emergenza trascinando l’attuatore e di conseguenza l’otturatore della valvola. Inoltre consente sempre la manovra manuale della valvola se l’attuatore pneumatico dovesse essere rimosso per una eventuale sostituzione o riparazione.
COPPIA MAX. IN USCITA DAL RIDUTTORE RW0D1026
RW0D1038
RW0D1054
RW0D1080
RW0D1078
RW0D1320
ATTUATORI ATTUATORI PNEUMATICI A DOPPIO EFFETTO “DA”
DATI TECNICI Coppia da 8 Nm. a 3840 Nm. Flangia d’attacco: DIN/ISO 5211 DIN 3337 F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 F14 - F16 - F25. Attacco NAMUR per accessori. Angolo di rotazione: 90° Momento torcente: Direttamente proporzionale alla pressione di alimentazione; vedi tabella. In ciascun attuatore la cifra che segue la sigla DA corrisponde al valore della coppia di spunto in Nm. alla pressione di 5,6 bar.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO Temperatura: da 0°C a +80°C; da 20°C a +80°C in presenza di aria secca. (In versioni speciali +150°C) Pressione nominale: 5,6 bar; massima di esercizio 8,4 bar. Fluido di alimentazione: aria compressa filtrata secca non necessariamente lubrificata. In caso di lubrificazione usare olio non detergente o compatibile con NBR.
DIAGRAMMA DEL MOMENTO TORCENTE IN FUNZIONE DELL'ANGOLO DI ROTAZIONE
ATTUATORI ATTUATORI PNEUMATICI A DOPPIO EFFETTO “DA” TABELLA MOMENTI TORCENTI (Nm) a° = ANGOLO DI ROTAZIONE MISURA
96,6 171,4
129,6 194,4
160,8 242,4
192 290,4
225,6 338,4
264,8 386,4
ATTUATORI ATTUATORE DA DIN/ISO 5211 DIN 3337 misure dal DA 8 al DA 360
TABELLA DIMENSIONALE codice cod. regol 10°
DA008401S DA015401S DA030401S DA045401S DA045402S DA060401S DA060402S DA090401S DA120401S DA180401S DA240401S DA360401S ----
DA015411S DA030411S DA045411S DA045412S DA060411S DA060412S DA090411S DA120411S DA180411S DA240411S DA360411S
F03 - F05
F05 - F07
F07 - F10
øM x prof. mm.
øO filetto GAS
øU mm.
øV mm.
øK mm.
øY x prof. mm.
M 5x9
M 6x11
øW x prof. mm.
M 10x17
Z mm. aria dm3/ ciclo peso Kg.
ATTUATORI ATTUATORE DA DIN/ISO 5211 DIN 3337 MISURE DAL DA 480 AL DA 1920
TABELLA DIMENSIONALE codice
DA480401S
DA720401S
DA960401S
D1440401S
D1920401S
cod. regol 10°
DA480411S
DA720411S
DA960411S
D1440411S
D1920411S
M 12x21
M 16x25
aria dm3/ciclo
ATTUATORI ATTUATORI PNEUMATICI A SEMPLICE EFFETTO “SR”
DATI TECNICI Coppia da 15 Nm. a 1920 Nm. Flangia d’attacco: DIN/ISO 5211 DIN 3337 F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 F14 - F16. Attacco NAMUR per accessori. Angolo di rotazione: 90° Momento torcente: Il momento torcente di ritorno dipende solo dall’azione della molla ed è indipendente dalla pressione di alimentazione. Sono disponibili 4 differenti tarature per la molla; vedi tabella. La chiusura automatica per mezzo delle molle avviene in senso orario. In ciascun attuatore la cifra che segue la sigla SR corrisponde al
valore della coppia di spunto in Nm. alla pressione di 5,6 bar. CONDIZIONI DI ESERCIZIO Temperatura: da 0°C a +80°C; da 20°C a +80°C in presenza di aria secca. (in versioni speciali +150°C) Pressione nominale: 5,6 bar; massima di esercizio 8,4 bar. Fluido di alimentazione: aria compressa filtrata secca non necessariamente lubrificata. In caso di lubrificazione usare olio non detergente o compatibile con NBR.
TABELLA MOMENTI TORCENTI (Nm) a° = ANGOLO DI ROTAZIONE MISURA
ATTUATORI ATTUATORE SR DIN/ISO 5211 DIN 3337 MISURE DAL SR 15 AL SR 180
TABELLA DIMENSIONALE codice SR015401S SR 15 misura F03 - F05 L mm. 194 L1 mm. 221 A mm. 80,4 B mm. 60 X mm. 55 C mm. 47,5 D mm. 32,7 E mm. 9 J mm. 10,2 G mm. 9 H mm. 10 N mm. 20 øM x prof. M 5x6 mm.
SR030401S SR 30 F04 218 240 90,4 70 65 52,5 37,7 11 12,1 10 13 20
SR030401S SR 30 F03 - F05 218 240 90,4 70 65 52,5 37,7 11 12,2 10 13 20
SR045401S SR 45 F05 - F07 259 294 97,5 77,5 72 56,5 41,5 14 16,3 12 13 20
SR060401S SR 60 F05 - F07 288 320 116,4 86 80 70 46,4 14 16,3 12 13 30
SR090401S SR 90 F05 - F07 362 357 126 96 90 75 51 17 19,3 15 16 30
SR120401S SR 120 F05 - F07 372 368 136,4 106 100 80 56,4 17 19,3 15 17 30
SR180401S SR 180 F07 - F10 402 436 148 118 112 86 62 22 24,3 19 19 30
P mm. Q mm. R mm. S mm. T mm. øU mm. øV mm. øK mm. F mm. øY x prof. mm. øW x prof. mm. Z mm.
12 80 25 0 70 50 36 25-35 2
17,9 80 20,5 0 70 ---42 30 2
17,9 80 20,5 0 70 50 36 25-35 2
17,9 80 20,5 0 70 70 50 35-55 3
21 80 25 0 70 70 50 35-55 3
25 80 25 0 70 102 70 70 3
aria dm3/ciclo peso Kg.
ATTUATORI ATTUATORE SR DIN/ISO 5211 DIN 3337 MISURE DAL SR 240 AL SR 960
TABELLA DIMENSIONALE codice misura
SR240401S
SR360401S
SR480401S
SR720401S
SR960401S
aria dm3/ ciclo
BASETTE / ELETTROVALVOLE BASETTE con piano di posa conforme alle norme ISO 5599/I La basetta così realizzata permette il montaggio di qualsiasi elettrovalvola a norma ISO 1
con piano di posa conforme alle norme NAMUR. La basetta così realizzata permette il montaggio di qualsiasi elettrovalvola a norma NAMUR.
ELETTROVALVOLA 5/2 ISO PER ATTUATORE A DOPPIO EFFETTO Elettrovalvola 5/2 a norma ISO Potenza assorbita allo spunto - D.C.: -Potenza assorbita allo spunto - A.C.: 9 VA Potenza assorbita a regime - D.C.: 5 W Potenza assorbita a regime - A.C.: 6 VA Tolleranza tensione di alimentazione: ±10% Classe di isolamento filo di rame: H Classe isolamento bobina: F Grado di protezione con connettore: IP 65
Connessione elettrica: PG 9 Connessioni pneumatiche basetta: 1/8” ISO 228. Pressione elettrovalvola max.: 10 bar. Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +50°C Temperatura ambiente: da -10°C a +45°C
SCHEMA FUNZIONAMENTO BOBINE Codice Voltaggio
BBP31024
BBP31110
BBP31220
BBP32012
BBP32024
TABELLA DIMENSIONALE Attuatore Elettrovalvola mono. Elettrovalvola bist. A mm. B mm.
EP116000 EP126000 6
ELETTROVALVOLE ELETTROVALVOLA 3/2 E MICROELETTROVALVOLA 3/2 DA 1/8” CON BOBINA Caratteristiche principali Il collegamento dell’elettrovalvola è eseguito tramite un raccordo che va direttamente nella presa d’aria dell’attuatore, eliminando pezzi intermedi e viti di fissaggio. Elettrovalvola del tipo 3/2 con un solenoide disponibile con le seguenti tensioni: 24-115-230V AC; 12-24V DC. Per attuatori da SR 15 a SR 60 disponibile anche la versione microelettrovalvola universale; tra parentesi, in neretto, le caratteristiche della versione microelettrovalvola. Potenza assorbita allo spunto D.C.: -Potenza assorbita allo spunto A.C.: 19,5 VA (9 VA) Potenza assorbita a regime - D.C.: 8,2 W (5 W)
Potenza assorbita a regime - A.C.: 9 VA (6 VA) Tolleranza tensione di alimentazione: ±10% Classe di isolamento filo di rame: H Classe isolamento bobina: F Grado di protezione con connettore: IP 65 Connessione elettrica: PG 9 (orientabile 360°) Connessione pneumatica: 1/8” gas (orientabile 360°) Pressione elettrovalvola max.: 10 bar. Temperatura fluido di alimentazione: da -10°C a +80°C (+50°C) Temperatura ambiente: da -10°C a +50°C Diametro passaggio: 1,8 mm (1,3 mm)
CODICI ALIMENTAZIONI Elettrovalvola Voltaggio
TABELLA DIMENSIONALE Attuatore
CODICI ALIMENTAZIONI MICROELETTROVALVOLA Elettrovalvola Voltaggio
BOX SEGNALAZIONE BOX SEGNALAZIONE CON INDICAZIONE VISIVO DI POSIZIONE Caratteristiche principali Realizzato per verificare facilmente la posizione di ogni valvola monitorata anche da lunghe distanze. Costruito a norme VDI/VDE 3845 standard. Può contenere al suo interno due finecorsa di segnalazione sia di tipo meccanico “SPDT” che di prossimità. Le camme di azionamento del finecorsa sono senza possibilità di slittamento in quanto la regolazione è assicurata da scanalature sull’albero portante senza bisogno di viti di fissaggio. Il precablaggio è realizzato con morsetti numerati: n° 6 per i due microinterruttori, n° 8 per eventu-
ale precablaggio dell’elettrovalvola. E’ previsto ampio spazio per facilitare le operazioni di cablaggio durante la posa in opera. In esecuzione speciale sono disponibili: microinterruttori SPDT elettromeccanici con contatti dorati; proximity induttivi cilindrici, a fessura o V3 (nelle esecuzioni NAMUR, NPN o PNP); finecorsa pneumatici N.O. o N.C.; microinterruttori proximity NAMUR certificati per applicazioni a sicurezza (EEx ia IIC T6). É inoltre disponibile una versione antideflagrante EEx d IIC T5
Microinterruttori elettromeccanici SPDT Caratteristiche: 15 amps/250V AC 0,6 amps/125V DC Connessioni elettriche: n° 2 filettate M20x1,5 Grado di protezione: IP 67 Temperatura di funzionamento: da -20°C a +80°C
Microinterruttori induttivi Caratteristiche: Esecuzione: 2 fili NAMUR non amplificato Tensione nominale = 8 VDC Grado di protezione: IP 67 Temperatura di funzionamento: da -25°C a +100°C (NAMUR EEx ia IIC T6 se barrierato)
FINE CORSA FINECORSA DI PROSSIMITA’ CON KIT DI MONTAGGIO TIPO INDUTTIVO
Caratteristiche principali Interruttori di prossimità induttivi M12 collegamento a 2 fili NO Tensione di alimentazione: 24÷240V AC; 24÷210V DC. Corrente commutabile: 0,2A max. Grado di protezione IP 68 TABELLA DIMENSIONALE AttuaDA 8 DA 15 DA 30 DA 45 DA 60 tore Attua------SR 15 ---SR 30 tore KBF850 kit KBF85015 08 kit 1 KFIN100 finecorKFIN1015 8 sa kit 2 KFIN200 finecorKFIN2015 8 sa
Temperatura di funzionamento: da -25°C a +70°C Segnalazione stato di uscita tramite LED anulare. Può essere montato sui modelli DA e SR tramite un kit composto da una basetta fissata al corpo dell’attuatore e da una camma montata sull’albero dello stesso.
DA 90 DA 120 DA 180 DA 240 DA 360 DA 480 DA 720 DA 960 SR 45
SR 120 SR 180 SR 240 SR 360 SR 480 SR 720 SR 960 KBF85060
KBF85960
KFIN1060
KFIN1960
KFIN2060
KFIN2960
FINE CORSA FINECORSA MECCANICI CON KIT DI MONTAGGIO TIPO A PULSANTE
Caratteristiche principali Finecorsa meccanici del tipo a pulsante conformi alle norme: Macchine: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14 Prodotti: IEC 60204-1; EN 60204-1 Corpo in tecnopolimero Grado di protezione IP 65 secondo IEC 60529
TABELLA DIMENSIONALE AttuatoDA 15 DA 30 re Attuato---SR 15 re kit kit 1 finecorsa kit 2 finecorsa
Cavo d’uscita flessibile a 4 conduttori (lunghezza 1m) Temperatura di utilizzo: da -25°C a +70°C Possono essere montati sui modelli DA e SR tramite un kit composto da una basetta fissata al corpo dell’attuatore e da una camma montata
DA 120 DA 180 DA 240 DA 360 DA 480 DA 720 DA 960 DA 1440 DA 1920 SR 60
KFE3A1015
KFE3A1120
KFE3A1720
KFE3A2015
KFE3A2120
KFE3A2720
POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO Posizionatore pneumatico senza indicatore
KPCEK4A04000
Posizionatore pneumatico con indicatore a semaforo
KPCEK4AD4000
Posizionatore pneumatico con indicatore sferico
KPCEK4AE4000
TABELLA DIMENSIONALE Attua-
Attuato-
SR 180 SSR 240 SR 360
KCPN1015
KCPN1060
DA960 DA1440 DA1920 SR 480
SR 720 SR 960
KPCPPAA04000
KPCPPAAD4000
KPCPPAAE4000
TABELLA DIMENSIONALE AttuatoDA15 re Attuato-----re Kit di Connessione A mm
SSR 240 SR 360
DA1440 DA1920
ATTUATORI ELETTRICI ATTUATORE ELETTRICO TIPO ROTATIVO AE ON-OFF Dati tecnici Attuatore ON-OFF angolo di lavoro 90' (100°, Max.). Servizio 50%. Coppia massima da 10 a 1960 Nm. (vedi tabella) Tensione di alimentazione 230 Vac (±10%) 50160 Hz 1Ph Resistenza di isolamento 100 M&8486 / 500 Vdc Isolamento a tensione 1500 Vac / 1 minuto. Motore con isolamento in classe E. Ternperatura di esercizio da -25°C a +55°C (in caso di utilizzo con temperature minori di 0°C si consiglia di richiedere la resistenza anticondensa). Grado di protezione secondo norma NEMA 4,4X (IP65) Attacchi per valvola normalizzati da F03 a F14 ISO 5211. Protezione termostatica auto-reset interna al motore. Finecorsa aperto/chiuso con camme regolabili su tutta la corsa. Finecorsa meccanici di sicurezza regolabili. Finecorsa ausiliari con camme regolabili su tutta la corsa. Indicatore visivo di posizione graduato. Leva per azionamento manuale in dotazione. Collegamenti elettrici con morsetti a vite. Bloccaggio cavi di alimentazione tramite pressacavi. Rumorosità massima durante il funzionamento 73 dB.
Opzional Tensioni di alimentazione 115 Vac - 24 Vac (*) - 24 Vdc (**) Limitatori di coppia. Potenziometro di posizione 135 / 500 / 1000 ohms. Convertitore di posizione R/1 4÷20 mA DC (***) Unità di regolazione della velocità 30÷240 s (***) Resistenza anticondensa. Volantino a disinnesto per azionamento manuale in sostituzione della leva (solo su AE100 e AE200). Giunto per accoppiamento attuatore/valvola. * soloAE10--AE400 ** solo AE 40 ÷ AE 200 *** solo AE 100 ÷ AE 2000 (Vac) TABELLA CARATTERISTICHE AE 10
Tempo di manovra(50 Hz) sec.
Tempo di manovra(60 Hz) sec.
Tempo di manovra(24 Vdc) sec.
Assorbimento 24Vdc A
ATTUATORI ELETTRICI ATTUATORE ELETTRICO TIPO ROTATIVO AE ON-OFF
125f12
140f14
36f03
ATTUATORI ELETTRICI ATTUATORE ELETTRICO TIPO ROTATIVO AM MODULANTE Dati tecnici Attuatore MODULANTE a controllo elettronico. Angolo di lavoro 90° (100° Max.). Coppia massima da 49 a 1960 Nm. (vedi tabella) Tensione di alimentazione 230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph Segnale di comando 4~20 mA (o 1~5 Vdc). Segnale di uscita 4~20 rnA. Risoluzione 1/250 (regolabile 1/200 ~ 1/400). Regolazione zero/span. Selettore di funzione diretta/inversa. Selettore di modalità in mancanza di segnale OPEN - CLOSE - STOP Resistenza di isolamento 100 MOhm / 500 Vdc Isolamento a tensione 1500 Vac / 1 minuto. Motore con isolamento in classe E. Temperatura di esercizio da -25°C a +55°C (in caso di utilizzo con temperature minori di 0°C si consiglia di richiedere la resistenza anticondensa). Grado di protezione secondo norma NEMA 4,4X (IP65) Attacchi per valvola normalizzati da F05 a F14 ISO 5211. Protezione termostatica auto-reset interna al motore. Finecorsa aperto/chiuso con camme regolabili su tutta la corsa. Finecorsa meccanici di sicurezza regolabili. Indicatore visivo di posizione graduato. Leva per azionamento manuale in dotazione. Collegamenti elettrici con morsetti a vite. Bloccaggio cavi di alimentazione tramite pressacavi. Rumorosità massima durante il funzionamento 73 dB.
Opzional Tensioni di alimentazione 115 Vac - 24 Vac. (*) Segnale di comando 4~12 mA (1~3 Vdc) - 12~20 mA (3~5 Vdc). Finecorsa aggiuntivi. Limitatori di coppia. Resistenza anticondensa. Giunto di accoppiamento. Volantino a disinnesto per azionamento manuale. (**) * solo AM 50-AM 100 ** solo AM 50-AM 200
TABELLA CARATTERISTICHE MODELLO Coppia Tempo di manovra (50 Hz) Tempo di manovra (60 Hz) Assorbimento 230Vac 50/60Hz Assorbimento 115Vac 50/60Hz Assorbimento 24Vac 50/60Hz
0,3570,4
ATTUATORI ELETTRICI ATTUATORE ELETTRICO TIPO ROTATIVO AM MODULANTE
VALVOLE A FLUSSO AVVIATO VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ARES - ZEUS
CARATTERISTICHE TECNICHE FLUIDO INTERCETTATO
- aria, acqua, alcool, olii, carburanti, soluzioni saline, vapore, ecc.. (comunque compatibili con AISI 316 o Bronzo RG5) - Pressione di utilizzo da 0 a 16/25 bar (vapore a 180°C da 0 a 10 bar) in funzione della misura e della versione scelta. - Temperatura da -10°C a +180°C. - Viscosità massima 600 cst (mm²/s).
AZIONAMENTO - Fluido di pilotaggio: aria compressa lubrificata o secca, gas e fluidi neutri; - Temperatura ambiente: da -10°C a +60°C per la versione standard in PA66 a richiesta da +5°C a +130°C per la versione in PPS
CARATTERISTICHE GENERALI - Attacchi valvola filettati secondo ISO 228/1 e ISO 7/1 altri tipi di attacchi a richiesta. - Montaggio in ogni posizione: orizzontale, verticale, obliqua. - Gamma disponibile da 3/8" a 2" nelle versioni doppio effetto, semplice effetto normalmente chiusa da sopra e sotto l'otturatore, semplice effetto normalmente aperta da sotto l'otturatore. Le diverse versioni degli azionamenti, le varie combinazioni della valvola e la possibilità di intercettare il flusso da sopra o sotto l'otturatore, danno origine a molteplici versioni della valvola automatica. In base al tipo di valvola ed alla variazione di pressione P che deve essere intercettata tra monte e valle della stessa, viene individuata la pressione di comando necessaria all'azionamento e conseguentemente il codice della valvola corrispondente.
Versioni in AISI 316: ARES da 3/8” a 2”; ATENA versione compatta (disponibile su richiesta e per quantità) da 3/8” a 3/4” con attuatore ø40.
VALVOLA A FLUSSO AVVIATO VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ARES - ZEUS
Versione Bronzo (Zeus)
Versione Aisi 316 (Ares Athena) D N
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA VIP - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PNEUMATICA
Caratteristiche della valvola Disponibile nelle versioni doppio effetto “DA” e semplice effetto “SR” (sia normalmente aperto sia normalmente chiuso) con misure da 3/8” a 2”. Attacchi filettati GAS UNI/ISO 7/1 Rp - DIN 2999 (a richiesta filetti NPT) con connessioni del fluido di comando secondo interfaccia NAMUR. L’ottimizzazione della fluidodinamica interna ha consentito la realizzazione di un condotto con perdite di carico ridotte al minimo: vedi diagramma portate. Possibilità di utilizzo in qualsiasi posizione di montaggio (orizzontale, verticale, obliqua). Disponibile con guarnizioni NBR, FKM, EPDM: NBR: compatibile con aria, gas, olii, acqua, ecc.. FKM: ottima compatibilità con la maggior parte dei fluidi. Sconsigliato per il vapore. EPDM: ottima compatibilità con acqua calda e vapore. Non compatibile con prodotti minerali (olii, grassi ecc..) Indicazioni sulla compatibilità dei materiali sono contenute nella tabella relativa. Per gas, fluidi esplosivi e maggiori informazioni si prega di consultare il nostro ufficio tecnico. Possibilità di segnalare l’apertura o chiusura della valvola tramite l’applicazione di finecorsa magnetici esterni (disponibili a richiesta, specificando in fase d’ordine, non essendo possibile l’applicazione a posteriori).
Fluido di comando: aria compressa filtrata non necessariamente lubrificata; con temperature da -20°C a 0°C usare aria secca. In caso di lubrificazione usare olio compatibile con le guarnizioni impiegate. Pressione di comando: min. 3 bar; max. 8 bar nella versione doppio effetto - min. 4,2 bar; max. 8 bar nelle versioni semplice effetto. Fluido intercettato: Pressione: max. 10 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C (NBR); da -20°C a +150°C (FKM); da -20°C a +150°C (EPDM). Tenuta al vuoto: 740 mm Hg Da mm
Mis. F gas
Pass.mm
Aria d.e.
Aria s.e.
D. e. Kg
S. e. Kg
VALVOLE OTTONE VALVOLE A GLOBO "UNION BONNET" PN 25
Sede metallica Chiusura a spillo Sede ed otturatore inox Nelle misure da 1/4" a 2
VALVOLE DI SICUREZZA A MOLLA ORDINARIE IN OTTONE
- Valvole a squadra PN 16 - Sede metallica o teflon - Nelle misure da 3/8 " a 4 "
FILTRI IN OTTONE INCLINATO PN 20 MATERIALE Corpo Bronzo: EN 1982 - CuSn5ZnPb5-c Tappo Ottone: EN 12165 - CW617N Filtro Acciaio: AISI 304 Guarnizione Fibra
VALVOLE OTTONE SARACINESCHE IN OTTONE PN 16
SARACINESCHE IN BRONZO PN 16
SARACINESCHE IN BRONZO PN 16 FLANGIATE, MISURE DN15÷DN 150
VALVOLA A SPILLO Applicazioni Valvola di isolamento e strozzamento per strumenti di misura relativi ed assoluti Per fluidi corrosivi, anche in ambienti aggressivi Idonee per tutti i processi industriali nei seguenti settori: chimica e petrolchimica, energia, piattaforme off-shore ed on-shore, macchine ed impianti in genere Tabella dimensionale DN
NPS ØE H K L
1/4" 30 115 5 60
3/8" 30 115 5 60
1/2" 30 115 6 60
3/4" 35 120 8 70
1" 40 138 9 75
1"1/4 50 140 11 90
1" 1/2 60 150 15 100
2" 70 170 18 120
VALVOLE A MEMBRANA VALVOLE A MEMBRANA "SAUNDERS" FLANGIATE TIPO "A" PN 16, TIPO "KB" PN 10, FILETTATE TIPO "A" PN 16
B Tipo A
Tipo A flangiate corpo in ghisa
rivestito smalto
Tipo A filettate Corpo in ghisa Dimensioni A
Membrane: Tipo "B": gomma butilica – temp. – 40° - + 100° Tipo "Q": gomma naturale – temp. –50° - + 100° Tipo 214/300: PTFE/gomma butilica – temp. –20° +150° Tipo 214/226: PTFE Viton temp. –5° - +175° altri tipi di gomma a richiesta
VALVOLE A MEMBRANA MEMBRANE SAUNDERS Tipo A Dimensioni C
1/4W W
194 3/8 WW
7/8 WW
Tipo B Dimensioni C
1/4 WW
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO A DISCO DN 15÷80 / PN 6÷40 / ANSI 150÷300 DN 100 / PN 10÷40 / ANSI 150÷300 Caratteristiche e vantaggi: Dimensioni e pesi contenuti. Scartamenti secondo DIN EN 558-1 Serie 49 (DIN 3202 K4) Installabili in tutte le posizioni, anche con flusso verso il basso. Pressioni d’apertura fra 10 e 1000 mBar. Adatta come valvola rompi vuoto, di sovrapressione, di fondo. Tenuta perfetta con sede morbida. Secondo norme DIN 3230 BN3 con tenuta metallica. Basse perdite di carico. Questo tipo di valvola non può essere utilizzato con guarnizioni spiro metalliche.
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO GESTRA DISCO RK 71/41 Impiego: per liquidi, gas, vapori. Diametro Nominale
-602)
1) idonee anche per accoppiamento tra flange ANSI 125 e 150 2) temperatura minima alla pressione nominale
Tenuta morbida EPDM: da - 50 a + 150 째C per acqua, condensa e vapore FKM: da - 25 a + 200째 per oli, gas e aria. Questi valori devono essere compatibili con quelli del campo di applicazione
DIN BS DIN 2501 PN 6 /10/16 BS 10 Table D, E, F
lnseribili tra flange ANSI ANSI B 16.1 Class 125 FF ANSI B 16.5 Class 150 RF 3)
3) ANSI 150 RF solo nei diametri 50, 80 -200 Dimensioni Diametro Nominale Dimensioni in mm.
RK 71 mm lnc h L
20 3/ 4 19
32 1 1/4 28
1 1/2 31,5
RK 41 50
2 1/2 46
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO GESTRA . DISCO RKU 86 A PN 40 Impiego: per centrali termiche nucleari e convenzionali. Adatte in generale per liquidi corrosivi, acidi, gas e vapori. Limiti di impiego: con tenuta metallica.
1) Per temperature oltre + 300,C si consiglia la molla in Nimonic 2) Ammesse anche dalle ANSI 125/150/300 3) Temperatura minima alla pressione nominale.
Tenuta elastica EPDM: da – 50° a + 150 °C per acqua, condensa, vapori FKM: da - 25° a +200 °C per olii minerali, gas e aria,
4) DN 15 -100 con anello a spirale 5) PN 6 possibile solo nel DN 15 –100. DN 125 -200: possibile per accoppiamento con incameratura DIN 2512 , 2513, oppure V 13 6) L'accoppiamento tra flange ANSI 150/300 RF è possibile solo per i DN 50 e DN 80 -200.
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO IN AISI 316 - Adatta ad ogni tipo di liquido corrosivo purché compatibile - Installazione in qualsiasi posizione - Temp. massima di eserci o: 120° C zi - Disponibile: nelle varie misure da 3/8" a 3" Ø
VALVOLA DI RITEGNO EUROPA Adatta ad ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, ecc.: ACQUA CALDA, ACQUA OSSIGENATA, SODA, OLII VARI, ARIA COMPRESSA. Installabile in qualsiasi posizione: ORIZZONTALE, VERTICALE, OBLIQUA. Temperatura massima di esercizio: 110 GRADI. Disponibile: NELLE VARIE MISURE DA 3/8 " a 4 ". Materiali: Corpo valvola: Ottone stampato OT 58 Portasede: Nylon fibra vetro 33% Sede: Gomma anti oli «GSCB/05-B» Molla: Acciaio inox 18/8 1/4"
Dimens. in mm. A B Press . atm. kg/cm2
3/8" 60 34 25
1/2" 62 34 25
3/4" 67 42 25
1" 84 52 25
1 1/4" 1 1/2" 88 95 64 72 18 18
2" 102 88 18
2 1/2" 3" 122 143 125 142 12 12
4" 168 175 12
FILTRO IN ACCIAIO INOX Dimens. in mm. A
VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE A CLAPET PN 10
- Sede metallica o gomma sintetica. - Nelle misure da 3/8" a 4"
VALVOLE DI RITEGNO IN /BRONZO A FUNGO PN 16 - Sede metallica o teflon - Nelle misure da 3/8" a 4"
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO GESTRA MB 14 FILETTATA Impiego: vapori, acqua, gas ed in genere per ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento e pneumatico entro i limiti indicati
Temperatura minima *)
VALVOLE DA FONDO MODELLO EUROPA
MODELLO A CIPOLLA
MODELLO CILINDRICO CON OTTURATORE IN GOMMA
VALVOLE DI RITEGNO VALVOLE DI RITEGNO WAFER A CLAPET MODELLO VR 14 DN MM 32 40
Ø 1 ¼ 1 ½
DPN 6
D PN 10
D ANSI 150
WT Kg PN 10
DN Direzione Flusso Orizzontale aperto 10° Orizzontale aperto 30°
PRESSIONE RICHIESTA DI APERTURA DEL CLAPET (mbar) DN 32 : DN 150 DN 200 : DN 400
Orizzontale aperto 60° Verticale ascendente Verticale discendente
DN 400 : DN 6 16 26
16 22 32 non è possibile utilizzare la valvola in questa condizione
OR BUNA
OR P.T.F.E.
OR VITON C°
-40°/+150°
-200°/+200°
-40°/+155°
-25°/+250°
+500°
316 SS Alluminio Bronzo-Alluminio
-40°/+150° -40°/+150° -40°/+150°
-200°/+200° -200°/+200° -200°/+200°
-40°/+155° -40°/+155° -40°/+155°
-25°/+250° -25°/+250° -25°/+250°
VALVOLE DI BILANCIAMENTO VALVOLA DI BILANCIAMENTO IN GHISA AD ORIFIZIO VARIABILE Flangiata PN16 secondo EN1092-2 (ex DIN2533) Scartamento secondo EN558-1 serie 1 (ex DIN3202 F1) Verniciatura ad idropittura alchilica/acrilica a strato singolo (50100μm) Misuratore di flusso wafer in acciaio inox Fig. 9450 Per flange tipo EN1092 PN16 Tolleranza sui Kvs nominali ±5% (test secondo BS7350) Conforme Gost PN16 Condizioni di esercizio: ● Acqua: da -10°C a +120°C sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo oltre i 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione
VALVOLA DI BILANCIAMENTO IN BRONZO AD ORIFIZIO FISSO Filettata F/F (ISO 228/1 per DN15 e DN20, ISO7/1 Rp oltre) Kit di montaggio calotta ogiva per tubo rame europeo (EN1057) a richiesta: ● DN15, kit per tubo 15mm ● DN20, kit per tubo 22mm Design secondo BS7350 Tolleranza sui Kvs nominali ±3% (test secondo BS7350) Disponibile nelle versioni: ● Fig. 9585, con prese pressione ● Fig. 9586, con prese pressione (alta pressione con scarico) Conforme Gost PN25 (Max 25bar fino a 100°C, max 20bar a 130°C) PN16 con kit C/O (Max 16bar fino a 30°C, max 5bar a 120°C) Condizioni di esercizio: ● Acqua: da -10°C a +130°C (120°C con kit C/O) sotto 0°C solo per acqua additivata con antigelo oltre i 100°C solo con additivi che prevengano l'ebollizione
GIUNTO ELASTICO IN GOMMA GIUNTO ELASTICO IN GOMMA I giunti elastici svolgono una funzione di protezione degli impianti dai movimenti di allungamento, compressione e flessione. Svolgono inoltre una funzione antivibrante e di assorbimento del rumore e permettono di ridurre gli effetti dei colpi d’ariete. Sono disponibili nelle versioni: -flangiate -filettate Sono idonei: per impianti idrici, impianti di pompaggio, condizionamento e riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa.
Norme costruttive e di collaudo (equivalenti): Filetti: ISO 228-1 Flange: EN 1092
FLANGIATI Corpo: EPDM Flange: Acciaio zincato Temp: da -10 a +100°C
FILETTATI Corpo: EPDM Raccordi: Ghisa zincata Temp: da -10 a +100°C
GIUNTO ELASTICO IN GOMMA GIUNTO ELASTICO IN GOMMA I giunti Serie W8 svolgono una funzione di assorbimento delle vibrazioni e del rumore. Sono idonei: per impianti idrici, impianti di pompaggio, condizionamento e riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa. Non sono idonei: ad assorbire dilatazioni, tensioni e disassamenti
Corpo: EPDM Temp: da -10 a +100째C
EN1092 PN5
F nxM
F nxM I
4 X M10 4 X M10 4 X M12 4 X M12 4 X M12 4 X M12 4 X M16 4 X M16 8 X M16 8 X M16 8 X M16
4 X M12 4 X M12 4 X M16 4 X M16 4 X M16 4 X M16 8 X M16 8 X M16 8 X M16 8 X M20 8 X M20 14
DISCONNETTORE FLANGIATO DISCONNETTORE FLANGIATO SERIE ECO 3F I disconnettori ECO 3F flangiati a zona di pressione ridotta controllabili tipo BA EN1717 sono omologati secondo la norma EN12729 e realizzati in accordo alle normative di prodotto rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN ISO 9001. Sono costituiti da due valvole di ritegno a molla disposte in serie e da una camera posta tra le valvole munita di valvola di sicurezza, che in caso di fenomeni di “riflusso” isola la rete primaria dalle utenze. Il riflusso può essere dovuto a fenomeni di sifonaggio (la pressione d’erogazione cala a causa di rottura della tubazione a monte, interruzione dell’erogazione dell’acqua, prosciugamenti di una parte dell’impianto a monte per altre cause) o di contropressione (la pressione nel circuito derivato diventa più alta di quella nella rete principale per effetto di una sovrappressione dovuta per esempio all’ingresso di acqua pompata da un pozzo privato). Sono indispensabili per prevenire l’inquinamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate (quali per es. lavatrici, caldaie, impianti industriali, ospedali, laboratori, impianti antincendio). Per la corretta installazione è richiesto il montaggio di un filtro a monte del disconnettore che previene problemi dovuti a sporcizia o corpi estranei presenti nell’impianto, e di due valvole di intercettazione a monte e a valle. Il disconnettore, anche se marcato PN10 ai fini delle norma di riferimento EN12729, per le caratteristiche costruttive e di collaudo è idoneo all’installazione in reti antincendio con pressione massima 12 bar.
S1/2/3 C
75/90/120 EN1092 PN10
DISCONNETTORE FILETTATO DISCONNETTORE FILETTATO SERIE ECO 3T I disconnettori filettati ECO3T a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA EN1717 sono omologati secondo la norma EN12729 e realizzati in accordo alle normative di prodotto rilevanti ed al sistema di gestione della qualità EN ISO 9001. Sono prodotti con corpo in ottone per DN15 ed in bronzo per i DN20-50. Sono costituiti da due valvole di ritegno a molla disposte in serie e da una camera posta tra le valvole munita di valvola di sicurezza, che in caso di fenomeni di “riflusso” isola la rete primaria dalle utenze. Il riflusso può essere dovuto a fenomeni di sifonaggio (la pressione d’erogazione cala a causa di rottura della tubazione a monte, interruzione dell’erogazione dell’acqua, prosciugamenti di una parte dell’impianto a monte per altre cause) o di contropressione (la pressione nel circuito derivato diventa più alta di quella nella rete principale per effetto di una sovrappressione dovuta per esempio all’ingresso di acqua pompata da un pozzo privato). Sono indispensabili per prevenire l’inquinamento delle reti di distribuzione dell’acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate (quali per es. lavatrici, caldaie, impianti industriali, ospedali, laboratori, impianti antincendio). Per la corretta installazione è richiesto il montaggio di un filtro a monte del disconnettore che previene problemi dovuti a sporcizia o corpi estranei presenti nell’impianto, e di due valvole di intercettazione a monte e a valle. Il disconnettore, anche se marcato PN10 ai fini delle norma di riferimento EN12729, per le caratteristiche costruttive e di collaudo è idoneo all’installazione in reti antincendio con pressione massima 12 bar.
Norme costruttive e di collaudo (equivalenti): Filetti: ISO228/1 Marcatura: EN19 Collaudo: testate al 100% EN12729
ELETTROVALVOLE 2/2-VIE A COMANDO DIRETTO EV210B NC • Per applicazioni industriali robuste, quali controllo e dosaggio. • Per acqua, olio, aria compressa e fl uidi simili • Valore Kv fi no a 8,0 m3/h • Pressione diff erenziale: fino a 30 bar • Viscosità: fino a 50 cSt • Temperatura ambiente: fi no a +80°C
• Protezione della bobina: fi no a IP 67 • Attacco filettato: Da G 1/8” a G 1 • Disponibile anche con attacco NPT. Si prega di contattare Danfoss. • La valvola può essere utilizzata in vuoto.
EV210B NA • Per applicazioni industriali robuste, quali controllo e dosaggio. • Per acqua, olio, aria compressa e fl uidi simili. • Valori Kv fi no a 0.55 m3/h • Pressione diff erenziale: Fino a 30 bar • Viscosità: Fino a 50 cSt
• Temperatura ambiente: Fino a +80°C • Protezione della bobina: fi no a IP 67 • Attacco fi lettato: G 1/8” e G ¼ • Disponibile anche con attacco NPT. • La valvola può essere utilizzata in vuoto.
EV210B NC INOX • Per applicazioni industriali robuste, quali controllo e dosaggio. • Per liquidi neutri e aggressivi e per gas. Per qualsiasi dubbio circa l’idoneità della valvola con un determinato mezzo, contattare Danfoss. • Kv: fi no a 0.55 m3/h • Pressione differenziale: Fino a 30 bar
• Viscosità: Fino a 50 cSt • Temperatura ambiente: Fino a +80°C • Protezione della bobina: fino a IP 67 • Attacco fi lettato: Da G 1/8 a G ¼ • La valvola può essere utilizzata in vuoto.
ELETTROVALVOLE 3/2-VIE A COMANDO DIRETTO VALVOLE 3/2-VIE A COMANDO DIRETTO TIPO EV310B EV310B NC • Valvole estremamente robuste per applicazioni industriali • Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili • Kv fi no a 0,15 m³/h • Pressione diff erenziale: Fino a 20 bar • Viscosità: Fino a 50 cSt • Temperatura ambiente: Fino a +40°C • Protezione della bobina: fi no a IP 65 • Attacco mediante flangia: 32 × 32 mm • Disponibile anche con azionamento manuale
B Installazione Campo di pressione Max. pressione di prova Tempo di apertura e chiusura Temperatura del mezzo Viscosità Materliali
Libera, ma si consiglia di posizionare il solenoide verticalmente Da 0 a 20 bar 50 bar 10 – 20 ms (in base alla pressione) Da -10° a + 100°C Max 50 cSt Corpo della valvola : Ottone W.n. 2.0402 Armatura Acciaio inox W.n. 14105/AISI 304L Tube armatura: Acciaio inox W.n. 1.4306/AISI 304 L Fermo armatura:
Acciaio inox W.n. 1.4105/AISI 430FR
Acciaio inox W.n. 1.4310/AISI 301
Materale di tenuta :
EV310B NA • Valvole estremamente robuste per applicazioni industriali • Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili • Kv fi no a 0,15 m³/h • Pressione diff erenziale: Fino a 20 bar • Viscosità: Fino a 50 cSt • Temperatura ambiente: Fino a +40°C • Protezione della bobina: fi no a IP 65 • Attacco mediante flangia: 32 × 32 mm • Su richiesta sono disponibili con apertura manuale.
Libera, ma si consiglia di posizionare il solenoide verticalmente
Da 0 a 20 bar
10 – 20 ms (in base alla pressione)
Da -10° a + 100°C
Max 50 cSt
Corpo della valvola : Armatura Tube armatura: Fermo armatura: Molle: Materale di tenuta :
Ottone Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio FKM
W.n. 2.0402 inox W.n. 14105/AISI 304L inox W.n. 1.4306/AISI 304 L inox W.n. 1.4105/AISI 430FR inox W.n. 1.4310/AISI 301
ELETTROVALVOLE 2/2-VIE SERVOAZIONATE ELETTROVALVOLE 2/2-VIE SERVO AZIONATE TIPO EV220B 6-22 EV220B NC e NA · Per applicazioni industriali robuste · Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili · Campo di portata dell’acqua: da 0.2 a 19 m³/h · Pressione differenziale: Fino a 30 bar · Viscosità: Fino a 50 cSt · Temperatura ambiente: Fino a
80°C · Protezione della bobina: fi no a IP 67 · Attacco fi lettato: Da G 1/4 a G 1 · Disponibile anche con attacco NPT. Si prega di contattare Danfoss. · Le versioni NC con tenute in EPDM sono approvate WRAS
ELETTROVALVOLE 2/2-VIE SERVO AZIONATE TIPO EV220B 6-22 EV220BD per e gas moderatamente aggressivi · Per applicazioni industriali robuste · Per liquidi e gas neutri o moderatamente aggressivi. Per qualsiasi ubbio circa l’idoneità della valvola con un determinato mezzo, contattare Danfoss. · Pressione differenziale: Fino a 20 bar · Viscosità: Fino a 50 cSt · Temperatura ambiente: Fino a 80°C · Protezione bobina: fi no a IP 67 · Attacco fi lettato: Da G 1/4 a G 1/2
ELETTROVALVOLE A 2/2 VIE AD ALZATA ASSISTITA TIPO EV250B EV250B NC e NA • Per sistemi di riscaldamento e altri sistemi con condizioni di bassa pressione estremamente variabili • Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri simili • Valore kv : fi no a 7 m3/h • Pressione diff erenziale: fi no a 10 bar • Viscosità: fi no a 50 cst • Temperatura ambiente: fi no a +80oC • Temperatura del mezzo da -30 a +140oC • Protezione della bobina: fi no a IP 67 • Attacchi fi lettati: da G a G 1 • Disponibile anche con attacco NPT. Si prega di contattare Danfoss. • La valvola può essere usata per il vuoto
ELETTROVALVOLE 2/2-VIE SERVOAZIONATE ELETTROVALVOLE SERVOAZIONATE INDIRETTE A 2/2 VIE Tipo EV220W 10-50 La EV220W è una di elettrovalvola a servoazionamento indiretto a 2/2 vie con attacchi da 3/8” a 2”, progettata per l’uso industriale in spazi in applicazioni industriali in cui esistono problemi di ingombro. Questa serie è stata sviluppata per fornire una valvola semplice, affidabile,facile da installare e da utilizzare, caratteristiche necessarie quando si eseguono manutenzioni e/o riparazioni.
Caratteristiche e versioni Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri DN 10 – 50 -Pressione differenziale: 0,3 – 16 bar -Temperatura del fluido: -10 – 80 °C -Viscosità: fino a 50 cSt -Temperatura ambiente: -30 – 50 °C -Bobina clip on -Protezione: IP65 -Assorbimento: 6 W c.a. / 14 W c.c. -Versione NA, attacchi 3/8” – 2” -Versione NC, attacchi 3/8” – 2” -Tensione bobina: 230 V c.a., 24 V c.a., 24 V c.c. Corpo valvola in ottone, NC con bobina AS clip on Attacco ISO228/1
Corpo valvola in ottone, NA con bobina AS clip on
Pressione Valore kv differenziale min./max. Orifizio [m³/h] [bar] 10 14 18 22 32 40 50
1,6 4 7 7 15 18 32
Attacco ISO228/1 G G G G G G G
0,2 – 16 0,3-16
Valore kv Tenuta Orifizio [m³/h]
10 14 18 22 32 40 50
Pressione differenziale min./max. [bar] 0,2 – 16 0,3-16
EV220W 10 EV220W 14 EV220W 18
EV220W 22
EV220W 32 EV220W 40 EV220W 50
Tempo di apertura [ms] 1)
Tempo chiusura [ms] 1)
Capacità, kv[m3/h]
Max pressione di prova
Specifiche tecniche, NC e NA Temperatura ambiente Viscosità Materiali
-30 – 50 °C Max. 50 cSt Corpo valvola Armatura
W. n. 2.0401 W. n. 1.4105 / AISI 430FR
Fermo armatura
W. n. 1.4105 / AISI 430FR
Tubo armatura
W. n. 1.4303 / AISI 305
W. n. 14310 / AISI 301
O-ring Otturatore
BOBINE PER VALVOLE INDUSTRIALI DANFOSS ESECUZIONI SPECIALI Tipo di bobine AR; EEx m II T4, 6 W ca , 4.8 W cc, 7 W cc Tolleranza sulla tensione
Consumo di potenza in mantenimento
ca: 6 W, cc: 4.8 / 7 W
Isolamento bobine
Classe H a norma IEC 85
Cavo tripolare da 5.5 m
Protezione, IEC 529
Temperatura ambiente Temperatura mezzo Regime d’esercizio
Max. +55° C Max. +90° C Continuo
6 W ca
AR024C
AR230C
AR024D
4.8 W cc
Tipi di bobine BE 10 W ca 18 W cc Design
A noma VDE 0580
Bobine 220/380 V ca: +10% - 15% bobine da 230/400 V ca: +6% - 10% Altre bobine Vca con valvola NC +10% - 15% Altre bobine Vca con valvole NA e tutte le bobi-
Consumo di potenza in inseri-
Ca: 44 VA
Ca: 21 VA, 10 W / CC: 18 W
Box terminale; Pg 13.5 – o cavo tripolare da 1 m
Protezione IEC 529
Max. +50/+80°C vedere tabella sottostante per
Regime d’esercizio
Continuo Bobina tipo
10 W ca
18 W cc
BE024AS BE048AS BE115AS BE240AS BE240AS BE380AS BE024BS BE115BS BE220BS BE110CS BE230CS BE012DS BE024DS
Temperatura ambiente Tensione di alimentazione
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max.
+80°C +80°C +80°C +80°C +80°C +80°C +80°C +80°C +80°C +50°C +50°C +50°C +50°C
24 V. 50 Hz 48 V. 50 Hz 115 V. 50 Hz 220-230 V. 50 Hz 240 V. 50 Hz 380-400 V. 50 Hz 24 V. 60 Hz 115V. 60 Hz 220 V. 60 Hz 110 V. 50/60 Hz 220-230 V 50/60 Hz 12 V 24 V
Codice Con box termiCon cavo nale 018F6707 018F6257 018F6709 018F6259 018F6711 018F6261 018F6701 018F6251 018F6702 018F6252 081F6703 018F6253 018F6715 018F6256 018F6710 018F6260 018F6714 018F6264 018F6730 018F6280 018F6732 018F6282 018F6756 018F6757
BOBINE PER VALVOLE INDUSTRIALI DANFOSS Indice
Serie A. sistema da 9
IP00. IP65
IP00, IP20, IP65
AR (EEx mIIT4)
4.8/7W
BN (antironzio)
BO (EEx mIIT4)
BP (EEx mIIT4)
Serie B, sistema da 13.5
Compatibilità: X = scelta abituale
Tipi di bobina AC - 7.0 W ca - 10 W cc
Tipo di elettrovalvola 2/2 vie compatta EV210A EV220A EV220A con filtro 2/2 – vie Elevate Prestazioni EV21B EV212B EV220B 6-12 EV220B 15-50 EV220B 65-100 EV222B EVI-U /EVSI-U EV250B Compatta 3/2-vie EV310A Elevate Prestazione 3/2 vie EV310B Valvole per diverse funzioni EV215B/EV225B EVSIS (Approvazioen UL) EV260B
Tipo di bobina A A A A A A B C K L M R X X X X X * X X X X X * X X B B B B B B B BP A D B E G N O X X X X X * * * X X X X * * * * X X X X X * * * X X X X X * * * X X X X * * * X X * * * * VEDERE SCHEDA DKACV.PD.200.G X X X X * * * A A A A A A B C K L M R X X X X X * B B B B B B B BP A D B E G N O X X * * VEDERE SCHEDA DKACV.PD.300A VEDERE SCHEDA DKACV.PD.300B VEDERE SCHEDA DKACV.PD.300C
VALVOLE TERMOSTATICHE INDUSTRIALI VALVOLE TERMOSTATICHE TIPO AVTA Introduzione Le valvole ad azionamento termostatico vengono impiegate per la regolazione continua e proporzionale della portata, in relazione alla temperatura e all'impostazione del sensore. La gamma di valvole termostatiche comprende una serie di prodotti industriali per la regolazione di sistemi di refrigerazione e di riscaldamento. Le valvole funzionano senza bisogno di alimentazione ausiliare di potenza come elettricità o aria compressa. Poiché le valvole adeguano costantemente il flusso in base alla necessità, esse sono specialmente indicate per la regolazione della temperatura.
per fluidi neutri Le valvole AVTA per sistemi di raffreddamento sono ampiamente usate per regolazioni di temperatura nei macchinari e impianti dove è necessaria refrigerazione. Le valvole AVTA si aprono con l'incremento della temperatura e lasciano affluire il fluido. Possono essere installate sia sulla linea di alimentazione dell'acqua di refrigerazione, che sulla linea di ritorno. Applicazioni tipiche: • Macchine di stampaggio ad iniezione • Compressori • Pompe per il vuoto • Macchine per lavaggio a secco • Impianti di distillazione • Stampatrici • Sistemi idraulici • Laminatoi Attacco Campo di regolazione (°c) G 3/8 G½ G¾ G1
Valore Kv (m³/h at Δ = 1 bar)
+10 →+80°C
1.4 1.9 3.4 5.5
Lunghezza capillare (m)
AVTA AVTA AVTA AVTA
VALVOLE TERMOSTATICHE INDUSTRIALI VALVOLE TERMOSTATICHE TIPO AVTA DZR per fluidi moderatamente aggressivi Corpo della valvola in ottone privo di ossido di zinco. La filettatura esterna rende montaggio e smontaggio estremamente semplici. Pressione nominale PN 16; max. +130°C. Le valvole AVTA DZR sono disponibili con due diversi tipi di carica: ad assorbimento e universale. Su richiesta AVTA DZR è disponibile anche con carica di massa
Campo di regolazione (°c)
G 3/8 A G1A
1.9 +10 →+80°C
G1¼A
tipo AVTA 15
L2 Con attacco filettato (mm)
L3 Con attacco a saldare (mm)
B ISO 228/1
L1 (standar d) (mm)
G1 ¼ A
VALVOLE TERMOSTATICHE INDUSTRIALI VALVOLE TERMOSTATICHE TIPO AVTA INOX per fluidi aggressivi Questa valvola con il corpo in acciaio inox è idonea per utilizzo in presenza di fluidi aggressivi in campi quali l'industria navale e l'industria chimica. Pressione nominale PN 16; max. +130°C. Nel caso di fluidi estremamente aggressivi la valvola può essere realizzata in titanio (rivolgersi a Danfoss). Le valvole AVTA SS sono fornite di serie con carica ad assorbimento. Su richiesta AVTA SS sono altreì disponibili con carica universale o carica di massa
B Lunghezza capillare (m)
AVTA 20 AVTA 25
a ISO 228/1
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE VIE FILETTATE BUN: VALVOLA A TRE VIE CON FILETTATURA ESTERNA, PN 16 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Azionamento sicuro nel campo della regolazione efficiente. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda o aria in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Come attuatore in combinazione con i servomotori AVM 105(S), 115(S), 124, 125S e AVF 124, 125S. Proprietà Pressione nominale 16 bar, Diametro nominale da DN15 a DN50 Valvola di regolazione senza grasso siliconico, Caratteristica equipercentuale, impostabile con servomotore SUT in lineare o quadratica Caratteristica lineare della via di miscelazione, A stelo estratto la valvola è chiusa, Impiego come valvola miscelatrice o distributrice Descrizione tecnica Valvola a filettatura esterna a norma DIN EN ISO 228-1 Corpo e sede della valvola in ottone anti-dezincificazione (DZR Dezincification Resistano) Stelo in acciaio inossidabile Otturatore in ottone DZR con anello di tenuta in PTFE rinforzato con fibra di vetro Premistoppa in ottone anti-dezincificazione con anello raschiaolio e doppio O-Ring in EPDM
BUN 015 F330
BUN 015 F320
BUN 015 F310
BUN 015 F300
BUN 020 F300
BUN 025 F300
BUN 032 F300
BUN 040 F300
BUN 050 F300
BUN 050 F200
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE VIE FILETTATE VUN: VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE CON FILETTATURA ESTERNA, PN 16 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Azionamento sicuro nel campo della regolazione efficiente. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda o aria in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Come attuatore in combinazione con i servomotori AVM 105(S), 115(S), 124, 125S e AVF 124, 125S. Proprietà -Pressione nominale 16 bar -Diametro nominale da DN15 a DN50 -Valvola di regolazione senza grasso siliconico -Caratteristica equipercentuale, impostabile con servomotore SUT in lineare o quadratica -A stelo estratto la valvola è chiusa -Chiusura in contropressione o con la pressione Descrizione tecnica -Valvola a filettatura esterna a norma DIN EN ISO 228-1 -Corpo e sede della valvola in ottone anti-dezincificazione (DZR Dezincification Resistano) -Stelo in acciaio inossidabile -Otturatore in ottone DZR con anello di tenuta in PTFE rinforzato con fibra di vetro -Premistoppa in ottone anti-dezincificazione con anello raschiaolio e doppio O-Ring in EPDM
VUN 015 F350
VUN 015 F340
VUN 015 F330
VUN 015 F320
VUN 015 F310
VUN 015 F300
VUN 020 F300
VUN 025 F300
VUN 032 F300
VUN 040 F300
VUN 050 F300
VUN 050 F200
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE QUATTRO VIE FLANGIATE MH32F, MH42F: VALVOLE A SETTORE A 3 E 4 VIE CON FLANGE, PN 6 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica La mandata da entrambi i lati e la caratteristica lineare permettono un funzionamento con efficienza energetica. Settori d'impiego Regolazione costante della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento, nei quali si tollera un certo trafilamento. ProprietĂ Pressione nominale 6 bar MH32F: valvole a tre vie con diametro nominale da DN20 a DN150 MH42F: valvole a quattro vie con diametro nominale da DN32 a DN50 Come azionamento sono idonei servomotori del tipo AR30 W, ASM 105, 115 e ASM 124, Regolazione manuale con leva Descrizione tecnica Corpo in ghisa grigia, Stelo in ottone fino a DN25, in acciaio inossidabile oltre DN32, Cursore in ottone Tenuta garantita sullo stelo per mezzo di un premistoppa con doppia guarnizione O-R
kvs-valore mÂł/h
Trafilamento max. in % del kvs
Valvola a 3 vie, coperchio in zinco, stelo in ottone MH32F 20 F200
MH32F 25 F200
Valvola a 3 vie, coperchio in ghisa, stelo in acciaio inossidabile MH32F 32 F200
MH32F 40 F200
MH32F 50 F200
MH32F 65 F200
MH32F 80 F200
MH32F 100 F200
MH32F 125 F200
MH32F 150 F200
Valvola a 4 vie, coperchio in ghisa, stelo in acciaio
MH42F 32 F200
MH42F 40 F200
MH42F 50 F200
accessori e combinazioni con servomotori elettrici
AR30 W23 3P
Tempo di mar-
AR30 ASM W23S 105 0...10 V 2/3 P 120s
ASM ASM ASM ASM 105 105S 115 115S 2/3 P 0...10 V 2/3 P 0...10 V 120s
35/60 120s
ASM 124 1) 2/3 P 120s
VALVOLE DI REGOLAZIONE A TRE VIE FLANGIATE BUE: VALVOLE A 3 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI, PN 16/10 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa con alta affidabilità, questo è efficienza. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda, aria e vapore a bassa pressione fino a 115 °C in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Come attuatore in combinazione con i servomotori AVM 105, AVM 115, AVM 124/125, AVF 124/125, AVM 234S, AVF 234S e AVN 224S. Proprietà -Pressione nominale 16 bar -Valvola di regolazione senza grasso siliconico, nero lacca -Diametro nominale da DN15 a DN150 -Caratteristica equipercentuale per la F300, impostabile con servomotore SUT in lineare o quadratica -Caratteristica lineare per la F200, impostabile con servomotore SUT in equipercentuale o quadratica -Caratteristica lineare della via di miscelazione -A stelo estratto la valvola è chiusa -Impiego come valvola miscelatrice o distributrice Descrizione tecnica -Valvola con attacco flangiato a norma EN 1092-2, segmento di tenuta forma B, per PN16 e PN10 -Corpo e sede della valvola in ghisa grigia -Stelo in acciaio inossidabile -Otturatore con diametro nominale da DN15 a DN50 in ottone con guarnizione in PTFE rinforzata con fibra di vetro -Otturatore con diametro nominale da DN65 a DN150 in ottone, a tenuta metallica -Premistoppa in ottone con anello raschiaolio e doppio O-Ring in EPDM Tipo
BUE 015 F330
BUE 015 F320
BUE 015 F310
BUE 015 F300
BUE 020 F300
BUE 025 F300
BUE 032 F300
BUE 040 F300
BUE 050 F300
BUE 050 F200
BUE 065 F300
BUE 065 F200
BUE 080 F300
BUE 080 F200
BUE 100 F300
BUE 100 F200
BUE 125 F300
BUE 125 F200
BUE 150 F300
BUE 150 F200
VALVOLE DI REGOLAZIONE A DUE VIE FLANGIATE VUE: VALVOLA A 2 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI, PN 16 / 10 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa con alta affidabilità, questo è efficienza. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda, aria e vapore a bassa pressione fino a 115 °C in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Per il montaggio con i servocomandi per valvole AVP242, AVP243 e AVP244 come organo di regolazione. Proprietà -Pressione nominale 16 bar -Valvola di regolazione senza grasso siliconico, nero lacca -Diametro nominale da DN15 a DN150 -Caratteristica equipercentuale della valvola F300 -Caratteristica lineare nella valvola F200 -A stelo estratto la valvola è chiusa -Chiusura in contropressione da DN15 a DN150 o con la pressione da DN15 a DN50 Descrizione tecnica -Valvola con attacco flangiato a norma EN 1092-2, segmento di tenuta forma B, per PN16 e PN10 -Corpo e sede della valvola in ghisa grigia -Stelo in acciaio inossidabile -Otturatore con diametro nominale da DN15 a DN50 in ottone con guarnizione in PTFE rinforzata con fibra di vetro -Otturatore con diametro nominale da DN65 a DN150 in ottone, a tenuta metallica -Premistoppa in ottone con anello raschiaolio e doppio O-Ring in EPDM
VUE 015 F350
VUE 015 F340
VUE 015 F330
VUE 015 F320
VUE 015 F310
VUE 015 F300
VUE 020 F300
VUE 025 F300
VUE 032 F300
VUE 040 F300
VUE 050 F300
VUE 050 F200
VUE 065 F300
VUE 065 F200
VUE 080 F300
VUE 080 F200
VUE 100 F300
VUE 100 F200
VUE 125 F300
VUE 125 F200
VUE 150 F300
VUE 150 F200
VALVOLE DI REGOLAZIONE TRE VIE FLANGIATE BUG: VALVOLE A 3 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI, PN 25 / 16 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa con alta affidabilità, questo è efficienza. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda, acqua bollente, vapore acqueo e aria in impianti HVAC, in circuiti chiusi. Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Per il montaggio con i servocomandi per valvole AVP242, AVP243 e AVP244 come organo di regolazione. Proprietà -Pressione nominale 25 bar da DN15 a DN150, pressione nominale 16 bar da DN15 a DN80 -Conforme alla norma per organi di regolazione DIN 32730 2) 3) -Valvola di regolazione senza grasso siliconico, nero lacca -Diametro nominale da DN15 a DN150 -Caratteristica equipercentuale -Caratteristica lineare della via di miscelazione -A stelo estratto la valvola è chiusa -Impiego come valvola miscelatrice -Campo di temperatura fino a 240 °C Descrizione tecnica -Valvola con attacco flangiato a norma EN 1092-2, segmento di tenuta forma B, impiego con controflange PN25 e PN16, a seconda del tipo -Corpo della valvola in ghisa sferoidale -Sede della valvola in acciaio inossidabile -Stelo in acciaio inossidabile -Otturatore con diametro nominale da DN15 a DN50 in acciaio inossidabile con guarnizione in PTFE rinforzata con fibra di vetro -Otturatore con diametro nominale da DN65 a DN150 in acciaio inossidabile, a tenuta metallica -Premistoppa in ottone con disco di PTFE a molla
BUG 015 F334
PN 25/16
BUG 015 F324
BUG 015 F314
BUG 015 F304
BUG 020 F304
BUG 025 F304
BUG 032 F304
BUG 040 F304
BUG 050 F304
BUG 065 F316
BUG 065 F304
BUG 080 F304
BUG 100 F304
BUG 125 F304
BUG 150 F304
VALVOLE DI REGOLAZIONE DUE VIE FLANGIATE VUG: VALVOLA A 2 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI, PN 25/16 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa con alta affidabilità, questo è efficienza. Settori d'impiego Per regolazione continua di acqua fredda, acqua calda, acqua bollente, vapore acqueo e aria in impianti HVAC, in circuiti chiusi. Qualità dell'acqua a norma VDI 2035. Come attuatore in combinazione con i servomotori AVM 234S, AVF 234S e AVN 224S. Proprietà -Pressione nominale 25 bar da DN15 a DN150, pressione nominale 16 bar da DN15 a DN80 -Conforme alla norma per organi di regolazione DIN 32730 1) 2) 3) -Valvola di regolazione senza grasso siliconico, nero lacca -Diametro nominale da DN15 a DN150 -Caratteristica equipercentuale, impostabile con servomotore SUT in lineare o quadratica -A stelo estratto la valvola è chiusa -Chiusura in contropressione o con la pressione -Campo di temperatura fino a 240 °C Descrizione tecnica -Valvola con attacco flangiato a norma EN 1092-2, segmento di tenuta forma B, impiego con controflange PN25 e PN16, a seconda del tipo -Corpo della valvola in ghisa sferoidale -Sede della valvola in acciaio inossidabile -Stelo in acciaio inossidabile -Otturatore con diametro nominale da DN15 a DN50 in acciaio inossidabile con guarnizione in PTFE rinforzata con fibra di vetro -Otturatore con diametro nominale da DN65 a DN150 in acciaio inossidabile, a tenuta metallica -Premistoppa in ottone con disco di PTFE a molla
VUG 015 F374
VUG 015 F364
VUG 015 F354
VUG 015 F344
VUG 015 F334
VUG 015 F324
VUG 015 F314
VUG 015 F304
VUG 020 F304
VUG 025 F304
VUG 032 F304
VUG 040 F304
VUG 050 F304
VUG 065 F316
VUG 065 F304
VUG 080 F304
VUG 100 F304
VUG 125 F304
VUG 150 F304
SERVOCOMANDI VALVOLE REGOLAZIONE AVM 105, 115: SERVOMOTORI ELETTRICI PER VALVOLE Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Disinserimento in funzione della coppia per l'efficiente uso dell'energia. Settori d'impiego Per l'azionamento di valvole a due e tre vie delle serie VUN/BUN, VUD/ BUD e VUE/BUE, da DN15 a DN50. Per regolatori con uscita in commutazione (comando a 2/3 posizioni). Proprietà -Forza assiale 250 N per AVM 105 e 500 N per AVM 115 -Motore sincrono con elettronica di comando e disinserzione -Riconoscimento elettronico della posizione finale e disinserimento motore mediante timer nell’apparecchio -Ingranaggio senza manutenzione ad innesto magnetico -Ingranaggio disinseribile per il posizionamento manuale della valvola (chiave esagonale a corredo) -Accoppiamento con la valvola quasi automatico Descrizione tecnica -Custodia in due parti in materiale sintetico autoestinguente, parte inferiore nera, parte superio-re gialla -Mensola in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro -Dado di raccordo in ottone per il montaggio della valvola -Cavo di allacciamento della lunghezza di 1,2 m, 3x 0,75 mm² -Tempo di marcia per 8 mm di corsa in funzione della versione 30 s o 120 s -Posizione di montaggio: diritto da verticale a orizzontale, non sospeso
Tempo di marcia (s)
AVM 105 F100
AVM 105 F120
AVM 105 F122
Forza assiale (N)
AVM 115 F120
AVM 115 F122
SERVOCOMANDI VALVOLE REGOLAZIONE AVM 105S, 115S: SERVOMOTORI PER VALVOLE CON SUT Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Adattamento automatico alla valvola, comando preciso ed elevata efficienza energetica con minimo livello di rumorosità. Settori d'impiego Per l'azionamento di valvole a due e tre vie delle serie VUN/BUN, VUD/ BUD e VUE/BUE, da DN15 a DN50. Per regolatori con uscita continua (0...10 V) o uscita in commutazione (comando a 2 posizioni o a 3 posizioni). Proprietà -Forza assiale 250 N per AVM 105S e 500 N per AVM 115S -Motore passo passo con elettronica di comando SUT (Sauter Universal Technologie) e disinserimento elettronico in funzione della forza -Riconoscimento automatico del segnale di comando presente (continuo o 3 punti) -Caratteristica (lineare / quadratica / equipercentuale) regolabile sul servocomando -Adattamento automatico alla corsa della valvola -Senso di azione commutabile in base ai collegamenti -Commutatore di codifica per selezionare caratteristica e tempo di marcia (35 s, 60 s, 120 s) -Ingranaggio senza manutenzione ad innesto magnetico -Ingranaggio disinseribile per il posizionamento manuale della valvola (chiave esagonale a corredo) -L'accoppiamento con la valvola avviene automaticamente dopo il collegamento della tensione di comando Descrizione tecnica -Tensione di alimentazione 24 V~ oppure 24 V~/= -Custodia in due parti in materiale sintetico autoestinguente, parte inferiore nera, parte superiore gialla -Mensola in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro -Dado di raccordo in ottone per il montaggio della valvola -Cavo di allacciamento della lunghezza di 1,2 m, 5x 0,75 mm² -Posizione di montaggio: diritto da verticale a orizzontale, non sospeso
marcia (s)
assiale (N)
AVM 105S F132
35 / 60 / 120 8,0
AVM 115S F132
Umidità ambiente ammessa
20%, 50...60 Hz
24V= 2)
+ 20% / - 10%
5.. 95 %ur senza condensazioni
Grado di protezione (orizz.)
IP 54 a norma EN 60529
III a norma IEC 60730
4,8 W 8,5 VA
Tempo di risposta 1)
4,9 W 8,7 VA
M09743
Istruzioni di montaggio 1 . 5S
MV 506065
max. temperatura del fluido
Temperatura amb. ammessa
–10...55 °C
VALVOLE SFERA TRE VIE MOTORIZZATE BKR: VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON FILETTATURA INTERNA, PN 40 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa e funzionamento senza trafilamenti, questa è efficienza. Settori d'impiego Valvola a sfera a tre vie, per regolazione continua, di acqua fredda, acqua calda o aria in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035, si consiglia di installare filtri per impurità. Come attuatore in combinazione con i servomotori AKM105, 115(S) e AKF112, 113(S). Proprietà Pressione nominale 40 bar 2) Diametro nominale da DN 15 a DN 50 Caratteristica della via di regolazione equipercentuale, integrata dire ttamente nella sfera Caratteristica della via di miscelazione lineare Caratteristica della via di regolazione lineare o quadratica, impostabile con servomotore rotativo SUT Stelo con grande superficie di scorrimento e anello di tenuta in PTFE Alto rapporto di regolazione 500 : 1 Bassa coppia motrice mediante anello di tenuta O-R Descrizione tecnica Valvola a sfera con filettatura interna secondo ISO 7/1 Rp o NPT Corpo in ottone anti-dezincificazione (DZR - Dezincification Resistant) Asse in ottone DZR Sfera in ottone DZR, cromato e superficie lucida Tenuta asse con doppio O-ring in EPDM Tipo
Rp BKR 015 F350-FF
BKR 015 F350-UU
Rp Rp ½"
Rp 0,312
BKR 015 F340-FF
BKR 015 F340-UU
BKR 015 F330-FF
BKR 015 F330-UU
BKR 015 F320-FF
BKR 015 F320-UU
BKR 020 F310-FF
BKR 020 F310-UU
BKR 020 F300-FF
BKR 020 F300-UU
BKR 025 F320-FF
BKR 025 F320-UU
BKR 032 F310-FF
BKR 032 F310-UU
BKR 040 F300-FF
BKR 040 F300-UU
BKR 050 F320-FF
BKR 050 F320-UU
Valore kvs m³/h
Peso kg ISO 7/1
kg NPT
VALVOLE SFERA DUE VIE MOTORIZZATE VKR: VALVOLA CON FILETTATURA INTERNA, PN 40 Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Regolazione precisa e funzionamento senza trafilamenti, questa è efficienza. Settori d'impiego Per regolazione continua, di acqua fredda, acqua calda o aria in circuiti chiusi 1). Qualità dell'acqua a norma VDI 2035, si consiglia di installare filtri per impurità. In combinazione con i servomotori AKM 105, 115(S) e AKF 112, 113(S). Proprietà -Pressione nominale 40 bar 3) -Diametro nominale da DN15 a DN50 -Caratteristica equipercentuale, integrata direttamente nella sfera -Caratteristica lineare o quadratica, impostabile con servomotore rotativo SUT -Stelo con grande superficie di scorrimento e anello di tenuta in PTFE -Alto rapporto di regolazione 500:1 -Bassa coppia motrice mediante anello di tenuta O-R Descrizione tecnica -Valvola a sfera con filettatura interna secondo ISO 7/1 Rp o NPT -Corpo in ottone anti-dezincificazione (DZR - Dezincification Resistant) -Asse in ottone DZR -Sfera in ottone DZR cromato e superficie lucida -Tenuta asse con doppio O-ring in EPDM -Sono disponibili come accessori filtri anti-impurità e raccordo
m³/h VKR 015 F350-FF
VKR 015 F350-UU
VKR 015 F340-FF
VKR 015 F340-UU
VKR 015 F330-FF
VKR 015 F330-UU
VKR 015 F320-FF
VKR 015 F320-UU
VKR 015 F310-FF
VKR 015 F310-UU
VKR 015 F300-FF
VKR 015 F300-UU
VKR 020 F320-FF
VKR 020 F320-UU
VKR 020 F310-FF
VKR 020 F310-UU
VKR 020 F300-FF
VKR 020 F300-UU
VKR 025 F320-FF
VKR 025 F320-UU
VKR 025 F310-FF
VKR 025 F310-UU
VKR 025 F300-FF
VKR 025 F300-UU
VKR 032 F320-FF
VKR 032 F320-UU
VKR 032 F310-FF
VKR 032 F310-UU
VKR 032 F300-FF
VKR 032 F300-UU
VKR 040 F320-FF
VKR 040 F320-UU
VKR 040 F310-FF
VKR 040 F310-UU
VKR 040 F300-FF
VKR 040 F300-UU
VKR 050 F320-FF
VKR 050 F320-UU
VKR 050 F310-FF
VKR 050 F310-UU
VKR 050 F300-FF
VKR 050 F300-UU
SERVOCOMANDI VALVOLE A SFERA AKM 105, 115: SERVOCOMANDO ROTATIVO PER VALVOLE A SFERA Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica Disinserimento in funzione della coppia per l'efficiente uso dell'energia. Settori d'impiego Per l’azionamento di valvole a sfera a 2 e 3 vie delle serie VKR e BKR. Per regolatori con uscita in commutazione (comando a 2/3 posizioni). Proprietà -Motore sincrono con elettronica di comando e disinserzione -Riconoscimento elettronico della posizione finale e disinserimento motore mediante timer nell’apparecchio -Ingranaggio senza manutenzione ad innesto magnetico -Ingranaggio disinseribile per posizionamento manuale (mediante leva) della valvola a sfera -Accoppiamento con la valvola a sfera senza l’ausilio di utensili Descrizione tecnica -Custodia in due parti in materiale sintetico autoestinguente, parte inferiore nera, parte superiore gialla -Mensola e anello a baionetta di plastica rinforzata con fibre di vetro per il montaggio su valvole a sfera -Cavo di allacciamento della lunghezza di 1,2 m, 3x 0,75 mm² -Tempo di marcia per 90° di angolo di rotazione in funzione della versione 30 s o 120 s -Posizione di montaggio: diritto da verticale a orizzontale, non sospeso Tipo
AKM 105 F100
2/3 punti
AKM 115 F120
AKM 115 F122
± 15%, 50...60 Hz
IP 54 secondo EN 60529 3)
± 20%, 50...60 Hz
Classe di protez. 24 V
III secondo IEC 60730
II secondo IEC 60730
Tempo di intervento min.
Potenza assorbita F100
2,4 W 4,5 VA
2,0 W 4,0 VA
1,6 W 1,7 VA
Schema di colleg. 2 punti
Temp. max. fluido 2)
P100001578
Temp. ambiente ammessa
5…95% rF senza condensa
2 riscaldamento borgo diretto
Valvo Alpi industria-riscaldamento

References: § 6
 Art. 1502
 Art. 1503
 Art. 2321
 Art. 2602

Art. 2651