Source: http://docplayer.es/11144053-Indice-it-3-1-generalidades-it-3-2-mantenimiento-y-uso-de-las-instalaciones-termicas-it-3-3-programa-de-mantenimiento-preventivo.html
Timestamp: 2018-10-16 13:23:23+00:00

Document:
ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. - PDF
Download "ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo."
Eugenia Contreras Acuña
1 ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. IT 3.6 Instrucciones de manejo y maniobra. IT 3.7 Instrucciones de funcionamiento. I.T. 3.8 Limitación de temperaturas. IT 3.1 GENERALIDADES Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada. IT 3.2 MANTENIMIENTOY USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas: a. La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3. b. La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4. c. La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5. d. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6. e. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7. IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimientd' que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instrucción para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kw o mayor que 70 kw. 2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.
2 Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad. Operación 70 kw Periodicidad >70 kw 1. Limpieza de los evaporadores t t 2. Limpieza de los condensadores t t 3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración t 2 t 4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos t m 5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas t 2 t 6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea t 2 t 7. Limpieza del quemador de la caldera t m 8. Revisión del vaso de expansión t m 9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 10. Comprobación de material refractario -- 2 t 11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera t m 12. Revisión general de calderas de gas t t 13. Revisión general de calderas de gasóleo t t 14. Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías -- t 16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación -- 2 t 17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad -- m 18. Revisión y limpieza de filtros de agua -- 2 t 19. Revisión y limpieza de filtros de aire t m
3 20. Revisión de baterías de intercambio térmico -- t 21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo t m 22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2 t 23. Revisión de unidades terminales agua-aire t 2 t 24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2 t 25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t 26. Revisión de equipos autónomos t 2 t 27. Revisión de bombas y ventiladores -- m 28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria t m 29. Revisión del estado del aislamiento térmico t t 30. Revisión del sistema de control automático t 2 t 31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 524,4 kw 4a Instalación de energía solar térmica * * 33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido s s 34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido 2t 2t 35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido m m 36. Control visual de la caldera de biomasa s S 37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa. t m 38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m m s: una vez cada semana m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. t: una vez por temporada (año). 2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.
4 4a: cada cuatro años. *: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación. IT 3.4 PROGRAMA DE GESTiÓN ENERGÉTICA IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT a). Tabla 3.2.-Medidas de generadores de calor y su periodicidad. Medidas de generadores de calor 1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor Periodicidad 20 kw < P 70 kw 70 kw < P 1000 kw P> 1000 kw 2a 3m m 2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 2a 3m m 3. Temperatura de los gases de combustión 2a 3m m 4. Contenido de CO y C02 en los productos de combustión 2a 3m m 5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos 2a 3m m 6. Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 3m m m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a: cada dos años. IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3. Tabla 3.3.-Medidas de generadores de frío y su periodicidad. Medidas de generadores de frío Periodicidad
5 70 kw < P kw P> kw 1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3m m 2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3m m 3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3m m 4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua 3m m 5. Temperatura y presión de evaporación 3m m 6. Temperatura y presión de condensación 3m m 7. Potencia eléctrica absorbida 3m m 8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima 3m m 9. CEE o COP instantáneo 3m m 10. Caudal de agua en el evaporador 3m m 11. Caudal de agua en el condensador 3m m m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada IT Instalaciones de energía solar térmica En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m 2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente" del Código Técnico de la Edificación. IT Asesoramiento energético 1. La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 2. Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kw, la empresa mantenedora realizará un se guimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años. IT 3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1. Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kw estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo;
6 colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc. IT 3.6 INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kw estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. IT 3.7 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el m ínimo consumo energético. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kw comprenderá los siguientes aspectos: a. horario de puesta en marcha y parada de la instalación; b. orden de puesta en marcha y parada de los equipos; c. programa de modificación del régimen de funcionamiento; d. programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos; e. programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. I.T. 3.8 LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. I.T Ámbito de aplicación. 1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos en el apartado dos, tanto a los nuevos como a los existentes, independientemente de la reglamentación que sobre instalaciones térmicas de los edificios le hubiera sido de aplicación para su ejecución. 2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos: a. Administrativo. b. Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. c. Pública concurrencia: Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación, documento básico SI Seguridad en caso de incendio. Se considera recinto al espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador. I.T Valores límite de las temperaturas del aire:
7 1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T apartado 2 se limitará a los siguientes valores: a. La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. b. La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. c. Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%. Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T o en la reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el momento del diseño de la instalación térmica. 2. Las limitaciones de temperatura del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1. I.T Procedimiento de verificación: La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, según el apartado 1 de la I.T , se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de ± 0,5 ºC. Este dispositivo será obligatorio en los recintos destinados a los usos indicados en el apartado 1 de la I.T anterior, cuya superficie sea superior a m 2. El número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada m 2 de superficie del recinto. En el caso de los edificios y locales de uso cultural del apartado c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso. El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles informativos las condiciones de temperatura y humedad límites que se establecen en la I.T I.T Apertura de puertas: Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración. I.T Inspección: 1. En los edificios y locales que se indican en el apartado 2 de la I.T , que deban suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, de acuerdo con el artículo 26 apartados b) y c) del RITE, estarán obligados a realizar una verificación periódica del cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno, que la empresa mantenedora autorizada de la instalación térmica documentará en el Registro de las operaciones de mantenimiento de la instalación. 2. La inspección necesaria para comprobar el cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de este reglamento.
8 A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la limitación de temperatura del apartado 1 de la I.T cuando la temperatura media del recinto no supere en ± 1 ºC, los límites de temperatura que se indican en ese apartado. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: a. Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m 2 de superficie. b. La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. c. Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el caso de recintos no permanentemente ocupados la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única medición. d. La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de ± 0,5 ºC.
Universidad de Granada PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS DE LOS EDIFICIOS DE LA
Proyecto de Real Decreto, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
D I S P 0 N G 0. Artículo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998.
Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Provincia de Ávila PALACIO POLENTINOS (Archivo General Militar de Ávila)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. DE DIVERSAS UNIDADES MILITARES DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE LA CUARTA SUIGE. 1.
Manuel García Alvarez COLEGIADO: 1.097 (Al servicio de la empresa Magaral Ingeniería, S.L.
PROYECTO DE REFORMA DE LA GENERACIÓN TÉRMICA DEL EDIFICIO-RESIDENCIA MONTE DA CONDESA MEJORANDO LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DE LA COGENERACIÓN Y CON EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE DOMICILIO: LOCALIDAD:
Núm. 89 Sábado 13 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 27563 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3905 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e

References: Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 29
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto