Source: http://www.slideshare.net/pianorichard/edificios-saludables-2parte
Timestamp: 2016-10-24 03:01:02+00:00

Document:
Edificios saludables 2parte
Índices de calidad de vida y calida...
Vivienda saludable. Saneamiento Amb...
by fabio andres tabares
Calidad de vida ambiental
by Ek Hdez
Richard Figueroa, Gerente Administrativo
at CBZ Consultores S.A.C.
joacimin
Aspectos técnicosde la calidad deambientes interiores 2.
233Calidad de ambiente interiorComo consecuencia de los cambios sociales ocurridos durante la segundamitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se inició una migración interioren los países, que tuvo como consecuencia el abandono de los modos devida rurales.Un cambio tan sustancial del hábitat humano ha hecho que la sociedadactual sea fundamentalmente urbana. Aproximadamente entre el 70% y el80% de la población vive en núcleos urbanos de tamaño medio o grande.Por otra parte, se acepta que el ciudadano medio urbano pasa más del 90%de su tiempo en espacios interiores.Nadie pone en duda que la sociedad actual está muy concienciada sobre lostemas que afectan al medioambiente externo. Sin embargo, aun cuandoexiste una preocupación creciente, poco se ha avanzado en la regulación delas condiciones ambientales en espacios interiores, a pesar de ser un pro-blema que afecta a miles de personas en todo el mundo.La OMS (Organización Mundial de la Salud) finalmente ha llegado a definir el‘Síndrome del Edificio Enfermo’ (SEE) o ‘Sick Building Syndrome’ (SBS). Estesíndrome se define como un conjunto de molestias (sequedad de piel y muco-sas, escozor de ojos, cefalea, astenia, falta de concentración y de rendimientolaboral, entre otras) o enfermedades, que aparecen durante la permanencia enel interior del edificio afectado y desaparecen después de su abandono. Estacircunstancia ha de darse, al menos, en un 20% de los usuarios.Este síndrome se ha establecido como un valor convenido y aceptado uni-versalmente. Por eso se ha de contemplar con rigor en los planteamientossindicales o de prevención de riesgos, y se deben establecer y exigir planesde prevención o de corrección eficaz. 3.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 234 calidad de ambientes interioresEl término aire interior, al que nos referiremos en adelante, suele aplicarse aambientes de interior no industriales: edificios de oficinas, edificios públicos(colegios, hospitales, teatros, restaurantes, etc.) y viviendas particulares.La calidad ambiental en edificios es perturbada de forma constante por lainteracción de agentes físicos (como la temperatura, el viento, la radiaciónsolar, ruidos, etc.), químicos (como sustancias y/o compuestos orgánicos einorgánicos) y biológicos, produciendo diversos efectos y consecuenciassobre las personas, el medio físico-natural y los edificios (ver figura 1.1). Asi-mismo, los elevados índices de contaminación ambiental son una amenazaconstante que deteriora el medio ambiente hasta convertirlo en no apto parael desarrollo de ciertas actividades y peligroso para la vida de las personas yotros seres vivos.El estudio de las posibles soluciones a este problema ha dado lugar a unnuevo campo de conocimiento denominado Calidad de ambientes Interioreso IEQ (Indoor Environmental Quality).Por tanto se llamará Calidad de Ambiente Interior, bienestar o confort a la con-secución de una perfecta calidad en el conjunto de factores ergonómicos quese refieren a la calidad del ambiente térmico, ambiente acústico, ambienteluminoso y aire interior referido a los contaminantes en él presentes. CAL I DAD DE AMB I E NT E S I NT E R I OR E S Agentes Agentes Agentes Físicos Químico Biológicos Confort Iluminación Ocupación y Legionella Térmico actividad Ruido Contaminación Características Exterior del edificio Técnicas de Control Figura 1. Calidad de ambientes interiores IEQ 4.
235 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresUna buena calidad de aire interior debe evitarnos problemas de salud o deincomodidad. El análisis de una buena calidad del aire interior, conlleva unestudio en profundidad y en muchos casos los contaminantes solo podránser detectados con equipos específicos.Podemos poner como ejemplo: • El gas radón. • VOC´s (Compuestos Orgánicos Volátiles). • Gases de combustión diversos. • Amianto y aislantes peligrosos. • Plomo y polvos metálicos pesados en general. • Confort térmico, etc.En la última década, ha habido un incremento significativo en las inquietu-des sociales sobre consultas relativas a la calidad de ambientes interiores enedificios (IEQ).En 1980, las auditorias para evaluar ambientes interiores de oficina sólorepresentaban el 8% del total de auditorias ambientales para investigacio-nes. En 1990, el porcentaje se elevaba ya al 38% del total. Desde 1990, lasauditoria IEQ han sido el 52% de todos las referidas a auditorias medioam-bientales. (Centers for Disease Control and Prevention CDC, USA). Losinvestigadores han encontrado problemas de IEQ causados por deficienciasen los sistemas de ventilación, mobiliario y elemento de decoración, gasesemitidos por materiales en la oficina y equipo mecánico, humo de tabaco,contaminación microbiológica, y contaminación en el aire exterior.También se han encontrado problemas de confort térmico debido a desequi-librios de temperatura y humedad relativa, iluminación pobre, nivelesinaceptables de ruido, así como condiciones ergonómicas adversas, y estréslaboral.En la tabla I se presentan los principales contaminantes interiores y la tabla II.recoge cuales son los síntomas más habituales encontrados en los edificios conproblemas de calidad de ambientes interiores.Una gran cantidad de síntomas y problemas pueden ser fácilmente evitadossi se toman las medidas adecuadas, bien sea realizando una auditoría IEQ ysolucionando los problemas encontrados con ayuda profesional, o bien rea-lizando un buen diseño desde la fase de proyecto, lo que evitaría la apariciónde dichos problemas de calidad ambiental interior. 5.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 236 calidad de ambientes interioresPor tanto, podemos realizar un estudio IEQ de edificios del modo siguiente: • En los edificios ya construidos, el modo de asegurarnos la calidad del ambiente interior es someter a una Auditoria de IEQ que nos indique cuales son los posibles problemas a los que nos enfrentamos y que posi- bles modos de actuación, control y erradicación de los mismos pode- mos aplicar. • En los nuevos edificios la investigación abarca el diseño y construcción del edificio y sus elementos auxiliares, así como la revisión del producto final, orientados a la obtención del Certificado de Calidad Ambiental Interior. Tabla I Principales contaminantes interiores a) Gases y vapores VOCs =Compuestos Orgánicos Volátiles Alcanos y cicloalcanos Alcoholes alifáticos y sus ésteres Aldehídos y Cetonas Bencenos Gas natural Cloroformo Cloruro de metilo Diclorobencenos y Diclorometanos Formaldehídos y sus derivados Halocarbonos Naftalenos Compuestos orgánicos - inorgánicos volátiles Gases nitrosos e hidrocarburos poliaromáticos Nitrosaminas Gases y vapores inorgánicos Amoníaco Ácido cianhídrico y Anhídrido carbónico Metales y compuestos metálicos Monóxido de carbono Óxidos nitrosos y Óxidos sulfurosos. Sulfuro de hidrógeno. Ozono 6.
237 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores b) Compuestos sólidos y líquidos en dispersión (partículas respirables) Humo de tabaco Humo de combustiones varias (calefacción) Polvo (sólidos dispersos) Fibras minerales naturales: • Fibras de amianto (asbestos) • Fibras minerales artificiales (Man – Made Mineral Fibres): > Lana de vidrio > Fibras cerámicas c) Contaminantes biológicos Esporas Bacterias Hongos y mohos Virus d) Contaminantes radioactivos Productos radioactivos naturales (radón y sus descendientes) Productos radioactivos artificiales Tabla II Síntomas más habituales presentes en edificios con problemas de calidad de ambientes interiores Síntomas que Posibles Factores que Queja les preceden causas predisponen FrecuenciaSíndrome Edificio Dolores de cabeza, No relacionado con Peor si la Común. Enfermo S.E.E. irritación, fuentes de emisión o ventilación es (Raro en congestión, fatiga. contaminación inadecuada edificio bien mantenido) Reacciones Congestión, asma, Condiciones no Individuos Común alérgicas hinchazón, picores. sanitarias (suciedad o alérgicos crecimiento de moho) (20 – 30 % de población) Enfermedad de Tos, fiebre, Repetidas Inicialmente Rarohipersensibilidad escalofríos, fatiga. exposiciones a sensitivos a altos microbios niveles de aerosolizados. contaminación microbiológica. 7.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 238 calidad de ambientes interiores Síntomas que Posibles Factores que Queja les preceden causas predisponen Frecuencia Irritación Sequedad o picazón Elevada concentración Personas más Moderado de ojos, nariz, de compuestos sensitivas garganta; puede químicos volátiles tienden a presentar síntomas como solventes o empeorar como dolores de formaldehído; puede durante la cabeza, nauseas, ser debido a que el máxima emisión fatiga. aire sea muy seco. o con aire más seco.Envenenamiento Dolores de cabeza, Descontrolada Condiciones Raro por CO mareos, combustión cardiacas en despigmentación, individuos muy mareos, test sensibles positivo en sangre, coma. Problemas Dolores de cabeza, Abuso, mal manejo Algunas Raro neurológicos temblores, pérdidas de insecticidas personas muy de memoria. sensibles Infecciones Infección Debe estar Previamente a Raro diagnosticada como relacionada con tener un sistema del Legionario. específicos inmune débil. contaminantes en el edificio.Malestar térmico Demasiado calor, HVAC “No puedes Común frío, muy mala agradar a todo ventilación. el mundo todo el tiempo” Malestar Sin síntomas, sólo Inadecuado control de Psicosocial Moderado (molestias) afectado por el mal fuentes de emisión o olor contaminación. Estresantes Dolor cabeza,fatiga, Escasas relaciones, Pobre Común psicosociales dolor muscular. hacinamiento. comunicación Problemas Dolor muscular, Asientos incómodos, Moderado ergonómicos fatiga, vista movimientos cansada. repetitivos Luminosidad Dolor de cabeza, Insuficiente luz, Moderado vista cansada brillos, parpadeos. Ruido Dolor de cabeza, Molestos ruidos que Moderado hipertensión interfieren la concentración 8.
239 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresEficiencia energética e IEQProporcionar un lugar con una adecuada calidad de aire interior es muyimportante para la salud y el confort de los ocupantes, permitiendo mejorarsu rendimiento y productividad, pero lograrlo no es gratuito, requiere queimportantes aspectos del IEQ estén controlados y dentro de unos límitesaceptables, lo cual inevitablemente redundará en un gasto extra de energíay quizás de otros recursos.El propósito de los proyectos energéticos en edificios es reducir el consumode energías sin reducir a su vez los niveles de confort adecuados según lasnormas de IEQ.Aquellos aspectos del ambiente que aparezcan como más importantes paraconservar un nivel aceptable de IEQ serán los contaminantes, condicionestérmicas (temperatura, humedad relativa, movimiento de aire), luz, ruidos,etc. Afortunadamente la mayor parte de los aspectos de un proyecto ener-gético no afectan directamente a la calidad de aire interior, pero se debentener siempre en cuenta.En la figura 2 se muestra la interrelación del IEQ con otros factores en losedificios entre los que se encuentra la eficiencia energética.Las tablas III y IV expresan las medidas de ahorro compatibles con la conse-cución de una buena calidad de aire interior, y también las que se considera-rán como poco recomendables o directamente incompatibles. SALUD BIENESTAR SEGURIDAD CALIDAD DE AMBIENTES INTERIORES EDIFICIO – SISTEMA - COSTO FIABILIDAD Figura 2 ECONÓMICO Calidad de ambientes USO EFICIENTE DE LA ENERGIA interiores IEQ 9.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 240 calidad de ambientes interiores Tabla III Medidas de ahorro energético compatibles con buena IEQ Medida energética Comentario Mejorar la eficiencia • Reducir infiltraciones con un incremento de aire exterior de ventilación aportado mecánicamente asegurando la normativa de renovaciones/hora de aire. Reducir cargas internas • Reducirá la necesidad de aire en sistemasutilizando bombillas de alto de ventilación y HVAC. rendimiento, pantallas de • Puede necesitar un incremento de aire externo para ordenador más eficaces o el HVAC que asegure la normativa mínima decon autodesconexión, etc.) renovaciones/hora de aire. • Una adecuada cantidad y calidad en la luz son fundamentales y deben cubrir las necesidades de los ocupantes según las normas mínimas. Modernizar ventiladores, • Impacto insignificante sobre el IEQ. motores y sistemas eléctricos en general. Modernizar generadores • Impacto insignificante sobre el IEQ. térmicos, mejorando su eficiencia térmica. Utilizar sistemas de • Pueden ser útiles para reducir la carga de ventilación, recuperación de energía. especialmente en climas extremos donde se necesiten mucha ventilación, como en escuelas, auditorios, etc. Economizadores de aire • Uso de aire externo como aire fresco. Mejora el IEQ con termostato.(Air-side cuando el economizador funciona ayudando a asegurar Economizer) que la ventilación con aire externo cumple los parámetros necesarios del IEQ. • Los puntos de encendido/apagado deben estar calibrados para las condiciones de temperatura y humedad precisas de aire externo evitando problemas internos de humedad. Ventilación nocturna. • Utilizar aire fresco externo durante la noche para ‘refrescar’ (Preventilación el edificio y ahorrar energía de enfriamiento en la puesta ó pre-cooling) en marcha, eliminando además al renovar el aire la mayoría de los contaminantes acumulados.Mantenimiento preventivo • El mantenimiento preventivo, como la limpieza, de los sistemas de mejora la eficiencia de los equipos, asegura un adecuado climatización HVAC. funcionamiento de los aparatos y previene que el sistema HVAC contamine espacios ocupados por personas, operando correctamente con un adecuado control térmico y ventilación adecuada minimizando el consumo de energía. 10.
241 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores Medida energética Comentario Control de la presión. • Se recomienda mantener el edificio en a presión levemente superior a la del exterior para reducir al mínimo la energía usada y proteger la calidad ambiental interior. • Este método impide las infiltraciones de aire no controlado, protegiendo el edificio de los daños por humedad, en particular en climas húmedos. Estrechamiento • Pequeñas variaciones de temperatura con un control adecuado de las bandas de proporcionan mejores resultados y previenen quejas temperatura del los de los usuarios. Los puntos de control deben ser revisados termostato. y las temperaturas podrán ser menores en invierno y mayores en verano permitiendo ahorrar energía siempre que se cumplan los requisitos mínimos del IEQ. Temperatura de aire • La temperatura de aire de suministro puede algunas veces ser de suministro modificada según cambien las condiciones externas e internas maximizando la eficiencia energética. Mayores temperaturas de suministro de aire, en modo refrigeración, un sistema de Volumen de Aire Variable (VAV) incrementarán el flujo de aire y viceversa. • Si el caudal de aire exterior varía es recomendable asegurar los estándares de ventilación del suministro cuando la temperatura del aire exterior esté en su valor mínimo. Control de límites • La demanda de energía eléctrica es una parte muy importante en la demanda de la facturación energética, que puede ser reducida con estrategias de uso racional de la energía. Por ejemplo la ventilación nocturna y los arranques secuenciales de equipos para eliminar picos en la demanda son ejemplos de estrategias compatibles con el IEQ. Se aconseja utilizar estrategias de control de cargas y reducir la ventilación de aire exterior durante horas de que no se encuentren ocupantes en los edificios.Ventilación controlada para • La ventilación controlada por la concentración de CO2, usada no permitir acumulación como un indicador del nivel de ocupación, modifica el caudal de CO2 de aire externo en función del CO2 existente. Este sistema puede ahorrar energía en espacios con ocupación muy variable y donde las densidades de ocupación pueden ser muy altas, como salones de actos, salas de estudio, teatros, etc. • Los sistemas más habituales abren las compuertas de entrada de aire externo cuando los niveles de CO2 alcanzan cotas de riesgo, normalmente entre 600-800 ppm para asegurar que no se sobrepase nunca el límite de 1,000 ppm. • El sistema deberá estar provisto de un control que garantice el aporte de aire externo en períodos de muy baja o nula ocupación, permitiendo la dilución de posibles contaminantes que no tengan nada que ver con CO2. 11.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 242 calidad de ambientes interioresAlgunos proyectos pueden inadvertida o innecesariamente degradar elmedio ambiente interno, o perder oportunidades de mejorarle sin mayorgasto de energía. En general, los ahorros de energía más importantes estánasociados con acciones y medidas, con ajustes apropiados, que tambiénmejoran o no comprometen el IEQ.Las actividades presentadas en la tabla IV tienen un elevado riesgo potencialde degradar el medio ambiente interior. Los técnicos encargados delmedioambiente y energía deben ser extremadamente cautelosos en la apli-cación de estos puntos: Tabla IV Actividades energéticas que conllevan degradación del IEQ Medida energética Comentario Reducir ventilación • Los estándares aplicables de ventilación especifican un mínimo con aire externo continuado de flujo de aire externo, por persona y superficie durante horas de ocupación, y han sido calculados para asegurar la dilución de contaminantes en el espacio ocupado por personas. • Reducir el flujo de aire externo significa estar por debajo de esos estándares y degradar el IEQ. Sistemas de volumen de • Los sistemas VAV pueden en muchos casos produciraire variables VAV (Variable significantes ahorros de energía sobre los de Volumen Air Volumen Systems) con Constante (CV: Constant Volume), pero muchos sistemas VAV un porcentaje fijo de cuentan con un porcentaje fijo de aire externo en la toma, que admisión de aire externo en los momentos de carga donde se reduce la cantidad de aire tratada, la entrada de aire exterior también se verá reducida, incluso por debajo de lo establecido en las normas. • Los sistemas VAV deben utilizar controles que aseguren el aire exterior establecido por la ley. • Los vendedores comienzan a proporcionar los equipos VAV que adoptan un flujo de aire constante exterior sin penalización significativa de gasto en energía. Tamaño de equipo • En muchos climatizadores, la humedad es mantenidaclimatizador dimensionado automáticamente dentro de las normas simplemente por debajo de controlando la temperatura. Pero la humedad debe las necesidades reales considerarse en el dimensionado de un climatizador. • Por ejemplo en climas húmedos, muchos problemas se deben a un inadecuado control de la humedad relativa, siendo un parámetro disconfort térmico. Los sistemas de recuperación de energía entálpicos son un método eficiente de controlar la temperatura y la humedad, reduciendo el tamaño de los equipos de adecuación higrotérmica en general. 12.
243 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores Medida energética Comentario Reducir el número • Una buena estrategia para ahorrar energía es no utilizar de horas de uso de los sistemas HVAC durante períodos de poca o nula ocupación los sistemas HVAC del edificio. Los operarios deben tener en cuenta el retraso en los arranques y la prematura parada del sistema HVAC cerca de o durante períodos de nula ocupación. • Una inadecuada previsión de la ocupación puede provocar incomodidades a los ocupantes, de tipo térmico, o de existencia de polución, durante algunas horas después de arrancar el sistema HVAC. Este problema es grave cuando el sistema está mal dimensionado y la potencia es inferior a la necesaria. • La práctica de apagar equipos antes incluso de la marcha de los ocupantes debe ser tomada con extrema cautela y debe asegurarse una ventilación adecuada, lo que reduce la energía ahorrada. Relajación en el control • Permitir temperaturas fuera de los intervalos aconsejables o de temperatura humedades más allá de la gama de comodidad establecida por las normas aplicables es desaconsejable, ya que los ahorros proporcionados sacrificando la comodidad redundarán en una menor productividad. La ausencia de quejas en un lugar puede no deberse únicamente a que nadie tenga quejas, sino que podría deberse a un ambiente laboral enrarecido o precario. Límites en la demanda • La ventilación nocturna y los arranques secuenciales de equipos para eliminar picos en la demanda, como ya se ha indicado, son ejemplos de estrategias compatibles con el IEQ. Pero hay que extremar las precauciones si las estrategias de control de cargas implican el cambio de la temperatura espacial, o reducir la ventilación durante horas de trabajo.En definitiva hay que cumplir con los requisitos de rentabilidad económica,calidad de ambiente interior y una adecuada eficiencia energética que ase-gure un adecuado ambiente exterior, según se muestra en la figura III.. Rentabilidad económica Eficiencia energética Calidad ambiental Figura 3. y medioambiente exterior interior (IE Q) Parámetros a compatibilizar en un edificio 13.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 244 calidad de ambientes interioresEl Síndrome del Edificio Enfermo.Enfermedades Relacionadas con el Edificio (ERE) EL SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMOEl llamado Síndrome del Edificio Enfermo, S.E.E. (S.B.S. por sus siglas eninglés de Sick Building Syndrome) surge principalmente en los años setentadebido a la grave crisis energética. Los edificios con gran afluencia de público(oficinas, hoteles, clínicas, fábricas, industrias de determinados tipos, etc...),con el fin de ahorrar energía se aislaron más y mejor, lo que conllevó, apartedel ahorro energético esperado, una preocupante degradación del aire inte-rior al no renovarse éste continuamente, es decir, al reducir el número derenovaciones por hora del aire de un espacio cerrado.En un principio no importaron demasiado las consecuencias hasta que estasse hicieron más relevantes. Hoy en día la preocupación social se ha exten-dido a todos los ambientes interiores (edificios residenciales y no residencia-les). Los esfuerzos por la conservación de energía han conseguido que losedificios sean más “estancos” y estén mejor aislados térmicamente, consi-guiendo reducir las potencias instaladas de los sistemas de calefacción, ven-tilación y acondicionamiento de aire, debido a que las estrategias de controlhan minimizado el aire en circulación en los espacios ocupados. Los efluen-tes de fuentes como los materiales de construcción sintéticos, fluidos de lim-pieza, humo de tabaco ambiental, fotocopiadoras, y los organismosbiológicos han intensificado la preocupación por una aceptable calidad delambiente interior.Los edificios con SEE se caracterizan por tener un alto porcentaje de perso-nas insatisfechas (PPI>20%), con diversos síntomas sanitarios como irritaciónde las mucosas, dolor de cabeza, asma o fatiga, que tienden a desaparecero mejorar al abandonar el edificio. En la figura 4 se muestran los síntomashabituales del cuerpo en sus diferentes zonas cuando la actividad se realizaen un edificio SEE, según establece.Una auditoría de IEQ estudia el edificio que muestra Síndrome de EdificioEnfermo, y ofrece soluciones para optimizar las instalaciones y reducir lacarga contaminante.La mejor forma de la que van a disponer los profesionales para deducir siexiste o no un problema de calidad de aire interior serán las quejas que rea-licen los usuarios o habitantes de ese edificio. 14.
245 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresLos factores asociados con una mayor probabilidad de quejas por las perso-nas incluyen muebles nuevos, actividades de remodelación no controladas,maquinaria nueva, una mala circulación de aire y la humedad persistente. Lasquejas también son más probables cuando existe un entorno de trabajo conmucho stress. Este factor psicológico, que será tratado más adelante conmayor profundidad, es mucho más importante de lo que en un principio sepodría creer. OJOS Figura 4. Sequedad, picor/escozor, lagrimeo, Relación síntomas enrojecimiento. habituales-zona del cuerpo VIAS RESPIRATORIAS ALTAS (nariz y garbanta) Sequedad, picor/escozor, congestión nasal, goteo nasal, estornudos, epistaxis, dolor de garganta PULMONES Opresión torácica, sensación de ahogo, sibilancias, tos seca, bronquitis PIEL Enrojecimiento, sequedad, picor generalizado y locolizado GENERAL Cefalea, debilidad, somnolencia/letargo, dificultad para concentrarse, irratibilidad, ansiedad, náuseas, mareo ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES: HIPERSENSIBILIDAD Neumanitis por hipersensibilidad, fiebre por humificadores, asma, rinitis, dermatitis INFECCIONES Legionelois (enfermedad del legionario), fiebre de Pontiac,tuberculosis, resfriado común, gripe. De origen químico o físico desconocido, incluido el cáncerCuando un individuo va a su puesto de trabajo con un factor extra de ner-viosismo, su cuerpo reaccionará de forma más extrema ante ciertos estímu-los externos. 15.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 246 calidad de ambientes interioresLa experiencia de muchos profesionales durante años ha indicado cuales sonlas quejas más comunes realizadas ante una investigación de calidad de aireinterior.Las quejas más comunes tienen que ver con la temperatura, con el movi-miento de aire y con la humedad.Algunos o problemas de salud causados por la mala calidad del aire se ase-mejan a los síntomas que se sufren cuando se tiene la gripe o un resfriado:dolores de cabeza, congestión, mareos, nausea, cansancio, irritación de losojos, la nariz y la garganta. Tales síntomas son a menudo difíciles de asociarcon el lugar de trabajo. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON UN EDIFICIO (ERE)Las ERE son creadas por agentes contaminantes específicos que generan gra-ves problemas en algunos usuarios. Se diferencian del SEE en que ahoraexiste una relación causa-efecto entre el factor contaminante y el problemade salud originado. Las auditorías IEQ ayudan a buscar los posibles focos deinfección para erradicarlos. En función del agente contaminante, las ERE seclasifican en tres grupos: 1) Enfermedades infecciosas de transmisión aérea • Las inducidas por los equipamientos o las instalaciones, como por ejemplo, la fiebre de Pontiac (humectadores) o la legionelosis (torres de refrigeración). • Las transmitidas por portadores vivos, gripe, tuberculosis. (Cuanto mayor sea la densidad de ocupación y menor la tasa de renovación del aire interior mayor es la posibilidad de infección). 2) Enfermedades de Hipersensibilidad Se manifiestan en forma de asma alérgico, fiebre del heno o rinitis alér- gica, y suelen estar provocadas por hongos, bioaerosoles o algunos tipos de productos químicos 3) Reacciones tóxicas Se producen por la exposición a concentraciones elevadas de compuestos concretos, como el monóxido de carbono (puede provocar la muerte por asfixia), los pesticidas (provocan daños en el sistema inmunológico), y el amianto o el gas radón (que producen cáncer de pulmón). 16.
247 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresA pesar de que lo más habitual es hablar de Síndrome de Edificio Enfermo,los principales riesgos asociados a la exposición a agentes contaminantes enlos espacios interiores, en la mayoría de los casos, se deben encuadrar den-tro de las denominadas Enfermedades Relacionadas con el Edificio.La sensación de bienestar de los ocupantes depende de factores muy diversos,como son la calidad total del ambiente, los hábitos, la condición social y el nivelcultural. Hay que decir, con respecto a las instalaciones de climatización, quenunca se puede alcanzar la satisfacción de todos los ocupantes. (Sólo, el por-centaje de personas insatisfechas estará comprendido entre el 5 % y el 20 %con instalaciones de alta eficacia).Las condiciones que afectan a la calidad del ambiente térmico deben man-tenerse en la zona ocupada, representada en la figura 5: pared interior 10 cm pared exterior con ventana o puerta 50 cm pared interior 130 cm ZONA OCUPADA 200 cm 100 cm 50 cm altura pared exterior techo suelo Figura 5. Esquema de zona “ocupada”Normas y aspectos legales relacionados con el IEQNORMAS DE CALIDAD DEL AIRE NORMAS DE PROTECCIÓN PRIMARIASon las normas que definen los niveles máximos aceptados de cada conta-minante para una zona determinada. 17.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 248 calidad de ambientes interiores NIVELES DE CALIDAD DEL AIRESon los niveles máximos aceptables de cada contaminante en otros ambien-tes distintos a la zona de que se trata. Tienen por objeto asegurar que paraunas circunstancias específicas dadas, no se superen los niveles de las nor-mas de protección primaria. Los niveles de calidad del aire aparecen en laspublicaciones bajo distintos nombres como son: • Niveles Estándar de Calidad del Aire Ambiente. • Límites permisibles Máximos. • Concentraciones Máximas Permisibles.Por ejemplo, para evitar los efectos dañinos que pueden provocar los conta-minantes atmosféricos, los niveles de los mismos nunca deben exceder losvalores que se indican en la tabla V, los valores expuestos son objetivos alargo plazo. Tabla V Valores límite recomendados de contaminantes interiores CONTAMINANTES MÉTODO DE MEDIDA NIVEL LÍMITEÓxidos de azufre* Media Anual 60 µg/m3Procedimiento de El 98% de las observacionesla Norma Británica por debajo de: 200 µg/m3Partículas en suspensión* Media Anual 40 µg/m3Procedimiento de El 98% de las observacionesla Norma Británica por debajo de: 120 µg/m3Monóxido de carbono Promedio de 8 horas 10 µg/m3Infrarrojo no dispersivo Máximo 1 hora 40 µg/m3Oxidante fotoquímico Promedio de 8 horas 60 µg/m3Método IK normalizado,expresado como ozono Máximo 1 hora 120 µg/m3 * Los niveles para los óxidos de azufre y para las partículas en suspensión se apli- can solamente cuando se presentan simultáneamente. 18.
249 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE EXTERIORContienen los límites legales establecidos para los niveles de contaminantesatmosféricos en el ambiente exterior durante un período de tiempo dado. Sebasan en un conjunto de consideraciones técnicas, económicas, sociales ypolíticas. Generalmente, se refieren al aire exterior y, normalmente, a perío-dos de exposición de 24 horas.Las concentraciones límites fijadas son muy diferentes, lo que hace pensarque los criterios que se usan para la adopción de las normas son más políti-cos que científicos. Así, por ejemplo las concentraciones límites medias departículas varían entre 0,05 mg/m3 y 0,5 mg/m3 siendo: • Las más severas para períodos cortos (menores de 1 día) las japonesas. • Las más severas para períodos largos (de unos 2 meses al año), las canadienses y las estadounidenses. NORMATIVA PARA LOS DIFERENTES CONTAMINANTES DEL AMBIENTE INTERIORLa definición de normas y patrones específicos para el aire interior es pro-ducto de una política en este campo por parte de los organismos responsa-bles de su establecimiento y del mantenimiento de la calidad del aire interiora niveles aceptables.En la práctica, las tareas se dividen y comparten entre numerosas entidadesresponsables de controlar la contaminación, mantener la salud, garantizar laseguridad de los productos, vigilar la higiene profesional y regular la edifica-ción y la construcción.El establecimiento de un reglamento está encaminado a limitar o reducir losniveles de contaminación en el aire interior. Tal objetivo puede alcanzarsecontrolando las fuentes de contaminación existentes, diluyendo el aire inte-rior con aire exterior y comprobando la calidad del aire disponible. Serequiere para ello el establecimiento de límites máximos específicos para loscontaminantes presentes en el aire interior.La concentración de cualquier contaminante no biológico en el aire interiorsigue un modelo de masa equilibrado expresado en la siguiente ecuación: 19.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 250 calidad de ambientes interioresDonde: Ci = la concentración del contaminante en el aire interior (mg/m3); Q= la tasa de emisión (mg/h); V= el volumen de espacio interior (m3); Co = la concentración del contaminante en el aire atmosférico (mg/m3); n= la tasa de ventilación por hora, a= la tasa de degradación del contaminante por hora.Generalmente se observa que, en condiciones estáticas, la concentración delos contaminantes presentes dependerá en parte de la cantidad del com-puesto liberado al aire por la fuente de contaminación y su concentración enel aire atmosférico, y de los diferentes mecanismos por los que se elimina elcontaminante. Los mecanismos de eliminación incluyen la dilución del con-taminante y su “desaparición” con el tiempo. Todos los reglamentos, reco-mendaciones, normas y patrones que pueden establecerse para reducir lacontaminación deben considerar estas posibilidades.Es posible establecer diferentes tipos de valores de referencia aplicables alaire interior en función del tipo de población a la que es necesario proteger.Los valores pueden basarse en normas de calidad para el aire ambiente, envalores específicos para contaminantes concretos (como dióxido de carbono,monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, radón,etc.), o pueden basarse en normas utilizadas generalmente en higiene deltrabajo. Estos últimos son valores formulados exclusivamente para su aplica-ción en el medio ambiente industrial.Debido a esta posibilidad, muchos autores, al tratar el tema del medioambiente de interior, utilizan como referencia los valores límite de exposiciónpara ambientes industriales establecidos por la Conferencia Americana deHigienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) de Estados Unidos. Tales lími-tes se denominan valores límite umbral (TLV), e incluyen valores límite paradías de trabajo de ocho horas y semanas de trabajo de cuarenta horas.Con respecto a los contaminantes biológicos, no existen criterios técnicos parasu evaluación que puedan ser aplicables al ambiente industrial o a espacios deinterior, como es el caso de los TLV de la ACGIH para contaminantes químicos.Se debe a la propia naturaleza de los contaminantes biológicos, que mues-tran una amplia variabilidad de características que dificultan el estableci-miento de criterios para su evaluación generalizados y validados para una 20.
251 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioressituación concreta. Entre las características se incluyen la capacidad repro-ductiva del organismo en cuestión, el hecho de que la misma especie micro-biana puede presentar varios grados de patogenicidad o el hecho de que lasalteraciones en factores ambientales como la temperatura y la humedadpueden influir en su presencia en un medio ambiente determinado.No obstante, a pesar de estas dificultades, el Comité de Aerosoles Biológicos dela ACGIH ha desarrollado normas para evaluar estos agentes biológicos enambientes de interior. Estas normas se reflejan en la publicación “Guidelines forthe Assessment of Bioaerosols in the Indoor Environment” de 1989.Normas y directrices existentesDiferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial dela Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Investigación de Edificios(International Council of Building Research, CIBC), organizaciones privadascomo la ASHRAE, países como Estados Unidos y Canadá, entre otros, estánestableciendo normas y directrices de exposición. Por su parte, la UniónEuropea (UE), a través del Parlamento Europeo, ha presentado una resolu-ción sobre la calidad del aire en espacios de interior, donde se establece lanecesidad de que la Comisión Europea proponga, lo antes posible, directivasespecíficas que incluyan: 1. Una lista de sustancias que deben prohibirse o regularse, tanto en la construcción como en el mantenimiento de edificios. 2. Normas de calidad aplicables a los diferentes tipos de ambientes de interior. 3. Protocolos de procedimiento para la gestión y mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y ventilación. 4. Normas mínimas para el mantenimiento de edificios abiertos al público.Muchos compuestos químicos tienen olores y cualidades irritantes a concen-traciones que, de acuerdo con nuestros conocimientos, no son peligrosaspara los ocupantes de un edificio pero que pueden ser percibidos por un grannúmero de personas, para las que, por tanto, pueden resultar molestas.Los valores de referencia actualmente utilizados tienden también a cubriresta posibilidad. 21.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 252 calidad de ambientes interiores Tabla VI Guías relativas a la Normativa de Calidad de Ambientes Interiores IEQESTÁNDARES Y GUÍAS DE CALIDAD DEL AIRE • Canada Environmental Health Directorate: Exposure Guidelines for Residential • American Industrial Hygiene Association (AIHA): Workplace Environmental Exposure Levels (WEELs) • Occupational Safety and Health Agency (OSHA): Permissible Exposure Limits (PELs) • American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Threshold Limit Values (TLVs) • National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Recommended Exposure Levels (RELs) • U.S. Environmental Protection Agency (EPA): National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) • World Health Organization (WHO): Air Quality Guidelines for Europe • American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE): Standard 62-1989 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE CALIDAD DEL AIRE INTERIORLa legislación española referente al control de calidad del aire está recogidaen los documentos que se presentan a continuación.A. ConfortA.1. RITEEl RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y sus Instruc-ciones Técnicas Complementarias (ITE), es el texto de referencia en estamateria, se aprobó por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio1 y entróen vigor el 5 de noviembre de 1998, derogando el RICCACS Reglamento 1 BOE Nº 186 DEL 5/08/1998. 22.
253 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresque durante 18 años había regulado las instalaciones de calefacción, clima-tización y agua caliente sanitaria.Recientemente ha estado publicada2 la Modificación del RITE a través delReal Decreto 1218/20023, que entró en vigor a los tres meses de la fecha desu publicación, es decir, 3 de marzo de 2003. Actualmente se está llevandoa cabo una nueva redacción que se adapte al nuevo código técnico de edi-ficios CTE. A continuación se comenta brevemente los puntos más relevan-tes sobre IAQ: • La ITE 0.2.2.1 junto con la UNE-EN ISO 7730 fija cuales son las condiciones interiores de bienestar térmico (temperatura, humedad, velocidad media del aire...) • La ITE 0.2.2.2 aborda directamente la Calidad del aire interior y ventilación, imponiendo una aportación mecánica de aire en sistemas de acondicionamiento de aire, siendo recomendable para los sistemas diseñados para controlar la temperatura. Este aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en los locales. Los criterios de ventilación los remite a la norma UNE 10011 que se comentará posteriormente. • La ITE 0.2.4.4 prevé verificar la estratificación del aire en especial para locales de altura superior a 4 m. • La ITE 0.2.4.5, contempla variar automáticamente el caudal de aire exterior mínimo de ventilación en función del número de personas presentes. • La ITE 02.4.6 aconseja el enfriamiento gratuito por aire exterior, obligándolo si procede para subsistemas de caudales>3m3/s y funcionamiento superior a 1000 h. • De manera similar en la ITE 02.4.7 aborda el tema de la recuperación de calor del aire de extracción, de manera que el aire de ventilación que tenga que ser expulsado al exterior por medios mecánicos, puede utilizarse para el pretratamiento térmico del aire nuevo que se aporte 2 BOE Nº 289, edición de martes 3 de diciembre de 2002. 3 Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el RealDecreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Tér-micas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea Comisión Ase-sora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 23.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 254 calidad de ambientes interiores desde el exterior. Siendo obligado diseñar con una eficacia del 45% a partir de 10800 m3/h y 1000 h anuales. • La ITE 02.4.9. recuerda que salvo excepciones no se permite la acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta. • En la ITE 08 referentes obliga al mantenimiento por un de instalaciones superiores a 70kW, llevando un registro el mantenedor autorizado, como por ejemplo revisión y limpieza mensual de los filtros de aire. Para las inferiores a 70kW remite a las instrucciones del fabricante.Como se puede observar básicamente la normativa del RITE sobre IAQ seencuentra en la ITE 02 y en especial la 2.2.2 que está previsto que se amplíeen breve en la futura revisión del RITE.Las normas UNE son un referente continuo en el RITE, a continuación serelacionan algunas de estas normas: • UNE 100101 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. • UNE 100102 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. • UNE 100103 Conductos de chapa metálica. Soportes. • UNE 100104 Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. • UNE 100105 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. • UNE 123001 Chimeneas. Cálculo y diseño. • UNE-EN779 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Requisitos, ensayos, marcado. • UNE-EN 1886 estanqueidad UTAs, aunque se esta revisando en la UNE 100180.Otras normas UNE como la 100030: Prevención de la legionela en instala-ciones de edificios y la norma UNE 100011, se desarrollarán en capítuloaparte dada su importancia en la IAQ.Otras normas UNE/EN que son de referencia directa del RITE, pero si desta-cables: • EN 28996/95 Determinación calor metabólico. • EN 27726/95 Ambientes térmicos. 24.
255 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores • EN 27243/95 Ambientes calurosos. Índice WBGT. • EN 12515/97 Ambientes térmicos calurosos. • UNE-ENV ISO 11079/98, Evaluación de ambientes fríos. • ISO 9886/92, Sobrecarga física. • ISO 9920/95 Ergonomía del ambiente térmico.A.2. UNE-EN ISO 7730La UNE-EN-ISO 7730 sobre Ambientes térmicos moderados, establece ladeterminación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condicio-nes para el bienestar térmico.Esta norma especifica métodos de medida y de evaluación de ambientes térmi-cos moderados y extremos en los que se desenvuelve el hombre. Presentan unmétodo para la estimación de la sensación térmica y el grado de incomodidad(insatisfacción térmica) de las personas expuestas a ambientes térmicos mode-rados, y permite especificar ambientes térmicos aceptables para el bienestar.Estos índices son el Voto Medio Estimado (PMV), que refleja la opinión deun grupo de personas sobre su sensación térmica en una escala de 7 niveles,de –3 (frío) a +3 (muy caluroso), pasando por el 0 (neutro). El Porcentajeestimado de insatisfechos (PPD) establece una previsión cuantitativa delnúmero de personas insatisfechas con el ambiente térmico, y se determinaen función del PMV.La norma trata también de los índices de malestar térmico local, que son fun-damentalmente las molestias por corrientes de aire: (DR = Draught Rating),que se determinan en función de la temperatura del local, la velocidad mediadel aire y la intensidad de la turbulencia. Finalmente comenta los ambientestérmicos aceptables para el bienestar y añade diversos anexos con tablas yprogramas de cálculo.B. VentilaciónB.1. NORMA UNE 100011La norma UNE 100011 Climatización sobre La ventilación para una calidadaceptable del aire en la climatización de los locales, es el referente másimportante sobre IAQ que nos remite el RITE.Se desarrollan conceptos como: Criterios de calidad de aire aceptable yvalores máximos de sustancias contaminantes; y caudales de aire de aire 25.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 256 calidad de ambientes interioresexterior en función del tipo de local, personas y m2, como se puede obser-var en la tabla II.B.2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTEEl Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobó el Código Técnico de laEdificación, vigente en la actualidad, mediante el cual se pretende fomentarla calidad de los edificios.En el Artículo 13, hace referencia a las Exigencias básicas de salubridad (HS),entre las que se destaca la “Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior”,donde se dispone que los edificios de viviendas, trasteros y garajes, deben depoderse ventilar adecuadamente eliminando los contaminantes. Cuantificalos caudales de ventilación y se establecen los criterios de diseño, dimensio-nado, construcción y mantenimiento.Otros Artículos relevantes son: • Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). • Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HR).B.3. ASHRAELa Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción y Acondicionamientode Aire (A.S.H.R.A.E.4), siempre ha sido un referente internacional en cues-tiones de climatización, confort y ventilación de locales, a continuación serelacionan las más destacables: • ASHRAE Standard 62-2001. Ventilation for aceptable indoor air qua- lity (Ventilación para una aceptable calidad del aire interior), especifica los mínimos índices de ventilación y de IAQ aceptables para los ocupan- tes. Se aplica a todos los espacios interiores o cerrados que puedan ser ocupados por personas, excepto en aquellos donde otras normativas imponen índices de ventilación mas elevados. • Incluye siete nuevas ediciones sobre temas como el arranque de la ven- tilación, procedimientos de funcionamiento y mantenimiento y equipos relacionados con la filtración de las partículas. 4 American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers 26.
257 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores• ASHRAE Standard 62-2-2003 - Ventilation and Aceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings. (Ventilación y Calidad de Aire Interior en Edificios de Viviendas de Baja Altura). Esta norma define los papeles de los mínimos requisitos para los sistemas de ventilación mecánica y natural y las características de los cerramientos del edificio para proporcionar una calidad del aire interior aceptable en los edificios residenciales de baja altura.• Se aplica a espacios ocupados por personas en edificios unifamiliares o plu- rifamiliares de tres plantas o menos, incluyendo casas prefabricadas o modulares. No es aplicable a hoteles, moteles, residencias, cárceles, etc.• ASHRAE Standard 113-1990. Method of testing for room air difusión. (Método de ensayo de difusión de aire en habitaciones). Define los equipos y métodos a utilizar para evaluar la difusión del aire en los ambientes interiores tratados con sistemas de HVAC.• ASHRAE Standard 55-1992. Thermal environmental conditions for human occupancy. (Condiciones térmicas ambientales para ocupación humana). Especifica las combinaciones del ambiente interior y los fac- tores personales que producen unas condiciones térmicas aceptables para el 80% o más de los ocupantes del espacio interior.• ASHRAE Standard 129-1997. Measuring air change effectiveness. (Medida de la efectividad de las renovaciones de aire). Prescribe un método para medir la efectividad de la renovación de aire en los espacios y edificios ventilados mecánicamente según criterios especificados. La efectividad de la renovación del aire es una medida de la distribución del aire exterior en el nivel de la respiración dentro del espacio ventilado.• ASHRAE Standard 52-2-1999. Testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size. (Ensayo de los dispositi- vos de lavado de aire para eliminación de partículas). Describe métodos de ensayo para dos importantes características de la eficiencia de los lavadores de aire. La capacidad del sistema para eliminar partículas de las corrientes de aire y su resistencia al flujo de aire. Los resultados son útiles para los ingenieros de diseño para especificar y comparar lavado- res de aire• ASHRAE Standard 52-1-1992. Gravimetric and dust-spot procedures for testing air-cleaning devices for removing particulate mater. (Proce- dimientos gravimétricos para el ensayo de dispositivos de lavado de aire para eliminar materia particulada). Establece los procedimientos de 27.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 258 calidad de ambientes interiores ensayo para la evaluación de la eficiencia de los dispositivos lavadores de aire para eliminar materia particulada. Establece especificaciones de los equipos requeridos, define métodos de tratamiento de los datos y establece formatos para la presentación de resultados. Define procedi- mientos para medir la capacidad de los equipos de lavado para quitar el polvo y la materia particulada. • ASHRAE Standard 119-1988 (RA-94). Air Leakage Performance for Detached Single-Family Residential Buildings. (Eficiencia de la estan- queidad en viviendas unifamiliares aisladas). Describe los procedimien- tos y los equipos necesarios para la medida de la estanqueidad de las viviendas unifamiliares aisladas. • Guideline 5-1994 (RA 2001). Commissioning Smoke Management Systems. (Verificación de Sistemas de Gestión y Control de Humo). Pro- porciona métodos para verificar y documentar que la eficiencia de los sistemas de control del humo está de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Cubre todos los tipos de sistemas de control de humo; documentación sobre la ocupación y los requisitos de utilización; docu- mentación sobre las especificaciones del diseño, descripción del sistema y de su funcionamiento; pruebas de eficiencia funcional y documenta- ción necesaria para la evaluación de la aceptación del sistema. Cubre también las pruebas de integración con otros sistemas del edificio que afectan a la eficiencia del sistema de control de humo, como los siste- mas de detección y alarma, controles de la instalación de HVAC, sumi- nistros de potencia, cortes, etc. • ASHRAE Standard 154-2003. Ventilation for Commercial Cooking Operations. (Ventilación para Operaciones de Cocinas Industriales). El objetivo de esta norma es proporcionar criterios de diseño para la efi- ciencia de los sistemas de ventilación en las operaciones de cocinas industriales. Esta norma da instrucciones para la determinación de los índices de extracción de las campanas, configuraciones de entrada de aire, tipos de campanas y de sistemas de ventilación.Otras normativas internacionales referidas al ambiente interior son: • OSHA – 59/94 Indoor Air Quality. • EUROVENT Clasificación sistemas de filtración. • EPA Guías de calidad de aire 62/138 CFR 40. 28.
259 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores • EUROPEAN CONCERTED ACTION Report nº 11 Guía de necesidades de ventilación de edificios. • Comité Europeo Normalización CEN CT nº 156 Normas parámetros de ventilación y diseño de ambientes interiores. • Norma VDI 6022 Estándares higiénicos Oficinas y mantenimiento siste- mas Ventilación y Climatización. • NADCA ACR2002 Valoración, Limpieza y Restauración SVAA. • HVCA TR/17 Guía de limpieza de SVAA.B.4. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJOLa Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto en el RD 486/1997de 14 de Abril, publicado en el BOE 23/4/97, que fija las “DisposicionesMínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo”, y por tanto obli-gatorio en todo tipo de ambiente laboral, tal como se especifica en el Capí-tulo II, Art. 7 y en especial en el Anexo III donde marca las Condicionesambientales de los lugares de trabajo.Dichas condiciones hacen referencia a temperatura, humedad relativa, velo-cidad del aire y sobretodo fija una renovación mínima del aire en los localesde trabajo de 30m3/h por persona en trabajos sedentarios en ambientes nocalurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50m3/h en los casosrestantes trabajos, de manera que la distribución de las entradas de aire lim-pio y las salidas del aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovacióndel aire del local de trabajo.El INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha elabo-rado un número importante de Notas Técnicas de Prevención en relación ala ventilación de los lugares de trabajo y sobre la calidad del aire en general,a continuación se nombran las más directamente relacionadas: • NTP-243. Ambientes cerrados: calidad del aire. • NTP-288. SEE Enfermedades relacionadas y bioaerosoles. • NTP-289. SEE Factores de riesgo. • NTP-074. Confort térmico. Método Fanger. • NTP-549. CO2 en CAI. • NTP-335. Polen y esporas fúngicas en CAI. • NTP-203. Evaluación contaminantes biológicos. 29.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 260 calidad de ambientes interiores • NTP-431. Caracterización CAI. • NTP-299. Método recuento bacterias y hongos en aire. • NTP-488. Identificación de hongos en CAI.También cabe mencionar las siguientes Guías técnicas del INSHT: • Guía sobre lugares de trabajo. • Guía sobre señalización de seguridad y salud. • Guía sobre pantallas de visualización. • Guía sobre evaluación y prevención exposición agentes biológicos.Por otro lado la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales cita: • RD 39/97 Reglamento Servicios de Prevención. • RD 486/97 Disposiciones mínimas en los lugares de trabajo. • RD 488/97 Seguridad y salud puesto PVD. • RD 485/97 Señalización. • RD 664/97 Protección contra agentes biológicos. • RD 665/97 Protección contra agentes cancerígenos. • RD 374/01 Protección contra agentes químicos. • RD 783/01 Protección sanitaria Radiaciones Ionizantes. • RD 1066/01 Reglamento emisiones radioeléctricas. • RD 1316/89 Protección trabajadores exposición a ruido.B.5. CEN CR 1752Ventilation For Buildings-Design Criteria For The Indoor Environment de1998. La norma europea sobre ventilación de edificios, criterios de diseñopara la calidad de aire interior, se basa en determinar el caudal de ventilaciónmínimo para minimizar o anular los riesgos para la salud y que además seapercibido por los ocupantes sin producir irritaciones ni malos olores. Debe,por tanto, realizarse un doble cálculo, el asociado a la ventilación mínima yla específica para anular las cargas interiores latente y sensible del edificio.Para el diseño, se deberá utilizar el valor más elevado.Esta norma introduce los conceptos de polución generada por personas yedificios, calidad del aire percibida (CAI), categorías de CAI, fuentes de polu- 30.
261 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresción, eficiencia de la ventilación, etc., y sus unidades, que ayudan a estable-cer los criterios de diseño para mantener una aceptable calidad de aire inte-rior, aunque los caudales de ventilación que se obtienen por la aplicaciónestricta de la misma resultan elevados.C. Contaminantes biológicosLa bacteria de la Legionela es el contaminante biológico sobre el que másse ha legislado en los últimos años, al ser una especie potencialmente viru-lenta para las personas expuestas a una concentración suficiente en forma deaerosol. Las referencias normativas más significativas son: • Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los cri- terios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legione- losis, publicado en el BOE núm. 171 de viernes 18 de julio de 2003, –en vigor desde el día siguiente de su publicación en el BOE– que sus- tituye al RD 909/2001. Este R.D. incorpora para garantizar la eficacia de las medidas preven- tivas el R.D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua del consumo humano, y con carácter complementario se tendrá en cuenta la: • UNE 100-030 IN Guía para la prevención de la legionela en instalaciones. Esta norma es de referencia en el RITE en la instrucción ITE 02.5 sobre producción centralizada de A.C.S., así como en la ITE 2.8 sobre los conductos de aire acondicionado, de manera que han de tener ober- turas de servicio para su mantenimiento y limpieza, al menos cada 10m, salvo que tengan medios para la recogida (filtros eficaces, impe- dir condensaciones, baja rugosidad).Referente a los conductos, también hay que tener en cuenta compuertascortafuegos en el paso a través de elementos compartimentadores de incen-dios, según exige la NBE-CPI-96.Según el RD 865/2003, las empresas que realicen tratamientos a terceroscon productos biocidas contempladas en su art. 2, deberán estar inscritas enel Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidadautónoma respectiva, según lo dispuesto en el art. 27 del RD 1054/2002 de11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el regis-tro, autorización y comercialización de biocidas. 31.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 262 calidad de ambientes interioresTodo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministe-rio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomascorrespondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero.Aunque la legionela es el contaminante biológico con una normativa másespecífica, no cabe olvidar que las enfermedades infecciosas se transmitenmás fácilmente en los ambientes cerrados que en el exterior, ya que el volu-men de aire en el cual se diluyen los microorganismos es más bajo, el con-tacto directo es mayor y las personas pasan más tiempo en ambientescerrados que en el exterior. También hay que considerar que muchas enfer-medades contagiosas requieren el contacto directo entre huéspedes huma-nos para su transmisión, mientras que otras, tales como gripe, sarampión,viruela, tuberculosis y algunos resfriados comunes, se transmiten fácilmentepor el aire pudiendo sobrevivir los microorganismos causantes de los mismosdurante su paso a través del sistema de ventilación, si no se toman medidasespecíficas al respecto.D. Contaminantes químicosLos RD 1494/955 y 1073/20026 definen y establecen valores límite para laprotección de la salud para una serie de compuestos presentes en el aireambiente, así como unos márgenes de tolerancia aplicables hasta la entradaen vigor de estos valores, que se recogen en una tabla.En concreto en el R.D. 1494/95 se establece un umbral de protección de lasalud (su superación supone un riesgo para la salud humana, en caso de pro-longados episodios de contaminación): 110 ␮g/m3 como valor medio enocho horas. Para el caso del R.D. 1073/2002 se establecen valores equiva-lentes para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.La EPA (Environmental Protection Agency de EE.UU.) ha propuesto unosvalores, ampliamente reconocidos, que, a menudo, son tomados como refe- 5 Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, por el que se establece un sistemade vigilancia y de intercambio de información entre administraciones públicas en relación con lacontaminación atmosférica por ozono. (BOE de 26 de septiembre). 6 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la cali-dad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos denitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre). 32.
263 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresrencia para definir la calidad del aire exterior que puede utilizarse para laventilación de un edifico.La EPA establece dos tipos de estándares para la calidad del aire: Los están-dares primarios, que fijan límites destinados a proteger la salud pública,incluyendo a la población más sensible tal como asmáticos, niños y ancianos,y los estándares secundarios que fijan límites para proteger el bienestar de lapoblación y que, también, incluyen protección frente a una disminución dela visibilidad, daños a los animales, cosechas, vegetación y edificios.La OMS (Organización mundial de la salud) ha preparado unas Guías para laCalidad del Aire (1999) como respuesta a la necesidad de emprender accionesy mejorar la legislación y la gestión respecto a la contaminación ambiental anivel local, regional y nacional, en diversas tablas se dan valores guía para loscontaminantes clásicos basados en efectos conocidos para la salud.También sirve de guía genérica la NTP 607: Guías de calidad de aire inte-rior: contaminantes químicos y el RD 374/01 de Protección contra agentesquímicos.Un caso particular es el de radón, existe una Recomendación de la Comisiónde 21 de febrero de 1990 relativa a la protección de la población contra lospeligros de una exposición al radón en el interior de edificios (90/143/Eura-tom) de DOCE de 27.3.90. En ella se establece, por lo que respecta a los edi-ficios ya existentes, que el nivel de referencia corresponda a un equivalentede dosis efectiva de 20 mSv por año, lo que puede considerarse, a efectosprácticos, como el equivalente de una concentración media anual de 400Bq/m3. Su regulación se prescribe en el RD 783/2001, de 6 de julio, por elque se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiacionesionizantes, en su titulo VII, se refiere a las exposiciones a fuentes naturalesde radiación.E. IluminaciónPara determinar los niveles mínimos nos podemos asesorar en la normaeuropea UNE-EN 12464-1 de 2003, así como UNE 72163:84 y 72112:85.Una vez más para encontrar normativa de obligado cumplimiento, nos tene-mos que remitir a las referencias que nos da la legislación de Riesgos laborales:El Real Decreto 486/1997 que establece las disposiciones mínimas de segu-ridad y salud en los lugares de trabajo en su artículo 8 habla acerca de lascondiciones de iluminación en los centros de trabajo y especialmente el 33.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 264 calidad de ambientes interioresAnexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo, donde se establecen losniveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo (ver tabla VII). Tabla VII Niveles de iluminación según utilización Zona o parte Nivel mínimo del lugar de trabajo (*) de iluminación (lux) Zonas donde se ejecuten tareas con: 1.- Bajas exigencias visuales 100 2.- Exigencias visuales moderadas 200 3.- Exigencias visuales altas 500 4.- Exigencias visuales muy altas 1.000 Áreas o locales de uso ocasional 50 Áreas o locales de uso habitual 100 Vías de circulación de uso ocasional 25 Vías de circulación de uso habitual 50(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del sueloOtras referencias de interés son: • NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo • NTP 139.85. "El trabajo con pantallas de visualización" • NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorioF. Ruido y vibracionesF.1 RITE - ITE 02.2.3 RUIDOS Y VIBRACIONESEl RITE actual prevé que los sistemas de climatización verifiquen unos valo-res máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente interior, asícomo las vibraciones al ajuste de las máquinas, a la estanqueidad de los con-ductos y a la estructura del edificio según se indica en la instrucción UNE100153. 34.
265 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interioresDe manera que se deben tener en cuenta aquellas técnicas o sistemas, comoatenuadores acústicos, soportes antivibratorios, uniones flexibles de conduc-tos etc., de manera que se garantice la atenuación de ruidos y vibraciones.Para la medición de ruidos y vibraciones en el ambiente se recomienda con-sultar las normas ISO 11201 e ISO 3744 y la norma europea EN 60651.F.2 REAL DECRETO 1316/89El Real Decreto 1316/89 de 27 de octubre, sobre la protección de los traba-jadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el tra-bajo, se halla publicado en el BOE 263 del 2 de noviembre de 1989 y derivade la Directiva de 12 de mayo de 1986 de la CEE. Entre otras cosas regulala obligatoriedad de los protectores y controles auditivos a partir de 80dBAF.3 DIRECTIVAS DE LA UELa UE ha establecido diversas Directivas sobre ruido, que han integrado en sulegislación respectiva cada uno de los Estados miembros de la UE, como son: • Directiva 2002/49/CE del 25 de junio de 2002 sobre Evaluación y ges- tión de ruido ambiental. Su finalidad es la elaboración de mapas de rui- dos y ponerlos a disposición de la población con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental. • Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000 sobre emisiones sonoras de maquinas utilizadas al exte- rior de edificios. Comprende 57 tipos de máquinas utilizadas en la cons- trucción, jardinería y otras actividades obligando a su etiquetado de control acústico. • Directiva (89/392/CEE) sobre seguridad en máquinas. Donde obliga a indicar en el manual de instrucciones los valores de ruido y vibraciones. • Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002 . Establece las disposi- ciones mínimas de protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a vibraciones mecánicas. • Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003. Establece las disposiciones mínimas de protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición al ruido. 35.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 266 calidad de ambientes interiores COMPARACIÓN DE NORMATIVASLa calidad del aire interior de un edificio, la determinan los niveles de conta-minantes presentes. Para prevenir daños o la falta de comodidad en los ocu-pantes, existen valores umbrales de los contaminantes más peligrosos.A continuación se muestran diferentes tablas donde se realiza presentanvalores que pueden utilizarse como estudio comparativo con los valores pre-sentados anteriormente de las diferentes normativas existentes. El contenidode las tablas es: • La tabla VIII muestra los niveles de contaminación establecidos en varios países de la comunidad europea. • La tabla IX recoge los valores de contaminantes en función del tiempo establecidos por ASHRAE y en la normativa Europea. Tabla VIII Niveles umbrales de contaminantes en diferentes países europeo Francia Grecia Italia España Nivel Tiempo Nivel Tiempo Nivel Tiempo Nivel Tiempo (ppm) exposic. (ppm) exposic. (ppm) exposic. (ppm) exposic.CO2 1000 Continuo 5000 Máximo - - 5000 2-8 horasCO 50 8 horas 50 Máximo 35 1 hora 35 1 hora 9 8 horas 9 8 horasNO2 3 3 in 5 Máximo 0.055 1 año 0.055 1 añoSO2 5 15 in 5 Máximo 0.14 24 horas 0.14 24 horas 2 8 horas 0.03 1 año 0.03 1 añoO3 0.2 15 in 0.1 Máximo 0.12 1 hora 0.12 1 hora 0.1 8 horasHCHO 2 15 in 5 Máximo - - - - 36.
267 Aspectos técnicos de la calidad de ambientes interiores Tabla IX Niveles de contaminantes en función del tiempo ASHRAE Normativa EuropeaContaminante Nivel Tiempo de Nivel Tiempo de (ppm) exposición (ppm) exposición CO2 1000 Continuo 1000 1 hora 87 15 minutos 53 30 minutos CO 35 1 hora 26 1 hora 9 8 horas 9 8 horas NO2 0.055 1 año 0.11 1 hora 0.04 24 horas SO2 0.14 24 horas 0.19 10 minutos 0.03 1 año 0.13 1 hora O3 0.12 1 hora 0.08 - 0.10 1 hora 0.05 - 0.06 8 horas HCHO - - 0.08 30 minutos 37.
Aspectos técnicosde la prevencióny controlde la Legionellaen instalacionesde alto riesgo 38.
271La Legionella, responsable de varias muertes todos los años, es una bacteriaambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20 ºC y 45 ºC y destruyéndose a partir de los60 ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 ºC, que coincide conla temperatura corporal del hombre donde encuentra las condiciones másóptimas para que se produzca su proliferación.Esta bacteria comprende 39 especies y más de 50 serogrupos. Su nicho eco-lógico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, for-mando parte de su flora bacteriana.Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas deabastecimiento de las ciudades y, a través de la red de distribución de agua,se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemasque requieren agua para su funcionamiento como en torres de refrigeración.En algunas ocasiones, en estas instalaciones mal diseñadas, sin manteni-miento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamientodel agua, la acumulación de productos nutrientes de la bacteria, como lodos,materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa,que junto con una temperatura propicia explica la multiplicación de Legione-lla hasta concentraciones capaces de provocar infección en el ser humano. Siexiste en la instalación un mecanismo productor de aerosoles la bacteriapuede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pue-den permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el apa-rato respiratorio.Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas conLegionella y han sido identificadas como fuentes de infección son los siste-mas de distribución de agua sanitaria, caliente y fría, y los equipos de enfria-miento de agua evaporativos, tales como las torres de refrigeración y loscondensadores evaporativos. 39.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 272 calidad de ambientes interioresLa legionelosis es la enfermedad provocada por esta bacteria e incluye dosformas clínicas de presentación. Estas son: 1. Enfermedad del legionario, que presenta un cuadro neumónico (infec- ción pulmonar), que afecta sobre todo a los siguientes grupos de riesgo: • En personas de edad avanzada. • En fumadores. • En personas con enfermedades bronco pulmonares. Puede llegar a causar la muerte si no se detecta y trata a tiempo debido a su virulencia. 2. Fiebre de Pontiac, que es un proceso febril de tipo gripal, de carácter leve, que es fácil de tratar y de en la práctica nula peligrosidad.El tiempo de desarrollo de la bacteria es está comprendido en un período dedos días a dos semanas. La presencia de Legionella en un sistema no es sufi-ciente para que produzca infección en el hombre. Para ello es necesaria unaserie de fenómenos: • El microorganismo tiene que tener una vía de acceso al sistema. • Es preciso se formen aerosoles a partir de agua. El riesgo aumenta cuando se reduce el tamaño de las gotas, penetrando profundamente en los pulmones las menores de 5 µm. • El aerosol debe contener cantidad suficiente de bacterias y que alcance a individuos susceptibles. • Las condiciones en las que se encuentre la bacteria deben permitir su multiplicación hasta alcanzar un número suficiente de bacterias. • Que la cepa de Legionella sea virulenta para el hombre, puesto que existen muchas especies y no todas son peligrosas.La Legionella es una bacteria que encontrándose en bajas concentraciones,puede llegar a colonizar los equipos y sistemas de nuestras instalacionesdomésticas o industriales que requieren o utilizan agua para su funciona-miento. 40.
273 Aspectos ténicos de la prevención y control de la Legionella en instalacione de alto riesgoReal Decreto 865/2003, para controlde la LegionellaEn el año 2003 entró en vigor, derogando el anterior 1187/1998, el RealDecreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higié-nico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el que seestablecen diferentes condiciones y medidas que hay que cumplir para laprevención y control de la enfermedad, en las etapas de diseño, montaje ymantenimiento para evitar la contaminación de las instalaciones.Consta de 14 artículos y de 6 anexos en los que se detallan todos los puntosnecesarios en cuanto a ámbito de aplicación, medidas preventivas, revisionesrecomendadas u obligatorias, responsabilidades civiles y penales, infraccio-nes y actuaciones ante casos declarados de legionelosis.Es el artículo 2, donde se expone el ámbito completo de aplicación de la nor-mativa se compone de los siguientes puntos: 1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instala- ciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que pue- dan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o man- tenimiento. 2. A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se cla- sifican en: 1º. Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. c) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recircu- lación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras). d) Centrales humidificadoras industriales. 41.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 274 calidad de ambientes interiores 2º. Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno. b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el punto anterior. c) Humectadores. d) Fuentes ornamentales. e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. f) Sistemas de agua contra incendios. g) Elementos de refrigeración por aerosoles, al aire libre. h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles. 3º. Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria: a) Equipos de terapia respiratoria. b) Respiradores. c) Nebulizadores. d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. 3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las ins- talaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se consideren adecuadas.Los sistemas mecánicos o aparatos que pueden estar implicados en casos delegionelosis son: • Las instalaciones de distribución de agua sanitaria, caliente y fría por la presencia de cabezas pulverizadores que pueden producir un aerosol (por ejemplo duchas). • Las instalaciones de producción de agua sanitaria. • Los aparatos y equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire por pulverización mecánica o por ultrasonidos, que producen un aerosol, como: 42.
275 Aspectos ténicos de la prevención y control de la Legionella en instalacione de alto riesgo > Torres de refrigeración > Condensadores evaporativos > Aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo • Las piscinas con aguas templadas • Los sistemas de riego por aspersión • Las bandejas de recogidas de aguas de condensación y de aparatos de humectación o enfriamiento evaporativo • Los sistemas de tratamiento de aguasSon dispositivos que pueden actuar como amplificadores de la Legionella,por ser capaces de proporcionar los nutrientes y la temperatura adecuadapara su multiplicación, y a la vez dispersar el agua contaminada con la bac-teria al aire, en forma de aerosoles.La aparición de un brote de Legionella en las torres de climatización, dependede los factores siguientes: • De la capacidad o tamaño de la instalación, puesto que cuanto mayor sea el tamaño más probable es que se produzca el brote de Legionella. • Del número de horas de funcionamiento. • De la altura de las torres sobre su entorno. Cuanto mayor sea la altura, el área o “sombra” es mayor. • Del tipo de refrigerante usado. Los nuevos refrigerantes que se utilizan para evitar los problemas medioambientales, por ataque a la capa de ozono, tienen peor rendimiento lo que hace que la temperatura de con- densación sea más elevada y por ello el agua, lo que conduce al incre- mento de la reproducción de microorganismos del agua, que en la proximidad de los 37 ºC se tienen las condiciones óptimas de creci- miento de estas bacterias.En la actualidad los métodos más utilizados para eliminar o reducir el creci-miento de la bacteria son: 1. Tratamientos físicos (temperatura). 2. Tratamientos químicos (empleando biocida oxidante). 3. Radiaciones ultravioleta. 43.
Edificios saludables para trabajadores sanos: 276 calidad de ambientes interiores 4. Un buen diseño y mantenimiento de equipos (filtros, recuperadores, purgas, limpiezas mecánicas, materiales de relleno, juntas adecuadas.)Las instalaciones de agua sanitarias ACS son las responsables de la mayoríade los casos de brotes de legionelosis, seguidas por los aparatos de enfria-miento evaporativo de maquinaria frigorífica.Los sistemas de acondicionamiento de aire UTA´s, (ver figura) raras vecespueden verse implicados en tales brotes, salvo cuando la maquinaria frigorí-fica esté enfriada por torres de refrigeración o condensadores evaporativos.Los humectación se deben efectuar con aparatos que transfieran vapor deagua en la corriente de aire por contacto sobre un relleno de material plás-tico, debido a que en el vapor de agua no existe Legionella. Retorno Impulsión Aire de Retorno Separador de gotas + - + Pulverización de agua Ca j a de Mezc l a Ventilador de impulsión Filtros Compuertas de Recirculación regulación de agua Batería de Batería de precalentamiento postcalenamiento Batería de enfriamiento Figura1. Unidad de Tratamiento de Aire UTA Recommended
Índices de calidad de vida y calidad ambiental
Vivienda saludable. Saneamiento Ambiental.
Ek Hdez

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto