Source: https://www.tzb-info.cz/3228-predpisy-normy-a-smernice-pro-technicka-zarizeni-budov-v-evropskem-kontextu-iv
Timestamp: 2020-07-10 04:01:45+00:00

Document:
Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (IV) - TZB-info
TZB-info / Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (IV)
Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (IV)
Tento článek je čtvrtou částí výběru informací z přednášek, které zazněly na cyklu firemních seminářů Protherm 2006. Tato část je věnována důležitým informacím k připravované směrnici 2002/91/EC o energetické náročnosti budov.
Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:
katedra TZB stavební fakulta ČVUT Praha, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban
Směrnice 2002/91/EC "o energetické náročnosti budov"
obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;
použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;
použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace;
pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách;
Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti:
Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6).
Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7)
Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9).
Zavedení směrnice do českého právního řádu: k 4. lednu 2006 prostřednictvím
- novely stávajících právních předpisů
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií;
vyhláška č. 213/2001 Sb., podrobnosti energetických auditů;
vyhláška č. 291/2001 Sb., energetická účinnost při spotřebě tepla v budovách;
... a další související předpisy a vyhlášky;
- aktualizace systému platných norem
SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ EPBD
rámcově požadavky směrnice formálně obsaženy v národních předpisech (nutné upřesnit v rámci požadavků směrnice 2002/91/EC)
- novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
stav: novela zákona v PSP ČR ve druhém čtení, sněmovní tisk 1097/0
- novely prováděcích předpisů k zákonu 406/2000 Sb.
stav: v přípravě, z důvodu jejich závislosti na tvorbě norem EN
platí tzv. přechodné období, tzn. po 4. lednu 2006 zůstávají v platnosti stávající platné předpisy a požadavky
Požadavek článku 8 EPBD - Inspekce kotlů směrnice 2002/91/EC, článek 8, bod a) uvádí:
a) stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem od 20 kW do 100 kW. Tato inspekce se může provádět rovněž u kotlů používajících jiná paliva. U kotlů se jmenovitým výkonem vyšším než 100 kW se provádí inspekce nejméně každé dva roky. U plynových kotlů může být tato doba prodloužena na čtyři roky.
Požadavek článku 8 EPBD - Inspekce kotlů
směrnice 2002/91/EC, článek 8, bod b) uvádí:
b) přijme nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních, které může zahrnovat inspekce pro posouzení účinnosti a vhodné velikosti kotle.
Inspekce kotlů - stávající stav v ČR
do výkonu 200 kW dle NV č. 352/2002 Sb. na základě Zákona 86/2002 o ochraně ovzduší;
dle NV č. 352/2002 Sb., jedná se o rozdíl mezi celkovou spotřebou energie ve spáleném palivu vyjádřenou v % a komínovou ztrátou (zjištěnou pomocí analyzátoru spalin);
definuje 151/2001 Sb., Na základě zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, poměr tepelné energie při výrobě tepelné energie vyrobené v kotli a energie paliva spáleného v kotli a energie paliva spáleného v kotli za stejnou dobu v %.
požadavky zaštítěny jednotně pomocí prováděcích předpisů k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií §6.
Inspekce kotlů - navrhovaný stav v ČR
Novela zákona 406/2000 Sb., § 6 Účinnost užití energie
(2) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti. Četnost, rozsah a způsob provedení kontroly stanoví zvláštní právní předpisy.
(4) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle prováděcího právního předpisu.
(5) Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu. Osoby provádějící kontrolu účinnosti kotlů od jmenovitého výkonu 200 kW musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky účinností užití energie a návrhů opatření. Způsob provedení kontroly, vyhodnocení účinnosti a rozsah přezkoušení pro kotle od jmenovitého výkonu 200 kW stanoví prováděcí právní předpis.
Návrh prováděcího předpisu k §6, zákona 406/2000 Sb.
Dle novely zákona 406/2000 Sb. bude nutné provádět:
vyhodnocení účinnosti kotle
kontrola účinnosti kotle do 200 kW
kontrola účinnosti kotle nad 200 kW
zpráva o kontrole kotle
jednorázová kontrola kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie
posouzení správnosti dimenzování zdroje
1. Kontroly kotlů
prováděna dle normy CEN/TC 228;
společné kontroly pro kotle s výkonem do 200 kW a nad 200 kW.
kontrola úniku paliva, nebo otopného media
kontrola vnějšího stavu kotle (izolace, apod.)
kontrola zanesení hořáku, příp. spalovací komory, tepelného výměníku
kontrola stavu armatur a ostatních částí, které vyžadují pravidelnou údržbu
kontrola měřících přístrojů a jejich korektní indikace
kontrola ovládacích prvků a systému regulace (umístění a funkce čidel, nastavení apod.)
provozní předpisy a doporučení výrobce
místní provozní řád a provozní deník
zprávy z předešlých kontrol
Kontrola stavu údržby kotle
kontrola dokladů o údržbě a opravách
Kontrola funkčních schopností kotle
Provozní zkouška zařízení dle výrobce
2. Vyhodnocení účinnosti kotle (rozdělení kotlů do 200 kW nad 200 kW)
2.1. Kotle se jmenovitým výkonem do 200 kW
Bude nutné provádět:
vyhodnocení účinnosti spalování způsobem, který" určuje Příloha č. 7 k Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;
ocenění ostatních ztrát energie (mechanickým a chemickým nedopalem, ochlazováním povrchu kotle a vlastní spotřeby a ztrát v kotelně) s přiměřenou přesností podle možnosti dané místními podmínkami;
Celkovou účinnost kotle definuje norma ČSN 070305 hodnocení kotlových ztrát,
Sezónní účinnost kotle do 200 kW
na základě údajů o způsobu provozování kotle vyčíslení sezónní účinnosti kotle
provozování kotle (časové a výkonové využití)
energetické ztráty ztráty v kotlovém okruhu (v kotelně mezi kotlem a rozvodem tepla do otopné soustavy
pohotovostní ztráty (ztráty ochlazováním vnitřních povrchů kotle v době přerušení provozu prouděním vzduchu přes kotel do komína)
zjednodušeně dle CEN TC 228 sezónní účinnost = celková účinnost x přepočítávací koeficient
2.2. Účinnost kotle nad 200 kW
vyhodnocení účinnosti kotle - vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie;
ocenění vlastní spotřeby a ztrát energie v kotelně přiměřeně přesně podle možnosti dané místními podmínkami;
vyhodnocení sezónní účinnosti kotle;
4. Jednorázová kontrola kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie
Kontrola vnitřních rozvodů tepla
Projektová dokumentace systému rozvodů tepla, provozní předpisy
Ověření systému a vizuální kontrola
Ověření systému zda odpovídá projektu
Vizuální kontrola stavu potrubí, armatur, izolace, kontrolních přístrojů, elementů měření a regulace
Kontrola funkčních schopností systému
za provozu vyzkoušením jednotlivých provozních režimů podle provozního předpisu dodavatele
5. Posouzení správnosti dimenzování zdroje
ověření instalovaného výkonu subsystému prostorové emise tepla
správnost dimenzování zdroje tepla
Více k problematice viz přednášky v plném znění na www.protherm.cz.
Řekněte svůj názor v diskuzi!3 příspěvky, poslední 29.09.2010 21:33
Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (III)
Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (II)
Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (I)

References: čl. 4
 čl. 7
 čl. 8
 zákona č. 406
 §6
 § 6
 §6