Source: https://www.rayotecx.com/publicaciones/blindaje-centro-de-salud-sibate.html
Timestamp: 2020-07-05 04:18:06+00:00

Document:
Blindaje con lamina de plomo - Blog
Publicado en4 meses hace por Rayotecx
Blindaje de cuarto de rayos x en centro de salud de sibate, se realizaron diferentes actividades las cuales relacionamos a continuación.
1.) Suministro e instalación de lámina de plomo de 2 mm, en paredes. Incluye traslapos, pegamentos, epóxidos de cubrimiento de pases de tuberías y demás elementos de fijación. SIN TERMINADOS. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Cantidad 51.6 m2.
2.) Suministro e instalación de lámina de plomo de 2 mm, en techo. Incluye traslapos, pegamentos, epóxidos de cubrimiento de pases de tuberías, demás elementos de fijación, estructura metálica para soporte y quíntuples para cama de testero. SIN TERMINADOS. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Cantidad 27 m2
3.) Suministro e instalación de lámina de plomo de 1.5 mm, en paredes. Incluye traslapos, pegamentos, epóxidos de cubrimiento de pases de tuberías y demás elementos de fijación. SIN TERMINADOS. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Cantidad 19.26 m2.
4.) Suministro e instalación de lámina de plomo de 1.5 mm, en techo. Incluye traslapos, pegamentos, epóxidos de cubrimiento de pases de tuberías, demás elementos de fijación, estructura metálica para soporte y quíntuples para cama de testero. SIN TERMINADOS. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Cantidad 3.8 m2.
5.) Suministro e instalación de ventana con marco en lámina cold rolled calibre 18 y vidrio plomado de 12 mm de espesor equivalente a lámina de plomo de 2.5 mm. Dimensiones, 0.94 m x 0.60 m. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Cantidad 1 un.
6.) Suministro e instalación de Puerta plomada, con estructura interna en pino, entamborada en melamina blanca acabado no poroso de 5.5 mm y blindada en lámina de plomo de 2 mm. Con marco en lámina cold rolled calibre 18 y contra marco en lámina de plomo. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Dimensiones 1.00 m x 2.20 m. cantidad 1 un.
7.) Suministro e instalación de Puerta plomada de dos hojas, con estructura interna en pino, entamborada en melamina blanca acabado no poroso de 5.5 mm y blindada en lámina de plomo de 2 mm. Con marco en lámina cold rolled calibre 18 y contra marco en lámina de plomo. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Dimensiones 1.50 m x 2.20 m. cantidad 1 un.
8.) Suministro e instalación de Puerta plomada, con estructura interna en pino, entamborada en melamina blanca acabado no poroso de 5.5 mm y blindada en lámina de plomo de 1.5 mm. Con marco en lámina cold rolled calibre 18 y contra marco en lámina de plomo. Cumpliendo lo estipulado en la resolución 4445 del 96 y anexo 253 de 2012. Dimensiones 1.00 m x 2.20 m. cantidad 1 un.
Etiqueta: blindaje en lamina de plomo, emplomado de muros, adecuación cuartos rx, lamina de plomo, , puertas plomadas, puerta plomada

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución