Source: http://docplayer.fr/12866925-Norme-incendie-et-classement-des-batiments-par-famille.html
Timestamp: 2018-08-16 09:19:41+00:00

Document:
NORME INCENDIE et classement des bâtiments par famille - PDF
Download "NORME INCENDIE et classement des bâtiments par famille"
1 Sélection des DIAMÈTRES DE CONDUITS en fonction des débits m 3 /h Diamètre Ø Vitesse m/s 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 0,007 m 2 0,012 m 2 0,020 m 2 0,031 m 2 0,049 m 2 0,077 m 2 0,098 m 2 0,125 m 2 0,159 m 2 0,196 m 2 0,311 m CONSEILS En VMC Autoréglable : vitesse maxi conseillée pour les colonnes : 4 m/s. Vitesse maxi conseillée pour les collecteurs : 5 m/s En VMC Hygroréglable : vitesse maxi conseillée pour les colonnes : 3 m/s. Vitesse maxi conseillée pour les collecteurs : 4 m/s En Ventilation : vitesse conseillée entre 4 m/s et 5 m/s En Extraction Cuisine : vitesse conseillée en réseau : 5 et 8 m/s NORMALISATION FRANÇAISE (extraits) : XP P de juillet référence DTU 68.1 : Article Bruit créé par la circulation de l air dans les conduits : la vitesse moyenne de l air dans les conduits ne doit pas excéder les valeurs suivantes : conduits de collecte horizontaux : 6 m/s, conduits verticaux : 5 m/s. Il est rappelé que ces limitations correspondent aux seules exigences acoustiques et ne peuvent tenir lieu de règles de dimensionnement en vue de l obtention des débits extraits dans le réseau. NORME INCENDIE et classement des bâtiments par famille Art 3 : Les bâtiments d habitations sont classés comme suit du point de vue de la sécurité incendie : Nb H* D* L* Type d habitation Famille RdC Habitations individuelles (isolées, jumelées en bande) 1 er R Habitations individuelles (isolées, jumelées en bande à structure indépendante) 1 er R Habitations individuelles (en bandes à structures indépendantes) 2 e > R Habitations individuelles (isolées jumelées ou en bandes structures individuelles) 2 e R Habitations collectives 2 e R + 7 < 28 ml < 7 ml - Habitations collectives 3 e A > R + 7 < 28 ml > 7 ml < 50 m Habitations collectives 3 e B - 28 < H < 50 < 50 m Habitations collectives et autres usages qu habitations 4 e *H : hauteur du plancher bas du logement le plus haut *D : distance entre la porte palière du logement la + éloignée de l escalier *L : distance entre l accès aux escaliers et la voie ouverte à la circulation CONDUITS ET GAINES Art. 45 : les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour établir les caractéristiques convenables. Pour les conduits et gaines aménagés dans les bâtiments individuels de 1 re et 2 e famille, aucune prescription n est imposée. Pour les conduits et gaines dans les bâtiments collectifs de 2 e famille et les bâtiments de 3 e et 4 e famille, les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints : - soit par l emploi de conduits et gaines assurant un «coupe feu de traversée» d une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de 60 minutes. - soit par l utilisation de dispositifs d obturation ayant obtenu un avis favorable du comité d étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger incendie (CECMI). - soit par le respect des dispositions fixées au présent titre. CONDUITS ET CIRCUITS DE VENTILATION Art. 59 : dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d un local en feu à un autre local et limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d extraction. Dans tous les cas, tous conduits collectifs de ventilation mécanique ou naturelle doivent être réalisés en matériaux incombustibles. L ensemble de ces conduits et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré 1/4h dans les habitations collectives de la 2 e famille, coupe flamme de degré 30 min dans les habitations de la 3 e famille, coupe flamme de degré 1h dans les habitations de la 4 e famille. Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d un clapet pare feu de degré 1/4h dans les habitations collectives de la 2 e famille et dans les habitations de la 3 e famille, pare feu de degré 30 min dans les habitations de la 4 e famille, actionné par un dispositif thermique fonctionnant à 70 C. Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables. Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (V.M.C. Gaz). 2
2 Le ventilateur est au sens de l annexe technique V.M.C. (*) : - de catégorie 1 pour un taux de dilution R (**) >3,5 - de catégorie 2 pour 1,6<R (**) 3,5 - de catégorie 3 pour 1< R(**) 1,6 - de catégorie 4 pour R (**) 1 (*) Document public en annexe au présent arrêté (**) Vis-à-vis de la V.M.C., les risques d incendie sont essentiellement localisés dans les cuisines. La température des gaz à l entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant de la cuisine sinistrée avec l air provenant des autres logements. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions ci-dessous. Q1 Q2 Figure 1 Une seule branche raccordée directement au ventilateur Q = Q1 + Q2 R = Q/q Q1 DÉTERMINATION DU TAUX DE DILUTION POUR CAISSONS CATÉGORIES 1, 2, 3, 4 Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit Q extrait par l ensemble des bouches de V.M.C. (valeurs calculées en service normal à froid) ou autres orifices d extraction raccordés à la même «branche» du réseau d extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d être extrait par la bouche sinistrée (figure 1). Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l intermédiaire d un caisson collectant d autres branches (figure 2), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit Q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur. Si le ventilateur est placé à l intérieur d un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (figure 3) le taux de dilution retenu sera le plus faible de l ensemble des «branches». Les débits sont considérés à 20 C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l usager, elles seront considérées à leur position d ouverture minimale. La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches. Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé; il est mesuré à 20 C après que ladite bouche ait évacué de l air à 800 C pendant une demi-heure. Si durant l essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit : 260 m³/h pour un diamètre de 100 mm, 420 m³/h pour un diamètre de 125 mm, 650 m³/h pour un diamètre de 160 mm Q2 Q3 Figure 2 Plusieurs branches raccordées au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson Q = Q1 + Q2 + Q3 R = Q/q Q1 Q3 Figure 3 Q2 Groupe moto ventilateur extracteur en caisson R = valeur minimale de Q1/Q1 ou Q2/Q2 ou Q3/q3 Art. 61 : lorsque le fonctionnement du ventilateur ne peut être assuré en permanence ou lorsque les conduits de raccordement au conduit collectif ne sont pas munis de clapets pare flammes, le système de ventilation mécanique doit répondre aux prescriptions ci-après : a) les bouches d extraction mécaniques ne doivent pas disparaître lorsqu elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu coté local, au bout des temps indiqués à l art. 59 ci-contre. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus de 25% lorsqu elles sont exposées à une température de 300 C coté conduit. b) Les systèmes de ventilation mécanique doivent satisfaire l une des dispositions suivantes : pour chaque conduit collectif et à chaque niveau, la perte de charge d une bouche d extraction et de son conduit de raccordement au conduit collectif doit être supérieure de 50 Pa à la perte de charge de tout le réseau collectif compris entre le dernier niveau desservi et la sortie à l air libre. Les pertes de charges sont calculées sur la base des débits maximaux pouvant exister en tout point du réseau collectif en fonctionnement normal. Art. 62 : a) Si l extraction mécanique est réalisée de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), le ventilateur doit être placé dans un local réservé à cet usage. Les parois de ce local, doivent être coupe-feu de degré identique à celui de la stabilité du bâtiment et la porte doit être pare flammes de degré une demi-heure. Ces dispositions ne sont pas exigées si le local est situé à l ext. du bâtiment. Les dispositions de l art. 61, ne peuvent être réalisées en ventilation mécanique inversée. En outre, dans le cas de ventilation mécanique inversée, il est interdit de placer des clapets dans le conduit collectif. b) Dans les bâtiments collectifs, lorsque le système de ventilation est du type «double flux», le réseau d extraction doit répondre aux prescriptions des articles 59 et 60. De plus, toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas d incendie, le système ne favorise pas la transmission des fumées aux autres niveaux et qu il n y ait pas de communication entre les réseaux d air extrait et d air insufflé du système. Art. 63 : les conduits de ventilation desservant des locaux à usage d habitation ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, à l exception des locaux collectifs résidentiels de moins de 50 m 2 et des locaux destinés à l exercice d une profession libérale. 1 re catégorie : construction standard La température des gaz est inférieure à 120 C. Pas d exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal. 2 e catégorie : la température des gaz est comprise entre 120 C et 200 C. Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes : arbre monté sur pallier à billes ou à aiguilles, poulies en métal. Moteur : carter moteur en métal, Alimentation électrique : organe de protection et de coupure situés à l extérieur du caisson, (séparé par matériaux isolant); fils électriques d alimentation du moteur résistant à 250 C; le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions. 3 e catégorie : la température est comprise entre 200 C et 300 C. Le caisson moto ventilateur doit faire l objet d un essai d homologation par un laboratoire agréé. 4 e catégorie : la température est supérieure à 300 C. Il s agit de ventilateur de désenfumage. L essai d homologation est conforme à l essai des ventilateurs de désenfumage. Durée de fonctionnement limitée à 30 min Tension V ou
3 Nouvelle RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE 30 juin 1999 Relative aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation Relative aux modalités d application de la réglementation acoustique PRINCIPES Ce document définit les limites acoustiques (isolement acoustique Dn,ew et l isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A - niveau de pression acoustique Lp - niveau de puissance acoustique Lw ) Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d habitation ayant fait l objet d une demande de permis de construire ou d une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1 er janvier 2000 (Art.8 de l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d application de la réglementation acoustique) Art. 2 : il prévoit les exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment. Art. 6 : niveau de pression acoustique normalisé à débit mini LnAT 30 db(a) dans les pièces principales LnAT 35 db(a) dans les cuisines Art. 7 : isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits extérieurs DnT,A,tr 30 db(a) dans les pièces principales et les cuisines, vis à vis d un bruit routier à l émission. EXEMPLES DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES Le document «Exemples de solutions», édité par le CSTB, est un guide d aide à la conception qui n a pas de caractère réglementaire. Il offre des propositions de réponses non obligatoires aux exigences des articles 6 et 7 de la NRA, tout en s assurant que celles-ci conduisent, dans tous les cas à une mise en conformité. La qualité acoustique des produits (ou systèmes) est appréciée sur une échelle de classes de performances croissantes ESA1, ESA2, ESA3, ESA4, ESA5, ESA6. ESA4 étant le seuil de classe offrant une qualité acoustique suffisante. Bouches d extraction : les performances acoustiques des bouches se traduisent par l isolement acoustique normalisé Dn,e,w + C en db et par le niveau de puissance acoustique Lw en db(a) et résultent d une mesure en laboratoire. Exigences relatives à l installation : - Dépression totale dans le caisson du moto ventilateur extracteur inférieure à 220 Pa ou vitesse périphérique de la roue inférieure à 12,5 m/s. - Les niveaux ESA + peuvent être atteints en ajoutant un accessoire acoustique (silencieux, manchon acoustique) à une bouche ESA, ou directement par une bouche plus performante. Collecteur commun à 2 cuisines superposées Type de cuisine Ø 315 mm ou plus Ø 200 ou 250 mm Cuisine fermée s 10m 2 Bouche ESA 5 Bouche ESA 5 + s > 10m 2 Bouche ESA 4 Bouche ESA 4 + Cuisine ouverte sur séjour s < 20m 2 Bouche ESA 6 Bouche ESA s < 30m 2 Bouche ESA 5 Bouche ESA 5 + s 30m 2 Bouche ESA 4 Bouche ESA 4 + Les performances considérées dans le tableau ci-dessous, permettant de définir les exigences de chacune des classes, sont les valeurs maximales et minimales sur la plage d utilisation faisant l objet de la certification ou de l essai type. Classe Certification ESA 4 ESA 5 ESA 6 ESA 4 + ESA 5 + ESA Dn, ew + C (db) essai de type de moins de 10 ans Certification Lw (db (A)) essai de type de moins de 10 ans Entrées d'air : les performances acoustiques des entrées d air se traduisent par l isolement acoustique normalisé Dn,ew (Ctr) en db et résultent d une mesure en laboratoire. Pour un classement de facade à 30 dba, la performance des entrées d air à mettre en œuvre dépend de la surface du local dans lequel sont placées la ou les entrées d air : - si surface du local en m² divisée par le nombre d entrée d air 10, classe ESA 4. - si surface du local en m² divisée par le nombre d entrée d air < 10, classe ESA 5. Certification NF «Entrées d'air» Essai de type de moins de 10 ans ESA 4 39 > Dn,ew + Ctr 36 db 41 > Dn,ew + Ctr 38 db ESA 5 Dn,ew + Ctr 39 db Dn,ew + Ctr 41 db Pour des isolements de façade supérieurs à 30 db, il convient de mettre en œuvre soit des entrées d air avec éléments acoustiques de performances supérieures, soit des silencieux plus performants. Sécurité INCENDIE CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS D HABITATIONS La classification au feu des matériaux et des éléments de construction est définie par l arrêté du 30 juin 1983 de la manière suivante : M0 : incombustible M1 : non inflammable M2 : difficilement inflammable M3 : moyennement inflammable M4 : facilement inflammable 1 re famille 2 e famille Types d habitations Habitations individuelles, isolées ou jumelées, groupées en bande, groupées en bande à structure indépendante Habitations individuelles, isolées ou jumelées, groupées en bande à structure dépendante Habitations collectives hauteur Rdc + 1 Rdc Rdc + 1 Rdc + 1 ou plus Rdc + 1 Rdc + 1 ou plus Rdc haut. < 8 m A : 1 voie échelle par cage d escalier 3 e famille Distances entre accès logement et escalier Rdc + 7 < 7 m haut. < 28 m B : 1 condition de 3A non satisfaite 4 e famille Habitations collectives 28 m<haut.< 50m IGH Habitations collectives haut. < 50m 4
4 Débits de RENOUVELLEMENT D'AIR LOCAUX PUBLIQUES (extrait de l Art du règlement sanitaire départemental type) Locaux d'enseignement : classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique), écoles maternelles, élémentaires et collèges Autres établissements, ateliers Bureaux et locaux assimilés : tel que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques Locaux de réunions, tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers Locaux de vente tels que boutiques, supermarchés Locaux de restauration, cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger Locaux à usage sportif par sportif dans une piscine par sportif dans les autres locaux par spectateur Désignation des locaux Locaux d'hébergement, chambres collectives (au moins 3 pers.) dortoirs, cellules, salles de repos Débit d'air neuf en m³/h et par occupant (air à 2 kg/m³) Locaux avec interdiction de fumer Locaux sans interdiction de fumer LOCAUX SANITAIRES (extrait de l Art du règlement sanitaire départemental type) PIÈCES À USAGE INDIVIDUEL Salles de bains ou de douches Désignation des locaux Salles de bains ou de douches communes avec cabinet d'aisance Débit d'air neuf en m³/h 15 par local 15 par local Cabinets d'aisances 15 PIÈCES À USAGE COLLECTIF 30 Cabinets d'aisances isolés 45 Salles de bains ou de douches isolées 60 Salles de bains ou de douches communes avec cabinet d'aisance Bains, douches et cabinets d'aisances groupés N N Lavabos groupés 5 par m 2 Salles de lavage, séchage et repassage du linge surface de local (1) CUISINES COLLECTIVES Office relais Moins de 150 repas servis simultanément De 150 à 500 repas servis simultanément (2) De 501 à 1500 repas servis simultanément (3) Plus de 1500 repas servis simultanément (4) 15 m 3 h/repas 25 m 3 h/repas 20 m 3 h/repas 15 m 3 h/repas 10 m 3 h/repas (1) : Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur de 15 (2) : Avec un minimum de 3750 m³/h (3) : Avec un minimum de m³/h (4) : Avec un minimum de m³/h Pour chaque type de bâtiment, il faut se référer au règlement sanitaire départemental type NORME ANTI TABAC Débit min de ventilation de 7L/s (soit 25,2 m³/h) par occupant pour les locaux ventilés mécaniquement : soit un volume minimal par occupant, pour les locaux ventilés naturellement par des ouvrants extérieurs. N : nombre d'équipements dans le local 5
5 Systèmes de ventilation AUTORÉGLABLE La ventilation mécanique contrôlée autoréglable permet d assurer un renouvellement d air neuf par des entrées d air autoréglables et des bouches d extraction autoréglables garantissant des débits de renouvellement d air stables et indépendants des conditions climatiques. Le dimensionnement du système doit satisfaire aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 et 28 octobre 1983 et du DTU RÉGLEMENTATION ET DIMENSIONNEMENT Arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 : ces arrêtés précisent les modalités d application de l article R du code de la construction et de l habitation, qui lui même spécifie les débits entrants et sortants à mettre en œuvre de manière à renouveler suffisamment l air des locaux. Ce renouvellement d air peut être réalisé de manière naturelle ou mécanique. Ces arrêtés précisent entre autre les débits à extraire en petite et grande vitesse dans les pièces de service. DTU 68.1 : ce document définit les critères de conception et de dimensionnement des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC et VMC gaz) dans les bâtiments d habitation et permet le calcul d installations permettant d assurer une ventilation des logements conforme aux exigences de la réglementation française. Ce DTU précise que : - L ensemble des entrées d air en ventilation mécanique est caractérisé par son débit sous une différence de pression de 20 Pa (module M) - Le débit minimum des entrées d air par pièce principale est de 22 m³/h sous 20 Pa et 30 m³/h sous 10 Pa - La circulation d air se fait des pièces principales vers les pièces de service par l intermédiaire des passages de transit. Le dimensionnement des entrées d air présentes dans le même logement, complété par la perméabilité de l enveloppe, doit permettre, sous une différence de pression égale au maximum à 20 Pa, d obtenir le débit maximum d extraction. Si P = 20 Pa S 6 QM - Qf Si P = 10 Pa S 6 1,4 QM - Qf Avec S = somme des modules des entrées d air Avec QM= débit d air maximum extrait du logement Avec Qf = débit de fuite sous 20 Pa de l ensemble de l enveloppe donné dans le tableau ci-dessous. Nb de pièces principales Immeubles collectifs Valeurs de Qf (m 3 /h) Maison individuelle EX. DE DIMENSIONNEMENT EN VMC AUTORÉGLABLE (P = 20 PA) POUR LE DÉBIT TOTAL EXTRAIT MAX. QM Type de logement Bouches d'extraction autoréglables Débit total maxi Somme S des entrées d'air / pièce Cuisine Salle de Bain WC unique WC multiple Salle d'eau extrait QM Séjour Chambre F1 (WC dans SdB) ALIZÉ 20/75 ALIZÉ m 3 /h 90 m 3 /h - F1 ALIZÉ 20/75 ALIZÉ 15 ALIZÉ 15 ALIZÉ m 3 /h 60 m 3 /h 30 m 3 /h F2 (WC dans SdB) ALIZÉ 30/90 ALIZÉ m 3 /h 60 m 3 /h 30 m 3 /h F2 ALIZÉ 30/90 ALIZÉ 15 ALIZÉ 15 ALIZÉ m 3 /h 60 m 3 /h 30 m 3 /h F3 ALIZÉ 45/105 ALIZÉ 30 ALIZÉ 15 ALIZÉ m 3 /h 60 m 3 /h 30 m 3 /h F4 ALIZÉ 45/120 ALIZÉ 30 ALIZÉ 30 ALIZÉ m 3 /h 45 m 3 /h 30 m 3 /h F5 ALIZÉ 45/135 ALIZÉ 30 ALIZÉ 30 ALIZÉ 15 ALIZÉ m 3 /h 45 m 3 /h 30 m 3 /h F6 et + ALIZÉ 45/135 ALIZÉ 30 ALIZÉ 30 ALIZÉ 15 ALIZÉ m 3 /h 45 m 3 /h 22 m 3 /h DTU 68.2 : ce document définit les conditions d exécution des installations d extraction mécanique d air vicié dans les bâtiments à usage d habitation, tant en construction neuve qu en réhabilitation ou rénovation. La ventilation mécanique contrôlée autoréglable permet d assurer un renouvellement d air neuf par des entrées d air autoréglables et des bouches d extraction autoréglables garantissant des débits de renouvellement d air stables et indépendants des conditions climatiques. Le dimensionnement du système doit satisfaire aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 et 28 octobre 1983 et du DTU Réglementation acoustique (Arrêté du 30 juin 1999) : ce document définit les limites acoustiques (isolement acoustique entre locaux ou vis à vis d un bruit extérieur DnT,A, niveau de pression acoustique Lp, niveau de puissance acoustique ). Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d habitation ayant fait l objet d une demande de permis de construire ou d une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments Exemples de solutions acoustiques : ce document édité par le CSTB est un guide d aide à la conception destiné à faciliter le choix des équipements d un bâtiment d habitation afin de respecter la NRA sans effectuer de calculs compliqués. Les exemples présentés dans ce document sont des propositions de réponses non obligatoires aux exigences de la Réglementation Acoustique. Les solutions présentées ont été calculées de telle sorte qu elles conduisent à la conformité à la réglementation acoustique dans tous les cas. Elles peuvent donc être optimisées dans chaque cas particulier par d autres moyens. La qualité acoustique des produits (ou systèmes) est appréciée sur une échelle de classes de performance croissante ESA1 à ESA 6. Le seuil de classe ESA 4 a été choisi de telle sorte que les produits correspondants conduisent à une performance d ouvrage juste réglementaire au regard des arrêtés du 30 juin 1999 (Réglementation acoustique). 6
6 SOLUTION AUTORÉGLABLE AIRVENT PC p. 120 Entrées d'air ISOLA p. 13 ALIZÉ AUTO p. 19 ALIZÉ CUISINE AUTO p. 20 PRINCIPE : L'air neuf est admis dans les pièces principales (salon, chambres, bureau...) par des entrées d'air autoréglables situées sur les huisseries dont le rôle est d'atténuer l'effet du vent pour maintenir constants les débits entrants. Sous l'effet de la dépression générée par le groupe d'extraction, l'air traverse le logement transitant des pièces principales vers les pièces les plus polluées par le droit des portes intérieures ou par un d'étalonnage de ces portes en partie basse. L'air vicié est évacué par des bouches d'extraction autoréglables situées dans les pièces de service (cuisine, salles de bains, WC...) et adaptées aux besoins de ces pièces. Pour améliorer la performance de la ventilation en cuisine, la bouche d'extraction cuisine dispose d'une commande d'un débit complémentaire. Le caisson d'extraction est généralement situé sur la toiture terrasse ou dans les combles. Image Propriété ANJOS 7
7 Systèmes de ventilation HYGRORÉGLABLE (Avis Technique 14/ ) Les systèmes de ventilation hygroréglable assurent suivant le type (Hygro A, B, Gaz) une modulation des débits d air extraits (pièces de service) et entrant (pièces principales) en fonction de l humidité relative des pièces du logement. Ces systèmes sont sous Avis Techniques délivrés par le CSTB (GS14). Les Avis Techniques définissent l ensemble des gammes produits, le dimensionnement des systèmes, les conseils de mise en œuvre et de conception ainsi que l entretien des éléments composant les systèmes Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) complète ces éléments. Les produits entrant dans le cadre des Avis Techniques sont soumis aux certifications en vigueur : l Avis Technique «Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable ALIZÉ III» présente 3 types de systèmes - Type Hygro A qui associe des bouches hygroréglables et des entrées d air autoréglables - Type Hygro B qui associe des bouches hygroréglables et des entrées d air hygroréglables - Type Hygro Gaz qui associe des bouches d extraction gaz thermomodulantes en cuisine, des bouches hygroréglables et des entrées d air autoréglables ou hygroréglables Les configurations des systèmes sont définies dans les tableaux ci-dessous : les bouches ALIZÉ TEMPO 5/30 peuvent être remplacées par des bouches ALIZÉ VISION 5/30. Les entrées d air de module 45 peuvent être remplacées par 2 entrées d air de module 22. VMC HYGRORÉGLABLE TYPE HYGRO A Type de logement Entrées d'air Bouches d'extraction ALIZÉ Séjour Chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple Salle d'eau F1 (WC dans SDB) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 10/40 (HB3) - - Hygro 5/40 (HB1) F1 (WC séparé) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC dans SDB) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 10/45 (HB4) - - Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC séparé) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 5/45 (HB2) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F Hygro 10/45/135 (HC5) Hygro 10/45 (HB4) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F Hygro 10/45/135 (HC5) Hygro 10/45 (HB4) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F Hygro 12/45/135 (HC6) Hygro 10/45 (HB4) Auto 30 Auto 15 Hygro 5/40 (HB1) F Hygro 12/45/135 (HC6) Hygro 10/45 (HB4) Auto 30 Auto 15 Hygro 5/40 (HB1) F7 et Hygro 10/45/135 (HC5) Hygro 10/45 (HB4) Auto 30 Auto 15 Hygro 5/40 (HB1) Logement F3 avec optimisation des débits énérgétiques F Hygro 12/45/105 (HC3) Hygro 10/45 (HB4) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) VMC HYGRORÉGLABLE TYPE HYGRO B Type de logement Entrées d'air Bouches d'extraction ALIZÉ Séjour Chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple Salle d'eau F1 (WC dans SDB) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 10/40 (HB3) - - Hygro 5/40 (HB1) F1 (WC séparé) Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC dans SDB) HY HY Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 10/45 (HB4) - - Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC séparé) HY HY Hygro 6/40/90 (HC2) Hygro 5/45 (HB2) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F3 HY HY Hygro 10/45/120 (HC4) Hygro 10/40 (HB3) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F4 HY HY Hygro 10/45/120 (HC4) Hygro 10/40 (HB3) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F5 et + 2 HY HY Hygro 10/45/135 (HC5) Hygro 10/40 (HB3) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) Logement F3 avec optimisation des débits énérgétiques F3 2 HY HY Hygro 12/45/105 (HC3) Hygro 10/40 (HB3) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) Entrée d'air HY = ISOLA HY, ISOLA HY RA, AÉRA HY OU EM HY VMC HYGRORÉGLABLE TYPE HYGRO GAZ Type de logement Entrées d'air Bouches d'extraction ALIZÉ Séjour Chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple Salle d'eau F1 (WC dans SDB) /75/100 Hygro 5/40 (HB1) - - Hygro 5/40 (HB1) F1 (WC séparé) /75/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC dans SDB) /90/100 Hygro 5/40 (HB1) - - Hygro 5/40 (HB1) F2 (WC séparé) /90/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F /105/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F4 60 HY 45/120/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F5 60 HY 45/135/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F HY 45/135/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) F7 et + 60 HY 45/135/100 Hygro 5/40 (HB1) Tempo 5/30 (TW) Tempo 5/30 (TW) Hygro 5/40 (HB1) Entrée d'air HY = ISOLA HY, ISOLA HY RA, AÉRA HY ou EM HY 8
8 SOLUTION HYGRORÉGLABLE AIRVENT PC p. 120 ALIZÉ HYGRO (SdB) p. 24 Entrées d'air ISOLA p. 13 ALIZÉ HYGRO (WC) p. 23 ALIZÉ HYGRO (Cuisine) p. 22 PRINCIPE : L'air neuf est admis dans les pièces principales (salon, chambres, bureau...) par des entrées d'air autoréglables situées sur les huisseries dont le rôle est d'atténuer l'effet du vent pour maintenir constants les débits entrants. Sous l'effet de la dépression générée par le groupe d'extraction, l'air traverse le logement transitant des pièces principales vers les pièces les plus polluées par le droit des portes intérieures ou par un d'étalonnage de ces portes en partie basse. L'air vicié est évacué par des bouches d'extraction autoréglables situées dans les pièces de service (cuisine, salles de bains, WC...) et adaptées aux besoins de ces pièces. Pour améliorer la performance de la ventilation en cuisine, la bouche d'extraction cuisine dispose d'une commande d'un débit complémentaire. Le caisson d'extraction est généralement situé sur la toiture terrasse ou dans les combles. Image Propriété ANJOS 9

References: Art. 45
 Art. 59
 Art. 61
 art. 59
 Art. 62
 art. 61
 Art. 63
 Art. 2
 Art. 6
 Art. 7