Source: http://docplayer.hu/2649647-Fas-420-sorozatu-lsn-improved-legbeszivasos-fusterzekelok.html
Timestamp: 2017-01-17 22:13:09+00:00

Document:
⭐FAS 420 sorozatú, LSN improved légbeszívásos füstérzékelők
Download "FAS 420 sorozatú, LSN improved légbeszívásos füstérzékelők"
1 Tűzjelző rendszerek FAS 40 sorozatú, LSN k FAS 40 sorozatú, LSN improved légbeszívásos k Az LSN improved technológiával ellátott FPA-5000 és FPA-00 tűzjelző központokhoz történő csatlakoztatáshoz Kiemelkedő megtévesztő riasztás védettség intelligens LOGIC SENS jelfeldolgozással Az innovatív légáramlás-figyelés képes észlelni a törést és akár egy frat elzáródását is Az üzembe helyezést atomatiks inicializálás könnyíti meg Egyszerű diagnosztika az érzékelőmodl villogókódja alapján vagy az FAS-ASD-DIAG diagnosztikai szoftverrel Az FAS-40 sorozatú aspirációs ket az LSN improved verziójú, bővített fnkciókkal rendelkező helyi biztonsági hálózathoz való közvetlen csatlakoztatásra tervezték. Ezek korai tűzérzékelést lehetővé tevő, terület és berendezés védelemre egyaránt használható aktív rendszerek, melyek alkalmasak légkondicionáló egységek vagy csatornák felügyeletére is. A legújabb érzékelési technológiával rendelkeznek. Megbízható működésüket szennyezéssel szembeni ellenálló képességük, az érzékelők jeleinek hőmérsékletkompenzálása és a légnyomáshoz igazodó inicializálás biztosítja, még különleges környezeti feltételek között is. Az SL-verziók ventilátora rendkívül halkan működik, ezért ezek zajérzékeny területekre, példál szállodai szobákba, kórházakba és irodákba ajánlottak. A csökkentett zaj 38 db(a), mely kiegészítő hangelnyelővel további 34 db(a) értékkel csökkenthető. Rendszeráttekintés Poz. Leírás Csőrendszer/levegő bevezetés Levegőminta-vételi nyílások 3 Ház 4 Detektormodl légáramlás-érzékelővel2 FAS 40 sorozatú, LSN k 5 Elszívó egység 6 Szellőzőnyílás Főbb fnkciók Az elszívóegység a csőrendszer levegőmintavételi nyílásain keresztül levegőmintákat vesz a felügyelt területről, és továbbítja a mintákat az érzékelőegységnek. A használt érzékelőegység átviteli érzékenységétől függően az aspirációs a megfelelő füstsűrűség esetén riasztást indít. A riasztás megjelenik az egységen elhelyezett riasztási LED-en, és továbbítódik a tűzjelző központhoz. A csatlakoztatott csőrendszert törés és elzáródás szempontjából egy légáramlás-érzékelő ellenőrzi. A LOGIC SENS intelligens jelfeldolgozás összeveti a mért füstkoncentrációt az ismert zavarváltozókkal, és dönt a riasztás és a megtévesztő jelenség között. Különböző késleltetési idők választhatók ki a riasztás és a hibák megjelenítéséhez és továbbításához. A rendszer figyeli minden érzékelőegység szennyezettségét, hibajeleit és eszköz eltávolítását. A hibás működést és a berendezés bizonyos üzemállapotait a készülék a LED-felvillanások kódolt ütemezésével jelzi az érzékelőegység nyomtatott áramkörén. A hibaüzenet visszaállítása a csatlakoztatott tűzjelző központon keresztül történik. A helyi biztonsági hálózaton (LSN) keresztül a riasztási és hibaüzeneteket a rendszer egyszerre törli az egységen és az érzékelővezetéken. Három különböző érzékelő modl elérhető az FAS-40- as sorozatú aspirációs rendszerekhez. A egységek működési érzékenysége eltérő. beszerelésére vonatkozó tasítás Max. érzékenység (fényelnyelés) Választható szintek DM-TT-50(80) 0,5 %/m (0,8 %/m) DM-TT-0(5) 0, %/m (0,5 %/m) 4 DM-TT-0(05) 0,05 %/m (0,05 %/m) Az érzékenység a szabványos tűzteszt alatt mért adatokon alapl (előző mérés zárójelben). Az FAS-40-TP, az FAS-40-TT, az FAS-40-TP-SL és az FAS-40-TT-SL típs két érzékelőmodllal működik. Két levegőmintavételi csőrendszer csatlakoztatható két terület megfigyeléséhez. Egy terület megfigyelése esetén két csőrendszerrel kétjelző-függőség is alkalmazható. Az FPA-5000 és az FPA-00 tűzjelző központokhoz való csatlakoztatás esetén az 4 FSP-5000 RPS szoftveren keresztül végrehajtott programozás is képes biztosítani a két-csoport függőséget. Címkiosztás Az integrált DIP-kapcsolók az atomatiks és a manális címzés közötti választásra szolgálnak atomatiks felismeréssel vagy anélkül. A következő beállítások lehetségesek: Cím Működési mód 0 Atomatiks címzés LSN improved módban hrokhoz/elágazáshoz (T-elágazás nem lehetséges) 54 Manális címzés LSN improved módban hrokhoz/ elágazáshoz/t-elágazásokhoz 55 Atomatiks címzés LSN classic módban hrokhoz/ elágazáshoz (címtartomány: max. 7) LSN improved tlajdonságok A 40-as sorozatú aspirációs rendszerek az LSN improved technológia minden fnkciójával rendelkeznek: Rgalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás kialakítására további elemek nélkül Akár 54 LSN improved elem egy hrokban vagy ágban. Árnyékolatlan kábel használható Ezenfelül az FAS-40-as sorozatú érzékelők az LSNtechnológia összes, jól bevált előnyét kínálják. A működési adatok és hibaüzenetek megtalálhatók a központvezérlőn. Riasztás esetén a tűzjelző központon megjelenik az érzékelő egyedi azonosítója. Az FAS-40-as sorozat típsváltozatai Az FAS-40-TP és FAS-40-TP költséghatékony aspirációs k niverzális használatra LEDkijelzővel amely mtatja a működést, meghibásodást és riasztást (két riasztásjelző az FAS-40-TP-n). Csendes változatban is kaphatók (FAS-40-TP-SL és FAS-40-TP-SL). Az FAS-40-TT és az FAS-40-TT (FAS-40-TT-SL és FAS-40-TT-SL) differenciált riasztásjelzéseket (tájékoztató, elő- és fő riasztást) és tízfokozatos füstkoncentráció-kijelzést kínál (FAS-40-TT esetén minden riasztási és füstkoncentráció-kijelzés kettőzött). A használt érzékelőmodltól függően akár 0,005 %/m, 0,0 %/m vagy 0,05 %/m jelzési érzékenység választható. Tanúsítványok és engedélyek VdS-engedély számok: folyamatban Régió Tanúsítvány Erópa CE FAS-40-TP/-TP CE FAS-40-TT/-TT Németország VdS G FCS-30 TT_TP sorozat / FAS-40 TT_TP sorozat3 3 FAS 40 sorozatú, LSN k Régió Tanúsítvány Erópa CPD 0786-CPD-0790 FCS-30- TPx_FCS-30-TTx_FAS-40- TPx_FAS-40-TTx Svájc VKF AEAI 907 FAS-40 LSNi Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet Az LSN improved verzió bővített rendszerparamétereivel rendelkező FPA 5000 és FPA 00 tűzjelző központokhoz való csatlakoztatáshoz. A programozás az RPS-en keresztül történik. Az elszívó ventillátor külön tápellátást igényel. Az FAS 40 sorozatú aspirációs höz csatlakoztatható külső riasztásjelző külön megrendelhető. FAS-40 FAS-40 FAS-40 3 A csőrendszer megtervezése A tervezésnél meg kell különböztetni a terület és a berendezés felügyeletét. PVC-csövek és halogénmentes csövek használhatóak. Berendezés-felügyelet esetén halogénmentes csöveket kell alkalmazni. A mintavételi csőrendszert úgy kell megszervezni, hogy bármely tűz észlelése annak kezdeti szakaszában megtörténjék. A csőrendszert a mintavételi nyílásokkal mindig szimmetriksan kell elrendezni (±0% eltéréssel). Ha a szerkezeti elrendezés a szimmetria fenntartását nem teszi lehetővé, a következő feltételeknek kell teljesülniük: A mintavételi nyílások számának és a csőrendszer leghosszabb és legrövidebb csőágának aránya nem haladhatja meg az : arányt. Az elszívócsövön lévő szomszédos mintavételi nyílások távolságának egyenlőnek kell lenni (max. eltérés ± 0%). A mintavételi nyílások átmérőjét csőáganként külön kell meghatározni. Az átmérők a kérdéses csőág összes mintavételi nyílásának számától függnek. Az aspirációs és az elszívó cső közötti nagyobb távolságokat 40 mm átmérőjű csövekkel kell áthidalni. A terület geometriájától függően I-, U-, M- vagy dpla- U csőrendszert kell alkalmazni. A tervezés során vegye figyelembe, hogy az füstelszívó rendszerek ventilátorai 45 db(a) szintű zajjal működnek. Poz. FAS-40 Megnevezés I-csőrendszer U-csőrendszer 3 M-csőrendszer 4 Dpla U-csőrendszer A gyorsabb észlelés érdekében inkább több kisebb ágat kell alkalmazni, mint kevesebb hosszabbat (legjobb az U- és a dpla-u csőrendszer). Irányváltoztatás esetén jobb a csőív, mint a könyökös megoldás. Kritiks helyeken a szállítás sebességének fokozására a ventilátor feszültsége 6,9 V-ról 9 V-ra növelhető. Tervezési határértékek Csőhossz két mintavételi nyílás között: Minimm 4 m (0, m egyszerűsített csőtervezéssel) Maximm m. Az egy levegőmintavételi nyílásra jtó maximális felügyelt terület megegyezik a pontszerű érzékelők által felügyelni képes, az érvényben lévő tervezési előírásoknak megfelelő maximális terület nagyságával. Egy csőrendszerben maximm 3 mintavételi nyílás lehet Max. csőhossz / max. teljes felügyelt terület csőrendszerenként: 300 m / 880 m (VdS-nek megfelel) Két érzékelőmodllal: *80 m / 5760 m 44 4 FAS 40 sorozatú, LSN k Elszívócső tervezése Az aspirációs csőrendszerek a tervezési előírások szerint lettek megépítve, az általános csőalkatrészekre és a speciális alkalmazásokra, pl. vízleválasztó vagy robbanásbiztos leválasztó. A légbeszívásos rendszer minden frata 0 mm átmérőjű, és a szívási nyílások pontos beállítása a szabadalmazott szíváscsökkentő filmlapokkal történik. Minden szívónyíláshoz elszíváscsökkentő film tartozik a megfelelő lykátmérővel és jelölőszalaggal. A kifúvató rendszert igénylő alkalmazásoknál ( pl. alacsony hőmérsékletű területen vagy ahol nagy mennyiségű por gyűlik össze) speciális, műanyag csíptetős szíváscsökkentőket alkalmazhat, melyek külön kaphatók. Az FAS-40 rendszer telepítésével kapcsolatos információkat az FAS-40 sorozatú, LSN improved aspirációs k című üzemeltetési útmtatóban talál (termékazonosító: F.0U.09.75): Érzékenység beállítása Szabványos tervezés a VdS alapján Tervezés hosszú gyűjtőcsővel Tervezés magas raktárépületek esetén Egyszerűsített tervezés Tervezés egyfratos felügyelettel Tervezés mesterséges áramoltatás esetén Tartozékok FAS-40-TT Aspirációs alapegység differenciált riasztási és füstkoncentráció kijelzővel, egy érzékelő modlhoz, egy csőrendszer FAS-40-TT-SL Az FAS-40-TT csendes változata A következő típshoz Az alapegységekhez az egy vagy két érzékelőegységet külön meg kell rendelni (lásd a táblázatot). Az FAS-40 sorozat minden típsához csak DM-TT-XX-típsú érzékelő modlt használjon. FAS-40-TP FAS-40-TP-SL FAS-40-TP FAS-40-TP-SL FAS-40-TT FAS-40-TT-SL FAS-40-TT FAS-40-TT-SL D ar a bs zá m Műszaki specifikációk Szükséges érzékelőegységek DM-TT-50(80), DM-TT-0(5) vagy DM- TT-0(05) DM-TT-50(80), DM-TT-0(5) és/vagy DM-TT-0(05) DM-TT-50(80), DM-TT-0(5) vagy DM- TT-0(05) DM-TT-50(80), DM-TT-0(5) és/vagy DM-TT-0(05) Berendezés típsa D ar a b sz á m Alkatrészek FAS-40-TP Aspirációs alapegység LEDekkel az üzemelés, meghibásodás és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer FAS-40-TP-SL Az FAS-40-TP csendes változata FAS-40-TP Aspirációs alapegység LEDekkel az üzemelés, meghibásodás és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer FAS-40-TP-SL Az FAS-40-TP csendes változata FAS-40-TT Aspirációs alapegység differenciált riasztási és füstkoncentráció kijelzővel, egy érzékelő modlhoz, egy csőrendszer FAS-40-TT-SL Az FAS-40-TT csendes változata Elektromos jellemzők Üzemi feszültség Áramfelvétel az LSN-ből Áramfelvétel a kiegészítő tápellátásból (4 V-on) Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 6,9 V Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 9 V Készenléti állapotban, ventilátorfeszültség 6,9 V Készenléti állapotban, ventilátorfeszültség 9 V Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 6,9 V Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 9 V Mechanikai jellemzők A készülék kijelzői FAS-40-TP/-TP és -SL 5 33 V DC FAS-40- TP/ FAS-40-TT FAS-40- TP/ FAS-40-TT 300 ma 330 ma 300 ma 330 ma 00 ma 30 ma 60 ma 30 ma 30 ma 90 ma 90 ma 370 ma5 5 FAS 40 sorozatú, LSN k Üzemben Zöld LED Hiba Sárga LED Tűzjelzés vörös LED/ vörös LED FAS-40-TT/-TT és -SL Üzemben Zöld LED Hiba Sárga LED Szintjelző x / x füstkoncentráció kijelző, egyenként 0 szegmenssel ( - 0) Tűzjelzés x 3 / x 3 vörös LED riasztási információ, riasztás előtti és főriasztás esetére Kúpos csőcsatlakozás Ø 5 mm-hez Elszívócső cső/ cső Légvisszavezetés cső Kábelbevezető nyílások 5 x M 0 és x M 5 Méretek (szé x ma x mélys.) Ház anyaga 00 x 9 x 3 mm Műanyag (ABS) Ház színe Papirszfehér, RAL 908 Tömeg Környezeti feltételek Védettség az EN 6059 szabvány szerint Engedélyezett hőmérsékleti tartomány FAS-40 sorozatú aspirációs k Kb.,5 kg -0 és +60 C között PVC-csőrendszer 00 és +60 C között ABS-csőrendszer -40 és 80 C között Megengedett relatív páratartalom (lecsapódásmentes) Különleges jellemzők Zajszint FAS-40-TP FAS-40-TP FAS-40-TT FAS-40-TT FAS-40-TP-SL FAS-40-TP-SL FAS-40-TT-SL FAS-40-TT-SL Működési érzékenység (max. fényelnyelés) 0-95% 45 db(a) 38 db(a) DM-TT-50(80) érzékelőmodl DM-TT-0(5) érzékelőmodl DM-TT-0(05) érzékelőmodl Ventilátor élettartama ( V) Rendelési információ 0,5 %/m (0,8 %/m) 0, %/m (0,5 %/m) 0,05 %/m (0,05 %/m) óra 4 C-on FAS-40-TP LSN Rendelésszám FAS-40-TP FAS-40-TP LSN Rendelésszám FAS-40-TP FAS 40 TT LSN Rendelésszám FAS-40-TT FAS 40 TT LSN Rendelésszám FAS-40-TT FAS-40-TP-SL aspirációs, LSN improved, egy csőrendszer, érzékelőegység nélküli alapegység Rendelésszám FAS-40-TP-SL FAS-40-TP-SL aspirációs, LSN improved, Érzékelőmodl nélküli alapegység két csőrendszer Rendelésszám FAS-40-TP-SL FAS-40-TT-SL aspirációs, LSN improved, egy csőrendszer, érzékelőegység nélküli alapegység Rendelésszám FAS-40-TT-SL FAS-40-TT-SL aspirációs, LSN improved, Érzékelőmodl nélküli alapegység két csőrendszer Rendelésszám FAS-40-TT-SL Hardvertartozékok DM TT 50(80) érzékelőmodl FAS-40 sorozatú aspirációs khöz max. 0,5 %/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel Rendelésszám DM-TT-50(80) DM TT 0(5) érzékelőmodl FAS-40 sorozatú aspirációs khöz max. 0,5 %/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel Rendelésszám DM-TT-0(5) DM TT 0(05) érzékelőmodl FAS-40 sorozatú aspirációs khöz max. 0,5 %/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel Rendelésszám DM-TT-0(05)6 6 FAS 40 sorozatú, LSN k MT- felszerelése Rendelésszám TITANUS MT- mont FAS-ASD-DIAG diagnosztikai szoftver A FAS-ASD-DIAG diagnosztikai szoftver lehetővé teszi a csatolt aspirációs rendszerekben tárolt adatok kiolvasását, javaslatot ad a hibák kijavítására. Csatlakozó kábel USB-porttal, valamint IR-porttal ellátott diagnosztikai berendezés tartozéka a szoftvernek Rendelésszám FAS-ASD-DIAG Teszt csővezeték Rendelésszám RAS test pipe Teszt adapter Rendelésszám RAS test adapter AF-BR jelölőszalagok az elszíváscsökkentő filmlapokhoz Rendelésszám TITANUS AF-BR AF-.0,,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-.0 AF-5.0, 5,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-5.0 AF-5., 5, mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-5. AF-5.6, 5,6 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-5.6 AF-6.0, 6,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-6.0 AF-6.8, 6,8 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-6.8 AF-7.0, 7,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-7.0 AF-.5,,5 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-.5 AF-3.0, 3,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-3.0 AF-3., 3, mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-3. AF-3.4, 3,4 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-3.4 AF-3.6, 3,6 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUS AF-3.6 AF-3.8, 3,8 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-3.8 AF-4.0, 4,0 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-4.0 AF-4., 4, mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-4. AF-4.4, 4,4 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-4.4 AF-4.6, 4,6 mm-es elszíváscsökkentő filmlapok Rendelésszám TITANUSAF-4.67 7 FAS 40 sorozatú, LSN k FAS-40 sorozatú, LSN k FAS-40-TP LSN FAS-40-TP LSN FAS 40 TT LSN FAS 40 TT LSN Típsváltozat egyszerű riasztásjelzéssel (csak fő riasztás) egyszerű riasztásjelzéssel (csak fő riasztás) differenciált riasztásjelzéssel (tájékoztató, elő- és fő riasztás) és füstszintkijelzővel differenciált riasztásjelzéssel (tájékoztató, elő- és fő riasztás) és füstszintkijelzővel Üzemi feszültség LSN áramfelvétel AUX áramfelvétel konfigrációtól függően 00 ma és 300 ma között konfigrációtól függően 30 ma és 370 ma között konfigrációtól függően 00 ma és 300 ma között konfigrációtól függően 30 ma és 370 ma között Védelmi besorolás -aspirációs k PVC-csőrendszer - ABS-csőrendszer Érzékelőmodlok száma Konfigrálható kétérzékelőfüggőség - max. válaszérzékenység - max. kijelzőérzékenység függően 0,005%/m és 0,08%/m között függően 0,005%/m és 0,08%/m között Csőrendszerenkénti levegőmintavételi nyílások max. száma 3 x 3 3 x 3 A felügyelt terület max. nagysága 880 m² x 880 m² 880 m² x 880 m² Csőrendszer max. hossza 300 m x 80 m 300 m x 80 m Megengedett üzemi hőmérséklet Max. érzékenység (fényelnyelés) Képviselő: Hngary: Robert Bosch Kft. Gyömrõi út Bdapest Phone: Fax: Bosch Secrity Systems Llc 0 Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak h, V3, 6. Április 0 Hasonló dokumentumok
Tűzjelző rendszerek FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők FCS-320-TP sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők www.boschsecrity.h Hagyományos tűzjelző központokhoz csatlakoztathatók Részletesebben FCS-320-TM sorozatú hagyományos
Tűzjelző rendszerek FCS-320-TM sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők FCS-320-TM sorozatú hagyományos aspirációs füstérzékelők Hagyományos tűzjelző központok csatlakoztatása Kiemelkedő megtévesztő Részletesebben FAS-420-TM sorozatú, LSN improved légbeszívásos füstérzékelők
Tűzjelző rendszerek FAS-420-TM sorozatú, LSN improved légbeszívásos füstérzékelők FAS-420-TM sorozatú, LSN improved légbeszívásos füstérzékelők Az LSN improved technológiával ellátott FPA-5000 és FPA 1200 Részletesebben TITANUS füstelszívó rendszer LSN
Tűzjelző ek TITANUS füstelszívó LSN TITANUS füstelszívó LSN Kiemelkedő hamisriasztás-szűrés intelligens LOGIC SENS jelfeldolgozással Az innovatív légáramlás-figyelés az egyfuratos felügyelettel együttesen Részletesebben FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat
Tűzjelző rendszerek FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat FMC 420RW egyműveletes kézi jelzésadó, továbbfejlesztett LSN-változat www.boschsecrity.h Riasztás kiváltása a fekete Részletesebben FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók
Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal Részletesebben FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők
Tűzjelző rendszerek FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks k FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks k www.boschsecrity.h Optikai, hő- és égésgáz-érzékelők intelligens kiértékelő elektronikával. A legkisebb Részletesebben FCP-320/FCH-320 hagyományos automatikus tűzérzékelők
Tűzjelző rendszerek 32/FCH-32 hagyományos atomatiks tűzérzékelők 32/FCH-32 hagyományos atomatiks tűzérzékelők www.boschsecrity.h A kiértékelő elektronikának köszönhető rendkívül megbízható észlelés Aktív Részletesebben FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők
Tűzjelző rendszerek FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks füstérzékelők FAP-420/FAH-420 LSN improved atomatiks füstérzékelők www.boschsecrity.h Optikai, hő- és égésgáz-érzékelők intelligens kiértékelő Részletesebben AVENAR detector 4000. Tűzjelző rendszerek AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.hu
Tűzjelző rendszerek AVENAR detector 4000 AVENAR detector 4000 www.boschsecrity.h Magas fokú megbízhatóság és precizitás az intelligens jelfeldolgozásnak köszönhetően A legkisebb füstmennyiség lehető legkorábbi Részletesebben PRS-xBxxx alap erősítők
Kommnikációs rendszerek PRS-xBxxx alap erősítők PRS-xBxxx alap erősítők www.boschsecrity.h Hatékony, D osztályú erősítőcsatorná(k) Kapcsolt mód tápellátása Helyi hangbemenetek Hálózati és akkmlátoros tápellátás Részletesebben LSN rádiófrekvenciás tűzjelző rendszer
17 19 18 34 3 50 49 21 20 36 35 52 51 23 2 38 37 54 53 24 10 26 25 40 39 5 57 56 13 12 28 27 42 41 59 58 15 14 30 29 4 43 61 60 16 32 31 46 45 63 62 48 47 64 Tűzjelző rendszerek LSN rádiófrekvenciás tűzjelző Részletesebben ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodulok
Behatolásjelző rendszerek ISP-EMIL-0 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodlok ISP-EMIL-0 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodlok www.boschsecrity.h érzékelőzóna csatlakoztatása (hagyományos érzékelő vagy kontakts bemenetek) Részletesebben FAP-520 automatikus tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat
Tűzjelző rendszerek FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, továbbfejlesztett LSN-változat www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel Sima, Részletesebben FAP-520 automatikus tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió
Tűzjelző rendszerek FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió FAP-520 atomatiks tűzérzékelők, LSN továbbfejlesztett verzió www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel Sima, könnyen Részletesebben FCP 500 hagyományos automatikus tűzérzékelők
Tűzjelző rendszerek FCP 500 hagyományos atomatiks tűzérzékelők FCP 500 hagyományos atomatiks tűzérzékelők www.boschsecrity.h Modern, rendkívül lapos kivitel A színárnyaló betétek segítségével a környezethez Részletesebben FPA-5000 központ funkcionális modulokkal
Tűzjelző rendszerek FPA-5000 központ fnkcionális modlokkal FPA-5000 központ fnkcionális modlokkal www.boschsecrity.h Könnyű bővíthetőséget biztosító modláris felépítés Akár 32 tűzjelző központ, távoli Részletesebben Hangszóróvonali leválasztórendszer
Kommnikációs rendszerek Hangszóróvonali leválasztórendszer Hangszóróvonali leválasztórendszer www.boschsecrity.h A rendszer redndáns hangszóróhrkokat biztosít a hangosító- és vészhangosítási rendszerekhez Részletesebben LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók
Konikációs rendszerek LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédvisszaadás Időjárásálló, védett külső használatra Részletesebben LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró
Kommnikációs rendszerek LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró www.boschsecrity.h Kibővített hallgatási terület Kiváló beszédérthetőség és Részletesebben AMAX panel 2100. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód
Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Az behatolásjelző rendszer lakóépületek, illetve kis- és közepes vállalkozások védelméhez használható.8 zónás és 2 partíciós, dobozzal és transzformátorral Részletesebben AMAX panel 4000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 4000. www.boschsecurity.hu. 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód
Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h 64 vezetékes zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód 3 x 256 esemény pontos dátmának és időpontjának tárolása Beépített hangtárcsázó modl Makrófnkciók Közvetlen Részletesebben LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók
Kommnikációs rendszerek LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédlejátszás Időjárásnak ellenálló, védett külső Részletesebben FDBZ292 Légcsatorna érzékelő készlet FD20, kollektív/synoline600, AnalogPLUS/SynoLOOP, interaktív
FDBZ292 Légcsatorna érzékelő készlet FD20, kollektív/synoline600, AnalogPLUS/SynoLOOP, interaktív Sinteso Synova AlgoRex Cerberus PRO Megbízhatóan füst érzékelés a légcsatornába beáramló levegőből A levegő Részletesebben MIC440 robbanásbiztos PTZ-kamera
Video MIC440 robbanásbiztos PTZ-kamera MIC440 robbanásbiztos PTZ-kamera www.boschsecrity.h Kétspektrmú, ATEX 94/9/EC Exd IIC T6 irányelvnek megfelelő egység CSA és Inmetro tanúsított Iparágban vezető, Részletesebben Fireray 2000 vonali füstérzékelő
Tűzjelző rendszerek Fireray 2000 vonali füstérzékelő Fireray 2000 vonali füstérzékelő Bővített megfigyelési terület A szabályozott erősítésnek köszönhetően nagyobb a téves riasztásokkal szembeni védelem Részletesebben AMAX panel 3000. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 3000. www.boschsecurity.hu. 32 vezetékes zóna / 8 terület / 128 felhasználói kód
Behatolásjelző rendszerek www.boschsecrity.h Ez a központ lakóépületek, valamint kis- és közepes vállalkozások védelmére szolgál. 32 zónás és 8 területes, dobozzal és transzformátorral szállítjk. A rendszer Részletesebben LBC 3210/00 line array rendszerű beltéri/ kültéri hangszóró
Kommnikációs rendszerek LBC 3210/00 line array rendszerű beltéri/kültéri hangszóró LBC 3210/00 line array rendszerű beltéri/ kültéri hangszóró www.boschsecrity.h Kiváló irányíthatóságának és nagy kimenő Részletesebben 420-as sorozatú aspirációs füstérzékelők A nagyon korai észlelést igénylő speciális környezetekhez
420-as sorozatú aspirációs füstérzékelők A nagyon korai észlelést igénylő speciális környezetekhez 2 Aspirációs füstérzékelők: Egy biztos beruházás a tűzesetek ellen Gondoskodjon befektetései aktív védelméről Részletesebben Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság
Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas, Részletesebben FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2, Részletesebben ISC PDL1 W18x professzionális sorozatú TriTech érzékelők
Behatolásjelző rendszerek ISC PDL W8x professzionális sorozatú TriTech érzékelők ISC PDL W8x professzionális sorozatú TriTech érzékelők www.boschsecrity.h 8 m x 5 m-es lefedettség, 8 m x 0 m-es választható Részletesebben LB3-PCx50 kiváló hangminőségű beépíthető hangszórók
Konikációs rendszerek LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k LB3-PCx kiváló hangminőségű beépíthető k www.boschsecrity.h Kiváló minőségű zene- és beszédvisszaadás Időjárásálló, védett külső használatra Részletesebben GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz
GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ Részletesebben Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0
ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között. Részletesebben FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)
FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet Részletesebben K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó
K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM! Részletesebben FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők
Tűzjelző rendszerek FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők FAP-420/FAH-420 LSN improved automatikus füstérzékelők Optikai, hő- és égésgáz-érzékelők intelligens kiértékelő elektronikával. Részletesebben FDOOT221, FDO221, FDT221
FDOOT1, FDO1, FDT1 Sinteso C-LINE Multi szenzoros érzékelő, neurális DA Füstérzékelő, széles spektrumú DA Hőérzékelő, DA címzett (FDnet) Optimális tűzérzékelés minden alkalmazási területre Detection Algorithms Részletesebben M2037IAQ-CO - Adatlap
M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés Részletesebben Hőmérsékletmérő (1 csatornás)
Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása Részletesebben Kijelzőközpont BAT 100 LSN. Üzemeltetési útmutató
Kijelzőközpont BAT 100 LSN hu Üzemeltetési útmutató Kijelzőközpont Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Biztonsági előírások 4 2 A működés ismertetése 4 3 A rendszer áttekintése 6 4 Telepítés 7 5 Csatlakozások Részletesebben Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)
Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás) testo 922 A gyors differenciál hőmérsékletmérésért Ideálisan használható a klíma- és légtechnika területén C Kétcsatornás hőmérsékletmérő műszer opciós RF szondával Részletesebben AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11
AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11 DIGITÁLIS PASSZÍV INFRAÉRZÉKELŐ BEÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL 1. Tulajdonságok Duál-elemes pyroszenzor. Teljesen digitális mozgásérzékelési algoritmus. Kettős jelelemzés, érték és Részletesebben FDOOT241-A3, FDOOT241-A4, FDOOT241-A9, FDOOT241-8 Multi szenzoros érzékelők Migrációs érzékelők
FDOOT241-A3, FDOOT241-A4, FDOOT241-A9, FDOOT241-8 Multi szenzoros érzékelők Migrációs érzékelők ASAtechnology TM Sinteso S-LINE AnalogPLUS, SIGMALOOP, kollektív vagy MS8 érzékelők migrálása (lépésenként Részletesebben OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú, Részletesebben MAGIC.SENS tűzérzékelő sorozat Háromszoros tűzvédelem, maximális védettség a téves riasztásokkal szemben
MAGIC.SENS tűzérzékelő sorozat Háromszoros tűzvédelem, maximális védettség a téves riasztásokkal szemben 2 Példaértékű kutatás A mérőhelyeken minden egyes MAGIC.SENS valamennyi funkciója ellenőrzésre kerül. Részletesebben AMAX panel 2100 EN. Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN. www.boschsecurity.hu. 8 vezetékes zóna / 2 terület / 64 felhasználói kód
Behatolásjelző rendszerek AMAX panel 2100 EN AMAX panel 2100 EN www.boschsecrity.h Az AMAX panel 2100 EN behatolásjelző rendszer lakóépületek, illetve kis- és közepes vállalkozások védelméhez használható. Részletesebben SILENT 8W! IP45 26,5. www.airvent.hu. FÜRDŐSZOBAI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-100 sorozat
SILENT-100 sorozat Axiális fürdőszobai elszívóventilátorok 95 m³/h légszállítással 100 mm átmérőjű körkeresztmetszetű csővezetékhez. A motor silent-elastic-block-ra van építve, amely csillapítja a rezgéseket Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R
HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R PADLÓFŰTÉSI ZÓNA SZABÁLYZÓK TERMÉK LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK Könnyű és gyors telepítés az új vezetékezéssel Dugaszolható csatlakozók kábelszorítóval Integrált szivattyú relé a szivattyú Részletesebben Adatlap. Padlófûtések vezetékes szabályozása
Padlófûtések vezetékes szabályozása Csatlakozó doboz padlófûtés szabályozáshoz Alkalamzás Az FH-WC csatlakozó doboz fõleg víz közegû, vezetékes padlófûtési rendszerekhez alkalmazható, az osztó-gyûjtõ fölött Részletesebben Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.
1 781 1781P01 Symaro Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21 Felhasználás Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére A QAE21 merülő hőmérséklet érzékelők fűtési, szellőző Részletesebben Tűzjelző rendszerek Katalógusa 2015
Tűzjelző rendszerek Katalógsa 2015 FPA-5000 Modláris Tűzjelző Központ 1 LSN-központok 2 Hagyományos központok 3 Kijelző egységek 4 Tápegységek és akkmlátorok 5 Atomatiks tűzérzékelők 6 Kézi jelzésadók Részletesebben 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető, Részletesebben SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. MID-8C Felhasználói leírás Verzió 1.3. SWARCO First in Traffic Solution.
SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. MID-C Felhasználói leírás Verzió. SWARCO First in Traffic Solution. Tartalomjegyzék. Bevezetés.... Szándék.... Célok.... Általános ismertetés.... Működési Részletesebben Hőmérséklet-szabályozás
Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez Részletesebben TM-73726 Szervó vezérlő
TM-73726 Szervó vezérlő Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést Részletesebben BIS - Áttekintés és alapcsomag, 3.0 verzió
Engineered Soltions BIS - Áttekintés és alapcsomag, 3.0 verzió BIS - Áttekintés és alapcsomag, 3.0 verzió www.boschsecrity.h Komplett vállalatfelügyelet a hatékony, integrált épület- és biztonsági felügyelethez, Részletesebben WiFi-s adatgyűjtő rendszer
WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték Részletesebben MIC400 rozsdamentes acél PTZ kamera
Video MIC400 rozsdamentes acél PTZ kamera MIC400 rozsdamentes acél PTZ kamera www.boschsecrity.h 316-os minőségű rozsdamentes acél kivitel Iparágban vezető, IP68 besorolás Számos beépítési és megjelenítési Részletesebben Ventilátorok. Ventilátorok M sorozat - do 2.200 m 3 /h-ig... 17. Ventilátorok H sorozat - do 3.000 m 3 /h-ig... 18. Tartozékok ventilátorokhoz...
Ventilátorok Ventilátorok M sorozat - do 2.200 m 3 /h-ig.... 17 Ventilátorok H sorozat - do -ig.... 18 Tartozékok ventilátorokhoz... 19 Motorvédő kapcsolók ventilátorokhoz.... 20 Szívótömlők..... 20 16 Részletesebben Plena All-in-One. Kommunikációs rendszerek Plena All-in-One. www.boschsecurity.hu. Univerzális megoldás háttérzene lejátszásához és tájékoztatáshoz
Kommnikációs rendszerek Plena All-in-One Plena All-in-One www.boschsecrity.h Univerzális megoldás háttérzene lejátszásához és tájékoztatáshoz Hatzónás tájékoztató rendszer Beépített AM/FM tner előre beállított Részletesebben GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz
Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok Részletesebben DK-kábelösszekötő dobozok funkciómegtartással. Termékismertető 02/2009
Termékismertető 02/2009 DK-kábelösszekötő dobozok Szabvány: DIN 4102.12. rész szerint Védettség: IP 65 Kapocstartomány: 0,5-16 mm² -ig Alapanyag: duroplaszt, vagy porszórt acéllemez ISO 9001 Hensel Hungária Részletesebben DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20
1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő Részletesebben BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi Részletesebben ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK
ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény Részletesebben QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek
QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint Részletesebben Infra hőmérsékletmérő
Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja Részletesebben Digitális elmozdulásmérœ rendszer
Digitális elmozdulásmérœ rendszer Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Megbízható mérœrendszer jobb minœség és több nyereség A Sony mágneses mérœlécek Részletesebben SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld) Részletesebben A mérési eredmények közvetlen digitális átvitele
Igazán Bosch! A mérési eredmények közvetlen digitális átvitele ÚJ! GLM 100 C Professional lézeres távolságmérő és alkalmazás Okos megoldás átviteli feladatokhoz és a mérési eredmények dokumentálásához. Részletesebben KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS
KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására. Részletesebben 1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK
1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek, Részletesebben CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók
DP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók Nyugat-Dunántúli Iroda 17:12 IRVENT 9700 Szombathely, Zanati út 4. Tel/Fax: [94] 333-483 Kelet-Magyarországi Iroda 4026 Debrecen, Irinyi u. 20. Tel/Fax: [52] Részletesebben TWS fényoszlopok. 1124 Budapest, Bürök u. 29. Tel: 225-3616 Fax: 225-3617 Email: ronsy@ronsystem.hu www.ronsystem.
TWS fényoszlopok 1124 Budapest, Bürök u. 29. Tel: 225-3616 Fax: 225-3617 Email: ronsy@ronsystem.hu www.ronsystem.hu Tartalomjegyzék Általános leírás Alapegység Folyamatos fényű modul Villogó fényű modul Részletesebben E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3S-C E3S-C Olaj- és vízálló fotokapcsoló fémtokozásban, nagy érzékelési távolsággal Megfelel a következõ szabványoknak: IP67, NEMA 6P, IP67G (olajálló) PNP vagy NPN kimenet Részletesebben Füstgáz elvezető rendszerek
Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás Részletesebben VIDEOJET decoder 7000
Video VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.h HD 1080p és 720p dekódolás Rgalmas monitorelrendezés Akár két HD monitor közvetlenül vezérlése VCA-metaadatok megjelenítése Kompakt Részletesebben TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó
TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD. Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz.
HIDRAULIKUS BONTÓKALA PÁCSOK EC TÍPUSCSALÁD Tartós és megbízható választás általános bontási, árokásási, kőbányászati és földmunkákhoz. Megbízható kotró gépre szerelhető bontókalapácsot keres általános Részletesebben Moduláris mennyezeti hangszóró Intelligens hangmegoldás a legtöbb mennyezettípushoz
Moduláris mennyezeti hangszóró Intelligens hangmegoldás a legtöbb mennyezettípushoz 2 Moduláris mennyezeti hangszóró A telepítő igényeit szem előtt tartva tervezték A legtöbb mennyezettípushoz optimális Részletesebben AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B, Részletesebben MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló Részletesebben TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység
TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok Részletesebben Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com
Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive Részletesebben LC3 mennyezeti hangszóró család
Kommnikációs rendszerek LC3 mennyezeti hangszóró család LC3 mennyezeti hangszóró család www.boschsecrity.h Alkalmas beszéd és zene visszaadására. Könnyű szerkezetű anyag Egyszerűen szerelhető Választható Részletesebben RE: ÚJ, R180/R280 TÍPUSÚ HAJTÓMŰVEK RUGÓKIEGYENSÚLYOZÁSOS REDŐNYKAPUKHOZ 280 KG-IG
Körlevél PARTNEREINKNEK és FORGALMAZÓINKNAK Zola Predosa, 2008. február 13. RE: ÚJ, R180/R280 TÍPUSÚ HAJTÓMŰVEK RUGÓKIEGYENSÚLYOZÁSOS REDŐNYKAPUKHOZ 280 KG-IG Örömmel értesítjük, hogy a FAAC új R180/R280 Részletesebben HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER
HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják Részletesebben AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei
AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros) Részletesebben TM-72427. Vasúti átjáró vezérlő. Railroad-crossing controller. Használati útmutató. User's manual
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben SANTON. Ívérzékelő egység Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató
SANTON Ívérzékelő egység Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Fontos biztonsági tudnivalók! Vigyázat! A rendszer alkatrészein magas feszültség és nagy áramok jelenhetnek meg. Kövesse a pontosan Részletesebben BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek
INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880 Részletesebben LTC 0498 sorozatú Dinion2X day/night kamera
Video LTC 0498 sorozatú Dinion2X day/night kamera LTC 0498 sorozatú Dinion2X day/night kamera www.boschsecrity.h 20 bites képfeldolgozási technológia CCD-érzékelő széles dinamikatartománnyal Dinamiks modl Részletesebben CS10.5. Vezérlõegység
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan Részletesebben RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep
RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep Alkalmazás RA-DV egyenes változat Az RA-DV nyomásfüggetlen radiátorszelep-családot kétcsöves fűtőrendszerekben, bármely Danfoss RA csatlakozóval Részletesebben 2017 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés

References: Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56