Source: http://hasicipribram.cz/index.php?id=14
Timestamp: 2018-05-23 16:59:59+00:00

Document:
Rady pro Vaši ochranu...
Informace Návod Pokyny Improvizovaná ochrana
Pomůcka dále pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů kjejich úpravě pro improvizované úkryty.
Mezi časté dotazy veřejnosti, adresované na MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboruČR patří otázky směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Je proto na místě osvětlit, kde lze získat potřebné informace ocharakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události.
Občan získá tyto informace na příslušném obecním úřadě na základě a)§15 odst.(4) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a ozměně některých zákonů: „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby vobci scharakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, opřipravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)na základě §23 odst.(1) písm.b)a §24 odst.(1)písm.b) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: „Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v §24 odst.1 písm.b) tohoto zákona, t.j. vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č.18/1997Sb., omírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a zákon č.353/1999Sb., oprevenci závažných havárií), informování ohrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy ksebeochraně a vzájemné pomoci.“
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace ocharakteru možného ohrožení, opřipravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení upříslušného obecního úřadu. a)§15 odst.(4) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a ozměně některých zákonů.
Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí svyužitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.
Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný vokolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy sklenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.
Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména vdobě míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.
Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí vpřípadě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.
Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1-3m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3-5m2 podlahové plochy vprostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy knejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9m.
Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku 45cm zděné nebo 30cm železobetonové (upanelových domů výjimečně 15cm)
Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku minimálně 90cm
Tloušťka klenby musí být nejméně 15cm
Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven zúkrytu
IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy)
Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou imasivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) svelkou únosností stropních konstrukcí vsuterénech.
V případě použití otravných látek a při úniku nebezpečných průmyslových látek se jedná především o dokonalé utěsnění všech otvorů vIÚ
Při radioaktivním spadu se jedná hlavně o zesilování (zhmotnění) okenních otvorů sklepních prostorů přídavným materiálem (cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy apod.) minimálně na tloušťku obvodového zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního záření
Před nebezpečím leteckého útoku, proti pádu trosek, střepin a hořících předmětů se jedná převážně o podpírání stropů, chránění oken překrytím a o zesilování dveří
- do maximální délky traverz 4,00m (I profilu 24cm) při maximální vzdálenosti traverz 1,00m se strop nemusí podepírat ani rozpírat
pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami
blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných
blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů slehce zápalnými látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek stanoveny požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování těchto prostorů tyto větší vzdálenosti
úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody
charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost stavby a nosných konstrukcí suterénu
mírové využití suterénu
počet traktů
úroveň stropu vůči terénu
možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru
Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou stavby vícetraktové, protože umístěníIÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové.
po zvolení vhodného prostoru pro IÚ určit plánovanou kapacitu úkrytu podle podlahové plochy a vnitřního objemu
stanovit rozsah a postup nutných úprav, odhadnout potřebu materiálu zmístních zdrojů a počet pracovníků sohledem na dodržení krátkého času
zjistit místa hlavního uzávěru plynu, vody a ústředního topení
vyklidit zvolený prostor
provést vnější úpravy včetně přirozeného větrání (pokud bude nezbytné)
provést vnitřní úpravy a utěsnění úkrytu
vybavit úkryt vnitřním vybavením
Celkové umístění IÚ v budově je nejvhodnější ve středním traktu, jsou-li budovy alespoň trojtraktové. Nevýhodou je, že střední trakt bývá poměrně úzký (max.3,00m). Tento trakt může však být kombinován s vedlejším traktem podle místní situace. Vkaždém případě je vhodné, když mezi vnější zdí IÚ a obvodovou zdí budovy je volný prostor.
Nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru (štolovým nebo šachtovým) by měl být opatřen každý IÚ, aby byl zajištěn odchod ukrývaných v případě, že hlavní vchod je zavalen (nepřístupný). Pokud není možno vybudovat zněkteréhoIÚ nouzový výlez do nezavalitelného prostoru, je nutno provést průrazy knapojení na nejbližšíIÚ, který je nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru vybaven.
Průraz se zřizuje tak, že se ve výši 40-50cm nad podlahou probourá ve zdi otvor rozměrů 60x80cm a zajistí osazením překladu minimálně 100cm dlouhým (železobetonový prefabrikát nebo ocelové Inosníky). Následně se otvor uzavře dvěma cihelnými zazdívkami 15cm silnými, vyzděnými na obyčejnou vápennou maltu tak, aby na obou stranách zdi byl průraz dobře viditelný (zazdívky nejsou vjedné rovině spovrchy zdi - jsou 2-3cm posunuty dovnitř. Sohledem na plynotěsnost se zazdívky opatří omítkou a barevně se odliší malbou. Uslabších zdí se provede jen jedna zazdívka 15cm silná. Průraz je vhodné umístit ve střední nosné zdi, zdůvodu menší pravděpodobnosti zavalení prostoru těsně vedle zdi.
Průrazy je třeba provést propojení i mezi sousedními budovami. Tímto způsobem vznikne celý systém vzájemně propojenýchIÚ vbloku budov, který je na nejvhodnějším místě opatřen nouzovým výlezem umožňujícím únik ukrývaných osob do volného (nezavalitelného) prostoru.
Dalším důležitým bodem je zajištění stability celé podpírající konstrukce zavětrováním. Připusťme vdaném případě různé možnosti otřesů, které se vyskytnou dříve, než bude podpírající konstrukce namáhána uvažovaným zatížením, tj. troskami zřícené budovy nad sklepem. Budou to vprvé řadě otřesy od dopravních prostředků bezprostředně po provedení, nárazy přímo na jednotlivé sloupky při přesunu materiálu, nárazy a tlak při hromadném zaplňování vdobě nebezpečí, otřesy od výbuchů pum a nakonec při sesutí budovy. Otřesy budou mít velmi nepříznivý vliv na stabilitu konstrukce a je proto důležité, aby zajišťovacím pracím (zavětrování) byla věnována náležitá pozornost.
Sloupky tvoří v systému podepření důležitý prvek, který soustřeďuje a přenáší značné zatížení na malou podlahovou plochu sklepních místností. Samotný sloupek podle statických výpočtů má vzhledem k ostatním částem konstrukce poměrně malý profil, přičemž je důležitá otázka vzpěrné délky. Výhodného zkrácení vzpěrné délky dosáhneme vyzděním sloupků zcihel 30/30cm, 45/45cm do potřebné výše podle toho, jaký materiál a délku sloupku máme kdispozici. Sloupky jsou počítány pro vzpěrnou délku 250cm ubetonových stropů.
Větší pozornost musíme věnovat prefabrikovaným sloupkům ze železobetonu původně určeným pro oplocení. Utěchto sloupků je vmnohých případech značná délka, která pro podepření vprostorách snižší světlou výškou nevyhovuje. Zkrácení délky sloupku vyžaduje trpělivost a opatrnou práci při otloukání betonu. Při neopatrném zacházení se může velmi snadno zlomit ve kterémkoli průřezu.
Sloupky z cihel provádíme na obyčejnou maltu nebo na „sucho“ - to ovšem znamená, že ivtomto případě dáváme mezi cihly slabou vrstvu mazlavé hlíny (hliněné malty), aby nenastalo vlivem nerovností povrchů cihel bodové zatížení a tím idrcení. Sloupky zcihel jsou velmi výhodné po stránce materiálu, stability i provedení (není třeba dalšího zajištění). Nevýhodou je poměrně značný profil.
U všech sloupků je třeba zajistit roznášení tlaku na větší plochu podlahy, podle toho, jaké je provedení podlahy. Vnormálním případě dáváme jako podklad silnou fošnu, prefabrikované desky, několik vrstev cihel (45/45cm), kulatinu nebo polohraněné řezivo.
Stěžejní otázkou ztužující konstrukce je otázka materiálu a to materiálu vnejbližším okolí a zmístních zdrojů. Není jednoduché opatřit pro blok budov potřebný materiál vdostatečném množství. Při těchto opatřeních bude třeba rozumně uvažovat a odhalit všechny možné rezervy např. kůlny, oplocení, garáže, stavby rozestavěné, sklady (ovšem ne ty, které jsou důležité). Vněkterých případech mohou být rozebrány budovy, které mají být demolovány, nebo může být rozebrán materiál zpříček a přepážek ve sklepě, vpřízemí, vpatrech apod.
Získaný materiál musí být také správně využíván. Především je třeba zajistit materiál na vodorovné prvky konstrukce, který může být namáhán na ohyb (dřevo-hraněné řezivo, pražce, kulatina, železo-válcované nosníky, kolejnice). Teprve vtom případě, jestliže tento materiál postačí pro uvedené části konstrukce, můžeme jej využívat ipro sloupky a jiné tlačené prvky. Prakticky všechny hlavní tlačené prvky mohou být provedeny zcihel nebo tvárnic, které jsou nejsnáze kdosažení.
Při jejich opatřování nemůžeme však v žádném případě bourat některou nosnou zeď vbudově. Pokud nebude pomocný materiál (příložky, podložky, klíny, prkna, dráty, skoby, hřebíky, špalíky a jiné drobnosti) kdosažení vkaždé jednotlivé budově vdostatečném množství, bude třeba jej zajistit jiným způsobem.
V IÚ s kapacitou do 50osob se dá použít principu přirozeného větrání, při kterém se využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a uvnitřIÚ. Venkovní vzduch se přivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5m nad úrovní terénu a který vyúsťuje v místnosti pro ukrývané asi 50cm nad podlahou. Komínek se uvnitř místnosti opatří jednoduchým uzávěrem umožňujícím regulaci vzduchu. Vydýchaný vzduch se odvádí komínkem ústícím 20-25cm pod stropem a vyvedeným nejméně o 2m výše než nasávací otvor. Přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti. Vnější otvory se opatřují stříškou. Komínky se zhotovují improvizovaným způsobem spoužitím vhodných plechových, osinkocementových, cementových nebo novodurových rour nebo se vyrobí zprken. Kprostupu komínků obvodovou zdí se využívají okenní otvory. Plocha průřezu přívodního a odvodního komínku se počítá 10cm 2 na jednu ukrývanou osobu. Má-li IÚ kapacitu větší než 50ukrývaných a skládá se zněkolika menších místností, musí mít každá místnost samostatné větrání.
K zajištění dostatečné funkce přirozeného větrání a proti případnému vnikání nebezpečných průmyslových a bojových otravných látek a proti radioaktivnímu prachu je nutnéIÚ utěsnit. Toho se dosáhne utěsněním všech otvorů, tj. spár, štěrbin, oken, dveří, prostupů větracích komínků a nevyužívaných průduchů. Jako vhodné těsnící materiály lze použit izolepu, samolepící molytanovou pásku, leukoplast, různé fólie, sádru, sklenářský tmel, modelínu, kamnářskou hlínu, jíl apod.
Zásobou pitné vody nejméně na 3dny (3l na osobu a den) vnádobách, které lze uzavřít nebo zakrýt. Pokud je to možné umísťují se nádoby s vodou do chladné, uzavíratelné místnosti
Trvanlivými potravinami v igelitových obalech na cca 3dny
Nouzovým záchodem - pokud ho nelze umístit v oddělené místností, umísťuje se vprostoru odděleném závěsem. Prakticky jde ovhodnou přenosnou nádobu simprovizovaným sedátkem a uzávěrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekčním a protizápachovým prostředkem jako je např. vápno, chloramin, písek, hlína a pod. Tento materiál umísťujeme v prostoru nouzového záchodu. Po naplnění fekáliemi se nádoby vyprázdní mimoIÚ. Vedle tohoto způsobu je možno používat inejbližší záchody vbudově
Přenosnou nádobou na odpadky
Přenosnou nádobou na použitou vodu
Každý ukrývaný se řídí pokyny velitele úkrytu nebo pokyny vysílanými rozhlasem a televizí
Používají-li se výjimečně zdroje světla s otevřeným plamenem (možno pouze v úkrytu s odvodními komínky), je nutno je umísťovat do blízkosti otvoru odvodního komínku
V případě výskytu nebezpečných látek je třeba vypnout klimatizaci nebo mírové větrání, utěsnit všechny otvory a použít prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky individuální ochrany
V žádném úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit
V úkrytu je třeba se chovat ohleduplně k ostatním ukrývaným, nehlučet, respektovat kolektivní zájmy, nevyvolávat spory atd. Je nutno si uvědomit, že jde omimořádnou situaci a nouzové podmínky, které kladou na člověka zvýšené fyzické a psychické nároky

References: zákona č.239
 §23
 §24
 zákona č.239
 §24
 zákona č.239