Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-107-de-2006?documento=legcol&contexto=legcol_759920422a2bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-24 09:59:14+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 107 DE 2006
RESOLUCIÓN 107 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:ENERGÍA ELÉCTRICA. SE HACE PÚBLICO UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL, QUE PRETENDE ADOPTAR LA CREG CON EL FIN DE MODIFICAR PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN CREG 024 DE 2005 QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA APLICABLES A LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
RESOLUCIÓN 107 DE 2006
“Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, que pretende adoptar la CREG con el fin de modificar parcialmente la Resolución CREG 024 de 2005 que establece las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de Distribución de Energía Eléctrica.
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 313 del 14 de diciembre de 2006, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por el cual se modifica parcialmente la Resolución CREG 024 de 2005 que establece las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de distribución de energía eléctrica”,
Hágase público el proyecto de resolución “por el cual se modifica parcialmente la Resolución CREG 024 de 2005 que establece las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de distribución de energía eléctrica”.
Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales municipales y departamentales competentes y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Infórmese en la página web la identificación de la dependencia administrativa y de las personas a quienes se podrá solicitar información sobre el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o sugerencias, y los demás aspectos previstos en el artículo 10 del Decreto 2696 de 2004.
ART. 4º—(sic)La presente resolución no deroga disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución CREG 024 de 2005 que establece las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de distribución de energía eléctrica.
Que la Comisión, mediante la Resolución CREG 070 de 1998, adoptó el reglamento de distribución de energía eléctrica, el cual contiene las normas sobre la calidad en la prestación del servicio de distribución de electricidad;
Que la comisión, mediante la Resolución CREG 082 de 2002, aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los STR y SDL;
Que la comisión tuvo en cuenta, en el cálculo del costo a reconocer de algunas de las unidades constructivas de la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002, la instalación de unidades de adquisición y procesamiento de datos, en los puntos correspondientes, y los sistemas de medida y calidad (equipos de registro de eventos);
Que la Resolución CREG 049 de 2006 suspendió el plazo para la exigencia de las mediciones de la calidad de la potencia eléctrica “mientras la comisión adelanta la revisión de la validez de las razones expuestas por los agentes, en cuanto a los requerimientos técnicos para la entrada en operación del sistema de medición y registro de la calidad de la potencia. De acuerdo con los resultados de la revisión, la comisión definirá mediante resolución posterior la fecha y las condiciones para el efectivo cumplimiento de tales mediciones y los reportes que deben hacer las empresas.
Que la comisión llevó a cabo una reunión el 25 de octubre de 2006, a la que se invitó a las diferentes empresas de servicios públicos, usuarios y terceros interesados, con el fin de conocer las dificultades encontradas en la implementación del sistema de medición y registro de la calidad de la potencia;
Que se adelantó la revisión de los requerimientos técnicos para la entrada en operación del sistema de medición y registro de la calidad de la potencia, de la cual se concluyó que se requiere introducir algunas precisiones de orden técnico que permitan la adecuada implementación del sistema de medición y registro de la calidad de la potencia exigido en la Resolución 24 de 2005,
ART. 1º—Modificación del numeral 6.2.2. del anexo general de la Resolución CREG-070 de 1998. Modifícase el numeral 6.2.2 del anexo general del reglamento de distribución de energía eléctrica, adoptado mediante la Resolución CREG-070 de 1998, el cual quedará así:
El OR tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a partir de la identificación de la deficiencia en la calidad de la potencia suministrada, para corregirla, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.1 de la presente resolución.
Cuando las deficiencias se deban a la carga de un usuario conectado al STR y/o SDL, el OR, una vez identifique a este usuario, deberá establecer conjuntamente con este último, un plazo máximo razonable para la corrección de la deficiencia. Si transcurrido el plazo acordado no se ha efectuado la corrección pertinente, el OR deberá desconectar el equipo causante de la deficiencia o en su defecto la carga del usuario respectivo, informando a la SSPD con dos (2) días hábiles de anticipación a la desconexión.
El OR debe garantizar que las deficiencias en la calidad de la potencia que se presenten, durante el plazo previsto para su corrección, no ocasionen peligro para la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal o la preservación del medio ambiente, en cuyo caso será inmediata la desconexión del equipo causante de la deficiencia o en su defecto de la carga del usuario respectivo.
ART. 2º—Equipos de medición. Modificar el artículo 3º de la Resolución CREG 024 de 2005, el cual quedará así:
• Medir la relación entre el voltaje de secuencia negativa y el voltaje de secuencia positiva (V(2)/V(1)) en el barraje, con desempeño clase A.
ART. 3º—Plan para instalar el sistema de medición y registro. Modifícase el artículo 4º de la Resolución CREG 024 de 2005, el cual quedará así:
“ART. 4º—Plan para instalar el sistema de medición y registro. Los operadores de red deberán instalar los respectivos sistemas de medición de calidad de la potencia suministrada de tal forma que a partir del 3 de septiembre de 2007, sea posible realizar mediciones en el 100% de las barras de las subestaciones de niveles de tensión 4, 3 y 2, así como en el 100 % de los circuitos en los niveles de tensión 4, 3 y 2. Se permitirá realizar la medida en los circuitos a través de una lógica con el interruptor respectivo”.
ART. 4º—Plan de recolección de datos. Modifícanse los literales b) y c) del artículo 5º de la Resolución CREG 024 de 2005, los cuales quedarán así:
“b) Almacenamiento de fluctuaciones estacionarias de tensión: Las desviaciones, en valor absoluto, de la tensión r.m.s de duración superior a 1 minuto e iguales o superiores al 10% de la tensión nominal, se deberán almacenar separadamente de las discontinuidades por interrupción de duración superior a un minuto. Se dejará constancia de la existencia de estas en los registros de PST según lo indicado en el literal f)”;
“c) Almacenamiento de interrupciones: Las discontinuidades en la prestación del servicio, superiores a un minuto y con tensión menor al 10% de la tensión nominal, se deberán almacenar en forma separada. Se dejará constancia de la existencia de estas en los registros de PST según lo indicado en el literal f)”.
ART. 5º—Modificación de la fecha para el inicio de la semana 1 del plan de recolección de datos y del estudio de diagnóstico preliminar. Para efectos del plan de recolección de datos de que trata el artículo 5º de la Resolución CREG-024 de 2005, la semana 1 corresponderá a la semana que se inicia el 3 de septiembre del año 2007, fecha a partir de la cual se contarán las 27 semanas que debe incluir el estudio de diagnóstico preliminar. Quedan modificadas en estos términos las fechas previstas en el artículo 5º de la Resolución CREG-024 de 2005 para el inicio de la semana 1, y de las 27 semanas que debe comprender el estudio de diagnóstico preliminar.
ART. 7º—Vigencia. La resolución que finalmente se adopte regirá a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y derogará las disposiciones que le sean contrarias.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 resolución