Source: https://www.division-incendie-service.fr/D3i-specialiste-en-protection-incendie-sur-Brignais-et-Lyon-vous-conseille-installation-et-maintenance-des-R-I-A_a248.html
Timestamp: 2020-04-08 02:32:47+00:00

Document:
Actualités - 06/04/2020
Certification Apsad pour D3I - Spécialiste Protection Incendie Lyon
Incendie dans une Eglise dans l'Ain
Qu’est-ce qu’un R.I.A ?
Cela signifie Robinet Incendie Armé. Il s’agit d’un moyen de secours de première intervention alimenté en eau en permanence et prêt à l’utilisation. Il est utilisable par toute personne qualifiée ou non et sert à limiter un départ de feu en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Quels sont les éléments qui composent un R.I.A ?
Un R.I.A se compose notamment des éléments suivants :
Un dévidoir, un robinet diffuseur, un robinet d’arrêt, une lance. D’autres éléments facultatifs peuvent être ajoutés : un seau, support de seau ou une clef tricoise (clef pompier).
Le dévidoir est toujours rouge mais les tuyaux peuvent êtres par exemple rouge noir ou vert
Quels sont les différents types de R.I.A ?
Les R.I.A sont soit fixes soir pivotants.
Ils peuvent êtres soit « classiques » : Jet bâton - diffusée (en nappe) - fermé, « coniques » Jet bâton - conique - fermé ou « spéciaux » pour haute-tension, mousse, etc.… selon les types de lances.
Les réglementations fixent la pression minimale au R.I.A le plus défavorisé à 2.5 bar minimum.
Comment les R.I.A sont-ils alimentés en eau ?
Sauf impossibilité ils doivent êtres alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.
Quand est-il obligatoire d’installer des R.I.A ?
L’installation de RIA est rendue obligatoire selon les dispositions prévues dans :
Le règlement de sécurité pour les ERP (selon les dispositions particulières à chaque type d’établissement),
Les Installations Classées Pour l’Environnement (Arrêté-type),
Les prescriptions de l’assureur (APSAD).
Art. MS 15
§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être placés à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.
§ 2 - Le nombre de robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3 - Dans les locaux présentant des risques importants d’incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4 - Si les robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Art. MS 16
§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2 - L’alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
A quelle fréquence doit-on faire vérifier les R.I.A ?
La règle APSAD R5 pour la maintenance
La maintenance des RIA est strictement consignée dans la règle APSAD R5, qui définit précisément les contrôles à effectuer par une entreprise titulaire de la certification APSAD, dans le cadre d’une action préventive ou corrective.
Au-delà de la surveillance trimestrielle de l’installation, les RIA sont soumis à une vérification annuelle, quinquennale et décennale.
Autrement dit, malgré les contrôles poussés, réalisés chaque année sur tous les points essentiels des RIA, l’entreprise habilitée réalise le nettoyage et l’entretien de tous les réservoirs, soumet les tuyaux à la pression maximale et change tous les joints d’étanchéité du RIA, tous les 5 ans.
Puis, tous les 10 ans, elle contrôle l’état de corrosion interne des tuyauteries et rince les canalisations avec des robinets de vidange.
Dans le cadre d’une maintenance corrective, l’entreprise habilitée remet en état de fonctionnement les RIA, suite à une panne ou une défaillance.
Dans tous les cas, chaque opération réalisée dans le cadre d’une maintenance – préventive ou corrective – est consignée dans un registre général de sécurité : on y mentionne la date, la nature de l’intervention, le nom de l’intervenant et le résultat.
Comment utiliser un R.I.A ?
1/ Ouvrez le robinet d'arrêt situé sur la canalisation à proximité de l'enrouleur
2/ Déroulez le tuyau, jusqu'au lieu du sinistre
3/ Faites un essai dans une zone vierge en ouvrant le diffuseur. Fermez le.
4/ Visez la base des flammes. Ouvrez le diffuseur.
Attention il ne faut jamais utiliser le R.I.A à proximité d'une source électrique sous risque d'électrocution.
​Vous souhaitez faire vérifier vos R.I.A ou avez besoin de conseils à ce sujet ?
D3i spécialiste en protection incendie sur Brignais Lyon et dans le Rhône vous accompagne pour la vérification des robinets incendie armés.

References: § 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 1

§ 2