Source: http://docplayer.it/1053071-Amintore-galli-ricostruzione-del-teatro-di-rimini-progetto-esecutivo-impianti-elevatori-sollevamento-e-trasporto-interno.html
Timestamp: 2017-02-23 05:24:02+00:00

Document:
AMINTORE GALLI RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RIMINI PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELEVATORI (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO INTERNO) - PDF
Download "AMINTORE GALLI RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RIMINI PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELEVATORI (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO INTERNO)"
1 2 Pagina 1 di 17 RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DI RIMINI AMINTORE GALLI PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELEVATORI (SOLLEVAMENTO E TRASPORTO INTERNO) RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CALCOLO APRILE 20113 Pagina 2 di 17 INDICE 1. PREMESSA RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI CONTENUTI DEL D.M. 15/09/ DESCRIZIONE DELLE OPERE ASCENSORI DISPOSIZIONI GENERALI AERAZIONE DEL VANO DI CORSA MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA NORME DI ESERCIZIO CARATTERISTICHE TECNICHE ALLARMI E DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE SISTEMA DI TRAZIONE ACCESSORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE SERVO SCALE STRUTTURE PORTANTI ELEMENTI TECNICI DI CALCOLO STRUTTURE PORTANTI E MACCHINA ASCENSORE PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI CADUTA DI TENSIONE ELENCO ALLEGATI:...174 Pagina 3 di PREMESSA Oggetto della presente relazione è la descrizione tecnica del progetto esecutivo d appalto degli impianti elevatori al servizio del TEATRO AMINTORE GALLI di Rimini. In particolare in questo progetto d appalto con la dicitura impianti elevatori si identificano gli impianti di sollevamento e trasporto interno di persone (ascensori e montascale), e quindi la movimentazione meccanica interna che individuiamo qui di seguito e secondo le codifiche riportate sulle specifiche tecniche e negli elaborati allegati (sono esclusi gli ascensori facenti parte del FOYER, le piattaforme fossa orchestrale e l elevatore montascene palco): n 2 ascensori nel Teatro lato pubblico, a servizio della platea, degli ordini e del loggione (tra quota e quota ); n 2 ascensori nel Teatro lato pubblico, che collegheranno il piano del loggione a quello della sala polifunzionale (tra quota e quota ); n 2 ascensori nel Teatro, lato torre scenica, a servizio dei due piani interrati e dei camerini (tra quota e quota ); n 1 servoscala per disabili in carrozzina lato aol servizio del pubblico dall ingresso Foyer; n 1 servoscala per disabili in carrozzina lato palco al servizio dei camerini ed artisti. Le codifiche e tipologie utilizzate sono: tipologia Code ASC. n trasporto Portata kg macchina Tipo 01 1 Persone 630 Ascensore Tipo 01 4 Persone 630 Ascensore Tipo 02 2 Persone 630 Ascensore Tipo 02 3 Persone 630 Ascensore Tipo 03 6 Persone 480 Ascensore Tipo 03 8 Persone 480 Ascensore Tipo 07 9 Persone disabili in 250 Servoscala carrozzina Tipo Persone disabili in carrozzina 250 Servoscala Gli impianti elevatori oggetto del presente progetto, rappresentano tutta la movimentazione meccanica interna ad esclusione della meccanica di scena relativa all apparato scenotecnico di competenza di altro progettista, quindi: piattaforme fossa orchestrale, elevatore montascene palco, argani, paranchi, guidovie, verricelli, ecc. sono esclusi dal presente progetto.5 Pagina 4 di RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI ASCENSORI DPR 30 Aprile 1999, n. 162, Regolamento d attuazione Direttiva 95/16/CE. Direttiva 95/16/CE, Direttiva ascensori. Direttiva 89/336/CE, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. Direttiva 89/106/CE, Direttiva sul risparmio energetico, sull impatto ambientale e sicurezza d uso. UNI EN 81-1 edizione 2005, Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione di ascensori elettrici. UNI EN edizione 2005, Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70; Accessibilità degli ascensori delle persone, compresi i disabili. UNI EN edizione 2004, Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci. DMI 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. D.M. 236 del 14/6/89 Normativa per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. DPR 503 del 24/7/96 Normativa per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. STRUTTURE PORTANTI PER INTERNO Legge 1086 del 05/11/1971: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica. C.N.R. U.N.I /88 Costruzioni in acciaio istruzione per il calcolo, l esecuzione, il collaudo e la manutenzione. C.N.R. U.N.I /84 Profilati formati a freddo istruzioni per l impiego nelle costruzioni C.N.R. U.N.I /86 Analisi delle strutture mediante elaboratore impostazione e redazione delle relazioni di calcolo. C.N.R. ENV Eurocodice 3 Progettazione delle strutture in acciaio Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici Giugno D.M. 14 giugno 1989 n 236. U.N.I. EN Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori e dei montacarichi Maggio 1999 D.M. 16/01/1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi D.M. 16/01/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche C.M. 04/07/1996 n: 156AA.GG./S.T.C.: Istruzione per l applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio C.M. 15/10/1996 n 252 AA.GG./S.T.C.: Istruzione per l applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 09 gennaio SERVOSCALA CON PIATTAFORMA Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione; Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica; Direttiva Europea 2006/42/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione); Dlgs n.ro 17 del 19/02/20106 Pagina 5 di 17 La Normativa di cui sopra si riferisce nello specifico agli ascensori ed alle macchine, mentre per la realizzazione degli impianti elettrici ed affini valida in generale per gli impianti di luce, prese e f.e.m. del vano corsa, del locale macchine e degli impianti di allarme fino al locale di sorveglianza, occorre fare riferimento alla Normativa qui di seguito riportata: - Norma - Norma - Norma CEI 3-19 CEI 3-23 CEI 17-5 Segni grafici per schemi. Apparecchiature e dispositivi di comando e protezione. Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici. Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: interruttori automatici. Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 a 52 KV. - Norma CEI Norma CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). - Norma - Norma CEI 17-13/2 CEI 17-13/3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre. Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: prescrizioni particolari apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso.quadri di distribuzione - Norma -Norma CEI-UNEL 35024/1 CEI-UNEL (ASD). Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata ed a 1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata ed a 1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata. - Norma CEI Prova dei cavi non propaganti l'incendio - Norma CEI 23-3 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per tensione nominale superiore a 415 V in corrente alternata; - Norma - Norma CEI CEI Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti; Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa. Tubi per istallazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per istallazioni elettriche e filettature per tubi ed accessori. - Norma CEI Norma CEI Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; - Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata, e a 1500 V in corrente continua; - Norma CEI Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. - Norma CEI 0-13 Protezione contro i contatti elettrici. Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature. - Norme CEI Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici - Norme CEI Cavi elettrici. - Prove sui gas emessi durante la combustione - Norme CEI Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio e basso sviluppo di gas tossici e corrosivi. Parte 1 - tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1KV - Norme CEI 20-38/2 Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio e basso sviluppo di gas tossici e corrosivi. Parte 2 - tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1KV7 Pagina 6 di 17 - Norma CEI Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione nell edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale. - Norma CEI Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici - D.P.R. n 1497 del 29/05/1963: approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. - D.M. n Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre del 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita dell installazione degli impianti all interno degli edifici; - D.L. n 277 Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. - Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. - D.P.R. n 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A). - D.Lgs n.81/2008 Testo unico della sicurezza - Ufficio A.U.S.L. Disposizioni particolari8 Pagina 7 di CONTENUTI DEL D.M. 15/09/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 1. Campo di applicazione. 2. Obiettivi. 3. Disposizioni tecniche. 4. Commercializzazione CE. 5. Disposizioni finali e abrogazioni. 6. Entrata in vigore. Allegato IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio»; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: 1. Campo di applicazione 1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali. 2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono: a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per quanto non spressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore. 2. Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da: a) minimizzare le cause d'incendio; b) limitare danni alle persone ed alle cose; c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. 3. Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.9 Pagina 8 di Commercializzazione CE 1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformità alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica. 5. Disposizioni finali e abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica. 2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al D.M. 16 maggio 1987, n. 246 del Ministro dell'interno, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti». 3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto» dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 del Ministro dell'interno, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 è sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». 4. Il punto «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato al D.M. 18 settembre 2002 del Ministro dell'interno, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente: « Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo stesso D.M. 18 settembre 2002 del Ministro dell'interno è sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre Disposizioni generali Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano. I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili. All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile. Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonché nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilità d'incendio in esse.10 Pagina 9 di Vano di corsa In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento: in vano aperto; in vano protetto; in vano a prova di fumo. 3.1 Vano aperto Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili Vano protetto Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento Vano a prova di fumo. Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8; le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo. 4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo. Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione. Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio. Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa. 5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile. L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di: 0,20 m2 per il vano di corsa; 0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste. Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione. La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell'edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione.11 Pagina 10 di Misure di protezione attiva Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire. In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici. Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo. 7. Vani di corsa per ascensore antincendio Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure: tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio; l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore; le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori; gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto; le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60; la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza; i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60; in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico; i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio; in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati; un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco; nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3; gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio; gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo. 8. Vano di corsa per ascensore di soccorso Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti: 1. il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio; 2. il locale del macchinario deve essere installato nella sommità dell'edificio con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo; 3. non è ammesso un azionamento di tipo idraulico; 4. i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120; 5. le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori: larghezza 1,10 m profondità 2,10 m altezza interna di cabina 2,15 m larghezza accesso (posto sul lato minore) 1,00 m 6. le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali.12 Pagina 11 di 17 Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 db(a), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l'ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco; un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso; per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola; per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti. 9. Norme di esercizio L'uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione è sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall'esterno. In caso d'incendio è consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore. I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.13 Pagina 12 di DESCRIZIONE DELLE OPERE 4.1 ASCENSORI Tutti gli ascensori oggetto del presente Appalto dovranno rispettare le prescrizioni del DM 15 Settembre 2005 (approvazione della regola tecnica prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) e le prescrizioni della Norma UNI EN edizione 2005 (Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70; Accessibilità degli ascensori delle persone, compresi i disabili). Sono incluse tra le opere da realizzare, anche parte di impianti elettrici di potenza, di luce/prese e di segnale, necessari per il completamento degli impianti stessi al servizio degli ascensori e per il collegamento agli impianti elettrici generali di edificio previsto dal progettista degli impianti elettrici; in particolare dovranno essere realizzate: Eventuali linee elettriche di forza motrice di collegamento tra il quadro elettrico predisposto dall installatore elettrico sito dentro il vano corsa o all ultimo piano di sbarco ed il quadro dell ascensore sito nel vano corsa; Linea di terra collegante le parti metalliche dell impianto con il dispersore; Linee ausiliari e di segnale in genere (escluse canalizzazioni al di fuori del vano corsa e/o del locale macchine) necessarie per i collegamenti delle apparecchiature di allarme (vedi paragrafo allarmi); Impianto di illuminazione e prese nel vano di corsa con apparecchi illuminanti per lampade ad incandescenza, con coppa in vetro e griglia di protezione; Linee elettriche di forza motrice e luce all interno del vano corsa per i servizi luce e prese DISPOSIZIONI GENERALI I vani degli impianti di sollevamento saranno realizzati in modo da: a) minimizzare le cause d'incendio; b) limitare danni alle persone ed alle cose; c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti; d) limitare la propagazione di un eventuale incendio; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. In particolare solo 2 ascensori (ASC 001 e 002) hanno un vano corsa in muratura o c.a., mentre i restanti 4 sono posti nel vano scala all interno di struttura acciaio/vetro inclusa e descritta negli elaborati di competenza del progetto impianti elevatori. Gli ascensori saranno tutti in vano aperto e le pareti del vano di corsa (la macchina, del tipo a fune con motore elettrico collocato nel vano corsa, non ha locale macchine dedicato), le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione saranno costituiti da materiale non combustibile. All'interno del vano di corsa non ci saranno tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. L'intelaiatura di sostegno della cabina sarà realizzata con materiale non combustibile e le pareti, il pavimento ed il tetto saranno costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a AERAZIONE DEL VANO DI CORSA Le aerazioni del vano di corsa saranno aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni saranno realizzate con materiale non combustibile. L'aerazione del vano di corsa sarà permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa, con un minimo di 0,20 mq;14 Pagina 13 di 17 Dette aperture saranno realizzate nella parte alta delle pareti del vano da aerare e saranno, inoltre, protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non consentiranno il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA In prossimità dell'accesso agli spazi verrà disposto un estintore di classe 21A-89BC, idoneo per l'uso in presenza di impianti elettrici NORME DI ESERCIZIO L'uso degli ascensori in caso d'incendio sarà vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore sarà affisso un cartello con l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». Sarà previsto un sistema automatico che comandi il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio. Sarà proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonchè depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore. Tali divieti, limitazioni e condizioni di esercizio saranno segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 81/ CARATTERISTICHE TECNICHE Per i dettagli tecnici specifici della singola macchina si rimanda al CapitolatoTecnico - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI, facente parte della documentazione del progetto esecutivo d Appalto. Tutti gli impianti scelti avranno caratteristiche diverse per la tipologia di servizio che dovranno espletare, ma avranno in comune l adozione di un sistema di trazione che consente: la riduzione dei consumi energetici e la riduzione delle correnti di spunto; di evitare la realizzazione del vano macchine, in quanto l apparecchiatura è contenuta all interno del vano di corsa sopra l ultima fermata; il mantenimento di prestazioni elevate e correlate alle necessità dettate dalla particolare destinazione d uso degli edifici ALLARMI E DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE Tutti gli ascensori oggetto del presente Appalto dovranno essere dotati di sistemi di allarme e segnalazione regolamentare, con segnale acustico e sistema citofonico per collegamento tra cabina, pannello di manutenzione e locale sorveglianza all interno del teatro (comprese linee ed escluse canalizzazioni) ed il Centro di Assistenza Ascensori (Centro Servizi di soccorso prescelto). Il dispositivo di comunicazione bidirezionale realizzerà un sistema di telesorveglianza vero e proprio, in grado di collegare direttamente ed in modo permanente le persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto all interno della cabina dell ascensore. Il dispositivo consentirà quindi di utilizzare sempre con tranquillità l ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo dotato di batteria di emergenza; il dispositivo dovrà quindi essere collegato al Centro di Assistenza Ascensori, attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l anno, che avrà la possibilità di: localizzare immediatamente e con certezza l impianto bloccato, anche se il passeggero non ne conosce l ubicazione esatta; liberare i passeggeri senza danneggiare l impianto; testare quotidianamente le principali funzioni dell impianto.15 Pagina 14 di SISTEMA DI TRAZIONE Il sistema di trazione adottato per la tipologia di ascensori scelti è sostanzialmente costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti, senza riduzione (gearless) a frequenza variabile V3F e provvisto di volano incorporato sulla puleggia di trazione. Il sistema di trazione stesso e tutti i componenti mobili quali le porte, guide ecc. dovranno garantire i seguenti requisiti: Ascensori persone: Inserzioni ora 180; Rapporto di intermittenza 40%; Corse anno La tecnologia scelta consente principalmente: Risparmio di energia, trattandosi di impianto elettrico in variazione di frequenza con altissimo rendimento, l energia elettrica necessaria risulta essere molto inferiore rispetto agli azionamenti tradizionali; Rispetto ambientale, infatti non utilizza olio, per cui si elimina sia la possibilità di inquinamento sia la possibilità d incendio; Riduzione degli spazi in quanto la soluzione non necessita del locale macchina; Affidabilità e funzionalità in quanto si utilizza macchina Gearless (senza riduttore), che consente un funzionamento dolce e silenzioso con eccellente precisione del livellamento al piano ACCESSORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE Gli accessori e le finiture saranno riportate nel dettaglio nelle schede tecniche delle singole tipologie di ascensore inserite nel CapitolatoTecnico - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI, però si evidenzia che: n 2 ascensori nel Teatro lato pubblico ASC01 e ASC04: avranno finiture di pregio sia per la cabina (bottoniere esterne in ottone, rivestimento in legno, ecc.) sia per la struttura portante; n 2 ascensori nel Teatro lato pubblico ASC03 e ASC02: avranno finiture di pregio per la cabina (bottoniere esterne in ottone, rivestimento in legno, ecc.); n 2 ascensori nel Teatro, lato torre scenica ASC08 e ASC06 avranno finiture standard sia per la cabina, sia per la struttura portante; 4.2 SERVO SCALE Sono stati previsti nel progetto anche due servoscale: n 1 servoscala per disabili in carrozzina lato aol servizio del pubblico dall ingresso Foyer; n 1 servoscala per disabili in carrozzina lato palco al servizio dei camerini ed artisti. Per i dettagli tecnici specifici della singola macchina si rimanda al CapitolatoTecnico - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI, facente parte della documentazione del progetto esecutivo d Appalto. Sono incluse tra le opere da realizzare, anche parte di impianti elettrici di potenza e di segnale, necessari per il completamento degli impianti stessi al servizio dei servoscala e per il collegamento agli impianti elettrici generali di edificio previsto dal progettista degli impianti elettrici; in particolare dovranno essere realizzate: Eventuali linee elettriche di forza motrice di collegamento tra il punto allaccio di alimentazione elettrica predisposto dall installatore elettrico, in prossimità della macchina; Linea di terra collegante le parti metalliche dell impianto con il dispersore;16 Pagina 15 di 17 Linee ausiliari e di segnale in genere necessarie per i collegamenti delle apparecchiature di allarme (vedi paragrafo allarmi); 4.3 STRUTTURE PORTANTI In particolare solo 2 ascensori (ASC 001 e 002) hanno un vano corsa in muratura o c.a., mentre i restanti 4 sono posti nel vano scala all interno di struttura acciaio/vetro inclusa e descritta negli elaborati di competenza del progetto impianti elevatori. Il vano ascensore dovrà essere realizzato con struttura metallica e tamponamenti in cristallo omologato ad uso ascensoristico, il tutto secondo le caratteristiche riportate nel dettaglio nelle schede tecniche delle singole tipologie di ascensore inserite nel CapitolatoTecnico - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI. Le strutture portanti in acciaio/vetro dovranno quindi essere realizzate dall impresa costruttrice degli ascensori e certificate nel rispetto della direttiva ascensori (DPR 30 Aprile 1999, n. 162, Regolamento d attuazione Direttiva 95/16/CE e Direttiva 95/16/CE, Direttiva ascensori), a garanzia che l insieme macchina vano corsa risulti rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti.17 Pagina 16 di ELEMENTI TECNICI DI CALCOLO 5.1 STRUTTURE PORTANTI E MACCHINA ASCENSORE Per quanto attiene alla macchina ascensore (guide, contrappesi, sistema di sospensione, ecc.) ed alla struttura portante vano corsa acciaio/vetro è responsabilità del costruttore redigere il progetto esecutivo/costruttivo delle opere strutturali ed elettromeccaniche così come previsto dalla normativa applicabile e dagli obblighi assunti con la marcatura CE dell impianto elevatore nel suo complesso. 5.2 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI Gli interruttori per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti devono essere dimensionati in modo da soddisfare le seguenti relazioni: a) If <= 1,45 Iz b) Ib <= In <= Iz dove: Iz = portata massima del conduttore correlata alle condizioni di posa in A; If = corrente convenzionale di funzionamento dell'interruttore in A; In = corrente nominale o di taratura dell'interruttore in A; Ib = corrente di impiego dell'utilizzatore. c) I 2 t <= K 2 S 2 dove: I 2 t = energia passante; K 2 S 2 = energia specifica tollerabile dal cavo in condizioni adiabatiche (K costante caratteristica dei cavi in funzione del materiale conduttore e del tipo di isolante, S sezione del conduttore). 5.3 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI La protezione contro i contatti indiretti, nel caso specifico di un sistema TN, consiste nel prendere misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto di parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale. Gli utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro le tensioni di contatto mediante il collegamento a terra, saranno collegati al conduttore di protezione. La protezione sarà coordinata in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del circuito se la tensione di contatto assume valori pericolosi, e ciò sarà ottenuto mediante l'installazione di dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali di caratteristiche tali da avvalorare la seguente relazione: Uo Zs <= I a dove: Uo = tensione nominale fase-terra; I a = valore della corrente d intervento del dispositivo di protezione entro 0,4 s (Norma CEI 64-8) o la corrente Id per gli interruttori differenziali; Zs = impedenza dell anello di guasto. 5.4 CADUTA DI TENSIONE dove: Il calcolo della caduta di tensione dovrà essere eseguito utilizzando la seguente relazione: I x L x ΔU CT = I= è la corrente di impiego dell'utilizzatore in A; L= è la lunghezza semplice della conduttura in m; ΔU= caduta di tensione calcolata per corrente e lunghezza unitarie espresse in A e km e desunta dalla tabella UNEL ; CT= è la caduta di tensione espressa in V.18 Pagina 17 di ELENCO ALLEGATI: 1. CONFIGURAZIONE E TIPOLOGIA ASCENSORI Vedere altro
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli Errata Corrige. Variante. &(, 2WW Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
1250(&(, &(, 2WW Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. &(, Legge 46/ 90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati &(,9 Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli - - Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA
PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA CONTATTI DIRETTI contatti con elementi attivi dell impianto elettrico che normalmente sono in tensione CONTATTI INDIRETTI contatti con masse che possono trovarsi Dettagli MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv. Riccardo Bucci
Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv Riccardo Bucci ANIE - AICE Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici Elementi costituivi i cavi elettrici Dettagli D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569
D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Preambolo Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno: Vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, Dettagli Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO
LA PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI DEFINIZIONI NORMA CEI 64-8/2 TIPOLOGIE DI SOVRACORRENTI + ESEMPI SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Dettagli RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI, CONTROLLI E PROCEDURE GIUGNO 2004 A cura del settore Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro Dott. Maurizio Santonocito 2 Indice Premessa Pag. 5 Parte Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PRESCRIZIONI TECNICHE INTEGRATIVE DELLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3.07.67 E DELLA LETTERA CIRCOLARE N. 5210/4118/4 DEL 17.02.75, RELATIVE AI LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE Dettagli Corso di Progettazione di Impianti Elettrici. Documentazione per la Progettazione Norme Tecniche
Corso di Progettazione di Impianti Elettrici Documentazione per la Progettazione Norme Tecniche Norme Tecniche e Norme di Legge La progettazione di un opera ha come scopo la definizione delle caratteristiche Dettagli SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Parma 16 novembre 2012 S.D.A.C. Arch. Fabrizio Finuoli L evoluzione della Prevenzione Incendi 2 Panorama normativo della Prevenzione incendi Dettagli IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura Corso di Fisica Tecnica Ambientale Prof. F. Sciurpi - Prof. S. Secchi A.A. A 2011-20122012 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI Per. Ind. Luca Baglioni Dott. Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli (Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione).
(Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione). CIRCOLARE N 4 del 1 MARZO 2002 OGGETTO: Linee guida per Dettagli Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra. Sistemi elettrici e messa a terra -- Programma LEONARDO
Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi Dettagli L ASCENSORE. Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. COS È L ANACAM. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore.
L ASCENSORE Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore. Cosa fare? Cosa non fare? Questo pieghevole è offerto dal vostro ascensorista Dettagli La manovra manuale di ritorno al piano. Ing. Raffaele Sabatino 1
La manovra manuale di ritorno al piano Ing. Raffaele Sabatino 1 La manovra manuale di ritorno al piano D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli Ing. Mauro Malizia - Criteri generali di sicurezza antincendio - testo coordinato - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili RICHIAMO AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs.vo 9 aprile 2008 n 81 Dott. Ing Luigi ABATE DPR N NN 37 3712 12 gennaio 1998 regolamento Dettagli Risposta esatta. Quesito
1 2 Quesito Si definisce gas compresso: A) un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica; B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione; C) un gas conservato Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Aprile 2007. Prevenzione dei rischi di caduta dall alto nei lavori di manutenzione in quota su pareti e coperture
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L ACCESSO, IL TRANSITO E L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Aprile 2007 Dettagli N.B. Le parti di testo abrogate o sostituite sono riportate tra [ ]. Le parti di testo inserite sono riportate in carattere corsivo.
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Dettagli Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine INDICE 1. Premessa 2. Scopo della procedura e campo di applicazione 3. Definizioni 4. indicazioni Dettagli Come proteggersi dai contatti diretti e indiretti??
Come proteggersi dai contatti diretti e indiretti?? Come proteggersi dai contatti diretti e indiretti?? CEI 64-8 -CAP. 563. CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA Parte 563.3: La protezione Dettagli LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI. Disposizioni per l esecuzione di lavori in tensione -- Programma LEONARDO
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI Lavori di manutenzione su impianti elettrici Manutenzione Atto, effetto, insieme delle operazioni volte allo scopo di mantenere efficiente ed in buono stato, Dettagli L impianto elettrico nei piccoli cantieri edili
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE ANNI '50
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE PROF.. GIIANCARLO ROSSII PARTE SECONDA 1 INTRODUZIONE TIPOLOGIE Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Produzione della corrente alternata La generazione di corrente alternata viene ottenuta con macchine elettriche dette alternatori. Per piccole potenze si usano i gruppi elettrogeni. Nelle centrali elettriche Dettagli Realizzazione di un. Disposizioni per la prevenzione dei rischi da caduta dall alto!!" "
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova Procedure di sicurezza per l installazione e la manutenzione di pannelli fotovoltaici Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova Realizzazione Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli PRODOTTI DA COSTRUZIONE CON L OBBLIGO DI DOP E MARCATURA CE (elenco aggiornato al 31 luglio 2014) ACCIAI e altri PRODOTTI DA COSTRUZIONE
CON L OBBLIGO DI DOP E MARCATURA CE (elenco aggiornato al 31 luglio 2014) ACCIAI e altri Acciai per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte (laminati, tubi senza saldatura, tubi Dettagli TABELLA B. RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8
ALPHA MED Quadri per applicazioni medicali /2 Introduzione /5 Norme di riferimento e interruttori magnetotermici /6 Trasformatore d isolamento e di sicurezza / Controllore d isolamento e pannelli di controllo Dettagli CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)
CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) Progetto per la realizzazione di: Edificio residenziale Località: Ancona Indirizzo: via Menicucci, 3 Il tecnico competente Ancona, 20/09/2011 Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI ALLE OFFICINE E LABORATORI INDIVIDUATI AI PUNTI 8 E 21 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 8) Officine Dettagli all esercizio, direttamente, sia da luogo pubblico, che da luogo privato aperto al pubblico.
5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità Dettagli Costruzioni in legno: nuove prospettive
Costruzioni in legno: nuove prospettive STRUZION Il legno come materiale da costruzione: origini e declino Il legno, grazie alla sua diffusione e alle sue proprietà, ha rappresentato per millenni il materiale Dettagli Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli RELAZIONE TECNICA 1. 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI
RELAZIONE TECNICA 1. 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI Le lavorazioni oggetto della presente relazione sono rappresentate dalla demolizione di n 14 edifici costruiti tra gli anni 1978 ed il 1980 Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
Pag. 1 di 20 LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE Funzione Responsabile Supporto Tecnico Descrizione delle revisioni 0: Prima emissione FI 00 SU 0002 0 1: Revisione Generale IN 01 SU 0002 1 2: Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Piazza Mazzini, 46 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.R. SCARSELLA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Dettagli Meno carte più sicurezza. Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E
FUOCO DEL VIGILI Meno carte più sicurezza Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E Premessa La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL
TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI BOMBOLE GPL Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali Dettagli ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO. Ing. Guido Saule
1 ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO Ing. Guido Saule Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 2 - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, Dettagli OPERE INTERNE (art. 9 L.R. 37/85)
timbro protocollo AL RESPONSABILE Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio DEL COMUNE DI SPADAFORA (ME) OPERE INTERNE (art. 9 L.R. 37/85) OGGETTO: Comunicazione opere interne ai sensi dell Dettagli tariffe da applicare alle prestazioni di cui all'allegato VII del D.L. n. 81/08 di cui al DM 11/04/2011: Disciplina delle modalità di effettuazione
tariffe da applicare alle prestazioni di cui all'allegato VII del D.L. n. 81/08 di cui al DM 11/04/2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, Dettagli Protezione dai contatti indiretti
Protezione dai contatti indiretti Se una persona entra in contatto contemporaneamente con due parti di un impianto a potenziale diverso si trova sottoposto ad una tensione che può essere pericolosa. l Dettagli Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
DM 13/12/93 APPROVAZIONE DEI MODELLI TIPO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO Dettagli Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008)
Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in Dettagli Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli
Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento nell anno 2012, si propone quale traccia per la stesura del Certificato di Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
COMUNE DI SOCCHIEVE Prov. Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ALLIETAMENTO, DI TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con deliberazione Del C.C. n 29 del 24/8/2007 REGOLAMENTO Dettagli SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA
LEGGI FONDAMENTALI DELLE NORMESISMICHE SOMMARIO: LEGGI SU CUI SI BASANO LE ATTUALI NORME SISMICHE LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E L AZIONE SISMICA Giacomo Di Pasquale, Dipartimento della Protezione Dettagli DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI LARGO SANTA BARBARA, 2-00178 ROMA TEI.. Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
Spazio riservato al Servizio Urbanistica AGIBILITA' n del L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.160 ) l sottoscritt... Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli Relazione tecnica. Interferenze
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T
Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T 02F051 571T 560T 561T 566T 565T 531T 580T Caratteristiche principali: Comando funzionamento manuale/automatico esterno Microinterruttore Dettagli Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici. Gulisano Antonino
Sicurezza nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici Infortuni Ogni giorno si verificano quasi quattro (4) infortuni mortali sul lavoro. Di questi uno (1) avviene per cause elettriche. Dettagli REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (Emanato con D.R. n. 57 del 21 gennaio 2015) INDICE Pag. Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 - Procedura Dettagli Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura
Interruttori di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura Diagramma di selezione VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7 VF KEYF AZIONATORI UNITA DI CONTATTO 1 2 21 22 2NO+1NC FD FP Dettagli Linee guida per il montaggio e smontaggio di. ponti a torre su ruote
SCHEDA TECNICA N 25 PONTE SU RUOTE A TORRE (trabattelli) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE V I A M A S S A R E N T I, 9-4 0 1 3 8 B O L O G N A 0 5 1. 6 3. 6 1 4. 5 8 5 - FA X 0 5 1. 6 3. 6 4. 5 8 7 E-mail: Dettagli FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81
CARTA SEMPLICE FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81 ALL A.S.L. N. CN2 ALBA BRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Via Vida Dettagli CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING
CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING POTENZA FRIGORIFERA DA 4 A 26,8 kw ED.P 161 SF E K 98 FC La gamma di condizionatori Dettagli Protezione dal Fuoco. Vetri Resistenti al Fuoco. Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear
Protezione dal Fuoco Vetri Resistenti al Fuoco Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Pilkington Pyroclear Chicago Art Istitute, Chicago (USA). Chi siamo Produciamo e trasformiamo vetro dal 1826. Questa Dettagli Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione...
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli Sistem Cube PICCOLI APPARTAMENTI, LOCALI HOBBY, GARAGES
LIMITED WARRANTY PICCOLI APPARTAMENTI, LOCALI HOBBY, GARAGES Sistem Cube La centrale Sistem Cube è una soluzione geniale per tutti gli spazi ridotti. Compattezza, razionalità e potenza la rendono adatta Dettagli DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
1 2 3 Ossido carbonio 4 Normale Ordinamento Codice civile Codice Penale Leggi speciali Legge 1083/71 D.P.R. 412/93 -> D.Lgs. 192/05 DM 37/08 5 Premessa: L incontro ha lo scopo di illustrare le principali Dettagli MINI-ESCAVATORE. ViO20-4. 2230/2335 kg. Call for Yanmar solutions
MINI-ESCAVATORE 2230/2335 kg Call for Yanmar solutions COMPATTEZZA Il è un mini-escavatore con sporgenza posteriore realmente nulla. Il contrappeso e la parte posteriore del telaio superiore della macchina Dettagli POS: Piano Operativo di Sicurezza. D.Lgs 81/08 art. 96 c.1. Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova D.Lgs 81/08 art. 96 c.1 Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici Azienda Sanitaria Dettagli Parte II specifica Edificio RM022 - Villino A Via degli Apuli, 1-00185 Roma. Il Responsabile dell Uspp Arch. Simonetta Petrone

References: articolo 11
 art. 8
 Art. 1
 Art. 2
 ART.67
 ART.67
 art. 96
 art. 96