Source: http://docplayer.cz/1326371-Technicka-zprava-vytapeni-ms-ctyrlistek.html
Timestamp: 2018-04-23 23:44:14+00:00

Document:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek - PDF
Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek"
1 Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Telefon (+420) Fax (+420) IČO DIČ CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Název: Místo stavby: Stupeň: Investor: Zpracovatel: MŠ Čtyřlístek Benešov rekonstrukce vytápění MŠ Čtyřlístek, Bezručova 1948, Benešov Dokumentace pro provedení stavby Město Benešov Masarykovo náměstí Benešov Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova Benešov Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 1 z 6
2 OBSAH 1. PŘEDMĚT PROJEKTU 2. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE 3.1. Základní charakteristiky budovy 3.2. Podklady poskytnuté provozovatelem 4. ZDROJ TEPLA 5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 6. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 6.1. Demontáže 6.2. Nové instalace, technické řešení 7. ZKOUŠKY 8. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 8.1. Stavba 8.2. Vzduchotechnika 8.3. MaR / elektro 9. PŘÍLOHY Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 2 z 6
3 Benešov, listopad PŘEDMĚT PROJEKTU Předmětem předkládaného projektu, ve stupni pro provedení stavby, je rekonstrukce vytápění v objektu MŠ Čtyřlístek, Bezručova 1948, Benešov. Tento projekt neřeší ohřev teplé vody, který je zajištěn centrálně mimo objekt MŠ, a tedy rekonstrukcí nebude nijak dotčen. 2. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení ČSN Tepelná ochrana budov ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Lineální součinitel prostupu tepla Zjednodušené metody a orientační hodnoty 3. VÝCHOZÍ ÚDAJE 3.1. Základní charakteristiky budovy Charakter stavby : Venkovní výpočtová teplota: Průměrná roční teplota: Krajina z hlediska větru: Teplotní spád navrhovaného top. systému: Doba vytápění: Počet nadzemních podlaží: Ústřední vytápění -15 C +5,2 C krajina normální 75/55 C napojeno CZT 18hod standardní vytápění + 8hod noční útlum 2 NP 3.2. Podklady poskytnuté provozovatelem - Neúplné stavební podklady v rozsahu: Projektová dokumentace Pozemní stavby Gottwaldov, , Půdorys přízemí výkres 03 - Půdorys střechy výkres 05 - Řez A-Á výkres 06 - Půdorys suterénu Zdravotní instalace z 10/ Energetický audit z 12/2007, zpracovatel: Ing. Petr Bernat - Prohlášení zástupce investora p.najmanna, že obvodový plášť byl zateplen 5cm polystyrenu - Rozpočet na opravu střechy fa. Obnova střech, s.r.o. z něhož je patrné dodatečné zateplení střechy objektu 10cm deskami EPS Studie k provedení nuceného větrání prostoru přípravy jídel (kuchyně v přízemí) a mytí - Dokumentace k rekonstrukci vytápění zpracovaná fa.energo Tábor v 11/ Dokumentace pro provedení stavby Oprava VZT zařízení kuchyně Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 3 z 6
4 4. ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla zůstane stávající přípojka z tlakově závislé směšovací stanice umístěné v objektu původní výměníkové stanice. Stanice je napojena na primární rozvod CZT o parametrech 90/60 C. Do objektu MŠ je topným kanálem vedena již regulovaná topná voda o max. teplotách 80/60 C. Teplota topné vody je však regulována v závislosti na venkovní teplotě pomocí 3-cestného směšovacího ventilu s řízením LANDIS&GYR typ SQX61. Oběh topné vody zabezpečuje čerpadlo GRUNDFOS UPE Provozovatelem směšovací stanice jsou Městská tepelná zařízení Benešov. Systém je proti překročení max. dovoleného přetlaku chráněn pojistným ventilem umístěným v kotelně, který v případě nárůstu tlaku nad nastavenou hodnotu odstaví kotelnu z provozu. V kotelně je umístěn i expanzní a doplňovací automat včetně úpravny vody. Z centrálního rozvodu bude provedeno i napouštění systému upravenou vodou (napouštění je nutno předem konzultovat s provozovatelem kotelny tak, aby nedošlo k výpadku celého systému CZT). Přípojka je v technickém suterénu ukončena uzavíracími šoupátky (dnes již patrně nefunkčními), která budou při rekonstrukci demontována a nahrazena mezipřírubovými uzavíracími klapkami KSB BOA DN POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Stávající otopná soustava je tvořena litinovými radiátory Kalor, na kterých jsou osazeny termostatické radiátorové ventily Siemens s termostatickými hlavicemi. Potrubní rozvod je jedno-trubkový s průběžným napojením otopných těles bez možnosti regulace tzv. míry zatékání do tělesa. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek, které jsou v technickém suterénu izolovány. Vytápění m.č.0.50 (šatna dětí 2., 3. a 4.třídy) zajišťují otopná tělesa připojená na páteřní rozvod suterénu dvou-trubkovým rozvodem. Pro větrání prostoru kuchyně je instalována VZT jednotka s teplovodním ohřívačem tepla o výkonu 15kW a požadovanou teplotou topného média 65/45 C. P Přípojka k ohřívači VZT je vedena již z technického suterénu jako dvou-trubková a před ohřívačem je osazen směšovací uzel s 3-cestným směš. ventilem SIEMENS VXG Oběh topné vody ve směšovacím uzlu VZT jednotky zajišťuje oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS Rozvod je proveden z ocelových trubek černých krytých izolací MIRELON tl.20mm. 6. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 6.1. Demontáže Při rekonstrukci budou kompletně demontována OT a rozvody k nim včetně stoupaček a to v celém objektu MŠ Nové instalace, technické řešení Z důvodu požadavku platné legislativy na povrchovou teplotu OT v objektech typu MŠ (max. teplota 70 C) byl zvolen teplotní spád otopné vody 75/55 C, tuto max. teplotu je třeba nastavit ve směšovací stanici provozované teplárnami. Otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem topné vody. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 4 z 6
5 Jako otopná tělesa jsou navržena tělesa firmy KORADO Radik VK se spodním napojením. Otopná tělesa budou osazena ventilovou vložkou KORADO-HEIMEIER a termostatickou hlavicí na přívodu a na zpátečce regulačním šroubením Vekolux. Ohřívač VZT zařízení bude připojen na páteřní rozvod topné vody prostřednictvím regulační smyčky s vlastním oběhovým čerpadlem, 3-cestným směšovacím ventilem, filtrem, uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Toto zapojení zůstane zachováno stávající, pouze v technickém suterénu dojde k napojení na nové rozvody. Rozvodné potrubí systému vytápění v provozních prostorách MŠ bude provedeno z měděných trubek vedených volně po stěnách pod otopnými tělesy. Upevnění bude provedeno kotvením do obvodových panelů budovy. Stoupačky budou rovněž z měděných trubek. Hlavní (páteřní) trasy v technickém suterénu budou provedeny z ocelových bezešvých závitových trubek běžných. Rozvody musí být v nejvyšších místech opatřeny odvzdušňovacími a v nejnižších místech vypouštěcími armaturami a to na všech větvích. Páteřní trasy budou zavěšeny strop technického suterénu. Pro tepelné izolace rozvodů bude použit materiál mající součinitel tepelné vodivosti גּ menš í nebo roven 0,0038 W/m 2 K (hodnoty גּ udávány pro 0 C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky. U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven jak hodnoty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb. Tloušťky tepelené izolace byly stanoveny výpočtem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. takto: Potrubí DN15 tl. izolace 30mm Potrubí DN20 25 tl. izolace 40mm Potrubí DN32 50 tl. izolace 50mm Potrubí DN65 tl. Izolace 60mm Tepelná izolace bude z min. vlny s povrchovou úpravou Al fólie. Zavěšení potrubí včetně průchodů stavebními konstrukcemi bude provedeno s omezením přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí bude použit stavebnicový upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod. Průchody potrubí stěnami, stropy budou opatřeny vhodnými chráničkami pro zajištění volného pohybu vlivem teplotní roztažnosti. Spoje potrubí nesmí být umístěny v průchodech stěnami a stropy. Pro prostupy ze suterénu do přízemí a patra budou využity stávající trasy a prostupy tak, aby byly minimalizovány stavební práce. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 5 z 6
6 7. ZKOUŠKY Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN a předpisy výrobců: - Před zkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení/systém propláchnuto. Proplach se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, ) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. - Zkouška těsnosti bude provedena vodou o přetlaku 5,5bar (max. dovolený přetlak v systému). Soustava bude napuštěna nejméně šest hodin. Po této době se v systému nesmí vyskytnout netěsnosti. - Topná zkouška bude trvat min. 72 hodin. - Provádí se v topné sezóně. - Systém musí být napuštěn upravenou topnou vodou. O provedených zkouškách budou provedeny příslušné zápisy a protokoly. K dohledu nad provedením zkoušek musí být vyzván stavební dozor, projektant a investor. Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 8. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 8.4. Stavba zhotovení a následné začištění nových resp. upravených prostupů pro potrubí ve stavebních konstrukcích pro přístup ke stávajícímu vodorovnému potrubnímu rozvodu a pro montáž nového rozvodu bude nutno demontovat stávající obložení a zákryty těles a potrubních tras, dále bude nutné demontovat zavěšenou izolaci podlahy/stropu v technickém suterénu po montáži provést nové zakrytování otopných těles s ohledem na max. přenos tepelného výkonu tělesa do místnosti. Zakrytována budou pouze tělesa v prostorech trvalého pobytu dětí a na chodbě v 2.np (m.č. 0.08, 0.12, 0.13, 0.14, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.29, 1.30), v ostatních prostorech budou tělesa nezakrytována MaR / elektro Stávající řídící systém (nutno konzultovat s provozovatelem směšovací stanice) musí zajistit tyto provozní režimy: Vytápění podle časového programu (zajištění denních a týdenních programů) Přepínání mezi jmenovitou a útlumovou teplotou 9. PŘÍLOHY Ochrana ohřívače VZT jednotky proti zamrznutí Zajistí řádné osvětlení v technickém suterénu a to jak pro montáž, tak hlavně pro pravidelné kontroly a údržbu 1. Výpočet tepelných ztrát budovy Tepelný výkon dle ČSN EN Výkaz výměr Vypracoval: Ing. Renata Polidarová Městský soud v Praze, oddíl C, vložka Strana 6 z 6

References: soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud