Source: http://docplayer.it/1158107-La-sicurezza-in-ospedale.html
Timestamp: 2017-01-16 11:01:05+00:00

Document:
⭐LA SICUREZZA IN OSPEDALE
Download "LA SICUREZZA IN OSPEDALE"
1 Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione LA SICUREZZA IN OSPEDALE Strumenti di valutazione e gestione del rischio Fascicolo V LUOGHI DI LAVORO Edizione 20122 Pubblicazione realizzata da INAIL Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Responsabile di progetto Clara Resconi prima edizione, 2007 Autori Patrizia Anzidei, Maria Ilaria Barra, Roberto Belliato, Stefano Bergamasco, Adelina Brusco, Salvatore Caldara, Carlo Capussotto, Pietro De Blasi, Maria Rosaria Fizzano, Liliana Frusteri, Raffaella Giovinazzo, Claudio Kunkar, Ruggero Maialetti, Salvatore Marcellino, Clara Resconi, Paola Ricciardi, Antonio Terracina, Daniela Tomaiuolo, Federica Venanzetti Collaborazioni Ospedale Grassi di Roma dott. Vittorio Chinni, dott.ssa Maria Grazia Budroni, dott.ssa Paola Masala, ing. Mario Papa Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma dott. Salvatore Passafaro, sig. Claudio Molinari Azienda Ospedaliera San Filippo Neri di Roma dott.ssa Silvana Cinalli Assessorato alla Sanità Pubblica della Regione Piemonte arch. Alessandro Caprioglio, dott. Alberto Baratti Gruppo redazionale Patrizia Anzidei, Pietro De Blasi, Raffaella Giovinazzo, Ruggero Maialetti, Clara Resconi, Federica Venanzetti seconda edizione, 2012 Autori Patrizia Anzidei, Maria Ilaria Barra, Roberto Belliato, Stefano Bergamasco, Adelina Brusco, Carlo Capussotto, Pietro De Blasi, Maria Rosaria Fizzano, Paola Freda, Liliana Frusteri, Raffaella Giovinazzo, Claudio Kunkar, Ruggero Maialetti, Salvatore Marcellino, Clara Resconi, Matteo Ritrovato, Federica Venanzetti Gruppo redazionale Patrizia Anzidei, Claudio Kunkar, Ruggero Maialetti, Clara Resconi, Antonietta Saracino, Federica Venanzetti Sviluppo software SIPO di QUATTROEMME S.p.A. Informazioni INAIL - Contarp via Roberto Ferruzzi, INAIL 2012 INAIL Distribuzione gratuita. Vietata la vendita. La riproduzione anche parziale su qualsiasi mezzo è consentita solo se è citata la fonte ISBN Finito di stampare dalla Tipolitografia INAIL di Milano nel mese di febbraio 20133 Piano dell opera Fascicolo I Fascicolo II Fascicolo III Fascicolo IV Fascicolo V Fascicolo VI Fascicolo VII Fascicolo VIII Fascicolo IX Fascicolo X Introduzione Generale Antincendio Apparecchi elettromedicali Rischio elettrico Luoghi di lavoro Rischio biologico Rischio chimico Chemioterapici ed antiblastici Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti Radiazioni ionizzanti Rumore Videoterminali Rifiuti Trasporti Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione4 5 INDICE FASCICOLO V Luoghi di lavoro INTRODUZIONE 9 A cura di: Dott. Ing. Clara Resconi LISTE DI CONTROLLO A cura di: Dott. Ing. Clara Resconi Luoghi di lavoro comune a tutte le unità operative e servizi - Livello I: 19 Luoghi di lavoro comune a tutte le unità operative e servizi - Livello II: 27 Luoghi di lavoro: Ambulatori - Livello I: m 28 Luoghi di lavoro: Blocco operatorio - Livello I: LL I bo 29 Luoghi di lavoro: Blocco parto - Livello I: LL I bp 31 Luoghi di lavoro: Day hospital - Livello I: LL I Luoghi di lavoro: Day surgery - Livello I: LL I ds 34 Luoghi di lavoro: Diagnostica per immagini - Livello I: LL I di 35 Luoghi di lavoro: Disinfezione - Livello I: LL I dis 36 Luoghi di lavoro: Degenza - Livello I: LL I deg 37 Luoghi di lavoro: Degenza - Livello II: LL II deg 39 Luoghi di lavoro: Degenza blocco parto - Livello I: LL I deg bp 40 Luoghi di lavoro: Degenza igiene mentale - Livello I: LL I im 41 Luoghi di lavoro: Degenza malattie infettive - Livello I: LL I inf 42 Luoghi di lavoro: Degenza pediatrica - Livello I: LL I Luoghi di lavoro: Laboratorio - Livello I: LL I lab 44 Luoghi di lavoro: Medicina nucleare - Livello I: LL I mn 456 Luoghi di lavoro: Pronto soccorso - Livello I: LL I ps 46 Luoghi di lavoro: Radioterapia - Livello I: LL I Luoghi di lavoro: Rianimazione/Terapia intensiva - Livello I: LL I Luoghi di lavoro: Gestione farmaci - Livello I: LL I gf 50 Luoghi di lavoro: Sevizio mortuario - Livello I: LL I ob 51 Luoghi di lavoro: Sterilizzazione - Livello I: LL I st 52 QUADRO D INSIEME 537 INTRODUZIONE A cura di: Dott. Ing. Clara Resconi8 9 LUOGHI DI LAVORO Luogo di lavoro è un termine molto generico per poter definire una struttura ospedaliera, infatti essa comprende anche luoghi frequentati non solo dai lavoratori interni a qualsiasi titolo, ma anche dagli utenti, dai visitatori, dai fornitori, dagli informatori, dai manutentori, etc.. Mentre in passato l ospedale era visto perlopiù come un luogo ove curare ed isolare i malati, ultimamente la progettazione degli ospedali è volta sempre più verso la realizzazione di un luogo integrato nella vita di tutti i giorni. Si realizzano pertanto ospedali con la strada o piazza principale attorno a cui si sviluppano negozi, palestre, servizi vari e su cui allo stesso tempo si affacciano i piani dell ospedale. Ospedale di Mestre Ospedale di Lecco Negli ultimi anni, infatti, concetti quali soddisfazione del cliente, efficacia dei messaggi, efficienza dei servizi sono entrati a far parte del comune sentire, il cittadino entra nella struttura non solo con la speranza di guarire o diagnosticare al più presto un anomalia, ma anche con l aspirazione di avere servizi degni di una struttura alberghiera e pertanto lo stesso valuta e sceglie (se e quando è in grado di farlo) il servizio sanitario più confacente alle sue esigenze. Gli ospedali, o meglio le aziende ospedaliere, anche attraverso sponsor o iniziative varie di raccolta fondi, stanno sempre più cercando di trasformare il mero servizio ospedaliero in un servizio alberghiero. Anche le esigenze dei pazienti nel corso degli anni sono mutate; i progressi scientifici e tecnologici hanno aperto nuovi orizzonti di cura e prevenzione nei confronti di patologie altrimenti non trattabili; la crescente consapevolezza dei cittadini del proprio ruolo attivo nella gestione della salute ha fatto uscire la medicina e le sue strutture dall ambito strettamente diagnostico-terapeutico e ha modificato le richieste e le aspettative degli utenti. Del resto anche l'o.m.s. (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità. 910 LA SICUREZZA IN OSPEDALE Mentre alle origini degli ospedali, non avendo molte disponibilità mediche e tecnologiche, la cura degli infermi e dei malati era accentrata soprattutto su un sostegno morale e religioso; con il progresso tecnologico l attenzione si è spostata dalla relazione con la persona malata a quella con la malattia: questa prerogativa della medicina occidentale ha stravolto il ruolo tradizionale del terapeuta, sostituendolo con quello del tecnico e dello specialista. Ciò ha portato nel corso degli anni a trascurare spesso il rapporto umano con il paziente e con i parenti, a trascurare cioè la componente relazionale della medicina; oggi c è un ritorno al passato, infatti pur disponendo di avanzate tecnologie e strumentazioni, di personale medico altamente specializzato, si tende a impostare (anche dal punto di vista strutturale ed architettonico) ed organizzare gli ospedali in modo da far ritornare la persona al centro di tutto; la componente relazionale, infatti, non fatta solo di parole, ma anche di colori, di immagini, di messaggi, di suoni è fattore imprescindibile in ogni attività che preveda l interazione tra individui; tale valutazione ha costretto a riflettere sulla necessità di sviluppare nuovi modelli di intervento che promuovano la cosiddetta umanizzazione degli ospedali. Molte sono le esperienze di sanità alla ricerca di un umanizzazione dell ospedale e accoglienza migliore del cittadino, si riportano qui di seguito alcuni esempi in cui l ospedale, dopo una valutazione dei lavoratori, delle necessità dei clienti, dei punti critici rilevati verbalmente o per iscritto, ha intrapreso delle iniziative volte a migliorare le condizioni dei pazienti ed allo stesso tempo del personale. Progetto Iris - attività di animazione dedicata alla riduzione dell ansia e dello stress, quali ad esempio l apertura dei reparti al mondo esterno in occasione di eventi concertistici e mostre e al coinvolgimento del personale (Ospedale Civile di Legnano già dal 1998). Progetto che punta a rafforzare l attendibilità e la capacità d attrazione dei servizi ospedalieri pubblici, puntando ad un concetto di comfort globale, che comprenda l accoglienza, la personalizzazione dei servizi, la cura degli aspetti estetici, di disponibilità di servizi i di ristorazione, comunicazione, servizi destinati non solo al cittadino degente, ma alla collettività che ruota intorno a lui: familiari, amici, visitatori occasionali: ancora una volta il ''cliente esterno'', utente dell'ospedale e gli operatori stessi, ''il cliente interno'', punto di riferimento del progetto (ASL Bologna ). Progetto: Ospedale Aperto, un sistema di servizi (negozi, parrucchieri, asili nido, fiorai, ristoranti) dedicati all accoglienza dei famigliari dei degenti e dei degenti stessi durante il ricovero, con l intento di ricreare un centro funzionalmente attivo e appunto, aperto al mondo. (ASL 12 di Viareggio ). Ospedale Aperto con visite senza limite di orario, dalle ore 6.00 alle ore (Ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra). Stanze aperte in Ospedale per i ragazzi ricoverati: installazione di un sistema audiovisivo per la gestione delle immagini e comunicazioni tra le diverse stanze di degenza; tale sistema è diventato un piacevole passatempo per i ragazzi degenti ed un sistema di controllo discreto per i medici. (Azienda Ospedaliera Pediatrica di Parma). Rafforzamento dell Ufficio Urp al fine di accompagnare tutti i pazienti che necessitano di servizio entro 10 minuti dalla richiesta, dare informazioni corrette e comprensibili sia di tipo orientativo che sanitario, supportare i pazienti di differente cultura durante tutto il loro percorso di ricovero. Il progetto ha visto l utilizzo di procedure di rilevazione della customer satisfaction, e corsi di formazione sulle tematiche della comunicazione in ottemperanza alla Legge 150/2000. (Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino). Ma si potrebbe realizzare, come già fatto nel nord Europa, un servizio di baby sitter all ingresso dell ospedale per concedere ai genitori soli di poter effettuare con tranquillità analisi, controlli medici ambulatoriali o visite; prevedere ambulatori aperti anche il sabato e la domenica. Altri e molteplici casi si stanno sviluppando sul territorio, anche tramite il miglioramento degli ambienti di lavoro, tramite la pitturazione delle pareti (intervento a basso costo), la sostituzione della pavimentazione e l affissione di comunicazioni ben chiare o la realizzazione di disegni e immagini rilassanti. 1011 LUOGHI DI LAVORO Al fine di affrontare il senso di smarrimento di alcuni visitatori (pazienti o meno) e lo stress da parte degli operatori dell ospedale di fornire in continuazione indicazioni sulla collocazione di servizi o unità operative, alcuni ospedali hanno trovato soluzione cromatiche efficaci: unità operative con colori differenti, gli stessi colori riportati sul pavimento ad indicare i percorsi da seguire. Anche una piccola ristrutturazione di un pronto soccorso, unita alla formazione del personale a gestire la comunicazione in situazioni di stress, potrebbe comportare una riduzione delle tensioni o aggressioni nell unità operativa. Come del resto fornire estratti di libri pubblicati da case editoriali in modo da costituire un passatempo per l utente in attesa e una pubblicità per la casa editoriale. Ospedale di Bra 1112 LA SICUREZZA IN OSPEDALE Un cenno particolare inoltre ai reparti di pediatria; i piccoli pazienti, in alcuni casi, possono continuare a condurre una vita quasi normale sebbene ricoverati in ospedale, quando l ospedale stesso riesce a riprodurre un ambiente molto simile a quello di casa o di una scuola e quando i piccoli pazienti sono occupati da attività didattiche o ricreative. TAC - Ospedale Bambin Gesù di Roma Ospedale Mayer di Firenze TAC - Ospedale Bambin Gesù di Roma Ospedale Gaslini di Genova Quanto sopra esposto, sebbene di grande utilità per un miglioramento della qualità dei servizi, per la realizzazione di un ambiente di lavoro più sereno e tranquillo, al momento è lasciato alla libera iniziativa della direzione ospedaliera e pertanto sarebbe auspicabile che ogni ospedale, in base alle risorse di personale ed economiche, possa tendere ad una maggiore applicazione dell umanizzazione ospedaliera. Tutto ciò avendo un largo respiro di applicazione non poteva essere compreso tra le possibili verifiche realizzabili mediante le check list, nelle quali sono state riportate domande relative ad applicazioni di legge. Inoltre tutte le grandi strutture ospedaliere sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; risultano pertanto essere prioritari i requisiti prescritti nel D.M. 18 settembre 2002: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. oltre a quanto già prescritto nel D.Lgs. 81/2008 (luoghi di lavoro) e D.M. 10 marzo Queste ultime normative sono riportate integralmente nel fascicolo III relativo all antincendio. In questa sezione di conseguenza sono stati trattati il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche e il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1213 LUOGHI DI LAVORO 14 gennaio 1997 Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Secondo stime elaborate dall Organizzazione Mondiale della Sanità le persone che hanno difficoltà, più o meno sensibili, nello spostarsi nell ambito del tessuto urbano e del territorio più in generale, rappresentano una percentuale molto elevata stimata in oltre il 20% della popolazione. Ciò significa che la persona disabile, come è comunemente definita, non è solo quella persona che si sposta sulla sedia a ruote, ma è anche la persona anziana, il cardiopatico, colui che ha problemi di artrosi o artrite, colui che ha un inabilità temporanea dovuta a fratture, presenza di gesso, contusioni, strappi muscolari etc; ma anche il non vedente o ipo - vedente o il non udente o ipo - udente. L eliminazione di qualsiasi tipo di barriera architettonica dovrebbe permettere alle persone meno fortunate di svolgere le proprie potenzialità al meglio diminuendo per quanto possibile gli svantaggi e utilizzando appieno le loro disponibilità anche se limitate o residue. Nell ambito ospedaliero, l abbattimento delle barriere architettoniche strutturali, la presenza di ascensori, servo scale, montalettighe non solo rende accessibili ed agibili tutti i locali, ma facilita anche il compito del personale ai fini della movimentazione dei pazienti da un unità operativa all altra; la realizzazione di spazi (di lavoro, di degenza o servizi igienici) con dimensioni ed attrezzature adeguate comporta una manualità operativa più agevole e più sicura. Per ciò che concerne invece il concetto, sebbene importante, dell umanizzazione dell ospedale (tipico dell ospedale del terzo millennio) raggiunto mediante la realizzazione di ambienti sempre più confortevoli e con servizi sempre più di tipo alberghiero, sebbene con grandi risvolti terapeutici, lo si lascia ad una trattazione successiva. Per ciò che concerne i requisiti minimi sono state inserite tutte le prescrizioni di legge, anche se non direttamente pertinenti con la sicurezza e l igiene sul lavoro, e pertanto si troveranno indicazioni anche organizzative, impiantistiche, ambientali e strumentali; trattasi di prescrizioni minime ed indispensabili e quindi da rispettare in ogni punto. Sono inoltre trattate le prescrizioni essenziali e minime di microclima, aerazione ed illuminazione. Nelle liste di controllo inoltre non sono menzionati i regolamenti regionali di attuazione del suddetto decreto, in quanto avrebbero potuto comportare difficoltà di interpretazione della check list stessa. STRUTTURA DELLE LISTE DI CONTROLLO Nella sezione dedicata ai luoghi di lavoro essenzialmente si è voluto far riferimento a due argomenti ben distinti: da una parte l accessibilità e la fruibilità degli ambienti ospedalieri da parte di tutti il cui riferimento principale è il D.M. 236/1989 e dall altra i requisiti minimi per le strutture ospedaliere, definiti nel D.P.R 14 gennaio Al pari delle altre liste di controllo le domande sono poste suddividendole in diversi livelli in base all interlocutore (I, II) o alla possibilità di implementare un sistema di gestione della sicurezza (III). Soprattutto relativamente a questo ultimo punto (livello III) sono stati individuati quelli che, a nostro avviso, sono sembrati i punti sensibili del sistema sicurezza luoghi di lavoro e pertanto da gestire in modo particolareggiato e capillare, definendo azioni, compiti e responsabilità. Al fine di renderla maggiormente fruibile è stata organizzata per sezioni. Le liste di controllo sono state realizzate tenendo conto della suddivisione in aree operative riportata nel suddetto decreto del 1997 ed in particolare sono: Luoghi di lavoro comune a tutte le unità operative e servizi - Livello I: Luoghi di lavoro comune a tutte le unità operative e servizi - Livello II: 1314 LA SICUREZZA IN OSPEDALE Luoghi di lavoro: Ambulatori - Livello I: m Luoghi di lavoro: Blocco operatorio - Livello I: LL I bo Luoghi di lavoro: Blocco parto - Livello I: LL I bp Luoghi di lavoro: Day hospital - Livello I: LL I 02 Luoghi di lavoro: Day surgery - Livello I: LL I ds Luoghi di lavoro: Diagnostica per immagini - Livello I: LL I di Luoghi di lavoro: Disinfezione - Livello I: LL I dis Luoghi di lavoro: Degenza - Livello I: LL I deg Luoghi di lavoro: Degenza - Livello II: LL I deg Luoghi di lavoro: Degenza blocco parto - Livello I: LL I bp Luoghi di lavoro: Degenza igiene mentale - Livello I: LL I im Luoghi di lavoro: Degenza malattie infettive - Livello I: LL I inf Luoghi di lavoro: Degenza pediatrica - Livello I: LL I 39 Luoghi di lavoro: Laboratorio - Livello I: LL I lab Luoghi di lavoro: Medicina nucleare - Livello I: LL I mn Luoghi di lavoro: Pronto soccorso - Livello I: LL I ps Luoghi di lavoro: Radioterapia - Livello I: LL I 70 Luoghi di lavoro: Rianimazione/Terapia intensiva - Livello I: LL I 49 Luoghi di lavoro: Gestione farmaci - Livello I: LL I gf Luoghi di lavoro: Sevizio mortuario - Livello I: LL I ob Luoghi di lavoro: Sterilizzazione - Livello I: LL I st RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997: Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs n.626/1994, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità,l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 1415 LUOGHI DI LAVORO Legge 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. RIFERIMENTI Forum Pa : Ospedale Bambino Gesù di Roma: Dash Missione Bontà Ospedale Amico Ospedale Civile di Legnano: Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino Servizio per la Qualità Alberghiera - Presidio Ospedaliero (ex AUSL Bologna Nord) Ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra l Area Pediatrica dell Azienda Ospedaliera di Parma L Azienda Sanitaria Locale 12 di Viareggio: Antonella Delle Fave, Sergio Marsicano, L umanizzazione dell ospedale. Riflessione ed esperienze 1516 17 LISTE DI CONTROLLO: Luoghi di lavoro A cura di: Dott. Ing. Clara Resconi18 19 LUOGHI DI LAVORO LUOGHI DI LAVORO - LIVELLO I TUTTE LE UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI SCHEDA INFORMATIVA GENERALE Legenda Ospedale: Struttura: Piano: Unità operativa: Dirigente: Numero lavoratori: Compilatore lista di controllo: NA: Non applicabile Luoghi di lavoro: Tutte le unità operative e servizi - Livello I I 1 Tutti i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare pulitura al fine di assicurare condizioni igieniche adeguate? D.Lgs 81/2008 art. 64 comma 1 lett. d) I 2 Nei luoghi di lavoro chiusi, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, gli stessi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 3 I lavoratori dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro di locali di riposo, degli spogliatoi, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 4 Tali gabinetti sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 5 Sono previsti bagni separati per uomini e donne in numero adeguato rispetto al personale presente ed alla dislocazione della struttura? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 6 I lavoratori dispongono di appropriati spogliatoi distinti per uomini e donne dotati di armadietto suddiviso per vestiario esterno ed interno? I 7 Gli spogliatoi sono dotati di funzionanti docce con acqua calda? I 8 Gli spogliatoi sono collocati in una zona della struttura facilmente raggiungibile dalle diverse unità operative? I 9 Gli spogliatoi sono in un'area in cui c'è sempre presente personale, anche di sera ed a inizio mattina oppure sono sorvegliati a distanza? Microclima I 10 Nella valutazione delle condizioni ottimali dal punto di vista microclimatico si è tenuto conto di: D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 10.1 temperatura in funzione dell'attività svolta e del periodo stagionale; I 10.2 grado di umidità; I 10.3 movimento dell'aria; I 10.4 soleggiamento? I 11 Le finestre, i lucernari, le pareti vetrate, ove necessario, sono dotati di schermi tali da evitare un soleggiamento eccessivo del luogo di lavoro? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 12 Le eventuali correnti d aria sono opportunamente tenute sotto controllo in modo da evitare che incidano sui lavoratori? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to Gli impianti di condizionamento o di ventilazione d aria sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to20 LA SICUREZZA IN OSPEDALE I 13 III 14 I 15 I 15.1 Impianti di aerazione I servizi igienici sono dotati di aperture verso l esterno, o di un impianto di ventilazione che garantisca almeno 6 ricambi d aria all ora per aspirazione continua, oppure 12 ricambi/ora per aspirazione discontinua? Esiste una verifica periodica del livello di gradimento dei lavoratori per ciò che concerne gli aspetti microclimatici? Esiste un sistema di monitoraggio in continuo delle condizioni microclimatiche degli ambienti in cui è necessaria una stabilità di temperatura, umidità, velocità dell'aria e carica microbica? in caso di risposta affermativa Eventuali variazioni significative delle condizioni microclimatiche sono tempestivamente segnalate da un sistema di allarme locale o centralizzato? I 16 I 16.1 L'impianto di aerazione: è sempre mantenuto efficiente; D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to I 16.2 il suo funzionamento non espone i lavoratori a correnti d'aria fastidiosa; I 16.3 è garantita la qualità e salubrità dell'aria, mediante pulizia e controllo programmato; I 16.4 è garantito un adeguato ricambio d aria in considerazione del numero di lavoratori presenti nel locale di lavoro? III 17 Esiste una verifica periodica del livello di gradimento dei lavoratori per ciò che concerne l'aerazione? Illuminazione I 18 In occasione della valutazione dei rischi si è tenuto conto degli aspetti legati all'illuminazione? I 19 L'illuminazione naturale e/o artificiale è adeguata, a giudizio dell'rspp e dei lavoratori, per salvaguardare la salute ed il benessere dei lavoratori? D.Lgs 81/2008 Allg. V p.to UNI EN I 20 Esiste una illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminamento di almeno 20 lux? I 21 È stato predisposto un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di illuminazione? I 22 Il programma di manutenzione prevede: I 22.1 l immediata sostituzione dei corpi illuminanti fuori uso; I 22.2 la pulizia regolare dei corpi illuminanti; I 22.3 la tinteggiatura periodica con colori chiari e materiali opachi delle pareti? I 23 I corpi illuminanti sono stati dotati di diffusori o altri sistemi atti a evitare fenomeni di abbagliamento? III 24 Esiste una metodologia di verifica del grado di soddisfazione del lavoratore per ciò che concerne l'illuminazione degli ambienti di lavoro? I 25 Nella valutazione di una corretta illuminazione degli ambienti di lavoro si è tenuto conto di: I 25.1 scarso o eccessivo illuminamento; I 25.2 adeguata direzionalità; 2021 LUOGHI DI LAVORO I 25.3 I 25.4 Barriere architettoniche Porte adeguata distribuzione dei flussi luminosi; presenza di riflessi sulle superfici o ai videoterminali? I 26 Le porte di accesso di ogni unità ambientale sono: D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I facilmente manovrabili; I di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote? I 27 La luce netta della porta di accesso di ogni edificio è almeno di 80 cm? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 28 La luce netta di tutte le porte, escluse quelle di accesso all'edificio, è almeno di 75 cm? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 29 Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 30 Gli spazi antistanti e retrostanti sono stati dimensionati, in rapporto alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, in rapporto al tipo di apertura? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 31 Sono presenti dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 in caso di risposta affermativa I 31.1 Il dislivello è contenuto in modo tale da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 32 Le porte sono agevolmente apribili per dimensioni, posizionamento e manovrabilità da entrambe i lati di utilizzo? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 33 Nella fase di progettazione o ristrutturazione sono state preferite porte scorrevoli o con anta a libro? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 34 L'anta mobile della porta può essere usata con una pressione inferiore a 8 kg? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 35 Nella fase di progettazione o ristrutturazione sono state evitate porte girevoli, a ritorno automatico e le vetrate (non fornite di accorgimenti di sicurezza)? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 36 Le singole ante delle porte hanno una larghezza inferiore a 120 cm? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 37 Sono presenti porte a vetri? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 in caso di risposta affermativa I 37.1 Le porte vetrate sono facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 38 Eventuali vetri di porte sono collocati ad almeno 40 cm dal pavimento? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 39 Nella fase di progettazione o ristrutturazione sono state preferite maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate? D.M. 14/06/1989, n. 236 art. 4.1 I 40 L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 85 cm (consigliata 90 cm)? D.M. 14/06/1989, n. 236 art Pavimenti I 41 I pavimenti sono normalmente: D.M. 14/06/1989, n. 236 art I complanari; I orizzontali; 2122 LA SICUREZZA IN OSPEDALE I non sdrucciolevoli (nelle parti comuni e di uso pubblico)? in caso di risposta negativa alla 41.1 I Il dislivello è inferiore a 2,5 cm? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I Il dislivello è segnalato da variazioni cromatiche? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I Lo spigolo, se presente, è arrotondato? D.M. 14/06/1989, n. 236 art in caso di risposta negativa alla I Sono presenti rampe con pendenza adeguata in modo da consentire un agevole transito di una persona su sedia a ruote? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 42 Nelle parti comuni esiste una chiara individuazione dei percorsi (mediante differenziazione dei materiali e dei colori delle pavimentazioni)? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 43 I grigliati utilizzati nei calpestii sono a maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo per ruote, bastoni di sostegno, etc.? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 44 Gli zerbini sono: I incassati; D.M. 14/06/1989, n. 236 art I con le guide solidamente ancorate? Infissi esterni (esclusa U.O. igiene mentale) D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 45 Le porte, le finestre e le porte finestre sono facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 46 L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando è compresa tra 100 e 130 cm (consigliata 115 cm)? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 47 I meccanismi di apertura e chiusura sono facilmente manovrabili e percepibili? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 48 Le porti mobili possono essere usate esercitando una lieve pressione (inferiore a 8 kg)? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 49 Nella fase di progettazione o ristrutturazione si sono preferite a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta (parte opaca inferiore a 60 cm di altezza dal calpestio)? D.M. 14/06/1989, n. 236 artt e I 50 Il parapetto è: D.M. 14/06/1989, n. 236 art I alto almeno 10 cm; I inattraversabile da una sfera di 10 cm? I 51 Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomata o protetta per non causare infortuni? D.M. 14/06/1989, n. 236 art Arredi fissi I 52 La disposizione degli arredi fissi è tale da consentire il transito della persona sulla sedia a ruote e l'utilizzabilità di tutte le attrezzature e gli spazi? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 53 I banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi? D.M. 14/06/1989, n. 236 art I 54 Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc. sono dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote? D.M. 14/06/1989, n. 236 art Vedere altro
RELAZIONE TECNICA BARRIERE ARCHITETTONICHE ai sensi della L.13 e DM 236/89; DPR 380/01 e Allegato I del R.E. RIFERIMENTO: Richiesta di integrazione P.G. n 119428 del 29/09/2009 OGGETTO: Piano Attuativo Dettagli LA SICUREZZA IN OSPEDALE
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione LA SCUREZZA N OSPEDALE Strumenti di valutazione e gestione del rischio Fascicolo V LUOGH D LAVORO Responsabile di progetto: Dott. ng. Clara Resconi Dettagli Scheda di sintesi delle indicazioni della normativa tecnica per l accessibilità
Universal Design: Progettazione inclusiva e sostenibile Corso di Perfezionamento Politecnico di Torino a.a. 2012-2013 18 marzo 2013 - IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE: COMFORT E Dettagli REGIONE VENETO / Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria
Lista di verifica REQUITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE 1 BLOCCO OPERATORIO - REQUITI STRUTTURALI RPER01.AU.1.1 Le sale operatorie sono di dimensione adeguata alla tipologia e al Dettagli 1. PREMESSA 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. PREMESSA L edificio in esame è soggetto alle prescrizioni tecniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n 13 e relativo regolamento d attuazione D.M. LL.PP., 14 giugno 1989, n 236. Nel caso specifico è Dettagli Regolamento Edilizio ART. 40 Requisiti igienico-sanitarie e di fruibilità degli edifici
Modificato ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014 In vigore dal 15.04.2014 Regolamento Edilizio ART. 40 Requisiti igienico-sanitarie e di fruibilità degli edifici In tutti Dettagli Oggetto: Relazione tecnica ex art. 10 punto 10,2 D.M. 236/89, allegata al P.L. via della Resistenza a Molinetto di MAZZANO Comune di Mazzano (Bs)
Mazzano (Bs) li, 27 febbraio 2012 Al Signor Sindaco del Comune di Mazzano (Bs) Oggetto: Relazione tecnica ex art. 10 punto 10,2 D.M. 236/89, allegata al P.L. via della Resistenza a Molinetto di MAZZANO Dettagli LISTA DI CONTROLLO PER I SERVIZI IGIENICI. Rilevatore: Referente sede. Edificio Codice edificio Piano Unità organizzativa Servizio Igienico
LISTA DI CONTROLLO PER I SERVIZI IGIENICI Rilevatore: Referente sede Edificio Codice edificio Piano Unità organizzativa Servizio Igienico Dipartimento di Altezza dei locali REQUISITI L altezza del locale, Dettagli Pavimenti Tutti i pavimenti, in ciascun piano, sono piani e complanari e le pavimentazioni antisdrucciolevoli secondo le seguenti prescrizioni:
1. PREMESSA L edificio in esame è soggetto alle prescrizioni tecniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n 13 e relativo regolamento d attuazione D.M. LL.PP., 14 giugno 1989, n 236. Nel caso specifico è Dettagli RELAZIONE TECNICA. Oggetto: Descrizione delle soluzioni progettuali previste per garantire l accessibilità ai fini
AL G. NDACO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE (BS) D.P.R. 380/01 art. 77 e succ. VERIFICA DELL' ADATTABILITA' L. 13/89 L. 6/89 Allegata al progetto di Sportello Unico Attività Produttive da realizzarsi nel Comune Dettagli ALLEGATO 002: RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Elaborato E2 COMUNE DI SESTRI LEVANTE Località San Bartolomeo della Ginestra Zona di P.U.C.: AC(B3) E1 (TPA) territorio di presidio ambientale agricolo Istanza Permesso di Costruire in variante al P.U.C. Dettagli EX-DIREZIONE DELLE SALINE NEL CENTRO STORICO DI CERVIA
Eliminazione delle Barriere Architettoniche COMMENTO ALLA LEGGE N.13 DEL 9 GENNAIO 1989 Il D.P.R. N 380 del 6 giugno 2001, agli articoli 77-78 impone nella progettazione di tutti gli edifici il rispetto Dettagli Ai sensi della normativa citata per tale intervento è richiesto il soddisfacimento dei seguenti livelli di qualità:
BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE del 9/1/89 n. 13, D.M. del 14/6/89 n. 236, D.P.R. del 24/7/96 n.503 Dgrv n.509 del 2/3/2010 Allegato A Dgrv n.1428 del 6/9/2011 Allegato A e B RELAZIONE Tecnico- Illustrativa Dettagli RELAZIONE TECNICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Legge 09.01.1989 n 13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA RELAZIONE TECNICA DI ACCESSIBILITA
Progetto di trasformazione ex Cinema Fox in Centro Culturale Comunale CENTRO CIVICO CINE FOX RELAZIONE TECNICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Legge 09.01.1989 n 13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA RELAZIONE Dettagli Nuovo Regolamento Edilizio
CITTA DI CESANO MADERNO PROVINCIA DI MILANO Nuovo Regolamento Edilizio Allegato tecnico LINEE GUIDA PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni Dettagli ALLEGATOA alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014 pag. 1/6 OGGETTO: Trasformazione di spazi sanitari e socio-sanitari già autorizzati all esercizio in Ospedali di Comunità Dettagli RELAZIONE TECNICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' relative alle prescrizioni della L. 9/1/1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236.
RELAZIONE TECNICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' relative alle prescrizioni della L. 9/1/1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità Dettagli NOME ENTE 1 : PRESIDIO (SOLO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE): INDIRIZZO DEL PRESIDIO: UNITÀ OPERATIVA 2 : DIRETTORE/RESPONSABILE DELL UO:
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI CONNESSE CON L ATTIVITÀ OPERATORIA -RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA- REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI NOME Dettagli Repubblica Italiana Regione Siciliana. Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
Allegato 1 CHECK-LIST FINALIZZATA ALLA AUTOVALUTAZIONE DEI REQUISITI AUTORIZZATIVI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO FISSATI DALL ATTUALE NORMATIVA IN Dettagli SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA. Ambienti di Lavoro
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA Ambienti di Lavoro protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Ufficio Scolastico Territoriale Dettagli 1. PREMESSA ACCORGIMENTI DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. PREMESSA ACCORGIMENTI DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (legge 9.1.89, n. 13; DM. 14.6.89, n. 236 e L.P. 9.1.91, n. 1 e DPR24.07.1996, N. 503) Trattasi d'intervento di realizzazione Dettagli Requisiti essenziali per il bagno a norma ed esempi progettuali
Requisiti essenziali per il bagno a norma ed esempi progettuali REQUISITI BASE Gli obblighi di norma si riducono a poche prescrizioni che sinteticamente sono: C D A Il lavabo deve essere di tipo a mensola, Dettagli Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche (seconda parte)
Pubblicato il: 04/01/2005 Aggiornato al: 18/01/2005 (seconda parte) di Gianluigi Saveri Relativamente all impianto elettrico devono essere rimosse tutte quelle barriere che non permettono o che in qualunque Dettagli I CONTROLLI E LE VERIFICHE. Giancarlo Ettorre Sezione Scienze Radiologiche Dip. Specialità Medico-Chirurgiche Università degli Studi di Catania
I CONTROLLI E LE VERIFICHE Giancarlo Ettorre Sezione Scienze Radiologiche Dip. Specialità Medico-Chirurgiche Università degli Studi di Catania 10. I CONTROLLI E LE VERIFICHE Il CRI è un sistema complesso Dettagli D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96
Titolo: PRINCIPALI ACCORGIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PRESENTI NEL D.M. 236/ 89 a cura di Prof. Arch. Fabrizio Vescovo PRINCIPALI ACCORGIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PRESENTI NEL D.M. 236/ 89 APPENDICE: Dettagli Luoghi di lavoro Art. 62 D. Lgs n. 81/08
1 Luoghi di lavoro Art. 62 D. Lgs n. 81/08 DEFINIZIONE Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda Dettagli Al Signor Sindaco del Comune di Prato. Al Comune di Prato Servizio Istanze Edilizie Via Arcivescovo Martini n.61 Prato
Studio Tecnico Ing. MASSIMO CECCARINI Cod. Fisc. CCC MSM 56H14 G999V Part. I.V.A. 00036530970 Viale V. Veneto, 13 59100 PRATO Tel. e Fax 0574 29062 / 607600 Prato, li 27/12/10. e-mail: studiomcmp@conmet.it Dettagli REGIONE VENETO / Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria
Lista di verifica REQUITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE 1 PUNTO NASCITA/BLOCCO PARTO - REQUITI STRUTTURALI BPAR01.AU.1.1 L'AREA NEONATALE, oltre agli spazi specifici già individuati Dettagli Oggetto_. Localizzazione_. Committente_. Altanon S.r.l. Descrizione_. Fase_. Scala_. Data deposito_. Codice interno_.
GianRenato Piolo Architetto Oggetto_ Variante alla P.E. n. 2012/0533 ai sensi della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii. e delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi 2008/C per l'attuazione dei Comparti n.1, Dettagli COMUNE DI QUARTU SANT ELENA SETTORE LAVORI PUBBLICI PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI QUARTU SANT ELENA SETTORE LAVORI PUBBLICI PROVINCIA DI CAGLIARI STRUTTURA SOCIALIZZAZIONE PRIMA INFANZIA VIA BOITO RECUPERO EX ASILO NIDO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELAZIONE ACCESSIBILITA Dettagli Ripartizione Servizio Tecnico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Ripartizione Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici via Savonarola 9-11 - 44121 Ferrara REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO UNIVERSITARIO DA DESTINARE AD ANIMAL FACILITY Dettagli Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative
Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000 Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67 Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, Dettagli COMUNE DI AVETRANA (Provincia di Taranto)
COMUNE DI AVETRANA (Provincia di Taranto) RELAZIONE TECNICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' relative alle prescrizioni della L. 9/1/1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236. " Prescrizioni tecniche necessarie a Dettagli BARRIERE ARCHITETTONICHE SCHEMI E RIFERMENTI NORMATIVI. (ESEMPIO DI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A PROGETTO)
BARRIERE ARCHITETTONICHE SCHEMI E RIFERMENTI NORMATIVI. (ESEMPIO DI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A PROGETTO) Per le parti non verificabili in progetto la costruzione si adeguerà: D.P.R. 27 aprile 1978, n. Dettagli COMUNE DI COPERTINO PROVINCIA DI LECCE
REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ASSSETTO DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE DI COPERTINO PROVINCIA DI LECCE REALIZZAZIONE FABBRICATO EDILIZIA SPERIMENTALE IN ZONA GELSI FSC FONDO PER Dettagli ALBERGHI RIFERIMENTO NORMATIVO. Art. 81 Regolamento comunale di igiene. Art. 126 Regolamento comunale di igiene
ALBERGHI Tipologia di locali che devono essere presenti (condizione minima richiesta per alberghi ad una *): A Locale ricevimento portineria informazioni B camere C servizi igienici comuni/servizi igienici Dettagli COMUNE DI CARASCO Provincia di Genova ALLEGATO E RELAZIONE TECNICA LEGGE 13/89
. COMUNE DI CARASCO Provincia di Genova ALLEGATO E RELAZIONE TECNICA LEGGE 13/89 oggetto : relazione tecnica ai sensi della Legge 13/89 allegata alla richiesta di permesso di costruire diretto convenzionato Dettagli I LUOGHI DL VIVERE COME CURA E SOSTEGNO
I LUOGHI DL VIVERE COME CURA E SOSTEGNO L edilizia residenziale privata: problemi e soluzioni di vivibilità Geom. Silvia Trolli CAAD di Reggio Emilia Bologna, 18 maggio 2012 CAAD - Centri per l Adattamento Dettagli LISTA DI CONTROLLO PER LE SCALE. Rilevatore: Referente sede. Edificio Codice edificio Piano Unità organizzativa Scala. Dipartimento di.
LISTA DI CONTROLLO PER LE SCALE Rilevatore: Referente sede Edificio Codice edificio Piano Unità organizzativa Scala Dipartimento di Responsabile/i REQUISITI Gradini I gradini hanno pedata e alzata dimensionate Dettagli 54 15-2-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8
54 15-2-2008 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8 Elementi misurabili di ACC.2 1) L organizzazione dispone di un piano scritto di risposta e spiegamento dei mezzi che comprende l Dettagli Parametri Antropometrici e Dimensionali 1.a
Parametri Antropometrici e Dimensionali 1.a DM 236/1989 art. 8.0.2 Rotazione a 360 - nuove costruzioni 150x150 - ristrutturazioni 140x140 Rotazione a 90 - nuove costruzioni 140x140 - ristrutturazioni 120x120 Dettagli ESEMPIO PER LA RESIDENZA
141 LA SCALA Larghezza della scala Caratteristiche del gradino Rapporto alzata/pedata Corrimano Segnalazioni tattili e visive PARAMETRI ESSENZIALI A Larghezza scale pubbliche e di parti comuni: 120 cm. Dettagli COMUNE DI SANSEPOLCRO
TAVOLA: 9 COMUNE DI SANSEPOLCRO OGGETTO: PIANO DI RECUPERO Edificio Via N. Aggiunti n. 90 TITOLO TAVOLA: ASSEVERAZIONE L. 13/89 COMMITTENTE: FINTRUCKS S.p.a Ing. Bacchi Camillo PROGETTISTA: Dott. ENRICO Dettagli LOCALI AD USO SANITARIO (D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 testo unico )
LOCALI AD USO SANITARIO (D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 testo unico ) Requisiti generali - dotati del Certificato di Conformità Edilizia rilasciato dal Comune sulla base della verifica di conformità alla vigente Dettagli PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA TIPOLOGIE DI SPAZI DELLE PALESTRE All interno delle palestre si distinguono le seguenti tipologie minime di spazi: Locali principali (sempre presenti): 1.locale palestra Dettagli NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs.81/08 Tiitolo II Capo I art. 62 67 Allegato IV Linee Guida Regione Piemonte per la notifica relativa alla costruzione ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro. Dettagli STUDIO Ing. MARCO BENVENUTI. Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
- Ministero dei Lavori Pubblici - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata Dettagli CRITERIO DA RISPETTARE
SCHEDA DI RILEVAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE LIVELLO ARGENTO Esercizio: Indirizzo: Telefono: Fax: Email: Web site: Referente: STRUTTURA ESTERNA CRITERIO DA RISPETTARE DEVE ESSERE UN PARCHEGGIO PRIVATO. Dettagli Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989
Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata Dettagli LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BASILICATA POLO DI MATERA Facoltà di Architettura Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (Classe 4/S) CORSO DI TECNOLOGIA DELL ARCHITETTURA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE Dettagli DOTT. ING. ALESSANDRO ZITO
PREMESSA La presente relazione è stata predisposta secondo quanto esplicitamente indicato, per la redazione del Progetto Esecutivo, dall art. 35. Relazioni specialistiche del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. Dettagli Le unità ambientali : definizione
Le unità ambientali : definizione Le unità ambientali (UA) rappresentano insiemi di attività compatibili funzionalmente e strettamente relazionate tra di loro in rapporto alle modalità di fruizione da Dettagli Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 (1)
Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 (1) - Ministero dei Lavori Pubblici - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati Dettagli ATTIVITA DI CHIRURGIA GENERALE BLOCCO OPERATORIO
Il Blocco Operatorio è dedicato all esecuzione delle procedure chirurgiche e delle attività ad esse funzionalmente connesse. Fanno parte del blocco operatorio: a) locali di preparazione preoperatoria; Dettagli Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
ALLEGATO A 1 FAMIGLIA 4 SICUREZZA NELL IMPIEGO AGGIORNATO AL : 20121999 PAG.: 11 PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89106 CEE) L opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione Dettagli CRITERIO DA RISPETTARE
SCHEDA DI RILEVAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE LIVELLO BRONZO Esercizio: Indirizzo: Telefono: Fax: Email: Web site: Referente: CRITERIO DA RISPETTARE STRUTTURA ESTERNA DEVE ESSERE PRESENTE UN PARCHEGGIO PRIVATO. Dettagli LISTA DI CONTROLLO PER UFFICI E STUDI. Rilevatore: Referente sede. Edificio Codice edificio Piano Stanza Unità organizzativa Ufficio.
LISTA DI CONTROLLO PER UFFICI E STUDI Rilevatore: Referente sede Edificio Codice edificio Piano Stanza Unità organizzativa Ufficio Dipartimento di Responsabile/i REQUISITI Altezza, cubatura, superficie Dettagli La normativa sulle Barriere Architettoniche. La normativa sulle Barriere Architettoniche. Barriere Architettoniche - Barriere Culturali
Barriere Architettoniche - Barriere Culturali PROGETTARE, COSTRUIRE, ABITARE CON QUALITÀ COLLEGAMENTI ORIZZONTALI COLLEGAMENTI VERTICALI Arch. Cesare Beghi CAAD di Parma 30 Gennaio 2008 Parma Seminario Dettagli Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche (prima parte)
Pubblicato il: 04/01/2005 Aggiornato al: 04/01/2005 Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche Impianti elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche (prima parte) di Gianluigi Dettagli 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
DM 236-14 giugno 1989 Sommario Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 2 DEFINIZIONI Art. 3 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE Art. 4 - CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' Art. 5 - CRITERI DI PROGETTAZIONE Dettagli Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
- Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e Dettagli 1998 - Aggiornamento CS0101us42 VOCE S 1.1 LST/XLII,1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA 14 gennaio 1997 «Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, Dettagli A. Utilizzo di radio-farmaci a scopo diagnostico e in vitro
E una disciplina la cui specificità risiede nell impiego regolamentato di radionuclidi artificiali in forma non sigillata per attività sia di tipo diagnostico che terapeutico. E strutturata in due settori Dettagli IL MALATO ANZIANO E LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Patrizia Bianchetti Abano T.me 27/04/05 1
IL MALATO ANZIANO E LE BARRIERE ARCHITETTONICHE Patrizia Bianchetti Abano T.me 27/04/05 1 Invecchiare è l unico modo per non morire giovani Woody Allen Patrizia Bianchetti Abano T.me 27/04/05 2 Un po di Dettagli chi scale Chi scende, Impresa & Cantiere mediante ringhiera oppure tramite un elemento pieno, per esempio in calcestruzzo armato.
STRUTTURE SCALE ESTERNE FONDAZIONI PAVIMENTAZIONI E SOLAI PARETI INTERNE Chiusure verticali Balconi e logge COPERTURE PIANE COPERTURE A FALDA 3 strutture di contenimento Scale Chi scende, chi scale Matteo Dettagli DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE. Requisiti specifici dei Servizi di Diagnostica per immagini
Requisiti specifici dei Servizi di Diagnostica per immagini Requisiti specifici dei Servizi di Diagnostica per immagini 1 Premessa ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI L attività di diagnostica per immagini Dettagli ACCETTAZIONE REQUISITI STRUTTURALI RELAZIONI FUNZIONALI GENERALI
1 ACCETTAZIONE REQUISITI STRUTTURALI OBIETTIVI : L accettazione deve garantire spazi distinti per l attività sanitaria e per l attività amministrativa. In termini di collegamenti, deve essere garantita Dettagli NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI PIETRO BARILLA
NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI PIETRO BARILLA 2013 Attraverso il disegno attento degli ambienti, la qualità e la garanzia delle relazioni, l applicazione delle più avanzate tecnologie cliniche e le migliori Dettagli CRITERIO DA RISPETTARE
SCHEDA DI RILEVAZIONE STRUTTURE ESERCIZI COMMERCIALI Esercizio: Indirizzo: Telefono: Fax: Email: Web site: Referente: STRUTTURA ESTERNA CRITERIO DA RISPETTARE IN PRESENZA DI PARCHEGGIO PRIVATO, E PRESENTE Dettagli B1.2. Requisiti strutturali e di sicurezza degli ambienti scolastici. CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03.
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Requisiti strutturali e di sicurezza degli ambienti scolastici MODULO B Unità didattica B1.2 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX Dettagli CRITERIO DA RISPETTARE
SCHEDA DI RILEVAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE LIVELLO ORO Esercizio: Indirizzo: Telefono: Fax: Email: Web site: Referente: STRUTTURA ESTERNA CRITERIO DA RISPETTARE DEVE ESSERE PRESENTE UN POSTO MACCHINA Dettagli LA SICUREZZA IN OSPEDALE
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione LA SICUREZZA IN OSPEDALE Strumenti di valutazione e gestione del rischio Fascicolo X SORVEGLIANZA SANITARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE Edizione 2012 Dettagli ADATTAMENTO Dell AMBIENTE DOMESTICO. Incontro informativo Arch. Cesare Beghi CAAD di Parma
ADATTAMENTO Dell AMBIENTE DOMESTICO Incontro informativo Arch. Cesare Beghi CAAD di Parma Fidenza, 21 Febbraio 2013 Barriere Architettoniche - Barriere Culturali Barriere Architettoniche BARRIERE SOCIALI Dettagli LA CASA PER LA TERZA ETÀ
LA CASA PER LA TERZA ETÀ C O M FORT D E S I GN P E R L E D I SABILITÀ M OTORIE LA CURA DELLA PROPRIETA EDILIZIA NELLA DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO Dott. Ing. Enrico Sterpi Ph.D. Dottore di Ricerca Dettagli 1) E previsto un trasferimento adattato per il trasporto dei clienti con mobilità ridotta? SI NO A richiesta a
NOME STRUTTURA Hotel Domina Cassia LOCALITA Roma TELEFONO 0039 063035931 E-MAIL romacassia@domina.it DATA 11/02/2006 RESPONSABILE STRUTTURA SITO WEB www.dominaromacassia.com RILEVATORE Passetto L. LA STRUTTURA Dettagli Dr.ssa Cristina Gremita - UOPSAL Vigevano
LUOGHI DI LAVORO Dr.ssa Cristina Gremita - UOPSAL Vigevano LUOGHI DI LAVORO (TITOLO II D.LGS 626/94) Si intendono per luogo di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all interno Dettagli La SSL nella Polizia di Stato DOMANI
Via Alessandria 220/E - 00198 Roma LA CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA Ambienti di lavoro CRISTIANO DE LUCA 1 La SSL nella Polizia di Stato DOMANI BOZZA REGOLAMENTO Dettagli Premessa. A cura dell ing. Carmelo Tomaselli.
Report sugli adempimenti normativi riguardanti l abbattimento delle barriere architettoniche con particolare attenzione a quelle che impediscono l orientamento, la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti Dettagli ATTIVITA DI CARDIOLOGIA REQUISITI MINIMI SPECIFICI Unità Terapia Intensiva Coronarica - U. T. I. C.
Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 46/22 del 22.9.2015 ATTIVITA DI CARDIOLOGIA REQUISITI MINIMI SPECIFICI Unità Terapia Intensiva Coronarica - U. T. I. C. Scheda La terapia intensiva coronarica rappresenta Dettagli SCUOLA SICURA RAPPORTO SUI DATI RACCOLTI NELL INDAGINE SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI anno scolastico 2001-2002
Scuola di cittadinanza attiva SCUOLA SICURA RAPPORTO SUI DATI RACCOLTI NELL INDAGINE SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI anno scolastico 2001-2002 settembre 2002 1 PREMESSA Poiché il tema della sicurezza Dettagli Dove. La sicurezza degli ambienti
ing. Domenico Mannelli Dove La sicurezza degli ambienti PERICOLO= La potenzialità che una macchina o un impianto o, ancora, un processo possano causare danni. (Es. Scala priva di strisce antiscivolo ) Dettagli La valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili
La valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili In presenza di disabili quali ulteriori avvertenze si debbono adottare riguardo la sicurezza antincendio? Il Ministero dell Interno Dettagli ALCUNE INDICAZIONI DIMENSIONALI
SCHEDA DI RILEVAZIONE STRUTTURE PUBBLICI ESERCIZI E RISTORANTI LIVELLO ARGENTO Esercizio: Indirizzo: Telefono: Fax: Email: Web site: Referente: STRUTTURA ESTERNA BAR E RISTORANTE CRITERIO DA RISPETTARE Dettagli BARRIERE ARCHITETTONICHE
Comune di Castel San Pietro Terme Piazza XX Settembre, 3 40024 Castel San Pietro Terme (BO) rea Servizi al Territorio SPORTELLO UNICO PER L EDILIZI BRRIERE RCHITETTONICHE 1 DICHIRZIONE DI CONFORMIT I SENSI Dettagli 5. SCALE RISCHI PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE. Punto di verifica Interventi di prevenzione e protezione Fonti
01. Esistono scale fisse a gradini 01.01. Le scale che presentano dislivelli pericolosi dispongono di parapetti sui lati aperti 01.02. I parapetti sono di tipo normale. Per lavori edili o di manutenzione Dettagli L ambiente come elemento di rischio
13 marzo 2013 L ambiente come elemento di rischio Giorgio Zecchi Servizio PSAL Azienda USL di Reggio Emilia L ambiente come elemento di rischio - postazioni di lavoro non ergonomiche - spazi liberi di Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli A 16/06/03 Prima emissione URT DRT PRS SSA Cod. Id. I/SIC046C/REL/B003
A 16/06/03 Prima emissione URT DRT PRS SSA Cod. Id. I/SIC046C/REL/B003 Sostituisce il: Sostituito da: SOMMARIO 1 PREMESSA... 2 2 RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 3 SPAZI APERTI ESTERNI... 4 3.1 SPAZI APERTI Dettagli INDICE. ULSS 17- Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta
INDICE 1. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE... 2 2. LE PRINCIPALI SOLUZIONI TECNICO-ARCHITETTONICHE... 5 2.1 SOLUZIONI STRUTTURALI... 6 2.2 PARAMENTI ESTERNI... 6 3. SISTEMAZIONE ESTERNA... 7 3.1 PERCORSI Dettagli OLTRE LA NORMATIVA Progettare senza barriere
O.B.A. Osservatorio Barriere Architettoniche Medaglia d'oro al Valore Civile OLTRE LA NORMATIVA Progettare senza barriere COLLEGIO GEOMETRI della PROVINCIA di CUNEO OLTRE LA NORMATIVA Progettare senza Dettagli Politecnico di Milano Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano Laboratorio Ricerca Mantova UdR TEMA Technology Environment & Management
Politecnico di Milano Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano Laboratorio Ricerca Mantova UdR TEMA Technology Environment & Management Responsabile Scientifico Roberto Bolici Coordinamento Dettagli RELAZIONE DI CONFORMITÀ` ALLE LEGGI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE legge 09.01.1989 n 13, D.M. 14.06.1989 n 236, L.R. n 6 del 20.02.
RELAZIONE DI CONFORMITÀ` ALLE LEGGI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE legge 09.01.1989 n 13, D.M. 14.06.1989 n 236, L.R. n 6 del 20.02.1989 Fabbricato situato in Comune di : Sorico ai mappali n. : 509-2110 Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 64
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 ART. 40
 ART. 40
 art. 10
 art. 10
 art. 77
 Art. 62
 Art. 62
 Art. 81
 Art. 126
 art. 8
 art. 62
 art. 35
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5