Source: http://ib-roessler.dyndns.org/dienstleistungen/EnEV_P12/index.htm
Timestamp: 2018-08-18 22:02:09+00:00

Document:
IB Bernhard Rößler - Energetische Inspektion
Home -› Dienstleistungen -› Energetische Inspektion
Aufgrund der Europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden EU2002/91/EG (EPBD - „Energy Performance of Buildings Directive“) hat der Gesetzgeber Vorschriften für Klimaanlagen in zwei Paragraphen der EnergieEinsparVerordnung aufgenommen.
Die europäische Richtlinie definiert in Artikel 2 eine Klimaanlage:
„Klimaanlage“: Eine Kombination sämtlicher Bauteile, die für eine Form der Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die Temperatur, eventuell gemeinsam mit der Belüftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, geregelt wird oder gesenkt werden kann.
Im Sinne dieser Richtlinie und der nationalen Umsetzung im Rahmen der EnEV wird eine „Klimaanlage“ wie folgt definiert:
1. Anlagen mit Lüftungsfunktion
2. Anlagen zur Raumkühlung ohne Lüftungsfunktion (Raumkühlsysteme, Kühldecken, Splitgeräte, Raumklimageräte, etc.)
Eine energetische Inspektion ist für Klimaanlagen mit einer thermischen Nenn-Kälteleistung größer als 12 kW wiederkehrend mindestens alle 10 Jahre vorgeschrieben. Für ältere Klimaanlagen enthält der Absatz 3 entsprechende Übergangsvorschriften.
Der Umfang der energetischen Inspektion ist im Absatz 2 geregelt. Da hierbei neben dem Klimagerät, der Kälteerzeugung auch die versorgten Zonen überprüft werden müssen, ist diese Inspektion sehr aufwändig. Ziel dieser Inspektion ist das hohe Energieeinsparpotential bei der Identifizierung von Fehlern und Mängeln in der Auslegung und im Betrieb der Klimakälte.
Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Energie­ein­sparungs­gesetzes handelt nach §27 der EnEV, wer vorsätzlich oder leichtfertig (…) 4. entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt. Diese Ordnungs­widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
Die fünf Absätze dieses Paragraphen behandeln den Einbau und die Erneuerung von Klima- und Lüftungsanlagen (größer 12 kW Kälteleistung und / oder 4000m³/h Zuluft).
Grenzwerte für die auf das Fördervolumen bezogene elektrische Leistung der Ventilatoren (SFP - specific fan power).
Bei bestimmungsgemäßer Änderung der Feuchte muss eine selbsttätige Regeleinrichtung vorhanden sein. Führungsgröße zur Regelung der Feuchte ist die direkt gemessene Feuchte der Zu-/Abluft (KEINE Taupunktregelung).
Eine lastabhängige Regelung des Volumenstroms ist erforderlich, falls
V > 9m³/(h*AN)
Dämmung von Kälteverteilungs-, Kaltwasserleitungen und Armaturen.
Einbau- / Nachrüstverpflichtung für Wärmerückgewinnungseinrichtungen.
§11 EnEV Aufrechterhaltung der energetischen Qualität
Energiebedarfssenkende Einrichtungen sind betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
Anlagen und Einrichtungen sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen, regelmäßig zu warten und instand zu halten.
---› Interesse an einer energetischen Inspektion?
---› Fragen zu Lüftungs- / Klimaanlagen?
1. die Überprüfung und Bewertung der Einflüsse, die für die Auslegung der Anlage verant-wortlich sind, insbesondere Veränderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren Wärmequellen sowie der relevanten bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes und der vom Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und
b) einer anderen technischen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der Versorgungstechnik oder der Technischen Gebäudeausrüstung mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechnischer Anlagen. Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben worden sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt werden können, sind den in Satz 2 genannten Ausbildungen gleichgestellt.
(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als zwölf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die für einen Volumenstrom der Zuluft von wenigstens 4000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebäude sowie bei der Erneuerung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen müssen diese Anlagen so ausgeführt werden, dass
2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fördervolumen bezogenen elektrischen Leistungen aller Zu- und Abluftventilatoren bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779 : 2007-09 nicht überschreitet. Der Grenzwert für die Klasse SFP 4 kann um Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 für Gas- und HEPA-Filter sowie Wärmerück-führungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053 erweitert werden.
(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude und bei der Erneuerung von Zentralgeräten solcher Anlagen müssen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die 17 Feuchte der Raumluft unmittelbar zu verändern, diese Anlagen mit selbsttätig wirkenden Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung eingestellt werden können und als Führungsgröße mindestens die direkt gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden An-lagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen Frist des § 12 Absatz 3, bei sonstigen raumlufttechnischen Anlagen in entsprechender Anwendung der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3, nachrüsten.
(5) Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude eingebaut oder Zentralgeräte solcher Anlagen erneuert, müssen diese mit einer Einrichtung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053 : 2007-09 entspricht. Für die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10 : 2007-02 und für den Luftvolumenstrom der Außenluftvolumen-strom maßgebend.
EnEV § 27 Ordnungswidrigkeiten
4. entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt,
5. entgegen § 12 Absatz 5 Satz 1 eine Inspektion durchführt,
EnEG § 8 Bußgeldvorschriften
1. nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 2 Abs.
2 auch in Verbindung mit Abs. 3, § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 1, 2 oder Abs. 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, 2. nach § 5a Satz 1 oder

References: § 8
 §27
 § 12

§11
 § 12
 § 12
 § 27
 § 12
 § 12
 § 8
 § 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5