Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-33-de-abril-1-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_144846f2e4e800c0e0530a01015100c0&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 12:56:32+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 33 DE 01 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:MODIFICA LA RESOLUCIÓN 127 DE 2013, EN LO CONCERNIENTE AL CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES ESTABLECIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN 67 DE 1995.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
De acuerdo con la reunión sostenida con las empresas distribuidoras de gas natural, la cual fue llevada a cabo el día 27 de diciembre de 2013, y junto con la comunicación de Naturgas con radicado E-2013-012227, se detectó la necesidad de realizar algunos ajustes a la Resolución CREG 127 de 2013.
Mediante Resolución CREG 67 de 2014, la Comisión modificó los literales a) y c) del artículo 19 de la Resolución CREG 127 de 2013, los cuales tratan sobre la entrada en vigencia de los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada resolución y sobre el indicador de pérdidas utilizado para efectos de facturación respectivamente.
Adicionalmente, a través de la Resolución CREG 013 de 2014, presentó una propuesta para modificar los artículos 7º, 8º, 13 y 19 de la Resolución CREG 127 de 2013.
Analizados los comentarios recibidos durante el período de consulta de la mencionada resolución, se identificaron dos temas adicionales que deben ser objeto de ajustes: poder calorífico para efectos de facturación del cargo de distribución D y las pérdidas a aplicar a los usuarios regulados y no regulados. Estos temas no fueron consultados mediante la Resolución CREG 13 de 2014 pero, conforme a los análisis efectuados, se consideró necesario realizar nuevas modificaciones al Código de Medición de Gas Combustible por Redes para incluirlos.
De acuerdo con lo anterior y a través de la Resolución 68 de 2014, la Comisión presentó una propuesta para modificar los artículos 13 y 18 de la Resolución CREG 127 de 2013, los cuales tratan sobre los factores de corrección al volumen consumido para efectos de facturación y el cálculo de pérdidas en el sistema de distribución respectivamente.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) E-2014-007938
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. E-2014-007718
Gases de Occidente S. A. E.S.P. E-2014-007713
Gases del Caribe S. A. E.S.P. E-2014-007701
Inversiones Gases de Colombia S. A. E-2014-007691
Surtigas S. A. E.S.P. E-2014-007676/009281
Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) E-2014-007704
Efigas S. A. E.S.P. E-2014-007712
Gas Natural Fenosa S. A. E.S.P. E-2014-007705
Los comentarios recibidos a la Resolución CREG 068 de 2014 fueron analizados, estudiados y se responden en su integridad en el documento CREG 020 de 2015.
Mediante Resolución CREG 185 de 2014, la Comisión modificó el literal c) del artículo 19 de la Resolución CREG 127 de 2013 y fijó el 1 de abril de 2015 como fecha de entrada en vigencia, para efectos tarifarios, del indicador de pérdidas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 650 del 1 de abril de 2015, acordó expedir esta resolución,
ART. 1º. —Modificar el artículo 13 de la Resolución CREG 127 de 2013, el cual quedará así:
ART. 13. —Modifíquese el numeral 5.39 del Capítulo V.5.10 del Anexo General del Código de Distribución adoptado mediante Resolución CREG 67 de 1995, el cual quedará así:
5.39. En caso de facturar el consumo de gas en volumen, este debe expresarse en metros cúbicos a temperatura de 15,56ºC (60ºF) y a una presión atmosférica de 1,01008 bar (14,65 psia).
K p Factor de corrección por presión.
Fpv2 Factor de corrección por compresibilidad.
La presión manométrica estará conforme lo dispuesto en la Resolución 9-0902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía “Reglamento de Instalaciones Internas de Gas combustible”, la cual adoptó las Normas Técnicas Colombianas NTC 2505 y 3838 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
La presión atmosférica (barométrica) se determinará a partir de la mejor información disponible, con la siguiente prioridad:
* Barómetro electrónico (promedio mensual).
* Información suministrada por las estaciones del Ideam (promedio mensual).
* Se calcula con base en la presión atmosférica y la altura sobre el nivel del mar y la temperatura del lugar mediante la siguiente ecuación:
[Pa] Unidades de pascales.
Po Presión atmosférica a nivel del mar, 101325 Pa.
g Gravedad en la Tierra, 9,81 m/s2
R Constante específica para aire seco, 287,058 J/kgK.
x Altura sobre el nivel del mar en metros [m] a la que se encuentra el domicilio del usuario. Se deben considerar los diferentes pisos térmicos para cada variación de 200 metros sobre el nivel del mar, en donde se tomará el menor valor entre el rango que se encuentre.
K Temperatura ambiente promedio mensual en kelvin, donde K = 273,15 +
Tm del municipio donde se encuentra el domicilio del usuario y conforme a su ciclo de facturación.
La temperatura promedio del ciclo de facturación Tm se calculará mediante la siguiente expresión:
Tm Temperatura promedio del ciclo de facturación del mes con mayor número de días del ciclo de facturación y corresponde a cada uno de los meses de enero a diciembre.
Se expresa en grados centígrados.
NDn+i Número de días del ciclo de facturación en el mes n+i.
tn+i Temperatura del mes n+i del municipio donde se encuentra el domicilio del usuario. Para esto el comercializador podrá utilizar el informe “Promedios Climáticos” reportado por el Ideam y utilizará la medición que se asimile más a la localización del domicilio del Usuario, no obstante se deberán utilizar las temperaturas que puedan ser tomadas por equipos de medición de temperatura ambiente pertenecientes al distribuidor o comercializador.
Los equipos de medición de temperatura del distribuidor deberán cumplir mínimo con las siguientes especificaciones:
Rango de medición de temperatura ambiental: -100-50ºC
Resolución para temperatura del aire: 0,1ºC
La calibración de estos equipos deberá hacerse en laboratorio de organismos acreditados ante la ONAC. Para su puesta en funcionamiento, este equipo debe ser llevado a un laboratorio acreditado ante la ONAC para la verificación de que esté debidamente calibrado.
e) Factor de corrección por compresibilidad Fpv2:
El factor se considerará igual a 1 para presiones inferiores a 7 bares en el medidor del Usuario.
PAR. 1º. —El informe del Ideam “Promedios Climáticos” se encuentra ingresando en la página web de dicha entidad y es responsabilidad del comercializador la descarga de este archivo o de aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
PAR. 2º. —En aquellos mercados relevantes de distribución para el siguiente periodo tarifario donde se suministre gas natural y estén conformados a partir de Mercados Existentes de Distribución, Agregación de Mercados Existentes de Distribución o Anexar a Mercados Existentes de Distribución Municipios Nuevos, conforme a lo definido en el numeral 5.2. de la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se actualizará mensualmente el cargo de distribución aplicable a usuarios de uso residencial y el cargo promedio de distribución aplicable a usuarios diferentes a los de uso residencial con un Factor de Ajuste de Poder Calorífico que contempla la variación del poder calorífico mensual real con respecto al poder calorífico de la fecha de corte con la que se determinaron los cargos de distribución. Este Factor de Ajuste de Poder Calorífico deberá ser calculado con una precisión de dos cifras decimales y mediante la siguiente ecuación:
PCpond (m, i, k) Promedio ponderado del mes m, del poder calorífico de los diferentes gases que abastecen a través de los puntos de inyección i al mercado relevante de distribución k, tal como se establece en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
PVFecha de corte (k) Promedio ponderado del poder calorífico del volumen de gas comprado en el año de la fecha de corte para el(los) mercado(s) existente(s) de distribución que va(n) a conformar el mercado relevante de distribución k, tal como se establece en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
El promedio ponderado del poder calorífico PCpond (m, i, k) se calcula con la siguiente fórmula:
n Número total de puntos de inyección que abastecen el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario .
Vi, k,m-1 Volumen de gas combustible medido en el punto de inyección i del mercado relevante k en el mes m-1.
PCi, k ,m–1 Poder calorífico en el punto de inyección i del mercado relevante k en el mes m-1.
Por otra parte, el promedio del poder calorífico del volumen de gas vendido en el año de la fecha de corte se calcula con la siguiente fórmula:
n Número total de puntos de inyección al mercado relevante de distribución .
j Mes del año de corte. Este corresponde a cada uno de los 11 meses inmediatamente anteriores al mes de fecha de corte mfc, siendo este el mes 0.
mfc Mes de la fecha de corte.
Vk, imfc–j Volumen registrado en el punto de inyección i del mercado relevante k en el mes mfc-j.
PCk, imfc–j Poder calorífico en el punto de inyección i del mercado relevante k en el mes mfc-j.
ART. 2º. —Modificar el artículo 18 de la Resolución CREG 127 de 2013, el cual quedará así:
ART. 18. —Adiciónese el siguiente numeral 5.62 al Código de Distribución, en el título V.6.3 Cálculo de pérdidas:
Vusuario, m-j Es la sumatoria de los volúmenes de las facturas emitidas a los usuarios en el mes m-j, expresados en metros cúbicos (m3), corregidos por compresibilidad y a condiciones estándar de presión y temperatura.
Vm-j, k Es el volumen de gas combustible medido en el mes m-j en las estaciones de puerta de ciudad y/o puntos de inyección al sistema de distribución, expresado en metros cúbicos (m3), corregido por compresibilidad y a condiciones estándar de presión y temperatura.
El valor a trasladar al usuario final será el resultado de aplicar la anterior ecuación.
Así mismo, se establecen el máximo y mínimo porcentaje de pérdidas a trasladar a los usuarios regulados y no regulados conforme a las siguientes fórmulas:
(FPmin)m Factor de pérdidas mínimo trasladable a los usuarios regulados y no regulados en el mes m de facturación.
VUNRm–j Sumatoria de los volúmenes en metros cúbicos (m3) facturados a los usuarios no regulados en el mes m-j, corregidos por compresibilidad y a condiciones estándar de presión y temperatura.
VUR,m–j Sumatoria de los volúmenes en metros cúbicos (m3) facturados a los usuarios regulados en el mes m-j, corregidos por compresibilidad y a condiciones estándar de presión y temperatura.
El error máximo del sistema de medición de los usuarios regulados y no regulados,
emáxUR y emáxUNR respectivamente, se calcularán de acuerdo a las siguientes expresiones:
eCG Error máximo permisible del sistema de medición en la estación puertas de ciudad, fijado en +/- 0.9 % según el artículo 3º de la Resolución CREG 127 de 2013.
En caso de que el porcentaje real de pérdidas calculado con la ecuación (1) sea un valor positivo, se trasladará este valor hasta el máximo definido por la fórmula (2). En caso que sea un valor negativo, se trasladará este valor hasta el mínimo definido por la fórmula (3).
Los porcentajes de pérdidas máximo y mínimo determinados con las ecuaciones (2) y (3) respectivamente, deberán ser calculados con una precisión de dos cifras decimales y redondeado a una cifra decimal.
PAR. —El porcentaje máximo de pérdidas al que hacen referencia los numerales 9.1.1.1 y 9.1.1.2 de la Resolución CREG 202 de 2013 será de 3.7 %.
ART. 3º. —Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 1º de abril de 2015.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 resolución