Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/99276e734bfe8407032570b6006660b2/e612b8a0da76fd5b03257ed100644d01?OpenDocument
Timestamp: 2020-07-04 10:15:59+00:00

Document:
Resolución ENRE 0383/2015. Boletín Oficial nº 33.227, viernes 2 de octubre de 2015, p. 28.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución SE 0010/2014 (Salta), Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II
Expediente Citado : ENRE 40531/2014
VISTO el Expediente ENRE Nº 40.531/2014, y
Que la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA” (“TRANSNOA S.A.”), por requerimiento de la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANONIMA” (“EDESA”) solicitó a este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) el Acceso y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación del Sistema de Transporte por Distribución Troncal consistente en la Estación Transformadora (E.T.) 132/33/13,2 KV PARQUE INDUSTRIAL, en las cercanías de la Ciudad de SALTA.
Que la E.T. PARQUE INDUSTRIAL contará con UN (1) transformador 132/33/13,2 KV - 30/30/30 MVA más los equipos asociados de maniobra y protección en cada nivel de tensión.
Que la acometida al nuevo transformador se realizará desde la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV GÜEMES – SALTA SUR.
Que de acuerdo a lo manifestado por la Distribuidora, esta obra resulta imprescindible para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al referido Parque Industrial.
Que “EDESA” solicitó encuadrar su presentación en los términos del Titulo II – Contrato entre Partes del Reglamento de Acceso a la Capacidad de Transporte y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA) en su informe obrante a fojas 15/17 del expediente del Visto, concluye que el proyecto no afectará de manera adversa a la red y por consiguiente es técnicamente factible, siempre y cuando: (i) Se mantenga en servicio el vínculo de 132 KV GÜEMES -SALTA SUR, ya sea con la traza actual o con la nueva traza que se adopte, permitiendo la alimentación de la E.T. PARQUE INDUSTRIAL tanto desde la E.T. SALTA SUR como desde la E.T. GÜEMES; (ii) Se concreten obras adicionales en el sistema de transporte que permitan evitar sobrecargas en el futuro tramo entre la E.T. GÜEMES y la E.T. PARQUE INDUSTRIAL.
Que “TRANSNOA S.A.” por su parte, presta su conformidad a la Ampliación propuesta, siempre y cuando se resuelva el problema de ocupación de la franja de seguridad de la servidumbre de la LAT 132 kV GÜEMES – SALTA SUR por viviendas precarias, lo que constituye un problema de seguridad pública, ya sea mediante la erradicación de dichas viviendas o mediante un cambio de traza de la mencionada línea.
Que la E.T. PARQUE INDUSTRIAL ha recibido el Certificado de Aptitud Ambiental por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE de la Provincia de SALTA, mediante la Resolución N° 10 del 18 de junio de 2014, obrante a fojas 32 del expediente del Visto.
Que “EDESA” ha cumplido con los requisitos establecidos en LOS PROCEDIMIENTOS y en el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por Resolución ENRE N° 122/2014, y se ha verificado que la Ampliación es beneficiosa para el Sistema.
Que se ha emitido el correspondiente Dictamen Legal en un todo de acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 7 Inciso d) de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso y Ampliación del Sistema de Transporte de la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA” (“TRANSNOA S.A.”), por requerimiento de la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANONIMA” (“EDESA”) consistente en la construcción de la Estación Transformadora 132/33/13,2 KV 30/30/30 MVA PARQUE INDUSTRIAL en las cercanías de la Ciudad de SALTA.
ARTÍCULO 2.- Publicar la solicitud mediante un AVISO en la página web del ENRE y solicitar a CAMMESA que haga lo propio por el plazo de CINCO (5) días, y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar o pueda afectar eléctricamente, en el que deberá consignarse que se otorgan DIEZ (10) días hábiles administrativos a partir de la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de que no hubiera ninguna presentación fundada, vencido el plazo señalado en el Artículo precedente se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra referida en el Artículo 1 y autorizado el Acceso.
ARTÍCULO 4.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir dichas oposiciones y permitir a “EDESA” contestar las mismas y exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 5.- Establecer que el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra referida en el Artículo 1 tendrá vigencia en la medida que se verifiquen las siguientes condiciones: (i) Se mantenga en servicio el vínculo de 132 kV GÜEMES - SALTA SUR, ya sea con la traza actual o con la nueva traza que se adopte, permitiendo la alimentación de la E.T. PARQUE INDUSTRIAL tanto desde la E.T. SALTA SUR como desde la E.T. GÜEMES; (ii) Se concreten obras adicionales en el sistema de transporte que permitan evitar sobrecargas en el futuro tramo entre la E.T. GÜEMES y la E.T. PARQUE INDUSTRIAL; y (iii) se resuelva el problema de ocupación de la franja de seguridad de la servidumbre de la LAT 132 kV GÜEMES – SALTA SUR por viviendas precarias, lo que constituye un problema de seguridad pública, ya sea mediante la erradicación de dichas viviendas o mediante un cambio de traza de la mencionada línea.
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a “TRANSNOA S.A.”, a “EDESA”, al MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE de la Provincia de SALTA, al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS de la Provincia de SALTA y a CAMMESA.
ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 383/2015

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 7

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 Artículo 1

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 Artículo 1

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

RESOLUCIÓN