Source: https://www.sujb.cz/aplikace/konference2/detail.php?page=5&thrd=81
Timestamp: 2019-09-20 04:19:16+00:00

Document:
Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 29.05.2006 17:57:55
pokud pro primární okruh jaderných elektráren neplatí např. Normy řady ČSN 690010 mám následující dotaz:
- jaké normy a předpisy musí splňovat primární okruh našich jaderných elektráren (Dukovany, Temelín)?
- jaké jsou požadavky na ochranu primárního okruhu proti vysokému tlaku - tj. pojistné ventily (jejich dimezování, zálohování apod.)? Jaké normy,předpisy nebo vyhlášky apod. řeší tuto oblast?
(Vložil(a): Jiří Kubíček)
Základní předpisy pro JE Dukovany: &#61656;	Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení elektráren, PBJa-04-74, Gosatomenergonadzor, Moskva - Atomizdat 1976. &#61656;	Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí jaderných elektráren,experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů PK 1514-72 Gosatomenergonadzor , Moskva 1974 &#61656;	Základní předpisy pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí JE, zkušebních a výzkumných reaktorů a zařízení OP l5l3 - 72, státní dozor SSSR l974 &#61656;	Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných reaktorů a souborů, státní dozor SSSR, 1973 &#61656;	Normy výpočtů na pevnost elementů reaktoru, PG, nádob a potrubí atomových elektráren, experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a zařízení, GOSGORTECHNADZOR SSSR, 1973 Základní předpisy pro JE Temelín: &#61656;	Normy pro pevnostní výpočet zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, Moskva, Energoatomizdat 1989, PNAE G-7-002-86 &#61656;	Obecná pravidla zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren (OPB - 88), PNAE G -1-01-88, Gosatomenergonadzor, 1989 &#61656;	Všeobecně technické požadavky OTT 87, Armatury pro zařízení a potrubí jaderných elektráren &#61656;	Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, PNAE G-7-008-89, Eneroatomizdat, Moskva 1990 &#61656;	Normy projektování seismicky odolných jaderných zařízení PNAE G-5- 006-87 &#61656;	Předpisy pro kontrolu svarových spojů a návarů uzlů a konstrukcí jaderných elektráren,experimentálních a výzkumných jaderných reaktorů a souborů PK 1514-72 Gosatomenergonadzor , Moskva 1974 &#61656;	Základní předpisy pro svařování a navařování uzlů a konstrukcí JE, zkušebních a výzkumných reaktorů a zařízení OP l5l3 - 72, Gosatomenergonadzor , Moskva 1974 &#61656;	Požadavky na ochranu PO jsou stanoveny ve výše uvedených předpisech pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení a potrubí jaderně energetických zařízení, obecné požadavky ve vyhlášce SÚJB č. 195/1999 Sb., zejména v § 22 "Zásady řešení primárního okruhu": (1) Primární okruh a jeho pomocné, kontrolní a ochranné systémy musí být řešeny tak, aby a) byla s dostatečnou rezervou zajištěna za normálního a abnormálního provozu požadovaná pevnost, životnost a funkční spolehlivost jejich částí a zařízení, b) nedocházelo k nepřípustným únikům chladiva, c) byly dostatečně odolné proti vzniku a rozvoji poruch a byl zajištěn pomalý rozvoj případných poruch a jejich včasné zjištění, d) byly vyloučeny poruchy velkého rozsahu, e) zapůsobení zařízení pro snížení tlaku (pojišťovací ventily) nezpůsobilo nepřípustný únik radionuklidů z jaderného zařízení, f) komponenty primárního okruhu obsahující chladivo jako tlaková nádoba, tlaková potrubí, trubky a jejich spojení, ventily, těsnění apod. včetně jejich upevnění odolaly statickému a dynamickému namáhání předpokládanému během všech provozních stavů a havarijních podmínek. (2) Návrh zařízení primárního okruhu musí a) stanovit materiály ověřené pro tyto účely a odpovídající příslušným předpisům, technickým normám nebo technickým podmínkám, b) doložit teoretickým výpočtem a experimentálním ověřením jejich dostatečné dimenzování, c) zahrnovat rezervu na zhoršení vlastností materiálu, které může nastat během provozu vlivem eroze, koroze, únavy materiálu, chemického prostředí, ozáření a stárnutí, a rezervu na neurčitosti stanovení počátečního stavu komponent a rychlosti zhoršování jejich vlastností, d) obsahovat rozbor mezních stavů vzhledem ke vzniku a šíření poruch integrity, e) stanovit způsob průkazu jakosti výroby a montáže dostupnými moderními metodami a stanovit způsob průkazu požadované těsnosti, f) určit program a metody zjišťování jeho stavu za provozu. (3) Návrh zařízení primárního okruhu musí obsahovat podmínky jeho zkoušek a údržby, podmínky normálního a abnormálního provozu, havarijní podmínky, rozbor a řešení všech vlivů poškozujících toto zařízení.
Re: Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 17.12.2013 20:13:45
Dobrý den! Do jaké míry jsou předpisy v předchozím dotazu aktuální? Jaké je postavení dokumentu NTD ASI-I-Z-01/10 vůči těmto předpisům?
Odpověď prosím můžete zúžit na problematiku výkonu destruktivních zkoušek pro WPQR.
Stačí k této činnosti akreditace zkoušek dle ČSN EN nebo ČSN EN ISO? A to včetně zkoušek makrostruktury a mikrostruktury dle ČSN EN 1321, s tím, že výsledkem zkoušky je pouze identifikace případné vady a stanovení jejího rozměru, a rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti dle dalších předpisů je ponecháno na inspekčním orgánu?
(Vložil(a): Milan Halaš)
Dokument NTD ASI-I-Z-01/10 vychází ze všeobecných technických předpisů a především stanovuje konkrétní pravidla pro osvědčování technologie svařování na JE v ČR. Obecné požadavky na destruktivní zkoušky jsou uvedeny v NTD A.S.I. sekce V. Rozsah a způsob provedení destruktivních zkoušek v rámci procesu kvalifikace postupu svařování (WPQR) předepisuje akreditovaný inspekční orgán nebo autorizovaná osoba (v závislosti na zařazení výrobku podle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. č. 309/2005 Sb.). Akreditované inspekční orgány a autorizované osoby se řídí ustanoveními ČSN EN ISO/IEC 17020, resp. postupy autorizovaných osob, a je na jejich rozhodnutí, zda subdodávku do akreditované laboratoře zadají jako celek včetně požadavku na vyhodnocení zkoušky (nejčastější varianta) nebo rozsah subdodávky omezí pouze na provedení zkoušky a konečné vyhodnocení provedou vlastními silami. V každém případě musí zadávající inspekční orgán disponovat pracovníky s odbornou kvalifikací, která umožní přezkoumání výsledků zadané subdodávky. Dle ČSN EN ISO/IEC 17020 musí inspekční orgán, v rámci přezkoumání zakázky, informovat o svém záměru zadání subdodávky konečného odběratele (vyžádat souhlas) a výsledky subdodávky zřetelně označit ve své inspekční zprávě.
Re: Normy pro primární okruh JE a ochrana proti vysokému tlaku 02.04.2014 12:09:28
nechci zakládat nový dotaz, ale chtěl bych se zeptat na něco z výše uvedeného.
Výše uvedené ?prehistorické? dokumenty, např. ?Předpisy pro výstavbu a bezpečný provoz zařízení jaderných elektráren, experimentálních a výzkumných reaktorů a souborů, státní dozor SSSR, 1973 &#61656? a OTT-87/VTP-87 (jde mi především o tento).
Jaký je rozsah jejich použití dnes?
Kde a kdy je na jaderných elektrárnách musím dodržovat?
Při nové výstavbě na stavební povolení, při rekonstrukcích a opravách?
V jakých objektech, v celém objektu elektrárny, I.O, II.O, strojovna, venkovní objekty (vodojem, čerpačka), kabelové nebo potrubní kanály v celém areálu JE?
Nebo v jakém prostředí je musím dodržovat, radiace, vysoký tlak nebo teplota, OP, POP, NP?
(Vložil(a): Pavel Urbánek)
Dále doplňujeme odpověď na výše uvedené dotazy o informaci o dalších existujících normách pro naše JE. Jedná se o Normativně technickou dokumentaci Asociace strojních inženýrů ČR, která pokrývá následující oblasti provozu JE: I Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER II Charakteristiky materiálů pro zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER III Hodnocení pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER IV Hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER V Zkoušky materiálu VI Vzduchotechnické systémy jaderných elektráren typu VVER I až VI Zvláštní případy zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER SÚJB doporučuje použití sekcí I až VI NTD A.S.I. pro vybraná zařízení jaderných elektráren typu VVER, zařazená do bezpečnostních tříd dle ustanovení §2i) zákona č. 18/1997 Sb. a §13 vyhlášky 132/2008 Sb. pro: ? hodnocení pevnosti aparátů, potrubí a jejich podpěr, které byly projektované, vyrobené, kontrolované, montované a uvedené do provozu dle norem bývalého SSSR, Normativně technické dokumentace bývalé RVHP, bývalých československých státních norem a jiných technických norem, dále pro aparáty, potrubí a jejich podpěry opravené nebo vyrobené na výměnu podle původních nebo nových projektů, ? prokazování životnosti, provozní bezpečnosti a spolehlivosti aparátů, potrubí a jejich podpěr a pro stanovení předpokladů a podmínek jejich licencování k dalšímu provozování nad jejich původně projektovanou dobu jejich technického života, ? vypracování dokumentace podle přílohy B až F zákona č. 18/1997 Sb. pro oblast průkazů pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren, kterou je povinen držitel povolení podle § 13 odst 3) písm d) zákona č. 18/1997 Sb. předložit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, ? výběr materiálů a přídavných materiálů pro svařování a opravě zařízení a potrubí typu VVER, ? stanovení podmínek, za kterých je možné nové materiály a nové přídavné materiály pro svařování zařadit do seznamu materiálů použitelných pro výrobu a opravy zařízení a potrubí typu VVER, ? hodnocení zbytkové životnosti zařízení a potrubí typu VVER v rámci předprovozních bezpečnostních zpráv.

References: § 22
 §2
 zákona č. 18
 §13
 zákona č. 18
 § 13
 zákona č. 18