Source: http://docplayer.it/14249216-Controlli-e-verifiche-periodiche-della-illuminazione-di-emergenza.html
Timestamp: 2018-05-22 03:05:43+00:00

Document:
Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza - PDF
Download "Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza"
1 Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza Ing. Roberto Vinchi Associazione Imprese di Impianti tecnologici Unione Industriale di Torino D.Legs. 81/08 e s.m.i. CAPO III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: omississ v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 1
2 D.P.R. 12/01/98, n 37 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI Art. 5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio omississ I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tipo di luogo/attività Attività turistico alberghiere Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi Edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre Riferimento Legislativo DM 9/04/94 artt. 14, 16 DM 30/06/ art. 9 DM 20/05/ art. 10 MODALITA Siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico in particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell attività eventuali carenze e/o malfunzionamenti, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici dell illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio Siano mantenuti efficienti e in buono stato gli impianti esistenti nell edificio. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell edificio 2
3 Edilizia scolastica Impianti sportivi Locali di pubblico spettacolo e trattenimento DM 26/08/92 art. 12 DM 18/03/96 art. 19 DM 6/06/05 art. 11 DM 22/02/ art. 8.3 DM 19/08/96 artt. 18.1, 18.6 A cura del titolare dell attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici, dell illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio Prevedere l istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici, dell illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico Provvedendo affinchè non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti: efficienti l impianto principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative Il responsabile dell attività o persona da lui delegata, deve provvedere affinchè nel corso dell esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare:devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti Il responsabile dell attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti : impianti elettrici di sicurezza dalla Norma UNI EN 1838:2000 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ILLUMINAZIONE DI RISERVA ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO ILLUMINAZIONE ANTIPANICO ILLUMINAZIONE DI AREE AD ALTO RISCHIO 3
4 CEI UNI Luce e illuminazione Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo Per l esecuzione delle verifiche periodiche deve esser disponibile la documentazione tecnica dell impianto (compresa la documentazione di progetto) Le verifiche periodiche consistono in operazioni di controllo: presenza dell nella posizione prevista (da progetto); assenza di oggetti o arredi che ne impediscano l efficacia dell illuminazione di sicurezza; assenza di rotture o degrado tale da compromettere la sicurezza della funzione; accertamento che l sia in ricarica in presenza di rete di alimentazione (se applicabile mediante verifica del LED); verifica funzionale programmata per accertare la funzionalità complessiva delle apparecchiature; verifica programmata dell autonomia per accertare l autonomia. Schede esemplificative del registro delle verifiche periodiche Apparecchi di illuminazione e segnalazioni di sicurezza Apparecchi di illuminazione: Autoalimentati: Centralizzati: Di altro tipo (specificare quale): Apparecchi di segnalazione: Autoalimentati: Centralizzati: Di altro tipo (specificare quale): 4
5 Identificazione degli apparecchi identificazione funzione tipo di modalità di diagnosi ubicazione di messa in servizio VERIFICA GENERALE (con frequenza almeno annuale dell efficienza apparecchi di sicurezza o dell alimentazione centralizzata) per l impianto di illuminazione di sicurezza -verifica grado illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza (rispetto della legisl.vigente e le norme tecniche) per il sistema di alimentazione centralizzato -verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato -verifica della tensione di uscita in emergenza e del valore del carico -verifica del sistema di inibizione (se presente) 5
6 VERIFICA GENERALE Nella verifica tenere presenti le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore e dalla legislazione vigente le anomalie riscontrate, che vanno annotate e prontamente eliminate (diversamente segnalate al RSPP) le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e adeguatamente formato, che annota gli interventi sulla scheda del registro dei controlli Verifica generale degli apparecchi Periodicità: annuale effettuato da.. (nome - ditta) anomalie riscontrate provvedimenti adottati elenco delle parti sostituite prossima verifica firma 6
7 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO (con frequenza almeno semestrale della funzionalità complessiva delle apparecchiature) per gli apparecchi autonomi o con alimentazione centralizzata verifica: -dell in emergenza di ogni -delle condizioni costruttive (lampade, particolari in plastica) -dell operatività del sistema di inibizione (se presente) -dell integrità/leggibilità dei segnali di sicurezza -del degrado lampade o tubi fluorescenti (assenza annerimento) -del numero e tipo apparecchi e prestazioni illuminotecniche per le sorgenti di alimentazione centralizzata verifica: -delle indicazioni/segnalazioni del pannello del gruppo soccorritore -delle corrette indicazioni/segnalazioni in emergenza fornite adl sistema -dell operatività del sistema di inibizione (se presente) Verifica di Funzionamento Nella verifica tenere presenti le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore e dalla legislazione vigente le anomalie riscontrate, che vanno annotate e prontamente eliminate (diversamente segnalate al RSPP) le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e adeguatamente formato, che annota gli interventi sulla scheda del registro dei controlli 7
8 Verifica di funzionamento degli apparecchi Periodicità: semestrale sorveglianza effettuata da.. (nome) anomalie riscontrate azioni intraprese prossima verifica firma VERIFICA DELL AUTONOMIA (con frequenza almeno annuale dell autonomia delle apparecchiature, salvo disposizioni legislative) verifica con esame a vista dell e della durata di funzionamento e di accensione di ogni (sistema autonomo o centralizzato), previo interruzione alimentazione ordinaria per il tempo richiesto dall ambiente di installazione, a seguito del tempo di ricarica sostituzione batterie se apparecchi non garantiscono autonomia di impianto se non possibile verifica con esame a vista necessario impiego di apparecchi/sistemi di emergenza che consentano la verifica automatica dell effettiva autonomia (con verifica dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi. Rapporti di prova/registrazioni su archivi SW integrano il registro dei controlli) 8
9 VERIFICA DELL AUTONOMIA Nella verifica tenere presenti le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore e dalla norma tecnica e dalla legislazione vigente applicabile le anomalie riscontrate, che vanno annotate e prontamente eliminate (diversamente segnalate al RSPP) le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e adeguatamente formato, che annota gli interventi sulla scheda del registro dei controlli Verifica dell autonomia degli apparecchi Periodicità: annuale effettuato da.. (nome - ditta) anomalie riscontrate provvedimenti adottati prossima verifica firma 9
10 MANUTENZIONE PERIODICA (con frequenza almeno semestrale della funzionalità complessiva delle apparecchiature) Operazioni programmate con riferimento al ripristino dell ove non presente (nella posizione prevista) rimozione oggetti o arredi che impediscano l efficacia dell illuminazione di sicurezza ripristino dell che evidenzia rotture o degrado, ripristino delle apparecchiature che evidenzino guasti o non funzionalità dell illuminazione e/o della batteria MANUTENZIONE PERIODICA (con frequenza almeno semestrale della funzionalità complessiva delle apparecchiature) interventi manutentivi sugli apparecchi autonomi o con alimentazione centralizzata -esame generale dell impianto e della segnaletica di scurezza per verifica stato dei componenti -pulizia dei segnali indicanti vie di esodo -pulizia diffusore e riflettore degli apparecchi -serraggio morsettiere e sistemi di aggancio -sostituzione lampade o tubi fluorescenti (in assenza funzionalità) -sostituzione batterie (in assenza autonomia) interventi manutentivi sulla sorgente di alimentazione centralizzata -serraggio morsettiere e connessioni -pulizia batterie e ingrassaggio morsetti -pulizia griglie e ventole del raffreddamento 10
11 MANUTENZIONE PERIODICA Nella verifica tenere presenti le specifiche di manutenzione fornite dal costruttore e/o installatore le manutenzioni devono far conservare la conformità originale ad apparecchi o al gruppo soccorritore le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e adeguatamente formato, con conoscenze specifiche di manutenzione elettrica Manutenzione dell impianto e degli apparecchi Periodicità: semestrale (consigliata) effettuato da.. (nome - ditta) anomalie riscontrate provvedimenti adottati elenco delle parti sostituite prossima verifica firma 11
12 REVISIONE (con frequenza almeno ogni 4 anni degli apparecchi di illuminazione e segnalazione, salvo apparecchi SA sempre accesi, che hanno periodicità di 2 anni) interventi sugli apparecchi autonomi o con alimentazione centralizzata -sostituzione batterie (solo per apparecchi autonomi) -serraggio morsettiere e sistemi di aggancio -sostituzione lampade, diffusori e riflettori se eccessivamente degradati -verifica con ciclo di carica (48 ore o secondo specifiche) e scarica controllata con verifica autonomia (possibilmente con locali non occupati) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata -sostituzione del comando, destinato ai VVF- per lo spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione centralizzato -sostituzione parti soggette ad usura (filtro ventilazione,ecc) REVISIONE Nella verifica tenere presenti le specifiche di revisione fornite dal costruttore e/o installatore le operazioni devono essere svolte da personale qualificato e adeguatamente formato, con conoscenze specifiche di manutenzione elettrica i ricambi utilizzati devono essere conformi all impianto originale e garantiti a cura del manutentore 12
13 Revisione degli apparecchi Periodicità consigliata: 4 anni (prima revisione entro i 2 anni) effettuato da.. (nome - ditta) anomalie riscontrate provvedimenti adottati elenco delle parti sostituite prossima verifica firma GRAZIE 13

References: Articolo 15
 Art. 5
 art. 9
 art. 10
 art. 12
 art. 19
 art. 11
 art. 8