Source: http://docplayer.fr/5792191-Prescriptions-de-prevention-incendie-dispositions-specifiques-batiments-administratifs.html
Timestamp: 2017-12-16 21:48:09+00:00

Document:
Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPECIFIQUES Bâtiments administratifs - PDF
Download "Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPECIFIQUES Bâtiments administratifs"
Jean-Noël Pinard
1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPECIFIQUES Bâtiments administratifs Le présent document comporte 5 pages Article SOMMAIRE Page 1) Objectifs et domaine d'application 2 2) Définitions 2 3) Implantation 2 4) Aménagements extérieurs 2 5) Construction 2 6) Aménagements intérieurs 2 7) Compartimentage 3 8) Evacuation de personnes, issues et dégagements intérieurs 4 9) Eclairage 4 10) Désenfumage (Evacuation de fumée et de chaleur) 4 11) Installations techniques 4 12) Installations au gaz 4 13) Installations électriques 4 14) Prévention de panique en cas d'alarme 4 15) Moyens de secours et d'intervention 5 16) Registre de sécurité 5 17) Réception et contrôles 5 Direction, Département Sécurité et Santé Adresse postale : Boîte postale 27 L Luxembourg Bureaux : 3, rue des Primeurs, L-2361 Strassen Tél : Fax: Site Internet :
2 Art. 1 Objectifs et domaine d'application 1.1. Généralités Les établissements sont soumis aux dispositions générales, ITM-SST 1501, 1502 respectivement 1503, applicables à tous les établissements et aux présentes dispositions Domaine d application Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions de sécurité et de santé par rapport au personnel et au public, auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l aménagement d un bâtiment administratif. Art. 2 Définitions 2.1. Bureau cloisonné, combiné et paysager On entend par bureau cloisonné un local à usage de bureau dont la surface est limitée à 50 m 2 par des parois qui délimitent la pièce de dalle à dalle et qui empêchent la propagation d un feu pendant au moins une demi-heure. On entend par bureau combiné un local à usage de bureau dont la surface est délimitée par des parois d une hauteur supérieure à 1,60 m qui n empêchent pas la propagation d un feu et qui ne suffisent pas à un critère de coupe-feu. On entend par bureau paysager une surface de bureau ouverte dont les cloisons ont une hauteur maximale de 1,60 m. Toutefois, quelques bureaux individuels peuvent être cloisonnés à condition qu'ils ne représentent pas plus de 30 % de la surface utile du niveau considéré, que leurs parois verticales, au-dessus de 1 m du sol fini, soient réalisés en verre transparent et que chaque local soit pleinement visible depuis n'importe quel angle du niveau Surface utile La surface utile correspond à la surface totale aménagée en bureaux y compris les circulations et, déduction faite des sanitaires, escaliers, cages d'ascenseurs, locaux techniques. Art. 3 Implantation Art. 4 Aménagements extérieurs Art. 5 Construction Art. 6 Aménagements intérieurs En dérogation de l article des dispositions générales, les différents éléments de structure et de fixation des cloisons intérieures de distribution et les éléments décoratifs en relief peuvent ne pas être stable au feu. Page 2 sur 5 pages ITM-SST
3 Art. 7 Compartimentage 7.1. Unités d exploitation La surface utile d une unité d un bureau paysager ne doit pas être supérieure à 800 m 2. Un bureau paysager est à compartimenter coupe-feu 60 minutes (EI 60) au moins par rapport à toute autre unité d exploitation. Les portes d accès sont coupe-feu 30 minutes au moins et coupe-fumée (EI 30-S) (compartiment secondaire). Cette surface peut être doublée en cas de sprinklage La surface utile maximale exploitable d une unité de bureaux combinés ne doit pas dépasser 400 m 2. Cette surface peut être doublée en cas d une installation de sprinklage. Les unités sont à compartimenter comme indiqué au point Si l aménagement d une surface se fait avec des bureaux cloisonnés et/ou avec des locaux à faibles risques, des fenêtres peuvent se trouver dans les cloisons des chemins d évacuation à une hauteur minimale de 1,80 m, le verre devant avoir la qualité pare-flamme d un degré de 30 minutes (E 30). Les portes des bureaux doivent être des portes pleines Escaliers Dans le cadre des bâtiments moyens, l accès à une cage d escalier à partir d un bureau paysager ou d un bureau combiné doit se faire par un sas dont la composition et les caractéristiques sont: 1. avoir deux portes coupe-feu et coupe-fumée sollicitées à la fermeture, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et de la même qualité qui est définie dans les dispositions générales pour les portes des cages d escalier, 2. avoir des parois coupe-feu de la même qualité qui est définie dans les dispositions générales pour la stabilité de la construction, Toutefois ce sas n'est pas obligatoire si une des trois conditions suivantes sont remplies: l'établissement est équipé d'une installation de sprinklage, la cage d'escalier est mise en surpression en cas d'incendie: dans ce cas la porte devra être EI 60-S, si la surface utile par niveau est inférieure à 300 m², la porte devra être EI60-S En allègement de l article ci-dessus et de l article des dispositions générales applicables aux bâtiments bas et moyens, des escaliers de communication internes non compartimentés peuvent être prévus entre 2 niveaux de bureaux paysagers si la surface utile reliée ainsi ne dépasse pas m 2 avec un maximum de 800 m² pour un des niveaux. Les unités sont à compartimenter comme indiqué à l article Ces surfaces peuvent être doublées en cas de sprinklage, m² avec un maximum de m² pour un des niveaux En allègement de l article ci-dessus et de l article des dispositions générales applicables aux bâtiments bas et moyens, des escaliers de communication internes non compartimentés peuvent être prévus entre 2 niveaux de bureaux combinés si la surface utile reliée ainsi ne dépasse pas 600 m 2 avec un maximum de 400 m² pour un des niveaux. Les unités sont à compartimenter comme indiqué à l article Ces surfaces peuvent être doublées en cas de sprinklage, m² avec un maximum de 800 m² pour un des niveaux En allègement de l article des dispositions générales applicables aux bâtiments bas et moyens, des escaliers de communication intérieure non compartimentés entre deux Page 3 sur 5 pages ITM-SST
4 niveaux de bureaux cloisonnés peuvent être réalisés si la surface utile reliée ne dépasse pas m². Cette surface peut être doublée en cas de sprinklage. Art. 8 Evacuation de personnes, issues et dégagements intérieurs 8.1. L effectif théorique est à calculer en fonction de 1 personne par 10 m 2 de la surface utile. Ce nombre sert à la détermination des largeurs des couloirs, du nombre d issues de secours, des largeurs des escaliers, etc En aggravation de l article des «Dispositions générales ITM-SST 1501, 1502 et 1503», un escalier distinct doit être prévu pour chaque tranche ou fraction de 400 m 2 de surface utile de bureaux sur un étage Pour les bâtiments administratifs, bas et moyens, dont la surface utile par niveau est inférieure ou égale à 400 m 2, une seule cage d escalier est suffisante à condition que chaque niveau soit accessible aux services d incendie et de secours depuis des chemins d'évacuation accessoires tels que définis à l'article des dispositions générales. Des emplacements extérieurs spécialement prévus à cet effet devront être neutralisés de façon à garantir en permanence l'accès des services de secours Pour les bâtiments administratifs, bas et moyens, dont la surface utile par niveau est supérieure à 400 m 2, mais que le plateau ou une partie du plateau est divisé en plusieurs surfaces locatives (< 400 m 2 ), l aménagement de ces plateaux doit se faire de façon à offrir aux personnes la possibilité d accéder à aux moins 2 cages d escaliers indépendantes l une de l autre à partir de chaque surface d exploitation, sans devoir passer à travers une partie tiers privative. Art. 9 Eclairage Art. 10 Désenfumage (Evacuation de fumée et de chaleur) Art. 11 Installations techniques Art. 12 Installations au gaz Art. 13 Installations électriques Art. 14 Prévention de panique en cas d'alarme Page 4 sur 5 pages ITM-SST
5 Art. 15 Moyens de secours et d'intervention Installation de détection incendie, d alarme et d alerte Tous les bâtiments recevant du public ou non sont à équiper d une installation de détection incendie automatique et d alarme, susceptible de détecter et de signaler tout début d incendie dans n importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes Service de sécurité incendie Le service de sécurité incendie sera composé, en fonction de l effectif théorique, selon le tableau suivant: Niveau de qualification Effectif > 2000 Préposé à la sécurité 1 Type M1 Type M2 Type M par tranche de % avec un minimum de 2 personnes par étage Art. 16 Registre de sécurité Art. 17 Réceptions et contrôles Visa du Directeur adjoint de l Inspection du travail et des mines s. Robert HUBERTY Mise en vigueur, le s. Paul Weber Directeur de l Inspection du travail et des mines Page 5 sur 5 pages ITM-SST
Prescriptions de prévention incendie DEFINITIONS GENERALES
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1500.2 Prescriptions

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17