Source: https://boe.vlex.es/vid/criterios-cnico-sanitarios-piscinas-468304946
Timestamp: 2020-05-29 01:55:13+00:00

Document:
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 468304946
Marginal: BOE-A-2013-10580
ANEXO I. Parámetros indicadores de calidad del agua
ANEXO II. Parámetros indicadores de calidad del aire
ANEXO III. Frecuencia mínima de muestreo
ANEXO V. Notificación de incidencias en piscinas
Norma citada en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, 11 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
Piscina: Instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas.
Piscina natural: Aquella en la que el agua de alimentación del vaso es agua costera o continental, está ubicada junto a su medio natural, y la renovación del agua está asociada al movimiento natural de mareas o cursos de ríos y se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Vaso de agua termal o mineromedicinal: Vaso cuya agua de alimentación ha sido declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente y no está tratada químicamente, ubicada en una estación termal y utilizada exclusivamente para tratamientos médico-termales.
Vaso: Estructura constructiva que contiene el agua destinada a los usos previstos en el apartado 1.
Vaso climatizado: Vaso sometido a un proceso de calentamiento, con el fin de regular su temperatura.
Sistema semiautomático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable sin medición en continuo de ningún parámetro.
Sistema automático de tratamiento: Aquel en que la dosificación de los productos químicos se realiza de forma no manual, mediante un equipo programable y asociada a la medición en continuo de algún parámetro.
Autoridad competente: Órganos de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y de las administraciones locales en el ámbito de sus competencias.
En el caso de las piscinas de uso privado de tipo 3A deberán cumplir, como mínimo, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f). La autoridad competente podrá exigir el cumplimiento de las restantes disposiciones de este real decreto; en tal caso, deberá comunicarlo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad antes de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto.
Para las piscinas de uso privado de tipo 3B deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 13.
Los vasos termales o mineromedicinales.
Artículo 4 Actuaciones y responsabilidades.
La autoridad competente pondrá a disposición de los titulares, una guía adecuada a su territorio para el diseño del programa de autocontrol de piscinas o en su defecto, un programa de vigilancia sanitaria de las piscinas para su ámbito territorial.
Artículo 5 Características de la piscina.
Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación constructiva del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá seguir lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se regirá por cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.
Artículo 6 Tratamiento del agua.
Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de cada vaso cumpla con lo dispuesto en este real decreto.
El agua de recirculación de cada vaso deberá estar, al menos, filtrada y desinfectada antes de entrar en el vaso, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de distribución pública.
Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso.
Artículo 7 Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso.
Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.
El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada vaso, estarán afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.
En el caso de nuevas piscinas o de modificación constructiva del vaso, la dosificación de las mezclas o sustancias señalados en el apartado 1 y 2, se realizará con sistemas automáticos o semiautomáticos de tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6.3.
Artículo 8 Personal.
Artículo 9 Laboratorios y métodos de análisis.
Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la norma UNE-ISO 17381 «Calidad del agua. Selección y aplicación de métodos que utilizan kits de ensayo listos para usar en el análisis del agua» u otra norma o estándar análoga que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.
Artículo 10 Criterios de calidad del agua y aire.
Artículo 11 Control de la calidad.
Control inicial: se realizará, al menos, en aquellos vasos en los cuales el agua de aporte no proceda de la red de distribución pública, se controlarán los parámetros contemplados en los anexos I y II. Se realizará durante la quincena anterior a la apertura de la piscina.
Control de rutina: control diario que tiene por objeto conocer la eficacia del tratamiento del agua de cada vaso; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.
Control periódico: control mensual que tiene por objeto conocer el cumplimiento del agua de cada vaso con lo dispuesto en los anexos I y II; se controlará conforme a lo descrito en el anexo III.
Uno en el circuito a la entrada del vaso o a la salida del tratamiento antes de la entrada al vaso. En las piscinas de nueva construcción se dispondrá de grifos adecuados para la toma de muestra instalados en el punto de muestreo del circuito, y
Artículo 12 Situaciones de incumplimiento.
Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo dispuesto en el anexo I, II o III. Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las medidas correctoras oportunas y en su caso las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. La autoridad competente, si así lo dispone, será informada del incumplimiento. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.
El titular realizará una comprobación de que los motivos del incumplimiento se han corregido correctamente. En su caso lo comunicará a los usuarios y autoridad competente.
El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al menos, en las siguientes situaciones:
Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente un riesgo para la salud de los usuarios.
Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de cierre del vaso contempladas en el anexo I.
Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos orgánicos visibles.
Artículo 13 Situaciones de incidencia.
Las situaciones de incidencia son las descritas en el apartado 7 del anexo V.
Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas.
La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos.
La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La notificación se realizará por medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y contendrá la información descrita en el anexo V.
Artículo 14 Información al público.
Artículo 15 Remisión de Información.
Al menos en el caso de piscinas de uso público, la autoridad competente remitirá al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio electrónico o comunicación electrónica, antes del 30 de abril de cada año, la información del año anterior, relativa a los datos descritos en el anexo IV. En el caso de no variar la información de la piscina relativa a las Partes A y B del anexo IV, su notificación será, al menos, cada 5 años, empezando en el año de entrada en vigor de la presente norma.
En el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se consensuará los mecanismos para la remisión de la información contenida en el anexo IV.
Artículo 16 Régimen sancionador.
Disposición adicional primera Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Elaborará un informe técnico anual sobre la calidad de las piscinas en España, en base a la información remitida por cada comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla, que pondrá a disposición del ciudadano y las administraciones en su página web.
Elaborará material divulgativo sobre protección solar y prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares; guías sobre las buenas prácticas en el mantenimiento de las piscinas; así como una guía para el diseño del programa de autocontrol.
Planificará, coordinará y evaluará programas nacionales destinados a prevenir riesgos específicos por el uso de piscinas y sus instalaciones.
Disposición adicional segunda Instalaciones del Ministerio de Defensa.
Disposición final primera Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I
Disposición final tercera Desarrollo del contenido formativo.
Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso
pH 7,2 – 8,0 Cuando los valores estén fuera del rango se determinará el Índice de Langelier que deberá estar entre – 0,5 y + 0,5. Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Temperatura 24-30 ºC›36 en hidromasaje ºC Solo en el caso de vasos climatizados. Cuando en vasos climatizados los valores superen 40 ºC se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Transparencia Que sea bien visible el desagüe de fondo Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de Secchi.
Turbidez ≤ 5 UNF Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante. En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire.
Cloro combina- do residual ≤ 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante. En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire.
Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen derivados del Ac. Tricloroisocianúrico. En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Legionella spp ‹100 UFC / L Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados.
Humedad relativa ‹ 65%
Controles En agua En aire Frecuencia mínima Lugar donde deben realizarse los controles
Periódico Todos Todos Al menos una vez al mes * y según lo señalado en el artículo 11.4 En laboratorio y en los contadores de la piscina.
Parte A Instalación
Polivalente Enseñanza Chapoteo Recreo Natación Foso de saltos Hidromasaje Terapéutico
Parte B Tratamiento del agua de los vasos de la piscina
Parte C Muestreos por vasos
Ahogamientos con resultado de muerte:
Intoxicación por productos químicos:
Sin cierre de la piscina:
Con cierre temporal de la piscina:
Con cierre definitivo de la piscina:
Organismo que notifica:
REAL DECRETO 345/1993, de 5 de Marzo, por el que se establecen las Normas de Calidad de las aguas y de la Produccion de Moluscos y Otros invertebrados ...
Decreto 103/2001, de 13 de julio, por el que se configura el Consejo de Salud Laboral de las Illes Balears.
18/2014 FORU LEGEA, urriaren 28koa, hein batean aldatzen duena abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina.
DECRETO 118/2006, de 28 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2006/2007. [2006/9300]
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de setembre de 2014 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de tècnic/a especialista de laboratori

References: Real Decreto 
 artículo 13

Artículo 4

Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 6

Artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 11

REAL DECRETO