Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/172980
Timestamp: 2019-10-15 16:36:39+00:00

Document:
jõustunud 01. 03. 2001.
Muudetud järgmise sotsiaalministri määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10. 06. 2002/83 (RTL 2002, 69, 1086) 30. 06. 2002
Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RTI 1995, 57, 978; 1996, 3 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 12 alusel.
(1) Enne ehitustööde alustamist peab uute ja rekonstrueeritavate ruumide projekti kooskõlastama asukohajärgse tervisekaitsetalitusega «Rahvatervise seaduse» paragrahvi 12 lõike 3 alusel.
(2) Ettevõtte avamiseks peab ettevõtjal või tema seaduslikul esindajal olema asukohajärgse tervisekaitsetalituse nõusolek.
(5) Ettevõtte ehitus- ja viimistlustöödel on lubatud kasutada materjale Eestis kehtivate seaduste ja nende alusel kehtestatud muude õigusaktide nõuete kohaselt.
[RTL 2002,69, 1086- jõust.30.06.2002]
(2) Tööruumide (välja arvatud saunad) mikrokliima parameetrid peavad vastama sotsiaalministri 28. detsembri 1995. a määruses nr 66 «Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja eeskirjad TKNE-5/1995» (RTL 1996, 13 , 98) kehtestatud normidele.
9.01.2015 8:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "solaariumiteenuste" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
2) üldteadmised nahahaigustest (bakteriaalsed ja seenhaigused), nende levikust ja tõrjest;
2) haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine - teadaolevad desinfektandid ja nende kasutamise meetodid;
3) instrumentide steriliseerimine - vajalikkus, meetodid ja vahendid;
2) desinfitseerimine – vajalikkus, vahendid;
(2) Kõik ettevõtte töötajad läbivad enne tööle asumist ning perioodiliselt töötamise ajal tervisekontrolli sotsiaalministri 23.12.1997. a määruse nr 44 «Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks» (RTL 1998, 6/7, 48, 153/154, 576) kohaselt.
(3) Lubatud on kasutada pesemisvahendeid, mis sisaldavad desinfitseerivaid aineid ning millised on kooskõlastanud Tervisekaitseinspektsioon.
(4) Desinfektsioonilahuste valmistamiseks tuleb kasutada preparaate, millised on kooskõlastanud Tervisekaitseinspektsioon.
Nõuded juuksuri-, maniküüri-, pediküüri- ja kosmeetikateenuse osutamisele
juuksuriruum
6 m2 igale töökohale (9 m2, kui ruum on ühele töökohale)
4 m2 ooteruumiga, ooteruumita 9 m2
7 m2 ooteruumiga, ooteruumita 9 m2
8–9 m2 (0,5 m2 iga töötaja kohta)
Õhuvahetus tööruumides peab olema minimaalselt 2,5 l/s m2 kohta. Tööruum peab olema naaberruumide suhtes alarõhuline.
(5) Steriliseerimine toimub aurusterilisatsiooni meetodil autoklaavis režiimil 121 oC 15 minutit või 132 oC 4 minutit või õhusterilisatsiooni meetodil kuumõhukapis režiimil 160 oC 120 minutit, 170 oC 60 minutit, 180 oC 30 minutit, või mõnel muul meetodil. Meetodite valik ja režiim tuleb kooskõlastada asukohajärgse tervisekaitsetalitusega. Steriilsuse säilivusaeg sõltub pakendist: kleeplindiga kinnitatud paber – 1 kuu, üleni kleeplindiga kinnitatud steriliseerimiskile – 3 kuud, kuumkeevitusega kinnitatud steriliseerimiskile – 1 aasta, metallkonteiner – 3 ööpäeva. Steriliseeritud pakendil peab olema märgitud viimane kasutuspäev.
(11) Pedikuloosiga kliendi teenindamisel kasutatud instrumendid tuleb töödelda desinsektandiga. Lõigatud juuksed tuleb kohe korjata kotti, mis suletakse ja viiakse prügikonteinerisse. Kasutatud käterätikud ja salvrätikud tuleb pesta kuumas vees 60 oC vähemalt 30 minutit või töödelda desinsektandiga (pedikulotsiidiga).
Nõuded saunateenuse osutamisele
1,8 m2 ühele kohale
2,2 m2 ühele kohale
3,0 m2 ühele kohale
2,0 m2 ühele kohale
(5) Pesemisruumis peab olema iga 6 pesemiskoha kohta üks veevõtukoht ja iga 12 pesemiskoha kohta üks duššikoht pinnaga 1,5 m2.
(6) Vannide sisepind peab olema emaileeritud. Rikutud emailpinnaga vannide kasutamine on keelatud.
(8) Tualettruumi sissepääs peab olema riietusruumis.
(1) Saunas asuv ujula peab vastama nõuetele, mis on sätestatud Vabariigi Valitsuse 11. juuli 1996. a määruses nr 185 «Ujula tervisekaitsenormid ja -eeskirjad TKNE-7/1996» (RT I 1996, 51, 971).
(2) Pealtvalatava vee põhimõttel töötavat ujulat tuleb pesta ja desinfitseerida iga vahetuse lõpus.
(1) Saunaruumide siseõhu temperatuur ja õhuvahetus peab olema järgmine:
Ruumide nimetus
Siseõhu temp. oC
Sissepuhe (välisõhk) l/s m2
Tambur pesemisruumi ja riietusruumi vahel
Leiliruum, mitte vähem
Vanniruum
siirdõhk*
20 l/s koht
* siirdõhk on alarõhu toimel ruumi tulev õhk, mis kompenseerib väljatõmbe.
(4) Ihu ja jalgade pesemiseks tuleb kasutada eraldi pesukausse, mida saab eristada kuju või märgistuse järgi. Erineva märgistusega pesukausse tuleb hoida eraldi. Pesukausid peavad olema desinfitseerimisele vastupidavast materjalist.
(5) Suurpuhastust tuleb teha vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui üks kord kuus, sauna sulgemisega üheks päevaks või vahetuseks. Tervisekaitsetalituse nõudmisel tuleb suurpuhastust teha sagedamini.
Nõuded solaariumiteenuse osutamisele
(1) Tööruumi minimaalne pind peab olema 8–12 m2.
Riiklikku järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad asukohajärgsed tervisekaitsetalitused.
(2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 3, 4, 6; § 10 lõigetes 7, 8; § 13 lõikes 9; § 15 ja § 18 lõikes 2 sätestatud nõuded jõustuvad tegutsevatele ilu- ja isikuteenuseid osutavatele ettevõtetele 01. jaanuaril 2003. a.

References: § 10
 § 2
 § 10
 § 13
 § 15
 § 18