Source: https://www.scribd.com/document/66816479/Berland-Romero-Nathalie
Timestamp: 2019-01-21 16:43:35+00:00

Document:
Uploaded by Z Cordovez Cordovez
agua subterranea.pdf
INFORME DE SALIDA DE CAMPO N°02
1.3 Consideraciones Fundamentales de Diseño.
CONFERENCIAS UNI
Aq Figueroa A
Lneas de Investigacin Hidrulica Ambiental Msc
Fuentes de Contaminación Del Agua en Ríos
informegaleriasdeinfiltracion-110618095018-phpapp02.doc
simulacion proyecto formato
07406_LU_NIRIVILO_497_38
tutorialbasico-pyrocluster
Pauta de Procedimiento Autorizacion Cambio Uso de Suelo
1 Cuadernillo Problemas
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA
EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE LA SOLUCIÓN PARTICULAR FOSA SÉPTICA- INFILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN VIVIENDAS RURALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA
NATHALIE ANDREA BERLAND ROMERO 2005
“TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO DE EJECUCIÓN EN AMBIENTE” Profesor Guía: Sr. Fernando Corvalán Quiroz
Agradecimientos: A las personas de la SEREMI de salud de la Región Metropolitana, empezando por Claudia Pastore, que me permitió realizar este trabajo en el Subdepartamento entorno saludable. A Omar Cáceres por ser el gestor de este trabajo y entregarme la posibilidad de desarrollarlo .Y por toda su colaboración y apoyo para terminarlo. A Paulina Laplace por su simpatía y siempre buena disposición para apoyarme y acompañarme a terreno. Al profesor Fernando Corvalán por corregir y ayudar a terminar este trabajo. A mi familia por su apoyo incondicional, paciencia y amor entregados durante todos estos años de estudio. A mis compañeros y amigos por todos los buenos momentos compartidos y por el apoyo entregado en los momentos difíciles. Y a todas las personas presentes y ausentes en mi vida, que de alguna forma hicieron posible la realización de este trabajo.
.15 1......................................................20 2....18 1.........31 ..........................................1 Origen de los caudales de las ARD.................................21 2....................................................................................................1 Antecedentes...............................................1 Objetivo General.........................................................................................................3 Zonas del subsuelo.1.................20 2...................16 1...27 2...............17 1.................2 Acuíferos...4 Hipótesis...... químicas y biológicas... 28 2..........................5.......................................................................13 1........2 El Suelo................................................5 Objetivos............2...............5....................19 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO...........................18 1.........................................................................................3 Estado Actual del Problema...................1 Agua Subterránea............3.......................................3 Origen y Características de las Aguas Residuales Domésticas (ARD)...3..................2 Planteamiento del Problema...................3 Características del líquido séptico........................................................................22 2...............24 2...................................23 2............1 Ciclo hidrológico................................................1 Características del suelo..................................................................................................................2 Mecanismos auto purificadores en zona vadosa......................2 Objetivos Específicos.......18 1.......................1.........25 2............4 INDICE RESUMEN.........3...................2 Características de las ARD: físicas.................................................................................................................................13 1......................................................................................20 2...............................2........27 2........................................11 ABSTRACT.............................1................................................12 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN...........6 Contribución y Producto Esperados.........................
........................2 Aplicación en el terreno...........55 4.....3 Proyecciones a Futuro del Alcantarillado..4......4........................1 Pretratamiento: Cámara desgrasadora y cámara cortadora de jabón.............4............................................3................................57 4.........................38 2....5...........55 4.......... 52 4...........................................................1 Ubicación Geográfica de Área en Estudio: Región Metropolitana.........4 Descripción de los Sistemas Particular de Alcantarillado Utilizado en Región Metropolitana...............2 Modelo Metodológico.........4..............2 Tratamiento primario: Fosa séptica........................................1Plan hídrico del Gran Santiago..........43 2................55 4.......................................43 2.....................5.................51 CAPÍTULO 4: ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS PARTICULAR DE ALCANTARILLADO EN VIVIENDAS RURALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA..........4.................................................52 4...........57 4.........4 Tratamiento terciario: Desinfección..............................4 Marco Legal e Institucional.....................37 2...........39 2....1 Normativa vigente...........................5 Disposición final: Dren de infiltración y pozo Absorbente......................5...................................4...........................2 Instituciones que participan en el sistema regulador........2................................................4..5 2..... 61 .............1 Factores que retrasan el mejoramiento del alcantarillado en zonas rurales de la Región Metropolitana.....3 Tratamiento secundario: Decantadora............5..................3 Aplicación superficial......................................5 Técnicas Alternativas....... 44 2...........................................................4 Planta de tratamiento prefabricada..............................................1 Tratamientos primarios anaerobios...................................33 2......................32 2.......................................................................43 2......................................................34 2.....1Descripción.......................................................2 Cobertura Actual de Alcantarillado Público según CENSO 2002....................................................... 46 3....................52 4..........................................................44 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA.......................................... 46 3........
.............................................................................2........1Resultados de la medición de parámetros físico......2....65 4.....................83 5.....................................................INFILTRACIÓN EN TERRENO DE AGUAS SERVIDAS EN VIVIENDAS RURALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA..........3............................................84 5............2.....................5..........68 5...............................67 5...................87 5.............3 Institucionalidad en el sector rural............3 Prueba de absorción en terreno con napa freática superficial....1................80 5.6 4......87 5............................. 67 5......4......................87 .....2 Prueba de absorción en terreno con napa freática profunda...............................3..4 Función de SEREMI de Salud.......87 5.....1 Medición de Parámetros físico............................ Químico y bacteriológico del efluente infiltrado en terreno...3Mantención y Fiscalización.......................62 4.................... químico y bacteriológico de aguas servidas provenientes de viviendas rurales de la Región Metropolitana sometidas a solución particular fosa séptica-infiltración en terreno...........5 Presentación Grafica de Resultados de Índice de Absorción.........................79 5..............3........72 5..............2.5Procedimiento para la Regulación de Soluciones Particulares de Alcantarillado en la Región Metropolitana............79 5..........1 Prueba de absorción en terreno concentración de viviendas.........................................2 Prueba de Absorción de Suelos en Tres Escenarios Específicos.....66 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LA SOLUCIÓN PARTICULAR FOSA SÉPTICA........1 Etapas para la regularización de solución de alcantarillado particular...........2..2 Presentación Gráfica de Resultados en Muestreo de Efluentes.............2 Instalación y Construcción........................4....1..........63 4...........................81 5...1Proyección.......4 Realización de la base de datos: índice de absorción y profundidad de napa freática de sectores rurales de la Región Metropolitana.........3 Observaciones Inspecciones a Terreno.......................
.....................2Análisis y comparación de los Resultados del Muestreo de Efluentes....................92 6.....................3....................................................................... 98 6........................................................................... 99 6.................................5 Desafíos futuros..3Análisis de la Confiabilidad de la Prueba de absorción de suelos.........................................................96 6............104 CAPITULO 7: CONCLUSIÓN................2..............................5Antiguedad de los sistemas de tratamiento.................................4Nivel socioeconómico...............93 6.....102 6...............................................................96 6.........3Nivel de tratamiento......1 Carácter normativo..................... 98 6........2.........................................................101 6...........110 CAPÍTULO 9: ANEXOS..................................................................................................2......................2 Carácter bibliográfico................. 88 6.........................................................................................3.......................................1Prueba de absorción realizada en terreno.....................4Comprobación de Hipótesis...................2.....................106 CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA...2... 112 ..............................2Recopilación de datos..............7 CAPITULO 6: ANÁLISIS.....88 6.................... 94 6................................1Análisis de la Pertinencia en la Aplicación del DS236/1926 “Reglamento General de Alcantarillados Particulares”......
........................................ Isla De Maipo...... 14..... 10.80 Resultado Prueba Absorción de terreno..... 79 Resultado Prueba Absorción de terreno.......... 5........... 83 .......... 27 Datos típicos de factores de carga unitarios y concentraciones de constituyentes del agua residual de residencias individuales............................ 13.... 9.....Paine.............. 4.........................48 Rendimiento de los sistemas individuales................................ “Villorrio Pirque”.................... 2...... 11...... “Villorrio Huelquen”.............. 12.....67 Resultado muestras de efluente de viviendas rurales de Región Metropolitana.....69 Valores Máximos permitidos por normativa vigente.... 3...32 Superficie de filtración por persona.................. 82 Índice de absorción provincias rurales de Región Metropolitana.. ..............28 Características típicas del líquido de fosas sépticas.. 6....80 Resultado Prueba Absorción de terreno. Dotación y usuarios mínimos según destino................ 81 Características físicas de suelos en cada proyecto.Paine.............. 8...............8 INDICE DE TABLAS 1...81 Resultado Prueba Absorción de terreno“Villorrio Rangue”.. 72 Resultado Prueba Absorción de terreno.Pirque............................................... 7... Calera De Tango......
73 Gráfico Cantidad de DBO5 en Efluentes..........................................................37 Cámara cloradora................................. 12.33 Vista en Corte de un sistema de alcantarillado particular....................................................63 Gráfico de proyectos aprobados por la SEREMI de salud por provincia rural de la Región Metropolitana...............................51 Gráfico de sistemas de eliminación de aguas servidas utilizados por viviendas sin alcantarillado público en Región Metropolitana.. 8...................33 Detalle tipo cámara desgrasadora y cortadora de jabón................................. 74 ...............23 Vista en planta de un sistema de alcantarillado particular.............. 19...... 18......... 3... 9..................................................................................39 Vista en corte del dren de infiltración....9 INDICE FIGURAS 1..................... 22........................................ 41 Detalle de pozo absorbente........................ 2005.42 Gráfico para determinar índice de absorción..... 23...36 Vista en corte y planta de fosa séptica tipo ladrillo........................................... 4..... 34 Capas que se forman al interior de la fosa séptica................... El agua subterránea en el ciclo hidrológico.... Gráfico cantidad de sólidos suspendidos totales en Efluentes..... 15................................. 6........................................................................... 16..54 Modelo explicativo del marco legal...........................................38 Cámara repartidora de drenes.......... 2004...................................................................... 11.37 Fosa séptica prefabricada.................................................................................64 21.... 20.. 7........... 10.......... 2........................................40 Distribución de las capas del sistema de absorción.........61 Gráfico proyectos aprobados desde 1992 hasta octubre 2005..........................................................21 Estratos en la sección de un acuífero libre...................... 14... 53 Grafico de viviendas rurales con fosa séptica en Región Metropolitana.................... 5........50 Modelo metodológico... 74 Gráfico Cantidad de Fósforo Total en Efluentes..... 13... 17.. entre los años 2003........
........... 29.......77 Gráfico de cantidad Fósforo Total en Efluentes con Tratamiento Terciario..................... 76 Gráfico de cantidad DBO5 en Efluentes con Tratamiento Terciario................................10 24...... 35..... 78 Gráfico Índice Absorción en Provincia de Melipilla.....................76 Gráfico de cantidad DQO en Efluentes con Tratamiento Terciario.........85 Gráfico Índice Absorción en Provincia de Talagante......................... 36.... Gráfico Cantidad de Aceites y Grasas en Efluentes............................. 75 Gráfico de cantidad de sólidos suspendidos totales en efluentes con tratamiento terciario.......................... 27..77 Gráfico Valores de los Parámetros Obtenidos en Efluentes de Viviendas con Alcantarillado Particular Nuevos y Antiguos........................ 33....77 Gráfico de cantidad Nitrógeno Total en Efluentes con Tratamiento Terciario................. 30..... 25............. 28..... 26......84 Gráfico Índice Absorción en Provincia de Chacabuco.......................86 ..................................................................................................85 Gráfico Índice Absorción en Provincia de Isla de Maipo.....................86 Gráfico Índice Absorción en Provincia de Cordillera................... 75 Gráfico Cantidad de Nitrógeno Total en Efluentes........... 34................. 31........................................ 32...........
S. . Infiltración en Terreno. único cuerpo legal existente. Fosa Séptica. químicas y bacteriológicas del efluente obtenido del tratamiento de aguas servidas en estudio. En cuanto a la aplicabilidad del Reglamento esta no es cumplida en cada una de las disposiciones.11 RESUMEN El presente trabajo tiene por objetivo la evaluación sanitaria de la solución particular de tratamiento de aguas servidas mediante fosa séptica-infiltración en terreno de aguas servidas. en sectores rurales con napa superficial de la Región Metropolitana y en la realización de pruebas de absorción según lo dispone el D. Las modificaciones de gestión en el ámbito rural. la elaboración de planes y programas estatales que mejoren la solución sanitaria implementada en la actualidad y que incluyan el uso de nuevas tecnologías.Nº236 en tres escenarios: napa profunda .S. Los resultados mostraron que la solución sanitaria no es efectiva por deficiencias técnicas en la elección del terreno receptor del efluente a infiltrar. se realiza una descripción y análisis de la pertinencia en la aplicación del D.Nº236. como también se fomente la educación y participación ciudadana. En la etapa de investigación se da a conocer el estado actual de este tratamiento en el aspecto legal e institucional.S. implican la actualización del D. La evaluación en terreno consistió en un muestreo de características. napa superficial y concentración de viviendas. dejando en evidencia la necesidad de mejorar la gestión que realiza el organismo regulador. donde las principales conclusiones encontradas se dirigen hacia la inclusión de nuevos tratamientos y metodologías que permitan mejorar la fiscalización de los tratamientos y actualización de conceptos. físicas.Nº236 “Reglamento General de Alcantarillados Particulares”. Alcantarillado particular. PALABRAS CLAVE: Aguas Servidas. de viviendas rurales de la Región Metropolitana.
Nº236. . Infiltration into subsoil. Septic Tank. Particular Sewer System. of rural housings of the Region Metropolitana. The modifications of administration in the rural environment. physical. as well as it is fomented the education and participation civic. and upgrade of concepts. As for the applicability of the Regulation this it is not completed in each one of the dispositions. WORDS KEY: Onsite Wastewater. only existent legal body. The evaluation in land consisted on a sampling of characteristic.Nº236 “General Regulation of Particular Sewer systems". superficial napa and concentration of housings.S.S.S. In the investigation stage it is given to know the current state of this treatment in the legal and institutional aspect. in rural sectors with superficial napa of the Region Metropolitana and in the realization of tests of absorption according to the D. the elaboration of plans and state programs that improve the sanitary solution implemented at the present time and that they include the use of new technologies. imply the upgrade of the D.12 ABSTRACT The present work has for objective the sanitary evaluation of the solution peculiar of treatment of waters served by means of Septic Tank-infiltration into subsoil of served waters. leaving in evidence the necessity to improve the administration that he carries out the organism regulator.Nº236 prepares it in three scenarios: deep napa. chemical and bacteriological of the obtained efluente of the treatment of waters served in study. The results showed that the sanitary solution is not effective for technical deficiencies in the election of the receiving land of the efluente to infiltrate. is carried out a description and analysis of the relevancy in the application of the D. where the main opposing conclusions go toward the inclusion of new treatments and methodologies that allow to improve the inspection of the treatments.
8% restante es agua dulce. Sin embargo. el 99% de esa cantidad no es de fácil acceso. Hasta finales del siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades infecciosas. tratamiento y distribución. hielo. sino más bien a la demanda excesiva de agua y a falta de medios adecuados de almacenamiento. se puede decir que para el abastecimiento del hombre y sus actividades. por tanto. resultando prácticamente inaccesible. la importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua esta fuera de toda duda. aguas subterráneas. Hoy en día.2 % del agua total del planeta se encuentra en los océanos. diversos factores limitan la disponibilidad de agua para uso humano. El 2. La llamada escasez de agua dulce no obedece a que disminuya la cantidad disponible de este elemento. sólo resta un 1. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El aumento de la concentración de población ha contribuido a la rápida contaminación del agua.1 Antecedentes La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo a lo largo de la historia del hombre. Más del 97. ríos y . el agua se encuentra contaminada cuando:"Su composición o estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones adecuadas para el conjunto de utilizaciones a las que se hubiera destinado en su estado natural". Dejando un 25% disponible como agua superficial y subterránea.13 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 1. El agua es uno de los compuestos más abundantes de la naturaleza y cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie de la tierra. pero más del 75% de esta cantidad se encuentra en estado sólido.0 % que se encuentra en lagos.
Mientras AGUAS ANDINAS trabaja en el Plan de Saneamiento Hídrico del Gran Santiago que tiene por objetivo tratar el 100% de las aguas servidas generadas por los habitantes de la cuenca de Santiago para el año 2010 .14 Las aguas residuales se caracterizan por el contenido en materias que demandan oxígeno.Nº236/1926 “Reglamento General De Alcantarillados Particulares”. De estas viviendas un 49.35% no tenían cobertura de alcantarillado. es el peligro para la salud ya que produce la proliferación de microorganismos que causan enfermedades como el cólera. las que se adquieren principalmente por beber agua contaminada o por consumir frutas o verduras regadas con agua contaminada. promulgado hace 79 años bajo un contexto y circunstancias muy diferentes a las actuales. la tifoidea y la hepatitis. para la conservación de dichos sistemas. 539. La solución sanitaria particular consiste en un tratamiento donde las aguas servidas son depuradas antes de . siendo necesaria su depuración antes de ser evacuada.714 de ellas eran particulares ocupadas. dispuesto por el D. En cuanto a las viviendas rurales. sin conexión a una red de alcantarillado público es la utilización de un alcantarillado particular u otro sistema de disposición de aguas servidas existente de carácter individual o colectivo.026. sólidos disueltos y en suspensión. En cuanto a la Región Metropolitana. la única solución que se entrega a estas viviendas.43% de las viviendas rurales.52% de las viviendas urbanas no disponen de una conexión a una red de alcantarillado público.322 (13% del total del país) personas habitaban en entidades rurales. Un importante efecto de la contaminación orgánica o biológica del agua. representando el 13. compuestos inorgánicos disueltos (en especial compuestos de fósforo y nitrógeno) y bacterias dañinas. El Censo de Población del 2002 indico que 2.S.6% de las viviendas del país. Por lo tanto el agua residual constituye un importante foco de contaminación de los sistemas acuáticos. y un 1. en cuanto a las viviendas urbanas un 3. un 34.21% de ellas no contaba con este servicio.
1.15 disponer en algún cuerpo o curso de agua o por incorporación al subsuelo.2 Planteamiento del Problema El D. las aguas servidas domésticas y producir decantación. un ejemplo de lo anterior se produce cuando el efluente se devuelve hacia los artefactos de la vivienda dejando en evidencia la inexistencia de una disposición final para el efluente procedente de la fosa séptica. en los casos donde la napa es superficial. también existe la posibilidad de que al ser saturado el sistema de infiltración las aguas pueden llegar a la napa freática sin un tratamiento adecuado lo que conlleva. . se produce una mezcla de agua subterránea con el efluente. licuar y volatilizar parcialmente por un proceso de fermentación biológica la materia orgánica contenida en suspensión. a la contaminación de una fuente de agua potable como son las aguas subterráneas. Varias salidas a terreno realizadas por la autoridad sanitaria . Nº236 fue creado para ser aplicado en zonas rurales donde las viviendas se encontraban alejadas unas de otras. y es esta mezcla la que aflora a la superficie.a estas viviendas rurales dan constancia de que el suelo se ha visto sobrepasado en su capacidad de infiltración. para obtener un efluente libre de materia orgánica putrescible.S. ambos casos originan un foco infeccioso produciendo malos olores y proliferación de vectores peligrosos para la salud y calidad de vida de las personas que habitan en estas viviendas rurales. disolver. en la actualidad las viviendas rurales son construidas a una distancia muy cerca entre si y la solución de alcantarillado particular ha dejado de tener la eficiencia de años atrás. este se efectúa por medio de fosas sépticas cuya función consiste básicamente en retener por un período determinado de tiempo. y dejar las aguas servidas en condiciones favorables para ser sometidas a algún proceso de oxidación que es realizada por medio de infiltración en terreno a través de drenes de infiltración o pozo absorbente .
que ingresan a este trámite para la obtención de una resolución sanitaria de aprobación. si la solución particular de alcantarillado que se aprueba entrega una solución sanitaria correcta para el entorno y la población que habita en estas viviendas. es la revisión de proyectos de aguas servidas domésticas particulares.16 1. • El antiguo DS236/1926 de Reglamento General de alcantarillados particulares que se exige cumplir a los proyectistas. ya que el tratamiento para el efluente mencionado en el reglamento . ya no es llevado a la práctica en su totalidad. Debido a la gran responsabilidad que tiene este servicio de autorizar la construcción de estos proyectos. no es utilizado y la disposición final del efluente es realizada con nuevas técnicas que no aparecen descritas en este reglamento.3 Estado Actual del Problema La Autoridad Sanitaria (ex-SESMA) es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación referente a la protección de la salud de las personas de los factores del ambiente. Esta interrogante surge debido a: • En salidas a terreno se observa la saturación del terreno por el colapso de estos sistemas particulares traducido en focos de insalubridad e infecciosos peligrosos para la comunidad. doble o múltiple acción . un ejemplo es el dren de infiltración que es bastante utilizado para la infiltración en terreno. • El incremento de proyectos que han sido aprobados en los últimos años con el riesgo potencial de que presenten deficiencias en un futuro cercano. es decir fosa séptica aparejada a cámara filtrantes o a cámara de contacto simple. Una de las funciones del Subdepartamento Entorno Saludable de la Autoridad Sanitaria. . de un tiempo a esta parte ha surgido la incertidumbre.
sumado a la gran cantidad de subsidios entregados por el estado sin tener certeza de la efectividad de la solución de alcantarillado particular. Una buena solución debería tomar en cuenta factores como calidad del efluente. en el tratamiento de las aguas servidas domesticas de viviendas rurales de la Región Metropolitana con alcantarillado particular”. tiempo de saturación del terreno y calidad de vida de la población. por la falta de información adecuada y • La débil fiscalización que se realiza. La inquietud surge a raíz de la necesidad y expansión habitacional que va en aumento en los sectores rurales de la Región Metropolitana. Por estas razones surge la necesidad de evaluar la solución particular fosa séptica-infiltración en terreno de aguas servidas en viviendas rurales de la Región Metropolitana .17 • Las irregularidades que presentan los proyectistas en el momento de calcular las dimensiones de estos sistemas particulares y en la construcción de estos. por no contar con recursos. . antecedentes y estudios que respalden esta situación. para despejar las inquietudes sobre la aplicación de una solución sanitaria adecuada o no de estos sistemas particulares de alcantarillado. 1.4 Hipótesis “Se esta realizando una adecuada y efectiva solución sanitaria.
1. Nº236/1926) que apoya a los actuales tratamientos de aguas servidas utilizados en zonas rurales sin una red de alcantarillado público. • Evaluar la calidad del efluente infiltrado en terreno a través de un muestreo físico.5 Objetivos 1.S.2 Objetivos Específicos • Analizar pertinencia en la aplicación del cuerpo legal (D.1 Objetivo General • Evaluar sanitariamente la Solución Particular de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Fosa Séptica-Infiltración de Aguas Servidas en Viviendas Rurales de la Región Metropolitana.5. . • Evaluar la solución particular de tratamiento de aguas servidas mediante fosa séptica-infiltración en terreno en tres escenarios específicos.5.18 1. químico y bacteriológico a realizar en sectores con napa superficial de la Región Metropolitana.
a través de este trabajo es encontrar una respuesta a la incertidumbre de saber si los sistemas de alcantarillado particular existentes en las zonas rurales de la Región Metropolitana. se debe encontrar el origen de estas. La evaluación esta enfocada principalmente a evitar algún tipo de impacto ambiental que altere o degrade los recursos naturales como el suelo y agua. originando un riesgo para la salud y calidad de vida de la comunidad. siempre que se realice en forma adecuada. cumplen con una solución sanitaria satisfactoria.19 1. . El hecho es que si este sistema presenta falencias.6 Contribución y Productos Esperados Lo fundamental que se quiere lograr. con esto no se esta negando la eficacia que este sistema de tratamiento de aguas servidas puede entregar.
(figura Nº 1).Una parte de esta agua es devuelta a la superficie por medio de la capilaridad que ocurre en la zona radicular de las plantas. El vapor de agua es transportado por la circulación atmosférica y cuando se condensa da origen a las nubes que. escorrentía superficial. que a su vez constituyen el 3% del total. Las pequeñas velocidades en que se mueve el agua subterránea hacen que esta masa de agua pueda incorporarse al ciclo hidrológico.1 Agua Subterránea El agua subterránea se encuentra en el interior de poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras de las rocas más sólidas.1.20 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 2. A nivel global. El agua pasa de la superficie terrestre. bajo ciertas condiciones de presión y temperatura precipita en forma de lluvia o nieve sobre la superficie del suelo. A cierta profundidad el suelo se satura de agua. El agua que precipita en tierra puede tener varios destinos. que se concentra en surcos y va a originar las líneas de agua. El exceso de agua vadosa drena por gravedad con movimiento descendente hasta incorporarse al deposito subterráneo proceso que se llama percolación. Se acumula por la infiltración que se produce durante y después de las precipitaciones. 2. en la .1 Ciclo hidrológico Es la continua circulación de humedad y agua sobre el planeta. el agua subterránea representa cerca de un 20% de las aguas dulces. en la fase de vapor. donde los poros contienen agua y aire . otra parte escurre por la superficie del terreno. a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. El agua restante se infiltra en el suelo a través de la zona vadosa. Una parte es devuelta directamente a la atmósfera por evaporación.
El agua subterránea en el ciclo hidrológico. 11. . 9. La superficie de esta zona de saturación es llamada napa freática y el agua almacenada en la zona de saturación se denomina agua subterránea. Figura Nº 1. 12. de la lluvia.-Franja capilar. 8.-Formación de nubes. para lo cual los poros que contiene deben ser suficientemente grandes. 7.-Humedad del suelo. 2. 5.1. 6.1.-Océano.-agua subterránea salada.-Escorrentía superficial.-Precipitación. 10.-Percolación. de los ríos. 4. de las plantas.2 Acuíferos Un acuífero se define como una unidad geológica saturada comprendida dentro de la zona de saturación capaz de permitir el desplazamiento de agua.-Evaporación del océano.21 llamada zona de saturación. 3. 2.-Zona vadosa. del suelo.-Agua subterránea dulce. Los acuíferos se pueden clasificar como libres.-Infiltración. confinados o colgados de acuerdo con la presión hidrostática del agua encerrada en ellos.
se observa en la figura Nº 2 que se puede dividir en tres franjas: franja de humedad del suelo. El agua en esta franja constituye almacenamiento fósil. la recarga. Zona saturada Contiene el agua subterránea. El resto percola para formar parte del agua subterránea. la que también retiene agua suspendida por acción molecular y capilaridad. donde es utilizada por las plantas y contenida en el suelo mediante atracción molecular y acción capilar. la presencia de intersticios en las formaciones y el desplazamiento del agua desde zonas de recarga a las de descarga. siendo esta última la fuerza más importante. su espesor es variable. . el agua percola hacia abajo por acción de la gravedad. franja intermedia y franja capilar. Cuando se satisface la capacidad de retención de las fuerzas capilares. El agua infiltrada hacia la franja de humedad del suelo. y su utilidad es ser un pasaje hacia zonas inferiores. Esta zona tiene los poros llenos de agua.1. Llega a la franja intermedia. dependiendo de factores como la geología local.22 2. Parte del agua que alcanza la franja capilar es retenida mediante fuerza capilar.3 Zonas del subsuelo Zona vadosa Zona en la cual los poros están parcialmente llenos de agua .
-agua subterránea.-Ascensión capilar del nivel freático.-Zona vadosa. sales) y el 20% o 30% restante lo constituyen las fases liquidas y gaseosas ocupando los espacios porosos existentes entre las partículas sólidas. (Sustancias húmicas.-Agua suspendida. un 5% de materia orgánica.2 El Suelo Este sistema biogeoquímico mantiene con la biosfera. denominados horizontes.-Humedad del suelo. sulfuros). Constituido aproximadamente de un 45% de materia inorgánica o mineral (especies iónicas. textura y estructura diferentes. El conjunto de estos horizontes constituyen el perfil de un suelo y es el estudio de .-Poros parcialmente ocupados por agua. Esta distribución no es homogénea y según evoluciona el suelo.8.5.1.-Superficie freática.-Agua bajo presión hidrostática.23 Figura Nº 2 .6.10. 2. carbonatos.2.Superficie del suelo. pasa de ser superficial al principio hasta hacerse cada vez más profundo destacándose así extractos sucesivos de color.Estratos en la sección de un acuífero libre. proteínas. la atmósfera y la hidrosfera un intercambio de materia y energía.7.4.9.3.Zona de saturación.
El horizonte B. También se puede recurrir a norias. 2. formado por productos de alteración de las rocas subyacentes y recibe material orgánico y mineral de horizonte superior de color pardo-rojizo por la presencia de oxido de hierro. El más profundo. B y C. . Se comporta diferente si el suelo esta saturado o si se encuentra no saturado. El horizonte C.5 m. Capa superficial (profundidad máxima 0. formado por material disgregado del fondo rocoso de cantos sueltos con una matriz de arcilla y arena que cada vez son más numerosas y de mayor tamaño. Permeabilidad o conductividad hidráulica Parámetro que representa la facilidad con que un material permite el paso del agua.1 Características del suelo Las características que definen el funcionamiento hidráulico del movimiento del agua durante el proceso de infiltración. pozos superficiales o excavaciones cercanas. los ensayos y análisis típicos empleados en la determinación cuantitativa de esas propiedades son las siguientes: Profundidad de la napa freática Se determina con mediciones de niveles estáticos realizados en pozos cercanos a la zona en estudio o en pozos monitoreados por la DGA.2. En un suelo bien desarrollado se distinguen en profundidad 3 horizontes A. Subsuelo (profundidad máximo 1 metro).24 este perfil lo que refleja la acción de procesos bioquímicos y físico-químicos que han tenido lugar en él. partículas muy finas y muy poroso.). El horizonte A. constituido mayoritariamente por materia orgánica de color oscuro.
Adsorción e intercambios iónicos Estos procesos fisicoquímicos reversibles permiten la retención de moléculas no cargadas ya sea orgánica o mineral. las condiciones de la superficie y las condiciones ambientales.25 Transmisividad Facilidad del acuífero para transmitir agua a través de su espesor. La capacidad de infiltración es la máxima cantidad de agua que puede absorber en una unidad de tiempo bajo condiciones definidas previamente.2 Mecanismos autopurificadores en zona vadosa Filtración Es un proceso físico de retención de partículas que depende de la superficie específica de los granos. La superficie específica corresponde a la superficie de los granos que ocupan una unidad de volumen y varía de acuerdo al tamaño y distribución de ellos.2. Porosidad Es el cuociente entre el volumen vacío ocupado con aire y/o agua de un suelo y su volumen total. . Depende de varios factores tales como las características del terreno y del fluido que ese infiltra. 2. Es una medida del volumen de huecos disponibles para almacenar agua. Capacidad de Infiltración Es el proceso por el cual el agua penetra el suelo a través de la superficie de la tierra. Es el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno de ancho unitario y de altura igual al espesor saturado bajo un gradiente hidráulico unitario.
pero con mucha menor importancia que en la zona no saturada. Las propiedades coloidales Explican los procesos de agregación e inmovilización de partículas.26 Los procesos ácido-base Influyen en el grado de descomposición de la materia orgánica y de los minerales. los procesos controlados por el ph del suelo. la flora bacteriana. la nitrificación y desnitrificación. Los procesos purificadores pueden desarrollarse en el interior de la napa subterránea. Estos procesos permitan la degradación de ciertos hidrocarburos. La fauna y flora saprofita degradan la materia orgánica y participan en la purificación microbiológica. . afectan a elementos naturales y contaminantes. la acumulación de fierro. en la solubilidad de algunos contaminantes y en conjunto. alcanzando en algunos casos efectos irreversibles. con algas y fauna pueden intervenir en la descontaminación del efluente infiltrado.La contaminación de las aguas subterráneas puede acarrear consecuencias imprevisibles y costosas. Procesos biológicos En las capas más altas del suelo. Las reacciones redox Originados en el metabolismo de los microorganismos del suelo. La dilución no es inmediata ni total y por lo tanto no se puede considerar un proceso autopurificador .
comercio Establecimientos educacionales Dotación mínima 250 l/hab/día 200 l/hab/día 150 l/hab/día 50 l/hab/día 100 l/hab/día 200 l/hab/día 150 l/hab/día 40 l/m2/día 150 l/hab/día 50 l/hab/día 150 l/hab/día 50 l/hab/día 100 l/hab/día 150 l/hab/día 25 l/hab/día 200 l/hab/día 600 l/hab/día 150 l/hab/día 40 l/m2/día 150 l/hab/día 350 l/hab/día 150 l/hab/día 10 l/m2/día Usuarios 6 habitantes mínimo 6 habitantes mínimo Usuarios/turnos Alumnos externos Alumnos/medio pupilo Alumnos /internos Personal/turnos Superficie m2comedor Empleados/turnos Usuarios Empleados/turnos usuarios Deportistas Empleados/turnos espectadores Usuarios/camas Usuarios/camas Empleados/turnos Sala de espera Empleados/turno Interno/cama Empleados/turnos Superficie m2 Restaurante. Tabla Nº 1 .27 2. salas espectáculos Hotel. compuestos orgánicos volátiles u otras sustancias tóxicas.3 Origen y Características de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) Los caudales y las características de las aguas residuales de pequeñas comunidades difieren notablemente de los sistemas de grandes dimensiones.pub.estadio. Todas las fuentes son del vivir doméstico y no contiene cantidades apreciables de metales pesados. .bar. La clasificación de los caudales utilizada por la SEREMI de salud se basa en los valores que entrega la tabla Nº 1.3.etc.1 Origen de los caudales de las ARD El caudal medio típico por habitante varía entre 200 y 350 lts/hab/día.residencial.discoteca.motel Consultorio. 2.Dotación y usuarios mínimos según destino Destino Viviendas Viviendas sociales Industria . Riego Fuente: DS 50 Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDDA) 2003.club house y similares Camping Zona de pic-nic Gimnasio.posta Casas de reposo.
(1995) Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento.2 Características de las ARD: Físicas. Elemento Factor de carga unitario a g/hab*día 81.3.2 0. de constituyentes del agua residual de residencias . Conocer la naturaleza del agua residual es esencial para la construcción y explotación de proyectos tanto de recogida como de tratamiento de evacuación de las aguas residuales.2 DBO5 SS NH3 como N N orgánico como N NKT como N P orgánico como P P inorgánico como P Grasas Coliformes totales Temperatura pH a intervalos de valores de las concentraciones de los constituyentes se basan en caudales de 380 y 150 l/hab*día b para un caudal de 210 l/hab*día Fuente: Metcalf & Heddy.Datos típicos de factores de carga unitarios y concentraciones de constituyentes del agua residual de residencias individuales. Químicas y Biológicas La composición de las aguas residuales se refiere a los constituyentes físicos. En la tabla Nº2 se observan factores de carga unitarios y valores de concentraciones individuales.35 2./100ml ºC Adimensional Intervalo a 216-540 240-600 7-20 24-60 31-80 4-10 6-17 45-100 107-1010 15-26 5-8 Típico b 392 436 14 43 57 7 12 70 108 21 7. Vertido y Reutilización. 2.7 Valor Unidad mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Núm.05 12.28 Tabla Nº 2 . En esta sección solo se mencionaran aquellas características del agua residual muestreadas en terreno.5 100 3. químicos y biológicos presentes en estas.25 1.
b) Medida del contenido orgánico. aceites y grasas vegetales. hidratos de carbono (25-50%). principal constituyentes de la orina. Los sólidos totales se pueden clasificar en filtrables y no filtrables (sólidos en suspensión). Los métodos más empleados parar medir el contenido orgánico de aguas residuales y superficiales son la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y demanda química de oxigeno (DQO). • Grasas animales y vegetales. manteca. a) Sólidos totales. la materia coloidal y la materia disuelta. medición de contenido orgánico y materia inorgánica. Se define como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 103 y 105º C. Características químicas El estudio de esta característica se aborda en los siguientes cuatro apartados. la materia sedimentable. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas (40-60%). margarina. Las partículas de estos compuestos interfieren en el normal desarrollo de la vida biológica creando películas y acumulaciones de materia flotante desagradables. constituyen la cantidad de lodo que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual. a) Materia orgánica. Los sólidos sedimentables.Otro compuesto orgánico presente es la urea. Provienen de los reinos animal y vegetal. La forma en que llegan a las aguas residuales son como mantequilla. Cerca del 75% de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual de concentración media son de naturaleza orgánica. La composición de las grasas animales y aceites es de alcohol o glicerol y ácidos grasos. . grasas y aceites (10%).29 Características físicas Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos. este engloba la materia en suspensión. materia orgánica.
medir la eficacia de algunos procesos de tratamiento y controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los vertidos. Debido a que las concentraciones de los diferentes constituyentes inorgánicos pueden afectar mucho a los usos del agua. amoniaco. la concentración del nitrato es importante. • Demanda química de oxigeno (DQO). con valores típicos entre 15 y 20 mg/l. El contenido total en nitrógeno esta compuesto por nitrógeno orgánico. Recibe el nombre de nutriente y bioestimulante. El nitrógeno del nitrato es la forma más oxidada del nitrógeno que se puede encontrar en las aguas residuales. conviene examinar la naturaleza de algunos de ellos. .El parámetro de contaminación orgánica más empleado. Cuando el efluente secundario deba ser recuperado para la recarga de agua subterránea. debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por la vía química frente a los que se oxidan por vía biológica. la DBO5 a 5días (DBO5).Este ensayo se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de aguas naturales como aguas residuales. En el ensayo se emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de oxigeno de materia orgánica que puede oxidarse. La DQO de un agua residual suele ser mayor que la DBO. nitrito. Es básico para la síntesis de proteínas. c) Materia inorgánica. Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para determinar la cantidad aproximada de oxigeno que se requerirá para estabilizar biológicamente la materia orgánica presente.La determinación del mismo esta relacionada con la medición de oxigeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica. dimensionar las instalaciones de tratamientos de aguas residuales. • Nitrógeno. nitrato. La concentración de nitratos en efluentes puede variar entre 0 y 20mg/l en forma de nitrógeno(N).30 • Demanda bioquímica de oxigeno (DBO).
. b) Organismos patógenos. organismo común en heces humanas. eubacterias y arquebacterias. El contenido de fósforo en aguas residuales municipales puede variar entre 4 y 15mg/l. diarreas y cólera. a) Microorganismos. Se pueden clasificar como eubacterias procariotas unicelulares. Este es esencial para el crecimiento de algas y otros organismos biológicos. los protozoos y el grupo de los helmintos. los virus. Características biológicas Se tomara conocimiento de los principales grupos de microorganismos biológicos.31 • Fósforo. En la tabla Nº 3 se observan los valores característicos de los constituyentes que se encuentran en mayor cantidad en la fosa séptica. • Bacterias. la disentería. 2. Los organismos bacterianos patógenos que pueden ser excretados por el hombre causan enfermedades como la fiebre tifoidea y paratifoidea. miden del orden de 0.5 micras de ancho por dos micras de largo . Los principales organismos patógenos presentes en aguas residuales son las bacterias. y organismos patógenos presentes en las aguas residuales así como aquellos que intervienen en los tratamientos biológicos. Los coliformes se emplean como indicadores de la contaminación por deshechos humanos. Los principales grupos de organismos presentes en las aguas residuales se clasifican en eucariotas.3 Características del líquido séptico El líquido séptico es el lodo producido en los sistemas de evacuación de aguas residuales individuales.Las bacterias trabajan en la descomposición y estabilización de la materia orgánica.3. Los Escherchia coli. principalmente fosas sépticas y pozos negros. Las cantidades y constituyentes del lodo séptico varían ampliamente.
600 100-800 50-800 100-1.000-80.4 Descripción de los Sistemas Particular de Alcantarillado en Viviendas Rurales de la Región Metropolitana La solución sanitaria adoptada para comunidades rurales sin conexión a la red de alcantarillado público.32 Tabla Nº 3. (1995) Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento. . Los sistemas sépticos están conformados por varias estructuras que tienen como función recibir las aguas provenientes de las cocinas. Los microbios que viven en la tierra. Las figuras Nº 3 y 4 muestran un sistema séptico básico con su vista en planta y corte respectivamente.000 7.000 6.000-30. los lavaderos.000 15.000 30. Las partículas de la tierra filtran la materia orgánica y los sólidos de las aguas servidas. 2. consiste en una solución particular de alcantarillado.000-100. procesan los sólidos y matan bacterias y patógenos que contienen las aguas servidas.000 100-1.000 1. el baño.200-14.000 4.000-10.000-100.000 2.000 700 400 250 300 8. como P Metales pesados a Grasas 5.000 a Principalmente hierro (Fe).000 Valor típico 40.000 5.cinc(Zn) y aluminio (Al) Fuente: Metcalf & Heddy.NH3 como N Fósforo total . y entregar un tratamiento para su posterior infiltración en terreno. Características típicas del líquido de fosas sépticas Constituyente Concentración (mg/l) Intervalo Sólidos Totales (ST) Sólidos en Suspensión (SS) Sólidos en Suspensión volátiles (SSV) DBO5 20ºC Demanda química de oxígeno Nitrógeno Kjedhal total (NKT como N) Amoníaco . los sistemas sépticos. Vertido y Reutilización.000 5.
33 Figura Nº 3. Vista en planta de un sistema de alcantarillado particular Figura Nº 4.1 Pretratamiento: Cámara desgrasadora y cámara cortadora de jabón Están diseñadas para recibir aguas de cocinas y lavaderos o aguas con formación de residuos grasos y jabones. construidos en bloque.4. . ladrillo o concreto o prefabricada. Estas retienen las grasas por enfriamiento y flotación y los aceites por flotación. Se usan para evitar que las grasas lleguen al sistema de absorción y dañen la capacidad de infiltración del suelo. observar figura Nº 5. Vista en Corte de un sistema de alcantarillado particular 2.
ver figuras Nº 7 y 8.4.34 Figura Nº 5. gracias a los primeros trabajos de Jean-Louis Mourais. La materia sólida restante se acumula en el tanque. tales como metano y dióxido de carbono. . No se necesitan aditivos biológicos ni químicos para ayudar o acelerar la descomposición. Hasta el 50 por ciento de los sólidos retenidos en el tanque se descomponen. Su aplicación esta muy extendida por todo el mundo y hoy en día se fabrica principalmente con Resinas de Poliester reforzados de fibra de vidrio. Para que esta separación ocurra. permite que se hundan los sedimentos y que flote la capa de impurezas. Se debe colocar un tubo de ventilación para que salgan los gases que se producen dentro del tanque.2 Tratamiento primario: Fosa séptica El origen de la fosa séptica se remonta al año 1860. Esta fermentación da lugar a un desprendimiento de gases peligrosos. Funcionamiento de fosa séptica Las fosas sépticas quitan materia sólida por decantación. al detener agua residual en el tanque. En los compartimentos se produce la sedimentación y fermentación anaeróbica de los sólidos sedimentables hasta su estabilización. el agua residual debe detenerse en el tanque por un mínimo de 24 horas. Detalle tipo cámara desgrasadora y cortadora de jabón 2.
fluye hacia la superficie de infiltración. A pesar de que en la fosas sépticas se genera sulfuro de hidrogeno (no existen olores). la oxidación del efluente. metano (CH4). Es por tanto recomendable. El proceso Los sólidos sedimentables presentes en el agua residual afluente al tanque sedimentan formando una capa de lodo en la parte inferior del tanque.35 Al quitar los sólidos del agua residual se protege el sistema de filtración contra obstrucción y falla prematura. . mejorando su calidad. el líquido que sale del tanque séptico tiene altas concentraciones de materia orgánica y organismos patógenos por lo tanto el efluente no posee las características físico-químicas ni microbiológicas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor. La fosa séptica efectúa solamente un proceso preparatorio en la depuración de las aguas residuales domésticas. pero si se favorece su contacto con el aire. Las bacterias aerobias efectúan este nuevo proceso. el oxígeno se absorbe rápidamente permitiendo la oxidación de los sólidos disueltos. si se requiere aprovechar el proceso séptico. Las aguas del efluente no contienen oxígeno disuelto (condición que requiere la flora bacteriana anaeróbica para ejercer su acción desintegrante). La materia orgánica se mineraliza y en las aguas oxidadas es menos probable que perduren los gérmenes patógenos. El agua residual decantada y libre de flotantes que se encuentra entre las capas de lodo y espuma. sulfuro de hidrogeno (H2S). La materia orgánica que queda retenida en la parte inferior del tanque sufre un proceso de descomposición anaerobia y facultativa y se convierte en dióxido de carbono (CO2). Las grasas y demás materiales ligeros ascienden a la superficie dando lugar a una capa de espumas formada por la acumulación de materia flotante. sino conducirlo al sistema de absorción para tratamiento.
La frecuencia de bombeado de los tanques depende de su tamaño. se debe dejar un volumen que sirva de semilla. En esta capa se acumula material inorgánico y los floculos bacterianos. . es decir el agua con menor carga orgánica. y sus hábitos de manejo de desperdicios. el número de personas que viven en la casa. Capas que se forman al interior de la fosa séptica Mantenimiento de la fosa séptica Los factores más comunes que inhiben el proceso biológico de las fosas sépticas son: el exceso de desinfectantes. Este efluente es el único que debe llegar a la zona de infiltración. La capa del fondo contiene el lodo. Si se pudiera mirar adentro de una fosa séptica. agentes oxidantes y detergentes. la figura Nº 6 muestra la ubicación de estas al interior de la fosa séptica. No se debe lavar ni desinfectar el tanque séptico después de la extracción de lodos. es el agua residual decantada y libre de flotantes. Al realizar la limpieza no se debe extraer la totalidad de los lodos. La capa media es la que contiene el efluente. La fosa séptica necesita ser bombeada por lo menos cada 2 ó 3 años. Generalmente la acción biológica licua esta capa. se encontrarían tres capas. dando lugar a la formación de sulfuros metálicos insolubles. Figura Nº 6.36 debido a que el (SH2) se combina con los metales presentes en los sólidos sedimentados. La capa superficial o de “espuma” donde flota materia orgánica ligera y grasa.
que corresponde al conjunto aparejado de fosa séptica y cámara decantadora. . horizontal de polietileno alta densidad.0 m de la superficie. Fosa séptica prefabricada.3 Tratamiento secundario: Decantadora En los casos que la napa freática se encuentre a menos de 2. en su momento más desfavorable. 2000 y 3000 lts 2. La cámara decantadora no es más que otra fosa séptica que deberá tener una capacidad mínima de 80% de la capacidad de la primera fosa séptica. Vista en corte y planta de fosa séptica tipo ladrillo Figura Nº 8. para el tratamiento de aguas servidas. se debe considerar tratamiento secundario.4.37 Figura Nº 7.
4 Tratamiento terciario: Desinfección El proceso de la desinfección destruye microorganismos patógenos en aguas residuales. ver figura Nº 9. Figura Nº 9. incluyendo bacterias. El hipoclorito del calcio se dosifica típicamente a las aguas residuales en un sistema de tratamiento usando un dispositivo simple. La sobre dosificación puede ser un riesgo ecológico y las bajas dosis un riesgo para la salud humana. una cámara cloradora donde se introduce la tableta. Un número de patógeno flotantes importantes se encuentran en el efluente. los residuos de cloro y sus combinados son altamente tóxicos para los organismos vivos del agua de recepción. El hipoclorito de calcio es un agente oxidante de gran alcance y se ha utilizado como desinfectante eficaz en el tratamiento del agua y de aguas residuales por un siglo.4. llamada cámara decloradora. pero esta vez la pastilla será de sulfito de sodio. protozoos y virus. que reacciona con el exceso de cloro. evitando que se dañe el medio ambiente. se puede utilizar otra cámara de iguales características a la de cloración. Cámara cloradora . Para evitar que llegue cloro residual al ambiente.38 2.
Cámara repartidora de drenes Dren de infiltración El dren de infiltración (figura Nº 11). recibe directamente el efluente de la fosa séptica y está conformado por una serie de tuberías convenientemente localizadas. . Cuando no hay amenaza para la calidad de las aguas subterráneas.5 Disposición final: Dren de infiltración y pozo Absorbente Cámara repartidora de drenes Se diseñan y construyen para distribuir el líquido que sale del tanque séptico como se observa en la figura Nº 10. Figura Nº 10.39 2.4. usualmente la infiltración en el suelo es el mejor método para el liquido que proviene de la cámara repartidora de drenes de una tubería perforada. en partes proporcionales al número de salidas previstas para el campo de oxidación.
de la capacidad requerida. Para evitar obstrucciones recubrir en la parte superior con una nueva capa de ripio de manera que cubra los tubos. como lo son: textura. estructura. cubierta impermeable de polietileno. se almacena agua temporalmente en su interior y evacuación por el suelo mediante infiltración. Como lo indica la figura Nº 12. Vista en corte del dren de infiltración El diseño de dichos drenes depende de la forma y tamaño del área disponible. Los materiales para la construcción de una dren de infiltración incluyen: gravas o piedra trituradas comprendida entre 20 y 50 mm.40 Figura Nº 11. Es recomendable realizar un análisis cualitativo de las principales propiedades indicativas de la capacidad absorbente del suelo. de la topografía del terreno y de la tasa de infiltración del subsuelo. Su funcionamiento hidráulico en tres etapas: ingreso del agua servida previamente sometida a fermentación biológica. Esta tubería deberá tener aberturas de 0. cuya función será mantener el lecho de ripio o grava libre de . A continuación colocar la cubierta impermeable de polietileno. color y espesor de los estratos permeables. hasta obtener el nivel sobre el cual deben localizarse las tuberías de distribución. tubería de 110 mm de diámetro con perforaciones.5 m de espesor mínimo de grava o ripio. una vez excavada la sección del dren de infiltración este se rellena con una capa de 0.05 m.
La vida útil del dren de infiltración dependerá de la granulometría del suelo. de la altura y variaciones del nivel freático y del correcto funcionamiento y limpieza de la fosa séptica. que evitara el paso de sólidos a los drenes de infiltración. debido a las propiedades del suelo y al flujo del efluente de la fosa. ya que el proceso de percolación y eliminación se produce en forma natural. es difícil predeterminar la duración probable de los drenes de infiltración.41 partículas de tierra y finalmente cubrir el dren con una capa de tierra compactada para aislar el dren de infiltración. la capacidad de infiltración. Debido a la gran cantidad de variables. Figura Nº 12. Distribución de las capas del sistema de absorción . El funcionamiento del dren de infiltración debe llevarse a cabo sin intervención humana.
Figura Nº 13. Detalle de pozo absorbente . ver figura Nº 13. a través de sus paredes y piso permeables.42 Pozo de absorbente Cuando no se dispone de terreno suficiente para un campo de oxidación y la napa subterránea es profunda. Dicho sistema proporciona al agua un tratamiento físico y biológico a través de la infiltración en un medio poroso. Luego es tratado por las bacterias presentes en el suelo. El pozo de absorción es un sistema vertical de infiltración al subsuelo de las aguas provenientes de una fosa séptica. El líquido proveniente del tanque séptico pasa a través del pozo hecho con ladrillos o rocas conjuntas abiertas (sin mortero) y llega al suelo circundante. que ocupa menos superficie de terreno que los drenes de infiltración. se utiliza un pozo absorbente .
la turba se remueve para que se oxigene y regenere y se queda lista para otro periodo de uso. Kremer y Clarigester. En la cámara superior se efectúa la separación sólido-líquido y en la zona inferior se produce la digestión anaerobia de los sólidos sedimentados. . como son las arenas. La solución en estos casos es sustituir la capa de suelo natural por una artificial de permeabilidad controlada. Los diferentes más habituales son los Imhoff. se produce el tratamiento en dos cámaras situadas una encima de la otra.5.1 Tratamientos primarios anaerobios Tanques de decantación-digestión En este sistema. el efluente parcialmente tratado podría alcanzar la superficie del terreno o las aguas subterráneas subyacentes. Lechos de turba El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba (de unos 40-50 cm) asentada sobre una capa de gravas y arenas provista de un drenaje inferior. Sobre la capa de arena se coloca más grava y suelo vegetal. luego se interrumpe el paso de agua residual y se deja secar. El lecho funciona unos quince días recibiendo el agua a tratar. Emscher.5 Técnicas alternativas al Sistema de Alcantarillado Particular 2. análogo a las fosas sépticas.5. retirando la capa superficial reseca.43 2.2 Aplicación en el terreno Filtros intermitentes de arena Si el terreno tiene baja o excesiva permeabilidad. En la zona superior de gravas se colocan los drenes por los que sale el agua a tratar. 2.
altos consumos de agua y altas tolerancias a las condiciones de humedad.5. Escorrentía superficial Se aplica agua residual tratada o no.44 2. dándose un aprovechamiento de nutrientes por la vegetación. Se eligen cultivos que admitan altas cargas de aplicación.5. Infiltración rápida El agua residual se aplica sobre un terreno permeable con escasa o nula vegetación.4 Planta de tratamiento prefabricada El tipo de planta más común utilizada según los procesos es la que se describe a continuación: Proceso de lodos activados.Filtro verde El riego consiste en el vertido controlado de aguas residuales sobre una extensión de terreno donde se cultivan especies vegetales. a un terreno de baja permeabilidad.3 Aplicación superficial Riego . evaporación y algo de infiltración al terreno. . 2. Lagunajes Las lagunas son utilizadas en zonas rurales de terreno llano y de bajo costo del terreno. sembrado de pastizales u otra vegetación arbórea o no.Aireación prolongada con recirculación de lodos. altas tasas de asimilación de nutrientes. Hay varios tipos de lagunas que se emplean con objetivos diferentes.
donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión y se realiza la oxidación de la materia orgánica. El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores. Existen diversas versiones del proceso original. que también sirve para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla completa. El agua procedente del tratamiento primario. Este proceso necesita de una carga orgánica reducida y un largo periodo de areación. Una parte de las células sedimentadas se recircula para mantener en el reactor la concentración de células deseada. Durante el periodo de aereación se produce la absorción. poca producción de lodo y sencillez en su funcionamiento.45 Proceso de lodos activados Este proceso fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Ardra y Lockett y su nombre proviene de la producción de una masa activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia. mientras que la otra parte se limpia del sistema (lodo en exceso). en este caso se menciona el de "aereacion prolongada con recirculación de lodos". pasa al tanque de areación donde es mezclada con aire disuelto que fluye por los difusores siendo uniforme este suministro de aire a lo largo de toda la longitud del tanque. El contenido del reactor se conoce con el nombre de "liquido mezcla". la mezcla de las nuevas células con las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación para su separación del agua residual tratada. Al cabo de un periodo determinado de tiempo. proceso que tiene una gran aceptación en el tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades principalmente por su gran efectividad entre el 75 y el 95%. cámara de grasas. floculación y oxidación de la materia orgánica. Arqueta de debaste. Los sólidos del lodo activado se separan en un decantador secundario. . El tratamiento biológico se realiza a través de un tanque o reactor biológico.
normativa y procedimientos a seguir para obtener la aprobación de estos sistemas de alcantarillado particular . mantenimiento y responsabilidad penal de los sistemas de alcantarillado particular utilizados en Chile. Una vez que se logre dimensionar el problema en estudio es necesario conocer y analizar la aplicación del D.Nº236/1926 “Reglamento General De Alcantarillados Particulares”. Finalmente al obtener una visión más completa del problema planteado se procederá a la segunda etapa del trabajo.1 Descripción La metodología utilizada en este trabajo consiste en evaluar sanitariamente la solución particular de alcantarillado fosa séptica-Infiltración en terreno de aguas servidas en viviendas rurales de Región Metropolitana. publicaciones. En la primera etapa de trabajo la metodología consistirá en describir. información proporcionada por la base de datos de la SEREMI de salud de Región Metropolitana y otros organismos públicos. así como también conocer los requisitos. para ello se describirá las soluciones que entrega el reglamento y se analizara la pertinencia de su aplicación en la actualidad. conocer y dimensionar el estado actual de los sistemas de alcantarillado particular utilizados por las viviendas rurales de la Región Metropolitana.S. .46 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 3. la evaluación en terreno de la solución particular de alcantarillado fosa séptica-Infiltración en terreno de aguas servidas en viviendas rurales de Región Metropolitana. Para cumplir este objetivo la evaluación se realizara en dos etapas. páginas de Internet. único cuerpo legal existente que proporciona información acerca de la construcción.Para la realización de esta etapa se recopilará información y antecedentes a través de diversas fuentes como libros.
. Se quiere comparar los resultados obtenidos con la normativa vigente. aceites y grasas .DQO(demanda química de oxigeno). con los datos bibliográficos y se realizaran diversas comparaciones entre los niveles de tratamiento del efluente. la antigüedad y mantención de los sistemas.nitrógeno total. con este fin se realizaran pruebas de absorción en suelos donde se instalara un sistema de alcantarillado particular. la información se extraerá de los proyectos de alcantarillado particular que ingresan y son aprobados por la SEREMI de salud.3 del DS236/1926 “Reglamento General De Alcantarillados Particulares”. la condición socioeconómica de los propietarios de las viviendas. El procedimiento a seguir será tomar varias muestras en forma aleatoria del efluente en viviendas de distintos sectores rurales de la Región Metropolitana y con diferentes niveles de tratamiento.47 En esta etapa se realizaran dos actividades. La primera de ellas consiste en la realización de un muestreo del efluente obtenido del tratamiento a través de los sistemas de alcantarillado particular en diferentes sectores rurales de la Región Metropolitana y posterior análisis de las muestras en laboratorio.fósforo total y coliformes fecales.3. tales como: DBO5 (demanda biológica de oxigeno). donde se medirán parámetros físicos.SST(sólidos suspendidos totales). La segunda actividad consiste en analizar la confiabilidad del ensayo para determinar el índice de absorción de suelos que aparece especificado en el anexo 3. químicos y biológicos. la prueba se realizara en tres escenarios específicos: • • • Concentración de viviendas La napa freática profunda La napa freática superficial También se realizara una base de datos en que aparezcan los índices de absorción y profundidad de la napa en distintos sectores de las comunas rurales de la Región Metropolitana.
no alterar sección transversal de la fosa que es siempre la misma salvo su profundidad que puede variar 3. cuyos resultados son naturalmente aproximados: Tabla Nº 4.5 cm. 6.3*0.-Hacer en el fondo de la fosa otra excavación de dimensiones de 0.-Prueba de absorción Determinar las características del terreno de un sector Fijar la profundidad de la fosa 2. se puede determinar de la tabla Nº 4.-La superficie de filtración requerida por persona.3 de base y 0.-Aprovechar la misma excavación de la fosa absorbente con dimensiones mínimas de 2.5m de profundidad bajo el nivel del terreno y 2. Con este tiempo se entra en la curva del gráfico de la figura Nº 14 y se determina el índice de absorción que debe usarse en los cálculos.Superficie de filtración por persona Tiempo para que nivel de agua baje 2.5cm (min. basada en un consumo de 190 litros por persona-día.5m de longitud.-Colocar agua nuevamente hasta una altura de 15cm y observar tiempo requerido para que nivel del agua baje 2.2 de profundidad 4.) 1 2 5 10 30 30 Superficie de filtración por persona /día (dcm2) 88 108 144 225 450 Terreno inadecuado Fuente: DS236/1926 Reglamento General de Alcantarillado Particular .48 La Prueba de absorción en terreno se realizara según se describe en el D. Nº236/1926: 1.-Llenar con agua esta pequeña excavación y que esta se filtre totalmente 5.S.
-Si el índice de absorción obtenido es deficiente. conforme al índice de absorción obtenido. si el terreno lo permite se puede hacer la excavación vertical sin taludes. más de profundidad a la fosa y repetir la experiencia Si hasta esta profundidad no se encuentra terreno permeable. Si parte del terreno es impermeable. se sigue excavando hacia abajo con parámetros verticales hasta obtener permeabilidad adecuada. se debe llenar después el volumen adicional con piedras 8. restar la superficie correspondiente La superficie del fondo de la excavación no debe considerarse. conservando el mismo ancho de la base hasta el fondo definitivo. -Puede agregarse un tubo de ventilación. Considerar: La superficie de los taludes bajo la línea de agua determinada por el nivel de la cañería de llegada. -Puede ser necesario llenar con piedras la excavación adicional. se determina la longitud de la fosa absorbente La fosa absorbente y proyectada con taludes 1/10 o mayor es: -Para terrenos consistentes y con suficiente permeabilidad dentro de los tres primeros metros de profundidad -Si se necesita profundizar la altura a más de 3 metros en busca de terreno permeable.-Determinada la superficie de filtración para el número total de personas servidas. porque en esta parte el terreno se colmará rápidamente 7. aunque no es absolutamente necesario .49 Obtención de la superficie de filtración de la fosa séptica. dar 70 cm.
50 Figura Nº 14 .Gráfico para determinar índice de absorción .
Modelo metodológico Fuente: Elaboración Propia . Modelo Metodológico Recopilación De Antecedentes Conocer situación actual del tratamiento a las aguas servidas.51 3.2 Modelo Metodológico En forma esquemática la metodología a utilizar se resume de la siguiente manera (figura Nº 15). mediante Solución Particular de alcantarillado de Viviendas Rurales de la Región Metropolitana Conocer procedimiento para la regulación y aprobación de soluciones particulares de alcantarillado en la Región Metropolitana Análisis de la aplicación del DS236/1926 “Reglamento General De Alcantarillados Particulares” Evaluación en terreno a la solución particular fosa séptica-Infiltración en terreno de aguas servidas en viviendas rurales de Región Metropolitana Figura Nº 15.
2 Cobertura Actual de Alcantarillado Público según CENSO 2002 El Censo de Población del 2002 indico que 2.600 Km. representando el 13. Santiago. en cuanto a las viviendas urbanas un 3. Su población esta desigualmente distribuida en el territorio. 539.52% de las viviendas urbanas no disponían de una conexión a la red de alcantarillado público. EN VIVIENDAS RURALES DE LA REGIÓN . Un 34. y un 1.172 personas.185 de habitantes que corresponde al 40 % de la población total del país. En cuanto a las viviendas rurales. La población potencialmente afectada por no contar con un sistema adecuado de recolección y tratamiento de aguas servidas en la Región Metropolitana ascendía a la cantidad de 186.1 Ubicación Geográfica de Área en Estudio: Región Metropolitana La Región Metropolitana se extiende entre 32°55’ y 34°19’ de Latitud Sur y entre 69°46’ y 73°43’ de Longitud Oeste. Cordillera. Maipo y Melipilla.6% de las viviendas del país. la mayor parte de ella se concentra en el núcleo central. La población de la región según censo 2002. Esta Región está constituida por seis provincias: Chacabuco.026.35% no tenían cobertura de alcantarillado. con una superficie total de 15.21% de ellas no contaba con este servicio. alcanzo los 6. 4. el que se expande a la periferia consumiendo territorios agrícolas.2 y densidad de 392.322 (13% del total del país) personas habitaban en entidades rurales. Talagante.1 hab.52 CAPÍTULO 4: ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS PARTICULAR DE ALCANTARILLADO METROPOLITANA 4. De estas viviendas un 49./Km2.714 de ellas eran particulares ocupadas.061.43% de las viviendas rurales.
12% de las viviendas rurales contaba con fosa séptica.15%. le seguía la provincia de Maipo con un 19.56% y Cordillera con un 3.67%.27%. La cantidad total de viviendas urbano –rural de cada provincia de la Región Metropolitana sin red de alcantarillado público que utilizan fosa séptica como sistema de eliminación de aguas servidas.53 En cuanto a las viviendas rurales que no contaban con alcantarillado público en la Región Metropolitana.97% no tenía servicio higiénico. se tiene que en la provincia de . Gráfico de sistemas de eliminación de aguas servidas utilizados por viviendas sin alcantarillado público en Región Metropolitana. la mayoría de las viviendas solo disponía de pozo negro (86.000 10. Solo un 3.000 5.000 0 Nº Viviendas Fosa Séptica Pozo negro Sistema de Eliminación de Aguas Servidas Acequía o Químico No tiene canal servicio higiénico (WC) Figura Nº 16.000 25. Santiago con 5.81%. Chacabuco con un 18.000 15. estas se encontraban en mayor cantidad en la provincia de Melipilla con un 39.45%. La figura Nº 16. Sistemas de Eliminación de Aguas Servidas Sin Red de Alcantarillado en Región Metropolitana 30. muestra un gráfico con los diferentes sistemas de eliminación de aguas servidas utilizados en las viviendas de la Región Metropolitana sin red de alcantarillado público.000 20. Talagante con 13.79%) y un 7.
le sigue la provincia de Maipo con un 27. Chacabuco con 20. Viviendas Rurales con Fosa Séptica en Región Metropolitana 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sa nt ia go M ai po ip illa ra o ab uc ille an t Ta l ag e Nº Viviendas C ha c C Provincia Figura Nº 17. le seguía Isla de Maipo con 21%. la fosa séptica es utilizada como sistema de eliminación de aguas servidas en mayor proporción en la provincia de Melipilla con un 27.93%. Talagante con 16% . esto se debía fundamentalmente a la mayor cantidad de población de esta provincia respecto a las otras provincias de la Región Metropolitana.44%. Cordillera con 6.57%.32%.07% y Santiago con un 3. Grafico de viviendas rurales con fosa séptica en Región Metropolitana M el or d .Si bien la provincia de Santiago presentaba un mayor porcentaje de viviendas con Fosa séptica. Con respecto a las viviendas rurales. Chacabuco con 17%.Melipilla 14 y Cordillera con un 10 %.54 Santiago se concentraba la mayor cantidad de viviendas con este sistema de eliminación con un 22% del total. Talagante con 14.64% ver gráfico de figura Nº 17.
55 4. es bastante difícil que puedan acceder a una red de alcantarillado público. propuesto por Aguas Andinas totaliza US $ 832. 4. La red de alcantarillado público no se puede financiar si la población esta muy dispersa. se deben enfrentar a una serie de problemas: La falta de coordinación del plan de cobertura de alcantarillado público con los planificadores urbanos del gobierno central o local.2.3 Proyecciones a Futuro del Alcantarillado 4. . las que junto con otras 13 plantas de menor envergadura permitirá la descontaminación del 100% de las aguas servidas al año 2010.3.000 para el periodo 2001-2009 con el cual se espera tratar el 100% de las aguas servidas generadas por los habitantes del gran Santiago y localidades periféricas.Presupuesto limitado para explotación y mantenimiento.1 Factores que retrasan el mejoramiento del alcantarillado en las zonas rurales de la Región Metropolitana Debido al tamaño de las comunidades rurales.1 Plan hídrico del Gran Santiago El plan de saneamiento hídrico del Gran Santiago. debido al elevado costo de la tecnología tradicional. En muchos casos las comunidades rurales disponen de recursos económicos limitados y escasa experiencia en la gestión de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La Rigidez del patrón de colecta no es ajustable a las diversas formas de urbanización existentes en la Región Metropolitana dejando en consecuencia considerables sectores de la población sin cobertura.000. El plan consiste en la construcción de tres grandes plantas de tratamiento.
300. tiene una capacidad promedio de tratamiento de 4. tiene una capacidad media de depuración de 8. demandando una inversión de US $ 315 millones. el tratamiento es del tipo lodos activados convencionales con digestión anaeróbica de lodos.000 para financiamiento del tratamiento de aguas servidas y solamente un 5% para la recolección de éstas. En conjunto ambas plantas permiten descontaminar aproximadamente el 72 % de las aguas servidas de los habitantes de la capital. beneficiando además a más de 130 mil hectáreas agrícolas.8 m3/s. devolviéndolas libres de contaminación a los cauces naturales.4 m3/s y demandó una inversión de US$ 150 millones. es decir US $ 563. El plan de saneamiento se completará con la Planta Los Nogales en el año 2010(capacidad media estimada de 6. La población saneada alcanza aproximadamente los 3. Además. De este plan de inversión. permiten la recuperación del Zanjón de la Aguada. la que según el último censo equivale al 13% de la población total de la Región Metropolitana. Aguas Andinas destina el 67%. Esta situación se hace más evidente al considerar los programas sociales impulsados por el Gobierno de entregar viviendas básicas con una solución de . La primera de éstas.56 Actualmente se encuentran en funcionamiento las plantas de El Trebal y La Farfana.000 habitantes. Esto implica que no se percibe una solución para los próximos 5 años de una cobertura de alcantarillado y tratamiento importante para la población rural. La planta La Farfana entró en funcionamiento en octubre del 2003 y descontamina el 50% de las aguas servidas de la capital.000.6 m3/s).7 millones de habitantes de las áreas sur y sur-poniente de Santiago. que recogerá las aguas residuales del sector norte de Santiago. equivalentes al 25% del total de las aguas contaminadas de la capital. la que deberá utilizar sin otra alternativa un sistema de alcantarillado y tratamiento particular. Su instalación contempla la descontaminación de las aguas servidas de 1.
57 alcantarillado. aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros” y que tenga la obligación de ejercer vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre. el DS 725(1968). como también de las plantas depuradoras de aguas servidas. Dentro de este contexto jurídico. el Estado ha implementado normativas referidas a la contaminación de las aguas. reparación. Dispone la prohibición de descargar aguas servidas y residuos industriales o . modificación y ampliación de cualquier obra pública destinada a “la evacuación. 4. existen localidades que por no encontrarse dentro del área de concesión de la empresa sanitaria Aguas Andinas. Código Sanitario entrega a la autoridad sanitaria la obligación de velar porque se eliminen o controlen todos los factores. la seguridad o el bienestar de los habitantes. de 200 lotes. esto implica que por la obsolencia del reglamento existirán 200 fosas sépticas en una superficie muy restringida y por la calidad del efluente que entregan estos sistemas esta superficie y por ende la población existente en ella estará expuesta a la saturación del terreno y dependiendo del caso a posibles contaminaciones de napas subterráneas. El marco legal esta constituido según la zona que abarca. se opta por diseñar casetas sanitarias como una solución particular de alcantarillado basados en la instalación de fosas sépticas para un total por ejemplo.1 Normativa Vigente El Estado tiene el deber de velar por la preservación de la naturaleza.4 Marco Legal e Institucional 4.4. tal como lo muestra la figura Nº 18. elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud. tratamiento o disposición final de desagües. Establece que corresponde a la autoridad sanitaria aprobar proyectos relativos a la construcción. a través de sus atribuciones y deberes.
se definen con base en una superficie. la urbana y la rural. sin . a cada categoría se le ha aplicado una institucionalidad y sistema de organización específico. fosas). cuyo otorgamiento debe cumplir con diversas formalidades. En Chile se distinguen tres categorías del servicio que entrega el sector sanitario: Urbano. La extensión y condiciones de la prestación de cada servicio quedan definidas por una concesión. rural concentrado con más de 150 y hasta 3000 habitantes. Históricamente. que utilizan plantas de determinada capacidad para cumplir su cometido. Ahora observando la figura Nº 18 donde se represento dos zonas de la Región Metropolitana. Las concesiones de distribución y recolección. Para los servicios urbanos y rurales concentrados se requieren soluciones colectivas. esta ley divide los Servicios Sanitarios en cuatro etapas: producción de agua potable. en tanto que para el sector rural disperso se requieren soluciones individuales (pozos. servicios prestados por empresas constituidas como Sociedades Anónimas. para riego o para balneario. sin que antes se proceda a su depuración en la forma que señalen los reglamentos. La zona urbana se somete a lo dispuesto por el DFL 382 (1989) Ley General de Servicios Sanitarios. distribución de agua potable. las de producción y disposición. Ambas cumplen de manera distinta lo dispuesto en el DS 725 relacionado con la evacuación. tratamiento o disposición final de las aguas servidas. y el rural disperso. Su alcance es sobre todo el territorio nacional. se definen en base a caudales. la asignación de concesiones y la fijación de tarifas del sector son supervigiladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).58 mineros en los ríos o lagunas y en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población. y al menos 15 viviendas por kilómetro de calle o camino. recolección de aguas servidas y disposición de aguas servidas. centros con más de 3. que utilizan una red física para cumplir su objetivo. La constitución de las empresas sanitarias.500 habitantes.
doble o múltiple acción. serían según las proyecciones del plan hídrico del gran Santiago dentro de cinco años . que no puedan descargar sus aguas residuales en alguna red de alcantarillado existente. y en general a todo edificio público o particular. modificar o reparar cualquier obra destinada a la disposición o tratamiento de aguas servidas. lo que en la actualidad no se cumple. La extensión de estos servicios hacia las zonas rurales de la Región Metropolitana. En general. por el momento la población de la zona rural se sigue expandiendo alrededor de la cuenca de la Región Metropolitana . urbano o rural. alterar.59 perjuicio del control de otros organismos con facultades en aspectos específicos. destinado o destinable a la habitación. pero en la actualidad si se utiliza a la fosa como un tratamiento primario y luego se dispone en el terreno mediante drenes de infiltración o un . Esta norma requiere la aprobación previa de la autoridad sanitaria para proceder a construir.El reglamento se refiere a la manera de disponer las aguas servidas domesticas en lugares poblados en que no exista una red de alcantarillado público. El DS 236 no concibe la fosa séptica como un tratamiento. o por incorporación en el subsuelo. en algún cuerpo o curso de agua. La zona rural es sometida al DS236 “Reglamento General de Alcantarillados Particulares” . Se aplica en proyectos que descarguen los efluentes del sistema de tratamiento de aguas servidas en algún cuerpo o masa de agua. pero aparejada a una cámara filtrante o de contacto. La solución entregada para la disposición de las aguas servidas. será necesario someterlas previamente a un tratamiento de depuración. para disponer de las aguas servidas caseras. es decir la fosa séptica. Esta norma exige que toda construcción se la dote de un alcantarillado particular o cualquier otro sistema de disposición de aguas servidas existente de carácter individual o colectivo. deja obligados a los habitantes de viviendas rurales a recurrir a la solución particular que aparece en el DS 236. que permita obtener un afluente libre de materia orgánica putrescible. y que se efectuará por medio de fosas sépticas aparejadas a cámara filtrantes o a cámara de contacto simple.
60 pozo absorbente. Este DS 236 se puede complementar con el DS 90 (2001). cuando corresponda. Mediante el DS 46. mediante el control de la disposición de los residuos líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero. Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas si se trata de fuentes con descargas de residuos líquidos del tipo comercial-industrial al acuífero a través de obras de infiltración en terreno. y en el caso del abastecimiento urbano es de alrededor de un 40 % a nivel nacional. dejando la mayor parte del tratamiento y la disposición final al suelo. El DS 50 Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDDA) 2003. se contribuye a mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas. según estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. . Aproximadamente el 77 % del agua utilizada por los servicios de agua potable rural proviene de esta fuente. Es de vital importancia la aplicación de esta norma. considerando que las aguas subterráneas representan una importante fuente de suministro de agua para las ciudades. regula los proyectos. es prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para las personas que proyecten o construyan instalaciones domiciliadas de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas domésticas y para los prestadores de servicios sanitarios y los Servicios de Salud. la construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado y establece las normas técnicas para este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional. el objetivo principal de esta norma. si la descarga es a recursos de agua superficial y con el DS 46.
. Ministerio de Obras Públicas Le corresponde la administración de la legislación en materia de recursos hídricos.61 Figura Nº 18.2 Instituciones que participan en el sistema regulador Superintendencia de Servicios Sanitarios Encargada de fiscalizar a los prestadores sanitarios y del cumplimiento de las normas que le son propias. construir y explotar servicios sanitarios. determinar tarifas. interpretar las disposiciones jurídicas y técnicas contenidas en la legislación. Modelo explicativo del marco legal 4. También es responsable de la planificación. proponer al Instituto Nacional de Normalización la normativa técnica del sector. respecto de los establecimientos Industriales que evacuan a cursos receptores. la asignación de los derechos de agua y la aprobación de los derechos de concesión para establecer.4. ejecución y desarrollo del programa de Agua Potable Rural. aplicar sanciones y realizar el control de los residuos industriales líquidos.
disposición y tratamiento de aguas servidas se encontraba en proceso de desarrollo. que siendo de carácter indefinido. es otorgada por el Estado.3 Institucionalidad en el sector rural En el sector rural concentrado. pero dependiente del Gobierno a través de CORFO.4. La fiscalización de la calidad de los servicios corresponde al Ministerio de Salud. Las empresas. sólo el subsector Agua Potable Rural ha contado con una institucionalidad plenamente definida.62 Ministerio de Salud Supervisa la calidad del agua en los servicios sanitarios y oficializa las normas de calidad estudiadas bajo las disposiciones del Instituto Nacional de Normalización. La propiedad de los sistemas de agua potable rural (APR) es estatal (Empresas CORFO y MOP) y la administración de la operación de los mismos descansa en Cooperativas de APR .institucional y no están sujetos al cumplimiento del régimen de concesiones sanitarias. son las responsables del cumplimiento de las normas de calidad. . con patrimonio y personalidad jurídica propia y administración autónoma. Tiene roles normativos en lo relacionado con la salubridad pública y en consecuencia con la calidad del agua que se distribuye a la población.Los sistemas de APR no han contado con una regulación jurídico . 4. continuidad y seguridad de servicios. La concesión se atribuye a empresas organizadas conforme al régimen de Sociedades Anónimas. Empresas Prestadoras de Los Servicios Para prestar los servicios de agua potable y saneamiento en localidades urbanas es imprescindible contar con una concesión. Asimismo son ellas las que desarrollan y ejecutan los planes que permiten dar cumplimiento a los programas de cobertura. en tanto que el de recolección.
tal como se observa en gráfico de la figura Nº 19 han ido incrementando con el paso de los años. mejoramiento y recuperación de la calidad de los elementos básicos del ambiente. esta la de aprobar una solución sanitaria de los sistemas de tratamiento particular de alcantarillado que son presentados ante este establecimiento. estos deben cumplir con la legislación vigente y con las etapas del procedimiento. según las cifras proporcionadas por la SEREMI de salud. dando cumplimiento a la normativa ambiental y elaborando planes de descontaminación. La cantidad de proyectos aprobados a la fecha. para la protección de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación.63 4. Proyectos Aprobados 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Cantidad de proyectos Figura Nº 19. Gráfico proyectos aprobados desde 1992 hasta octubre 2005 Fuente: Registro Secretaría Regional ministerial de salud.4.4 Función de SEREMI de Salud La SEREMI de salud es la encargada de la ejecución de las acciones necesarias. El Subdepartamento entorno saludable entre las funciones que realiza. Para conseguir la aprobación de estos proyectos. SEREMI de salud 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 Año .
del Subdepartamento entorno saludable. 2005. debido a la expansión de la población hacia la periferia de las zonas urbanas.64 Proyectos Aprobados por Provincia años 2003-2004-2005 30 % De Proyectos Aprobados 25 20 15 10 5 0 Melipilla Maipo Talagante Chacabuco Cordillera Provincia Figura Nº 20. Calera De Tango. Lampa. Isla De Maipo y Lampa. Isla De Maipo. Paine. Colina. 2004. En cuanto a la cantidad de proyectos aprobados por la SEREMI de salud en cada comuna de las provincias de la Región Metropolitana. . Gráfico de proyectos aprobados por la SEREMI de salud por provincia rural de la Región Metropolitana. se realizó el gráfico de la figura Nº 20. esta alza se debe fundamentalmente a proyectos de carácter social con subsidios rurales. mientras que la Provincia de Cordillera es la que presenta la menor cantidad de proyectos aprobados en la misma fecha. el que muestra a la Provincia de Melipilla con la mayor cantidad de proyectos aprobados en los últimos tres años. entre los años 2003. Según la información proporcionada por la base de datos de los años 2003-2004-2005. Pirque Y Talagante. Se puede mencionar que las comunas que han presentado un alza en la aprobación y autorización de proyectos con el transcurso de los años son las comunas de Buin. entregando una solución básica de saneamiento para las viviendas. Melipilla. En las comunas de Melipilla.
5 Procedimiento para la Regulación de Soluciones Particulares de Alcantarillado en la Región Metropolitana En la actualidad el Reglamento General de Alcantarillados Particulares constituye la herramienta legal que permite a los Servicios de Salud aprobar alcantarillados particulares en sectores donde no existe la cobertura de empresas sanitarias. ni otorgar la recepción final de las construcciones. sin que el Servicio Nacional de Salud haya aprobado previamente los servicios de agua potable y alcantarillado…” “Asimismo ninguna de las viviendas que integran la población. Lo Barnechea . Padre Hurtado. pero se implementan los mismos tipos de tratamiento. Quilicura. En cambio las comunas de la Región Metropolitana que han disminuido la presentación y aprobación de proyectos con el paso de los años pertenecen a la provincia de Santiago . Peñaflor. El Monte. 4.” ”Las Municipalidades no podrán dar permiso de edificación. María Pinto. Es importante destacar que en las distintas comunas se registran diferentes condiciones económicas. Las Condes.65 Las comunas en que se mantiene constante la aprobación de proyectos son Curacaví. D. que los sistemas instalados se encuentren conforme con los aprobados. Puente Alto. La Reina . San Pedro y Tiltil. Ñuñoa. San Bernardo. Huechuraba . Peñalolén y Pudahuel. Maipú. El procedimiento bajo el cual se regula esta actividad se desprende a través de lo señalado en el Código Sanitario. . podrá ser ocupada antes que la autoridad sanitaria compruebe.F. sin que se cumplan los requisitos anteriores”.L 725/98 artículo 69 que establece que “No podrá iniciarse la construcción o remodelación de una población. entre ellas se puede mencionar las comunas de La Florida.
Una vez terminadas las obras.66 4. Este procedimiento conlleva un carácter preventivo de diseñar sistemas en que las aguas servidas domésticas sean tratadas y dispuestas de manera tal que no revistan un riesgo para la salud de los habitantes como también un foco de contaminación ambiental. . otorgando un plazo acordado a contar de la fecha de recepción o notificación para ingresar las correcciones correspondientes.1 Etapas para la regularización de solución de alcantarillado particular 1° Paso: El Servicio de Salud aprueba proyectos La recepción de trámite del proyecto se efectuara una vez cancelado el arancel correspondiente. Si el sistema fue construido conforme al proyecto aprobado y no presenta problemas. en caso contrario se dictara una resolución de rechazo del proyecto. Si el proyecto presenta observaciones se informara al proyectista. la SEREMI de salud emitirá una resolución de autorización de funcionamiento 4° Paso: La Municipalidad entrega la recepción definitiva Solamente cumpliendo ésta última etapa el sistema de alcantarillado particular se da por regularizado. ella quedara sujeta a la presentación de la resolución de calificación ambiental favorable otorgada por la CONAMA o por la COREMA en regiones. 2° Paso: La Municipalidad entrega permiso para edificar 3° Paso: SEREMI de Salud autoriza las obras. las que deben estar conforme al proyecto aprobado. La aprobación del proyecto se efectuara mediante la resolución dictada por el director de la SEREMI de salud .En caso de proyectos en que se consideren plantas de tratamiento de aguas servidas. se deberá presentar la solicitud de puesta en funcionamiento del sistema.5.
sólidos suspendidos.9 m debajo del dren de infiltración.Rendimiento de los sistemas individuales Parámetro Agua Residual bruta 210-530 237-600 35-80 7-40 <1 10-27 106-1010 Desconocido Efluente de la fosa séptica 140-200 50-90 25-60 20-60 <1 10-30 103-106 105-107 30 cm por debajo de la dren de infiltración 0 0 20b 40b 10b 2 0-102 2 a b DBO5. Talagante. Las muestras del efluente se extrajeron desde la cámara repartidora de drenes. Melipilla y Lampa. incluyeron a las comunas de Isla de Maipo. fueron la DBO5. A una profundidad de 0. fósforo total y coliformes fecales. DQO. la mayoría de las concentraciones de los constituyentes es inferior a los límites de detectabilidad. En la tabla Nº 5 se facilitan datos bibliográficos de los rendimientos obtenidos por los sistemas individuales estudiados. los sectores de la Región Metropolitana donde se realizo el muestreo. Tabla Nº 5. aceites y grasas.67 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN TERRENO DE LA SOLUCIÓN PARTICULAR FOSA SÉPTICA-INFILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN VIVIENDAS RURALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA 5. UFP/100ml 90 cm por debajo de la dren de infiltración 0 0 40b 1b 0 0 Efluente del filtro de arena intermitente < 10 < 10 < 0.1 Medición de Parámetros físico.5 25 102 -104 0-102 Valores adaptados parcialmente de la bibliografía El valor varia desde el nivel inicial hasta el valor indicado c UFP = unidades formadoras de placas . Paine.mg/l Coliformes fecales. mg/l Total NH4+ NO3Fósforo total. Químico y Bacteriológico del Efluente Infiltrado en Terreno. nitrógeno total. Los nitratos y el fósforo constituyen excepciones a este hecho. Los parámetros a considerar en el muestreo de los efluentes. mg/l SS. mg/l Nitrógeno. El muestreo de efluentes se realizo en viviendas rurales construidas en terrenos con napa superficial. NMP/100 ml Virus.
Isla De Maipo 8. sitio 10 lote 2”. “Las Mercedes”. “Los Muñoces”.Lampa 4. “Los Maitenes. “El Lucero. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora.Talagante **Análisis no realizados por problemas técnicos . “Camino vecinal El Taqueral sitio 9-G”. químico y bacteriológico de aguas servidas provenientes de viviendas rurales de la Región Metropolitana sometidas a solución particular fosa sépticainfiltración en terreno Tipo de tratamiento y dirección de muestras.Isla De Maipo 10. Tratamiento Terciario con bomba elevadora de aguas: fosa sépticadecantadora-cloradora “Parcelación Don Ladislao Parcela 25”. Tratamiento Terciario: fosa séptica-decantadora-cloradora. “Camino vecinal Villa Tegualda 318”.Paine 9. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora.Isla De Maipo 11.Lampa 5. Tratamiento Terciario: fosa séptica-decantadora-cloradora. Lote Nº A Parcela 8”. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora. Lampa 3. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora.Isla De Maipo 7. según lo indica la tabla Nº 6: 1. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora. “San Pedro Nº 384 Casa A”.1.68 5. Parcela Nº 6”.Melipilla 6. “San Pedro Nº 384 Casa D”. Tratamiento secundario: fosa séptica-decantadora. Tratamiento Terciario: fosa séptica-decantadora-cloradora. Tratamiento Primario: Fosa séptica. “Parcelación Nuevo Horizonte.1Resultados de la medición de parámetros físico. “Camino vecinal Villa Tegualda 199”.Lampa 2.
año 2005 Indicadores ** 4 100 93 0.Nº muestra 6 meses 25/04 09/11 09/11 09/11 13/07 14/09 12/10 14/09 12/10 12/10 14/09 2 años 2 años 2 años 10 años 8 años 6 años 8 años 7 7 meses meses 3 meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiempo de uso Fecha Muestreo .01 0. Físicos Sólidos Suspendidos Totales (m/l) Químicos ** 693 ** 8.7 8.2 12.8 8.5 0.6 7 0.9 0.2 7.5 0.6 9.008 3.5 Región Metropolitana.5 ** ** ** ** 10.024 ** ** ** 12 4.2 2.3 9.4 4.Resultados del muestreo de efluente en viviendas rurales de NMP Coliformes Fecales (ger/100ml) 69 .6 0.4 6.032 ** 6 0.044 68 6 76 6 55 32.022 Nitrógeno Total (m/l) Fósforo Total (m/l) Detergente SAAM (m/l) Biológico > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 > 1100 Tabla Nº 6.5 10.4 16 358 576 952 251 240 36 286 8.6 140 137 258 105 115 42 116 11 14 12 189 317 10 22 142 ** Materia orgánica DBO5 (m/l) DQO (m/l) Aceites y Grasas(m/l) Materia inorgánica 18 16.012 1.9 0.3 0.008 4.
ya que uno estaba más arriba que el otro. muchos no sabían como funcionaba su sistema de tratamiento séptico mientras que otros no tenían los recursos suficientes para comprar las pastillas de cloro.Al consultar a los habitantes porque no introducían pastillas de cloro al sistema (cámara cloradora). Las viviendas sociales de la villa Tegualda y El Taqueral estaban habitadas hace dos años. sitio 10 lote 2” de la comuna de Lampa estaba habitada hace aproximadamente seis meses. por lo que este no estaba recibiendo la infiltración en terreno y pasaba en forma directa al agua subterránea. en el momento en se tomo la muestra la fosa había sido limpiada hace 15 días . Cabe destacar que entre el sitio Nº 10 muestreado que solo poseía tratamiento primario y el sitio nº 11 no habían más de 10 metros de distancia.El efluente en el momento en que se tomo la muestra estaba a la altura de la napa freática. de la comuna de Melipilla tenía un tratamiento con casi 11 años en uso. Los habitantes de estas viviendas se quejaban del olor putrefacto que emanaba del sistema séptico. La vivienda con dirección en Los Maitenes. Ante la SEREMI de salud se había presentado un proyecto del sitio Nº 11 del mismo sector (vecinos del sitio Nº 10).70 Observaciones La vivienda social ubicada en “El Lucero. Se devolvía el agua hacia los artefactos del interior de la vivienda. En este sector en el periodo de invierno cuando la napa freática se recarga. La cámara repartidora de drenes tenía un efluente de color negro y olor putrefacto. el efluente se mezcla con el agua de la napa freática provocando . debido a que la napa freática se encontraba a solo 2 metros de profundidad. De los dos drenes construidos solo uno estaba infiltrando el efluente. el proyecto contemplaba tratamiento secundario y terciario. No estaba funcionando el tratamiento terciario en ninguna de las viviendas (desinfección). por lo que el efluente pasaba directamente solo a uno de los drenes.
El sistema de tratamiento no estaba cercado. El sistema parecía funcionar de manera correcta. Los funcionarios del establecimiento desconocían el funcionamiento del sistema de alcantarillado particular y no sabían que tenían que agregar pastillas de cloro al efluente antes de ser infiltrado a terreno. el propietario hace años que no cloraba y desconocía el funcionamiento del tratamiento séptico que trataba las aguas domesticas que generaba. los sistemas de tratamiento tenían menos de un año de uso. los propietarios con el paso del tiempo no cloraban el efluente infiltrado en terreno. estos durante la semana estaban todo el día afuera por lo que se esperaban niveles bajos en los parámetros medidos en el efluente de esta vivienda. Los propietarios de la vivienda hace muchos años que no utilizaban pastillas de cloro para cumplir con el tratamiento de desinfección del efluente. En cuanto a las casas consultadas del sector. La muestra del efluente que se tomo en Las Mercedes S/Nº correspondía a un colegio municipal.71 que el sistema de alcantarillado particular se sature y el agua se devuelva a través de los artefactos del interior de la casa. al igual que la vivienda ubicada en Los Maitenes (Melipilla). Las viviendas ubicadas en San Pedro (Isla De Maipo) estaban dentro de un mismo sitio. En invierno ocurría lo mismo que en las viviendas de Los Maitenes de Melipilla. las tapas de la fosa y decantadora estaban en mal estado. Los habitantes de la casa A en el momento en que se tomo la muestra no se encontraban en la vivienda. . La vivienda con dirección en Los Muñoces de Isla De Maipo. tenía un sistema de alcantarillado de casi 7 años de uso. La propiedad de Nuevo Horizonte (Paine) tenía 8 años de antigüedad y después de todos esos años estaban regulando el sistema de tratamiento de sus aguas domésticas. el sistema de infiltración se saturaba y colapsaba.
En el momento de la muestra el efluente no presentaba turbiedad a simple vista. Los únicos parámetros disponibles para la comparación del efluente son los que aparecen en el DS Nº 90 Y DS Nº 46 ver tabla Nº 7. que tenía la función de impulsar las aguas servidas provenientes de la vivienda. ni emanaba olores desagradables como el resto de las muestras que se tomaron en las otras viviendas. Valores Máximos permitidos por normativa vigente sólidos suspendidos totales Aceites y Nitrógeno Fósforo coliformes (mg/l) DBO5(mg/l) Grasas(mg/l) Total(mg/l) Total(mg/l) Fecales 80 35 20 50 10 1000NMP/100ml * * 10 10 10 15 * * * * Normativa DS Nº 90 Norma Nº 46 vulnerabilidad alta * Norma Nº 46 vulnerabilidad baja * *Parámetros que no forman parte de las exigencias del DS46 . También se realiza la comparación de la calidad de tratamiento secundario (con y sin desinfección) y nivel socioeconómico de los habitantes de las viviendas rurales (vivienda-vivienda social).1. nitrógeno total y fósforo total. el sistema de tratamiento de aguas servidas domesticas contaba con una bomba elevadora de aguas servidas. Se estudiaran los siguientes parámetros: DBO5. 5. sólidos disueltos totales. aceites y grasas.72 La vivienda ubicada en Don Ladislao comuna de Talagante tenía un sistema de tratamiento de aguas domésticas con tres meses de uso. nivel de tratamiento y nivel socioeconómico La comparación se realizara entre los valores de los parámetros obtenidos en el efluente y la normativa vigente. DQO. Debido a que la napa freática en esta sector es superficial. Tabla Nº 7.2 Presentación Gráfica de Resultados en Muestreo de Efluentes Gráficos de comparación a nivel normativo.
Las siguientes columnas indican los niveles de efluente obtenido con tratamiento secundario en tres casos: Tratamiento secundario con cloración en viviendas (con cloro v). 24 y 25 se tienen en la primera columna el nivel máximo permitido para cada parámetro según normativa.73 Observando los gráficos de las figuras Nº 21. 23. ya sea DS 90 y/o DS 46. Cada uno de estos grupos se visualiza en tres casos bien definidos: el valor más bajo obtenido (1). tratamiento secundario sin cloración en viviendas (sin cloro v) y tratamiento secundario sin cloración en viviendas sociales (sin cloro v s). 22. Cantidad de Sólidos Suspendidos Totales en efluentes muestreados 120 100 SST(mg/l) 80 60 40 20 0 DS 1con 2con 3con 1sin 2sin 3sin 1sin 2sin 3sin Nº 90 cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro v v v v v v vs vs vs Efluente Figura Nº 21. el valor promedio (2) y el nivel más alto (3) de las cantidades del parámetro en estudio. Gráfico cantidad de sólidos suspendidos totales en efluentes .
Gráfico de cantidad de DBO5 en efluentes Cantidad de Fósforo total en Efluentes muestreados 12 Fósforo Total (mg/l) 10 8 6 4 2 0 DS 1con 2con 3con 1sin 2sin 3sin 1sin 2sin 3sin Nº 90 cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro v v v v v v vs vs vs Efluente Figura Nº 23.74 Cantidad de DBO5 en Efluentes muestreados 300 250 DBO5 (mg/l) 200 150 100 50 0 DS 1con 2con 3con 1sin 2sin 3sin 1sin 2sin 3sin Nº 90 cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro v v v v v v vs vs vs Efluente Figura Nº 22. Gráfico de cantidad de fósforo total en efluentes .
75 Cantidad de aceites y grasas en Efluente muestreados 25 Aceites y grasas (mg/l) 20 15 10 5 0 DS DS 1con 2con 3con 1sin 2sin 3sin 1sin 2sin 3sin Nº 46 Nº 90 cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro cloro v v v v v v vs vs vs Efluente Figura Nº 24. Gráfico de cantidad de aceites y grasas en efluentes Cantidad de Nitrógeno Total en Efluentes muestreados 60 Nitrógeno Total (mg/l) 50 40 30 20 10 0 DS Nº DS Nº 1con 2con 3con 1sin 2sin 3sin 46 90 cloro v cloro v cloro v cloro v cloro v cloro v Efluente Figura Nº 25. Gráfico de cantidad de nitrógeno total en efluentes .
Gráfico de cantidad de DBO5 en efluentes con tratamiento terciario . se compara el efluente de viviendas que tienen tratamiento terciario.Gráfico de cantidad de sólidos suspendidos totales en efluentes con tratamiento terciario DBO5 en Efluentes con Tratamiento Terciario 120 100 80 60 40 20 0 Cloración bomba hidraulicacloración DBO5 (mg/l) Efluente Figura Nº 27. Sólidos Suspendidos totales en Efluentes con Tratamiento Terciario Sólidos suspendidos totales (mg/l) 50 40 30 20 10 0 Cloración bomba hidraulicacloración Efluente Figura Nº 26. 28.76 Gráficos de comparación de resultados de efluentes con tratamiento terciario con y sin bomba elevadora En las figuras Nº 26. 27. pero sin bomba elevadora y otra vivienda con tratamiento terciario y bomba elevadora de aguas. 29 y 30.
Gráfico de cantidad de DQO en efluentes con tratamiento terciario Nitrógeno Total en Efluentes con Tratamiento Terciario Nitrógeno Total (mg/l) 4 3 2 1 0 Cloración bomba hidraulicacloración Efluente Figura Nº 29.Gráfico de cantidad de fósforo total en efluentes con tratamiento terciario .77 DQO en efluentes con Tratamiento Terciario 220 200 180 160 140 120 100 Cloración bomba hidraulicacloración DQO (mg/l) Efluente Figura Nº 28.Gráfico de cantidad de nitrógeno total en efluentes con tratamiento terciario Fósforo Total en Efluentes con Tratamiento Terciario Fósforo Total (mg/l) 8 6 4 2 0 Cloración bomba hidraulicacloración Efluente Figura Nº 30.
sistemas nuevos tienen un promedio de seis meses de funcionamiento mientras que los sistemas antiguos un promedio de ocho años Valores de los Parámetros obtenidos en Efluentes de Viviendas con Sistema de Alcantarillado Particular Nuevos y Antiguos 500 Valores de los parametros medidos (mg/l) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 SST DBO5 DQO Aceites y Grasas Nitrogeno Total Fosforo Total Sistemas Antiguos Sistemas Nuevos Parámetros Figura Nº 31. Gráfico valores de los parámetros obtenidos en efluentes de viviendas con alcantarillado particular nuevos y antiguos .78 Gráficos de comparación Antigüedad de los sistemas En el gráfico de la figura Nº 31 se visualizan los valores promedios de cada parámetro obtenido en sistemas con tratamientos secundarios nuevos y antiguos. Los de uso.
Paine “Villorrio Huelquen”.79 5. compuesto de suelo arcilloso y oscuro. . arena limosa de color oscuro. La prueba de infiltración se realizo en este horizonte. Resultado Prueba Absorción de terreno. Horizonte B abarcaba muchos metros de profundidad. en 5 metros no se llegaba a la roca madre. se indican los resultados de prueba de absorción obtenidos en terreno junto con observaciones en terreno de las características físicas del suelo. rico en materia orgánica. Horizonte C no se pudo visualizar.Paine Nº viviendas:110 Habitantes:6 por vivienda Fecha 03/10/05 Tiempo /2.2 Prueba de Absorción de Suelos en Tres Escenarios Específicos: 5.) 1 2 Promedio Profundidad De napa (m) Observaciones del terreno 15 17 16 50 Índice Absorción (lt/m2/día) 55 52 54 Superficie Filtración por persona /día (dcm2) 281 302 292 Superficie de infiltración (m2) 2400 2538 2444 La distribución de los horizontes Horizonte A con un metro de profundidad. “Villorrio Huelquen”. De la tabla Nº 8 a la 12.1 Prueba de absorción en terreno concentración de viviendas Tabla Nº 8.5 cm Nº Prueba (min.2.
Pirque Nº viviendas:150 Nº habitantes:6 por vivienda Fecha 03/10/05 Nº Prueba Tiempo /2.5 cm (min. Resultado Prueba Absorción de terreno. “Villorrio Pirque”.35 5 145 127 136 108 117 113 8.27 9. Horizonte B no se pudo visualizar.Calera De Tango Nº viviendas:1 Nº habitantes:6 Fecha 11/08/05 Nº Prueba Tiempo /2. 5.44 8.80 Tabla Nº 9. Calera De Tango “Camino Santa Inés.2 Prueba de absorción en terreno con napa freática profunda Tabla Nº 10. Horizonte C no se pudo visualizar.7 2.) Índice Absorción (lt/m2/día) Superficie Filtración por persona /día (dcm2) 210 165 165 180 Superficie de infiltración (m2) 1 2 3 Promedio Profundidad De napa (m) Descripción suelo 9 6 6 7 15 100 120 120 115 1800 1500 1500 1565 La distribución de los horizontes Horizonte A tenía una fina capa de unos quince centímetros de suelo con materia orgánica Horizonte B inexistente Horizonte C la prueba se realizo en el lecho de roca a un metro y medio de profundidad. la prueba de infiltración se realizo a un metro de profundidad en este horizonte rico en materia orgánica. Sitio 47”.Pirque “Villorrio Pirque”.2. Resultado Prueba Absorción de terreno. .82 La distribución de los horizontes Horizonte A con un gran desarrollo.) (lt/m2/día) Superficie Filtración por persona /día (dcm2) Superficie de infiltración (m2) 1 2 Promedio Profundidad De napa (m) Descripción suelo 2 2. arena de color oscuro.5 cm Índice Absorción (min.
grava y bolones. .8 1 100 110 105 Horizonte A prácticamente inexistente con una delgada capa vegetal de diez centímetros de profundidad color claro. Suelo constituido por arena.5 1.Paine Nº viviendas:30 Nº habitantes:6 por vivienda Fecha 03/10/05 Nº Prueba Tiempo /2. La prueba se realizo en este horizonte a cincuenta centímetros de la superficie. Horizonte B De un metro de profundidad arenoso. Isla De Maipo Nº viviendas:1 Nº habitantes:6 Fecha 12/10/05 Nº Prueba Tiempo /2. de color claro. Horizonte C inexistente.) Índice Absorción (lt/m2/día) Superficie Filtración por persona /día (dcm2) 108 98 103 Superficie de infiltración (m2) 10.Paine “Villorrio Rangue”.1 10.81 Tabla Nº 11 Resultado Prueba Absorción de terreno.2. Isla De Maipo “Crucero Nº 448.3 Prueba de absorción en terreno con napa freática superficial Tabla Nº 12 Resultado Prueba Absorción de terreno“Villorrio Rangue”. 5.) Índice Absorción (lt/m2/día) Superficie Filtración por persona /día (dcm2) 144 140 142 Superficie de infiltración (m2) 360 327 343 1 2 Promedio Profundidad De napa (m) Descripción suelo 5 4.7 10.5 cm (min.6 4. Horizonte B inexistente Horizonte C la prueba se realizo en el lecho de roca a dos metros y medio de profundidad.75 3 140 148 144 Horizonte A tenía una fina capa de unos cincuenta centímetros de suelo con materia orgánica de color claro.5 cm (min. luego se alcanzaba la napa freática.4 1 2 Promedio Profundidad De napa (m) Descripción suelo 2 1.
Características físicas de suelos en cada proyecto P1 Profundidad 0-30 cm.Calera De Tango P2: Crucero 448. . profundo clase IV + 120 cm.002 Color: oscuro medio claro Estructura Esferoidal Migajosa Granular Pedregosidad piramidal laminar P2 P3 P4 P5 P1: Santa Inés 47. Muy poco profundo clase I 30-60 cm.5 Fino 0. Moderadamente profundo clase III 90-120 cm.25-0.82 Tabla Nº 13.1 Arena Muy fina 0. tal como lo describe la tabla Nº 13.002 arcilla <0.5 Arena media 0.5-1 Medio 1-3 Grande 3-5 Muy grande >5 Textura Grava y arena muy gruesa 2-1 Arena gruesa 1-0.Tamaño poro (Ǿmm) Muy fino <0.1-0.05 Limo 0.Isla De Maipo P3: Villorrio Huelquen P4: Villorrio Rangue P5: Villorrio Pirque Observación: Junto a la prueba de absorción se realizo una evaluación de las características físicas del terreno.05-0. somero clase II 60-90 cm. Muy profundo clase V Porosidad .5-0.25 Arena fina 0.
80 104.11 111.20 116. y el mayor índice absorción promedio se obtuvo en San José De Maipo de la provincia de Cordillera con 136.83 5.05 102.6 91.14 124.85 124 110.62 90 99.95 90 90 113. Índice de absorción provincias rurales Región Metropolitana Provincia Comuna Índice absorción Promedio 95.4 102.8 87.3 136.08 Índice Absorción Promedio Napa Superficial 90.13 111.11 lt/m2/día.54 100 100 87.72 104.59 107 105.43 101.87 107.81 112.5 Índice Absorción Promedio Napa Profunda 105 98 109.20 99.37 103.4 Realización de la base de datos: índice de absorción y profundidad de napa freática de sectores rurales de la Región Metropolitana Respecto a los valores de índice de absorción promedios de las comunas rurales de la Región Metropolitana mostrados en la tabla Nº 14.04 Melipilla Chacabuco Talagante Maipo Cordillera Melipilla María Pinto Curacaví Alhue San Pedro Colina Lampa Tiltil Padre Hurtado El Monte Isla De Maipo Talagante Peñaflor Paine Buin San Bernardo Calera De Tango Puente Alto San José De Maipo Pirque .09 102.25 107.92 115 120.25 96.85 96.85 98.98 92. estos fueron obtenidos mediante la recopilación de datos y antecedentes de una serie de proyectos de alcantarillado particular que habían sido presentados a la SEREMI de salud entre los años 2001 al 2005.95 102.42 124.69 91 108.96 95.20 119.64 108.88 106.43 lt/m2/día en María Pinto de la provincia de Melipilla.2.75 108.3 136.83 115. Tabla Nº 14.28 103. se observo que el menor índice de absorción promedio fue de 92.02 110 115.11 109.
Índice absorción en napa freática superficial (serie 2) y napa freática profunda (serie 3) en comunas rurales de cada provincia de la Región Metropolitana. por napa .84 5.2. representan los valores de índice de absorción en tres casos: índice promedio (serie 1). Indice Absorción Provincia de Melipilla Indice Absorción (lt/m2/día) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Melipilla María Pinto Curacaví Comuna Alhue San Pedro Serie1 Serie2 Serie3 Figura Nº 32.5 Presentación Grafica de los resultados de Índice de Absorción Los siguientes gráficos se realizaron con la recopilación de información sobre el índice de absorción y profundidad de napa de los proyectos aprobados por la SEREMI de salud. de profundidad de napa desde la superficie menores a cinco metros. Gráfico Índice Absorción en Provincia de Melipilla Por napa freática superficial se entiende a sectores con valores profunda a sectores con más de cinco metros de profundidad. Los gráficos desde la figura Nº 32 a la 36.
Gráfico Índice Absorción en Provincia de Chacabuco Indice Absorción Provincia deTalagante Indice Absorción (lt/m2/día) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Padre Hurtado El Monte Isla De Maipo Comuna Talagante Peñaflor Serie1 Serie2 Serie3 Figura Nº 34. Gráfico Índice Absorción en Provincia de Talagante .85 Indice Absorción Provincia de Chacabuco Indice Absorción (lt/m2/día) 120 110 100 90 80 70 60 50 Colina Lampa Comuna Tiltil Serie1 Serie2 Serie3 Figura Nº 33.
Indice Absorción Provincia de Maipo
Indice Absorción (lt/m2/día) 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Paine Buin San Bernardo Comuna Calera De Tango
Serie1 Serie2 Serie3
Figura Nº 35.Gráfico Índice Absorción en Provincia de Maipo
Indice Absorción Provincia de Cordillera
Indice Absorción (lt/m2/día) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Puente Alto San Jose Maipo Comuna Pirque
Figura Nº 36. Gráfico Índice Absorción en Provincia de Cordillera
5.3 Observaciones Inspecciones a Terreno 5.3.1Proyección Los principales aspectos a considerar en el proyecto de una solución de alcantarillado particular están relacionados con el reconocimiento previo del terreno, y el diseño del sistema de infiltración.Los profesionales encargados de diseñar los proyectos de alcantarillado particular en su mayoría realizan un estudio muy superficial del sitio receptor del efluente. Algunos consiguen datos del índice de absorción de un determinado sector y no se verifica la información obtenida, una pequeña minoría incluso los inventa .Los que tienen más experiencia, generalmente conoce los sectores, el tipo de suelo y llevan un registro de los datos obtenidos en terreno. 5.3.2 Instalación y Construcción Al realizar las inspecciones, se observo que el sistema de alcantarillado particular, estaba mal construido o no se construía de acuerdo al plano del proyecto aprobado: el número de artefactos no coincidía, faltaban cámaras ya sea de inspección o desgrasadoras, decantadoras en zonas con napa superficial, no se construía cámara repartidora de drenes, los drenes eran de diferente dimensiones. 5.3.3 Mantención y Fiscalización La única mantención es limpiar la fosa, con camiones limpia fosas municipales o particulares, no hay un control sobre el funcionamiento de estos camiones, no se puede comprobar o fiscalizar la disposición final de los lodos que se extraen de la fosa séptica. Los recursos están destinados solo para que se apruebe y autoricen estos sistemas, no existe una normativa de control del funcionamiento de estos sistemas en el tiempo.
CAPÍTULO 6: ANÁLISIS 6.1Análisis de la Pertinencia en la Aplicación del DS236/1926 “Reglamento General de Alcantarillados Particulares” El primer artículo define el área de competencia del Decreto, en donde no exista alcantarillado público. Sin embargo se debe tener presente que el crecimiento del servicio de alcantarillado centralizado, no ha sido tan rápido como lo esperado. El plan de saneamiento hídrico del Gran Santiago, propuesto por Aguas Andinas espera tratar el 100% de las aguas servidas generadas por los habitantes del gran Santiago y localidades periféricas para el año 2010, esto implica que no se percibe una solución para los próximos 5 años de una cobertura de alcantarillado y tratamiento importante para la población que habita en estas viviendas. La fosa séptica no representa por sí sola un tratamiento. Existen diversos textos e inclusive el Decreto, establece la fosa como un pretratamiento que debe acompañarse de otro elemento de tratamiento. La fosa séptica tiene como finalidad lograr que el efluente sea más adecuado para una posterior infiltración sin problemas, sin obstrucción del sistema de absorción. Los artículos 6-7-8-9 otorgan la facultad de evacuar las aguas servidas domésticas sin un pretratamiento, cumpliendo con las condiciones establecidas, sin embargo esto puede significar un riesgo potencial para la salud de las personas y de contaminación de las napa subterráneas, dado las condiciones actuales en que se están construyendo alcantarillados particulares, donde el incremento de estos proyectos a aumentado en forma considerable en los últimos años y las viviendas que cuentan con alcantarillado particular se construyen muy cerca una de otras, no cumpliendo con las condiciones especificadas en el Decreto en cuanto a distancias a fuentes de agua potable y la distancia entre viviendas en el caso de viviendas sociales.
La cámara de contacto y filtrante deben ir dispuestos en forma posterior a la fosa séptica para la oxidación de la materia orgánica, sin embargo la Autoridad Sanitaria no está exigiendo el uso de estos artefactos hace diez años aproximadamente, por cual se incumple la exigencia de este Decreto, sin embargo la Autoridad Sanitaria tiene la facultad de integrar nuevas métodos de tratamiento si así se requiere, tal fue el caso de la incorporación del dren de infiltración , la incertidumbre es la capacidad del terreno para efectuar el tratamiento que realizaba la cámara de contacto o filtrante y disposición del efluente, dadas las condiciones actuales de crecimiento de la zona rural que no se contemplaron, por lo que se hace necesario la realización de modificaciones tanto técnicas como de gestión que consideren los cambios producidos en la última década. Se deberían actualizar y agregar otros conceptos que resultan importantes mencionar, como lo son el caso de aguas servidas domésticas o asimilables, disposición de aguas servidas, tratamiento de aguas servidas, entre otros. En el artículo 12 establece una metodología obsoleta para determinar si un efluente se considerará imputrecible, y las aguas servidas domésticas convenientemente depuradas. La normativa vigente establece parámetros de descarga límites permisibles que deben ser cumplidos al evacuar las aguas servidas domésticas sobre un curso de agua de cualquier tipo, como también al infiltrarlo en terreno, por ejemplo está la Norma Técnica Provisoria que regula las descargas a cursos y masas de agua subterránea elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en 1992 y otras disposiciones sectoriales, y metodologías certificadas de análisis de aguas que permitan un control efectivo sobre las descargas de aguas servidas domésticas En los artículos 13-14-15 se clasifican las plantas de tratamiento de acuerdo a su capacidad. En la Autoridad Sanitaria se presentan proyectos de alcantarillado particular que son para inmuebles que albergan a 10 personas,
alterar. estanqueidad y hermeticidad. En los artículos 17-18-19-20. Los Servicios deben certificar que los proveedores de plantas prefabricadas cumplan con los requisitos establecidos por dicho Servicio. Sin embargo no existe una igualdad de criterios con los otros Servicios de Salud de cada región. entre otras disposiciones que se deben considerar. además de estar registrados en salud. realizando métodos de prueba que permitan evaluar que se cumple con las disposiciones de diseño. modificar o reparar cualquiera obra destinada a la disposición o tratamiento de aguas servidas”. por lo que se debe tener mayor análisis de sus diseños. . tanto en los procedimientos como en los requisitos exigidos a los diferentes tratamientos pudiendo aplicarse esto en los Servicios de Salud correspondientes logrando mejorar los tiempos de respuesta en la evaluación de las solicitudes de proyectos de aguas servidas. La SEREMI de salud ha aceptado que los proyectos tengan como solución la fosa séptica sola. considerando con esto. Actualmente dicho procedimiento ha sido mejorado por la SEREMI de salud para una mejor eficiencia en el uso de los recursos. sin embargo como se menciona anteriormente la fosa séptica debe ir siempre aparejada a una cámara filtrante o de contacto.90 como a 300 por lo que debe estudiarse esta clasificación. de resistencia. se establece el procedimiento por el cual se deben regir los usuarios al proceder a “construir. requisitos y conocimientos mínimos para realizar éste tipo de proyectos y su respectiva construcción. los cuales debiesen tener las facultades. a la fosa como un tratamiento. Actualmente la fosa séptica es el pretratamiento más utilizado. Se debería incluir la competencia y responsabilidad del profesional que proyectó y construyó la planta de tratamiento.
por lo cual es importante abrir las posibilidades a cualquier tipo de tratamiento de aguas servidas en que su efluente cumpla con lo establecido en las normas vigentes relativas a la disposición de dicho efluente. Define que la mantención de las plantas de tratamiento y disposición son responsabilidad de . nuestro país presenta grandes variaciones de los suelos de Santiago al sur o al norte por lo cual debe ser considerado al proyectar una posible infiltración en terreno. por lo tanto debe ser eliminada. los cuales generan problemas para el buen funcionamiento de la fosa séptica. siendo éste tratamiento el que en mayor medida se utiliza para infiltrar las aguas servidas en el subsuelo. La letrina domiciliaria es un tratamiento que posee altas probabilidades de contaminar las napas subterráneas. al existir nuevos métodos que pueden reemplazarla en usos específicos y que son tan económicos como éste. El pozo absorbente que se incluye en el Decreto está proyectado para condiciones normales del terreno de Santiago: para casos particulares como por ejemplo en napa subterránea superficial o terreno sin resistencia de compresión se debe cambiar de disposición. Incluso se deben agregar tratamientos anexos que deben ser aplicados. de aguas jabonosas provenientes del lavado de ropas y agregar residuos químicos al alcantarillado. Deben considerarse nuevas metodologías que permitan medir la infiltración del terreno. tal es el caso de la eliminación de las grasas y aceites provenientes de cocinas. De la Conservación de los alcantarillados particulares.91 El pozo absorbente permite la oxidación de la materia orgánica. Estas instalaciones debe realizarlas un técnico competente bajo las disposiciones del Reglamento General de Alcantarillados Particulares. ya que existen otros métodos que resultan mejores que el expuesto en este reglamento. Al normar sólo 5 tratamientos de aguas servidas se impide la utilización de nuevos tratamientos que puedan resultar más innovadores y eficientes en una zona en particular del sector rural de nuestro país.
es de los respectivos Servicios de Salud de cada región. resultado que sobrepasa la normativa vigente DS236 y DS90. lo cual en la práctica no es posible actualmente al no contar con los recursos mínimos necesarios para hacerlo como es el caso de falta de personal humano. 6.92 los propietarios y la supervigilancia de estos. entre los valores obtenidos de los parámetros medidos en los efluentes muestreados de viviendas rurales con napa superficial de la Región Metropolitana. Además establece que los Servicios son responsables de supervisar las plantas de tratamiento durante los primeros 6 meses de funcionamiento. el único de ellos que dio el mismo valor en todas las muestras de efluente. fue el de coliformes fecales con una cantidad superior a 1100 ger/100 ml. por lo que no define ningún tipo de responsabilidad a los usuarios en lo que respecta a preocupación al momento de proyectarse o construirse la planta.2 Análisis y comparación de los Resultados del Muestreo de Efluentes Se realizaron una serie de comparaciones. . sin embargo los profesionales que proyectan la solución de alcantarillado no tienen ningún tipo de responsabilidad dentro de los procedimientos y no se incluyen cuales son los profesionales. En cuanto a la responsabilidad penal se indican las sanciones que recibirá el propietario del inmueble que infrinja las obligaciones prescritas en el Decreto. que presentan las condiciones de realizar éste tipo de trabajos. ya que para ambos se menciona como límite máximo permitido un valor de 1000 ger/100 ml. En las siguientes comparaciones no se menciona este parámetro debido a los resultados mencionados con anterioridad. Entre los parámetros evaluados.
De todos los parámetros medidos. el valor exigido es tan elevado (50 mg/l) que resulta difícil comparar los valores obtenidos. estaban las viviendas con tratamiento terciario. los valores obtenidos por viviendas sin desinfección estaban muy cercanos de alcanzar el valor máximo permitido de nitrógeno total.1 Carácter normativo La única normativa aplicada en la actualidad a este tipo de tratamiento es el DS 236 el Reglamento General de Alcantarillados Particulares en proceso de actualización.8% del total de las muestras tomadas a los efluentes .8 mg/l correspondientes a viviendas con tratamiento secundario. La tabla Nº 7 muestra los valores máximos exigidos según DS90 y DS46 de los parámetros estudiados. Los valores obtenidos para los sólidos suspendidos totales medidos estaban muy por debajo de la norma (DS90).Los valores más elevados fueron los efluentes de viviendas sociales con un 409 % sobre el valor de la norma y los valores más bajos con un 111.93 6. el único parámetro sobre la norma fue la DBO5 . En cuanto al DS46. Con el nitrógeno total ocurrió algo similar a lo de los sólidos totales suspendidos. el más cercano es el resultado de Nuevo Horizonte en Paine con 76 mg/l. y luego observar las figuras Nº 21 a la 25 del capitulo anterior donde se comparan los valores de los parámetros obtenidos en terreno con la normativa vigente. Por esta razón se comparan los resultados obtenidos con la única normativa disponible que se podría acercar a las características del efluente estudiado. en el caso más extremo. dos de los efluentes . el valor de este parámetro se ve sobrepasado en el 88. Ninguna de las muestras sobrepasa el valor máximo permitido. es decir el DS90 y el DS46. el valor promedio más elevado fue de 5. Este decreto no exige límites máximos para los parámetros estudiados. con un 278% bajo el valor de la norma.2.42% sobre el valor de la norma correspondieron a viviendas (parcelas) nuevas que contaban con desinfección del efluente (tratamiento terciario).
resulta inaplicable dado que los parámetros que definen a la fuente emisora son demasiados elevados 60 mg/l para aceites y grasas y 50 mg/l para nitrógeno total. Para el caso del fósforo total. Un caso a parte fue el de un efluente que alcanzo el nivel de la napa freática. Los parámetros van dirigidos a fuentes de carácter industrial y comercial. Los valores obtenidos de aceites y grasas estaban cercanos al valor de 10 mg/l exigidos por el DS 46. Los Maitenes de Melipilla.94 sobrepasaron la norma una con 12 mg/l en Los Maitenes de Melipilla y en Lampa El Lucero con 18mg/l. 6.2 Carácter bibliográfico . la mayoría de los valores obtenidos estaban dentro del máximo permitido. en comparación con los valores de los parámetros obtenidos en los tratamientos sépticos de viviendas rurales. pero ninguna de las muestras sobrepaso el valor máximo permitido de aceites y grasas para DS90. Fósforo total ni coliformes fecales que son algunos de los componentes que se encuentran en Los resultados obtenidos comparados con los datos bibliográficos (tabla Nº 5). por lo que queda inaplicable para el tipo de efluente estudiado. cerca del 50% de las muestras sobrepaso este valor. El DS90 ha sido aplicado para descargas de aguas servidas a cursos de agua superficial. salvo la vivienda ubicada en la población de El Lucero de Lampa con una cantidad de 16. ya que no se refiere a limites 5 máximos permitidos para sólidos suspendidos totales. estuvieron dentro de los límites mínimos y máximos de cada parámetro estudiado.2.5 mg/l de fósforo total. sin recibir el tratamiento adecuado que entrega la tierra . Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas sería una norma más cercana para comparar con el efluente estudiado sin embargo. DBO mayor cantidad en las aguas servidas domésticas. como se esperaba por la mezcla del efluente con agua subterránea. por lo que los valores resultaron bajos en todos los parámetros medidos. El DS46.
3 mg/l y el de un filtro de arena menor a 10 mg/l. donde se exige que la fosa séptica debía estar aparejada a una cámara filtrante o de contacto y luego ser infiltrada al terreno. se esta frente a una situación de riesgo para la salud de los habitantes de estas viviendas con la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas. donde la napa sube con mayor frecuencia en la estación de invierno. para la salud de las personas. el promedio obtenido en el muestreo fue de 36. Este caso ocurre en varios sectores de la Región Metropolitana con napa superficial. Si esta situación ocurre en una zona de mayor densidad poblacional. . se observará que el sistema estudiado. sobre todo si a pocos metros existe una fuente de agua potable. es decir fosa séptica –dren de infiltración en terreno esta muy lejos de entregar un rendimiento similar al del obtenido por los filtros de arena y por ende al de una fosa séptica aparejada a una cámara filtrante. al descargar el efluente en estas condiciones se contamina la napa freática.95 en la infiltración. Se podría decir que el empleo de una cámara filtrante se asemeja a la función que realizan los actuales filtros de arena. Técnicamente no se esta cumpliendo con el tratamiento que exige la normativa. la medición de la DBO5 en el efluente entrego un valor promedio de 115.Lo mismo ocurre con los sólidos suspendidos totales.5 mg/l y según los datos bibliográficos un tratamiento con filtro de arena entrega un rendimiento menor a 10mg/l de DBO5. En cuanto al cumplimiento del nivel de tratamiento que plantea el DS236. y se extrae del mismo terreno a través de una noria o pozo el agua potable. Este tipo de situación puede producir graves consecuencias ambientales y por ende. Si comparamos los resultados del muestreo de efluentes provenientes del tratamiento de una doble fosa y dren de infiltración con el rendimiento de los filtros de arena (ver tabla Nº 5). El valor de los coliformes fecales obtenido en terreno fue mayor a 1100 ger/100 ml en todos lo efluentes y con el filtro de arena este valor esta entre 100 y 1000 ger/100 ml.
se observa en el valor de la DBO5. El resto de los parámetros no presentaron grandes diferencias incluso el Nitrógeno y fósforo total se encontraron en menor cantidad en un sistema sin bomba elevadora. que los tratamientos secundarios sin desinfección en la mayoría de los parámetros estudiados. ver gráficos de figuras Nº 26 a la 30 donde el tratamiento terciario sin bomba elevadora es casi cinco veces el valor de este mismo tratamiento con bomba elevadora de aguas servidas. DBO5 y fósforo total. Tratamiento secundario con desinfección para viviendas con y sin bomba hidráulica Las diferencias más notorias entre ambos tratamientos de agua servidas. Los valores de Nitrógeno total y aceites y grasas eran muy similares. ver gráficos de las figuras Nº 21 a 25.8 mg/l y con tratamiento terciario fue de 3 mg/l. Un tipo de vivienda evaluada fue la social.2. el otro tipo de vivienda son las parcelas de agrado caracterizada por una población que . caracterizada por una población de escasos recursos que había postulado a un subsidio rural. en el caso del nitrógeno para viviendas con tratamiento secundario el valor promedio fue de 5. 6.96 6.2.4 Nivel socioeconómico Tratamiento secundario sin desinfección vivienda-vivienda social El muestreo de efluentes se caracterizo en realizar la evaluación de dos tipos de viviendas dentro de la zona rural de la Región Metropolitana. sólidos suspendidos totales.3 Nivel de Tratamiento Tratamiento secundario con y sin tratamiento terciario (desinfección) para viviendas Los tratamientos secundarios con desinfección resultaron con valores más bajos.
Un ejemplo. los drenes son más cortos que en una parcela del mismo sector. se preocupan más por el mantenimiento de su sistema de alcantarillado particular. a pesar de ambos tipos de viviendas tenían casi el mismo tiempo de uso.97 cuenta con una elevada cantidad de recursos si se compara con los habitantes de viviendas sociales. el valor promedio de DBO5. . Sin embargo el nivel de desconocimiento del funcionamiento del sistema de alcantarillado que utilizan. era similar en ambos grupos sociales. en viviendas sociales fue de 178 mg/l mientras que en el otro tipo de vivienda fue de 94. Sin embargo a pesar de esta diferencia. a pesar de contar con los recursos para hacerlo. fue que en la mayoría de las parcelas de agrado. lo podrían explicar diversos factores tales como: El espacio. que los habitantes de una vivienda social. Un ejemplo.5 mg/l. La diferencia en los resultados que entrega la evaluación. no agregaban las pastillas de cloro al sistema de alcantarillado. de lo dicho anteriormente. Los resultados entregan valores más elevados de los parámetros medidos. En las viviendas sociales el espacio es muy reducido. En las viviendas sociales por lo general es mayor el número de habitantes y la habitan en forma permanente. en las viviendas sociales. Los habitantes de parcelas de agrado. al tener acceso a un mayor estándar de vida por su mayor nivel socioeconómico. el sistema de alcantarillado particular con que ambos tipos de viviendas cuentan es el mismo. en cambio la mayoría de las parcelas eran habitadas los fines de semana. entregan niveles de parámetros medidos más bajos que las viviendas sociales. donde el sistema de alcantarillado particular de viviendas (parcelas de agrado).
presencia de arcillas expansivas. La prueba de absorción se realiza con agua limpia y una absorción del suelo a corto plazo. por lo que el deterioro del sistema con los años de uso quedo en evidencia. 6. por lo que no puede haber una relación directa con el efluente de una fosa séptica que es aplicado en forma permanente y a largo plazo en el terreno. este debe entenderse como un indicativo aproximado de la capacidad de aceptación de agua de un suelo. esto se observa gráficamente en figura Nº 31. estructura del suelo. suelos estacionalmente saturados. etc.2. . la textura del suelo. que los sistemas de tratamiento más nuevos. localización de estratos impermeables. las nuevas si y el mantenimiento del alcantarillado particular no era el de los más óptimos. debido a que las viviendas antiguas no tenían tratamiento terciario.3 Análisis de la Confiabilidad de la Prueba de absorción de suelos Debido a la variabilidad observada en los proyectos del índice de absorción entre los valores que presentan en los proyectos y los valores obtenidos en la prueba realizada en terreno. Por lo que no es conveniente utilizar solo los resultados de las pruebas de absorción para la elección del diseño y dimensión de los sistemas de alcantarillados particular. Estos resultados se pueden explicar.98 6. color. sin embargo esta prueba puede resultar útil para identificar suelos problemáticos.5 Antigüedad de los sistemas de tratamiento séptico Los sistemas más antiguos obtuvieron valores más altos en los parámetros medidos. como fue el caso del proyecto del villorrio Huelquen de Paine. Se debería poner más atención al perfil del terreno y a otras propiedades del suelo tales como la profundidad de la napa.
1Prueba de absorción realizada en terreno La prueba de absorción fue realizada en tres escenarios específicos: Concentración de viviendas El DS90. no autorizan este tipo de descargas. Se deberían tomar más precauciones para que con el paso del tiempo la calidad del efluente descargado al canal se mantenga bajo las condiciones exigidas por la SEREMI de salud. La profundidad de la napa cuando es superficial es determinante en la decisión de permitir la construcción de esta cantidad de viviendas. que utilizan el agua de estos canales para sus labores.99 6. por lo cual los villorrios se ven obligados a infiltrar en terreno el efluente mediante drenes de infiltración o pozo absorbente. etc. permeabilidad. El realizar la prueba de absorción en estos casos resulta imprescindible y observar otras características del suelo tales como la que aparecen en la tabla Nº 13 . estos villorrios descargan las aguas tratadas en las plantas de tratamiento.3. en el proyecto se destina el terreno para 160 viviendas con una infiltración en terreno a través de 75 pozos absorbente. fuente de agua potable para los habitantes de estas viviendas ocasionando el riesgo de un deterioro de la salud y calidad de vida de la población del sector. realizada con la información que proporcionaron los sitios donde se realizarían los proyectos estudiados: profundidad. en canales de regadío del mismo sector. Un ejemplo de esta situación es el Villorrio Pirque (ver tabla Nº 9 ). por lo general es aplicado por la SEREMI de salud a plantas de tratamientos para pequeñas comunidades que tratan el efluente proveniente de fosas sépticas de varias viviendas concentradas en un terreno “villorrios”. Todo parece funcionar bien mientras se cumpla con un buen mantenimiento de todo el sistema. textura color. es para este tipo de casos donde se cuestiona la capacidad suficiente del terreno para infiltrar el efluente sin que este se sature en un corto plazo y que se contaminen las aguas subterráneas del sector. .En varias ocasiones los agricultores amparados por la asociación de canalistas.
lo que implica que este tipo de terreno podría saturar el sistema de disposición final.(tabla Nº 11) y el proyecto”Santa Inés. Napa profunda Las pruebas de absorción realizadas no variaron respecto a los valores que fueron presentados en los proyectos. el suelo estaba compuesto de arena y grava . que a pesar de que la napa freática estaba a cincuenta metros de profundidad poseía un suelo constituido la mayor parte de arcilla y con un índice de absorción de 54 lt/m2/día. Para construir en terrenos con napa profunda.( ver tabla Nº 8). se debería descartar en forma definitiva construir estas viviendas en sectores con terrenos de estas características. .suelo muy permeable.5 m de la superficie.En el proyecto”Villorrio Rangue”.(tabla Nº 10) que se caracterizo por un suelo rico en materia orgánica y con un índice de absorción de 136 lt/m2/día. ya que se dificulta la instalación del sistema y el objetivo de la depuración a través de la infiltración en terreno de las aguas servidas. Sitio 47” de Calera De Tango. entre los 95 a 100 Lt /m2/día . la napa freática estaba solo a 0. es fundamental tomar en cuenta otras características físicas del sitio receptor. se caracterizaron por tener altos índices de absorción.(ver tabla Nº 12).100 Napa superficial Los suelos con napa superficial por la información obtenida de la base de datos y con las salidas a terreno. ejemplo el proyecto “Villorrio Huelquen”. ejemplo el proyecto “El Crucero 448 de Isla de Maipo. con estas observaciones . En los casos donde el terreno esta constituido por materiales altamente permeables. el sistema de tratamiento y disposición final en drenes de infiltración debería funcionar en perfectas condiciones sin problemas de saturación dadas las características del terreno.
Si la capacidad de absorción del suelo es poca. .2 Recopilación de datos Según los datos recopilados el índice de absorción obtenido en los suelos de las provincias rurales estudiadas no deberían sobrepasar los 150 lt/m2/día. los suelos serían más secos y en el momento de absorber el agua o efluente lo hacen de forma más rápida . resultando un índice de absorción de menor valor . lo que entregaría como resultado valores de índice de absorción más bajos. La napa freática al estar tan cerca de la superficie le entregaría humedad a estos suelos por lo que tardarían más tiempo en absorber el agua . es porque el suelo es demasiado húmedo o porque es rocoso. en cambio cuando la napa estuviera más profunda. En cuanto a la relación entre el índice de absorción y profundidad a la que se encontraba la napa freática.101 6. se observo que en aquellos sectores de comunas donde la napa era superficial el índice de absorción era menor que cuando se trataba de sectores con napa profunda. como se muestra en los gráficos de las figuras Nº 32 a la 36.3. por lo tanto cuando la napa sea superficial se esperarán valores bajo el promedio del índice de absorción obtenido por comuna . mientras que en sectores con napa profunda los valores esperados tendrían que ser sobre el promedio del índice de absorción por comuna. ver tabla Nº 14.
esto se producía por la falta de información recopilada del sitio receptor de las aguas servidas. La solución sanitaria no es efectiva y adecuada porque se producen las siguientes situaciones: Deficiencias en el funcionamiento del sistema Las deficiencias del funcionamiento del sistema de alcantarillado particular fosa séptica –infiltración en terreno se caracterizaban por una prematura reducción de la capacidad de infiltración del sistema a valores inferiores a la capacidad necesaria para tratar el caudal diario. saturando el sistema de infiltración.4 Comprobación de Hipótesis La hipótesis planteada al principio de este trabajo: “Se esta realizando una adecuada y efectiva solución sanitaria. . la legislación regional y las exigencias sanitarias. La solución sanitaria está sujeto a muchas variables que condicionan el uso y buen funcionamiento del sistema de alcantarillado particular estudiado. en el tratamiento de las aguas servidas domesticas de viviendas rurales de la Región Metropolitana con alcantarillado particular”. como son: las características del suelo. la saturación también ocurría por que en determinadas épocas del año la napa subía.102 6. sobretodo si se tiene una noria o un pozo en la misma vivienda o en zonas cercanas. En los casos en los que se emplea sistema de tratamiento individual no se provocarían serios problemas ambientales. el nivel freático. Este hecho trae como consecuencias un mal funcionamiento del sistema de alcantarillado particular. se reducen las dimensiones del sitio receptor del efluente de infiltración y el fallo de uno o más sistemas puede causar efectos nocivos y representar una amenaza para la salud pública. ya que se devuelve el efluente a los artefactos de las viviendas y se contamina las aguas subterráneas una fuente de agua potable. Sin embargo al aumentar la densidad de las zonas rurales desarrolladas. la capacidad de absorción del suelo.
ya que el nivel de tratamiento planteado en el Reglamento General de Alcantarillados Particulares. el no realizar inspecciones anuales de los sistemas con mayor riesgo de presentar fallas en su funcionamiento. ya que varias de sus disposiciones ya no se cumplen.103 Deficiencias en el plano legal e institucional Se pudo comprobar que lo exigido por el DS236 no es cumplido en forma satisfactoria. fosa séptica aparejada a cámara filtrante o de contacto y posterior infiltración en terreno. un seguimiento de los lodos que se extraen de las fosas . el no programar sépticas. La SEREMI de salud de la Región Metropolitana presenta deficiencias en su gestión. fosa séptica –infiltración en terreno. El DS236 necesita de una pronta actualización y de exigencias que se adecuen a la realidad actual. no se acerca al nivel de tratamiento actual que se realiza a las aguas servidas. algunas de estas son la poca responsabilidad en el diseño y construcción de los sistemas individuales.
Cabe anotar que. que no se podría decir que tengan un nivel de servicio parecido siquiera al nivel del resto del país. debe ser analizada. aumenta la seguridad sanitaria pública. que no fue considerado en el marco regulatorio. se está estudiando la posibilidad de modificar la actual ley. producto de las aguas servidas. actualmente. lo que ha hecho que haya una cantidad importante de personas. al menos en la zona urbana. La igualdad de criterios entre las distintas SEREMI de Salud del país. que sea apropiada para este sector. ampliar . a través de la participación formal de la ciudadanía. ni exigencias y tampoco en requisitos básicos que deben ser evaluados. otras entidades gubernamentales o grupos comunitarios. Se requiere de la elaboración de planes y programas estatales para mejorar la solución sanitaria actual en el ámbito rural. en casos de interés público. En gran medida esto se ha logrado. afecta a los sectores más débiles de la población. Por ello. que pueda ser administrada por la comunidad y cuya mantención y reposición quede asegurada. como ejemplo se da el que no se pida el uso de cámaras después de la fosa séptica. Los objetivos de la legislación a nivel del país se han centrado en lograr garantizar a toda la población el acceso a servicios sanitarios adecuados con la ayuda de un complejo marco regulatorio. ni EMOS ni las otras empresas sanitarias están bajo la obligación legal de ampliar su zona de concesión o de trabajar en forma coordinada con las municipalidades. pero hay aspectos que mejorar y sin duda hay que enfrentar el tema rural. El organismo regulador debe aumentar su autonomía y estar sometido al control social. considerando que los costos de la insalubridad.5 Desafíos futuros Al aumentar la cobertura de tratamiento de aguas servidas. La modificación propuesta le permitiría al ente regulador (Superintendencia de Servicios Sanitarios). ya que no se cumple tanto en procedimientos. dentro y fuera de los APR.104 6.
la zona de concesión de cualquier empresa, sin que esta ampliación haya sido solicitada. El sistema de alcantarillado particular fosa séptica-infiltración en terreno es el sistema más utilizado, porque es el tratamiento de aguas servidas que exige la normativa en aquellas zonas que no tienen acceso a la red de alcantarillado público, sin embargo se debería abrir la posibilidad de utilizar otros sistemas individuales alternativos como los descritos en el capitulo dos de este trabajo, para los casos en que el terreno presente condiciones adversas , tales como baja permeabilidad, elevada permeabilidad, niveles freáticos altos o pendientes pronunciadas y sea un riesgo la construcción de los sistemas de alcantarillado particular bajo alguna de las condiciones mencionadas. El objetivo mientras no se pueda acceder a la red de alcantarillado público sería buscar soluciones efectivas de bajas necesidades de mantenimiento. Para evitar un posible riego para la salud de las personas, por un mal funcionamiento del sistema, se debería realizar una evaluación más completa del terreno donde se piensa construir una vivienda con un sistema de alcantarillado particular. Se comprobó que la prueba de absorción según DS236 no es una prueba confiable para tomar conocimiento del sitio receptor, solo una prueba puntual. Se podría comenzar a realizar otras pruebas de infiltración en terreno tales como el ensayo de Muntz , que entrega una medida del coeficiente de permeabilidad vertical en las capas superficiales del suelo y solo se puede utilizar si la napa es profunda ,el ensayo de Porchet que entrega el coeficiente de permeabilidad global en el suelo superficial cuando la napa esta profunda y el ensayo de infiltración estándar utilizado en Estados Unidos y Canadá ,que permite estimar la permeabilidad global del suelo, todas esta pruebas son mucho más confiables que la prueba de absorción según DS236, ya que implican un mayor tiempo y estudio del sitio receptor del efluente.
CAPÍTULO 7: CONCLUSIÓN Del análisis de la pertinencia en la aplicación del DS236 se rescata que en la actualidad se trabaja en la modificación del DS236, donde se deberían incluir nuevos conceptos que no son definidos en el Decreto y mejorar aquellos que se encuentran y son adecuados a la situación actual. Se introducirán las nuevas técnicas empleadas y pretende restringir este tipo de sistemas de alcantarillado particular en aquellas zonas donde la napa sea muy superficial. En cuanto a la aplicabilidad del Decreto, en forma específica, la SEREMI de salud de la Región Metropolitana aplica las disposiciones, sin embargo el DS236 no contempla condiciones de ordenamiento territorial que se adecuen a los cambios en el crecimiento de la zona rural, por lo que necesita modificaciones en aspectos técnicos y de gestión. Los tratamientos normados en el DS236 no se adecuan a la situación actual, al existir nuevas técnicas que cumplen con el nivel de tratamiento que se exige y de mejor manera, sin constituirse en un posible foco de contaminación o problema sobre la salud de la población. Se debería ampliar las posibilidades de tratamientos que puedan cumplir con las exigencias de descarga. Las metodologías para saber el grado de putrefacción de un efluente y para determinar si las aguas servidas son convenientemente depuradas se encuentran obsoletos, se debe incluir parámetros de descarga establecidos en la legislación vigente, que permitan evaluar si una descarga de aguas servidas puede disponerse en un curso de agua, infiltrarlo en terreno o mejorar su tratamiento. La evaluación en terreno, que incluyo el muestreo del efluente obtenido del tratamiento primario, secundario y terciario de las aguas servidas generadas por viviendas rurales de la Región Metropolitana, demostraron que el DS90 Y DS46, quedan inaplicables.
El DS90 al ser una norma aplicada a descargas de aguas servidas a cursos de agua superficial , tiene valores máximos permitidos que no encajan con los valores obtenidos de un efluente tratado solo con una fosa séptica por lo que queda inaplicable para el tipo de efluente estudiado. En cuanto al DS 46 ,los parámetros van dirigidos a fuentes de carácter industrial y comercial, no se refiere a limites máximos permitidos para sólidos suspendidos totales, DBO domésticas. La comparación entre los distintos niveles de tratamiento entrego los valores más elevados de los parámetros medidos para las viviendas sociales con tratamiento secundario y los menores valores para viviendas (parcelas) con tratamiento terciario. Las diferencias entre sistemas con tratamiento secundario con y sin tratamiento terciario, donde las viviendas con tratamiento terciario obtuvieron valores más bajos de los parámetros medidos que aquellas viviendas solo con tratamiento secundario, se acentuaban más que por el nivel de tratamiento, por el tiempo de uso de los sistemas de alcantarillado particular, donde las viviendas más nuevas eran las que tenían tratamiento terciario. La prueba de absorción es la única característica del suelo a medir y la más determinante para definir las dimensiones de los sistemas sépticos, sin embargo por la variación del índice de absorción obtenido en terreno y de los proyectos presentados ante la SEREMI de salud, este solo debería tomarse como un indicador aproximado de la capacidad de aceptación de agua de un suelo, es decir solo como una prueba puntual. Esta prueba se debe exigir obligatoriamente a los proyectistas y que se evalúe en forma más completa el sitio receptor. Respecto a la evaluación de tres escenarios específicos, considerando lo dicho anteriormente, se deben tomar más precauciones en aquellos casos
, Fósforo total ni coliformes fecales que son los
componentes que se encuentran en mayor cantidad en las aguas servidas
entrego que en aquellos sectores de comunas donde la napa era superficial el índice de absorción era menor que cuando se trataba de sectores con napa profunda. ya que sería una situación insostenible en el corto tiempo. se rescata que los suelos de la zona rural de la Región Metropolitana no deberían sobrepasar los 150 l/m2/día de índice de absorción. porque si el suelo tiene una baja capacidad de absorción y si se esta tratando e infiltrando las aguas de una gran cantidad de viviendas en un espacio reducido. ya que solo sirve como una prueba puntual. La hipótesis resulto falsa ya que el sistema de alcantarillado particular fosa séptica-infiltración en terreno no es una solución sanitaria adecuada y efectiva por deficiencias técnicas tales como la elección del terreno receptor del efluente a infiltrar y las graves consecuencias que esto conlleva para la salud y calidad . no se debería realizar si no se toman las precauciones mencionadas. En el caso de napa profunda el riesgo es menor. La prueba de infiltración al no resultar una prueba efectiva y confiable . y con la inclusión de otras pruebas de infiltración que entreguen resultados más confiables. debería ser complementada con una evaluación del terreno más detallada en los casos de napa superficial y concentración de viviendas. Una combinación de ambos escenarios. pero se debería evaluar muy bien el terreno. el sistema puede colapsar provocando un deterioro de la salud y calidad de vida de la población de estas viviendas.108 donde se presenten proyectos en zonas con napa superficial y el de concentración de viviendas. De la recopilación de datos sobre el índice de absorción y napa freática. donde una gran cantidad de viviendas infiltren el efluente de las fosas sépticas en terreno. por la saturación del sistema de infiltración provocando un mal funcionamiento y una contaminación de las aguas subterráneas. La relación entre el índice de absorción y profundidad de la napa freática.
. Se debería fomentar el uso de nuevas tecnologías alternativas tales como: . dejando en evidencia la necesidad de mejorar la gestión que realiza el organismo regulador. a través de las empresas sanitarias.filtros de arena . Las modificaciones en la gestión implican la actualización del DS236 y la elaboración de planes y programas estatales que puedan mejorar la solución sanitaria implementada en la actualidad e incluir nuevas técnicas. lagunajes.Aireación prolongada con recirculación de lodos .cuando las condiciones del terreno sean adversos para la construcción del sistema convencional que exige la normativa vigente.109 de vida de los habitantes de esas viviendas. también se debería fomentar la educación y participación de la ciudadanía. ya que el crecimiento de las redes de alcantarillado no asegura que existirá en el futuro un tratamiento centralizado de las aguas servidas domésticas. infiltración rápida. El objetivo mientras no se pueda acceder a la red de alcantarillado público sería buscar soluciones efectivas de bajas necesidades de mantenimiento que resguarden la salud y calidad de vida de la población. planta de tratamiento prefabricada con el proceso de lodos activados. escorrentía superficial.filtro verde.
Asistencia y Previsión Social que aprueba el “Reglamento General de Alcantarillados Particulares”. .htm) • INE. CENSO 2002 (CD).S.S.cl/publicaciones/RecursosNaturales/9/LCL2169PE/lcl2169e.236 (1926) del ex Ministerio de Higiene. Office of Water. “Onsite Wastewater Treatment Systems Manual”. (U.aguasandinas. D. CEPAL serie Recursos Naturales e Infraestructura Nº 74. (www. Office of Research and Development.eclac. D.pdf) • D.110 CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA • AGUAS ANDINAS “Plan de Saneamiento Hídrico del Gran Santiago”.L. • • D. Environmental Protection Agency). (www. • Andrei Jouravlev (2004) “Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI”. EPA.725 (1968) Código Sanitario.382 (1989) Ley General de Servicios Sanitarios.S. Santiago de Chile.F. (www.epa. National Risk Management Research Laboratory (2002). • • • D.cl).90 (2001) Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Naciones Unidas.46 (2003) Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas.gov/ORD/NRMRL/pubs/625r00008/html/625R00008.S.S.
” Informe de Gestión del Sector Sanitario 2003”. Vertido y Reutilización 3ªedición” . • Retamal M. MINVU. • Pérez P. Raquel Alfaro (1997) “Saneamiento Ambiental Urbano.Burton (1995) “Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento. (2003) “Diagnóstico de la Aplicabilidad del Reglamento General de Alcantarillados Particulares”. 40pp. • Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1996) “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos”. Taller Nacional: “Hacia un Plan Nacional de Gestión Integrada de los recursos Hídricos”. Inc revisado por Tchobanoglous. (www. Madrid.pdf) .” Serie Documentos de Trabajo Vínculos entre las municipalidades y las empresas de servicio público: Una experiencia en la disminución de la pobreza urbana”. AIDIS – Chile (2003). Universidad De Santiago De Chile.siss. PNUD – Banco Mundial.wsp. • SEREMI de salud Región Metropolitana.111 • Metcalf & Heddy . seminario de titulo. McGraw-Hill .aneas. Programa de Agua y Saneamiento. ( www. Santiago. Franklin L. (2003) “Diseño e Instalación de Fosas Sépticas Prefabricadas y Sistemas de Infiltración”. Alex Chechilnitzky Zwicky.mx/contenido/1%20DRAFT.org/publications/working_link_sp. (www.com. 50pp. • Sigrid Stranger Rodríguez. 12 pp.”Manual para la presentación de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 2005”. DUOC UC.pdf) • • SISS. Memoria de Titulo.cl).
Anexo 2: Hoja de Calculo de proyecto de sistema particular de tratamiento de aguas servidas domésticas para vivienda.112 CAPÍTULO 9: ANEXOS Anexo1: Antecedentes y Datos de Proyectos con sistema de alcantarillado particular visitados en Terreno. Anexo 3: Tablas CENSO 2002 .
113 ANEXO 1 .
114 Datos de Proyectos: Muestreo de efluente Tabla Nº 1. sitio 10 lote 2”.Datos de Proyecto “Camino Vecinal 199 Villa Tegualda”.0 130 0.8 12 6 2 0.Datos de Proyecto “El Lucero.8 *Para vivienda social dotación es de 200 lt/per/día Tabla Nº 2.8 12 6 2 8. Lampa Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 200 1200 Prefabricada 240 1440 2000 Prefabricada 1200 2000 no Dren 2.8 .Lampa Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Tratamiento Primario Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 200 1200 Prefabricada 240 1440 2000 Dren 10 130 0.
8 12 6 2 0.0 130 0.8 .0 130 0.Datos de Proyecto “Camino Vecinal 318 Villa Tegualda”.Lampa Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 200 1200 Prefabricada 240 1440 2000 Prefabricada 1200 2000 no Dren 2.Datos de Proyecto “Camino Interior sitio 9-G El Taqueral”.8 12 6 2 0.115 Tabla Nº 3.Lampa Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 200 1200 Prefabricada 240 1440 2000 Prefabricada 1200 2000 no Dren 2.8 Tabla Nº 4.
Datos de Proyecto “Los Muñoces Nº 315”.8 15.5 120 0.Datos de Proyecto “Los Maitenes.Melipilla Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Hormigón Armado 300 1800 2000 Hormigón Armado 300 2000 no Dren 1.75 10 2 0.8 18.625 8 2 0.Isla De Maipo Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Hormigón Armado 300 1800 2000 Hormigón Armado 300 2000 no Dren 1. Parcela Nº 6”.5 100 0.5 .5 Tabla Nº 6.116 Tabla Nº 5.
5 80 0.Datos de Proyecto “Parcelación Nuevo Horizonte.43 12 2 0.Datos de Proyecto “Escuela Las Mercedes S/Nº”.pastilla de cloro Dren 1.8 23.117 Tabla Nº 7.5 Tabla Nº 8.5 . Parcela 8”.75 9.8 92.3 10 0.Isla De Maipo Calculo de Descarga Máxima Diaria Colegio Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 100 100 10000 Hormigón Armado 2000 12000 13000 Hormigón Armado 12000 13000 no Dren 1 135 0.Paine Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Hormigón Armado 300 1800 2300 Hormigón Armado 300 2300 si .
5 135 0.6 .Talagante Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Hormigón Armado 300 1800 2600 Hormigón Armado 300 2600 si .8 14 7 2 0.pastilla de cloro Dren 1.Datos de Proyecto “Parcelación Don Ladislao Parcela 25”.8 25 25 1 1.Isla De Maipo Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Prefabricada 300 1800 2180 Prefabricada 1800 2180 si .Datos de Proyecto “San Pedro Nº 384 Casa A”.118 Tabla Nº 9.5 75 0.pastilla de cloro Dren 2.5 Tabla Nº 10.
Datos de Proyecto “Camino Santa Inés.6 Datos de Proyectos: Prueba De Absorción de Terreno Tabla Nº 12 .Calera De Tango Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) Índice De Absorción (lt/m2/día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 200 1200 Prefabricada 240 1440 2000 Dren 5 130 0. Sitio 47”. pastilla de cloro Dren 1.8 14 7 2 0.5 135 0.119 Tabla Nº 11.Isla De Maipo Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 6 250 1500 Prefabricada 300 1800 2180 Prefabricada 1800 2180 si .8 12 6 2 4 .Datos de Proyecto “San Pedro Nº 384 Casa D”.
Datos de Proyecto “Crucero Nº 448”. Isla De Maipo Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Cámara Decantadora Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Desinfección Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 1 7 250 1750 Prefabricada 350 2000 2770 Prefabricada 2000 2770 Cámara cloradora Dren 3 140 0.0 2400 2400 - .63 8 2 2 Tabla Nº 14 .120 Tabla Nº 13 .Datos de Proyecto “Villorrio Huelquen”.8 15.Paine Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Planta de tratamiento Capacidad máxima útil Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 110 6 (660) 200 132000 110 fosas Hormigón 26400 158400 110 fosas de 1500 lt Prefabricada 165000 Dren 50 66 1.
Datos de Proyecto “Villorrio Pirque”.8 450 (15 por vivienda) 450 0.Paine Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Tratamiento Secundario Planta De Tratamiento Capacidad Máxima útil Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Ancho base del dren (m) Largo Total Dren (m) Largo Real Dren (m) Número De Drenes Distancia entre base dren a napa (m) 30 6 (180) 200 36000 30 fosas Hormigón 7200 43200 30 fosas de 1500 lt Prefabricada 45000 Dren 1.5 2.0 100 0.121 Tabla Nº 15 .5 Tabla Nº 16 .Pirque Calculo de Descarga Máxima Diaria Nº viviendas Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) Dotación /habitante (mínimo 250 lt/persona/día) Descarga Máxima Diaria (lt/día) Sistema De Tratamiento Fosa Séptica Volumen de Lodos (20% de la Descarga Máxima Diaria) Volumen Teórico (lt) Volumen Real (lt) Disposición Final Infiltración en terreno Profundidad de napa (m) 2 Índice De Absorción (lt/m /día) Diámetro Superior (m) Diámetro Inferior (m) Diámetro Medio (m) Altura Útil pozo absorbente Distancia entre base de pozo a napa (m) 150 6 (900) 200 180000 150 fosas Hormigón 36000 216000 225000 75 Pozos Absorbente 20 100 2 1 1.6 15 .Datos de Proyecto “Villorrio Rangue”.
122 ANEXO 2 .
123 Hoja de cálculo de los Sistemas de Tratamiento de Alcantarillado Particular -Calculo descarga máxima diaria A1 Nº de vivienda(s) A2 Habitantes/vivienda (mínimo 6 personas por vivienda) A3 Dotación/habitante (mínimo250lts/persona/día) Descarga máxima diaria: A1*A2*A3 -Calculo volumen de fosa séptica B1 Descarga máxima Diaria B2 Volumen de lodos (20% Descarga máxima diaria):B1*0.0 m) C3 Largo total dren :( Dotación *Nº habitantes)/(Índice de absorción *C2) C4 largo real dren C5 Nº de drenes C6 Distancia entre base del dren a napa Calculo de pozo absorbente D1 Diámetro superior D2 Diámetro inferior D3 Diámetro medio D4 Altura útil pozo absorbente: (Dotación* Nº habitantes) / (índice absorción *D3*π) D5 Distancia base pozo absorbente a napa D6 Altura de caída libre (1.2 B3 Volumen teórico (Vt) de fosa séptica: B1+ B2 B4 Volumen real (Vr): Vr ≥Vt:B5*B6*B8 B5 largo B6 ancho B8 altura de aguas -Calculo drenes de infiltración C1 Descarga máxima diaria C2 Ancho base dren (considerar entre 0.6 a 1.5 m desde la tapa a bolones) .
124 ANEXO 3 .
877 186.113 rural 1.856 132.959.734 rural 273.875.800.195 943.052 374.359.357 1.449 6.165 217.013 Población Rural 9.015.383 38.687 Cordillera 511.979.798 378.763 urbana 5.125 Tablas CENSO 2002 Tabla Nº 1 Cantidad de población urbano-rural Región Metropolitana Región Metropolitana Población Urbana Provincia Santiago 4.565 Chacabuco 99.480 1.114 15.994 5.291 33.818 1.013 Tabla Nº 3 Sistema de eliminación de aguas servidas Región Metropolitana Región Metropolitana Nº Vivienda Particular Ocupada Sistema de eliminación de aguas servidas con alcantarillado sin alcantarillado Total urbana-rural 1.800.360 .714 Nº Personas de vivienda particular ocupada urbana-rural 13.185 Tabla Nº 2 Sistema de eliminación de aguas servidas a nivel nacional Chile Nº Vivienda Particular Ocupada Sistema de eliminación de aguas servidas con alcantarillado sin alcantarillado Total urbana-rural 3.396 3.385 144.525.463.466.473 522.951 12.384 179.201 Maipo 336.769 14.061.378 5.019 3.597 42.269 22.715 108.841.715.337 266.375 28.485.126 urbana 12.377 539.976 59.333.668.786 11.198 Melipilla 80.451.162 389.818 45.172 Población Total 4.932 Nº Personas de vivienda particular ocupada urbana-rural 5.899.403 rural 119.246 60.409 84.531.444 141.790 Talagante 188.662 1.835.572 Total 5.931 rural 30.493.448 urbana 3.658.863 urbana 1.251.
872 10.536 urbano 4.262 Nº Personas de vivienda particular ocupada urbano-rural 4.637 1.505 2.926 52.821 1.617 60.334 459 323 7.617 356 21.543 113.340 3.954 83.184 29.016 23.684 1.054 38.297 rural 3.148 59.729 279 54 1.415 113.899 .866 1.440 Tabla Nº 5 Sistema de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Región Metropolitana Región Metropolitana Nº Vivienda Particular Ocupada sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) urbano-rural 1.275 5.538 1.505 urbano 18.249 698 17.316 1.220 310.435 323.802 2.239 Nº Personas de vivienda particular ocupada urbano-rural 30.180 urbano 690 15.267 54.325 1.175.126 Tabla Nº 4 Sistema de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado nivel nacional Chile Nº Vivienda Particular Ocupada sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) urbano-rural 8.065 rural 12.918 rural 494 13.597 4.481 239.991 670 847 19.768 urbano 2.605 180 269 5.065 169 3.869 rural 1.735 1.417 865.
962 235 Nº Personas de vivienda particular ocupada Nº Vivienda Particular Ocupada urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 117 87 30 447 344 103 1.472 13.197 14.476 4.127 Tabla Nº 6 Sistema de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado en cada provincia de la Región Metropolitana Provincia de Santiago sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Provincia de Cordillera sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Provincia de Chacabuco sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Provincia Maipo sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Nº Vivienda Particular Ocupada Nº Personas de vivienda particular ocupada urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 268 250 18 985 935 50 4.752 4.732 15.461 1495 27 17 10 109 73 36 15 12 3 44 39 5 370 265 105 1.629 1.168 3.964 11.737 9227 17 4 13 55 15 40 21 7 14 84 29 55 408 192 216 1.154 814 340 Nº Personas de vivienda particular ocupada Nº Vivienda Particular Ocupada urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 198 97 101 777 373 404 5.710 24.196 525 671 Nº Personas de vivienda particular ocupada Nº Vivienda Particular Ocupada urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 246 111 135 990 417 573 6.004 748 18.888 10584 64 28 36 236 107 129 26 9 17 85 31 54 765 528 237 2.458 2.531 2.956 5.886 2.890 739 .985 2546 20.439 433 6.872 1.846 95 61 34 362 232 130 238 233 5 738 724 14 4.401 75 15.
498 1758 16.835 4.128 Provincia de Melipilla sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Provincia de Talagante sistemas de eliminación de aguas servidas sin red de alcantarillado Fosa Séptica Pozo negro Acequía o canal Químico No tiene servicio higiénico (WC) Nº Vivienda Particular Ocupada Nº Personas de vivienda particular ocupada urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 163 25 138 620 98 522 6.256 2.221 5534 25.452 6905 134 56 78 521 206 315 12 6 6 30 16 14 549 382 167 1.212 534 .567 21268 112 14 98 452 37 415 11 2 9 35 8 27 612 150 462 1.846 466 Nº Personas de vivienda particular ocupada 1380 Nº Vivienda Particular Ocupada Urbano-rural urbano rural urbano-rural urbano rural 192 120 72 724 450 274 4.755 1.746 1.357 9.
Documents Similar To Berland_Romero_Nathalie
Arbella Cristell Ocaña Hernandez
More From Z Cordovez Cordovez

References: resolución 
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12