Source: https://www.bezpecnostpraceuh.cz/ostatni/registr-predpisu/vyhlaska-c-246-2001-sb-/
Timestamp: 2018-03-23 05:18:35+00:00

Document:
Vyhláška o požární prevenci
Úvod > Ostatní > Novinky a informace > Registr předpisů BOZP, PO > Vyhláška č. 246/2001 Sb.,
246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
Ministerstvo  vnitra (dále  jen "ministerstvo")  podle §  101
písm. a)  stanoví k provedení  § 6b, §  11 odst. 8,  § 15 odst. 2,
§ 16  odst. 4,  § 17  odst. 5   a §  31a zákona  č. 133/1985  Sb.,
o požární  ochraně, ve  znění zákona  č. 425/1990  Sb., zákona  č.
40/1994  Sb.,  zákona  č.  203/1994  Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):
a) požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických,
stavebních  a technických  opatření k  zabránění vzniku  požáru
nebo  výbuchu  s  následným  požárem,  k  ochraně  osob, zvířat
a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,
b) požární  technikou  -   zásahové  požární  automobily,  požární
přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla,
c) věcnými  prostředky  požární  ochrany  -  prostředky  používané
k ochraně,   záchraně  a   evakuaci  osob,   k  hašení   požáru
a prostředky  používané při  činnosti jednotky  požární ochrany
při záchranných  a likvidačních pracích  a ochraně obyvatelstva
při  plnění  úkolů  civilní  ochrany,  popřípadě  při  činnosti
požární hlídky,
d) požárně bezpečnostním  zařízením - systémy,  technická zařízení
a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo
jiného zařízení,
e) vyhrazenými druhy požární  techniky, věcných prostředků požární
ochrany a  požárně bezpečnostních zařízení  - požární technika,
pro kterou jsou stanoveny  technické podmínky zvláštním právním
předpisem,1)  věcné   prostředky  požární  ochrany   a  požárně
bezpečnostní  zařízení,  na  jejichž  projektování,  instalaci,
provoz,  kontrolu,  údržbu  a   opravy  jsou  kladeny  zvláštní
požadavky,
f) normativním požadavkem - konkrétní technický požadavek obsažený
v české technické normě, jehož  dodržením se považuje požadavek
příslušného ustanovení  vyhlášky za splněný;  neexistuje-li pro
příslušnou oblast platná česká  technická norma, považuje se za
normativní  požadavek konkrétní  technická specifikace obsažená
ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,2)
g) hořlavou látkou  - látka v tuhém,  kapalném nebo plynném stavu,
která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své
látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet,
h) požárním  nebezpečím  -   pravděpodobnost  vzniku  požáru  nebo
výbuchu s následným požárem,
i) požárně technickou charakteristikou - vlastnost látky vyjádřená
měřitelnou  hodnotou  nebo  stanovená  na  základě  měřitelných
hodnot  více dílčích  vlastností anebo  jev vystihující chování
látky při procesu hoření nebo s ním související,
j) technicko   bezpečnostním   parametrem   -   požárně  technická
charakteristika,   která    kvalitativně   nebo   kvantitativně
vyjadřuje  vlastnosti  hořlavé  látky,  při  jejímž dodržení za
předvídatelných  podmínek   se  činnost  považuje   z  hlediska
nebezpečí  vzniku požáru  nebo výbuchu  s následným  požárem za
bezpečnou,
k) průvodní dokumentací  - montážní návod,  technické podmínky pro
projektování  nebo  provoz,  návod   k  obsluze,  požadavky  na
kontroly, údržbu nebo opravy,  podmínky požární bezpečnosti pro
používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod.,
l) veřejností  - osoby,  které se  oprávněně mohou  vyskytovat při
provozovaných  činnostech  a  nejsou  v  pracovním  poměru nebo
obdobném  pracovním  vztahu3)  k  jejím  provozovatelům, nejsou
vlastníky  objektů,  v  nichž  jsou  činnosti  provozovány  ani
provozovateli těchto činností,
m) požárem -  každé nežádoucí hoření, při  kterém došlo k usmrcení
nebo  zranění  osob  nebo  zvířat,  ke  škodám  na materiálních
hodnotách  nebo  životním  prostředí  a  nežádoucí  hoření, při
kterém  byly osoby,  zvířata, materiální  hodnoty nebo  životní
prostředí bezprostředně ohroženy,
n) ohlašovnou   požárů  -   místo  s   trvalou  obsluhou  vybavené
potřebnými   komunikačními   prostředky,    které   je   určeno
k přijímání  hlášení  o  vzniku   požáru  nebo  jiné  mimořádné
události  a k  vyhlášení požárního  poplachu, jakož  i k plnění
dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
1) Vyhláška  č.  254/1999  Sb.,  o  technických podmínkách požární
techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
2) ČSN  EN 45  020 Normalizace  a souvisící  činnosti -  Všeobecný
3) Zákon  č.  65/1965  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění pozdějších
STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB
VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH
FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
[K § 6b písm. c) a d) zákona]
(1)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících podnikatelskou
činnost podle  zvláštních předpisů (dále  jen "podnikající fyzické
osoby")   věcnými    prostředky   požární   ochrany    a   požárně
bezpečnostními zařízeními vyplývá  z požárně bezpečnostního řešení
stavby,4) nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem  podle zvláštního právního
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.6)
(2)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky
požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostními  zařízeními stanovené
podle odstavce 1 může být  rozšířeno (např. na základě schváleného
posouzení  požárního  nebezpečí  nebo  stanovení  podmínek požární
bezpečnosti).
(3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí
a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
b) osobní ochranné prostředky,
c) prostředky  pro  záchranu  a  evakuaci  osob  (např.  seskokové
matrace,  plachty  a  záchranné  tunely,  žebříky,  hydraulické
vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
d) prostředky  pro práci  ve  výškách,  nad volnými  hloubkami, na
vodě, ve vodě a pod hladinou,
e) prostředky   pro   práci   s   nebezpečnými   látkami   a   pro
dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
g) spojovací  a  komunikační  prostředky  a technologie operačních
středisek,
h) hasiva a příměsi do hasiv,
i) požární příslušenství,
j) přenosné   zásahové   prostředky   (např.   požární  stříkačky,
generátory, ventilátory).
(4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení7) se rozumí
a) zařízení  pro  požární  signalizaci  (např.  elektrická požární
signalizace, zařízení  dálkového přenosu, zařízení  pro detekci
hořlavých  plynů a  par, autonomní  požární signalizace,  ruční
požárně poplachové zařízení),
b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo
polostabilní   hasicí   zařízení,   automatické  protivýbuchové
zařízení, samočinné hasicí systémy),
c) zařízení  pro  usměrňování  pohybu   kouře  při  požáru  (např.
zařízení   pro  odvod   kouře  a   tepla,  zařízení  přetlakové
ventilace,   kouřová  klapka   včetně  ovládacího   mechanismu,
kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační
výtah, nouzové  osvětlení, nouzové sdělovací  zařízení, funkční
vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
e) zařízení  pro zásobování  požární vodou  (např. vnější  požární
vodovod včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst
a požárních výtokových stojanů,  vnitřní požární vodovod včetně
nástěnných   hydrantů,  hadicových   a  hydrantových   systémů,
nezavodněné požární potrubí),
f) zařízení  pro  omezení  šíření  požáru  (např.  požární klapka,
požární dveře a požární  uzávěry otvorů včetně jejich funkčního
vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti
stavebních konstrukcí nebo  snížení hořlavosti stavebních hmot,
vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
g) náhradní    zdroje    a    prostředky    určené   k   zajištění
provozuschopnosti požárně bezpečnostních  zařízení, zdroje nebo
zásoba  hasebních látek  u zařízení  pro potlačení  požáru nebo
výbuchu a  zařízení pro zásobování  požární vodou, zdroje  vody
určené k hašení požárů.
(5)    V   prostorách    a   zařízeních    právnických   osob
a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství,
druhy  a  způsob  vybavení   věcnými  prostředky  požární  ochrany
a požárně  bezpečnostními  zařízeními  podle  odstavce  1  nebo 2,
popřípadě  nelze-li  toto  prokázat,  se  zabezpečují  a instalují
a) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu
přenosné hasicí  přístroje obsahující hasivo  s celkovou hasicí
schopností8)  nejméně 13  A (pro  požáry látek  v tuhém  stavu,
zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno
žhnutím), nebo
b) na každých  započatých 200 m2 půdorysné  plochy podlaží objektu
přenosné hasicí přístroje s  celkovou hasicí schopností nejméně
70  B  (pro  požáry  hořlavých  kapalin  nebo  hořlavých  látek
přecházejících do kapalného stavu), nebo
c) pokud  nejsou na  typových štítcích  hasicích přístrojů uvedeny
hodnoty  jejich   hasicí  schopnosti,  jeden   přenosný  hasicí
přístroj na každých započatých  200 m2 půdorysné plochy podlaží
objektu, přičemž  jmenovité množství náplně  hasicího přístroje
musí odpovídat  nejméně některé z těchto  hodnot: 9 litrů vody,
6 litrů  vodního  roztoku  pěnidla,  6  kg  halonu  nebo jiného
ekvivalentního  hasiva, 6  kg hasicího  prášku nebo  5 kg oxidu
uhličitého (CO2).
(6)  V  případech,  kdy  počet  přenosných hasicích přístrojů
odpovídá požadavkům podle odstavce  5, ale hasicí přístroje nejsou
dostupné  pro celou  posuzovanou plochu  (např. stavební rozdělení
prostoru  na více  dispozičně nepropojených  místností) nebo nelze
použít  pouze  jeden  druh  hasiva,  instaluje  se  nejméně  jeden
přenosný  hasicí přístroj  pro každý  takto oddělený  prostor nebo
nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva.
4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se  provádějí
některá ustanovení stavebního zákona.
5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu
(stavební  zákon), ve  znění pozdějších  předpisů, (úplné znění
vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.).
6) Například  vyhláška č.  102/1995 Sb.,  o schvalování  technické
způsobilosti   a  technických   podmínkách  provozu  silničních
vozidel   na  pozemních   komunikacích,  ve   znění  pozdějších
předpisů,  vyhláška č.  187/1994 Sb.,  kterou se  provádí zákon
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
7) ČSN ISO 8421 - 1 - 8 Požární ochrana - Slovník.
8) ČSN  EN  3-4  Přenosné   hasicí  přístroje.  Část  4:  Množství
a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.
(1) Umístění hasicích přístrojů  musí umožňovat jejich snadné
a rychlé použití.
(2)  Hasicí  přístroje  se  umísťují  tak,  aby  byly  snadno
viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních
důvodů),  lze  hasicí  přístroje  umístit  i  do skrytých prostor.
V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska
rozmístění hasicích  přístrojů (např. v  nepřehledných, rozlehlých
nebo  skrytých   prostorách)  se  k   označení  umístění  hasicích
přístrojů   použije   příslušná   požární   značka9)  umístěná  na
viditelném místě.
(3) Hasicí  přístroje se umísťují v  místech, kde je nejvyšší
pravděpodobnost vzniku  požáru nebo v  jejich dosahu. Volba  druhů
a typů přenosných  hasicích přístrojů se  provede v závislosti  na
charakteru  předpokládaného  požáru,  vyskytujících  se  hořlavých
látkách nebo  provozované činnosti; přitom musí  být vyloučeno, že
bude v případě potřeby použit  hasicí přístroj s nevhodnou hasební
(4) Přenosné hasicí přístroje  se umísťují na svislé stavební
konstrukci a  v případě, že jsou  k tomu konstrukčně přizpůsobeny,
na  vodorovné  stavební  konstrukci.  Rukojeť  hasicího  přístroje
umístěného  na svislé  stavební  konstrukci  musí být  nejvýše 1,5
m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné  na podlaze nebo na jiné
vodorovné stavební konstrukci musí  být vhodným způsobem zajištěny
proti pádu.
(5)  V  dopravních  prostředcích  a  na  strojích se přenosné
hasicí  přístroje  umísťují  tak,  aby  nemohly ohrozit bezpečnost
9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a  bezpečnostní
značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky.
Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
(1) Za vyhrazené druhy  požární techniky se považují zásahové
požární    automobily   s    výjimkou   velitelských    automobilů
a vyšetřovacích  automobilů  s  celkovou   hmotností  do  2000  kg
a s výjimkou  automobilových jeřábů a  vyprošťovacích automobilů1)
a kontejnerů.
(2) Za vyhrazené druhy  věcných prostředků požární ochrany se
považují
b) dýchací přístroje,
d) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
e) ochranné oděvy pro práci ve vodě,
f) hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,
g) požární hadice, proudnice a armatury,
h) motorové stříkačky.
(3) Za vyhrazené druhy  požárně bezpečnostních zařízení (dále
jen "vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení") se považují
a) elektrická požární signalizace,
b) zařízení dálkového přenosu,
c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení,
e) automatické protivýbuchové zařízení,
f) zařízení pro odvod kouře a tepla,
g) požární klapky.
(1)  Při  projektování  požárně  bezpečnostních  zařízení  se
postupuje   podle   normativních   požadavků.10)   Návrhy  požárně
bezpečnostních    zařízení   jsou    nedílnou   součástí   požárně
bezpečnostního řešení stavby.
(2) V  případě souběhu dvou a  více vzájemně se ovlivňujících
požárně bezpečnostních  zařízení musí být  projektem řešeny jejich
základní  funkce  a  stanoveny  priority  (např.  pořadí  a způsob
uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom
zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby.
(3)  U vyhrazených  požárně bezpečnostních  zařízení, jejichž
projektování  není vymezeno  normativními požadavky,  se postupuje
podle  projekčních   předpisů  výrobců  nebo   dovozců  (dále  jen
"výrobce") těchto zařízení.
(4)  Je-li  vyhrazené  požárně  bezpečnostní zařízení tvořeno
hlavními  funkčními komponenty  (§ 7   odst. 7)  2 a  více různých
výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení
jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce.
(5) Projektování vyhrazených  požárně bezpečnostních zařízení
podle  odstavce 1  se zabezpečuje  prostřednictvím osoby způsobilé
pro tuto  činnost, která získala  oprávnění k projektové  činnosti
podle   zvláštního  právního   předpisu.11)  V   případě,  že   je
projektován  konkrétní  typ   vyhrazeného  požárně  bezpečnostního
zařízení, musí být splněny i požadavky uvedené v § 10 odst. 2.
(6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení
podrobnější  dokumentace  podle  zvláštního  právního předpisu,12)
(dále  jen "podrobnější  dokumentace") musí  být splněny požadavky
uvedené v § 10 odst. 2.
(7)  V případě  souběhu 2  a více  vzájemně se  ovlivňujících
požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel
požárně bezpečnostního řešení stavby  i při zpracování podrobnější
dokumentace podle odstavce 6.
10) Například ČSN  73 0802 Požární  bezpečnost staveb -  Nevýrobní
objekty,  ČSN  73  0804  Požární  bezpečnost  staveb - Výrobní
objekty, ČSN  73 0873 Požární  bezpečnost staveb -  Zásobování
požární   vodou,  ČSN   73  0875   Požární  bezpečnost  staveb
- Navrhování elektrické požární signalizace.
11) Zákon  č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných
architektů  a   o  výkonu  povolání   autorizovaných  inženýrů
a techniků činných  ve výstavbě, ve  znění zákona č.  164/1993
Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb.
12) § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
Montáž požárně bezpečnostních zařízení
(1)  Při  montáži  požárně  bezpečnostního  zařízení musí být
dodrženy  podmínky vyplývající  z ověřené  projektové dokumentace,
popřípadě podrobnější  dokumentace a postupy  stanovené v průvodní
dokumentaci výrobce.
(2)  Osoba,  která  provedla  montáž  požárně  bezpečnostního
zařízení,  potvrzuje  splnění  požadavků  uvedených  v  odstavci 1
Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně
bezpečnostních zařízení
(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu,
kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů,
systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních
konstrukcí  nebo  snížení  hořlavosti  stavebních  hmot, požárních
přepážek  a  ucpávek,  zabezpečuje  osoba  uvedená  v  § 6 odst. 2
provedení funkčních  zkoušek. Při funkčních  zkouškách se ověřuje,
zda provedení požárně  bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním
a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.
(2) Při provozu požárně  bezpečnostního zařízení se postupuje
podle  normativních  požadavků  a  průvodní  dokumentace  výrobce,
popřípadě  podle ověřené  projektové dokumentace  nebo podrobnější
(3)  Provozuschopnost  instalovaného  požárně  bezpečnostního
zařízení se  prokazuje dokladem o  jeho montáži, funkční  zkoušce,
kontrole  provozuschopnosti, údržbě  a opravách  provedených podle
podmínek  stanovených  touto   vyhláškou.  U  vyhrazených  požárně
bezpečnostních  zařízení,  a  stanoví-li  tak průvodní dokumentace
výrobce,   i  u   dalších  požárně   bezpečnostních  zařízení   se
provozuschopnost  prokazuje  také  záznamy  v  příslušné  provozní
dokumentaci (např. provozní kniha).
(4)   Kontrola   provozuschopnosti   požárně   bezpečnostního
zařízení  se  provádí  v  rozsahu  a  způsobem stanoveným právními
předpisy,  normativními požadavky13)  a průvodní  dokumentací jeho
výrobce nejméně  jednou za rok, pokud  výrobce, ověřená projektová
dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního
nebezpečí nestanoví lhůty kratší.
(5)   Při   provozu,   kontrole   provozuschopnosti,   údržbě
a opravách   požárně   bezpečnostního   zařízení,   u  něhož  není
k dispozici  průvodní  dokumentace  nebo  neexistuje  výrobce,  se
postupuje  podle  průvodní   dokumentace  a  podmínek  stanovených
výrobcem  technicky  nebo  funkčně  srovnatelného  druhu nebo typu
požárně bezpečnostního zařízení.
(6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým
plnit  svoji   funkci,  musí  se   tato  skutečnost  na   zařízení
a v  prostoru,  kde  je  zařízení  instalováno, zřetelně vyznačit.
Provozovatel   v   takovém   případě   provede   opatření  k  jeho
neprodlenému   uvedení  do   provozu  a   prostřednictvím  odborně
způsobilé   osoby   nebo   technika   požární   ochrany  zabezpečí
v potřebném  rozsahu  náhradní  organizační,  popřípadě  technická
opatření.  Náhradní  opatření  se  zajišťují  do  doby  opětovného
(7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat
pouze  náhradní  díly  odpovídající  technickým podmínkám výrobce.
Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou
výrobky   stanovenými   podle   zvláštního   právního  předpisu14)
(hlavních funkčních  komponentů) a takové  jeho změny, které  mají
vliv  na funkci  požárně bezpečnostního  zařízení, se  považují za
udržovací  práce  na  stavbě,  které  by  mohly  ovlivnit  požární
bezpečnost stavby.15)
(8)    Doklad    o    kontrole    provozuschopnosti   požárně
bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje:
a) údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání
provozovatele požárně bezpečnostního  zařízení a identifikačním
čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci
též údaj o tomto  zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická
osoba,  také  jméno,  příjmení  a  adresu  trvalého pobytu této
b) adresu  objektu,  ve  kterém  byla  kontrola  provozuschopnosti
požárně  bezpečnostního  zařízení   provedena,  není-li  shodná
s adresou sídla provozovatele podle písmene a),
c) umístění, druh,  označení výrobce, typové označení,  a je-li to
nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného
d) výsledek  kontroly  provozuschopnosti,  zjištěné  závady včetně
způsobu    a    termínu    jejich    odstranění   a   vyjádření
o provozuschopnosti zařízení,
e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
f) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  příjmení a podpis
osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele
údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání
a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejstříku
nebo  jiné  evidenci  též  údaj  o  tomto zápisu; u zaměstnance
obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
13) Například ČSN  73 0873 Požární bezpečnost  staveb - Zásobování
požární vodou.
14) Zákon  č. 22/1997  Sb., o  technických požadavcích  na výrobky
a o  změně a  doplnění některých  zákonů, ve  znění zákona  č.
15) § 55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.
(1)  U elektrické  požární signalizace  se kromě pravidelných
jednoročních kontrol provozuschopnosti  provádějí zkoušky činnosti
elektrické požární signalizace při provozu, a to
a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
b) jednou  za půl  roku u  samočinných hlásičů  požáru a zařízení,
které elektrická požární signalizace ovládá,
pokud  v   ověřené  projektové  dokumentaci   nebo  v  podrobnější
dokumentaci,  popřípadě   v  průvodní  dokumentaci   výrobce  nebo
v posouzení  požárního   nebezpečí  není,  vzhledem   k  provozním
podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
(2)  Zkouška  činnosti  elektrické  požární  signalizace  při
provozu se provádí prostřednictvím  osob pověřených údržbou tohoto
zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární
signalizace při provozu s  termínem pravidelné jednoroční kontroly
provozuschopnosti,  pak tato  kontrola provedení  zkoušky činnosti
nahrazuje.
(3) Zkouška  činnosti jednotlivých druhů  samočinných hlásičů
požáru   se  provádí   za  provozu   pomocí  zkušebních  přípravků
dodávaných výrobcem.
(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem
o jeho  kontrole   provedené  podle  podmínek   stanovených  touto
vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.
(2)  Kontrola   hasicího  přístroje  se   provádí  v  rozsahu
a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními  požadavky
a průvodní dokumentací výrobce po  každém jeho použití nebo tehdy,
vznikne-li   pochybnost  o   jeho  provozuschopnosti   (např.  při
mechanickém  poškození) a  nejméně jednou  za rok,  pokud průvodní
dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení
požárního   nebezpečí   pro   některé   případy  instalací  (např.
v chemicky  agresivním  prostředí)  nestanoví  lhůtu kratší. První
kontrola provozuschopnosti  hasicího přístroje musí  být provedena
nejdéle jeden rok před jeho instalací.
(3) Součástí  údržby hasicích přístrojů  je jejich periodická
zkouška a plnění.
(4)  Při kontrole,  údržbě a  opravách hasicího  přístroje je
možno nahradit  jednotlivé díly, součásti,  náplně a příslušenství
(např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty
odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.
(5)  Periodická  zkouška,  při  které  se  provádí  povrchová
prohlídka,  kontrola  značení,  prohlídka  vnitřku nádoby, zkouška
pevnosti  a těsnosti  nádoby, zkouška  těsnosti spouštěcí armatury
nebo ventilu a zkouška pojistného  ventilu, se vykonává u hasicích
(6)  Osoba,  která  provedla  kontrolu,  údržbu  nebo opravu,
opatří  hasicí  přístroj  plombou   spouštěcí  armatury  a  trvale
čitelným kontrolním štítkem tak, aby  byl viditelný při pohledu na
instalovaný   hasicí   přístroj,   nevylučuje-li   to  konstrukční
provedení hasicího přístroje. Kontrolní  štítek nesmí zasahovat do
typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.
(7) Na  kontrolním štítku se vyznačuje  měsíc a rok provedení
úkonu  podle  odstavce  6,  termín  příští  kontroly  nebo  příští
periodické zkoušky  a údaje, podle nichž  lze identifikovat osobu,
která úkon podle  odstavce 6 provedla, a to  jméno a příjmení této
osoby,  popřípadě u  podnikatele údaj  o firmě,  jménu nebo názvu,
sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané
v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;
u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
(8)  Doklad  o  provedené   kontrole,  údržbě  nebo  opravách
hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:
vlastníka  (uživatele)  hasicího   přístroje  a  identifikačním
též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího
přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého
pobytu této fyzické osoby,
b) adresu  objektu,  ve  kterém  byl  hasicí  přístroj instalován,
není-li shodná s adresou podle písmene a),
c) umístění,  druh,  označení  výrobce,  typové  označení, výrobní
číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje,
d) datum  provedení a  další údaje  o kontrole  provozuschopnosti,
údržbě    nebo    opravě,    jejím    výsledku    a   vyjádření
o provozuschopnosti hasicího přístroje,
e) potvrzení podle §  10 odst. 2, datum, jméno,  příjmení a podpis
osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele
(9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí
z používání hasicí přístroj
a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo
b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
c) starší  20 let,  s výjimkou  hasicího přístroje  CO2, který  se
vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.
Ten,  kdo  vyřadil  hasicí  přístroj  z  používání,  vystaví  jeho
vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.
Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a
hasicích přístrojů
(1)   Při  projektování,   popřípadě  zpracování  podrobnější
dokumentace,  montáži  a  kontrole  provozuschopnosti  vyhrazených
požárně  bezpečnostních zařízení,  jakož i  při provádění kontrol,
údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích
přístrojů  musí osoba,  která příslušnou  činnost vykonává, splnit
podmínky  stanovené  právními   předpisy,  normativními  požadavky
a průvodní   dokumentací   výrobce    konkrétního   typu   požárně
bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.
(2)  Osoba,   která  příslušnou  činnost   podle  odstavce  1
provedla,  odpovídá  za  kvalitu   provedené  činnosti  a  písemně
potvrzuje,  že   při  tom  splnila   podmínky  stanovené  právními
předpisy,  normativními požadavky  a průvodní  dokumentací výrobce
konkrétního  typu  požárně  bezpečnostního  zařízení nebo hasicího
(3)  Podmínky  znalostí,  praktických  dovedností,  popřípadě
technického  vybavení osob  provádějících činnosti  podle odstavce
1 mohou  být  stanoveny  v  průvodní  dokumentaci  výrobců požárně
bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto
stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným
normativním požadavkům.
(4)  Stanoví-li  tak  průvodní  dokumentace  výrobce  požárně
bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro
jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky
uvedené v odstavcích 1 a 2.
(5)  Podmínky  pro  získávání  odborné způsobilosti, vydávání
a odnímání  oprávnění   k  některým  činnostem   podle  zvláštního
právního předpisu16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.
16) Například  vyhláška  č.  50/1978  Sb.,  o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ
POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE
[K § 6b písm. e) zákona]
(1)  Vytvářením podmínek  pro hašení  požárů a  pro záchranné
práce se  rozumí souhrn organizačních,  a popřípadě i  technických
opatření   umožňujících  při   využití  existujících  předpokladů,
zejména  stavebně  technických,   provedení  rychlého  a  účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.
(2) K  provedení rychlého a účinného  zásahu podle odstavce 1
zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) bylo  zřetelně  označeno   číslo  tísňového  volání  (ohlašovny
požárů),  popřípadě uvedeny  další pokyny  ke způsobu  ohlášení
požáru  ve všech  objektech, kde  provozují činnosti; právnické
osoby  a  podnikající  fyzické  osoby  provozující  činnosti se
zvýšeným  nebo vysokým  požárním nebezpečím  zveřejňují požární
poplachové směrnice,
b) byl  umožněn  přístup  ke  spojovacím  prostředkům, zabezpečena
jejich  provozuschopnost a  použitelnost pro  potřeby tísňového
volání,
c) byly  dodrženy   trvale  volné  průjezdné   šířky  příjezdových
komunikací  nejméně 3  m k  objektům, k  nástupním plochám  pro
požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) bylo provedeno označení17) a  umožněno použití nástupních ploch
pro požární techniku a požárních výtahů,
e) byla  zajištěna   trvalá  použitelnost  vnitřních   a  vnějších
zásahových  cest   (např.  požární  výtahy,   požární  žebříky)
a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,
f) byla  označena9) rozvodná  zařízení elektrické  energie, hlavní
vypínače    elektrického   proudu,    uzávěry   vody,    plynu,
produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.
(3)   K   provedení   evakuace   osob,   zvířat  a  materiálu
a k  provedení  záchranných  prací   podle  odstavce  1  zajišťují
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) byly  označeny9)  nouzové  (únikové)  východy, evakuační výtahy
a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných
činnostech  může vyskytovat  veřejnost nebo  osoby v  pracovním
poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být
provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou
zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
b) byly  trvale  volně  průchodné  komunikační  prostory  (chodby,
schodiště apod.), které jsou  součástí únikových cest, tak, aby
nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
c) chráněné  únikové  cesty18)  a  všechny  jejich součásti nebyly
využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.19)
9) Například  ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy  a bezpečnostní
17) Vyhláška č. 30/2001 Sb.,  kterou se provádějí pravidla provozu
na  pozemních  komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na
pozemních  komunikacích  (dopravní  značka  B  29 s dodatkovou
tabulkou "Nástupní plocha pro požární techniku").
18) § 19  vyhlášky   č.  137/1998  Sb.,   o  obecných  technických
požadavcích na výstavbu.
19) Například ČSN  73 0802 Požární  bezpečnost staveb -  Nevýrobní
objekty.
LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
[K § 6b písm. f) zákona]
Způsob provádění pravidelných kontrol
(1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně
podle  §  5  odst.  1   písm.  e)  zákona  se  zabezpečují  formou
preventivních požárních prohlídek a  prověřováním dokladů o plnění
povinností  stanovených  předpisy  o  požární  ochraně  (dále  jen
"preventivní požární prohlídky").
(2)  Předmětem  preventivních  požárních  prohlídek  je  vždy
zjišťování  stavu zabezpečení  požární ochrany  u právnických osob
a podnikajících   fyzických  osob,   způsobu  dodržování  podmínek
požární  bezpečnosti  a  prověřování  dokladů  o plnění povinností
stanovených předpisy o požární ochraně.
(3)  Cílem  preventivních  požárních  prohlídek je odstranění
zjištěných závad a odchylek od  žádoucího stavu (dále jen "požární
závady"). Lhůty  k odstranění zjištěných  požárních závad navrhuje
osoba provádějící preventivní požární prohlídku.
(4)  Preventivní  požární  prohlídky  se  provádějí  ve všech
objektech a zařízeních, kde  právnické osoby a podnikající fyzické
osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona.
(5)  V  objektech  a  zařízeních,  kde  právnické  osoby nebo
podnikající  fyzické   osoby  provozují  činnosti   bez  zvýšeného
požárního  nebezpečí, se  preventivní požární  prohlídky provádějí
v provozech,  ve kterých  se na  pracovištích pravidelně vyskytují
současně  nejméně  3  osoby   v  pracovním  poměru  nebo  obdobném
pracovním  vztahu   k  provozovateli  nebo   veřejnost,  popřípadě
v dalších objektech nebo zařízeních,  pokud tak určí provozovatelé
těchto činností.
(6)  Provedení  preventivní   požární  prohlídky  se  dokládá
záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem.
Záznam   o   preventivní   požární   prohlídce   musí  být  sepsán
bezprostředně po jejím provedení.
(7)  Záznam o  preventivní požární  prohlídce obsahuje  datum
provedení,  označení objektu  a pracoviště,  zjištěné skutečnosti,
navržená  opatření, stanovení  způsobu a  termínů jejich  splnění,
jméno  a  podpis  osoby,  která  záznam  provedla,  jméno a podpis
vedoucího zaměstnance  kontrolovaného pracoviště nebo  jiné určené
osoby (§ 30) a záznam o splnění navržených opatření.
(8)   Systém  provádění   preventivních  požárních  prohlídek
a způsob  vedení záznamů  podle  odstavce  6 lze  podrobně upravit
schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární
ochrany   zpracovanou  na   základě  stanovení   podmínek  požární
bezpečnosti (např. § 30).
Lhůty preventivních požárních prohlídek
(1)  Preventivní požární  prohlídky podle  § 12  se provádějí
v následujících lhůtách:
a) v objektech  a   zařízeních,  kde  jsou   provozovány  činnosti
s vysokým požárním nebezpečím, nejméně  jednou za 3 měsíce (§ 4
odst. 3 zákona),
b) v objektech  a  zařízeních,  kde  jsou  provozovány činnosti se
zvýšeným  požárním  nebezpečím  (§ 4  odst.  2 zákona), nejméně
jednou za 6 měsíců,
c) v objektech  a zařízeních,  kde jsou  provozovány činnosti  bez
zvýšeného požárního  nebezpečí uvedené v §  12 odst. 5, nejméně
(2) Lhůty uvedené v odstavci  1 mohou být zkráceny schváleným
posouzením  požárního nebezpečí  nebo dokumentací  požární ochrany
zpracovanou  na  základě  stanovení  podmínek  požární bezpečnosti
(např. § 30).
POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ
K PROVEDENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
[K § 6b písm. g) zákona]
Postup při poskytování určených výrobků
(1)  Právnické  osoby,  podnikající  fyzické  osoby a fyzické
osoby  poskytují  orgánu  státního  požárního  dozoru výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny
vzniku požáru (§ 50 odst. 2) na základě jeho vyžádání.
(2) Na základě žádosti  osoby předávající výrobek nebo vzorek
podle  odstavce  1  vyhotovuje  orgán  státního  požárního  dozoru
potvrzení ("Protokol  o předání a převzetí  výrobku nebo vzorku"),
jehož stejnopis předávající osoba obdrží.
(3)  Protokol o  předání  výrobku  nebo vzorku  vždy obsahuje
označení události,  místa, objektu, datum  a čas odebrání  výrobku
nebo vzorku, jeho popis, jakož  i údaje o předávající osobě včetně
jejího  vyjádření,  údaje  o  přebírající  osobě  a podpisy těchto
ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
[K § 6b písm. a), b), h) a i) zákona]
Způsob určení podmínek požární bezpečnosti
při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
(1)  Podmínky  požární  bezpečnosti  se  stanoví  k zabránění
vzniku požáru a k ochraně osob,  zvířat a majetku v případě vzniku
požáru a  k zamezení jeho  šíření. Při stanovení  podmínek požární
bezpečnosti  se  k  prostorám,  objektům  a  pracovištím (dále jen
"místa"),  kde  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické osoby
provozují  činnosti, přiřadí  charakteristiky, podle  kterých jsou
definovány činnosti  se zvýšeným požárním nebezpečím  (§ 4 odst. 2
zákona).
(2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle
odstavce  1, se  ve vztahu  k provozovaným  činnostem se  zvýšeným
požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí
a) vyskytující se možné zdroje zapálení,
b) požárně   technické    charakteristiky,   popřípadě   technicko
bezpečnostní  parametry  vyskytujících  se  látek potřebných ke
stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob
a majetku,
c) základní    charakteristiky    požární    bezpečnosti    staveb
a technologií  (výška  stavby,  konstrukční  systém, odstupové,
popřípadě bezpečnostní vzdálenosti,  dělení do požárních úseků,
technická  zařízení,  druh  provozu  a  technologií) z hlediska
jejich  vlivu na  vznik a  šíření případného  požáru a  zplodin
hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od
vybraných  druhů  objektů,  lesů   a  komunikací  jsou  uvedeny
v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3)  Na  základě  vyhodnocení  podle  odstavce  2  se stanoví
podmínky požární  bezpečnosti při činnostech  se zvýšeným požárním
nebezpečím, přičemž se vždy
a) vymezí  oprávnění  a  povinnosti  osob  při  zajištění  požární
bezpečnosti   pro  zahájení,   průběh,  přerušení   a  skončení
činnosti,
b) určí  potřebný  počet  preventivních  požárních  hlídek a počet
zaměstnanců   zařazených  do   těchto  preventivních  požárních
hlídek,
c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů
a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy),
d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
e) stanoví požadavky  směřující proti vzniku a  šíření požáru nebo
vzniku  výbuchu s  následným požárem,  nejsou-li tyto stanoveny
výrobcem, například
1. určení    provozních     podmínek    technických    zařízení
a technologického  procesu,   podmínek  případných  odstávek
zařízení nebo omezení provozu,
2. stanovení   maximálního   množství    hořlavých   a   hoření
podporujících  látek,  přípravků  nebo  materiálů  (dále jen
"množství látek"),
3. zamezení vzniku nebezpečné  koncentrace hořlavých plynů, par
hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů,
f) stanoví  zajištění požární  ochrany v  době přerušení,  omezení
nebo  přechodného zastavení  provozu (dále  jen "doba sníženého
provozu") a v mimopracovní době,
g) vyhodnotí potřebné  věcné prostředky požární  ochrany a požárně
bezpečnostní  zařízení, popřípadě  také požadavky  na speciální
hasební  látky  a  postupy,   přičemž  se  vychází  z  podmínek
stanovených touto vyhláškou,
h) určí další  požadavky, které závisí  na druhu, místě  a způsobu
provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například
pro  mimořádné  provozování   těchto  činností  na  přechodných
pracovištích,  tj.  na  místech,  která  nejsou  k tomuto druhu
činnosti  projektována,  dosud   schválena  nebo  jinak  určena
(staveniště,  volné prostranství,  lesní porosty  apod.), anebo
když se změní výchozí podmínky.
(4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech
se zvýšeným požárním nebezpečím  se zapracují do příslušných druhů
dokumentace požární ochrany uvedených v § 27.
(5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti
odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární
ochrany),  přičemž  vychází  ze   stavu  vědeckých  a  technických
poznatků  známých  v  době  jejich  stanovení.  Za  splnění tohoto
požadavku se  považuje dodržení podmínek  stanovených normativními
požadavky.20)
(6) V  případě dodavatelsky prováděných  činností se zvýšeným
požárním  nebezpečím zabezpečuje  stanovení a  dodržování podmínek
podle  odstavců 1  až 4  právnická osoba  nebo podnikající fyzická
osoba,  která tyto  činnosti vykonává,  není-li smlouvou stanoveno
20) Například  ČSN  07  8304  Tlakové  nádoby  na plyny - Provozní
pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady.
Způsob posuzování požárního nebezpečí
činností s vysokým požárním nebezpečím
(1)  Při posuzování  požárního nebezpečí  činností s  vysokým
požárním nebezpečím (dále jen  "posouzení požárního nebezpečí") se
postupuje  obdobně podle  § 15  odst.  1  až 3,  přičemž se  klade
zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.
(2)  Způsob  posuzování  požárního  nebezpečí stanovený touto
vyhláškou se  přiměřeně vztahuje i na  doplnění, přepracování nebo
zpracování  nového  posouzení  požárního  nebezpečí,  popřípadě na
odstraňování  nedostatků  zjištěných  při  jeho  schvalování (§ 6a
odst.  4   a  5  zákona).  Podmínky   a  způsob  předkládání  této
dokumentace  ke schválení  orgánu státního  požárního dozoru  jsou
upraveny v § 40 odst. 7 a 8.
(3)  Zjištění  a  zhodnocení  rozhodujících  vlivů z hlediska
možnosti  vzniku a  šíření  požáru,  vyjádření a  posouzení zdrojů
rizik  ohrožení  osob,  zvířat   a  majetku,  zhodnocení  možností
provedení  záchranných  prací  a  účinné  likvidace  požáru včetně
popisu jeho možných následků vždy obsahuje
a) popis  základních  charakteristik  požární  bezpečnosti  staveb
a technologií [§ 15 odst. 2  písm. c)], zjištění množství látek
a jejich druhů,  požárně bezpečnostních zařízení,  zařízení pro
detekci   a   signalizaci   technologických   stavů;  porovnání
zjištěných  skutečností  se  stavem  žádoucím  podle  příslušné
dokumentace   (např.  příslušné   technické  předpisy,  ověřená
projektová  dokumentace, normativní  požadavky, návody výrobců)
a vyhodnocení rozdílů,
b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení,
uvedení požárně technických charakteristik, popřípadě technicko
bezpečnostních parametrů vyskytujících  se látek, potřebných ke
a majetku  včetně  zdůvodnění  výběru  látek  a  jejich požárně
technických  charakteristik určených  jako rozhodné  a potřebné
pro stanovení preventivních opatření,
c) vyjádření a  posouzení požárního nebezpečí  z hlediska ohrožení
osob  nebo zvířat,  možností  jejich  evakuace a  záchrany; při
zjišťování  počtu osob,  které se  při provozovaných činnostech
vyskytují, se postupuje obdobně podle § 17 odst. 4 a 6,
d) zjištění  a  zhodnocení   vnějších  zdrojů  rizik  ohrožujících
posuzovanou činnost, tj. z  prostoru, ve kterém vlastní činnost
není  provozována,  a  rizik  vznikajících  z neprovozních nebo
havarijních  stavů obslužných  zařízení (zdrojů  energií včetně
náhradních zdrojů,  dodávek surovin, chlazení,  výměny vzduchu,
zabezpečovacích systémů apod.),
e) zhodnocení  možností   provedení  rychlé  a   účinné  likvidace
případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení
záchranných prací  vlastními silami a  prostředky provozovatele
posuzované  činnosti, popřípadě  vyjádření potřeb přesahujících
tento rámec; při tom se postupuje následujícím způsobem:
1. stanovení  míst, kde  lze předpokládat  vznik požáru  a jeho
šíření,  a   vyhodnocení  těchto  míst   z  hlediska  určení
nejsložitější varianty požáru,
2. posouzení   provozuschopnosti   a   účinnosti  instalovaných
požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro
včasné zjištění požáru, jeho  ohlášení a vyhlášení požárního
poplachu,
3. určení  počtu  a  druhů  hasicích  přístrojů  a porovnání se
skutečným stavem,
4. stanovení  časových a  prostorových parametrů  nejsložitější
varianty  požáru,  potřebných  sil,  technických  prostředků
a hasebních   látek   pro   nejsložitější   varianty  požáru
a stanovení  podmínek  pro  jejich  připravenost  k  zásahu,
popřípadě  také  stanovení  požadavků  na  speciální hasební
látky a postupy,
f) popis   možných  následků   požáru,  kde   se  uvedou   rozumně
předvídatelné následky vzniklé  porušením stavebních konstrukcí
a zařízení  nebo  jejich  částí,  tepelnými  účinky a toxickými
zplodinami hoření, únikem látek,  výskytem hořlavých plynů nebo
par, poškozením nebo zničením  komunikací, sdělovacích a jiných
technických zařízení.
(4) Při stanovení systému  řízení požární ochrany se navrhují
organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na
snížení  pravděpodobnosti vzniku  požáru, jeho  šíření a  ohrožení
osob,  zvířat  a  majetku   (vlastní  systém  přípravy  na  řešení
závažných  havárií  a  systém   řízení  při  jejich  vzniku,  jeho
organizační  struktura, materiální  a technické  vybavení, zřízení
jednotky požární  ochrany apod.). Systémová  řešení se specifikují
v návrzích na opatření.
(5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění
vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených  v odstavcích 3 a 4.
Opatření jsou
a) organizačního  charakteru  -  například  stanovení  organizační
struktury  pro  plnění  povinností  na  úseku  požární ochrany,
zvláštní požadavky na provádění  školení zaměstnanců a odbornou
přípravu  zaměstnanců  zařazených  do  preventivních  požárních
hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany,
způsobilost  zaměstnanců  určených  k  obsluze,  údržbě, opravě
a kontrolám  technických  a  požárně  bezpečnostních  zařízení,
není-li   tato  stanovena   výrobcem,  zpracování   a  kontrola
dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny provádění
preventivních  požárních prohlídek,  zajištění požární  ochrany
v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
b) technického  charakteru  -   například  zvláštní  požadavky  na
provádění   údržby,   oprav,   obsluhy   a   kontroly  objektů,
technických  a technologických  zařízení, stanovení technických
parametrů,  které   nelze  překročit  (teplota,   tlak  apod.),
zajištění  spojovacích prostředků,  vybavení ohlašoven  požárů,
označení  ochranných nebo  nebezpečných pásem,  způsob vybavení
požární   technikou,   věcnými   prostředky   požární  ochrany,
popřípadě požárně bezpečnostními  zařízeními, zajištění volných
únikových cest, příjezdových komunikací  a nástupních ploch pro
požární  techniku,  přístupu  k  hlavním vypínačům elektrického
proudu,  uzávěrům vody,  plynu, ústředního  vytápění, popřípadě
dalších produktovodů,  označení všech určených  míst požárními,
výstražnými a bezpečnostními  značkami9) nebo tabulkami, způsob
manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,
c) jiná - například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení
závažných havárií a systému řízení při jejich vzniku, stanovení
jeho    organizační    struktury,    specifikace   materiálního
a technického    vybavení,    vícestupňové    systémy   požárně
bezpečnostních zařízení, zřízení jednotky požární ochrany (druh
jednotky požární ochrany, početní stavy, vybavení apod.).
(6)  Skutečnosti  uvedené  v  odstavci  3  písm.  e) k účinné
likvidaci požáru mohou být  nahrazeny dokumentací zdolávání požárů
(§  34).  V  takovém  případě  dokumentace  zdolávání požárů tvoří
nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí.
Způsob určování činností se zvýšeným
a s vysokým požárním nebezpečím
(1)   Pro  účely   stanovení  podmínek   požární  bezpečnosti
a posouzení  požárního nebezpečí  se při  určování množství  látek
vyskytujících se  v jednom prostoru nebo  požárním úseku,21) které
je  rozhodující pro  zařazení provozovaných  činností do kategorií
podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:
a) množství  látek  vyskytujících   se  při  provozování  činností
v jednom   prostoru  (jeden   nebo  více   stavebních  objektů,
skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo
jejich části,  zásobníky a nádrže,  které právnická osoba  nebo
podnikající  fyzická  osoba  užívá   a  které  spolu  stavebně,
provozně  nebo   technologicky  souvisejí,  (dále   jen  "jeden
prostor"), se sčítají,
b) v případě  provozování  činnosti  v  jednom  stavebním objektu,
který není  prokazatelně dělen do požárních  úseků, považuje se
tento   objekt  za   jeden  požární   úsek  a   množství  látek
vyskytujících  se  v  jednotlivých  jeho  částech  se  sčítají;
jedná-li  se o  stavební objekt  nebo zařízení,  které z  části
tvoří požární úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom
se  množství   látek  vyskytujících  se   v  požárních  úsecích
s množstvím  látek vyskytujících  se v  dalších částech objektu
vzájemně nesčítají,
c) do  roční  produkce  hořlavých  kapalin,  hořlavých  plynů nebo
hoření podporujících plynů se započítává množství těchto látek,
které  se  vyrobí,  vyskytují  se  při  výrobě  nebo  naplní do
zásobníků, cisteren nebo nádob za  jeden rok v jednom stavebním
objektu nebo v jednom prostoru,
d) v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy
a množství  látek  v  těchto  obalech,  za  podmínek  uvedených
v písmenech a), b) a c), sčítají,
e) provozní   náplně  a   záložní  palivo,   které  jsou  součástí
silničních   a  kolejových   vozidel,  se   do  množství  látek
nezapočítávají;  množství  látek   vyskytujících  se  v  jiných
částech   silničních   nebo   kolejových   vozidel   (nádržích,
kontejnerech apod.)  se do celkového  množství látek započítává
pouze  v případech,  kdy při  provozovaných činnostech  dochází
k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej).
Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.22)
(2)  Pro  účely  určení  množství  látek  podle odstavce 1 se
vychází  z  kapacity,  která   je  uvedena  v  ověřené  projektové
dokumentaci  stavby  nebo  průvodní  dokumentaci  zařízení.  Pokud
v ověřené projektové dokumentaci nebo  v průvodní dokumentaci tato
kapacita uvedena  není, vychází se  z maximálního množství  látek,
které  se v  místě provozování  činností vyskytují  nebo se  mohou
vyskytovat.
(3) Koncentrace  hořlavého prachu nebo  par hořlavých kapalin
ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje
za  nebezpečnou   pro  výbuch  s   následným  požárem  (dále   jen
"nebezpečná  koncentrace"),  přesahuje-li  technicko  bezpečnostní
parametry  stanovené v  průvodní dokumentaci.  Nejsou-li technicko
bezpečnostní   parametry   stanoveny    nebo   doloženy   průvodní
dokumentací,  považuje  se  za  nebezpečnou  koncentraci  dosažení
hodnoty 25 %  a vyšší, než je dolní  mez výbušnosti23) pro hořlavé
prachy nebo páry hořlavých kapalin.
(4) Při  stanovení počtu zaměstnanců na  pracovišti pro účely
určení činnosti  se zvýšeným požárním  nebezpečím podle §  4 odst.
2 písm. d)  zákona se vychází ze  skutečných projektovaných hodnot
vyplývajících  z  ověřené  projektové  dokumentace  stavby  (např.
trvalá  pracovní  místa).19)  Není-li  toto  ověřenou  projektovou
dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního
skutečného   počtu  osob   současně  vykonávajících   činnosti  na
pracovišti,  které jsou  k němu  v pracovním  poměru nebo obdobném
pracovním  vztahu.  Za  pracoviště  se  přitom  považuje  stavebně
oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení.
(5) Počet nadzemních podlaží  se určuje součtem všech podlaží
v nadzemní části  budovy. Za výšku  budovy se považuje  výška její
nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.
(6)  Při určování  počtu osob  vyskytujících se  v podzemních
prostorách  se postupuje  obdobně  podle  odstavce 4.  Za podzemní
prostory se  přitom považuje stavebně  nebo technologicky oddělený
prostor, který je využívaný k  činnostem uvedeným v zákoně a jehož
stropní konstrukce  a začátek únikové cesty  se nachází pod úrovní
podlahy  východu  do  volného  prostoru  nebo  pod úrovní okolního
21) § 18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
22) Vyhláška  č.  64/1987  Sb.,  o  Evropské  dohodě o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č.
157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999  Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb.
m.  s., a  sdělení č.  60/1999 Sb.,  o přijetí  změn a doplňků
Přílohy   I  -   Řád  pro   mezinárodní  železniční   přepravu
nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy
pro  smlouvu  o  mezinárodní  železniční  přepravě zboží (CIM)
k Úmluvě o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF)  ze dne 9.
května 1980.
23) Čl. 1.30.1 ČSN  ISO 8421 - Požární ochrana.  Slovník - Část 1:
Obecné termíny a jevy požáru.
Složité podmínky pro zásah
Pro  potřeby   členění  provozovaných  činností   podle  míry
požárního nebezpečí  ve smyslu §  4 odst. 1  zákona se za  složité
podmínky  pro  zásah  považují  činnosti,  u  kterých nejsou běžné
podmínky  pro zásah,  a to  za okolností,  kdy jsou  tyto činnosti
provozovány
a) v dispozičně  složitých  a  nepřehledných  objektech,  v  nichž
hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta
orientace  osob  (podzemní  hromadné  garáže,  tunely  nad  350
m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
b) v prostorách a  zařízeních, kde by vstup  nebo činnost jednotky
požární  ochrany  bez  upozornění  na  zvláštní  nebezpečí nebo
postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba,
skladování   nebo  prodej   výbušin,  pyrotechnických  výrobků,
hořlavých    nebo    hoření    podporujících    plynů,   výskyt
radioaktivních  látek nebo  biologicky nebezpečného  materiálu,
rozvodny   elektrického  proudu,   kabelové  kanály   a  mosty,
energocentra s  náhradními zdroji a  vnitřní elektrické stanice
osazené  olejem chlazenými  transformátory o  celkovém výkonu 1
MVA a vyšším),
c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické
látky  a  přípravky  v  množství  stejném  nebo  větším, než je
množství   uvedené   v   příloze   č.   1  zvláštního  právního
předpisu,24)
d) v objektech  a  zařízeních  provozů  chemické  výroby uvedených
v příloze č. 2 této vyhlášky,
e) v objektech    a   zařízeních    administrativních,   školských
a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky
o 7  a více  nadzemních podlažích,  nebo o  4 a více nadzemních
podlažích, pokud  tyto objekty nemají  zřízeny chráněné únikové
f) ve stavbách,  které jsou určeny  pro ubytování osob  s omezenou
schopností  pohybu  a  orientace,25)  ve  stavbách  ubytovacích
zařízení26) o  7 a více  nadzemních podlažích nebo  o 4 a  více
nadzemních  podlažích,   pokud  tyto  objekty   nemají  zřízeny
chráněné únikové cesty,
g) ve  stavbách  pro  shromažďování  většího  počtu  osob27)  a ve
stavbách pro obchod.28)
24) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havárií
způsobených   vybranými    nebezpečnými   chemickými   látkami
a chemickými  přípravky  a  o  změně  zákona  č. 425/1990 Sb.,
o okresních  úřadech, úpravě  jejich působnosti  a o některých
dalších  opatřeních s  tím souvisejících,  ve znění pozdějších
předpisů,(zákon o prevenci závažných havárií).
25) Vyhláška č.  174/1994 Sb., kterou se  stanoví obecné technické
požadavky  zabezpečující  užívání  staveb  osobami  s omezenou
schopností pohybu a orientace.
26) § 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
27) § 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
28) § 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
Hodnoty nahodilého požárního zatížení
(1) Do  nahodilého požárního zatížení  se započítává hmotnost
a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu
nebo užívání v posuzovaném  prostoru nebo požárním úseku vyskytují
(např.  hořlavé  zařizovací  předměty,  popřípadě  jejich  hořlavé
části, technologická zařízení,  náplně, izolace, zpracovávané nebo
skladované  hořlavé  látky  včetně  hořlavých  obalů  a  hořlavých
přepravních  prostředků).  Do  nahodilého  požárního  zatížení  se
nezapočítává hmotnost  a výhřevnost pevně  zabudovaných stavebních
hmot a konstrukcí.
(2) Hodnoty  nahodilého požárního zatížení  pro účely členění
činností  podle požárního  nebezpečí jsou  uvedeny v  příloze č. 2
této vyhlášky.  Není-li hodnota nahodilého  požárního zatížení pro
některé  provozované   činnosti  v  příloze  č.   2  uvedena  jako
samostatná  položka,  použije   se  hodnota  nahodilého  požárního
zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu.
OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA
A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
[K § 11 odst. 8 a § 16 odst. 4 zákona]
Ověřování odborné způsobilosti,
vydávání a odnímání osvědčení
(1) Komise ministerstva  podle § 11 odst. 1  a 2 zákona (dále
jen  "komise") se  ustavuje z  příslušníků Hasičského  záchranného
sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších
odborníků z oblasti požární ochrany.  Komise má lichý počet členů,
nejméně 3,  přičemž 1 z  jejích členů, kterého  určí ministerstvo,
vykonává funkci předsedy.
(2)  Přihlášku ke  zkoušce  odborné  způsobilosti podle  § 11
odst.  1 a  2 zákona  (dále jen  "zkouška") podává uchazeč komisi.
Komise při  jednání rozhoduje většinou  hlasů. O výsledku  zkoušky
komise  vyhotoví  písemný  protokol  podepsaný  předsedou  a členy
komise.
(3)   Při  zkoušce   komise  zjišťuje   znalosti  v   rozsahu
tematických  okruhů  uvedených  v  §  22  a  v  příloze  č. 3 této
vyhlášky, která obsahuje zkušební témata.
(4) Zkušební komise může  vyloučit ze zkoušky uchazeče, který
v průběhu zkoušky  použije nedovolené pomůcky  nebo průběh zkoušky
jinak vážně narušuje.
(5) Zkouška  se člení na  dvě části, jimiž  se rozumí písemný
test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými
okruhy podle odstavce 3.
(6) Uchazeč koná nejprve písemný  test, který netrvá déle než
60  minut.  Písemný  test  obsahuje  50  otázek.  Úspěšné  složení
písemného  testu je  předpokladem pro  konání ústního přezkoušení.
Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá  na 3 otázky z tematických
okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou
přípravu odpovědí činí nejvýše  15 minut. Ústní přezkoušení netrvá
déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na
které uchazeč odpovídá bez přípravy.
(7)  Jestliže  uchazeč  odpověděl  v  písemném  testu správně
alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním
stupněm  "prospěl" a  postupuje k  ústnímu přezkoušení.  V opačném
případě je hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".
(8)  Při   ústním  přezkoušení  uchazeč   prokazuje  potřebné
znalosti včetně  jejich samostatné aplikace. V  případě, že odpoví
správně  na  zkušební  otázky,  je  hodnocen klasifikačním stupněm
"prospěl".
(9)  Je-li uchazeč  hodnocen klasifikačním  stupněm "prospěl"
z písemného  testu  i  z  ústního  přezkoušení,  je  jeho  zkouška
hodnocena  klasifikačním stupněm  "prospěl". V  opačném případě je
hodnocen klasifikačním  stupněm "neprospěl" a  v případě opakování
zkoušky  opakuje jak  písemný test,  tak ústní  přezkoušení. Totéž
platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.
(10)   Výsledek  zkoušky   oznamuje  uchazeči   komise  ústně
bezprostředně po vyhodnocení výsledků.
(11) Ten, kdo neuspěl při  zkoušce se může podrobit opakované
zkoušce,  která se  koná v  rozsahu podle  odstavce 5. Zkoušku lze
konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.
(12) Ten, komu  bylo osvědčení odňato (§ 11  odst. 3 zákona),
se  může podrobit  zkoušce nejdříve  po uplynutí  3 měsíců ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení.
Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti
(1)   Uchazeči,   který   úspěšně   vykonal   zkoušku,   vydá
ministerstvo   osvědčení   o   odborné   způsobilosti   (dále  jen
"osvědčení").  Osvědčení obsahuje  jméno, příjmení,  titul a rodné
číslo  uchazeče,  katalogové  číslo  osvědčení,  označení  odborné
způsobilosti, datum vydání  osvědčení, úřední razítko ministerstva
a podpis  pověřeného  vedoucího  zaměstnance  ministerstva.  Vzory
osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky.
(2)  Absolventům   škol  požární  ochrany   nebo  absolventům
vysokoškolského  studia   podle  §  11   odst.  1  zákona   vydává
ministerstvo   osvědčení  na   základě  jejich   žádosti  doplněné
prokazatelným dokladem o ukončení studia.
(4) Osvědčení  se odnímá na  základě písemného návrhu  orgánu
státního požárního dozoru, který  obsahuje jméno, příjmení, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo  a katalogové číslo osvědčení odborně
způsobilé osoby nebo technika  požární ochrany, odůvodnění návrhu,
jakož  i  další  podklady,  jejichž  součástí  je  popis závažných
nedostatků,  pro které  orgán státního  požárního dozoru  návrh na
odejmutí osvědčení předkládá.
Obsah a rozsah odborné přípravy odborně
způsobilých osob a techniků požární ochrany
(1)  Obsah  a  rozsah  odborné  přípravy  k  ověření  odborné
způsobilosti  je  stanoven  zvlášť  pro  odborně  způsobilé  osoby
a zvlášť  pro techniky  požární ochrany.  Způsob zajištění odborné
přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se
připouští i individuální příprava.
(2) Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její
rozsah  je stanoven  tematickými okruhy  uvedenými v  příloze č. 3
této vyhlášky.
(3)  Obsah odborné  přípravy  k  získání osvědčení  o odborné
způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona tvoří
a) předpisy o požární ochraně,
b) požární bezpečnost staveb a technologií,
c) posuzování požárního nebezpečí,
d) základní   funkce   a   parametry   požární  techniky,  věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
e) fyzikální   a   chemické   procesy   hoření,   výbuchu,  hašení
a toxických účinků zplodin hoření,
f) základy taktiky hašení požárů.
(4)  Obsah odborné  přípravy  k  získání osvědčení  o odborné
způsobilosti techniků  požární ochrany podle  § 11 odst.  2 zákona
b) dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení
do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti),
c) základní   funkce   a   parametry   požární  techniky,  věcných
d) základní  znalost  fyzikálních  a  chemických  procesů  hoření,
výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření.
Školení zaměstnanců o požární ochraně
(1) Školení zaměstnanců o  požární ochraně (dále jen "školení
zaměstnanců") obsahuje seznámení
a) s organizací  a  zajištěním  požární  ochrany  a  se základními
povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
b) s požárním nebezpečím vznikajícím  při činnostech provozovaných
právnickou  osobou  nebo  podnikající  fyzickou  osobou v místě
výkonu práce zaměstnance,
c) s požárním   řádem,   s   požárními   poplachovými  směrnicemi,
popřípadě  s  požárním  evakuačním  plánem  a další dokumentací
obsahující   stanovení   podmínek   požární   bezpečnosti   při
činnostech vykonávaných na pracovišti,
d) se  zvláštními  požadavky  na  provoz  a  obsluhu instalovaných
technických zařízení v případě požáru,
e) se  zajištěním   požární  ochrany  v   době  sníženého  provozu
a v mimopracovní době,
f) s rozmístěním a se způsobem  použití věcných prostředků požární
ochrany na pracovišti,
g) s funkcí,  popřípadě  způsobem  obsluhy  požárně bezpečnostních
zařízení na pracovišti.
(2) Školení zaměstnanců se  provádí při nástupu do zaměstnání
a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance,
pokud  se tím  mění i  obsah skutečností  uvedených v  odstavci 1,
s kterými má být zaměstnanec  seznámen. Školení se opakuje nejméně
jednou za 2 roky.
(3) Školení vedoucích zaměstnanců  o požární ochraně obsahuje
skutečnosti uvedené  v odstavci 1 týkající  se všech jimi řízených
zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje
nejméně jednou za 3 roky.
(4) Školení  o požární ochraně  se v případě  osob pověřených
zabezpečováním   požární   ochrany   v   době   sníženého  provozu
a v mimopracovní  době zabezpečuje před  zahájením jejich činnosti
a opakuje se nejméně jednou za rok.
(5) Pro osoby, které vykonávají  činnosti uvedené v § 4 odst.
2 a 3  zákona na pracovištích právnických  osob nebo podnikajících
fyzických  osob a  nejsou k  nim v  pracovním poměru nebo obdobném
pracovním  vztahu,  se  školení   o  požární  ochraně  zabezpečuje
v rozsahu školení zaměstnanců.
(6)   Školení  o   požární  ochraně   pro  osoby,   které  se
příležitostně  zdržují  na   pracovištích  právnických  osob  nebo
podnikajících   fyzických  osob   provozujících  činnosti  uvedené
v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí
do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným
provozovatelem  těchto  činností  v  dokumentaci  požární  ochrany
(např. § 36).
Odborná příprava zaměstnanců zařazených
do preventivních požárních hlídek
(1) Odborná příprava  zaměstnanců zařazených do preventivních
požárních  hlídek   (dále  jen  "odborná   příprava  preventivních
požárních hlídek") se provádí  před zahájením činností se zvýšeným
nebo s vysokým požárním nebezpečím.
(2)  U opakujících  se činností  se zvýšeným  nebo s  vysokým
požárním  nebezpečím se  odborná příprava  preventivních požárních
hlídek provádí nejméně jednou za rok.
(3) Teoretická část  odborné přípravy preventivních požárních
hlídek  obsahuje  seznámení   s  požárním  nebezpečím  provozované
činnosti,  se  způsobem  vyhlášení  požárního  poplachu, přivolání
jednotky požární  ochrany a s poskytnutím  pomoci v souvislosti se
zdoláváním požáru.
(4) Praktická  část odborné přípravy  preventivních požárních
hlídek  obsahuje  seznámení  s   rozmístěním  a  použitím  věcných
prostředků požární  ochrany a požárně  bezpečnostních zařízení, se
způsobem,  podmínkami a  možnostmi hašení  požárů, evakuace  osob,
zvířat nebo materiálu.
(5)  Na  odbornou  přípravu  osob,  které  jsou  zařazeny  do
preventivních  požárních  hlídek  a  nejsou  zaměstnanci právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky
jako na odbornou přípravu  zaměstnanců zařazených do preventivních
požárních hlídek.
Odborná příprava preventistů požární ochrany
(1) Odborná  příprava preventistů požární  ochrany se provádí
před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
(2)  Odborná  příprava  preventistů  požární ochrany obsahuje
seznámení  se  skutečnostmi  uvedenými  v  §  23  odst. 1 na všech
místech  a   pracovištích,  kde  vykonávají   preventivní  požární
prohlídky,  rozšířené o  seznámení  se  způsobem a  lhůtami jejich
provádění   a   způsobem   vedení   požární   knihy   nebo  jiného
prokazatelného   vedení   záznamů   o   provedených  preventivních
požárních prohlídkách (§ 12 odst. 6).
Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců,
odborné přípravy preventivních požárních hlídek
a preventistů požární ochrany
(1)  Rozsah  a  obsah  školení  zaměstnanců, odborné přípravy
preventivních  požárních  hlídek  a  odborné  přípravy preventistů
požární  ochrany určuje  právnická osoba  nebo podnikající fyzická
osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení
a odborné   přípravy   musí    odpovídat   vykonávaným   činnostem
a pracovnímu zařazení zaměstnanců.
(2)  Znalosti   získané  při  školení   zaměstnanců,  odborné
přípravě  preventivních   požárních  hlídek  a   odborné  přípravě
preventistů  požární  ochrany  se  ověřují  v  rozsahu  a způsobem
určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36).
[K § 15 odst. 2 zákona]
Druhy dokumentace požární ochrany
(1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární
bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých
povinností  stanovených  předpisy  o  požární ochraně. Dokumentaci
požární ochrany tvoří
a) dokumentace  o  začlenění  do  kategorie  činností  se zvýšeným
požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí,
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů,
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán  a časový rozvrh  školení zaměstnanců a  odborné
přípravy preventivních  požárních hlídek a  preventistů požární
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě
preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace  o  činnosti   a  akceschopnosti  jednotky  požární
ochrany, popřípadě požární hlídky.29)
(2)  Součástí  dokumentace  požární  ochrany  je  také  další
dokumentace obsahující podmínky  požární bezpečnosti, zpracovávaná
a schvalovaná,   popřípadě  vedená   podle  zvláštních   předpisů,
například    požárně     bezpečnostní    řešení,4)    bezpečnostní
dokumentace,24) bezpečnostní listy,30) jakož i doklady prokazující
dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární
bezpečnosti  výrobků   nebo  činností,  rozhodnutí   a  stanoviska
správních úřadů týkající se  požární bezpečnosti při provozovaných
4) § 18  odst. 1  vyhlášky č.  132/1998 Sb.,  kterou se provádějí
29) §  69  odst. 1  písm. a)   zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
30) § 14   zákona   č.   157/1998   Sb.,   o   chemických  látkách
a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným
požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
Dokumentace  o začlenění  do kategorie  činností se  zvýšeným
požárním  nebezpečím a  s  vysokým  požárním nebezpečím  (dále jen
"začlenění") obsahuje
a) označení  druhu provozované  činnosti a  uvedení místa,  kde je
tato činnost provozována,
b) uvedení údajů  o provozované činnosti  rozhodných pro přiřazení
charakteristik potřebných pro začlenění,
c) přiřazení charakteristik,  kterými jsou definovány  činnosti se
zvýšeným  požárním nebezpečím  a s  vysokým požárním nebezpečím
(§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),
d) prohlášení  právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby
o začlenění.
(1)  Součástí   posouzení  požárního  nebezpečí   z  hlediska
ohrožení osob, zvířat a majetku je
provozovatele   činnosti   s    vysokým   požárním   nebezpečím
nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;  u právnické osoby
její statutární  orgán (jméno, funkce,  eventuálně určená osoba
z vícečlenného  statutárního  orgánu),  u  podnikající  fyzické
osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,
b) určení  provozovaných  činností  s  přiřazením  charakteristik,
kterými jsou definovány činnosti  s vysokým požárním nebezpečím
(§ 4  odst. 3 zákona), identifikace  místa, kde právnické osoby
nebo  podnikající   fyzické  osoby  tyto   činnosti  provozují,
s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení
činnosti s  vysokým požárním nebezpečím,  resp., kdy byla  tato
činnost  zahájena  v  případě,  že  se  tak  stalo před nabytím
účinnosti této právní úpravy,
c) jméno  a příjmení  zpracovatele posouzení  požárního nebezpečí,
je-li  zpracovatelem podnikatel,  pak též  údaj o  firmě, jménu
nebo názvu, sídle nebo  místu podnikání a identifikačním čísle;
u osoby zapsané  v obchodním rejstříku  nebo jiné evidenci  též
údaj  o tomto  zápisu; prohlášení  zpracovatele o  jeho odborné
způsobilosti  s  uvedením  čísla,  popřípadě  jiné identifikace
dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se
na  zpracování posouzení  požárního nebezpečí  podílí 2  a více
zpracovatelů, pak se uvedou  stejné údaje o zpracovatelích jeho
jednotlivých částí  a osoba, která odpovídá  za věcné a funkční
sestavení dokumentu jako celku,
d) rozpracování požadavků stanovených v §  6a odst. 2 zákona podle
postupu uvedeného v § 16 této vyhlášky,
e) přesné uvedení podkladů, ze  kterých byly čerpány použité údaje
a obsah dokumentu.
(2)  V případech,  kdy  je  právnické osobě  nebo podnikající
fyzické osobě  provozující činnosti s  vysokým požárním nebezpečím
současně   jiným   právním   předpisem24)   předepsáno  zpracování
zvláštních  dokumentů  a  tyto   obsahují  i  hodnocení  požárního
nebezpečí  včetně  stanovení   příslušných  opatření  odpovídající
způsobem  zpracování  požadavkům  §  6a  zákona  a  rozsahem  této
vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za
posouzení požárního nebezpečí podle zákona.
(1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje
vytvoření vlastního  organizačního systému, nezbytného  pro plnění
povinností vyplývajících  z předpisů o požární  ochraně. Přitom se
vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.
(2)  Stanovení  organizace  zabezpečení  požární ochrany vždy
obsahuje  přiřazení  úkolů  na  úseku  požární  ochrany  k určeným
funkcím   s   uvedením   požadované   odborné   kvalifikace   nebo
způsobilosti a dále například
a) příkazy, zákazy  a pokyny k zabezpečení  požární ochrany vydané
právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
b) stanovení  požadavků na  odbornou kvalifikaci  nebo způsobilost
osob  pověřených   obsluhou,  kontrolou,  údržbou   a  opravami
technických  a   technologických  zařízení,  pokud   tato  není
stanovena  zvláštním  právním  předpisem16)  a  osob pověřených
prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,31)
c) vymezení  požadavků na  údržbu, kontroly  a opravy  technických
a technologických zařízení,
d) určení  systému  provádění  preventivních  požárních prohlídek,
jejich  rozsahu,  popřípadě  lhůt   a  způsobu  vedení  záznamů
o provedených preventivních požárních prohlídkách,
e) stanovení  požadavků na  provádění cvičného  požárního poplachu
a s  ohledem na  rozsah a  charakter provozované  činnosti také
požadavky  na  zpracování   požárního  evakuačního  plánu  nebo
dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno
f) zajištění   požární   ochrany    v   době   sníženého   provozu
g) určení ohlašoven požárů,
h) doklady   o  dodavatelském   způsobu  zabezpečování   některých
povinností na úseku požární ochrany.
31) Například vyhláška č. 87/2000  Sb., kterou se stanoví podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.
(1)  Požární  řád   upravuje  základní  zásady  zabezpečování
požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným
(2) Požární řád obsahuje
a) stručný popis  vykonávané činnosti a  charakteristiky požárního
nebezpečí provozované činnosti,
bezpečnostní    parametry   látek    potřebné   ke    stanovení
preventivních opatření,
c) nejvýše přípustné množství látek  uvedených v písmenu b), které
se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
d) stanovení  podmínek  požární   bezpečnosti  k  zamezení  vzniku
a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,
e) vymezení   oprávnění   a   povinností   osob   při  zajišťování
stanovených  podmínek požární  bezpečnosti, a  to pro zahájení,
průběh, přerušení a ukončení činnosti,
f) stanovení  podmínek pro  bezpečný pobyt  a pohyb  osob a způsob
zabezpečení volných únikových cest,
g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.
(3)   Přílohou  požárního   řádu  jsou   pokyny  pro  činnost
preventivní  požární  hlídky  a  přehled  o  umístění  výstražných
a bezpečnostních   značek,  věcných   prostředků  požární  ochrany
a požárně bezpečnostních zařízení.
(4)  Pokyny  pro  činnost  preventivní  požární  hlídky  vždy
obsahují určení  prostor nebo činností,  pro které je  preventivní
požární   hlídka   zřízena,   jmenný   seznam,   stanovení   úkolů
jednotlivých zaměstnanců zařazených  do preventivní požární hlídky
a potřebného  vybavení  k  provedení  prvotního  zásahu, popřípadě
další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.31)
(5) Požární  řád se zveřejňuje  tak, aby byl  dobře viditelný
a trvale  přístupný  pro  všechny  osoby  vyskytující  se  v místě
provozované činnosti.
(6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí
být  některé  údaje  podle  odstavce  1  v  požárním řádu uvedeny.
V takovém  případě  se  do  požárního  řádu  uvede  odkaz  na druh
dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány.
(1)    Požární   poplachové    směrnice   vymezují   činnosti
zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.
(2) Požární poplachové směrnice obsahují
a) postup osoby,  která zpozoruje požár,  způsob a místo  ohlášení
požáru,
b) způsob vyhlášení požárního  poplachu pro zaměstnance, popřípadě
jednotku  hasičského  záchranného  sboru  podniku nebo jednotku
sboru dobrovolných hasičů podniku,
c) postup osob  při vyhlášení požárního  poplachu (evakuace, pomoc
při zdolávání požáru),
d) telefonní číslo ohlašovny požárů,
e) telefonní čísla tísňového volání,
f) telefonní čísla pohotovostních  a havarijních služeb dodavatelů
elektrické energie, plynu a vody.
(3) Požární  poplachové směrnice se zveřejňují  tak, aby byly
dobře viditelné  a trvale přístupné pro  všechny osoby vyskytující
se v místě provozované činnosti.
(4)  Stanoví-li tak  schválené posouzení  požárního nebezpečí
nebo dokumentace  požární ochrany zpracovaná  na základě stanovení
podmínek požární  bezpečnosti (např. § 30),  prověřuje se účinnost
opatření  uvedených  v  požárních  poplachových směrnicích nejméně
jednou  za  rok  formou  cvičného  požárního  poplachu.  Vyhlášení
cvičného   požárního   poplachu   se   předem  oznámí  příslušnému
operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
(5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou
v pracovním poměru nebo obdobném  pracovním vztahu k provozovateli
(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob,
zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.
a) určení  osoby, která  bude  organizovat  evakuaci, a  místo, ze
kterého bude evakuace řízena,
b) určení  osob  a  prostředků,  s  jejichž  pomocí  bude evakuace
prováděna,
c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby,
popřípadě  zvířata  budou  soustřeďovat,  a určení zaměstnance,
který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
e) určení  místa,  na  kterém   se  bude  soustřeďovat  evakuovaný
materiál, a určení způsobu jeho střežení,
f) grafické  znázornění   směru  únikových  cest   v  jednotlivých
podlažích.
(3)  Požární   evakuační  plán  se   zpracovává  pro  objekty
a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo
kde   se  provozují   činnosti  s   vysokým  požárním   nebezpečím
a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná
na základě  stanovení podmínek požární  bezpečnosti (např. §  30),
i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
(4)  Úplnost  a  správnost  požárního  evakuačního  plánu  se
ověřuje formou  cvičného požárního poplachu  za podmínek uvedených
v § 32 odst. 4 a 5.
(5) Požární  evakuační plán je  uložen u jednotky  hasičského
záchranného  sboru  podniku.  Není-li  tato  jednotka  zřízena, je
požární  evakuační  plán  uložen  na  trvale  dosažitelném  místě.
Grafické  znázornění směru  únikových  cest  se umísťuje  na dobře
viditelném  a  trvale  přístupném  místě  v jednotlivých podlažích
objektů  a  zařízení  podle  odstavce  3.  Ve stavbách ubytovacích
zařízení26) se  grafické znázornění směru  únikových cest umísťuje
také uvnitř ubytovacích jednotek,  zpravidla u vstupu do únikových
(1)  Dokumentaci  zdolávání   požárů  tvoří  operativní  plán
zdolávání požárů  (dále jen "operativní plán")  a operativní karta
zdolávání  požáru (dále  jen "operativní  karta"), které  upravují
zásady  rychlého  a  účinného  zdolávání  požárů  a záchrany osob,
zvířat  a majetku  v  objektech  právnických osob  a podnikajících
(2)  Dokumentace zdolávání  požárů se  zpracovává pro objekty
i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.
(3) Operativní plán tvoří
a) základní  text,  který  obsahuje  operativně  taktickou studii,
stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení
sil  a  prostředků  jednotek  požární  ochrany,  popřípadě také
stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
b) vyjímatelná  příloha určená  pro jednotky  požární ochrany  při
zdolávání požáru, která obsahuje
1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např.
základní   charakteristiky    požární   bezpečnosti   staveb
a technologií,    technických   zařízení    včetně   požárně
bezpečnostních zařízení,  přístupových komunikací, únikových
a zásahových  cest, určení  zdrojů vody  pro hašení  požárů,
popřípadě  speciálních  hasebních  látek  a  doporučení  pro
postup jednotek požární ochrany,
2. grafickou  část s  plánem objektu,  včetně umístění okolních
objektů,  zdrojů   vody  pro  hašení   požárů,  příjezdových
komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.
Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.
(4)  Operativní  karta  je  zjednodušenou formou operativního
plánu  a  zpracovává  se  zpravidla  v  případech,  kdy se složité
podmínky   pro  zásah   vyskytují  v   jednom  stavebním  objektu.
Operativní kartu tvoří
a) textová část,  která obsahuje základní  charakteristiky požární
bezpečnosti  stavby  a   technologií,  konstrukční  zvláštnosti
objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování
požární  vodou,  umístění  a  způsob  ovládání  dalších požárně
bezpečnostních  zařízení,  míst  uzávěrů  vody,  plynu,  způsob
vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků
na speciální hasební látky a postupy,
b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také
umístění  okolních  objektů,  zdroje  vody  pro  hašení požárů,
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.
(5)  Vyjímatelná příloha  operativního plánu  nebo operativní
karta  je uložena  u jednotky  hasičského záchranného  sboru kraje
předurčené   požárním   poplachovým   plánem   kraje  nebo  okresu
a u  jednotky   hasičského  záchranného  sboru   podniku.  Není-li
jednotka   hasičského  záchranného   sboru  podniku   zřízena,  je
dokumentace  zdolávání  požárů  uložena  u  právnické  osoby  nebo
podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.
(6)  Součástí podkladů  pro zpracování  dokumentace zdolávání
požárů je požární  poplachový plán, který je k  dispozici u orgánu
státního požárního dozoru.
(7)  Orgán státního  požárního dozoru  poskytuje zpracovateli
dokumentace  zdolávání  požárů   k  nahlédnutí  dokumentaci  podle
odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc.
(1) V  případě, že právnická  osoba nebo podnikající  fyzická
osoba  na základě  schváleného posouzení  požárního nebezpečí nebo
dokumentace  zpracované  na  základě  stanovení  podmínek  požární
bezpečnosti  (např.   §  30)  zřizuje   ohlašovnu  požárů,  vydává
k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.
(2)  Řád ohlašovny  požárů upravuje  způsob přijímání hlášení
o vzniku  požáru,  vyhlášení  požárního  poplachu  pro zaměstnance
a další osoby  zdržující se na  pracovištích právnické osoby  nebo
podnikající fyzické  osoby, oznámení požáru  na operační středisko
hasičského  záchranného  sboru  kraje  a  se  zřetelem  k  místním
podmínkám obsahuje
a) povinnosti   obsluhy  (ověřování   spojení,  ovládání   požárně
bezpečnostních zařízení apod.),
b) seznam  důležitých  telefonních   čísel  (operačního  střediska
hasičského  záchranného  sboru  kraje,  pohotovostních  služeb,
vedoucích zaměstnanců apod.),
c) způsob oznámení vzniklého požáru  nebo výjezdu vlastní jednotky
požární  ochrany  operačnímu  středisku  hasičského záchranného
sboru kraje,
d) způsob  vyhlášení  požárního  poplachu  včetně přivolání pomoci
a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
e) náhradní  opatření  pro  případ  poruchy spojovacích prostředků
nebo požárně bezpečnostních zařízení.
(3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho
obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.
Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě
preventivních požárních hlídek a preventistů požární
(1) Dokumentaci o  školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců
a osob uvedených v § 23 odst. 4  a 5 tvoří tematický plán a časový
rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název
právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby,  datum, náplň
školení,  způsob  ověření  získaných  znalostí,  popřípadě  doklad
o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy
proškolených osob,  jména a podpisy osob,  které školení provedly,
včetně prohlášení  o oprávněnosti k provedení  školení podle § 16a
(2)  Dokumentaci o  odborné přípravě  preventivních požárních
hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový
rozvrh  odborné přípravy  a záznam  o provedené  odborné přípravě,
který  obsahuje  název  právnické  osoby  nebo podnikající fyzické
osoby,  datum, náplň  odborné přípravy,  způsob ověření  získaných
znalostí, popřípadě  doklad o tomto  ověření, dobu trvání  odborné
přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních
hlídek a seznam preventistů požární  ochrany s podpisy těch, kteří
se  odborné  přípravy  zúčastnili,  jména  a  podpisy  osob, které
odbornou  přípravu  provedly,  včetně  prohlášení  o  oprávněnosti
k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona.
(1)  Požární  kniha  slouží  k  záznamům  o  všech důležitých
skutečnostech týkajících  se požární ochrany,  např. o provedených
preventivních  požárních prohlídkách,  školení zaměstnanců  a osob
uvedených  v §  23 odst.   4 a  5, odborné  přípravě preventivních
požárních  hlídek,   preventistů  požární  ochrany,   o  vzniklých
požárech,  uskutečnění  cvičného  požárního  poplachu  a  kontrole
dokumentace požární  ochrany. Počet požárních  knih a určení,  pro
který objekt  nebo zařízení slouží,  stanoví právnická osoba  nebo
podnikající fyzická osoba (např. § 30).
(2) Požární  kniha slouží také k  záznamům o kontrole, údržbě
nebo  opravě  požárně  bezpečnostního  zařízení.  Záznam v požární
knize  o  kontrole  a  údržbě  požárně  bezpečnostních zařízení je
platným dokladem podle  § 7 odst. 3, není-li  touto vyhláškou nebo
průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.
Doklady prokazující dodržování technických podmínek
a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností
(1)  Zajištění  požární  bezpečnosti  při provozu technických
a technologických   zařízení   se   prokazuje   doklady  o  jejich
kontrolách,   údržbě  a   opravách  provedených   podle  požadavků
stanovených právními  předpisy, normativními požadavky  a průvodní
dokumentací výrobců.
(2) Za doklady podle odstavce 1 se považují
a) zpráva  o  revizi  nebo   zpráva  o  kontrole,  zabezpečené  ve
stanoveném  termínu nebo  lhůtě osobou,  která je  oprávněna16)
činnosti uvedené v odstavci 1 provádět,
b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností,
d) doklady  prokazující  splnění  zvláštních  požadavků  na  části
zařízení  nebo  vybavení  objektů  (zvýšenou  požární  odolnost
stavebních  konstrukcí,  sníženou  hořlavost  stavebních  hmot,
textilií, dekorací apod.),
e) doklady  prokazující  dodržování  podmínek  požární bezpečnosti
stanovených zvláštními právními předpisy,31)
f) požárně technické  charakteristiky látek podle  § 39, popřípadě
technicko bezpečnostní parametry.
(1) Pro  určení vyráběných, používaných,  zpracovávaných nebo
skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou
potřebné  ke  stanovení  preventivních  opatření  k ochraně života
a zdraví   osob  a   majetku  při   provozovaných  činnostech   je
a) jejich množství,
b) způsob uložení a manipulace,
c) fyzikální stav a jeho případné změny,
d) tepelný režim,
e) reaktivita,
f) způsob balení,
g) objemy obalů a podobně.
(2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke
stanovení   preventivních   opatření   použijí   potřebné  požárně
technické   charakteristiky    včetně   technicko   bezpečnostních
parametrů.  Jedná se  například o  hořlavost, oxidační vlastnosti,
bod  vzplanutí, bod  hoření, teplotu  vznícení, koncentrační  meze
výbušnosti,   index   šíření   plamene   po  povrchu,  výhřevnost,
vlastnosti produktů hoření.
(3)  Pro účely  stanovení požárně  bezpečnostních opatření se
používají   hodnoty  požárně   technických  charakteristik  včetně
technicko bezpečnostních parametrů, které  jsou uvedeny v průvodní
dokumentaci   výrobce   nebo   distributora.   Neexistuje-li  tato
dokumentace,  lze  vycházet  z  jiného  uznávaného  zdroje  (např.
normativní požadavky).
(1)  Není-li zákonem  nebo touto  vyhláškou stanoveno  jinak,
zpracovává, popřípadě vede dokumentaci  požární ochrany podle § 27
odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
(2) Součástí  dokumentace požární ochrany podle  § 27 odst. 1
je také  uvedení místa a rozsahu  její účinnosti, datum zpracování
nebo provedení záznamu, jméno  a odborná způsobilost zpracovatele,
popřípadě osoby, která dokumentaci vede.
(3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm.
a)  až  i)  schvaluje  statutární  orgán  právnické osoby nebo jím
pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající  fyzická osoba nebo její
odpovědný zástupce  před zahájením činnosti, k  níž se dokumentace
vztahuje.
(4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst.
1 písm.  a) až  i), včetně  záznamu o  jejím výsledku,  se provádí
v rámci preventivních požárních prohlídek,  a to nejméně jednou za
rok nebo  po každém požáru  anebo po každé  provedené změně, která
měla vliv na její obsah.
(5) Požadavky stanovené na  obsah některých druhů dokumentace
požární ochrany podle  § 27 odst. 1 mohou  být zapracovány do jiné
organizační  nebo  provozní  dokumentace  vedené právnickou osobou
nebo podnikající fyzickou osobou  (např. organizační řád, provozní
řád,  technologické postupy).  Jsou-li v  takovém případě  splněny
podmínky uvedené v odstavcích 1 až  3, považují se tyto části jiné
organizační   nebo   provozní   dokumentace   za  příslušné  druhy
dokumentace požární ochrany.
(6)  Při činnostech  se zvýšeným  požárním nebezpečím,  které
právnické   osoby  nebo   podnikající  fyzické   osoby  vykonávají
mimořádně  a  jednorázově  a  podmínky  požární bezpečnosti nejsou
stanoveny  jiným  právním  předpisem,31)  určí  se  druhy a způsob
zpracování  a  vedení  nezbytné  dokumentace  požární ochrany nebo
některých  jejích  částí  na  základě  stanovení  podmínek požární
bezpečnosti  podle  §  15  (např.  pokyny  pro činnost preventivní
požární hlídky).
(7)  Průvodní dokumentace  a dokumentace  požární ochrany  se
zpracovává,  vede, popřípadě  předkládá orgánu  státního požárního
dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém.
(8)  Dokumentace  požární   ochrany,  kterou  orgán  státního
požárního dozoru  schvaluje, a požárně  bezpečnostní řešení, které
je  součástí  posuzované  dokumentace  (§  31  odst. 1 zákona), se
předkládají ve 2 vyhotoveních.
(9) Dokumentace  požární ochrany se  ukládá takovým způsobem,
aby  byla  dostupná  osobám  zaměstnancům,  jichž  se  týká, jakož
i orgánům státního  požárního dozoru. Dokumentace  požární ochrany
musí  být vedena,  popřípadě její  stejnopisy nebo  kopie musí být
uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat
plnění povinností stanovených zákonem.
(10) Vznikne-li pochybnost zda,  popřípadě v jakém rozsahu má
být zpracována  nebo vedena dokumentace  požární ochrany, rozhodne
o tom  na  základě  místních  podmínek  a  po posouzení potřebných
podkladů orgán státního požárního dozoru.
OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
[K § 31a písm. c) zákona]
(1) Při  zpracování požárně bezpečnostního  řešení se vychází
z požadavků   zvláštních    právních   předpisů,32)   normativních
požadavků  a z  podmínek vydaného  územního rozhodnutí.  Příslušné
podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují
a) návrh koncepce  požární bezpečnosti z  hlediska předpokládaného
stavebního řešení  a způsobu využití stavby.  Přitom se vychází
z výšky   stavby,   stavebních   konstrukcí,   umístění  stavby
z hlediska      předpokládaných      odstupových,     popřípadě
bezpečnostních   vzdáleností,  údajů   o  navržené  technologii
a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
b) řešení příjezdových komunikací,  popřípadě nástupních ploch pro
požární techniku,  zajištění potřebného množství  požární vody,
popřípadě jiné hasební látky,
c) předpokládaný  rozsah  vybavení   objektu  vyhrazenými  požárně
bezpečnostními   zařízeními,  včetně   náhradních  zdrojů   pro
zajištění jejich provozuschopnosti,
d) zhodnocení  možnosti  provedení   požárního  zásahu,  popřípadě
vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo
e) grafické vyznačení umístění  stavby s vymezením předpokládaných
odstupových,  popřípadě bezpečnostních  vzdáleností, příjezdové
komunikace  a nástupní  plochy pro  požární techniku, připojení
k sítím technického vybavení apod.
(2) Požárně  bezpečnostní řešení, které  je nedílnou součástí
dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje
a) seznam použitých podkladů pro zpracování,
b) stručný  popis stavby  z hlediska  stavebních konstrukcí, výšky
stavby, účelu užití, popřípadě  popisu a zhodnocení technologie
a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
c) rozdělení stavby do požárních úseků,
d) stanovení  požárního  rizika,  popřípadě  ekonomického  rizika,
stanovení  stupně  požární  bezpečnosti  a  posouzení velikosti
požárních úseků,
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů
z hlediska jejich požární odolnosti,
f) zhodnocení  navržených  stavebních   hmot  (stupeň  hořlavosti,
odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření plamene po
povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
g) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu, evakuace osob,
zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu únikových  cest,
jejich kapacity, provedení a vybavení,
h) stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností
a vymezení    požárně    nebezpečného    prostoru,   zhodnocení
odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve vztahu
k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
i) určení   způsobu  zabezpečení   stavby  požární   vodou  včetně
rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě
způsobu zabezpečení  jiných hasebních prostředků  u staveb, kde
nelze použít vodu jako hasební látku,
j) vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení,
opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení
požáru a  záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací,
popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,
popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo
požární techniky,
l) zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení
stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění
apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
m) stanovení  zvláštních  požadavků  na  zvýšení požární odolnosti
stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
n) posouzení    požadavků    na    zabezpečení    stavby   požárně
bezpečnostními zařízeními, následně  stanovení podmínek a návrh
způsobu  jejich  umístění  a  instalace  do  stavby  (dále  jen
"návrh"); návrh vždy obsahuje
1. způsob   a   důvod   vybavení   stavby  vyhrazenými  požárně
bezpečnostními  zařízeními, určení  jejich druhů,  popřípadě
vzájemných vazeb,
2. vymezení chráněných prostor,
3. určení  technických  a   funkčních  požadavků  na  provedení
vyhrazených   požárně    bezpečnostních   zařízení,   včetně
náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
4. stanovení   druhů   a    způsobu   rozmístění   jednotlivých
komponentů,  umístění  řídicích,  ovládacích,  informačních,
signalizačních  a  jisticích  prvků,  trasa,  způsob ochrany
elektrických,   sdělovacích  a   dalších  vedení,  zajištění
náhradních zdrojů apod.,
5. výpočtovou část,
6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,
o) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek
a tabulek,9)  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na
kterých se  nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně
bezpečnostní zařízení.
(3)  Vyžaduje-li to  rozsah stavby  nebo v  případě požadavku
orgánu  státního požárního  dozoru tvoří  nedílnou součást požárně
bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle
normativních  požadavků.33)  Výkresy  požární  bezpečnosti  stavby
a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární
bezpečnosti,
b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
c) vyznačení  únikových cest,  směrů  úniku  a východů  do volného
prostoru,   celkový  počet   unikajících  osob   a  počty  osob
unikajících jednotlivými směry,
d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
f) umístění  hlavních  uzávěrů   vody,  plynu,  popřípadě  dalších
rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
g) způsob  rozmístění a  druhy hasicích  přístrojů, bezpečnostních
značek a tabulek,9)
h) vyznačení  požárně  nebezpečného  prostoru  stavby a sousedních
objektů, přístupových komunikací,  nástupních ploch pro požární
techniku a zásahových cest.
(4) Rozsah  zpracování a obsah  požárně bezpečnostního řešení
může  být  v  jednotlivých  případech,  v  závislosti  na  rozsahu
a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí
být  dostatečným  podkladem   pro  posouzení  požární  bezpečnosti
navrhované  stavby.  V  odůvodněných  případech  může být součástí
požárně  bezpečnostního  řešení   expertní  zpráva  nebo  expertní
32) Například vyhláška č. 137/1998 Sb.
33) ČSN  01  3495  Výkresy   ve  stavebnictví  -  Výkresy  požární
bezpečnosti staveb.
NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB
[K § 17 odst. 5 zákona]
(1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod
výrobce na provoz, kontroly,  údržbu, obsluhu apod.), se postupuje
podle dokumentace  technicky a funkčně srovnatelných  druhů a typů
(2) V případech uvedených v  odstavci 1 nebo není-li bezpečná
vzdálenost  spotřebiče od  povrchů stavební  konstrukce, podlahové
krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou
nebo  předepsána  technickou   dokumentací,  stanoví  se  bezpečné
vzdálenosti podle normativních požadavků.34)
(3) Při  používání tepelných spotřebičů  se nevychladlý popel
ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.
34) Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
(1)  Komíny  a  kouřovody   se  udržují  v  takovém  stavebně
technickém  stavu,  aby  byla  zajištěna  požární  bezpečnost  při
provozu  připojených  tepelných  spotřebičů.  Čištění  a  kontrola
komínů se  zabezpečuje ve lhůtách a  způsobem stanoveným zvláštním
právním předpisem.35)
(2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách
se  za bezpečné  považuje jejich  umístění ve  vzdálenosti nejméně
1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
35) Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky
(1) Pevná  paliva se ukládají odděleně  od jiných druhů paliv
nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.
(2)  Při skladování  látek majících  sklon k  samovznícení se
podle druhu  a způsobu umístění  sleduje, zda nedochází  k procesu
samovznícení.
(3)  Ke   skladování  nebo  ukládání   hořlavých  kapalin  se
používají  pouze  obaly,  nádrže  nebo  kontejnery  k tomuto účelu
určené. Hořlavé  kapaliny, hořlavé a  hoření podporující plyny  se
skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.5)
(4)  Hořlavé  kapaliny  nelze  ukládat  ve  společných  a  ve
sklepních    prostorách   bytových    domů36)   nebo   ubytovacích
zařízení26)  s výjimkou  hořlavých kapalin  potřebných k  vytápění
těchto  objektů  v  maximálním  množství  40  litrů v nerozbitných
přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
(5) V  jednotlivých a řadových  garážích lze ukládat  nejvýše
40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných
hmot  pro nákladní  automobily v  nerozbitných přenosných  obalech
a nejvýše 20 litrů olejů na  jedno stání. V hromadných garážích se
pohonné hmoty  ani oleje neukládají, s  výjimkou provozních náplní
a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
(6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např.
lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných
a dostatečně  větraných  a   proti  nežádoucím  vlivům  chráněných
místech. Tyto  nádoby nelze nikdy ukládat  v prostorách pod úrovní
okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech
určených  ke  spaní,  ve  společných  prostorách  bytových domů36)
a ubytovacích zařízení.26)
5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu
(stavební zákon),  ve znění pozdějších  předpisů, (úplné znění
36) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
[K § 31a písm. a) zákona]
Požární kontroly
(1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 písm. a), g) a h)
zákona jsou
a) komplexní   kontroly,   kterými   se   prověřuje  celkový  stav
organizačního  zabezpečení,  plnění   povinností  a  dodržování
podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární
ochraně,
b) tematické  kontroly,  kterými  se  prověřuje  stav  zabezpečení
požární ochrany ve vymezených oblastech,
c) kontrolní  dohlídky,  kterými  se  prověřuje  plnění  uložených
(2) Požárními  kontrolami podle odstavce  1 písm. a)  se vždy
zjišťuje
a) správnost začlenění  (§ 28), stav a  úroveň zabezpečení požární
ochrany při  provozovaných činnostech, zda  objekty a technická
zařízení, jejich  provoz a údržba  vyhovují požadavkům předpisů
o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti,
b) vybavení  a  doklady   o  provozuschopnosti  požární  techniky,
věcných  prostředků  požární  ochrany  a požárně bezpečnostních
zařízení,  a  zda  jejich  provoz,  kontroly,  údržba  a opravy
odpovídají stanoveným požadavkům,
c) odborná  způsobilost  osob  zabezpečujících  plnění  povinností
vyplývajících z předpisů o požární ochraně,
d) zpracování předepsané dokumentace  požární ochrany, její vedení
a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených,
e) způsob, úroveň a lhůty  provádění školení zaměstnanců o požární
ochraně,  odborné  přípravy   požárních  hlídek  a  preventistů
požární ochrany, popřípadě odborné  přípravy, školení a výcviku
zaměstnanců  zařazených   do  jednotek  požární   ochrany  nebo
požárních hlídek,
f) zřízení  jednotky  požární  ochrany  a  preventivních požárních
hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné
přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
g) zabezpečení   požární   ochrany   v   době   sníženého  provozu
a v mimopracovní době.
(3)  Součástí komplexní  požární kontroly  u právnických osob
a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým
požárním  nebezpečím,  je  také  ověření,  zda posouzení požárního
nebezpečí  podle § 6a  odst.  1  zákona odpovídá  skutečnému stavu
a zda  jsou plněna  opatření vyplývající  ze schváleného posouzení
požárního nebezpečí.
(4) Termín  provedení komplexní požární  kontroly se oznamuje
písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením.
(1) S  ohledem na druh  podkladu nebo dokumentace  posuzované
podle  § 31  odst. 1  písm.  b)  zákona (dále  jen "podklady  nebo
dokumentace") se zjišťuje
a) možnost bezpečné evakuace osob, zvířat  a majetku z hořící nebo
požárem ohrožené  stavby nebo její  části, do volného  prostoru
nebo do jiné požárem neohrožené části stavby,
b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu,
c) rozdělení   stavby   do   požárních   úseků,  stanovení  jejich
velikosti, zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi
jednotlivými požárními úseky  uvnitř stavby, zabránění možnosti
šíření požáru na sousední objekty,
d) zda  navržené stavební  hmoty odpovídají  stanoveným požadavkům
(stupeň  hořlavosti, odkapávání  v podmínkách  požáru, rychlost
šíření plamene po povrchu apod.),
e) určení  způsobu  zabezpečení  stavby  požární  vodou, popřípadě
jinými  hasebními látkami,  věcnými prostředky  požární ochrany
a požárně bezpečnostními zařízeními,
f) vymezení  zásahových cest,  příjezdových komunikací,  popřípadě
nástupních ploch pro požární techniku,
g) opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení
požáru a záchranné práce,
h) navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická  zařízení, vytápění, apod.)
z hlediska  požadavků požární  bezpečnosti, popřípadě stanovení
zvláštních  požadavků na  zvýšení požární  odolnosti stavebních
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
i) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek
a tabulek.9)
(2)  V  případě,  že  předložené  podklady  nebo  dokumentace
vykazují z  hlediska požární bezpečnosti  staveb nedostatky, orgán
státního  požárního dozoru  podle závažnosti  nedostatků uvede  do
souhlasného stanoviska  podmínky nebo vydá  nesouhlasné stanovisko
s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno.
(3)  Jeden výtisk  požárně bezpečnostního  řešení, které bylo
součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního
požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.
(4)  Při  ověřování,  zda  byly  dodrženy  požadavky  požární
bezpečnosti  staveb,  prováděném   zpravidla  při  ústním  jednání
spojeném  s   místním  šetřením,37)  se   zjišťuje,  zda  skutečné
provedení  stavby  odpovídá   požadavkům  vyplývajícím  z  požárně
bezpečnostního  řešení,4)  podmínkám  vyplývajícím  ze  stavebního
povolení  a vydaných  stanovisek z  hlediska požární  bezpečnosti.
Zjistí-li  při  tom  nedostatky,  platí  pro  vydávání  stanovisek
obdobně odstavec 2.
(5) Při ověřování způsobilosti  stavby a technických zařízení
k bezpečnému provozu  z hlediska požární  ochrany a při  ověřování
požadovaných vlastností výrobků se vychází z
a) dokladů   o   montáži,   funkčních   zkouškách   a   kontrolách
provozuschopnosti   požárně   bezpečnostních   zařízení  (např.
§ 6 a 7), včetně provozní dokumentace,
b) dokladů   potvrzujících  oprávnění   osob  k   montáži  požárně
bezpečnostních zařízení,  jejich potvrzení o  provedení montáže
těchto   zařízení  podle   projektových  požadavků   a  dokladů
o provedení funkčních zkoušek podle § 7 odst. 1,
c) dokumentace  o způsobilosti  k bezpečnému  provozu technických,
popřípadě   technologických  zařízení   (doklady  o   výchozích
revizích, provozních zkouškách apod.),
d) dokladů    potvrzujících   použití    výrobků   a    konstrukcí
s požadovanými   vlastnostmi   z    hlediska   jejich   požární
bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.38)
37) § 31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
38) § 47 zákona č. 50/1976 Sb.
Nařízení vlády  č. 178/1997 Sb.,  kterým se stanoví  technické
požadavky  na stavební  výrobky,  ve  znění nařízení  vlády č.
81/1999 Sb.
Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti
(1) Při posuzování výrobků podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona
se na  základě příslušných dokladů  zjišťuje, zda jsou  z hlediska
požární ochrany bezpečné39) a zda jsou podle míry požárního rizika
vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) technická  dokumentace  výrobku  včetně  popisu jeho konstrukce
a funkce,
b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a údržbu,
c) odborné posudky specializovaných pracovišť,
d) vlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení
výrobku,
e) průvodní dokumentace výrobce.
(2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se
použijí   především   výsledky   zkoušek   provedených  příslušnou
osobou,40) pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek,
použijí se  výsledky zkoušek pro  tento jednotlivý výrobek.  Pokud
technické řešení  není obsaženo v  dokladech uvedených v  odstavci
1,  využijí  se  pro  posouzení  normativní  požadavky  nebo  jiné
dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.41)
39) § 8 zákona č. 22/1997 Sb.
40) Například zákon č. 22/1997 Sb.
41) Například zákon  č. 301/1992 Sb.,  o Hospodářské komoře  České
republiky   a  Agrární   komoře  České   republiky,  ve  znění
Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených
požárně bezpečnostních zařízení
Při   posuzování  funkčnosti   systémů  vyhrazených   požárně
bezpečnostních   zařízení  se   na  základě   příslušných  dokladů
zjišťuje,  zda  jsou  z   hlediska  požární  ochrany  bezpečná,14)
provozuschopná,  funkční a  zda jsou  podle míry  požárního rizika
vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou
a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace,
včetně popisu konstrukce a funkce systému,
b) doklady  o  uvedení  na  trh  v  České  republice,40) popřípadě
posudky    specializovaných   pracovišť    (např.   dokumentace
o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému),
c) doklady   o   dokončené   montáži   podle   ověřené  projektové
a technické dokumentace  včetně dokladů o  kompletnosti systému
a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností
a parametrů systému,
d) doklady o  uvedení systému do  provozu, doklady o  ověření jeho
funkce nebo funkce jeho  hlavních komponentů, v těch případech,
kdy lze  toto ověření provést  na základě průvodní  dokumentace
výrobce,
e) doklady  o  výchozích  a  pravidelných  provozních  kontrolách,
Schvalování posouzení požárního nebezpečí
(1)   Při  schvalování   posouzení  požárního   nebezpečí  se
zjišťuje,   zda  toto   splňuje  požadavky   a  obsahuje   všechny
náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou.
(2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si
orgán  státního  požárního  dozoru  ponechává  ve své dokumentaci.
V případě,  že předložené  posouzení požárního  nebezpečí vykazuje
nedostatky (§ 6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního
dozoru  jeden výtisk  ponechat pro  potřebu dalšího  jednání až do
konce řízení.
(3) Při schvalování  doplněných nebo přepracovaných posouzení
požárního  nebezpečí podle  § 6a  odst. 5  zákona se zjišťuje, zda
výsledný dokument  splňuje požadavky podle odstavce  1. Při tom se
sleduje,  zda  doplněné   nebo  přepracované  posouzení  požárního
nebezpečí obsahuje zejména
a) název dokumentace, která se  mění nebo doplňuje, včetně uvedení
rozhodnutí  o  schválení  původní  dokumentace orgánem státního
požárního dozoru,
b) specifikaci měněných, přepracovaných nebo doplněných částí,
c) údaje  o  zpracovateli  doplňku  nebo  přepracovaného posouzení
(4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného
posouzení požárního nebezpečí návrhy na  opatření a lhůty k jejich
plnění, postupuje se podle § 6a odst. 6 zákona.
(1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje
d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek
požární bezpečnosti stavby,  vyplývajících z ověřené projektové
e) následky požáru,  jako jsou předběžná  způsobená škoda, zraněné
a usmrcené osoby,
(2) V odůvodněných případech  se při zjišťování příčin vzniku
požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§ 14).
(3)  Při  zjišťování  příčin  vzniku  požárů  orgány státního
požárního   dozoru   zpravidla   spolupracují   s  orgány  činnými
v trestním  řízení,   orgány  státní  správy   a  orgány  státního
odborného dozoru.
(4)  Výsledky a  závěry  zjišťování  příčin vzniku  požárů se
uvádějí  do  odborných  vyjádření,  popřípadě  znaleckých posudků,
které slouží k dalšímu řízení.
(5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu
státního  požárního  dozoru,   koncepce  rozvoje  požární  ochrany
a zaměření  preventivně  výchovné  činnosti  se  provádějí rozbory
požárů a technických zásahů, které obsahují
a) počet požárů ve sledovaném období,
b) výši přímých a následných škod způsobených požáry,
c) výši uchráněných hodnot při hasebních zásazích,
d) příčiny vzniku požárů a zdroje zapálení,
e) charakteristiky prostorů, kde k požárům došlo,
f) způsob záchrany a evakuace osob nebo zvířat anebo druh a způsob
evakuace majetku, počet zachráněných a evakuovaných osob,
g) počet zraněných a usmrcených, důvody zranění nebo usmrcení,
h) zhodnocení porušení předpisů o požární ochraně v souvislosti se
vznikem a šířením požárů,
i) činnost   jednotek   požární    ochrany   při   hašení   požárů
a technických zásazích,
j) další   údaje   nezbytné    pro   zpracování   rozborů   požárů
a technických zásahů.
(6)  Rozbory požárů  a technických  zásahů vycházejí  z údajů
obsažených v dokumentaci o  požárech a technických zásazích (např.
odborná vyjádření, znalecké posudky,  spisy o požárech, statistika
událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok.
Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru
O  výkonu  státního  požárního  dozoru  se  vede dokumentace,
kterou tvoří
a) roční plány požárních kontrol,
b) zápisy o požárních  kontrolách, kontrolních dohlídkách, písemná
oznámení  o  zahájení  komplexních  požárních  kontrol  a další
dokumentace o  požárních kontrolách (podklady  k zápisům, plány
kontrol apod.),
c) posouzení požárního nebezpečí,
d) vydaná stanoviska, včetně podkladů k jejich vydání,
e) odborná  vyjádření,   spisy  o  požárech,   popřípadě  znalecké
posudky, statistika  událostí a další  dokumentace o zjišťování
příčin vzniku požárů,
f) dokumentace o správním a přestupkovém řízení,
g) dokumentace o preventivně výchovné činnosti,
h) písemné  záznamy,  protokoly  a  další  dokumentace o jednáních
uskutečněných při výkonu státního požárního dozoru,
i) rozbory požárů a technických zásahů a statistika událostí,
j) přehledy  o výkonu  státního požárního  dozoru, popřípadě další
dokumentace stanovená ministerstvem podle § 24 odst. 1 písm. f)
[K § 31a písm. b) zákona]
Obsah a rozsah požárně technických expertiz
(1)  Požárně  technická  expertiza  se  zpracovává na základě
zadání orgánu státního požárního  dozoru, popřípadě dalších orgánů
uvedených  v §  50 odst.  2 nebo  právnických osob,  podnikajících
fyzických osob a fyzických  osob (dále jen "zadavatel"). Výsledkem
požárně  technické expertizy  je odborné  vyjádření nebo  znalecký
(2) Požárně technická expertiza obsahuje
a) základní údaje o požáru,
b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku,
c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek,
d) odpovědi na otázky zadavatele,
e) závěry.
(3)  Požárně  technická  expertiza  se  provádí  v  potřebném
rozsahu,   zpravidla  ke   zjištění  nebo   potvrzení  skutečností
uvedených v § 50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je
také zkoumání
a) vlivu  stavebních konstrukcí,  požárně bezpečnostních  zařízení
a činnosti  zasahujících  jednotek  požární  ochrany  na průběh
a šíření požáru,
b) příčiny   případné  nefunkčnosti   požární  techniky,   požárně
bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany
při požáru,
c) toxických zplodin hoření.
(1)  Dokumentace požární  ochrany zpracovaná  a vedená  podle
dosavadních  právních  předpisů,  s  výjimkou  posouzení požárního
nebezpečí (§  98 odst. 4  zákona), jejíž obsah  nebo způsob vedení
neodpovídá podmínkám stanoveným touto  vyhláškou, musí být uvedena
do souladu  s touto vyhláškou  nejpozději do jednoho  roku ode dne
nabytí její účinnosti.
(2)  Do doby  uvedení dokumentace  požární ochrany zpracované
podle  dosavadních  předpisů  do  souladu  s požadavky stanovenými
touto  vyhláškou  právnické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby
provozující  činnosti  uvedené  v  § 4  odst.  2  a  3 zákona plní
podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu
se skutečným stavem (§ 15 odst. 1 zákona).
Zrušuje  se  vyhláška  č.  21/1996  Sb.,  kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy1)
od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací
Pol.  Objekty nebo prostory                    Vzdálenost volného
skladu sena/slámy1)
v metrech
1.    závody (sklady), v nichž se vyrábějí,
zpracovávají nebo uskladňují výbušné
či lehce vznětlivé látky (např. celuloid,
nitrocelulóza), nebo na volném prostranství
se uskladňují snadno hořlavé kapaliny
(např. benzin, sirouhlík, aceton)                300
2.    ostatní průmyslové závody, zemědělské
závody a střediska, les                          100
3.    okrajové budovy souvislé zástavby obcí            50
4.    veřejné komunikace                                60
5.    krajní koleje železničních tratí2)               100
6.    elektrické vedení o vysokém napětí                30
7.    tuhé domovní odpady3)                             50
8.    volný sklad sena a slámy4)                        50
1) Bezpečnostní vzdálenost  se nestanoví u  volných skladů sena  a
slámy do  50 m3. Tyto  volné sklady se  posuzují ve smyslu  ČSN
73 0804.
2) Je-li kolej  železniční trati na náspu,  zvětšuje se vzdálenost
od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li
volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí
se vzdálenost zmenšit až na 60 m.
3) Od činné hranice skládky.
4) Volný sklad sena  a slámy může mít objem  nejvýše 4000 m3. Jako
jeden  volný sklad  se  posuzuje  také souvislá  skupina stohů,
jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.
Hodnoty nahodilého požárního pn pro účely
členění činností podle požárního nebezpečí
Hodnoty nahodilého požárního zatížení  pn (v kg/m2) uvedené v
následující tabulce jsou  vztaženy na 1 m2 podlahové  plochy a lze
je  použít  bez  dalšího  průkazu  o  skutečném  stavu  nahodilého
požárního   zatížení   pn.   Hodnoty   mají  charakter  průměrného
(reprezentativního) zatížení.
Položka                  Druh provozu                     pn
1.                     Administrativa
1.1      Prostory kancelářského charakteru, pisárny,
kreslírny, studovny, čítárny včetně
kancelářských prostorů vybavených výpočetní
technikou (osobními počítači)                    40
1.2      Kancelářské prostory s příručními knihovnami     60
1.3      Laboratoře a zkušebny:
a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými
kapalinami, popř. s hořlavými plyny           60
b) ostatní                                       30
1.4      Prostory určené k reprodukci, např.
rozmnožovny, planografie, tiskárny (jako
součást administrativních provozů)               75
1.5      Spisovny, kartotéky apod.                        80
1.6      Archivy                                         120
1.7      Kancelářské sklady
a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)     75
b) sklady kancelářských potřeb                   90
1.8      Zasedací, přednáškové a konferenční síně,
hovorny, bankovní a jiné haly s přepážkami       20
1.9      Předsálí, čekárny, kuřárny                       10
1.10     Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby
apod. (pokud se v těchto prostorech
vyskytuje sedací nábytek, stolky, skříně,
výstavní skříňky apod., postupuje se podle
položky 1.9 nebo 1.8)                             5
1.11     Společně šatny u shromažďovacích prostorů        75
1.12     Prostory určené k občerstvení (např.
čajovny)                                         15
1.13     Výpočetní střediska
1.13.1   sál počítače                                     30
1.13.2   přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní
kontroly                                         90
1.13.3   sklad médií, dokumentace, papíru apod.
a) skladování ve skříních z nehořlavých
hmot                                          75
b) skladování volně                              90
2.                         Školství
2.1      Kmenové učebny, posluchárny                      25
2.2      Odborné učebny                                   35
2.3      Školní laboratoře, dílny a podobné prostory
určené pro výuku                                 45
2.4      Kabinety středních, odborných a vysokých škol
včetně prostorů pro pedagogické pracovníky       50
2.5      Archivy                                         120
2.6      Sklady vybavení škol                             75
2.7      Společné šatny                                   75
2.8      Vstupní prostory, haly, dvorany                   5
2.9      Chodby                                            5
3.                     Osvěta, kultura
3.1      Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních
domech, koncertních síních apod.)                25
3.2      Jeviště, sklady rekvizit a dekorací:
3.2.1    jeviště bez provaziště                           75
3.2.2    jeviště s provazištěm                           150
3.2.3    odkládací plocha, pomocná jeviště                75
3.2.4    sklady rekvizit a dekorací                      150
3.3      Taneční sály                                     15
3.4      Čítárny, studovny                                40
3.5      Knihovny, půjčovny knih                         120
3.6      Klubovny                                         30
3.7      Výstavní síně, obrazárny galerie                 15
3.8      Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez
ohledu na druh vystavovaných předmětů)           60
3.9      Předsálí, kuřárny                                10
3.10     Vstupní prostory, chodby                          5
3.11     Společné šatny                                   75
3.12     Šatny účinkujících                               40
3.13     Prostory s historickou instalací ( v zámcích
hradech, měšťanských domech, radnicích a
jiných památkových objektech), kromě komunikací  45
3.14     Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení     90
3.15     Vstupní prostory a chodby s funkcí
výstavních síní                                  15
3.16     Rozhlasová studia                                25
3.17     Televizní studia, filmové ateliéry               45
3.18     Kostely, modlitebny apod.                        15
4.                     Zdravotnictví
4.1      Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých
se poskytuje zdravotnická péče (vyšetřovny,
přípravny, terapeutické pokoje, speciální
vyšetřovny, operační a zákrokové sály apod.),
kromě prostorů dále uvedených                    20
4.2      Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu,
léčebný tělocvik, argoterapii, masáže            10
4.3      Komunikační prostory, chodby, koupelny,
umývárny, WC, čisticí místnosti, vodoléčebné
sály, místnosti pro aplikaci mastí, sanitární
filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro
zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady
sádry a sejmutých sádrových obvazů                5
4.4      Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích,
léčebnách, kromě pol. 4.5                        20
4.5      Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách            30
4.6      Herny a ložnice v dětských zdravotnických
zařízeních (jesle, kojenecké ústavy,
dětské domovy)                                   25
4.7      Čekárny, hovorny, kuřárny                        10
4.8      Lékárny                                          60
4.9      Laboratoře                                       45
4.10     Lékařské soukromé ordinace                       25
4.11     Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin
apod.)                                           75
4.12     Archivy, sklady rentgenu apod.                  150
5.               Tělesná výchova a sport
5.1      Hlediště sportovních zařízení                    15
5.2      Tělocvičny, sportovní haly:
a) pouze pro tělovýchovu a sport                 10
b) víceúčelové                                   20
5.3      Šatny cvičících:
a) skříňky kovové                                15
b) skříňky dřevěné                               40
c) bez skříněk                                   20
5.4      Šatny diváků                                     75
5.5      Sklady tělovýchovného zařízení                  100
5.6      Vstupní prostory, předsálí, chodby                5
5.7      Vstupní prostory a předsálí využité částečně
pro obchod                                       30
6.                       Obchody
6.1      Maloobchodní prodejny:
6.1.1    nehořlavých výrobků (železářského zboží,
klenotů, hodin, nehořlavých stavebních hmot
a výrobků apod.) a prodejny květin, ovoce,
zeleniny, nealkoholických nápojů a piva          10
6.1.2    osobních automobilů a jednostopých vozidel
(autosalony), bez prodeje auto-moto výzbroje     20
6.1.3    domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla,
porcelánu, keramiky, zbraní, prodejní galerie    25
6.1.4    auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik,
olejů a sportovních potřeb pro automobilisty),
informační techniky, hudebních nástrojů          35
6.1.5    masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského
a cukrářského zboží                              40
6.1.6    dárkového zboží, lahůdek, lihovin, módních
doplňků, bižuterie                               50
6.1.7    košíkářského provaznického a pryžového zboží     55
6.1.8    zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál,
prodej bylin                                     60
6.1.9    obuvi, koženého zboží                            65
6.1.10   hraček, galanterie, sportovních potřeb,
fotokino, řemeslnických potřeb, nábytku a
doplňků                                          70
6.1.11   potravin                                         75
6.1.12   textilu (metrového a kusového), kancelářských
potřeb, gramofonových desek, butiky,
starožitnosti                                    80
6.1.13   oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví              85
6.1.14   drogistického zboží, kromě barev a laků,
podlahových krytin a koberců                     90
6.1.15   knih a hudebnin                                 110
6.1.16   barev a laků, pneumatik, motorových olejů       120
6.2      Prodejny se širším sortimentem zboží:
6.2.1    prodejní zařízení dočasného nebo trvalého
charakteru s různým sortimentem zboží kromě
případů podle položek 6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5
a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky
na otevřených tržištích                       40
b) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
maloobchod, umístěné ve stavebních
objektech                                     60
c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro
velkoobchod umístěné ve stavebním objektu
nebo prodej z kontejnerů                      80
6.2.2    prodejny s průmyslovým zbožím širšího
sortimentu (včetně prodeje širšího sortimentu
stavebnin, potřeb pro kutily apod.,
zahrnující hořlavé hmoty)
a) skladovací výška zboží (např. v regálech)
do 2,5 m                                      55
b) skladovací výška zboží (např. v regálech)
přes 2,5 m                                    75
6.2.3    velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso,
uzeniny, pečivo, nápoje, zelenina, ovoce,
hygienické zboží, prací prostředky atd.)
do 2,5 m                                      70
přes 2,5 m                                    90
6.2.4    obchodní domy textilního zboží (metrový i
kusový textil, konfekce) a obuvnické zboží
(včetně koženého zboží)                          80
6.2.5    obchodní domy bez ohledu na sortiment
(včetně hypermarketů):
a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství
přes 200 kg nebo hořlavých plynů v množství
přes 100 kg na prodejní plochu jednoho
podlaží požárního úseku                       90
b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů
(barev, laků, ředidel, čistících prostředků
apod.) přesahující specifikaci podle bodu
a)                                           110
6.3      Vzorkovny zboží a výrobků:
a) převážně z nehořlavých hmot                   25
b) z hořlavých hmot                              55
6.4      Příruční sklady:
6.4.1    knih, hudebnin                                  150
6.4.2    barev, laků, pneumatik, motorových olejů,
zboží z plastických hmot                        180
6.4.3    příruční sklady ostatních prodejen (kromě
položky 6.4.1 a 6.4.2):
nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám
zvyšuje o                                        30
6.5      Pasáže
6.5.1    pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního
prostoru                                          5
6.5.2    pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních
skříněk, informačních a reklamních panelů,
odpočinkových laviček apod.                      10
6.5.3    pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího
nábytku a stolků pro odpočinek i občerstvení,
s výskytem příležitostného stánkového prodeje,
výstavních skříněk, regálů a s výskytem
informačních a reklamních panelů apod.           15
Poznámka Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se
zařazují pasáže (popř. ochozy v pasážích) u
hypermarketů resp. u obchodních center, v
případě výskytu stánků trvalého charakteru viz
položka 6.2.1.
7.                 Veřejné stravování a ubytování
7.1      Veřejné stravování:
7.1.1    prostory ke stravování s místy k stání (bufety,
výčepy apod.)                                    10
7.1.2    prostory ke stravování se stolovým zařízením
se sedadly (jídelny, restaurace, menzy, hospody) 20
7.1.3    prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny,
noční kluby apod.)                               30
7.1.4    přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného
stravování včetně pomocných provozů)             30
7.1.5    příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu
na sortiment; oddělené sklady lze posoudit
jako sklady prodejen příslušného druhu zboží)    60
7.2      Veřejné ubytování:
7.2.1    pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a
noclehárny, internáty, studentské koleje,
dětské domovy (v částech určených pro spaní
včetně sociálního vybavení), jakož i přidružené
prostory pro personál                            30
7.2.2    příruční sklady a sběrny lůžkovin apod.          60
7.2.3    hotelové haly, recepce:
a) vybavené pouze sedacím nábytkem               10
b) vybavené různými službami pro hosty (např.
prodejnou upomínkových předmětů,
kadeřnictvím)                                 20
7.2.4    chodby                                            5
8.                        Byty
8.1      Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců
včetně příslušenství                             40
9.                      Služby a provozovny
9.1      Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků
určených pro opravu čištění apod.:
9.1.1    výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty,
hodiny, optické přístroje apod.)                 10
9.1.2    výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty
(mechanické průmyslové zboží, elektrospotřebiče,
informační technika, měřicí přístroje, zbraně,
bižutérie, deštníky a slunečníky)                25
9.1.3    výrobky převážně z hořlavých hmot:
a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky,
hudební nástroje, sběrny fotoprací            35
b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a
provaznické zboží, oděvy, kožené a kožešnické
zboží, peří a sedlářské výrobky               45
c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky,
zboží z pryže a plastických hmot, sběrny
reprodukčních a knihařských prací, oprav
nábytku apod.                                 60
9.2      U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění
výrobků uvedených v položce 9.1 včetně
příručních skladů se nahodilé požární zatížení
zvyšuje o                                        15
9.3      U samostatných skladových a expedičních
prostorů pro výrobky uvedené v položce 9.1 se
nahodilé požární zatížení zvyšuje o              30
9.4      Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní),
popř. samostatné provozovny:
a) zámečnická dílna, instalatérská dílna,
zlatnická dílna, kovodílna uměleckých
řemesel apod.                                 30
b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická
dílna, auto-moto dílny, dílny jízdních kol
a kočárků, sklenářská dílna včetně rámování
obrazů apod.                                  40
c) krejčovská dílna, obuvnická dílna,
fotolaboratoře apod.                          50
d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací,
lakýrnická dílna, dílna autobaterií apod.     60
e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní
koberců, tiskařská dílna a knihařská dílna
apod.                                         75
9.5      Provozovny:
9.5.1    obstaravatelské služby, prostory pro styk se
zákazníkem včetně zázemí (cestovní kanceláře,
sázkové kanceláře, reklamní a inzertní
kanceláře apod.)                                 30
9.5.2    půjčovny:
a) průmyslového zboží                            30
b) sportovního zboží                             50
c) videozáznamů a videotechniky                  60
d) oděvů a úschovny kožešin                      90
9.5.3    kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství
apod.                                            30
9.5.4    drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu,
příruční sklady se posuzují podle položky
6.1.5 maso, uzeniny)
9.6      Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně
hygienického zázemí                              10
10.          Garáže a servisy motorových vozidel
10.1     Osobní automobily, dodávkové automobily,
jednostopá vozidla (skupina 1 podle ČSN
73 6059):
a) garáže a prostory pro čištění                 15
b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu
náhradních dílů a materiálů)                  15
10.2     Nákladní automobily, autobusy, speciální
automobily, traktory a samojízdné pracovní
stroje (skupina 2 a 3 podle ČSN 73 6059):
a) garáže a prostory pro čištění                 40
b) prostory pro údržbu a opravy (bez skladů
náhradních dílů a materiálů)                  45
10.3     Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových
hmot                                             25
10.4     Sklad náhradních dílů, např. demontovaných
dílů, sklad autopříslušenství apod. kromě
položky 10.5                                     55
10.5     Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel,
čalounění, pneumatik                            150
10.6     Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny         180
10.7     Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř
i vně stavebního objektu (mimo prostor
nádrží)                                          30
10.8     Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven:
b) vybavené různými službami pro zákazníky
(např. bufety)                                20
c) vybavené současně prodejnou autopotřeb        50
11.                          Doprava
11.1     Vstupní haly, průchody, chodby                    5
11.2     Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně
prostorů pro odbavení cestujících (např. u
letišť):
a) vybavení pouze sedacím nábytkem               10
b) vybavení také prodejními stánky apod.         20
11.3     Úschovny zavazadel:
a) společné                                     150
b) v kovových skříňkách                          50
12.                          Spoje
12.1     Telekomunikační a radiokomunikační provozy:
12.1.1   pracoviště informačního centra:
a) automatické                                   45
b) manuální                                      70
12.1.2   kontrolní pracoviště frekvenční modulace         15
12.1.3   nahrávání magnetofonových pásků                  45
12.1.4   ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě            50
12.1.5   telefonní ústředna:
a) pobočka do 100 přípojek                       30
b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek          65
12.1.6   faxová (příp. dálnopisná) ústředna:
a) automatická                                   65
b) manuální                                      20
12.1.7   sál televizních vysílačů                         35
12.1.8   sál radioreléových zařízení                      35
12.1.9   sál zesilovací stanice dálkových kabelů          55
12.1.10  sál tónové telegrafie                            55
12.1.11  sál zesilovaní stanice                           25
12.1.12  televizní převaděč:
a) do 0,5 W                                      10
b) od 0,5 W do 1 kW                              30
12.1.13  zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní
apod.)                                           45
12.2     Poštovní provozy:
12.2.1   přepážková hala a navazující administrativní
prostory kromě dále uvedených provozů            40
12.2.2   výpravna balíkových a listovních závěrů,
výpravna a sklad balíků                         120
12.2.3   sklady
a) tisku, obalů a tiskopisů                     120
b) prázdných pytlů                               75
13.                   Výrobní provozy
13.1     Průmysl strojírenský a hutnický:
13.1.1   slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny
(bez olejových kalicích lázní)                   10
13.1.2   soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny,
válcovny, tažírny (drátů, plechu apod.),
mostárny, kalírny, výrobna jízdních kol,
kuličkových ložisek, kovových nástrojů a nářadí,
trezorů                                          10
13.1.3   výroba a montáž silničních a kolejových
vozidel (kromě lakoven), motorových letadel,
kočárků, kancelářských strojů, optických
přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů,
tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných
strojů                                           20
13.1.4   výroba izolovaných drátů, kompletizovaných
strojírenských produktů zahrnujících také
hořlavé hmoty, bezmotorových letadel             30
13.1.5   lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev)        50
13.2     Průmysl elektrotechnický:
13.2.1   výroba elektrických přístrojů, elektrických
spotřebičů, transformátorů (kromě položky
13.2.2), suchých baterií, žárovek,rozhlasové
a televizní techniky, telefonních přístrojů
a spojové techniky, informační techniky
(počítače)                                       25
13.2.2   výroba akumulátorů, navíjení motorů,
transformátorů apod. (pokud tvoří
samostatný provoz)                               35
13.3     Průmysl chemický:
13.3.1   výroba anorganických kyselin                     10
13.3.2   výroba pracích prostředků, mýdla,
parfumeristického a kosmetického zboží,
farmaceutická výroba, výroba organických
kyselin                                          25
13.3.3   výroba čisticích prostředků (na boty, na
podlahy apod.), výroba umělých hnojiv, výroba
zboží z plastických hmot (bez meziskladů)        45
13.3.4   výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů,
lepidel, klihu, voskového zboží                  60
13.3.5   výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik,
pryžové zboží, podlahových krytin,
vulkanizační procesy, výroba filmů, magnetických
záznamových pásků, výroba zpracování hořlavých
plynů včetně plníren                             75
13.3.6   výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových
plastů, zpracování přírodní pryskyřice,
kaučuku, výroba pryže, zpracování základních
produktů z ropy a výroba hořlavých kapalin III.
a IV. třídy nebezpečnosti                       120
13.3.7   výroba nitrolakových a lihových nátěrových
hmot, výroba ředidel, výroba a zpracování
hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti  180
13.4     Průmysl textilní, oděvní a kožedělný:
13.4.1   textilní výroba - vyšívání a pletené zboží,
výroba punčoch, hedvábného zboží, apretace
textilií                                         20
13.4.2   přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny,
barvírny, výroba tkanin z lýka a jutových
tkanin                                           30
13.4.3   výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého
a kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného
zboží, výroba plachet, matrací ze žíní, pytlů,
obvazového materiálu a vaty, výroba vlněných
přikrývek, textilní tiskárny                     45
13.4.4   výroba koberců                                   60
13.5     Průmysl dřevozpracující a papírenský:
13.5.1   provozovny mokrého (vodního) zpracování
dřevní  hmoty (např. varna celulózy)              5
13.5.2   zpracování surového dřeva (všeobecně),
výroba papíru (všeobecně)                        30
13.5.3   výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna,
pila apod.), výroba tužek, zápalek, dřevěných
lišt a kolíků, lyží, hraček, lisování korku a
výroba z korku, papírových nebo dřevěných
žaluzií                                          45
13.5.4   apretace a zušlechtění papíru, výroba
papírového zboží a kancelářských potřeb,
výroba kartonů, lepenek a papírových pytlů,
výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba
dveří a oken, dřevěných palet, beden a sudů,
výroba dřevité vlny, výroba člunů                60
13.5.5   výroba laťovek, překližek, dřevotřískových,
dřevovláknitých, pilinových a obdobných
desek včetně broušení a dalších povrchových
úprav                                           150
13.6     Průmysl potravinářský:
13.6.1   výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv,
pivovary, mlékárny, jatka, výroba kompotů a
jiné mokré provozy                               10
13.6.2   výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády,
masných výrobků, zpracování tabáku               20
13.6.3   pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba
oplatek, konzervárny masných výrobků, mražené
zboží                                            30
13.6.4   výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba
marmelád a džemů                                 45
13.6.5   pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin,
výroba cukru (kromě položky 13.6.7)              60
13.6.6   výroba a zpracování stolních olejů, jedlých
tuků                                             75
13.6.7   mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky
13.6.1), zušlechtění cukru, chladírny a
mrazírny                                        120
13.7     Průmysl sklářský a stavebních hmot:
13.7.1   výroba žárového skla, keramiky, porcelánu,
cementu, vápna, cihel, betonu, cementářského
zboží, keramického zboží, sádrového zboží,
výztuže                                          10
13.7.2   výroba a zpracování minerální a skelné vaty
(rohože, desky apod.), výroba skleněného
zboží a zpracování skla (bez expedice a balení),
stavební zámečnictví                             10
13.7.3   výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek
apod.                                            60
13.7.4   výroba hydroizolačních pásů                     120
13.8     Jiné průmyslové výroby:
13.8.1   výroba provaznického a kartáčnického zboží,
výroba zboží z rákosu a slámy, výroba
štětců, výroba hudebních nástrojů                45
13.8.2   tiskárny                                         60
13.8.3   nahodilé požární zatížení oproti položce
13.1 až 13.8 se zvyšuje u: balíren zboží
do hořlavých obalů
a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických
hmot o                                        30
b) typu papírových a kartónových obalů o         15
příručních skladů a expedice zboží-výrobky o
35% hodnoty nahodilého požárního zatížení
dotčeného druhu zboží-výrobků, nejméně však o    30
skladů (trvale vymezený prostor skladu,
samostatná místnost skladu, samostatný požární
úsek apod.), kde skladovaná výška zboží-výrobků
nepřekračuje 3 m, a to o 70% hodnoty nahodilého
požárního zatížení dotčeného druhu zboží-výrobků,
nejméně však o                                   50
Poznámka-nahodilé požární zatížení skladů, kde
skladová výška zboží-výrobků je vyšší než 3 m,
se stanoví individuálně podle skutečné hmotnosti
hořlavých látek a jejich výhřevností.
13.9     Zemědělská výroba:
13.9.1   volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin,
ovoce                                             0
13.9.2   prostory pro pěstování rostlin, popř. hub         0
13.9.3   stáje, kromě stájí pro drůbež                     6,5
13.9.4   stáje pro drůbež                                  9,5
13.9.5   sklady obilí, semena úsušků                      15
13.9.6   kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí    10
13.9.7   sklady suchých krmných směsí                     25
13.9.8   míchárny a přípravny krmiva                      30
13.9.9   sklady sušené zeleniny                           37,5
13.9.10  pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy
obilí, semen apod., výrobny krmných směsí        45
13.9.11  sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a
semen                                            52,5
13.9.12  sklady sena                                      60
13.9.13  sušárna píce                                     90
13.9.14  sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin      150
13.9.15  jsou-li produkty u položek 13.9.1., 13.9.5,
13.9.7, 13.9.9 a 13.9.11 skladovány na paletách,
v žocích apod., připočítává se 0,8 násobek
hmotnosti hořlavých látek obalů, palet, přenosek
14.                Hygienické prostory
14.1     Šatny zaměstnanců:
a) s kovovými skříňkami                          15
b) s dřevěnými skříňkami                         50
14.2     Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců                 5
15.                     Jiné provozy
15.1     Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů      15
15.2     Energocentra, rozvodny:
a) bez olejových vypínačů                        25
b) s olejovými vypínači                          35
15.3     Prostory měničů a usměrňovačů                    55
15.4     Prostory pro transformátory:
a) olejové                                      160
b) vzduchem chlazené a regulační                 10
15.5     Přívodní kobky VN                                25
15.6     Prostory náhradních zdrojů elektrické
a) akumulátory                                   10
b) dieselagregáty apod.
1) s provozní nádrží do 100 l                    15
2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l           40
3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l          65
4) s provozní nádrží nad 1000 l                 120
15.7     Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny         10
15.8     Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny           10
15.9     Výměníkové stanice tepla (voda, pára)             5
15.10    Kotelny na palivo:
a) tuhé (bez uhelny)                             15
b) kapalné
1) bez provozní nádrže                           15
2) s provozní nádrží                             75
c) plynové                                       10
15.11    Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů
a) s elektrickým zařízením regulace umístěným
v těchto prostorech                           65
b) pouze s ovládacími řídícími prvky             15
15.12    Silniční a dálniční tunely                       35
Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
- Nevýrobní  provozy,  přičemž  některé  hodnoty  nahodilého
požárního zatížení byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky.
Základní tematické okruhy k ověřování
odborné způsobilosti fyzických osob
Poř.              tematický okruh              technik    odborně
číslo                                            PO      způsobilá
1.     Současná právní úprava požární ochrany    ano         ano
(dále jen "PO")
2.     Povinnosti právnických osob a
podnikajících fyzických osob na úseku PO  ano         ano
3.     Členění provozovaných činností podle
požárního nebezpečí                       ano         ano
4.     Způsob stanovení podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným
požárním nebezpečím                       ano         ano
5.     Základní povinnosti fyzických osob        ano         ano
6.     Přehled dokumentace PO a způsob jejího
vedení                                    ano         ano
7.     Dokumentace PO-dokumentace zdolávání
požárů                                    ano         ano
8.     Dokumentace PO-posouzení požárního        jen
nebezpečí                                 seznámení   ano
9.     Dokumentace PO-stanovení organizace
zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů,
požární kniha                             ano         ano
10.    Dokumentace PO-požární řád, požární
poplachové směrnice, požární evakuační
plán                                      ano         ano
11.    Dokumentace PO-bezpečnostní dokumentace
doklady prokazující dodržování
technických podmínek a návodů vztahující
se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností                                  ano         ano
12.    Organizace a provádění školení o PO a
organizace a provádění odborné
přípravy                                  ano         ano
13.    Státní kontrola, kontrola dodržování
povinností stanovených předpisy o
požární ochraně                           ano         ano
14.    Postavení a působnost orgánů státní
správy a samosprávy na úseku PO           ano         ano
15.    Výkon státního požárního dozoru           ano         ano
16.    Vyloučení věcí z užívání, zákaz
činnosti a zastavení provozu              ano         ano
17.    Odborně způsobilé osoby na úseku PO,
technici a preventisté požární
ochrany, osoby zařazené v preventivních
požárních hlídkách                        ano         ano
18.    Pokuty právnickým osobám a podnikajícím
fyzickým osobám, správní řád              ano         ano
19.    Jednotky PO                               ano         ano
20.    Zásady přestupkového řízení a přestupky
na úseku PO                               ano         ano
21.    Podmínky pro hašení požárů a pro
záchranné práce                           ano         ano
22.    Podmínky požární bezpečnosti při
používání tepelných spotřebičů,
základní požadavky na komíny              ano         ano
23.    Požární bezpečnost technických a
technologických zařízení                  ano         ano
24.    Požárně bezpečnostní zařízení             ano         ano
25.    Elektrická požární signalizace            ano         ano
26.    Stabilní a polostabilní hasicí
zařízení                                  ano         ano
27.    Zařízení pro odvod kouře a tepla          ano         ano
28.    Obsah a rozsah požárně bezpečnostního
řešení stavby                             ano         ano
29.    Zásady požární bezpečnosti nevýrobních
objektů, specifika dle účelu a druhů      jen
provozů                                   seznámení   ano
30.    Zásady požární bezpečnosti výrobních      jen
objektů                                   seznámení   ano
31.    Požární riziko a způsoby jeho vyjádření,  jen
požární úseky                             seznámení   ano
32.    Evakuace osob, únikové cesty              ano         ano
33.    Požárně nebezpečný prostor a              jen
odstupové vzdálenosti                     seznámení   ano
34.    Podmínky požární bezpečnosti při
svařování                                 ano         ano
35.    Elektrická zařízení jako možný
iniciační zdroj                           ano         ano
36.    Ochrana před účinky statické
elektřiny                                 ano         ano
37.    Zásady PO při manipulaci, ukládání
a skladování plynů, zejména hořlavých
plynů                                     ano         ano
38.    Osobní a věcná pomoc při zdolávání
39.    Posuzování shody výrobků, prohlášení
o shodě, certifikace, autorizace,         jen
akreditace                                seznámení   ano
40.    Technické požadavky na výrobky a
povinnosti výrobců, dovozců a
distributorů                              ano         ano
41.    Hasicí přístroje                          ano         ano
42.    Zásobování požární vodou                  ano         ano
43.    Věcné prostředky PO, požární technika     ano         ano
44.    Problematika přepravy nebezpečných
látek                                     ano         ano
45.    Klasifikace, značení, balení látek dle
mezinárodních předpisů. Hořlavé
kapaliny-provozovny a sklady, plnění a
stáčení, výdejní čerpací stanice          ano         ano
46.    Požární tabulky, bezpečnostní barvy,
značky                                    ano         ano
47.    Požárně technické charakteristiky
vyráběných, používaných, zpracovávaných
nebo skladovaných látek a materiálů,
potřebných ke stanovení preventivních
opatření k ochraně života a zdraví osob
a majetku                                 ano         ano
48.    Výměna plynů při požáru, neutrální
rovina a její ovlivnění                   ano         ano
49.    Proces hoření, zplodiny hoření            ano         ano
50.    Základní hasební látky a jejich
hasební účinky                            ano         ano
51.    Sdílení tepla, základní poznatky o
přenosu tepelné energie vedením,
prouděním, zářením                        ano         ano
52.    Parametry požáru, podmínky, které
ovlivňují šíření požáru                   ano         ano
53.    Posuzování požárního nebezpečí            ano         ano
54.    Prevence závažných havárií způsobených
vybranými chemickými látkami a
chemickými přípravky, bezpečnostní
program a bezpečnostní zpráva,
havarijní plány, orgány státní správy     jen
a provádění kontroly                      seznámení   ano
55.    Chemické látky a chemické přípravky,
klasifikace, nebezpečné látky výbušné,
oxidující, extrémně hořlavé, vysoce
hořlavé a hořlavé, balení a označování,   jen
bezpečnostní list                         seznámení   ano
56.    Stanovení podmínek požární bezpečnosti
při činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím                                ano         ano
57.    Zpracování posouzení požárního
nebezpečí činností s vysokým              jen
požárním nebezpečím                       seznámení   ano
58.    Určování požadavků na stavební
konstrukce, průkaz jejich ověření a       jen
vlastnosti stavebních konstrukcí          seznámení   ano
59.    Výkresy požární bezpečnosti staveb        jen         ano
60.    Požadavky na požární odolnost             jen
stavebních konstrukcí                     seznámení   ano
61.    Stupeň požární bezpečnosti a z něho
vyplývající požadavky na stavební         jen
konstrukce                                seznámení   ano
62.    Dodatečné zateplovací systémy             jen
seznámení   ano
63.    Změny staveb z hlediska požární           jen
bezpečnosti                               seznámení   ano
64.    Požární bezpečnost budov pro              jen
bydlení a ubytování                       seznámení   ano
65.    Požární bezpečnost shromažďovacích        jen
prostorů                                  seznámení   ano
66.    Požární bezpečnost zdravotnických         jen
zařízení                                  seznámení   ano
67.    Požární bezpečnost zemědělských           jen
68.    Požární bezpečnost skladů                 jen
69.    Ochrana staveb proti šíření požárů        jen
vzduchotechnickým zařízením               seznámení   ano
70.    Technická normalizace ve vztahu PO        jen
Pozn. Seznámením  se rozumí  znalost obsahu  příslušné dokumentace
požární  ochrany  a  jejího  začlenění  do  systému  požární
ochrany; v oblasti požární  bezpečnosti staveb se seznámením
rozumí orientace v pojmech.
osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby
Číslo v katalogu .........................
Jméno, příjmení: .................................................
Rodné číslo: .....................................................
je odborně způsobilou osobou
podle § 11  odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve
V XXX dne ....................................
(pověřený vedoucí zaměstnanec
ministerstva)
Pozn. Text  je umístěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého
státního znaku v šedozelené barvě.
osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany
Číslo v katalogu: ..........................
je technikem požární ochrany
podle § 11  odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve
V XXX dne ............................

References: §  101
 § 6
 §  11
 § 15

§ 16
 § 17
 §  31
 zákona č. 163

zákona č. 71
 zákona č. 237
 § 6
 § 18
 § 10
 § 10
 zákona č.  164
 zákona č. 275
 zákona č. 276
 § 20
 § 6
 §  10
 § 55
 zákona č. 50
 §  10
 § 6
 § 19
 § 6
 §  5
 § 4
 § 30
 § 12
 §  12
 § 30
 § 6
 § 6
 § 27
 § 15
 § 40
 § 17
 § 4
 §  4
 § 18
 Čl. 1
 §  4
 § 3
 § 3
 § 3
 § 11
 § 16
 § 11
 § 11
 §  22
 §  11
 § 11
 § 11
 § 4
 § 4
 § 36
 §  23
 § 36
 § 15
 § 18
 §  69
 zákona č.  133
 § 14
 zákona č. 352
 zákona č. 258
 §  6
 § 16
 §  6
 § 30
 §  30
 § 32
 §  30
 § 23
 § 16
 § 16
 §  23
 § 30
 § 7
 § 39
 § 27
 § 27
 § 27
 § 27
 § 27
 §  15
 § 31
 § 17
 § 3
 § 31
 § 31
 § 6
 § 31

§ 6
 § 7
 § 31
 § 47
 zákona č. 50
 § 31
 § 8
 zákona č. 22
 § 6
 § 6
 § 24
 § 31
 §  50
 § 50
 § 4
 § 11
 zákona č. 133
 § 11
 zákona č. 133