Source: http://docplayer.it/5739476-La-progettazione-degli-edifici-e-della-sicurezza-nei-lavori-di-manutenzione-sicurezza-nella-manutenzione.html
Timestamp: 2019-09-19 17:40:38+00:00

Document:
LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLA SICUREZZA NEI LAVORI DI MANUTENZIONE SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE - PDF
Download "LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLA SICUREZZA NEI LAVORI DI MANUTENZIONE SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE"
1 SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE 1
2 ESIGENZE DA SODDISFARE L opera deve essere progettata ed eseguita in modo che la manutenzione, la verifica o la riparazione dell opera e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possa avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell edificio edificio e intorno ad esso. 2
3 CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui all art art. 78 e tutte le chiusure verticali e superiori degli spazi chiusi o aperti dell organismo edilizio e delle sue pertinenze. 3
4 LIVELLI DI PRESTAZIONE A - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO ED OGNI ALTRO INTERVENTO CHE COMPORTI IL RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE CHIUSURE VERTICALI E SUPERIORI DELL EDIFICIO EDIFICIO. 4
5 LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito si intende soddisfatto se: 1.Per l accesso l alla quota di lavoro o di transito sono predisposti percorsi, aperture e mezzi con caratteristiche tali da permettere il movimento delle persone ed il trasporto di materiali e attrezzature di lavoro in condizioni di sicurezza; 5
6 LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito si intende soddisfatto se: 2 Per il transito ed i lavori in quota sono predisposti elementi permanenti a protezione delle parti non praticabili e dei lati aperti delle coperture e/o e o elementi che favoriscono la posa in opera e l utilizzo l di dispositivi di sicurezza; 6
7 LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito si intende soddisfatto se: 3.Al personale incaricato dell esecuzione esecuzione dei lavori sono rese permanentemente disponibili le informazioni sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo. 7
8 LIVELLI DI PRESTAZIONE B - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si intende soddisfatto se sono raggiunti i livelli di prestazione elencati al punto A. A In presenza di particolari vincoli costruttivi potranno essere adottati interventi diversi da quelli indicati, purché di pari efficacia. La pari efficacia va adeguatamente dimostrata. 8
9 LIVELLI DI PRESTAZIONE Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un sistema fisso di accesso alla quota di lavoro o di transito, deve essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. 9
10 LIVELLI DI PRESTAZIONE In tale luogo deve essere posto un punto di ancoraggio fisso a cui l operatorel operatore, prima di accedere alla copertura, possa applicare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di sicurezza anticaduta fisso.. 10
11 ALLEGATO A/2 A ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO - MODALITA DI VERIFICA - 11
12 IN SEDE PROGETTUALE Il progettista riporta nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici: le soluzioni tecniche da adottare in relazione ai prevedibili interventi di manutenzione, verifica o riparazione dell opera e delle sue componenti tecnologiche, che comportino l esecuzione l di lavori in quota,. i materiali e i componenti da impiegare, 12
13 IN SEDE PROGETTUALE il dimensionamento e le caratteristiche delle forature, delle scale, dei parapetti e di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire la sicurezza nella manutenzione, secondo quanto stabilito nei livelli di prestazione e nella normativa specifica di riferimento, le modalità per una corretta esecuzione di quanto previsto. 13
14 A LAVORI ULTIMATI Un professionista abilitato attesta la conformità al requisito mediante: la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale, le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati, le certificazioni dell installatore dei componenti di sicurezza, 14
15 A LAVORI ULTIMATI l eventuale esecuzione di prove in opera, la verifica della disponibilità presso l opera l delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. 15
16 1. Percorsi e aperture di accesso alla quota di lavoro o di transito Deve essere progettato e realizzato un sistema fisso di accesso alla quota di lavoro o di transito costituito da percorsi e aperture definite. 16
17 1. Percorsi e aperture di accesso alla quota di lavoro o di transito Le aperture ed i percorsi devono rispettare le condizioni del requisito RC 4.1 nelle parti che coincidono con quelle percorribili dagli utilizzatori; le parti dedicate in modo esclusivo al personale addetto alla manutenzione, verifica o riparazione dell opera devono avere le caratteristiche minime descritte ai punti 1.1. e
18 1.1 PERCORSI Lungo l intero l sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali: non devono esservi sporgenze o abbassamenti di quota di solai o coperture sovrastanti per una altezza 2 m rispetto al piano di calpestio; in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili tale altezza può essere ridotta a 1,80 m; gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, e se del caso, protetti; 18
19 2 m 2 m PERCORSO 19
20 1.1 PERCORSI Lungo l intero l sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali: se è prevedibile un utilizzo in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale, deve essere predisposta una illuminazione artificiale di intensità 20 lux ed i corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio di urto; 20
21 20 lux PERCORSO 21
22 1.1 PERCORSI Lungo l intero l sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali: i piani di calpestio devono essere in materiale antisdrucciolevole (1) e, se esterni, devono avere una conformazione che limiti l accumulo l di fango e la formazione di lamine d acquad acqua; (1) Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito sia superiore a µ 0,40 (metodo B.C.R.A. Rep. CEC. 6/81). 22
23 PERCORSO 23
24 1.1 PERCORSI Lungo l intero l sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali: i i piani di calpestio grigliati devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, e se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm; 24
25 SFERA 35mm O SFERA 20mm grigliato PERCORSO 25
26 1.1 PERCORSI Lungo l intero l sviluppo dei percorsi orizzontali e verticali: non devono essere depositati materiali pericolosi o che costituiscono ingombro al transito vanno mantenuti in condizioni appropriate di igiene. INOLTRE: 26
27 PERCORSO 27
28 I percorsi orizzontali: 1.1 PERCORSI devono avere una larghezza dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non inferiore a 0,75 m; 28
29 I percorsi orizzontali: 1.1 PERCORSI devono avere i lati aperti protetti contro il rischio di caduta dall alto alto mediante parapetto normale con arresto al piede o con altra difesa equivalente (2), resistente a sollecitazioni di sovraccarichi orizzontali 1,00 kn/m. (2) Per le definizioni di parapetto normale con arresto al piede, parapetto normale e difesa equivalente si veda art. 26 DPR , n
30 1,0 kn/m 0,75 m PERCORSO 30
31 I percorsi verticali: 1.1 PERCORSI devono essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate, secondo il seguente ordine di priorità, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione < 75, scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75, scale portatili. 31
32 REQUISITI DELLE SCALE Scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola i lati aperti devono essere protetti contro il rischio di caduta dall alto alto mediante parapetto normale o con altra difesa equivalente (2), resistente a sollecitazioni di sovraccarichi orizzontali 1,00 kn/m, 2) Per le definizioni di parapetto normale con arresto al piede, parapetto normale e difesa equivalente si veda art. 26 DPR , n
33 REQUISITI DELLE SCALE i lati delimitati da pareti devono avere almeno un corrimano ad una altezza compresa tra 0,90-1 m, 33
34 1,0 kn/m 0,9-1 m 34
35 REQUISITI DELLE SCALE la larghezza deve essere 0,60 m e, e se a chiocciola, il diametro deve essere 1 m e, e di preferenza, a sezione quadrata, i gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d arte d (si veda RC 4.1); in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili l alzata l e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 m e non inferiori a 0,25 m, 35
36 0,6 m 36
37 REQUISITI DELLE SCALE sono raccomandati pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini, i profili dei gradini devono essere a spigolo arrotondato. 37
38 REQUISITI DELLE SCALE Scale fisse a pioli con inclinazione compresa tra 65 e 75 i montanti devono essere dotati di corrimano di altezza 0,10 m, sui ripiani di sbarco devono essere posti maniglioni di sbarco di altezza 1 m, la larghezza deve essere 0,35 m, la distanza tra i pioli deve essere compresa tra 0,25 0,30 m. 38
39 1 m 0,25-0,3 0,3 m 0,1 m 0,35 m 39
40 REQUISITI DELLE SCALE Scale retrattili i montanti devono essere dotati di corrimano di altezza 0,10 m, sui ripiani di sbarco devono essere posti maniglioni di sbarco di altezza 1 m, devono poter essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60 e 75, 40
41 REQUISITI DELLE SCALE Scale retrattili le dimensioni minime della botola a cui sono applicate devono essere 1,30 0,90 m, i gradini devono avere una alzata compresa tra 0,25 e 0,30 m, la larghezza utile deve essere 0,35 m, la portata deve essere 150 Kg (1500 N). 41
42 1 m 1,5 kn 0,1 m 42
43 1,3 m 0,9 m PERCORSO ,35 m PERCORSO 43
44 REQUISITI DELLE SCALE Scale fisse a pioli verticali o con inclinazione 75 la larghezza deve essere 0,35 m, la distanza tra i pioli deve essere compresa tra 0,25 0,30 m, la distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli deve essere 0,15 m, su ripiani di sbarco devono essere posti maniglioni di sbarco di altezza 1 m, 44
45 REQUISITI DELLE SCALE Scale fisse a pioli verticali o con inclinazione 75 - la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 0,60 m, - la continuità della scala deve essere - interrotta da piattaforme di riposo ogni 4 m, 45
46 REQUISITI DELLE SCALE Scale fisse a pioli verticali o con inclinazione 75 - la superficie delle piattaforme di riposo deve essere sufficiente a permettere l appoggio l completo di due piedi e di stare in piedi comodamente, devono avere sbarramenti che ne impediscano l uso l alle persone non autorizzate. 46
47 1 m 0,25-0,3 0,3 m 0,15 m α 75 0,35 m 47
48 CHIUSURA 4 m 2,5 m PERCORSO 48
49 REQUISITI DELLE SCALE Scale portatili possono essere utilizzate per dislivelli 3 m, devono possedere i requisiti definiti dalle norme di prevenzione infortuni e dalle specifiche norme tecniche (3). (3) DPR , n. 547, DM , Norme UNI EN 131 parte 1a e 2a. 49
50 1.2 APERTURE DI ACCESSO l apertura verticale di accesso al sottotetto e/o o alla copertura deve avere larghezza 0,60 m e altezza 2 m, riducibili a 1,80 m in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili; l apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve essere inferiore a 1,30 0,90 m; 50
51 2 m 0,6 m PERCORSO 51
52 1,3 m 0,9 m PERCORSO PERCORSO 52
53 1.2 APERTURE DI ACCESSO l apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: superficie 0,80 m 2, se rettangolare, il lato inferiore deve essere 0,80 m, se di sezione circolare il diametro deve essere 1 m; L accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell anta dalla / e sede/i i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell anta in posizione di apertura 53
54 Superficie 0,80 m 2 0,80m 1 m 54
55 1.2 APERTURE DI ACCESSO i i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ai quali sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell anta deve essere agevole e sicuro; agli accessi alle coperture devono essere applicati dispositivi di chiusura che ne impediscano l uso l alle persone non autorizzate. 55
56 2. TRANSITO E LAVORI IN QUOTA Nell opera e nelle sue pertinenze devono essere incorporati equipaggiamenti di sicurezza per evitare la caduta dall alto alto di persone e/o e o cose 56
57 2. TRANSITO E LAVORI IN QUOTA Tali equipaggiamenti, che vanno progettati e realizzati tenendo presente la natura e le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, possono essere costituiti da elementi protettivi permanenti e/o e o da elementi che favoriscono la posa in opera e l utilizzo l di dispositivi di sicurezza. 57
58 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili (4) : 4) E definita copertura non praticabile quella copertura sulla quale non è possibile l accesso l ed il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o e o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o e o cose dall alto alto e contro i rischi di scivolamento. La presenza di lucernari non praticabili accessibili rende non praticabile l intera copertura (UNI 8088). Per la praticabilità delle 58 coperture si veda il DM
59 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle Passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili: resistenti a sollecitazioni di sovraccarichi verticali 2,00 kn/m 2 ripartiti ( 3,00 kn/m2 se usate per movimentare materiali) e 2,00 kn/m 2 concentrati (5), (5) DM prospetto
60 2,00 kn/m 2 SENZA SENZA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI 3,00 kn/m 2 CON MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI 2 kn m PASSERELLA 1 m COPERTURA NON PRATICABILE 60
62 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili: di larghezza 0,60 m se destinate al solo transito di persone e 1,20 se utilizzate anche per il trasporto di materiali (6) (6) Art. 29 DPR , n. 164, pr.en ISO /
63 0,60 m PASSERELLA 1,20m se utilizzate anche per il trasporto di materiali COPERTURA NON PRATICABILE 63
64 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili: dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche più sotto riportate 64
65 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle o andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili: con con pavimentazione antisdrucciolevole e aperture non attraversabili da una sfere di 35 mm e, e se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm (7 ), (7) Pr. EN ISO /99 2/99. 65
66 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Passerelle o andatoie andatoie fisse per il transito di persone e materiali su coperture non praticabili: le andatoie devono avere pendenza < 50% e piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 m ed essere interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell andatoia andatoia; 66
67 ANDATOIA < 50 0,4 m COPERTURA NON PRATICABILE 67
68 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, ecc): 68
69 Modalità do prova delle reti UNI daN 0,6m 0,4m 0,4m 1,2m Sacco di prova 0,62m 1,4m 0,62m Lastra o RETE 69 Lastra o RETE
70 COPERTURA PRATICABILE 70
71 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nel punto successivo; 71
72 COPERTURA PRATICABILE 72
73 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura dotati delle seguenti caratteristiche minime: CLASSIFICAZIONE 73
74 Classe A 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI I sistemi di protezione bordi di classe A sono progettati per resistere soltanto ai carichi statici, sulla base della necessità di: - sostenere il peso di un operatore che poggia sulla protezione o per fornire un punto di presa mentre cammina vicino; e di - arrestare un operatore che cammina o in caduta verso la protezione. 74
75 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI Classe B PERMANENTI I sistemi di protezione bordi di classe B sono progettati per resistere ai carichi statici e a forze dinamiche ridotte, sulla base della necessità di: - sostenere il peso di un operatore che poggia sulla protezione o per fornire un punto di appoggio mentre cammina in vicinanza; e di - arrestare un operatore che cammina in vicinanza o in caduta verso la protezione; - arrestare la caduta di un operatore in 75 scivolamento su una superficie in pendenza.
76 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI Classe C PERMANENTI I sistemi di protezione bordi di classe C sono progettati per resistere ad alte forze dinamiche sulla base della necessità di: - arrestare la caduta di operatori in scivolamento su una superficie a forte pendenza. 76
77 Altezza di caduta 45 Classe C 5 m m Classe B 10 Classe A 77
78 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura dotati delle seguenti caratteristiche minime: altezza minima 1 m L'inclinazione del sistema di protezione bordi di classe A, A B, non dovrà scostarsi dalla verticale per più di 15. L'inclinazione del sistema di protezione bordi di classe C dovrà rientrare nei limiti fissati dalla verticale e la linea normale alla superficie di lavoro. 78
79 classe A, A B Parapetto Normale alla copertura 90 <15 COPERTURA L'inclinazione del sistema di protezione bordi non dovrà differire dalla verticale di più di
80 classe C verticale Parapetto Normale alla copertura COPERTURA 90 80
81 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura dotati delle seguenti caratteristiche minime: Carichi statici Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi componenti, eccetto i parapiedi, dovranno essere progettati in modo tale da resistere ad un carico F H1 = 0,3 kn applicato perpendicolarmente all'asse asse del montante. I parapiedi devono essere progettati per resistere a un carico F H2 = 0,2 kn nella sua posizione più sfavorevole. 81
82 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Area Area di applicazione del carico I carichi succitati sono essenzialmente carichi concentrati ma devono essere considerati come distribuiti sull'area massima di 100 mm x 100 mm. Per una struttura a rete o in reticolato metallico, questo carico verrà considerato come distribuito uniformemente su un'area massima di 300 mm x 300 mm. Carichi paralleli alla barriera di sicurezza Il sistema di protezione bordi e ciascuno dei suoi componenti, fatta eccezione per il parapiede, devono essere in grado di resistere a un carico orizzontale di 0,2 kn nella sua posizione più sfavorevole. ( 82
83 Deformazione max 50mm 1,25 kn RESISTENZA 0,3 kn 0,3 kn 1,25 kn 0,2 kn 0,3 kn 0,2 kn 1,25 kn 83
84 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura dotati delle seguenti caratteristiche minime: Sistema di protezione bordi di classe A Le aperture nel sistema di protezione bordi di classe A devono essere progettate in modo tale che una sfera di diametro 470 mm non possa passare attraverso di esso, se viene predisposta un parapetto intermedio. 84
85 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Se non è presente un parapetto intermedio oppure se questo non è continuo, il sistema di protezione bordi dovrà essere progettato in modo tale che una sfera di diametro 250 mm non possa passare attraverso di esso ( 85
86 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Sistema di protezione bordi di classe B Le aperture nella protezione bordi di classe B dovranno essere progettate in modo tale che una sfera con diametro 250 mm non possa passare attraverso di esse. Sistema di protezione bordi di classe C Le aperture nella protezione bordi di classe C dovranno essere progettate in modo tale che una sfera con diametro 100 mm non possa passare attraverso di esse. ( 86
87 SFERA DI PROVA Classe A Classe B Classe C 470 mm 250 mm mm
88 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Parapetti fissi lungo il perimetro della copertura dotati delle seguenti caratteristiche minime: CARICO DINAMICO Sistema di protezione bordi di classe A La norma non specifica alcun requisito di carico dinamico 88
89 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Sistema di protezione bordi di classe B Il sistema di protezione bordi di classe B dovrà essere in grado di assorbire l'energia l cinetica di 1100 J in qualsiasi punto lungo la protezione fino a un'altezza di 200 mm sulla superficie di lavoro e 500 J in tutti i punti di altezza superiore. Non è necessario che il sistema sia idoneo al servizio dopo la prova. 89
90 Sistema di protezione bordi di classe B prova con carico dinamico Puleggia α 65 Gancio a molla 2,5 m 50daN 0,6m 0,4m 0,4m Sacco di prova 90 Sacco di prova
91 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Sistema di protezione bordi di classe C Il sistema di protezione bordi di classe C deve essere in grado di assorbire 2200 J di energia cinetica in qualsiasi punto lungo la protezione fino ad un'altezza di 200 mm sopra la superficie di lavoro. Inoltre, la deformazione minima tra i montanti (a 200 mm dalla superficie di lavoro) nel momento in cui questa energia è stata assorbita dovrà essere pari a 200 mm. Non è necessario che il sistema sia idoneo al servizio dopo la prova. 91
92 2.1 ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI Sistema di protezione bordi di classe C NOTA L intenzione è che il requisito di deformazione di di 200 mm minimo si dovrebbe applicare a ciascuna parte del sistema (a 200 mm dal fondo) una volta che si trovasse una soluzione pratica soddisfacente cioè di applicare anche i requisiti ai supporti. Al momento della stesura del testo della norma, le attuali conoscenze indicano che non è possibile applicare il requisito di deformazione ai montanti. 92
93 Sistema di protezione bordi di classe C prova con carico dinamico Cilindro di 50 kg Cilindro di 50 kg 5 m 5 m
94 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO L DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 94
95 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA Punto di ancoraggio fisso all interno dell apertura di accesso alla copertura a cui l operatore, prima di accedere alla copertura, possa applicare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi a un sistema di sicurezza anticaduta fisso (10) ; 10) Per i dispositivi di ancoraggio si veda Norma UNI EN 795/1998. Un punto di ancoraggio singolo deve resistere ad un carico statico di almeno 10 kn nella direzione di utilizzo, una linea orizzontale (linea vita) flessibile di tipo C deve resistere ad almeno un carico di 6 kn dinamici. 95
96 COPERTURA PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO ALL INTERNO TRAVE PRINCIPALE 96
97 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA Dispositivi di ancoraggio sulla superficie della copertura atti a sviluppare un sistema di sicurezza anticaduta fisso per raggiungere tutte le zone di potenziale intervento (punti di ancoraggio strutturale di classe A1 A o A2; A linee di ancoraggio orizzontale di classe C o D) D (10) ; 10) Per i dispositivi di ancoraggio si veda Norma UNI EN 795/1998. Un punto di ancoraggio singolo deve resistere ad un carico statico di almeno 10 kn nella direzione di utilizzo, una linea orizzontale (linea vita) flessibile di tipo C deve resistere ad almeno un carico di 6 kn dinamici. 97
98 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 11) ; Ganci da tetto di classe A o B (11 11) Conformi alla Norma UNI EN 517/1998. La Norma UNI EN 516/1998 disciplina le installazioni per l accesso al tetto quali passerelle, piani di camminamento, scalini posa piede; questi vengono distinti in classe 1 e classe 2; la classe 2 prevede che le installazioni possano essere utilizzate come punti di ancoraggio per dispositivi di protezione individuale. 98
99 In prossimità dell apertura di accesso alla, 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni su: numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi di ancoraggio, necessità di utilizzare assorbitori di energia, requisiti relativi alla distanza dal suolo, 99
100 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA In prossimità dell apertura di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni su: dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo altamente sensibile, elmetto di protezione), 100
101 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA In prossimità dell apertura di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni su: altre raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.); 101
102 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA Dispositivi di ancoraggio fissi per una messa in opera pratica e agevole di reti provvisorie al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, lucernari ciechi, cupolini, ecc) (12) : resistenti ad un carico 6,00 kn, posti tra loro ad una distanza 2,5 m; (12) Norma UNI EN /
103 2.2 ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA dispositivi di sostegno per parapetti provvisori; inserimento nelle facciate di boccole da utilizzare per l ancoraggio l di ponteggi; sistema di scorrimento (verticale e orizzontale) e ancoraggio di ponti sospesi per gli interventi su facciate a pannelli vetrati. 103
104 3. INFORMAZIONI Le misure di sicurezza predisposte per l accesso, il transito e l esecuzione l di lavori in quota devono essere riportate su targa indelebile e inamovibile in luogo prossimo al quadro elettrico principale, per consentire alle persone incaricate dell esecuzione esecuzione dei lavori di mettere in atto appropriate modalità di lavoro. 104
105 3. INFORMAZIONI Inoltre, nell affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell opera opera, se predisposto, (13 13) ed informarne del contenuto l appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) 105
106 3. INFORMAZIONI affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell opera opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie (13) Art. 4 DLgs 494/
107 3. INFORMAZIONI L esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva, da parte di un appaltatore deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme (14). (14) Art. 7 DLgs 626/
108 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 108
109 DPR , n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. DPR , n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 109
110 DLgs , n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE CEE, 89/654/CEE CEE, 89/655/CEE CEE, 89/656/CEE CEE, 90/269/CEE CEE, 90/270/CEE CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. DLgs , n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 110
111 UNI EN Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali UNI EN Scale. Requisiti, prove, marcatura. UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza. UNI EN 795 Protezione contro le cadute dall alto alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove 111 Requisiti e prove.
112 UNI EN 516 Accessori prefabbricati per coperture- Installazioni per l accesso l al tetto- Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede. UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture- Ganci di sicurezza da tetto. UNI EN Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza, metodi di prova. 112
113 UNI EN Reti di sicurezza. Requisiti di sicurezza per il montaggio delle reti di sicurezza. Pr EN ISO /99 2/99 Sicurezza del macchinario - Mezzi permanenti di accesso alle macchine ed impianti industriali- Parte 2:piattaforme di lavoro e passerelle. pren Parapetti temporanei- caratteristiche costruttive e metodi di prova 113
114 Fonte archivio SPSAL RE SUD 114

References: art. 78
 art. 26
 art. 26
 Art. 29
 Art. 4
 Art. 7