Source: http://docplayer.es/2092195-Certificacion-analisis-y-reparacion-de-redes-de-datos-de-acuerdo-a-los-estandares-tia-iso-en-cobre-y-fibra-optica.html
Timestamp: 2017-02-21 03:09:01+00:00

Document:
CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA. - PDF
CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA.
Download "CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA."
Felisa Carrizo Herrera
1 Memoria Técnica del proyecto de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo, denominado CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA. Centro coordinador: IES Gonzalo Nazareno Coordinador: Juan Antonio Tagua Gómez. Dos Hermanas (Sevilla) a 22 de Octubre2 Índice 1 Historia del proyecto Participantes y su colaboración COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Objetivo general del proyecto Recursos y equipamientos Inventariable (Arrendamiento financiero) No inventariables o fungibles Bases técnicas y recursos metodológicos Actividades realizadas Curso en técnicas de fibra óptica Curso de certificación de redes (cobre y fibra) Niveles de satisfacción Resultados y productos Portal web Unidades prácticas de taller P01F: Medidas de protección y seguridad en la fibra óptica P02F: Mapa de cableado 1 (Latiguillo directo - TIA 568B) P03F: Mapa de cableado 2 (Par Abierto y Conector Defectuoso) P04F: Mapa de cableado 3 (Par en Corto, invertido y cruzado) P05F: Mapa de cableado 4 (Exceso de longitud en cable UTP.) P06F: Conectorización ST en frío con epoxy y fibra multimodo P07F: Conectorización SC en frío con epoxy y fibra multimodo P08F: Conectorización con conector prepulido SC en fibra MM P09F: Conectorización con conector prepulido LC en fibra MM P10F: Empalme mecánico de dos fibras P11F: Empalme por fusión de dos fibras P12F: Terminación cable fibra óptica en bandeja de 19" P13F: Utilización del localizador de fallos en fibra óptica P14F: Utilización del Convertidor de medios SC/RJ P15F: Certificación en cobre (Enlace permanente y canal) P16F: Certificación 1 (Continuidad y Atenuación) P17F: Certificación 2 (Eventos reflexivos y OTDR) Desviaciones de lo previsto y soluciones aplicadas Conclusiones y aplicaciones futuras Valoración final del proyecto APENDICE I: Curso en el CPR de Badajoz APENDICE II: Detalle de las Unidades Prácticas de Taller P01F: Medidas de protección y seguridad en la fibra óptica P02F: Mapa de cableado 1 ( Latiguillo directo - TIA 568B) P03F: Mapa de cableado 2 (Par Abierto y Conector Defectuoso)3 12.4 P04F: Mapa de cableado 3 (Par en Corto, Par invertido y Par cruzado) P05F: Mapa de cableado 4 (Comprobación exceso de longitud en cable UTP.) P06F: Conectorización ST en frío con epoxy y fibra multimodo P07F: Conectorización SC en frío con epoxy y fibra multimodo P08F: Conectorización con conector prepulido SC en fibra MM P09F: Conectorización con conector prepulido LC en fibra MM P10F: Empalme mecánico de dos fibras multimodo P11F: Empalme por fusión de dos fibras P12F: Terminación cable fibra óptica en bandeja de P13F: Utilización del localizador de fallos en fibra óptica P14F: Utilización del Convertidor de medios SC/RJ P15F: Certificación en cobre (Enlace permanente y canal) P16F: Certificación en fibra óptica Nivel 1 (Continuidad, Atenuación) P17F: Certificación en fibra óptica Nivel 2 (Eventos reflexivos y OTDR)4 1 Historia del proyecto. El proyecto comienza en la Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, donde se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. Una vez presentado en fecha y forma nuestro proyecto, es en la Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se nos aprueba dicho proyecto presentado con el título CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA, y al que se le otorga una puntuación de 19,5 y una ayuda de ,28 euros, a los nueve centros solicitantes pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, País Vasco y Cataluña que se describen en el apartado2. La historia del proyecto no se entenderá sin los apartados que siguen, pero tampoco, sin el conocimientos de las siguientes circunstancias ajenas a los propios centros participantes: A)A pesar de que la ayuda fue concedida oficialmente el 21 de diciembre de 2011, no es hasta principios de abril de 2012 cuando todos los centros tienen ingresada dicha ayuda en las cuentas corrientes de sus respectivos centros, y por tanto disponible. Los impagos de algunas de las administraciones autonómicas a la Hacienda Pública en algún caso, y/o las elecciones autonómicas en otros, hicieron que las ayudas no llegaran a los centros y por tanto se demorara el comienzo efectivo del desarrollo del proyecto. Algunas consideraciones, algunos diseños, pero ningún desarrollo y ninguna realización práctica. B)Las especificaciones de la convocatoria, provocó además no pocos problemas en la interpretación de gastos elegibles para las ayudas. Finalmente, gracias a la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional se interpretó que los equipamientos inventariables podían ser asumidos con un contrato de arrendamiento financiero. Tuvimos noticias de esta interpretación por correo electrónico el día 24 de Abril de Aquí comenzó la verdadera historía del proyecto. Ya sólo quedaba, redefinir los equipamientos, renegociar la compra de los equipamientos, rediseñar los contenidos de los cursos y finalmente elaborar los materiales curriculares... 2 Participantes y su colaboración. Todos los centros han participado con un esfuerzo repartido en las tareas, actividades y productos que se describen seguidamente en los apartados 6 y 7. El centro coordinador además, ha coordinado las estrategias de compra de 45 equipamientos, ha mantenido la comunicación entre los centros, ha mantenido comunicación con la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional, ha coordinado la elaboración de los contenidos de los cursos y ha coordinado la elaboración de los resultados y productos descritos en el apartado 6. Sería injusto, no mencionar aquí de forma especial, el esfuerzo del coordinador del IES VIRGEN DE SOTERRAÑO, D. Alfonso Teodoro Pimienta García, quién en estrecho contacto con el coordinador del proyecto, a puesto a punto el portal, así como todos los videos vinculados a las unidades prácticas de taller preparadas. 2.1 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA IES GONZALO NAZARENO,Dos Hermanas (Sevilla), con una cuantía de ,32 ), coordinador D. Juan Antonio Tagua Gómez. (Centro Coordinador). IES CAMAS, Camas (Sevilla), con una cuantía de ,32, coordinador D. Jesús Costas Santos. IES MAR DE CÁDIZ, El Puerto de Santa María (Cádiz), con una cuantía de ,32, coordinador D. Manuel Jesús Pérez Guerrero. 2.2 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA IES VIRGEN DE SOTERRAÑO, Barcarrota (BADAJOZ) con una cuantía de ,32, coordinador D. Alfonso Teodoro Pimienta García. IES SUÁREZ DE FIGUEROA, Zafra (BADAJOZ) con una cuantía de ,32, coordinadora Dª Nieves Tejeda Sánchez. 2.3 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. IEFPS ZORNOTZA AMOREBIETA, Vizcaya, con una cuantía de ,32, coordinador D. José Manuel González Figaldo. IES TXURDINAGA-ARTABE BHI, Bilbao (Vizcaya), con una cuantía de ,32, coordinador D. José Vicente Pueyo Zamarreño. 2.4 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA INSTITUT JOAQUIM MIR, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con una cuantía de ,32, coordinadora Dª Alicia Fabón Resina. 56 INSTITUT Esteve Terradas e Illa, Cornellá de Llobregat (Barcelona), con una cuantía de ,72, coordinadora Dª Anabel Rodríguez Membrilla. 3 Objetivo general del proyecto. El objetivo fundamental de este proyecto es la elaboración de un conjunto de materiales curriculares que puedan ofrecer en un futuro próximo una ejemplificación de las posibles prácticas de taller, que permitan ayudar al logro de las competencias en las áreas de la fibra óptica y las certificaciones de redes, descritas en el módulo profesional de Redes Locales, del primer curso del ciclo de Formación Profesional de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (Familia Profesional de Informática y Comunicaciones), así como en los módulos profesionales de Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, Elementos de sistemas de telecomunicaciones, Sistemas informáticos y redes locales, Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones correspondientes al ciclo superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Familia Profesional de Electricidad y Electrónica), según se describen en los REALES DECRETOS 1691/2007, de 14 de diciembre, y 883/2011, de 24 de junio, donde se establecen los títulos y se fijan sus enseñanzas mínimas. Se ha considerado también la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Los tres documentos anteriores han permitido diseñar los equipamientos, la formación y las unidades prácticas de taller que se describen más adelante y que permiten el logro de las capacidades terminales del alumnado conforme al mercado laboral en el campo de la fibra óptica y su certificación. Para cumplir con el objetivo general anterior se requiere, 1. La actualización científico-técnica del profesorado de los centros educativos participantes con ayuda de las empresas del sector, donde no sólo se revisen los nuevos procedimientos y las nuevas técnicas, sino que además se adquieran las destrezas necesarias en los nuevos equipamientos relacionados con las técnicas del uso de la fibra óptica y con la Certificación, Análisis y Reparación de redes de datos. 2. El logro de las capacidades terminales y competencias del alumnado, descritas en los correspondientes decretos reales y decretos regionales que fijan las enseñanzas de los ciclos a los que va dirigido el proyecto, para el curso actual y los venideros. 67 3. La adecuación de la formación del alumnado a los perfiles actualizados y demandados por las empresas del sector haciendo que éste participe en las empresas del sector de la Fibra Óptica y la Certificación, Análisis y Reparación de redes de datos a través de la Formación en Centros de Trabajo (FCT ). 4 Recursos y equipamientos. Los recursos y equipamientos necesarios para desarrollar el proyecto se han centrado en la adquisición de material siguiente. 4.1 Inventariable (Arrendamiento financiero). Inventariable, tal como una empalmadora de fibra por fusión, un reflectómetro óptico, y un certificadores de cobre y fibra multimodo. La naturaleza inventariable de los equipos, así como los precios de adquisición de mercado (superior a euros sin IVA), se ha realizado solicitando tres propuestas a tres distribuidores distintos (CMATIC SL( ), INGESDATA NETWORKS ( ), Equipos y Sistemas ( )) de entre dos fabricantes distintos de acreditada solvencia internacional, Fluke Networks y Lantek. La relativa proximidad de las propuestas nos ha obligado a solicitar a los tres distribuidores anteriores mejoras en la compra: a) Mejoras en tecnología, es decir, Incorporación a los certificadores de la opción Fibra Monomodo (4 puntos), b) Mejoras en formación: Curso de formación local en centros: 1 jornada (1 punto), 2 jornadas (2 puntos), 3 jornadas (3 puntos), c) Mejoras en el plazo de entrega: a 15 días vista (1,5 puntos), entre 15 y 30 dias vista (1 puntos), entre 30 y 45 dias vista (0,5 puntos), d) Mejoras en material fungible y pequeñas herramientas: 0,5 punto por cada 500 euros según precio de mercado. De esta manera quedó finalista y adjudicataria CMATIC SL, con quien cada centro firmó un contrato de arrendamiento financiero del equipamiento a cuatro meses. Finalizado dicho contrato de arrendamiento los equipamientos arrendados pasaron a propiedad de los respectivos centros, previo pago de la cantidad residual prevista por el contrato. (1 euro). 78 89 910 4.2 No inventariables o fungibles. No inventariable o fungible para el desarrollo de los cursos y prácticas individualizadas tanto del alumnado como el profesorado en dos compras a la empresa Opera NET. Una primera compra en el ámbito de la fibra multimodo y otra en el ámbito de la fibra monomodo. Este material básicamente ha consistido en conectores de diversos tipos y tecnologías, dos bobinas de fibra óptica multimodo con núcleos de 50 nm y 62,5 nm, Una bobina de fibra óptica monomodo, pequeñas herramientas de mano, adaptadores, conversores, latiguillos, diversos accesorios, cuatro kits de conectorización, kits de empalme y distribución de fibra, etc. Y todo esto, en una cantidad igual a aquella necesaria para realizar: 1. Un curso para el alumnado y otro para el profesorado que se describe en el apartado Un posible curso para el profesorado de la especialidad no participante en el proyecto. 3. Un remanente para realizar las prácticas para el curso académico 2012/13 y así consolidar el proyecto. 1011 5 Bases técnicas y recursos metodológicos. El proyecto se ha orientado a una gestión eminentemente predictiva. En esta línea se presentaron diversas fases de forma lineal (una vez superada una fase, no se volvió a ella), donde la necesidad/solución, el alcance y la planificación (p.ej. coste y duración de cada una de las tareas a realizar) se establecieron en las fases iniciales (de ahí que sea denominada gestión predictiva). La acción durante todo el proyecto ha permitido que el grupo de los equipo de centros participantes funcionen democráticamente, con un buen grado de autonomía, produciendo resultados de calidad aceptable. El centro coordinador ha sido un facilitador del flujo de trabajo, animador de los centros participantes y en algún caso excepcional, ha intervenido para guiar e intentar llegar a soluciones pactadas en algún conflicto planteado. El proyecto ha sido gestionado de forma colaborativa, entre los centros participantes, con RedMine, un gestor de proyectos de software libre y de código abierto, disponible bajo la Licencia Pública General de GNU. Con esta herramienta se gestionaron las tareas, el calendario, los diagramas de Gantt y la administración de noticias, documentos y archivos. La comunicación ha sido en la mayor parte de los casos vía correo electrónico y en algunos casos telefónico. 6 Actividades realizadas. 6.1 Curso en técnicas de fibra óptica. Curso de formación en conectorización, empalme y distribución en fibra óptica, dirigida al alumnado y profesorado participante en el proyecto e impartido por CMATIC de tres días de duración, con prácticas individualizadas y de acuerdo al programa siguiente: 1ª PRACTICA - CONECTORIZACION MEDIANTE CONECTOR EPOXY MM SC Material necesario para la 1ª practica: 1 Mt de cable monofibra de 3mm MM 62,5/125 Conector FO Multimodo SC simplex de epoxy Microscopio 200x Certificador DTX-1800M MALETIN F.O.-- CONECTORIZACION 3ª 2ª PRACTICA PRACTICA CONECTORIZACION MEDIANTE MEDIANTE CONECTOR PREPULIDO EPOXY MM ST MM 62,5/125 SC Material Material necesario necesario para para 3ª la practica: 2ª practica: Memoria Técnica. IESmonofibra GONZALO NAZARENO 11 Mt Mt de de cable cable monofibra de de 3mm 3mm MM MM 62,5/125 62,5/125 Conector Conector FO FO Prepulido MultimodoBitel ST de Multimodo epoxy 62,5/125 SC simplex Microscopio Microscopio 200x 200x Certificador Certificador DTX-1800M DTX-1800M MALETIN MALETIN F.O. F.O. 1112 5ª PRACTICA - CONECTORIZACION MEDIANTE FUSION Material necesario para 5ª practica: 1 Mt de cable monofibra de 3mm MM 62,5/125 Protector de empalme de 60mm Microscopio 200x Certificador DTX-1800M Fusionadora EFS-150 Emitor MALETIN F.O. 4ª PRACTICA - CONECTORIZACION MEDIANTE CONECTOR PREPULIDO MM 62,5/125 LC Material necesario para 4ª practica: 1 Mt de cable monofibra de 3mm MM 62,5/125 Conector FO Prepulido Bitel Multimodo 62,5/125 LC simplex Microscopio 200x Certificador DTX-1800M MALETIN F.O. 6ª PRACTICA - CERTIFICACION CABLE F.O Material necesario para 6ª practica: Cable bifibra de 3mm MM 62,5/125 Conector FO Prepulido Bitel Multimodo 62,5/125 SC simplex Conector FO Multimodo SC simplex de epoxy Certificador DTX-1800MO 7ª PRACTICA - Comprobación OTDR Medida del rango dinámico de reflexión con OTDR Medida del rango dinámico de scattering con OTDR Localización y medida de eventos reflexivos con OTDR Medida de la zona muerta Medida del coeficiente de atenuación de una fibra Material necesario para 7ª practica: Cable bifibra de 3mm MM 62,5/125 Conector FO Prepulido Bitel Multimodo 62,5/125 SC simplex Conector FO Multimodo SC simplex de epoxy Adaptador FO SC duplex Certificador DTX-1800MO 1213 MAPA DE CABLEADO 1ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - LATIGUILLO ABIERTO Posible causa del resultado: Cables rotos por tensiones en las conexiones Cables unidos a una conexión equivocada El cable no está fijado correctamente y no hace contacto en el IDC Conector dañado Cortes o ruptura en el cable Cables conectados a pines incorrectos en el conector o bloque de conexión Material necesario para la 1ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 rígido Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - CORTOCIRCUITO Posible causa del resultado: Terminación incorrecta del conector Conector dañado Material conductor pegado entre los pines de una conexión Cable dañado 3ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - PAR INVERTIDO ALINEADO Posible causa del resultado: Cables conectados a pines incorrectos en el conector o bloque de conexión Material necesario para 3ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX14 4ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - PAR CRUZADO Posible causa del resultado: Cables conectados a pines incorrectos en el conector o bloque de conexión Mezcla de estándares de cableado 568A y 568B (12 y 36 cruzados) Se han utilizado cables cruzados (12 y 36 cruzados) Material necesario para 4ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - PAR DIVIDIDO Posible causa del resultado: Cables conectados a pines incorrectos en el conector o bloque de conexión Material necesario para 5ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX-1800 LONGITUD 6ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - LA LONGITUD EXCEDE LOS LIMITES Posible causa del resultado: Cable demasiado largo: compruebe si hay bucles de servicio enrollados y, si los hay, deságalos Material necesario para 6ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX15 7ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - LA LONGITUD RESULTANTE ES MENOR QUE LA CONOCIDA Posible causa del resultado: Rotura en una zona intermedia del cable Material necesario para 7ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX-1800 PERDIDA DE RETORNO 8ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - FALLA *FALLA 0 *PASA Posible causa del resultado: Destrenzado o deformaciones en el cable Deben mantenerse, en lo posible, los trenzados originales para cada par Material necesario para 8ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX ª PRACTICA - RESULTADO DE LA COMPROBACION - CERTIFICACION CAT6 Material necesario para 9ª practica: 1 Mt de cable de 4 pares UTP Cat6 flexible Conector RJ45 UTP Cat6 macho Crimpadora RJ45 Certificador DTX Curso de certificación de redes (cobre y fibra). Curso de formación en Certificación en Fibra Óptica, dirigida al alumnado y profesorado participante en el proyecto e impartido por FLUKE NETWORK de un día de duración, con prácticas individualizadas y de acuerdo al programa: 1516 6.3 Niveles de satisfacción. A través de encuestas personales realizadas al profesorado y alumnado participantes en los cursos se han medido en cada centro los siguientes parámetros: Organización del curso (Contenidos, Calendario, Horario, Equipamientos, Materiales) y Ponentes (Comunicación, Dominio y Preparación teórico-práctica). Los niveles de satisfacción globales para todos los cursos promediado para todos los centros participantes han sido: 1. Profesorado, 89 por ciento. 2. Alumnado, 76 por ciento. Puede verse que con estos porcentajes el interés y grado de satisfacción en los equipamientos y procedimientos es notablemente alto satisfaciendo las expectativas de la mayoría de los participantes. 7 Resultados y productos. 7.1 Portal web. Uno de los primeros resultados o productos es el portal del proyecto construido para conocimiento y comunicación entre los centros participantes y visitantes interesados. Para poder 1617 construir este portal se alquiló por un año por parte del IES VIRGEN DE SOTERRAÑO un hosting y se desarrolló con el generador de contenidos Joomla el portal al que se tiene acceso hasta el 5 de Noviembre de 2012 en la siguiente dirección url Este portal describe y publicita el proyecto a través de un menú principal con las siguientes opciones: Proyecto de Innovación, que a su vez tiene dos entradas, Convocatoria y Documentos elaborados. En estas dos entradas se enlaza con la resolución que convocó el proyecto y los documentos presentados de nuestro proyecto respectivamente. Centros participantes, que enumera a los nueve centros participantes del proyecto, permitiendo enlazar tanto con sus correspondientes portales web, como con sus plataformas Moodle asociadas. Equipamientos, desde donde se puede ver los equipamientos adquiridos en Certificadores, Empalme y Conectorización y Maletín de conectorización de fibra. Colaboradores, donde se enumeran los distintos colaboradores externos. (Este portal sólo estará operativo hasta mediados de Noviembre/2012). 7.2 Unidades prácticas de taller. Otro resultado o producto lo constituyen las 16 unidades prácticas de taller, objeto esencial del presente proyecto, todas diseñadas bajo XHTML 1.0 Strict y CSS versión 3 y de acuerdo a las recomendaciones de W3C. Puede comprobarse en cada página, a través de un botón estas comprobaciones de validez. 1718 Por otro lado, el contenido de estas unidades prácticas respetan las pautas establecidas por la Iniciativa de Accesibilidad en la Web (WAI), organismo perteneciente al World Wide Web Consortium (W3C), a nivel AA, obligatorio para los portales de todas las Administraciones Públicas según la normativa vigente, A nivel Europeo, El Consejo de la Unión Europea, con fecha de 25 de marzo de 2002 y en el marco del Plan de Acción e-europa 2002, adoptó una Resolución sobre accesibilidad de los sitios web públicos y su contenido [DOUE ( /C 86/02)], mediante la que, entre otras cosas, invitaba a los Estados miembros a fomentar el cumplimiento de las pautas de accesibilidad, no sólo en los sitios web públicos de carácter nacional, sino también en los locales y regionales. A nivel nacional, La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y Comercio Electrónico del 11 de julio de 2002 (BOE núm. 166), establece en su disposición adicional quinta que las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocido, antes del 31 de diciembre de El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, (BOE Núm. 279) por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. En el Capítulo III se establecen Criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en materia de sociedad de la información. Estas unidades didácticas o prácticas de taller pueden verse en la siguiente dirección o url: Describimos a continuación los objetivos de cada una de estas unidades desarrolladas. En el apéndice I se describen con detalle P01F: Medidas de protección y seguridad en la fibra óptica. OBJETIVOS. 1. Conocer los riesgos físicos durante el trabajo con la fibra óptica. 2. Utilizar las medidas de protección adecuadas en el trabajo con la fibra óptica. Autor: IES Gonzalo Nazareno, coordinador, Juan Antonio Tagua Gómez P02F: Mapa de cableado 1 (Latiguillo directo - TIA 568B). OBJETIVOS. 1819 1. Comprobar el correcto mapeado de un latiguillo directo (TIA 568B) haciendo uso del DTX1800. Autor: IES Gonzalo Nazareno, coordinador, Juan Antonio Tagua Gómez P03F: Mapa de cableado 2 (Par Abierto y Conector Defectuoso). OBJETIVOS. 1. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde uno al menos de los pares está abierto haciendo uso del DTX Comprobar el mapeado de un latiguillo UTO directo Cat.6 (TIA 586B) donde uno al menos de los conectores está defectuoso haciendo uso del DTX1800. Autor: IES Gonzalo Nazareno, coordinador, Juan Antonio Tagua Gómez P04F: Mapa de cableado 3 (Par en Corto, invertido y cruzado). OBJETIVOS. Haciendo uso del certificador DTX1800: 1. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existe un par de conductores en corto. 2. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existen dos pares invertidos. 3. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existen dos pares cruzados. Autor: IES Suarez de Figueroa, coordinadora, Nieves Tejeda Sánchez P05F: Mapa de cableado 4 (Exceso de longitud en cable UTP.). OBJETIVO. 1. Comprobar un canal (latiguillo UTP directo Cat.5 ó Cat.6 TIA 568B) que excede de 90 metros o un enlace permanente que exceda de los 100 metros, longitudes previstas por la norma, con ayuda del DTX1800. Autor: IEFPS Zornotza, coordinador, José Manuel González Fidalgo P06F: Conectorización ST en frío con epoxy y fibra multimodo. OBJETIVO. 1. Construcción de un latiguillo de fibra óptica 50/125 (ó 62,5/125) con conectores ST en frío y con epoxi. Autor: IES Gonzalo Nazareno, coordinador, Juan Antonio Tagua Gómez. 1920 7.2.7 P07F: Conectorización SC en frío con epoxy y fibra multimodo. OBJETIVOS. 1. Construcción de un latiguillo de un metro de longitud de fibra óptica 50/125 (ó 62,5/125) con conectores SC en frío y con epoxi. Autor: IES Camas, coordinador, Jesús Costas Santos P08F: Conectorización con conector prepulido SC en fibra MM. OBJETIVOS. 1. Construcción de un latiguillo de fibra óptica MM de 50/125 (ó 62/125) con conectores prepulidos SC. Autor: IES Camas, coordinador, Jesús Costas Santos P09F: Conectorización con conector prepulido LC en fibra MM. OBJETIVOS. 1. Construcción de un latiguillo de fibra óptica 50/125 (ó 62,5/125) con conectores prepulidos LC. Autor: IES Txurdinaga-Artabe BHI, coordinador, José Vicente Pueyo Zamarreño P10F: Empalme mecánico de dos fibras. OBJETIVOS. 1. Empalme de dos fibras Multimodo/Monomodo 50/125 (ó 62,5/125) por medios mecánicos, sin utilizar la fusión de las fibras. Autor: IES Mar de Cádiz, coordinador, Manuel Jesús Pérez Guerrero P11F: Empalme por fusión de dos fibras. OBJETIVOS. 1. Empalme de dos fibras MM 50/125 (ó 62,5/125) a través de la fusión de ambas fibras con ayuda de una fusionadora. Autor: IEFPS Zornotza, coordinador, José Manuel González Fidalgo P12F: Terminación cable fibra óptica en bandeja de 19". OBJETIVOS. 1. Instalación de dos cajas de distribución en los extremos de un cable de 4 fibras ópticas 2021 que enlaza dos edificios próximos. Estas cajas de distribución se instalarán en sus correspondientes armarios de comunicaciones rack, y sobre las que se conectará la electrónica de red correspondiente. Autor: IES Mar de Cádiz, coordinador, Manuel Jesús Pérez Guerrero P13F: Utilización del localizador de fallos en fibra óptica. OBJETIVOS. 1. Comprobar la continuidad de un latiguillo de fibra haciendo uso del localizador de fallos de los módulo de fibra del DTX1800 Cable Analyzer y del DTX Compact. Autor: IES Txurdinaga-Artabe BHI, coordinador, José Vicente Pueyo Zamarreño P14F: Utilización del Convertidor de medios SC/RJ45. OBJETIVOS. Utilizar el Convertidor de medios para enlazar una estación de trabajo a más de 100m, o conectarla en un entorno de ruido/interferencia electromagnética. Autor: IES Virgen del Soterraño, coordinador, Alfonso T. Pimienta García P15F: Certificación en cobre (Enlace permanente y canal). OBJETIVOS. Esta práctica pretende aprender a utilizar el certificador DTX1800 para certificar: 1. Un latiguillo comercial construido con cable UTP Cat.5 en correcto funcionamiento. 2. Un latiguillo construido con cable UTP Cat.5 intencionadamente defectuoso. 3. Un enlace permanentes de un puesto de trabajo de un aula de informática. Autor: Institut Joaquim Mir, coordinadora, Alicia Fabón Resina P16F: Certificación 1 (Continuidad y Atenuación). OBJETIVOS. 1. Esta práctica pretende aprender a utilizar el certificador DTX1800 para certificar en fibra multimodo en el Nivel I, obligatorio por la norma TIA 568C. Autor: Institut Joaquim Mir, coordinadora, Alicia Fabón Resina P17F: Certificación 2 (Eventos reflexivos y OTDR). OBJETIVOS. 1. Esta práctica tiene por objetivo la utilización del OTDR para analizar la atenuación total 2122 y parciales de los distintos eventos reflexivos de una conexión de fibra. Se trataría de ver las distintas curvas de las atenuaciones parciales y total con el OTDR. Autor: Institut Joaquim Mir, coordinadora, Alicia Fabón Resina. 2223 8 Desviaciones de lo previsto y soluciones aplicadas. Respecto de la desviación de lo previsto habría que indicar que de acuerdo a la propuesta inicial del proyecto, teníamos planificado: A) Dos reuniones conjuntas en Madrid para conocernos personalmente los distintos coordinadores y coordinadoras de los centros participantes y diseñar las estrategias básicas la primera y la evaluación final del proyecto la segunda, sin embargo, las demoras en la adquisición de los equipamientos, debido a la demora en la disponibilidad de las ayudas, hizo que las fechas disponibles para tal reunión no fueran posibles debido al calendario escolar, época de exámenes finales en junio, vacaciones y comienzo del nuevo curso. Sin embargo, hemos comprobado que la comunicación vía plataforma Redmine, comunicación telefónica y correo electrónico ha suplido perfectamente aquellas reuniones. Los costes de las reuniones fueron invertidos en materiales fungibles en el ámbito de la fibra monomodo y en disponer de un aprovisionamiento para los cursos del profesorado, cuando estos tengan lugar, según las planificaciones anuales de los Planes Anuales de Formación del Profesorado de las distintas comunidades, tal como se explica seguidamente. B) La impartición por los coordinadores del proyecto, de un curso dirigido al profesorado no participante en el proyecto a través de los Centros de Profesores, no ha podido cumplirse, fundamentalmente por razones de fechas y la situación económica que vive la educación en España, esto ha impedido que en la mayoría de los casos no pudiera incluirse en los Planes Regionales de Formación dicha actividad al día de la fecha. Sólo Alfonso Teodoro Pimienta García, coordinador del IES VIRGEN DE SOTERRAÑO, ha conseguido cerrar un curso en el Centro de Profesores de Badajoz, perteneciente al Gobierno de Extremadura. 9 Conclusiones y aplicaciones futuras. Como conclusión creemos que iniciativas como esta serán siempre bienvenidas por el profesorado, en nuestro caso de Formación Profesional, ya que sin ellas, es económicamente imposible adquirir los equipamientos y por tanto abordar los proyectos vinculados a la Formación Profesional que sean innovadores y acerquen al alumnado a 2324 realidad de las empresas, y así adquirir competencias que, sin duda, necesitarán en un futuro próximo. Para las ediciones futuras, si existen, la propia unidad convocante deberá cuidar y explicitar claramente el destino y procedimiento de las ayudas y las comunidades autónomas deberán hacer un esfuerzo por hacer llegar a su destino (los centros participantes seleccionado) las ayudas con más celeridad y eficacia, de manera que no se entorpezca la labor ni menoscabe el entusiasmo del profesorado. 10 Valoración final del proyecto. La valoración final del proyecto es muy positiva, pues se ha realizado un deseo y un anhelo de todos nosotros, ya que se ha logrado incorporar al curriculum para el curso 2011/12, y venideros, en el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (Familia Profesional de Informática y Comunicaciones), así como en el ciclo superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos las actitudes, contenidos y procedimientos propios de la conectorización, empalme y distribución de la fibra óptica, así como los correspondientes a la certificación en cobre y fibra óptica que antes del proyecto no se impartían, o lo hacíamos de forma deficiente. Entendemos que hemos mejorado la calidad de la formación de los ciclos mencionados y acercado las destrezas y las competencias del alumnado al contexto empresarial próximo. Y todo esto gracias a la formación recibida por el profesorado participante en el proyecto y los equipamientos adquiridos. Estos nuevos elementos curriculares se soportarán en las 16 unidades prácticas de taller realizadas con el auxilio de los nuevos equipamientos y con el compromiso de mejorarlas curso a curso. Centro coordinador: IES Gonzalo Nazareno Coordinador: Juan Antonio Tagua Gómez. Dos Hermanas (Sevilla) a 22 de Octubre25 11 APENDICE I: Curso en el CPR de Badajoz. 2526 2627 12 APENDICE II: Detalle de las Unidades Prácticas de Taller. 2728 12.1 P01F: Medidas de protección y seguridad en la fibra óptica. OBJETIVOS. Conocer los riesgos físicos durante el trabajo con la fibra óptica. Utilizar las medidas de protección adecuadas en el trabajo con la fibra óptica. INTRODUCCIÓN Hay ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con fibras ópticas. Éstas ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro y reducen el tiempo perdido por accidentes. Además de estas precauciones deben seguirse también otras reglas de seguridad en el entorno de la instalación. PRECAUCIONES. Corte y pelado del cable. Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, se debe llevar guantes y gafas de seguridad apropiados. Herramientas tales como cortadoras, peladoras, etc..., pueden estar muy afiladas y por tanto causar daños. Los pequeños trozos cortados de fibra pueden volar fácilmente durante los procesos de corte. A veces los cables de fibras presentan unos refuerzos de metal que pueden ser MUY cortantes. Trozos de fibra óptica sueltos. Lo trozos de fibra óptica que resultan a partir de los procesos de cortado deberán guardarse en un contenedor cerrado y debidamente etiquetado. Los trozos de fibra de vidrio cortados están muy afilados y pueden dañar fácilmente el ojo o pinchar la piel. Las fibras deberán ser manejadas únicamente con pinzas, o bien, utilizar un trozo de cinta aislante para pegarlos a ella. Utiliza mientras sea posible gafas protectoras y guantes de látex. Tensión del cable. Bajo tensión, los elementos de refuerzo de una cable de fibra óptica pueden almacenar mucha energía elástica, por lo que fácilmente pueden dar un latigazo al volver hacia su posición natural y causar daños. Se debe tener un cuidado especial durante las operaciones de tendido del cable y 2829 especialmente cuando el elemento de refuerzo esté bajo tensión mecánica. Luz láser. La luz de una fibra óptica o de su propia fuente, puede dañar seriamente al ojo incluso si la luz es invisible. Antes de trabajar con cualquier fibra óptica deben apagarse todas las fuentes de luz. Nunca se debe mirar al extremo de una fibra óptica, ya que pudiera estar acoplada a un láser. Tampoco debe apuntar a otra persona con una fuente de luz láser, especialmente a la cara. La capacidad de un láser para producir un riesgo viene determinada principalmente por los tres factores siguientes: longitud de onda, duración (o tiempo de exposición) y potencia (o energía del haz). La longitud de onda depende de la composición química del medio activo o compuesto utilizado para producir dicho haz de luz. La duración o la salida del haz láser, puede ser de dos formas: onda continua (láser CW - continuous waves), o tren de impulsos (P -pulsed). La potencia de salida de los láseres varía mucho de unos tipos de láser a otros. Los láseres continuos se caracterizan por su potencia máxima de salida (medida en vatios), mientras que los láseres de impulsos se caracterizan por su energía total por pulso (medida en julios). La clasificación de los láseres viene dada por la norma UNE EN atendiendo a sus respectivos riesgos. Clase 1 : Productos láser que son seguros en todas las condiciones de utilización razonablemente previsibles, incluyendo el uso de instrumentos ópticos en visión directa. Clase 1M: Como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a través de instrumentos ópticos como prismáticos binoculares, telescopios, microscopios o lupas. Clase 2 : Láseres visibles (400 a 700 nm). Los reflejos de aversión (parpadeos) protegen el ojo aunque se utilicen con instrumentos ópticos. Clase 2M: Como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan instrumentos ópticos. Clase 3R: láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa pero el riesgo es menor y necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control que la Clase 3B Clase 3B:Productos láser cuya visión directa en el haz es siempre peligrosa. La visión de reflexiones difusas es normalmente segura. Clase 4:Son productos láser de gran potencia susceptibles de producir reflexiones difusas peligrosas, la visión directa siempre es peligrosa. Pueden causar daños sobre la piel y pueden constituir, también, un peligro de incendio. Su utilización precisa extrema precaución. Las fuentes de luz láser que utilizaremos en estas prácticas utilizan la norma americana Clase I CDRH (Center for Devices and Radiological Health), esta denominación coincide con la Clase 1 y 2 de la norma europea. Cada sistema láser deberá llevar de forma permanente y en lugar visible una o más etiquetas de aviso, según la Clase o grupo de riesgo al que pertenezca. 2930 Junto con la señal triangular de advertencia con el símbolo de peligro por radiación láser, cada equipo llevará en lugar visible otras etiquetas rectangulares con frases de advertencia que permitirán al usuario conocer el potencial riesgo al que se expone, y cómo evitarlo. Tenga especial cuidado con los módulos de fibra del certificador DTX1800, así como con los conectores ópticos de salida del OTDR. Finalmente, habría que indicar que cuando observamos con un microscopio una fibra conectorizada o no, para evaluar su estado (pulido o limpieza), lo hacemos siempre con un microscopio de luz 3031 blanca protegido y siempre con la fibra desconectada de la fuente de luz. Disolventes y soluciones de limpieza. Los líquidos que se utilizan para limpiar las fibras ópticas y para eliminar los compuestos de relleno pueden irritar los ojos y la piel en algunos casos. Por ello, si es necesario, utilice guantes y mascarilla si es especialmente sensible a dichos productos. El Alcohol isopropílico (isopropanol), es uno de estos productos. Este alcohol es incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Es también muy utilizado en la limpieza de lentes de objetivos fotográficos y aparatos electrónicos, ya que no deja marcas y es de rápida evaporación. Se utiliza a concentraciones entre el 70% y el 100%. La inhalación prolongada de grandes cantidades de alcohol isopropílico puede producir cefalea, nauseas y vómitos. Este producto se presenta en forma líquida en botes o en toallitas ya impregnadas. Es bastante común, utilizar un bote dispensador de alcohol isopropílico con toallitas o hisopos de microfibra que no sueltan pelusas. El bote dispensador se rellena con cuidado de alcohol y cuando se va a utilizar se hace presión con una toallita, una o más veces presionando en el tapón, tomándose así una cantidad fija de dicho producto. Esto evita tener destapado o abrir y cerrar el bote de alcohol. 3132 Cuando termines todas las tareas de la práctica, limpia la zona de trabajo y avisa al profesorado. 3233 12.2 P02F: Mapa de cableado 1 ( Latiguillo directo - TIA 568B). OBJETIVOS. 1. Comprobar el correcto mapeado de un latiguillo directo (TIA 568B) haciendo uso del DTX1800. INTRODUCCIÓN La prueba de Mapa de cableado requiere comprobar para cada uno de los ocho conductores del cable: El orden correcto siguiendo TIA256B de crimpado en un conector se muestra en la figura siguiente: Donde puede verse que las cuatro pares de hilos son independientes, así como que existe continuidad extremo a extremo y no existen cruces, inversiones o cortos entre los conductores. Recuerda que la posición física de cada uno de los hilos de los cuatro pares es la que se muestra en la figura siguiente. 3334 Para realizar esta práctica utilizaremos un latiguillo montado correctamente de acuerdo a la norma TIA568B en un cable UTP Categoría 6, con la etiqueta "T568B". En la pantalla que sigue se reproducen las condiciones de la prueba. MATERIALES. 1. Latiguillo comercial cable UTP 568B Cat.6 3435 HERRAMIENTAS. 1. DTX-1800 Cable Analyzer. PROCEDIMIENTOS. Procedimiento 1. Coloca los dos adaptadores de canal Cat6A en la unidad principal y remota del DTX1800. Procedimiento 2. Coloca el latiguillo etiquetado como T568B entre los distintos adaptadores de canal de la unidad principal y remota del DTX1800". 3536 Procedimiento 3. Sitúate con el conmutador rotatorio en "Setup" y aparecerá una pantalla desde donde podrás seleccionar el tipo de cable, es decir, "par trenzado". Pulsa ENTER. Procedimiento 4. La siguiente pantalla muestra las opciones del par trenzado en dos pestañas. En la primera pestaña podemos elegir los límites de la prueba, el tipo de cable, la velocidad nominal de propagación en el cable y la configuración de los conectores. 3637 Procedimiento 5. Sitúate en "límite de prueba", pulsa ENTER y Selecciona "TIA Cat. 6 Channel". Recuerda que estamos utilizando el adaptador de canal. Pulsa seguidamente ENTER Sitúate ahora en Tipo de cable y pulsa ENTER. Desde esta pantalla podrás seleccionar el tipo de cable "UTP". Pulsa seguidamente ENTER. Sitúate ahora en "categoría del cable" y pulsa ENTER. Desde esta pantalla podrás seleccionar la categoría del cable, en nuestro caso Cat 6 UTP. Pulsa seguidamente ENTER. Procedimiento 6. Cambia, en el caso de ser conocida para el cable que estás utilizando, la velocidad nominal de propagación de dicho cable. (Por defecto 69,0). Procedimiento 7. Selecciona en la opción "Configuración de tomas de salida" la configuración de los dos conectores. En nuestro caso T568B. Procedimiento 8. Sitúate con el conmutador giratorio en "SINGLE TEST". Selecciona Mapa de cableado. 3738 Procedimiento 9. Pulsa finalmente ENTER. Después del test deberá aparecer la siguiente pantalla Como puede verse el latiguillo bajo prueba PASA el test, se comprueba pues que existe continuidad en todos los conductores y no existe ninguna anomalía (cable abierto, en corto, par cruzado, par invertido, etc), correspondiéndose hilo a hilo un conector con otro. 3839 Procedimiento 10. Cambia el conmutador giratorio a la posición "AUTOTEST" y pulsa TEST, deberá aparecer la siguiente pantalla Se ha realizado ahora el Test completo, y de nuevo puede verse que el latiguillo bajo prueba PASA el test respecto de todos los parámetros establecidos en la norma. Ver informe de la prueba. Procedimiento 11. Cuando termines todas las tareas de la práctica, limpia la zona de trabajo y avisa al profesorado. 3940 12.3 P03F: Mapa de cableado 2 (Par Abierto y Conector Defectuoso). OBJETIVOS. 1. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde uno al menos de los pares está abierto haciendo uso del DTX Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde uno al menos de los conectores está defectuoso haciendo uso del DTX1800. INTRODUCCIÓN La prueba de Mapa de cableado requiere comprobar para cada uno de los ocho conductores del cable que existe continuidad en todos ellos. Si representamos por parejas de colores los hilos: Donde puede verse que las cuatro pares de hilos son independientes, así como que existe continuidad extremo a extremo y no existen cruces, inversiones, están en corto o abiertos los conductores. Recuerda que la posición física de cada uno de los hilos de los cuatro pares es la que se muestra en la figura siguiente. 4041 Para realizar esta práctica utilizaremos: 1. Un latiguillo intencionadamente montado de acuerdo a la norma TIA568B en un cable UTP Categoría 6, con la etiqueta "ABIERTO", que presenta los conductores 2 y 8 abiertos. 2. Un latiguillo intencionadamente montado con un conector defectuoso como caso singular de los ocho conductores abiertos De forma esquemática: MATERIALES. 1. Latiguillos especialmente preparados con cable UTP. HERRAMIENTAS. 1. Crimpadora para RJ45. 4142 2. DTX-1800 Cable Analyzer. 3. Adaptador de canal Cat. 6A/CLASE E, (DTX-CHA002) PROCEDIMIENTOS. Procedimiento 1. Utiliza los conocimientos y destrezas de la práctica P02F para preparar las condiciones de la prueba siguiente: Procedimiento 2.(PAR ABIERTO) Monta en los adaptadores de canal de las unidades principal y remota el latiguillo etiquetado como "ABIERTO". Sitúate con el conmutador giratorio en "SINGLE TEST". Selecciona Mapa de cableado. 4243 Procedimiento 3. Pulsa finalmente ENTER. Después del test deberá aparecer la siguiente pantalla Como puede verse, el latiguillo FALLA, es decir no pasa la prueba de mapa de cableado, presentando dos anomalías: 1. El conductor naranja se interrumpe a 40 cm. del conector situado en la unidad principal del DTX44 2. El conductor marrón se interrumpe justo en el conector situado en la unidad principal del DTX1800. Procedimiento 4. Si invertimos la conexión del latiguillo respecto del DTX1800 y realizamos de nuevo la prueba aparecerá Procedimiento 5. Si cambiamos ahora el conmutador giratorio a la posición "AUTOTEST" y pulsamos TEST, el DTX1800 detectará que existe un error de mapeado y antes de comprobar el resto de los parámetros de la norma nos preguntará si deseamos continuar o no. Si aceptamos continuar, finalmente, 4445 Ver informe de la prueba. Procedimiento 6.(CONECTOR DEFECTUOSO) Veamos ahora el caso particular de un conector defectuoso para el que no existe ninguna conexión viable en dicho conector. Si conectamos entre la unidad principal y la remota del DTX1800 el latiguillo etiquetado como "CONECTOR" y ejecutamos el test de mapa de cableado, obtendremos Vemos que el latiguillo FALLA, es decir, no pasa la prueba de mapa de cableado, sencillamente porque sus ocho conductores están abiertos exactamente en el conector colocado en la unidad remota del DTX1800, a 40 cm. Procedimiento 7. Si invertimos la conexión del latiguillo respecto del DTX1800 y realizamos de nuevo la prueba aparecerá 4546 Observamos que esta vez el conector defectuoso se encuentra a 0 cm. de la unidad principal del DTX1800. En este caso tan singular, es imposible realizar el test desde "AUTOTEST", pues al no existir continuidad con ninguno de los ocho pares, el DTX1800 interrumpe la prueba mostrando la pantalla siguiente Procedimiento 8. Cuando termines todas las tareas de la práctica, limpia la zona de trabajo y avisa al profesorado P04F: Mapa de cableado 3 (Par en Corto, Par invertido y Par cruzado). OBJETIVOS. Haciendo uso del certificador DTX1800: 1. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existe un par de conductores en corto. 2. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existen dos pares invertidos. 3. Comprobar el mapeado de un latiguillo UTP directo Cat.6 (TIA 568B) donde existen dos pares cruzados. INTRODUCCIÓN. 4647 La prueba de Mapa de cableado requiere comprobar para cada uno de los ocho conductores del cable que existe continuidad en todos ellos. Si representamos por parejas de colores los hilos: 4748 Donde puede verse que las cuatro pares de hilos son independientes, así como que existe continuidad extremo a extremo y no existen cruces, inversiones o cortos entre los conductores. Recuerda que la posición física de cada uno de los hilos de los cuatro pares es la que se muestra en la figura siguiente. 4849 Para realizar esta práctica utilizaremos dos latiguillos especiales e intencionadamente montados de acuerdo a la norma TIA568B en un cable UTP Categoría 6, con las etiquetas "CORTO/INVERTIDO" y "CRUZADO". Ten presente que: Dos hilos están en corto cuando existe un contacto eléctrico entre ellos (han perdido el aislamiento) a lo largo del enlace. Un par se dice que está invertido cuando la polaridad/orden de los conductores del par en un extremo, está invertido en otro extremo del enlace. Un par se dice que está cruzado cuando los dos conductores de un par están conectados a la posición correspondiente de otro par diferente en el otro extremo del enlace. MATERIALES. 1. Latiguillos especialmente preparados con cable UTP. HERRAMIENTAS. 1. Crimpadora para RJ45. 49 Mostrar más
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles P02F: Mapa de cableado 1 ( Latiguillo directo - TIA 568B).
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles P04F: Mapa de cableado 3 (Par en Corto, Par invertido y Par cruzado).
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles P17F: Certificación en fibra óptica Nivel 2 (Eventos reflexivos y OTDR).
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles P14F: Certificación en cobre (Enlace permanente y canal).
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL
FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL Horas: 24 Teoría: 7 Práctica: 17 Presenciales: 24 A Distancia: 0 Acción: Nº Grupo: Código: TELECOMUNIC-019 Plan: Más detalles P06F: Conectorización ST en frío con epoxy y fibra multimodo.
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles Catalogo Fluke Networks Fibra Óptica
Catalogo Fluke Networks Fibra Óptica 1 Fiber Optic Cleaning Kits... 3 VisiFault Visual Fault Locator... 4 FiberInspector Mini... 5 FiberInspector Pro... 6 OptiFiber OTDR... 7 DTX CableAnalyzer Series... Más detalles FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL
FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL FIBRA OPTICA PARA OPERADORES DE CABLE LOCAL Horas: 24 Teoría: 7 Práctica: 17 Presenciales: 24 A Distancia: 0 Acción: 7401 Nº Grupo: 1 Código: AUTOF-214-13 Plan: Más detalles Empalme de dos fibras multimodo con ayuda de una empalmadora por fusión.
Proyecto de CERTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPARACIÓN DE REDES DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES TIA/ISO EN COBRE Y FIBRA ÓPTICA en el marco de la convocatoria de ayudas de la Resolución de 5 de abril de Más detalles Practica 2 Cableado estructurado
Practica 2 Cableado estructurado Prácticas de Fundamentos de Telemática. Objetivo de la práctica: Generar un latiguillo cruzado para poder conectar dos ordenadores directamente. Para ello, se realizará Más detalles DISTRIBUIDOR OPTICO CIE
DISTRIBUIDOR OPTICO CIE Página 1 de 8 Indice 1.0 Introducción 2.0 Descripción 3.0 Características y beneficios 4.0 Dimensiones 5.0 Configuración y diagramas de interconexión 6.0 Accesorios 7.0 Información Más detalles Curso CURSO INSTALACIÓN MANTENIMIENTO REDES FIBRA ÓPTICA FTTH FTTX MADRID
Curso CURSO INSTALACIÓN MANTENIMIENTO REDES FIBRA ÓPTICA FTTH FTTX MADRID HUMAN CHRONOS Descripción del Curso de CURSO INSTALACIÓN MANTENIMIENTO REDES FIBRA ÓPTICA FTTH FTTX MADRID en : Human Chronos conoce Más detalles CENTRO DE ENSEÑANZA SAN ROQUE, S.L. www.centrosanroque.com Teléfono.- 94 461 4773 FAX.- 94 461 4773 E-MAIL.- centro@centrosanroque.
CENTRO DE ENSEÑANZA SAN ROQUE, S.L. www.centrosanroque.com Teléfono.- 94 461 4773 FAX.- 94 461 4773 E-MAIL.- centro@centrosanroque.com ÍNDICE INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 150 HORAS... Más detalles Cableado Horizontal. Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack).
Cableado Horizontal Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack). Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, Más detalles 4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA. La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes
4. EL OTDR y LA FIBRA ÓPTICA La demanda de fibra óptica en el mundo esta creciendo considerablemente, las redes cada vez son mayores, más confiables y más potentes, lo que aumenta el número de operadores, Más detalles INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES ORDENADORES
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES ORDENADORES INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES ORDENADORES Horas: 310 Teoría: 119 Práctica: 191 Presenciales: 310 A Distancia: 0 Acción: POI A2027 Nº Grupo: Código: Más detalles Última modificación: 1 de agosto de 2010. www.coimbraweb.com
EMPALMES Y CONEXIONES Contenido 1.- Cables de fibra óptica. 2.- Empalmes. 3.- Conectores. 4.- Esquema de instalación Objetivo.- Al finalizar, el lector será capaz de describir la estructura de un cable Más detalles COMPONENTES OPTICOS PASIVOS
COMPONENTES OPTICOS PASIVOS Los diferentes componentes ópticos pasivos, ( adaptadores, conectores, latiguillos, atenuadores, acopladores, etc.), fabricados con las más estrictas exigencias del mercado, Más detalles INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO IBEROTEC SEMESTRE ACADÉMICO: 2014-II SÍLABO MÓDULO : SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO IBEROTEC SEMESTRE ACADÉMICO: 2014-II 1. DATOS GENERALES SÍLABO UNIDAD DIDÁCTICA : LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y FIBRAS ÓPTICAS MÓDULO : SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES Más detalles ACADEMIA CISCO - ESPOL
OBJETIVOS Proveer a los participante, los conocimientos para efectuar la instalación, administración, Implementación y puesta en marcha de proyectos IT (Tecnología de Información). Con un enfoque teórico-práctico Más detalles Manual para la solución de problemas de cableado de cobre
Manual para la solución de problemas de cableado de cobre Índice Introducción 2 Aspectos básicos para la solución de problemas 3 Modelos de enlace 4 Los diagnósticos automáticos de la serie DTX 5 Causas Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL
CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL 1. Objetivo El objetivo de esta descripción es explicar los más importantes términos y saber interpretar mejor las diferencias que existen dentro del concepto cableado estructurado Más detalles Planificación de la instalación de FO
Planificación de la instalación de FO Conversor Electro Óptico Conector Splice Splice FO Splice Conector Conversor Óptico Electro Planificación de la instalación Atenuación α k [db]: α k [db]= L[Km]*α Más detalles Informe de la revisión de Cableado Estructurado de Voz y Datos en las nuevas oficinas de CLIENTE
Informe de la revisión de Cableado Estructurado de Voz y Datos en las nuevas oficinas de CLIENTE (04/07/2007) Historial de la revisión del documento Fecha Versión Actualizado por Descripción de cambios Más detalles OTDR. Sistemas de transmisión por Fibra Optica
OTDR INTRODUCCION Un OTDR es un reflectómetro óptico en el dominio tiempo. Es un instrumento de medición que envía pulsos de luz, a la longitud de onda deseada (ejemplo 3ra ventana:1550 nm), para luego Más detalles Redes de Altas Prestaciones
Redes de Altas Prestaciones Tema 2 Instalación y Gestión de Redes Curso 2010 Diseño básico de redes cableadas. Cableado Estructurado El hecho de utilizar una única infraestructura cableada bajo normas Más detalles DE REDES Y SERVIDORES
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES Hardware de Red: ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACION JOHN GÓMEZ CARVAJAL johncar@univalle.edu.co http://eisc.univalle.edu.co/~johncar/ars/ En la mayor parte Más detalles PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s
PRACTICA 3: Comprobación de Cableado Estructurado CAT 5e en LAN s Apartado a) Fluke Networks LinkRunners Análisis y medición de cables Objetivo Aprender a utilizar las funciones de mapeo de cableado del Más detalles Protección primaria Consiste en disponer sobre la fibra un recubrimiento de acrilato o silicona, y está coloreada según un código de colores.
CAPÍTULO II TECNOLOGÍA DE LA FIBRA ÓPTICA 2.1 ELEMENTOS PASIVOS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA Las redes de Fibra Óptica mencionadas contienen diferentes elementos pasivos para la conectividad de un Sistema Más detalles Azul. Blanco Verde. transmitir datos. tierra. Verde. Si Si Si No No Si No No. Verde. Anaranjado. Verde. Azul
TELEMÁTICA Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PRÁCTICA 7 1.- OBJETIVO. El objetivo de esta práctica es la familiarización con el cableado utilizado para la implementación de redes informáticas y el proceso Más detalles Redes de CAT6 en la ICT
1 Certificación de Redes CAT6 en la ICT 2 Normas y Certificación de una red CAT6 Por qué es Necesario Certificar? Componentes (Bobinas de Cable, Paneles, Tomas, Conectores, Latiguillos) son elementos que Más detalles PROYECTO DIDÁCTICO: la red de área local
PROYECTO DIDÁCTICO: la red de área local 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Descripción del proyecto: componentes y funcionamiento. Memoria del proyecto El presente proyecto presenta un sistema básico y didáctico para Más detalles REDES CABLEADAS / CABLEADO ESTRUCTURADO Pág. 1
1. REDES CABLEADAS Se comunica a través de cables de datos (generalmente basada en Ethernet. Los cables de datos, conocidos como cables de red de Ethernet o cables con hilos conductores (CAT5), conectan Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED INTERIOR DE VOZ Y DATOS DEL EXCMO.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED INTERIOR DE VOZ Y DATOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 1 OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato Más detalles Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno
Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno Introducción. Cableado Estructurado Introducción. Fibra óptica Introducción. AMPTRAC Solución del Más detalles CURSO DE FIBRA ÓPTICA
CURSO DE FIBRA ÓPTICA Programación Didáctica Principios Instalación Conexionado Medición Normativa Prácticas Ildefonso Verdú Sanchis Ingeniero Técnico de Telecomunicación Telemática Colegiado: 7.149 Instalador Más detalles TECNICAS DE INSTALACION CABLES TERRESTRES
TECNICAS DE INSTALACION CABLES TERRESTRES INSTALACION DE CABLE ENTERRADO Directamente bajo tierra o un conducto enterrado. Investigar el suelo. Instalación en zanjas. Profundidad 75-100 cm. INSTALACION Más detalles INSTALACIÓN FÍSICA DE UNA RED LOCAL. 1. Diseño de la red local (LAN) 2. 2. Instalación de la red 12
INSTALACIÓN FÍSICA DE UNA RED LOCAL Contenido 1. Diseño de la red local (LAN) 2 1.1. Cableado Estructurado 4 1.2. Elementos necesarios para la instalación 8 2. Instalación de la red 12 Pág. 1 1. Diseño Más detalles Cableado Estructurado Clase # 4. Licda. Consuelo Eleticia Sandoval
Cableado Estructurado Clase # 4 Licda. Consuelo Eleticia Sandoval Cableado Estructurado Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben Más detalles TEMA 2.::. INSTALACIONES MICROINFORMÁTICAS EN RED LOCAL.
TEMA 2.::. INSTALACIONES MICROINFORMÁTICAS EN RED LOCAL. MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS. 1 Qué es una red?. 2 Qué tipos de redes hay?. 3 Enumera que ventajas presenta una red. 4 Por qué es importante el administrador Más detalles CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES INTRODUCCIÓN Para la construcción de la Red de Sistema Estructurado, se utilizarán equipos y materiales de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones, Más detalles DTX CableAnalyzer. El tiempo es oro. El DTX CableAnalyzer reduce de forma significativa el tiempo de certificación.
N E T W O R K S U P E R V I S I O N El DTX CableAnalyzer reduce de forma significativa el tiempo de certificación. La nueva serie DTX CableAnalyzer de Fluke Networks es la plataforma de certificación para Más detalles OptiFiber OTDR certificador. Certifique. Diagnostique. Documente.
NETWORKSUPERVISION Vea lo que los demás se están perdiendo... Certificación de pérdidas/longitud El análisis de pérdidas PASA/ FALLA facilita la visión del estado de la fibra y presenta los datos en un Más detalles Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica
Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Más detalles Cables y conectores. 1. Cables de redes Comunes. 2. Cables de par trenzado. Par trenzado. Cable coaxial. Fibra óptica
Cables y conectores 1. Cables de redes Comunes Par trenzado La tecnología Ethernet moderna generalmente utiliza un tipo de cable de cobre conocido como par trenzado (TP, Twisted Pair) para interconectar Más detalles A.N.E.P. Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay) ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR DEFINICIONES
Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay) ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR DEFINICIONES Tipo de Curso Orientación Perfil de Ingreso Duración Perfil de Egreso Capacitación Más detalles Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes (S.M.R.)
Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes (S.M.R.) Aspectos comunes a todos los módulos ÍNDICE 1. MARCO LEGAL....2 2. CONTEXTUALIZACIÓN...2 3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO....3 4. CONTENIDOS DE CARÁCTER Más detalles LICITACION ABREVIADA Nº 30/14. Sírvase cotizar precios, teniendo en cuenta el presente Pliego Particular.
Señor: Dirección: LICITACION ABREVIADA Nº 30/14 Apertura: 16/09/2014 Hora: 14.30 Lugar: Departamento de Compras - San Salvador 1674 - Oficina 22 Sírvase cotizar precios, teniendo en cuenta el presente Más detalles DTX-MFM2/GFM2/SFM2. Manual de uso. Módulos de fibra
DTX-MFM2/GFM2/SFM2 Módulos de fibra Manual de uso PN 2142235 April 2004, Rev. 4 4/10 (Spanish) 2004, 2006, 2007, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks Más detalles Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Curso: Redes de Computadoras Cableado de Redes. Ing. Faustino Montes de Oca
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Curso: Redes de Computadoras Cableado de Redes Ing. Faustino Montes de Oca Porqué son importantes los estándares de medios físicos Más detalles An IT Expert Company EGP-EGS
An IT Expert Company SERIE BFO Bandejas fibra óptica. SERIE CFO Cajas de fibra óptica. SERIE CNADPG Conectores, adaptadores y pigtails fibra óptica. SERIE JMP Jumpers fibra óptica. SERIE CBFO Cables fibra Más detalles Redes de computadoras
21.10.05 Redes de computadoras Cableado estructurado Omar Salvador Gómez Gómez, MSE Maestría en computación aplicada Agenda Estándares EIA/TIA Cableado Verificación de los cables 21.10.05 Autor: OSGG versión Más detalles DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA
LANZAMIENTO PRODUCTO ABRIL 2014 DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Gama completa de dispositivos para la distribución de señal en Fibra Óptica según ICT-2 (R.D. 346/2011, Orden ITC/1644/2011) La actualización Más detalles Repetidoróptico de datos por2fibras
MANUALDE INSTRUCCIONES Repetidoróptico de datos por2fibras MODELO N555 ÍNDICE GENERAL... 1 DESCRIPCIÓN... 5 INSTALACIÓN... 9 OPERACIÓN... 11 MANTENIMIENTO... 13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS... 15 i EQUITEL Más detalles DTX CableAnalyzer Guía de accesorios
N E T W O R K S U P E R V I S I O N DTX CableAnalyzer Guía de accesorios Compruebe cómo las opciones y los accesorios de Fluke Networks pueden mejorar su inversión con facilidad. Smart Remotes Índice Smart Más detalles OBJETIVOS DE LA SECCIÓN. I. Repasar los requisitos y uso adecuado del equipo de prueba de par trenzado balanceado y de fibra óptica.
OBJETIVOS DE LA SECCIÓN I. Repasar los requisitos y uso adecuado del equipo de prueba de par trenzado balanceado y de fibra óptica. II. Repasar los requisitos para probar las instalaciones de Modelo de Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA. Nivel 2
Página 1 de 28 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 2 Código ELE482_2 Versión 5 Situación Más detalles CERTIFICACION DE. Ing. Brain Naser Soto Instructor CISCO CCNA / PNIE
CERTIFICACION DE CABLEADO I B i N S t Ing. Brain Naser Soto Instructor CISCO CCNA / PNIE Prueba de cables de par trenzado Cubierta exterior Aislación Cable Cobre ó Alambre de Cobre (4 pares) Pantalla Polyester Más detalles UTILIZACIÓN DE CABLES DE F.O. EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD CCTV
UTILIZACIÓN DE CABLES DE F.O. EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD CCTV Si bien las aplicaciones más conocidas de la fibra óptica se encuentran en la industria de las telecomunicaciones; cada vez es más frecuente Más detalles Ampliación del tendido de fibra óptica de la Sede del Litoral
Ampliación del tendido de fibra óptica de la Sede del Litoral Responsable del Proyecto: Dirección de Servicios Telemáticos Sede de Sartenejas Edificio MYS, oficina 024, Telf: + 58 212 9063200 e-mail: dst@usb.ve, Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS ESCUELA DE COMPUTACION
UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS ESCUELA DE COMPUTACION CICLO 01-2013 GUIA DE LABORATORIO Nº 3 Nombre de la practica: Cableado Estructurado (Fibra optica) Lugar de ejecución: Laboratorio Más detalles Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica (Online)
Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Técnico en Instalaciones y Mantenimiento de Redes de Fibra Óptica (Online) Más detalles Curso Centralitas Telefónicas
TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Curso Centralitas Telefónicas Duración: 180 horas Precio: 0 * Modalidad: Online * hasta 100 % bonificable Más detalles CONCEPTOS BÁSICOS Definición. Estructura. Medio dieléctrico que permite la transmisión de luz con unas pérdidas mínimas
1 1 CONCEPTOS BÁSICOS Definición Medio dieléctrico que permite la transmisión de luz con unas pérdidas mínimas Estructura Núcleo: cristal de silicio por donde viaja la señal de luz Revestimento: cristal Más detalles Distribución de material eléctrico y electrónico, S.L.
Distribución de material eléctrico y electrónico, S.L. 2013 Empresa Abbatel tiene personal cualificado y con una gran experiencia en el campo de la fibra óptica, le permite ofrecer asesoramiento para la Más detalles DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA FAMILIA PROFESIONAL INFORMATICA CURSO 2014-2015 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA FAMILIA PROFESIONAL INFORMATICA CURSO 2014-2015 FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES MÓDULO PROFESIONAL REDES LOCALES FP grado Más detalles FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PRUEBA OTDR
FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PRUEBA OTDR La implantación de fibra óptica en la construcción de edificios de nueva construcción es de carácter obligatorio desde la entrada en vigor Más detalles Prácticas de instalación
Prácticas de instalación Instalación del cable Canalizaciones Separación de las instalaciones eléctricas Distancias máximas Radios de curvatura Tendido y destrenzado Instalación del cable (cont.) Embridado Más detalles Características técnicas A.2 5. Características técnicas F.O. A.2 6. scon 3100-A A.2 7. scon 3100-AA A.2 8. scon 3061-AD A.2 9. scon 3063-AD A.
HARTING sc on Índice Página Introducción y características A.2 4 Características técnicas A.2 5 Características técnicas F.O. A.2 6 scon 3100-A A.2 7 scon 3100-AA A.2 8 scon 3061-AD A.2 9 scon 3063-AD Más detalles Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web. (D.A.W.)
Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web. (D.A.W.) Aspectos comunes a todos los módulos ÍNDICE ÍNDICE...1 1. MARCO LEGAL....2 2. CONTEXTUALIZACIÓN...2 3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO....3 4. CRITERIOS Más detalles Pliegos Técnicos que han de servir de base para el Suministro e Instalación del Cableado de Fibra Óptica entre Diversas Dependencias Municipales
Pliegos Técnicos que han de servir de base para el Suministro e Instalación del Cableado de Fibra Óptica entre Diversas Dependencias Municipales 11-PLIEGO de PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INTERCONEXIÓN EDIFICIOS Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Miércoles 5 de septiembre de 2012 Sec. I. Pág. 62322 ANEXO II I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE Más detalles Pruebe todos sus cables y cableados
Pruebe todos sus cables y cableados Identifique y localice sus defectos C.A 7024 Fault Mapper TM TDR alfanumérico C.A 7026 Fault Mapper TM Pro TDR gráfico C.A 7028 Wire Mapper TM Pro Tester LAN Localización Más detalles UF1119 Mantenimiento de Sistemas Telefónicos con Centralitas de Baja Capacidad
UF1119 Mantenimiento de Sistemas Telefónicos con Centralitas de Baja Capacidad Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL UF1119 Mantenimiento de Sistemas Telefónicos con Centralitas de Baja Más detalles ESTUDIO DE INTERCONEXION AVANZADA VIA FIBRA OPTICA MUNICIPIO DE QUERÉTARO (CENTRO CÍVICO) VICTOR MANUEL DE SANTIAGO HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Voluntad. Conocimiento. Servicio. ESTUDIO DE INTERCONEXION AVANZADA VIA FIBRA OPTICA MUNICIPIO DE QUERÉTARO (CENTRO CÍVICO) VICTOR MANUEL DE SANTIAGO HERNÁNDEZ Santiago Más detalles Curso Centralitas Telefónicas
Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Centralitas Telefónicas Curso Centralitas Telefónicas Duración: 180 horas Precio: 150 * Modalidad: Online * Materiales didácticos, titulación Más detalles Capitulo 2: Capa Física
Capitulo 2: 2.1 Definición de LAN LAN es la abreviatura de Network Área Local(Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios ordenadores y periféricos para intercambiar Más detalles CABLE COAXIAL (http://www.eveliux.com/fundatel/mcables.html) (http://members.tripod.com/ramcir_cjm/mvg.htm)
CABLE COAXIAL (http://www.eveliux.com/fundatel/mcables.html) (http://members.tripod.com/ramcir_cjm/mvg.htm) Estructura genérica de un cable coaxial. A frecuencias en el intervalo de VHF (Very High Frecuency) Más detalles UF1119 Mantenimiento de Sistemas Telefónicos con Centralitas de Baja Capacidad
UF1119 Mantenimiento de Sistemas Telefónicos con Centralitas de Baja Capacidad TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Duración: 70 horas Más detalles Universidad Complutense
Universidad Complutense PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CAMPUS DE MONCLOA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Madrid, marzo de 2015 Índice 1 OBJETO... 4 2 DESCRIPCIÓN... Más detalles FORMACIÓN Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas
FORMACIÓN Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas En un mercado laboral en constante evolución, la formación continua de los profesionales debe ser una de sus prioridades. Más detalles Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 2ª
Técnicas y Procesos de infraestructura de Telecomunicaciones Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 2ª 2015 I.E.S. "Fuensanta" Departamento de Más detalles Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de computadoras son:
TECNICAS BÁSICAS DE MODULACIÓN ANALÓGICA. En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora Más detalles Al finalizar el programa, el participante será capaz de:
Programa en Redes de Fibra óptica Objetivo: Este programa está orientado a Capacitar Técnicos en la instalación, Empalmes y Mediciones de Redes de Fibra Óptica utilizando la metodología teórico-práctica Más detalles Full/full-duplex (F/FDX)
Full/full-duplex (F/FDX) El modo de operación full/full-duplex, permite transmitir y recibir simultáneamente, pero no necesariamente entre las mismas dos ubicaciones. Esto es, mientras se mantiene la transmisión Más detalles NORMATIVA DE CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSIDAD DE GRANADA - REV2.7C
NORMATIVA DE CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSIDAD DE GRANADA - REV2.7C LICENCIA. Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-compartir bajo la misma licencia 3.0 Unported de Creative Commons. Más detalles DTX CableAnalyzer El tiempo es oro. El certificador DTX CableAnalyzer reduce considerablemente el tiempo total de certificación.
NETWORKSUPERVISION El certificador DTX CableAnalyzer reduce considerablemente el tiempo total de certificación. El nuevo certificador de cableado DTX CableAnalyzer de Fluke Networks es la plataforma de Más detalles TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR
HERRIZAINGO SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailordetza Kudeaketa Ekonomiko eta Azpiegituren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. UNIVERSIDAD DE HUELVA Servicio de Infraestructura Fecha: junio 2015 INDICE GENERAL Más detalles DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO DEPARTAMENTO: Departamento de Electrónica ACADEMIA A LA QUE PERTENECE: Comunicaciones NOMBRE DE LA MATERIA: Medios De Transmisión Electrónica CLAVE: ET312 CARACTER DEL Más detalles Cable de red UTP con conectores RJ45
Materiales: Cable par trenzado UTP categoría 5 ó 6 o apantallado Crimpadora 2 Conectores RJ45 Tiempo: 10 minutos Dificultad: Media. Descripción Los cables de red proporcionan el medio de conexión de las Más detalles Conceptos sobre Cableado. Estructurado
Conceptos sobre Cableado Estructurado Que es el Cableado Estructurado Es el conjunto de elementos pasivos, flexible, genérico e independiente, que sirve para interconectar equipos activos, de diferentes Más detalles COMO CREAR UNA RED ENTRE WINDOWS VISTA Y WINDOWS XP
COMO CREAR UNA RED ENTRE WINDOWS VISTA Y WINDOWS XP 1.- Introducción. 2.- Códigos de color del conector RJ45. 3.- Requisitos del sistema. 4.- Elección de la tarjeta de red. 5.- Instalación del adaptador. Más detalles Terminación de Fibra Optica
Terminación de Fibra Optica Jeff Hite University of Oregon/NSRC jeffh@uoregon.edu jeffh@nsrc.org This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at http://www.nsrc.org). Más detalles OTDR OptiFiber Pro Creado para entornos enterprise
OTDR OptiFiber Pro Creado para entornos enterprise Debido a la evolución de las redes y arquitecturas de centros de datos de las empresas, los administradores de infraestructuras de IT exigen una mejor Más detalles Certificación de cableado LAN Comprobadores y certificadores de redes de datos
Comprobadores y certificadores de redes de datos Good to know 192 MI 2016 Multi LAN 350 194 MI 2014 Cable Scanner 196 Guía de selección de los accesorios 197 CATÁLOGO 2012/13 Good to know Comprobadores Más detalles INSTALEMOS FÍSICAMENTE UNA RED DE ÁREA LOCAL EN EL AULA
INSTALEMOS FÍSICAMENTE UNA RED DE ÁREA LOCAL EN EL AULA AUTORÍA JUAN BOSCO LARA GARCÍA TEMÁTICA INFORMÁTICA ETAPA CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Resumen Se puede considerar la aparición de las redes de Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución