Source: https://ru.scribd.com/doc/62014311/1747-so001-es-p
Timestamp: 2020-07-06 21:37:48+00:00

Document:
1747-so001_-es-p | Unidad Central de procesamiento | Controlador lógico programable
сохранитьСохранить «1747-so001_-es-p» для последующего чтения
➤ 4➤
Módulos de E/S y controladores programables SLC 500 ™
(Boletines 1746 y 1747)
Satisfacción completa con Allen-Bradley
Desde 1903, Allen-Bradley de Rockwell Automation ha obtenido renombre mundial como la marca más fiable en el campo de la
automatización industrial. Esta reputación se basa en una estrategia muy sencilla: ofrecer
a los clientes productos de una calidad y
fiabilidad absolutas. La familia SLC 500™ es un buen ejemplo de ello. Estos pequeños controladores lógicos demuestran nuestro compromiso con los niveles más altos de seriedad en materia de productos,
innovación tecnológica y rendimiento.
Y como la satisfacción absoluta del cliente
es importante para nosotros, le respaldamos
a usted y nuestros productos con los
máximos niveles de atención al cliente y soporte técnico que hay en la industria. Su
representante local de Rockwell Automation
es el experto al que debe acudir en materia de ventas y soporte técnico, así como:
• Formación técnica en productos
• Soporte de garantías
• Contratos de servicios
Procesadores SLC 500:
Los controladores compactos para grandes aplicaciones
No se deje engañar por el tamaño del SLC 500. No encontrará una solución más versátil ni eficaz para tareas de control industrial individuales o distribuidas que abarcan desde procesamiento de alimentos hasta fabricación de acero.
Capacidad para hacer más. Flexibilidad para que cueste menos. El SLC 500 está diseñado teniendo en cuenta los cambios de sus necesidades en automatización. La línea SLC 500, que dispone de hasta 64 K de memoria configurable para datos/programas, proporciona la eficacia, la flexibilidad y la selección de E/S expandidas para satisfacer las necesidades de aplicaciones que antes requerían soluciones de control más grandes y más costosas. El sistema de E/S modular SLC 500 ofrece más de 60 tipos de módulos: usted personaliza sus aplicaciones de control con una gama de soluciones modulares, incluidos módulos de E/S discretas, analógicas y especiales. Si la tarea requiere menos de 64 K, puede reducir los costos del proyecto al construir el sistema con otro de los numerosos tamaños de memoria disponibles.
Fiabilidad para control individual o arquitectura distribuida. El SLC 500 puede solucionar aplicaciones de control discreto de alta velocidad y de proceso desde una sola plataforma. Esto lo hace ideal para operaciones de alta velocidad como cadenas de embotellado y máquinas de empaquetado. Además, constituye una excelente solución desde la fábrica misma hasta los sistemas de
nivel superior. Sólo hay que seleccionar la opción de comunicaciones incorporada que mejor se adapte a la aplicación. Los procesadores SLC 500 aceptan comunicaciones Ethernet de 10 Mbps con un canal Ethernet 10 Base-T, así como comunicaciones de alta velocidad entre dispositivos similares con DataHighway Plus™ (DH+) incorporado. ¿Que no necesita Ethernet ni DH+? Pues elija un SLC 500 con comunicaciones DH-485 incorporadas.
información de la dirección. Mediante redes Ethernet®, el SLC 500 puede comunicar datos de la fábrica en aplicaciones de adquisición de datos, control de supervisión, administración de programas, control estadístico de calidad, programación de producción y seguimiento de materiales.
Versatilidad en la comunicación entre dispositivos similares Con seis opciones para la comunicación por red se obtiene una conectividad de
Control de dispositivos La conectividad al popular módulo escáner 1747-SDN DeviceNet™ proporciona una interface de cable único para dispositivos "inteligentes", incluidos detectores, botones
pulsadores, arrancadores de motores, sencillas interfaces de operador
• variadores. Esto significa:
• Bajo costo de nodos y facilidad de integración
• Reducción de los costos de instalación y del cableado
• Diagnósticos adicionales de dispositivos inteligentes
• Rápida solución de problemas
Compatibilidad con E/S remotas Aprovechar las opciones de E/S remotas (RIO) es tan fácil como añadir el módulo escáner 1747-SN RIO a su sistema SLC. Tanto el módulo escáner como el módulo adaptador 1747-ASB RIO ofrecen opciones de transferencia discreta y en bloques. Por ello es fácil adaptar variadores, interfaces de operador, dispositivos de otros fabricantes y muchos otros productos compatibles con RIO.
La función de paso "passthrough" disponible para E/S remotas simplifica la carga o descarga de aplicaciones a dispositivos MMI en la red de E/S remotas, incluidos terminales de operador PanelView™ y pantallas de mensajes Dataliner™ . Las amplias funciones de diagnóstico simplifican la solución de problemas en todo el proceso.
Comunicaciones a nivel de la planta y de la administración gerencial Con Ethernet incorporada, los procesadores SLC 500 proporcionan un enlace de comunicaciones fundamental.
Familia SLC 500
Módulos de E/S discreta
Módulos de conteo, posicionamiento y control de movimiento
Módulos para aplicaciones concretas
Conjunto de instrucciones para la programación de SLC
7 pasos para la configuración satisfactoria de un sistema SLC 500
Los productos SLC 500 de Allen-Bradley constituyen la familia modular creada por Rockwell Automation de controladores programables (PLC) compactos basados en chasis y E/S basadas en chasis. Está formada por procesadores, E/S y dispositivos periféricos. Esta familia de procesadores proporciona eficacia y flexibilidad a través de una amplia gama de configuraciones de comunicaciones, características y opciones de memoria.
La incorporación de redes incorporadas, ampliaciones de la familia de E/S 1746, disponibilidad de módulos de E/S especiales creados por socios de Encompass y un excelente paquete de programación para Windows, el SLC 500 de Allen-Bradley se ha convertido en el principal controlador de pequeño tamaño del mercado.
• Procesadores veloces y eficaces con un tamaño de memoria de hasta 64 K.
• Cientos de estilos y opciones de E/S locales y remotas con módulos de E/S 1746, 1771, bloque de E/S y Flex I/O.
• Comunicaciones de Ethernet incorporadas, así como opciones para DeviceNet, ControlNet y otras redes.
• Modularidad y flexibilidad que permiten desarrollar el eficaz sistema que requiere su aplicación comprando exactamente lo que necesita.
• Capacidad de E/S discreta de alta velocidad con E/S especiales.
• Potencia de control de proceso: una amplia gama de E/S analógicas así como instrucciones matemáticas y PID avanzadas.
• Diseño y fabricación para entornos industriales, capacidad de soportar una amplia gama de temperaturas y condiciones de humedad, así como los más altos niveles de vibraciones y choque.
• Cumplimiento de la normativa internacional: listados UL; aprobación de CSA; Clase I, División 2 para entornos peligrosos; certificados para aplicaciones marinas; cumplen con la normativa de la CE establecida por las directivas pertinentes.
Las siguientes especificaciones se aplican a todos los componentes modulares SLC 500 a menos que se indique lo contrario.
En funcionamiento: de 0 °C a +60 °C (de +32 °F a +140 °F)
Almacenamiento: de -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)
de 1.0 G a 5 hasta 2000 Hz
Sin funcionar: de 2.5 G a 5 hasta 2000 Hz
En funcionamiento: (todos los módulos salvo contacto de relés) 30.0 G (3 impulsos, 11 ms)
En funcionamiento: (módulos de contacto de relés 1746-OWx y 1746-IOx combo) 10.0 G (3 impulsos, 11 ms)
Sin funcionar: 50.0 G (3 impulsos, 11 ms)
Caída libre (prueba de caída)
Portátil, 2.268 kg (5 libras) o menos a 0.762 m (30 pulg.) (seis caídas)
Portátil, 2.268 kg (5 libras) o más a 0.1016 m (4 pulg.) (tres caídas en plano)
Norma NEMA ICS 2-230
Arco eléctrico: 1.5 KV (norma industrial: NEMA ICS 2-230/NEMA ICS 3-304)
Capacidad para soportar sobretensiones: 3 KV (norma industrial: Norma IEEE 472- 1974/ANSI C37.90/ 90A-1974)
Ráfaga de fenómeno transitorio rápido (impulso): 2 KV para fuentes de alimentación 1746, 1 KV para 1746 I/O y líneas de comunicaciones de más de 10 m (32.84 pies), 5 ns de tiempo de elevación
Descarga electrostática (ESD): 15 KV, 100 pF/modelo de 1.5 KW
Susceptibilidad electromagnética radiada: walkie-talkie de 5 W a 464.5 MHz y 153.05 MHz
Capacidad nominal dieléctrica: 1500 VCA (norma industrial: UL 508, CSA C22.2 Nº 142)
Aislamiento entre circuitos de comunicación:
Aislamiento entre backplane y E/S: 1500 VCA
Inflamabilidad e incendio eléctrico: UL94V-0
Certificaciones (cuando el producto o embalaje lleva la marca)
• listado en CUL
• Clase I, Grupos A, B, C o D, División 2
• acorde con la normativa de la CE establecida por las pertinentes directivas
• certificación de CSA
• listado en UL
Los procesadores SLC 500 ofrecen una amplia gama de opciones de memoria, capacidad de E/S, conjunto de instrucciones y puertos de comunicaciones que le permiten adaptar su sistema de control a los requisitos exactos de su aplicación. Estos productos tienen un importante historial de fiabilidad, tras cientos de miles de instalaciones en una amplia gama de aplicaciones
• Procesadores sencillos y económicos con grandes capacidades para una amplia gama de aplicaciones, incluido el manejo de materiales, control de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, operaciones de montaje de alta velocidad, control de procesos pequeños y SCADA.
• Conjunto de instrucciones avanzadas basadas en los procesadores de tamaño medio PLC-5 y compatibles con la familia MicroLogix de controladores instalados.
• Mejoras en las comunicaciones que permiten que los 5/03, 5/04 y 5/05 proporcionen control maestro de redes SCADA.
• Funciones eficaces que incluyen direccionamiento indirecto, capacidad matemática de alto nivel e instrucciones de cálculo.
• Amplia gama de tamaños de memoria, desde 1 K hasta 64 K.
Procesador SLC 5/01 (Nº de catálogo 1747-L511 o -L514)
El procesador SLC 5/01 proporciona una gama completa de instrucciones con configuración de hardware modular. El procesador SLC 5/01 ofrece:
• Dos opciones de tamaño de memoria de programación: instrucciones de 1 K o 4 K.
• Control de hasta 3940 puntos de entrada y salida.
• Eficaz conjunto de instrucciones de programación de lógica de escalera.
• Canal de comunicaciones DH-485 (comunicación de respuesta entre dispositivos similares solamente).
• Condensador de respaldo para el 1747-L511 (batería de respaldo opcional); batería de respaldo opcional para el 1747-L514.
Procesadores SLC 5/02 (Nº de catálogo 1747-L524)
El procesador SLC 5/02 proporciona instrucciones adicionales, diagnósticos aumentados, rendimiento efectivo más rápido y opciones adicionales de comunicación entre dispositivos similares, mejorando así lo que ofrecen los procesadores SLC 5/01. El procesador SLC 5/02 ofrece:
• Tamaño de memoria de programación de instrucciones de 4 K.
• PID para proporcionar control de proceso en lazo cerrado.
• Direccionamiento indexado.
• Capacidad de interrupción (STI de 10 milisegundos).
• Rutinas de fallo del usuario.
• Capacidad para manejar funciones matemáticas con signo de 32 bits.
• Canal de comunicaciones DH-485 (inicio y respuesta de comunicación entre dispositivos similares).
• Mayor velocidad del procesador con respecto al SLC 5/01.
Procesadores SLC 5/03 (Nº de catálogo 1747-L531 o -L532)
El procesador SLC 5/03 mejora de manera importante el rendimiento al suministrar tiempos de procesamiento de 1 ms para un programa de usuario típico de 1 K. Ahora, aplicaciones como el empaquetado, clasificación y manejo de materiales de alta velocidad resultan más económicas. Al añadir la edición en línea, el procesador SLC 5/03 ofrece una solución positiva a las aplicaciones de proceso continuo. Un canal RS-232 incorporado proporciona flexibilidad para hacer conexión con dispositivos inteligentes externos sin necesidad de módulos adicionales. El procesador SLC 5/03 ofrece:
• Tamaño de memoria total de 8 K o 16 K.
• Canal DH-485 incorporado.
• Canal RS-232 incorporado compatible con full-duplex DF1, maestro/esclavo half-duplex DF1 para SCADA, DH-485 usando un 1761-NET-AIC con cable 1747-CP3 y protocolos ASCII.
• Función de paso "passthrough" de E/S remota desde el canal 0 (DF1) o el canal 1 (DH485) mediante un módulo escáner de E/S remota 1747-SN o 1747-BSN.
• 2 ms de interrupción temporizada seleccionable (STI).
• 0.50 ms de interrupción de entrada discreta (DII).
• Funciones matemáticas avanzadas: trigonométricas, PID, exponenciales, punto flotante (coma flotante) e instrucciones de cálculo.
• Interruptor de llave: RUN, REMote, PROGram.
Procesadores SLC 5/04 (Nº de catálogo 1747-L541, -L542 o -L543)
El procesador SLC 5/04 proporciona la funcionalidad de base del procesador SLC 5/03 más comunicaciones DH+. La comunicación a través de DH+ es de 3 a 12 veces más rápida que con DH-485, lo cual aumenta el rendimiento. Además, el procesador SLC 5/04 funciona aproximadamente un 15% más rápido que el procesador SLC 5/03. El procesador SLC 5/04 ofrece:
• Rendimiento de alta velocidad: lo normal es 0.90 ms/K.
• Programación en línea (incluye edición de tiempo de ejecución).
• Canal DH+ incorporado, compatible con: — Comunicación de alta velocidad (57.6 K, 115.2 K y 230.4 K por baudio) — Capacidades de comunicación de mensajes con procesadores SLC 500, PLC-2 ¨ , PLC-5 ¨ y PLC-5/250.
• Capacidad de función de paso "passthrough" entre canales (DH+ a DH-485).
• Función de paso "passthrough" entre canales (full-duplex DF1 a DH+).
• Función de paso "passthrough" de E/S remota desde el canal 0 (DF1) o el canal 1 (DH+) mediante un módulo escáner de E/S remota 1747-SN o 1747-BSN.
• RAM con batería de respaldo
Procesadores SLC 5/05 (Nº de catálogo 1747-L551, -L552 o -L553)
El procesador SLC 5/05 proporciona la misma funcionalidad de control que el procesador SLC 5/04 utilizando comunicaciones estándar de Ethernet en lugar de DH+. La comunicación de Ethernet se produce a 10 Mbps, lo cual proporciona una red de alto rendimiento para carga y descarga de programas, edición en línea, mensajes
10 entre dispositivos similares, adquisición de datos e interface de operador (p. ej. RSView32). La variedad de los tamaños de memoria permite adaptarla con exactitud a las necesidades de la aplicación. El SLC 5/05 ofrece:
• Canal RS-232 incorporado que acepta full-duplex DF1, maestro/esclavo half-duplex DF1 para SCADA, DH-485 usando un 1761-NET-AIC con cable 1747-CP3 y ASCII.
La siguiente tabla presenta un resumen de las especificaciones para los procesadores modulares SLC 500.
Tamaño de memoria (palabras)
L511: 1 K L514: 4 K
L524: 4 K
L531: 8 K L532: 16 K
L541: 16 K L542: 32 K L543: 64 K
L551:
L552:
mA a 5 VCC
1.0 A a 5 VCC
mA a 24 VCC
200 mA a 24 VCC
Máxima capacidad de E/S
3940 entradas y salidas discretas
4096 entradas y salidas discretas
Número máximo de chasis
DH-485 esclavo
DH-485 y RS-232
DH+ y RS-232
Software de programación o terminal manual (HHT)
Tiempo normal de escán (1)
Tiempo de retención de escán de programa tras un corte de energía
20 ms a 3 s (dependiendo de la carga de la fuente de alimentación)
Ejecución en bits (XIC)
Precisión del reloj/calendario
±54 segundos/mes a +25 °C (+77 °F) ±81 segundos/mes a +60 °C (+140 °F)
(1) Los tiempos de escán son típicos para un programa de lógica de escalera de 1 K que consta de una lógica de escalera sencilla y servicios de comunicaciones. Los tiempos de escán reales dependen del tamaño del programa, las instrucciones utilizadas y el protocolo de comunicación.
Opciones de protección del sistema
La siguiente tabla presenta un resumen de las opciones de protección del sistema disponibles para la familia de procesadores SLC 500.
SLC 5/03 y posteriores
Acceso futuro (bloqueo del fabricante)
Archivos de tablas de datos
Sobrescritura del archivo de datos
Comparación del programa del módulo de memoria
Protección contra escritura del módulo de memoria
Protección de forzados
Kits de actualización del sistema operativo
Puede disponer de kits para actualizar el procesador SLC 5/03 y otros posteriores. Al actualizar el sistema operativo de su procesador, puede aprovechar 8 nuevas instrucciones de programación (incluida la transferencia en bloques) y un aumento de las capacidades de diagnóstico.
Kit de actualización del firmware del 5/03 (incluye 5 etiquetas de actualización del SO)
Kit de actualización del firmware del 5/04 (incluye 5 etiquetas de actualización del SO)
Kit de actualización del firmware del 5/05 (incluye 5 etiquetas de actualización de SO)
Kit de actualización del firmware del 5/03 (incluye 10 etiquetas de actualización de SO)
Kit de actualización del firmware del 5/04 (incluye 10 etiquetas de actualización de SO)
Kit de actualización del firmware del 5/05 (incluye 10 etiquetas de actualización de SO)
La siguiente tabla presenta un resumen de las opciones de respaldo de memoria disponibles para los procesadores SLC 500. Los módulos
de memoria EEPROM proporcionan respaldo de memoria no volátil. Los EPROM (Memoria flash de sólo lectura programable y borrable)
de memoria flash combinan la versatilidad de los EEPROM con la seguridad de los UVPROM.
Dispositivo de almacenamiento de programas
El dispositivo de almacenamiento de programas 1747-PSD simplifica el respaldo de programas de PLC y mejora el envío de controladores
MicroLogix y procesadores SLC 5/03 y posteriores. Permite hacer copias de respaldo de programas PLC sin usar una computadora ni
software de programación. El PSD también permite hacer varias copias de un programa instalado. Los fabricantes de equipos originales
pueden enviar sin problemas las actualizaciones de los programas a los usuarios finales para una instalación fácil y económica en
• El 1747-PSD ofrece un almacenamiento fiable de los programas del usuario. El dispositivo está diseñado para un uso continuo:
cargue y descargue según lo necesite. Antes de descargar un programa de PLC, realiza comprobación de errores para asegurar que
el programa es compatible con el PLC de destino.
• El PSD se puede activar mediante dos pilas AAA o una fuente de alimentación externa. Una función de ahorro de pilas desconecta
a energía 30 segundos después de haberse completado la operación. Los programas almacenados se conservan en la memoria flash
EPROM aunque fallen las pilas y la fuente de alimentación.
• Este dispositivo manual es muy ligero y fácil de usar. La capacitación necesaria es mínima. Un LED rojo y un LED verde proporcionan
información instantánea sobre el estado. Para un funcionamiento más fácil, se puede acceder a todas las funciones del PSD mediante
un solo interruptor y un botón pulsador.
• La instalación del PSD es sencilla, mediante un conector D estándar RS-232 de 9 pines. El dispositivo se conecta al PLC con cables
SLC 500 y MicroLogix estándar.
• Para conseguir la máxima compatibilidad, el 1747-PSD puede almacenar los programas más grandes de los controladores
programables SLC 500 y MicroLogix.
Especificación del 1747-PSD
Controladores programables compatibles
SLC 5/03 y posteriores, MicroLogix 1000, 1200 y 1500
máximo 64 K (palabras)
(2) pilas AAA o fuente de alimentación (7 a 30 VCC, máximo 250 mA)
1747-CP3 y 1761-CBL-PM02 (no incluidos)
Nuestra amplia variedad de módulos de entrada, salida y combinados convierte a la familia SLC 500ª en la mejor elección para todas sus aplicaciones pequeñas de PLC.
Los módulos de E/S están disponibles en una amplia gama de densidades que incluyen 4, 8, 16 y 32 puntos y pueden interconectarse con niveles de voltaje de CA, CC y TTL. Los módulos de salida están disponibles con CA de estado sólido, CC de estado sólido y salidas de tipo de contacto de relés. Para mayor flexibilidad, los módulos combinados también están disponibles en versiones de 2 entradas/2 salidas, 4 entradas/4 salidas y 6 entradas/6 salidas.
Diseñados y probados para aplicaciones industriales, nuestros módulos son de la mejor calidad. Los módulos cuentan con filtro de entrada, aislamiento óptico y protección contra sobretensión incorporada para mejorar la fiabilidad de su funcionamiento en entornos industriales ruidosos.
Seleccione módulos de E/S que coincidan exactamente con su aplicación junto con módulos combinados que permitan tener entradas y salidas en una sola ranura para aprovechar con eficacia el espacio de chasis.
Hay disponibles E/S de CC de 32 puntos y alta densidad y entradas de CC de respuesta rápida, lo cual permite aplicar el SLC 500 a un mayor número de aplicaciones de control
LED que indican el estado de cada punto de E/S, lo cual contribuye a la solución de problemas. Los LED se encienden cuando se recibe la señal correspondiente en un terminal de entrada o cuando el procesador aplica energía a un terminal de salida.
Diagramas de identificación de terminales ubicados en cada módulo, que facilitan la identificación de los terminales.
Todos los módulos tienen aislamiento óptico entre circuitos digitales y de campo, lo cual aumenta la inmunidad contra el ruido y limita los daños al sistema causados por un fallo eléctrico del cableado de campo.
Hay disponibles módulos de salida de estado sólido con protección electrónica y de fusibles, lo cual elimina la necesidad de sustituir módulos dañados por cortocircuitos y sobrecargas.
Los bloques de terminales extraíbles permiten sustituir el módulo sin volver a cablearlo (esto no está disponible en todos los módulos). También se proporciona una banda de color en la parte frontal del módulo que coincide con el color del bloque de terminales del módulo.
Se proporcionan bloques de terminales tipo barrera en todos los módulos para evitar cortocircuitos accidentales del cableado de campo.
Las lengüetas autotrabantes fijan los módulos al chasis y no hacen falta herramientas para instalar o desmontar los módulos en el chasis.
200/240 VCA
Drenador de corriente de CC
Drenador de corriente de CC de respuesta rápida
Surtidor de corriente de CC
Surtidor de corriente de TTL
5 VCC/TTL
Surtidor de corriente de CC de respuesta rápida
Corriente continua por punto a 30 °C
(máx.)»1)
Corriente alta de CA (protección contra cortocircuitos de fusibles)
Surtidor de corriente alta de CC
Surtidor de corriente alta de CC (protección
contra cortocircuitos de fusibles)
Surtidor de CC de corriente protegida electrónicamente
Salida de drenador de corriente de CC
Salida de drenador de corriente alta de CC
Salida de drenador de corriente de TTL
VCC/TTL
Relé de CA/CC
a 265 VCA
Véase cuardo de relés en la
a 125 VCC
Relé aislado de CA/CC
(1) La capacidad nominal de corriente de la mayoría de los módulos va bajando linealmente hasta 60 °C. Es posible que no todos los canales de un módulo puedan transportar esta corriente al mismo tiempo. Consulte el documento SLC Discrete I/ O Installation Instructions, publicación 1746-6.3, para obtener las especificaciones completas.
Módulos combinados de entrada y salida discretas
Puntos por común
Salida de relé de CA/CC,
a 125 V DC
Cuadro de capacidades de contacto de las salidas de relé
Máximo de voltios
Amperios continuos
Capacidades nominales de contacto
VCA 120 VCA
de relés para OW4, OW8 y OW16
VCC 120 VCA
A 30.0 A
1,5 A 3,0 A
de relés para OX8
Cableado de E/S
Los terminales de los módulos de 4, 8, 12 y 16 puntos tienen placas de autolevantamiento que aceptan dos cables 14 AWG (2mm2). Todos los módulos de E/S de 16 puntos, 1746-OX8, -OB6EI, -OBP8, -OAP12, -IO12 e IO12DC, están equipados con bloques de terminales extraíbles marcados con colores.
Los módulos de E/S de 32 puntos están equipados con un cabezal tipo MIL-C-83503 de 40 pines y un conector extraíble (1746-N3). El conector se puede montar con el tipo de cable y longitud que se desee. El cableado de los módulos de 16 y 32 puntos también se puede hacer con un módulo de interface Catálogo 1492 y cable preconectado.
Sistema de cableado 1492
La línea de productos para el sistema de cableado de controladores programables digitales Boletín 1492 consta de IFM (módulos de interface), cables preconectados y cables listos para conexión. Estos productos ayudan a la instalación de los módulos de E/S de controladores programables de Allen-Bradley. Los IFM y los cables preconectados sustituyen a los bloques de terminales y hasta un 50 % del cableado entre puntos entre el controlador programable y los dispositivos de campo. Están disponibles para más de 60 módulos distintos aislados y no aislados de E/S digitales 1746 SLC 500, 1756 ControlLogix y 1771 PLC. Los IFM permiten incorporar cómodamente terminaciones adicionales, indicadores LED de estado o protección contra sobrecarga en los circuitos de E/S.
• Instalación más rápida: los cables preconectados ya tienen el bloque de terminales del módulo de E/S o el brazo de cableado conectados a un extremo y un conector de cable en el otro. No es necesario medir, cortar, pelar, etiquetar y terminar de 20 a 40 cables por módulo de E/S.
• Arranques del sistema satisfactorios: los cables preconectados garantizan un 100 % de continuidad. Ya no hay cables cruzados ni conexiones flojas entre el módulo de E/S y los bloques de terminales en el riel DIN.
• Solución de problemas simplificada: los IFM con indicadores LED opcionales presentan el estado de campo de los circuitos de E/S. Se acabaron las suposiciones para determinar dónde se ha producido un problema.
• Espacio de panel reducido: los IFM con fusibles, detectores y terminales adicionales tienen terminales para conectar los puntos de E/S. Además, contienen terminales comunes que se usan como buses de energía para dispositivos de entrada y salida de campo. No se necesitan bloques de terminales adicionales para dar energía a los dispositivos de campo.
• Panel de alta calidad visual: los cables preconectados y los IFM organizan el cableado y las terminaciones dando un aspecto coherente al panel. Las etiquetas adhesivas preimpresas para el cableado de terminales identifican con precisión las conexiones de campo.
Se siguen usando pequeños
18 controladores programables en aplicaciones de control de proceso que requieren mayores densidades, medidas más rápidas y precisas y flexibilidad para hacer interconexión con diversos transductores de temperatura, presión y flujo.
La familia SLC 500 ofrece varias opciones que amplían sus capacidades de control para responder a éstas y otras aplicaciones exigentes.
• Entradas seleccionables por el usuario que permiten configurar cada canal de entrada para una señal de voltaje o corriente procedente del detector.
• Salidas de alta resolución que proporcionan un control preciso de las salidas analógicas.
• Filtro de entrada en módulos que proporciona una alta inmunidad al ruido electrónico o una rápida respuesta de entrada para aplicaciones de alta velocidad.
• Aislamiento del backplane que aísla las señales de entrada del backplane.
• Bloques de terminales extraíbles que permiten sustituir un módulo rápidamente sin desmontar el cableado.
• Módulos de alta densidad que proporcionan un uso más eficaz del espacio de chasis y un costo por punto más bajo.
• Información de diagnóstico que permite aumentar el tiempo productivo de
la maquinaria y reducir el tiempo dedicado a la solución de problemas, con
ayuda de bits de estado de diagnóstico para detección de circuitos abiertos
y condiciones fuera de rango. También se proporcionan indicadores de estado de los canales y un indicador de estado del módulo.
• Canales configurables mediante software que se pueden configurar individualmente con el programa de lógica de escalera y se pueden volver a configurar sin interrumpir el funcionamiento de la CPU. Una tabla de configuración de bits muy fácil de usar permite al usuario elegir el tipo de entrada, el formato de los datos, la frecuencia de filtro y los datos de estado que mejor se adaptan a la aplicación.
Guía de selección de salidas
Canales de entrada por módulo
Consumo de corriente del backplane
diferenciales con selección de voltaje o corriente
unipolares, corriente
unipolares, voltaje
Cuadro de selección de entradas
Canales de salida por módulo
Módulos combinados de E/S analógica
Guía de selección de módulos combinados
(sólo corriente)
Número de entrades
(de +10 a -10 VCC;
(de 0 a 20 mA;
de 0 a 5 VCC;
de 4 a 20 mA;
de 1 a 5 VCC)
Respuesta a paso
Precisión global de 0°C a +60°C (de +32°F a +140°F)
±0.642%
±0.05% (I)
±0.10% (V)
Convertidor de entrada A/D
Resolución de entrada (I)
1.22 µA/LSB
1 µA/bit
µA/bit
Resolución de entrada (V)
305.2 µV/LSB
1 mV/bit
±16, 384
de 0 a 2047
depende del formato de los datos
Codificación de entrada (V)
±32, 768
de 0 a 4095
CMR a 60 Hz
de 0 a 20 mA (de 0 a 20 mA; de 4 a 20 mA)
de 0 a 10 VCC (de 0 a 10 VCC; de 0 a 5 VCC; de 1 a 5 VCC)
Precisión global de 0 °C a +60 °C (de +32 °F a +140 °F)
±0.541 %
±0.384 %
Convertidor de salida A/D
Resolución de salida (I)
µA/LSB
Resolución de salida (V)
1.22 mV/LSB
Codificación de salida de 0 a 21 mA
0 a 32,764
Codificación de salida ±10 VCC
±32,764
Mejore significativamente el monitoreo de la temperatura y las capacidades de control de su sistema SLC 500 con los módulos de temperatura 1746. Los módulos de temperatura eliminan la necesidad de costosos transmisores de termopar, lo cual ofrece un medio más económico para solucionar aplicaciones de proceso en industrias que requieren mediciones y control de temperatura.
Módulos de termopar/mV 1746-NT4, 1746-NT8 y 1746-INT4
• Los módulos 1746-NT4 y -NT8 ofrecen una selección de cuatro frecuencias de filtro, lo cual permite seleccionar el filtro de ruido de entrada adecuado
para la aplicación y el entorno circundante. Se puede filtrar el ruido de 50 y 60 Hz de la señal de entrada, obteniendo así un mayor rechazo del ruido y una mejor resolución. El filtro de 250 Hz proporciona un rechazo mínimo del ruido
y es más adecuado para aplicaciones de entrada de mV donde se necesita una respuesta rápida a los cambios de paso.
• Todos los módulos ofrecen compensación de temperatura de junta fría (CJC), totalmente integrada en el bloque de terminales extraíble, como medio para conservar la precisión de la señal de entrada del termopar. Dos conjuntos de termistores ubicados en cada extremo del bloque de terminales miden y compensan la temperatura absoluta de la junta de referencia.
• 1746-NT4 y -NT8 tienen funciones de autocalibración para compensar la
deriva de los componentes del módulo. Esto garantiza la precisión del módulo
y ahorra un tiempo valioso.
• Todos los módulos ofrecen diagnóstico de fallos para comprobar la existencia de circuitos abiertos o valores fuera de rango e indican problemas de funcionamiento mediante indicadores LED de estado. Cuatro indicadores LED de estado de canales y bits de diagnóstico emiten una señal si los datos del canal de entrada están fuera de rango o si se produce una condición de circuito abierto. También se comprueba la validez de la configuración de los canales. Además, un LED de estado del módulo diferencia entre errores de canal recuperables y problemas más graves relacionados con el módulo, ahorrando tiempo en la solución de problemas.
• El módulo 1746-NT8 de alta densidad es ideal para aplicaciones con un gran número de entradas de termopar.
• El módulo 1746-INT4 ofrece un aislamiento máximo entre canales de 1000 V (150 VCA continuos).
Rangos de temperatura para termopares
Rango de temperatura en °F
Error máx. de precisión
a +25 °C (+77 °F)
de -210 °C a 760 °C
de -346 °F a 1.400 °F
±1.06 °C (NT4)
±1.4 °C (NT8)
±1.6 °C (INT4)
de -270 °C a 1370 °C
de -454 °F a 2498 °F
±1.72 °C (NT4)
±1.5 °C (NT8)
±3.8 °C (INT4)
de -270 °C a 400 °C
de -454 °F a 752 °F
±1.43 °C (NT4)
±1.3 °C (NT8)
±2.05 °C (INT4)
de -270 °C a 1.000 °C
de -454 °F a 1832 °F
±0.72 °C (NT4)
±1.0 °C (NT8)
±2.4 °C (INT4)
de 0 °C a 1300 °C
de 32 °F a 2372 °F
±1.39 °C (NT4)
±1.79 °C (INT4)
de 0 °C a 1768 °C
de 32 °F a 3214 °F
±3.59 °C (NT4)
±3.6 °C (NT8)
±2.23 °C (INT4)
±3.61 °C (NT4)
±3.4 °C (NT8)
±2.38 °C (INT4)
de 300 °C a 1820 °C
de 572 °F a 3308 °F
±3.12 °C (NT4)
±2.7 °C (NT8)
±3.83 °C (INT4)
de 0 °C a 2.317 °C
de 32 °F a 4201 °F
±2,28 °C (INT4)
±2.52 °C (INT4)
Rangos de entrada en milivoltios de CC
Error máx. de precisión a 25 °C (+77 °F)
-50 mVCC a +50 mVCC
de -100 mVCC a +100 mVCC
60 mA a 5 VCC 40 mA a 24 VCC
10 mA a 5 VCC 85 mA a 24 VCC
20 mA a 5 VCC 70 mA a 24 VCC
Precisión ±1.5 °C, 0 °C a 85 °C
Precisión ±1.5 °C, 0 °C a 70 °C
Precisión ±1.72 °C, -25 °C a +105 °C
Resolución de escala de temperatura (seleccionable)
1 °C o 1 °F 0.1 °C o 0.1 °F
Resolución de escala de milivoltios
0.1 milivoltios 0.01 milivoltios (mV) (seleccionable)
Detección de circuito abierto (seleccionable)
Escala ascendente, escala descendente
Escala ascendente, escala descendente, cero o inhabilitado.
Respuesta a paso de entrada
Filtro seleccionable
Módulos de entrada de resistencia 1746-NR4 y -NR8 RTD Características
Estos módulos ofrecen una selección de cuatro frecuencias de filtro, lo cual permite seleccionar el filtro de ruido de entrada adecuado a la aplicación y el entorno. Se puede filtrar ruido de 50 y 60 Hz de la señal de entrada para lograr un mayor rechazo del ruido y obtener una mejor resolución. Para aplicaciones en las que la velocidad de respuesta del sistema es fundamental, se puede seleccionar un filtro mínimo para reducir el tiempo que tarda un cambio de paso en la entrada en estar disponible para el controlador SLC 500.
Estos módulos no necesitan ser calibrados por el usuario. Los canales del módulo 1746-NR4 inician un ciclo de calibración en el momento del encendido, al hacer la configuración de canales o cuando usted envía un comando para compensar la deriva de los componentes del módulo. El 1746-NR8 inicia un ciclo de calibración en el momento del encendido o a intervalos establecidos por el usuario (opción predeterminada = cada 5 minutos). Esto aumenta la precisión del módulo y ahorra tiempo y dinero en mantenimiento.
Ofrece diagnóstico de fallos para comprobar si existen condiciones de circuito abierto, cortocircuito o valores fuera de rango, e indica los problemas de funcionamiento con indicadores LED de estado. Los indicadores LED de estado de canales y bits de diagnóstico emiten una señal si los datos del canal de entrada están fuera de rango o si se produce una condición de circuito abierto o cortocircuito. También se comprueba la validez de la configuración de canales. Además, un indicador LED de estado del módulo diferencia entre errores de canal recuperables y problemas más graves relacionados con el módulo, ahorrando tiempo y dinero en la solución de problemas.
Especificación del 1746-NR4
Especificación del 1746-NR8
50 mA a 5 VCC, 50 mA a 24 VCC
100 mA a 5 VCC, 70 mA a 24 VCC
Escala de temperatura (seleccionable)
1 °C o 1 °F y 0.1 °C o 0.1 °F
Escala de resistencia (seleccionable)
1_o 0.1_para todos los rangos de resistencia; o 0.1 ó 0.01_para 150_de potenciómetro.
Filtro seleccionable:
• 28 Hz
• 6.400 Hz
Corriente de excitación RTD
Dos valores de corriente seleccionables por
Dos valores de corriente seleccionables por el usuario:
el usuario: • 0.5 mA (1)
• 0.25 mA (1)
• 2.0 mA (2)
• 1.0 mA (2)
Método de circuito abierto o cortocircuito
Cero, escala ascendente o escala descendente.
Impedancia máxima de cable
25_máximo por cada 1000 pies (305 metros)
Calibre máximo de cable
Dos cables 24 AWG por terminal
Un cable 24 AWG por terminal
Autocalibración en el momento del encendido y cuando se configura un canal
Autocalibración en el momento del encendido y calibración periódica establecida por el usuario
Aislamiento entre la entrada y el backplane
Separación de voltaje en modo común
±1 V máximo
(1) Recomendado para su uso con rangos de resistencia mayores tanto para entradas de RTD y de resistencia directa (entrada de RTD de 1000 W y de resistencia de 3000 W). Póngase en contacto con el fabricante de RTD para ver sus recomendaciones. No se puede usar para RTD de cobre de 10 W.
(2) Se debe usar para RTD de cobre de 10 W. Se recomienda para su uso con el resto de entradas de RTD y de resistencia directa, salvo rangos de entradas de RTD de 1000 W y de resistencia de 3000 W. Póngase en contacto con el fabricante de RTD para ver sus recomendaciones.
Especificaciones para la precisión y el rango de temperatura de RTD
Excitación de 0.5 mA
Excitación de 2.0 mA
Excitación de 0.25 mA
de -200 ˚C a +850 ˚C (de -328˚F a +1562˚F)
±1.0 ˚C
±0,7 ˚C
(±2,0˚F)
(±0,9˚F)
(±1.3˚F)
±1.0 ˚C (2)
±0,6 ˚C
(±1.1˚F)
de -200 ˚C a +370 ˚C (de -328˚F a +698˚F)
de -200 ˚C a +240 ˚C (de -328˚F a +464˚F)
±1.2 ˚C
de -200 ˚C a +50 ˚C (de -328˚F a +122˚F)
±0,4 ˚C
(±2,2˚F)
(±0,7˚F)
de -200 ˚C a +630 ˚C (de -328˚F a +1166˚F)

References: resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución