Source: http://docplayer.es/309560-Tramites-para-las-instalaciones-electricas-en-baja-tension-01.html
Timestamp: 2016-10-21 11:32:22+00:00

Document:
⭐Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01
Download "Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01"
Trinidad Quintero Núñez
1 Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 012 1.1 Introducción Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las instalaciones, sean éstas eléctricas o de otro tipo. Además, estas normas o procedimientos son obligatorios al estar amparados por una legislación que los legitima, que es, en el caso que nos ocupa, el RBT del año Tanto éste como la Guía Técnica, que desarrolla aspectos que pudieran estar poco claros en dicho reglamento, son los documentos básicos a la hora de llevar a cabo una instalación. Esta Unidad trata de ordenar en el tiempo el procedimiento necesario para la realización práctica de una instalación eléctrica de acuerdo con el RBT, desde que se establecen las especificaciones de la instalación hasta que el inmueble dispone de energía eléctrica. 1.2 Objetivos Al final de esta práctica se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: Conocer el proceso completo que ha de seguirse para ejecutar una instalación eléctrica hasta disponer ésta de energía eléctrica. Interpretar claramente cada una de las partes de este proceso. Establecer el proceso para los casos concretos de Proyecto y Memoria Técnica de Diseño. 1.3 Conceptos básicos El proceso de trabajo que hay que seguir para llevar a buen término una instalación eléctrica, desde que nos asignan la obra y nos entregan las especificaciones de la misma, hasta la tramitación de la documentación, se recoge en el diagrama de la Figura 1.1. Como anexo al Certificado de Instalación la empresa instaladora entregará al titular de la instalación unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma de acuerdo con el Artículo 19 del RBT. Su puesta en servicio por la compañía eléctrica a solicitud del usuario completa el proceso. 73 Fig Organigrama del proceso de trabajo a seguir en una instalación eléctrica. A Documentación técnica La ITC-BT-04 desarrolla el artículo 18 del RBT. En ella se determina la documentación técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el órgano competente de la Administración. Se requiere uno u otro de los dos documentos siguientes: a) Proyecto. Las instalaciones que requieren este tipo de documentación aparecen relacionadas en la Tabla 1.1, en su tercera columna. b) Memoria Técnica de Diseño (MTD). La requerirán todas las instalaciones (nuevas, ampliaciones o modificaciones), relacionadas en la cuarta columna de la Tabla 1.1, esto es, aquellas con una potencia inferior a la de las que requieren Proyecto. 84 Grupo Tipo de instalaciones Requieren proyecto Requieren MTD a) Industrias en general. P > 20 kw P 20 kw b) Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. Bombas de extracción o elevación de agua. Locales mojados. P > 10 kw P 10 kw c) Generadores y convertidores. Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas. d) De carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras en construcción. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos. P > 50 kw P 50 kw e) Edificios destinados principalmente a viviendas y locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia. P > 100 kw (por CGP) P 100 kw (por CGP) f) Viviendas unifamiliares. P > 50 kw P 50 kw g) Garajes que precisan ventilación forzada. SL h) Garajes con ventilación natural. > 5 plazas 5 plazas i) Locales de pública concurrencia. SL Nota P = Potencia prevista en la instalación; SL = Sin límite, esto es, se requiere proyecto para cualquier potencia. j) Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión. Máquinas de elevación y transporte. Instalaciones que utilizan tensiones especiales. Rótulos luminosos, salvo que se consideren instalaciones de BT, según ITC-BT-44. Cercas eléctricas. Redes de distribución. SL k) Alumbrado exterior. P > 5 kw P 5 kw l) Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes. m) Quirófanos y salas de intervención. SL n) Piscinas y fuentes. P > 5 kw P 5 kw Todas las no citadas para las que así lo determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según el caso Según el caso Tabla 1.1. Instalaciones que precisan Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (MTD). 95 Nota Los documentos técnicos anteriores son algunos de los exigidos en las instalaciones eléctricas para ser legalmente puestas en servicio y, por tanto, hay que tramitarlos previamente ante la Administración. Hay que aclarar que para la ejecución de la instalación, el instalador autorizado necesita de un proyecto, de tal forma que en el caso de una instalación en la que sólo sea necesaria la MTD de cara a la Administración, el instalador habrá de disponer, aún así, del correspondiente proyecto (más o menos extenso) para poder ejecutar dicha instalación. Características del proyecto Desarrollo. El proyecto de instalación podrá desarrollarse de alguna de las dos formas siguientes: Como parte del proyecto general del edificio. Como uno o varios proyectos específicos. Redacción y firma. El proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado competente, quien será responsable directo de que éste se adapte a las disposiciones reglamentarias. Memoria. Contendrá al menos los puntos siguientes: Datos relativos al propietario. Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina. Características y secciones de los conductores que se utilizarán. Características y diámetros de los tubos para canalizaciones. Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios, de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada, y para que se ponga de manifiesto el cumplimento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. Croquis de su trazado. Cálculos justificativos del diseño. Planos. Serán los suficientes (en número y en detalle), tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones como para que la empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma. Características de la Memoria Técnica de Diseño La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se cumplimentará sobre impresos, según el modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 106 El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria será directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias. Sobre la base del modelo (de cuatro páginas) que apareció en la Guía técnica del RBT, algunas Comunidades Autónomas han elaborado su propia MTD. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid el modelo aprobado consta de seis páginas. La MTD se puede rellenar a mano o mediante el software que ofrecen algunas empresas en las que contemplan los modelos adoptados por las distintas Comunidades Autónomas. En el «Proyecto de instalación eléctrica en vivienda unifamiliar» (Capítulo 3) de esta publicación aparece una MTD debidamente rellenada (páginas 112 a 118). B Ejecución de la instalación Todas las instalaciones deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la ITC-BT-03. C Verificaciones e inspecciones Hay dos tipos de pruebas a las que debe ser sometida toda instalación: por un lado, las verificaciones previas a su puesta en servicio, que sirven al instalador para garantizar que el resultado de su trabajo cumple las normas de funcionamiento y seguridad. Por otro lado, las inspecciones, que debe realizar un organismo público, para comprobar que la instalación reúne todos los requisitos necesarios para funcionar. Verificaciones y ensayos Antes de su puesta en servicio, toda instalación eléctrica deberá ser sometida a una verificación. El encargado de realizarla es el instalador autorizado que hizo la instalación, bajo la supervisión, en su caso, del director de obra. Tanto en el RBT como en la norma UNE se hace alusión a dos tipos de pruebas: verificaciones y ensayos, correspondientes a las dos fases del proceso de verificación previo a la puesta en servicio. La norma UNE se refiere a las «verificaciones por examen» en su parte 3, y a los «ensayos» en su parte 4. Nota Puedes encontrar información más detallada sobre las verificaciones de las instalaciones eléctricas en la Práctica 12 del libro Prácticas de electricidad 1. Instalaciones eléctricas, publicado por esta misma editorial. 117 El orden en el proceso de ejecución es el siguiente: en primer lugar se realizará la verificación por examen y a continuación los ensayos que procedan. Verificación por examen. Esta verificación consiste en comprobar que el material empleado en la instalación es el que figura en el proyecto o en la MTD, que dicho material no presenta daños y que ha sido instalado correctamente. Ensayos. La norma UNE , parte 4 establece una serie de 10 ensayos con un orden preferente de ejecución. Por otra parte, el RBT establece otras medidas adicionales a la norma concretadas en las ITC-BT que se enumeran. En las tablas siguientes se reflejan ambas. UNE parte 4 1. Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias. 2. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. 3. Protección por separación de circuitos MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) y MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) y en el caso de protección por separación eléctrica. 4. Resistencia de suelos y paredes. 5. Corte automático de la alimentación (en estudio). 6. Ensayos de polaridad. 7. Ensayo dieléctrico. 8. Ensayos funcionales. 9. Efectos térmicos (en estudio). 10. Caída de tensión (en estudio). Ensayos adicionales definidos en el RBT 1. Medida de la resistencia de puesta a tierra. ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra. 2. Medida de la resistencia de bucle. ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos. 3. Medida de corrientes de fugas. ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos. 4. Comprobación de los interruptores diferenciales. ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos. 5. Medida de alumbrado de emergencia. ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia. Tabla 1.3. Ensayos según el RBT. Tabla 1.2. Ensayos según la norma UNE. Teniendo en cuenta los ensayos enumerados, se establece el siguiente orden preferente para su ejecución según la norma UNE parte 4 y el RBT: 1. Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias. 2. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. 3. Protección por separación de circuitos MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) y MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) y en el caso de protección por separación eléctrica. 128 4. Resistencia de suelos y paredes. 5. Ensayo dieléctrico. 6. Medida de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra). 7. Ensayos de polaridad. 8. Medida de la resistencia de bucle (ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos). 9. Comprobación de los interruptores diferenciales (ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos). 10. Medida de alumbrado de emergencia (ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia). 11. Medida de corrientes de fugas (ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales; ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos). 12. Ensayos funcionales. La explicación teórica y la realización práctica de los ensayos numerados como «1. Continuidad»; «2. Resistencia de aislamiento» y «6. Medida de la resistencia de puesta a tierra», se encuentran desarrolladas en el capítulo 10 de Prácticas de Electricidad 1. Instalaciones Eléctricas de esta misma editorial y de los mismos autores. Para el resto de los ensayos se indica a continuación la finalidad que se persigue. En la publicación de José David Rodríguez, editada por Fluke Ibérica, S. L., Las medidas y ensayos exigidos por el RBT 2002 se describen los siguientes tipos de ensayos: a) Protección por separación de circuitos. Para evitar el riesgo de un choque eléctrico peligroso tanto por un contacto eléctrico directo como indirecto con la fuente de alimentación se utilizan pequeñas tensiones de alimentación. La instalación ha de estar separada galvánicamente de la red de alimentación. Los conceptos MBTS (Muy baja tensión de seguridad) o MBTP (Muy baja tensión de protección) comprenden valores que no exceden de 50 V en c.a., o 75 V en c.c., y se alimentan con una fuente con aislamiento de protección, generalmente con un transformador de seguridad. Nota Esta medida se realiza sin tensión en la instalación. b) Resistencia de suelos y paredes. Se utiliza en quirófanos o salas de intervención de acuerdo con la norma UNE apartado «Protección en locales o emplazamientos no conductores». En el caso del RBT, este tipo de medidas se recogen en la ITC-BT-27 y en la ITC-BT-38. c) Ensayo dieléctrico. Este ensayo se realiza a los materiales construidos in situ y que por tanto no están sometidos a ensayos tipo. Los circuitos que hay que ensayar han de estar libres de tensión. El ensayo es una prueba de esfuerzo del tipo pasa-no-pasa que ha de realizarse una vez desconectados de la instalación todos los receptores. 139 d) Ensayo de polaridad. Tiene por misión verificar que los dispositivos de corte unipolar se encuentran unidos al conductor de fase. Ello permite garantizar que cuando el interruptor se encuentra en posición de abierto, no existe tensión en las tomas de corriente ni en los puntos de iluminación. e) Medida de la resistencia de bucle. Este tipo de medida está estrechamente relacionada con la verificación de las protecciones ante los contactos indirectos en las instalaciones eléctricas. f) Comprobación de los interruptores diferenciales. La finalidad de estos interruptores es proteger a personas y bienes materiales de las corrientes de defectos, de tal forma que sea posible interrumpir la alimentación evitando el riesgo. Mediante este ensayo se trata de asegurar que el interruptor diferencial cumple su misión, para lo cual el comprobador inyecta una corriente de fugas conocida para hacer «disparar» el interruptor en un tiempo máximo definido. g) Medida de alumbrado de emergencia. Mediante este ensayo se trata de asegurar que los niveles luminosos mínimos se cumplen. Dado que este alumbrado es obligatorio en los lugares de pública concurrencia, será comprobado por los Organismos de Control Autorizados (OCA) antes de obtener la licencia. h) Medida de corrientes de fugas. La corriente de fuga es aquella que, en ausencia de fallos, se deriva a tierra o a los elementos conductores del circuito. Se realizará la medida de la corriente de fuga con una pinza amperimétrica (o pinza de fugas), capaz de medir en escala de ma. Se realiza para cada circuito protegido con interruptores diferenciales y los valores obtenidos habrán de ser tales que la intensidad medida no sea superior a la mitad de la sensibilidad del correspondiente interruptor diferencial, para la tensión de servicio de la instalación. i) Ensayos funcionales. Se trata de someter a ensayo funcional el conexionado de aparatos, motores, accionamientos, etc. de tal forma que nos aseguremos de que están montados correctamente de acuerdo con la norma UNE Inspecciones A diferencia de las verificaciones y ensayos, que son responsabilidad del instalador, las inspecciones pueden ser efectuadas por: Las Administraciones Públicas, mediante los servicios de industria de las Comunidades Autónomas. Los llamados OCA, Organismos de Control Autorizados por la Administración. Hay que señalar que, de todas las instalaciones eléctricas de baja tensión que contempla el reglamento, solamente algunas deben ser objeto de inspecciones iniciales o periódicas por un OCA con el fin de asegurar, en la media de lo posible, el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Deberán ser objeto de inspección ciertas instalaciones eléctricas de especial relevancia que se relacionan en la Tabla10 Inspecciones iniciales Inspecciones periódicas a) Instalaciones industriales que precisen proyecto para una potencia P > 100 kw. b) Locales de pública concurrencia. c) Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I (se exceptúan garajes de menos de 25 plazas). d) Locales mojados con potencia instalada P > 25 kw. e) Piscinas con potencia instalada P > 10 kw. f) Quirófanos y salas de intervención. g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia P > 5 kw. Cada cinco años. Instalaciones eléctricas en BT que precisen inspección inicial. Cada diez años. Comunes de edificios de viviendas de potencia P > 10 kw. Tabla 1.3. Inspecciones obligatorias en instalaciones de especial relevancia. Procedimiento y metodología de las inspecciones Los OCA realizan la inspección según el RBT y teniendo en cuenta la documentación técnica. La empresa instaladora podrá asistir al proceso de inspección, que se producirá según el método representado en la Figura 1.2: Sí No Sí No Fig Método de inspección. 1511 Clasificación de los defectos Como puede verse en la Figura 1.2, durante la inspección es necesario detectar los defectos que presenta la instalación y clasificarlos según su importancia. Se consideran tres tipos de defectos: 1. Defectos leves. 2. Defectos graves. 3. Defectos muy graves. Los criterios para clasificarlos aparecen en el siguiente organigrama. Fig Organigrama con la clasificación de los tres tipos de defectos. 1612 Al finalizar la inspección, el OCA emitirá un certificado en el que debe figurar la siguiente información: Datos identificativos de la instalación. Relación de defectos con su clasificación. Calificación de la instalación (favorable, condicionada o negativa). D Certificado de instalación Tras realizar cualquier instalación eléctrica, antes de su puesta en servicio el instalador eléctrico debe emitir un certificado obligatorio para realizar los trámites de autorización de la obra. Es necesario elaborar cinco copias del mismo, que serán entregadas a diversos interesados para su registro y custodia (véase la Figura 1.5). No existe un único modelo de certificado, sino que cada Comunidad Autónoma elabora el suyo propio a partir del que se recomienda en la Guía técnica de aplicación del RBT, y que aparece en la Figura 1.4. Fig Modelo de certificado de instalación. 1713 E Tramitación de las instalaciones Todas las instalaciones deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la ITC-BT-03. Fig Tramitación de las instalaciones. Art. 18 (ITC- BT-04). 1814 F Instrucciones para el titular o usuario de la instalación (Art. 19 del RBT) Toda instalación eléctrica deberá ir acompañada de unas instrucciones generales de uso y mantenimiento de las mismas, y de los documentos propios de la instalación. Por lo tanto, se propone elaborar los documentos siguientes para entregarlos al titular por el instalador: 1. Esquema unifilar de la instalación (véase la Figura 1.6). 2. Plano de trazado de las canalizaciones y ubicación de los materiales instalados (véase la Figura 1.7). 3. Croquis de las cotas de situación de tubos, mecanismos, cajas de derivación, etc. de cada una de las habitaciones (véase la Figura 1.8). 4. Documentos: dos copias del Certificado de Instalación Eléctrica de Baja tensión: una para el archivo del titular de la instalación y otra para contratar con la compañía eléctrica (véase la Figura 1.4). 5. Instrucciones generales de uso y mantenimiento. 6. Otros documentos que pudieran ser útiles para el titular. Fig Ejemplo de esquema unifilar de la instalación. 1915 Fig Ejemplo de plano de trazado de las canalizaciones y ubicación de los materiales instalados. 2016 cm Fig Ejemplo de croquis de las cotas de situación de tubos, mecanismos, cajas de derivación, etc. Instrucciones generales de uso y mantenimiento Para elaborar el documento 5 de los propuestos en la página 19, enumeramos una serie de consejos que se pueden incluir: 1. Antes de efectuar la póliza de abono (contrato) con la compañía suministradora, asesórese con el instalador electricista autorizado, la propia compañía o un profesional competente para elegir la tarifa y potencia más conveniente. 2. No sobrepase la potencia contratada con la compañía suministradora de energía, puesto que se «disparará» el ICP (interruptor de control de potencia), dejando sin servicio a la vivienda o local. Si esto sucede, en primer lugar desconecte algún aparato (los de más potencia); en segundo lugar, desconecte el interruptor general y vuelva a conectar el ICP y, si aún así se «dispara», avise a su compañía suministradora porque la avería está en el ICP. 3. Si se le «dispara» el IAD (interruptor automático diferencial) en el cuadro general de mando y protección, actúe de la forma siguiente: a) Desconecte todos los PIA (Pequeños Interruptores Automáticos) y conecte el IAD. b) Vaya conectando uno a uno todos los PIA y el circuito que le haga «disparar» nuevamente el IAD, es donde existe la avería. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el PIA. Si no se «dispara», la avería es de los aparatos. Si se dispara nuevamente, la avería estará en este circuito, por lo que habrá que avisar al instalador autorizado. Una forma gráfica de representar este procedimiento es el siguiente: 2117 dispare se dispare disparar Fig.1.9. Investigación de defectos en instalaciones, o su localización si el diferencial se desconectó. 2218 4. Si se «dispara» un PIA en el cuadro general de mando y protección, puede ser debido a estas dos causas: a) Que el circuito que protege dicho PIA está sobrecargado, en cuyo caso se deberán ir desconectando aparatos o lámparas hasta conseguir reponer de nuevo el citado PIA. b) Que en el circuito, o en los aparatos y lámparas conectados a él, se haya producido un cortocircuito. En este caso se debe proceder como en el caso anterior (3b), para ver si dicha avería es de algún aparato o de la instalación. Deje desconectado dicho PIA y funcione con el resto de la instalación. 5. Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de un instalador autorizado la red de tierra de la vivienda o local. 6. Compruebe con periodicidad (una vez al mes por lo menos) el IAD. Pulse el botón de prueba y, si no «dispara», es que está averiado; por tanto, no está usted protegido contra derivaciones. Avise a un instalador autorizado. 7. Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, siempre con las manos secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos. Nunca los manipule cuando esté en el baño o bajo la ducha: el agua es conductora de la electricidad! Si hay un fallo eléctrico en la instalación o en el aparato utilizado, usted corre el riesgo de electrocutarse. Mucho cuidado con la radio, el secador de pelo o el aparato de calor al borde de la bañera: puede caerse al agua y electrocutarle. 8. Compruebe las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o el techo. Puede electrocutarse al atravesar una canalización con la taladradora. 9. En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente el IAD del cuadro general y compruebe siempre que no existe tensión. 10. No utilice nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etcétera. 11. No haga varias conexiones en un mismo enchufe (no utilice ladrones o clavijas múltiples). 12. No deje aparatos eléctricos conectados al alcance de los niños y procure tapar los enchufes a los que tengan acceso. 13. Absténgase de intervenir en la instalación para modificarla. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. 14. Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaria, etc.) dé calambre será porque hay derivación de corriente de los hilos conductores o en algún elemento metálico del electrodoméstico. Normalmente se «dispara» el diferencial. Se debe proceder localizando el aparato o parte de la instalación donde se produce y aislando debidamente el contacto con la parte metálica. Para ello se debe llamar al instalador autorizado. 15. No tire del cordón o hilo al desconectar los aparatos, sino de la clavija. 2319 16. No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato tiene su potencia, como cada toma de corriente tiene la suya. Si la potencia del aparato es superior a la intensidad en los amperios que permite enchufar la toma de corriente, puede quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la instalación y la vivienda. G Puesta en servicio de las instalaciones El titular de la instalación podrá solicitar el suministro de energía eléctrica a la correspondiente empresa suministradora. A ella habrá de entregar, entre otros, el correspondiente ejemplar del Certificado de Instalación. Si así lo estimase, la empresa suministradora, y a su cargo, realizaría las medidas necesarias para verificar que la instalación cumple las prescripciones del RBT, sobre todo en cuanto a aislamiento y corrientes de fuga descritas en la ITC-BT-19, no teniendo la obligación de conectar a la red si no las cumplen. En este caso se tramitaría un acta al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Resumen El RBT y su Guía de Aplicación son los documentos básicos en donde se recogen los procesos necesarios que se deben desarrollar en las instalaciones eléctricas. La documentación técnica necesaria que ha de tener una instalación eléctrica para poder ser legalmente puesta en servicio es bien el Proyecto o bien la Memoria Técnica de Diseño (MTD). El Proyecto tendrá al menos los apartados siguientes: memoria (aquí estarán incluidos, además de los datos básicos, los esquemas, croquis, cálculos, etc.) y planos. La MTD se atendrá al modelo desarrollado por cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, al modelo oficial básico contenido en la Guía de Aplicación del RBT. Todas las instalaciones eléctricas deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas según la ITC-BT-03. Las verificaciones y ensayos de una instalación eléctrica (previas a su puesta en servicio) deben ser realizadas por el instalador autorizado que hizo la instalación. Primero ha de hacerse una verificación por examen y, en segundo lugar, una verificación mediante medidas o ensayos. Dichas verificaciones están recogidas tanto en la norma UNE parte 4 (10 ensayos) como en RBT (véanse las Tablas 1.2 y 1.3). 2420 Las inspecciones pueden ser efectuadas tanto por las Administraciones Públicas como por los Organismos de Control Autorizados y son de dos tipos: iniciales (antes de la puesta en servicio de la instalación) y periódicas. El RBT recoge seis tipos de instalaciones que han de ser inspeccionadas antes de su puesta en servicio. Las inspecciones periódicas serán de dos tipos: cada 5 años las instalaciones que precisaron inspección inicial y cada 10 años las comunes de edificios de viviendas de potencial total instalada superior a 100 kw. Tres son los tipos de defectos que pueden aparecer en la inspección de las instalaciones: defecto muy grave, defecto grave y defecto leve. El RBT enumera cuáles son los criterios para establecer que una instalación se encuentra dentro de cada uno de los tres grupos de defectos. El RBT, mediante un organigrama, establece el procedimiento para la realización de la tramitación administrativa de una instalación eléctrica (véase la Figura 1.5). Realizada la tramitación, el instalador electricista entregará al titular o propietario de la instalación dos copias del Certificado de Instalación, una para ser archivada y otra para solicitar el suministro de energía eléctrica a la empresa suministradora. El instalador también entregará al titular o propietario una documentación de la instalación: planos, croquis de cotas, esquema unifilar, instrucciones generales de uso y mantenimiento, etcétera. 2521 Realización práctica Cuestiones 1 Cuáles son los documentos básicos que se deben utilizar y tener en cuenta en las instalaciones eléctricas? Qué documentación técnica (desde el punto de vista Administrativo) es necesaria para legalizar una instalación eléctrica? Cuáles son las partes mínimas que debe contemplar un proyecto? Necesita siempre el proyecto el instalador electricista para realizar la instalación? Es necesario siempre el proyecto de cara a la legalización de la instalación ante la Administración? En un edificio destinado principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de local de pública concurrencia de 125 kw de potencia por CGP, es necesario proyecto?... Por qué? Si la potencia es de 90 kw por CGP, es necesario proyecto?... Por qué?... 7 Es necesaria la MTD en el caso del edificio anterior para una potencia de 90 kw? Por qué? Y si la potencia es de 125 kw?... Por qué? Se requiere MTD o Proyecto en una instalación de quirófano?... Por qué?... 9 Relaciona qué se trata de comprobar en una verificación por examen22 Realización práctica 10 Relaciona las verificaciones mediante ensayos o medidas que recuerdes, de las doce que deben realizarse Cuál es el nombre del documento más importante que debe entregar el Instalador Autorizado al titular o propietario de la instalación, una vez finalizada ésta y después de la tramitación administrativa? Qué otra documentación técnica e informativa debe entregarle el Instalador Autorizado al Titular o propietario de la Instalación? Mostrar más
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 (Página en blanco) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REAL DECRETO por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Actualizado a Octubre/2004) Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control Dirección General de Arquitectura y Vivienda Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción Más detalles REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES.
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles. 1 Más detalles Criterios preventivos para trabajos con riesgo eléctrico en obras de construcción
Criterios preventivos para trabajos con riesgo eléctrico en obras de construcción Criterios preventivos para trabajos con riesgo eléctrico en obras de construcción Depósito legal: M-52895-2010 CRITERIOS Más detalles Condiciones de seguridad en las máquinas
Condiciones de seguridad en las máquinas Título: Condiciones de seguridad en las máquinas. Autores: Maite Ascunce Vidondo Alfonso Baigorri Gurrea Cristina Pascal Fernández Instituto de Salud Pública y Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN ÍNDICE
GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MARCADO CE: UNA OBLIGACIÓN QUE ABRE MERCADOS Esta Guía de Marcado CE de Productos Industriales, elaborada por la Dirección General Más detalles 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE PROYECTO DE LA NUEV CASA CONSISTORIAL DE A FONSAGRADA, LUGO.
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE PROYECTO DE LA NUEV CASA CONSISTORIAL DE A FONSAGRADA, LUGO. Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico Más detalles Metodología de inspección
Capítulo 2 Metodología de inspección 2.1 INTRODUCCIÓN El propósito básico de una inspección de seguridad conforme al artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 es llevar a cabo un examen planificado y sistemático, Más detalles SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles Código: (IT.0110.ES.RE.PTP)
instrucción Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Aéreas de Baja Tensión Código: (IT.0110.ES.RE.PTP) Edición: (3) Elaborado Revisado Aprobado Responsable Normativa y Diseño de Red Dª. Margarita Archaga Pereda Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia Más detalles Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red
Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red PCT-A-REV - febrero 2009 IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía C/ Madera, Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS. de T RABAJO
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES de T RABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril BOE nº 97, de 23 de abril Edición 2006 GUÍA TÉCNICA Más detalles ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD
ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD Elaborado por: Diego Arriaga B. Arquitecto Técnico TSPRL Fecha: 27/01/2014 D I E G O A R R I A G A B O Y A R I Z O NIF: 47016632D C/ Los Morales 10, Local 24 C.P. 28054 Madrid Más detalles MINISTERIO DE VIVIENDA
Documento Descriptivo: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOTO Más detalles ANÁLISIS ENERGÉTICO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENERGÍA EN FASE DE PROYECTO Y LA REALIDAD AD DE CONSUMO EN UN EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL ANÁLISIS ENERGÉTICO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENERGÍA EN FASE DE PROYECTO Y LA REALIDAD AD DE CONSUMO EN UN EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Más detalles Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos
7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Más detalles CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 16 de enero de 2015 Núm. 126-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000126 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de Más detalles REALIZACIÓN DE ZANJAS Y TENDIDOS EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS...0 2 TRAZADO...0 3 PROCEDIMIENTO APERTURA DE ZANJAS...0 3.1 Demolición de pavimentos...0 3.2 Apertura de zanjas...0 3.3 Construcción canalizaciones en calzada...0 Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO
Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención Más detalles DOCUMENTO BÁSICO SU Seguridad de utilización ACCIÓN 4
ADVERTENCIA LEGAL: Este documento es de uso restringido y forma parte del material de apoyo del Grupo de Formadores adscritos a la Fundación FIDAS para la Formación Continua de Arquitectos en el CTE. SU Más detalles (Texto pertinente a efectos del EEE)
14.11.2009 Diario Oficial de la Unión Europea L 300/51 REGLAMENTO (CE) n o 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas comunes relativas Más detalles MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

References: Artículo 19
 artículo 18

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 artículo 19
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO