Source: http://docplayer.es/10376584-Master-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones-en-redes-moviles.html
Timestamp: 2018-07-21 16:20:15+00:00

Document:
MASTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES - PDF
Download "MASTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES"
Felisa Herrera Maestre
1 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN MASTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES TRABAJO FIN DE MÁSTER Adecuación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones de un edificio de viviendas para la integración de las Smart Home JULIO 2015 AUTOR: Alexia Pertierra García TUTOR: Jesús Alberto López Fernández
2 RESUMEN El objeto del presente proyecto es dotar de una infraestructura común de telecomunicaciones a una nueva edificación que consta de veinte viviendas, un gimnasio comunitario, sin locales comerciales y distribuido en siete plantas. El papel desempeñado por el diseño de la infraestructura común de telecomunicaciones es de gran importancia, evitando de esta manera aglomeraciones de cables que puedan llegar a generar pérdida de calidad en los servicios, de igual manera permite facilitar el mantenimiento de estos, así como facilitar el despliegue de nuevos servicios. Gracias a la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, se garantiza el derecho de los usuarios a acceder a distintas ofertas de servicios de telecomunicación, por no existir barrera física entre la vivienda y la red del operador para contratar los servicios deseados. La adecuación de las viviendas a las redes de acceso de nueva generación (NGA), supondrá el primer paso para la creación de hogares inteligentes, es decir, electrodomésticos, sensores, robots, limpiadores, consolas, Smart TV, equipos de audio, smarthphones, incluso muebles, bombillas, cámaras de seguridad y equipos domóticos, para los que se necesita un canal de Banda Ancha de mayores capacidades que las proporcionadas por las antiguas redes de cobre. Por todo esto, tras la realización de los cálculos de la infraestructura común de telecomunicaciones, se efectuará un presupuesto en piso piloto, que servirá para aquellas viviendas que deseen realizar una instalación domótica básica y un breve estudio de posibles nuevos servicios a implantar, para conseguir convertir el hogar en una vivienda inteligente. PALABRAS CLAVE Diseño, ICT, infraestructura, vivienda, fibra óptica, NGA, servicios, Smart Home, domótica. i
3 ÍNDICE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO O COMPLEJO URBANO, CON INDICACIÓN DEL NÚMERO BLOQUES, PORTALES, ESCALERAS, PLANTAS, VIVIENDAS POR PLANTA, DEPENDENCIAS DE CADA VIVIENDA, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, ETC CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRESTRES Consideraciones sobre el diseño Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras Plan de frecuencias Número de tomas Cálculo de los parámetros básicos de la instalación DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN POR SATÉLITE Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite Previsión para incorporar las señales de satélite Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda) ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA) Redes de Distribución y de Dispersión Redes Interiores de Usuario INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Consideraciones sobre el esquema general del edificio Arqueta de entrada y canalización externa Registros de enlace inferior y superior Canalizaciones de enlace inferior y superior Recintos de Instalación de Telecomunicación Registros principales Canalización Principal y Registros Secundarios Canalización Secundaria y Registro de Paso Registros de Terminación de Red Canalización Interior de Usuario Registros de Toma Cuadro resumen de materiales necesarios VARIOS PLANOS PLANO GENERAL DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN QUE CONSTITUYEN LA ICT Instalaciones de ICT en planta baja Instalaciones de ICT en planta 1ª, 2ª y 3ª ii
4 Instalaciones de ICT en planta 4ª y 5ª Instalaciones de ICT en planta 6ª y 7ª Instalaciones de ICT en planta cubierta Instalaciones de ICT en alzado ESQUEMAS DE PRINCIPIO Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros Domótica en viviendas Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red Esquemas de distribución de espacios y equipaciones en RITI y RITS PLIEGO DE CONDICIONES CONDICIONES PARTICULARES Radiodifusión sonora y televisión Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) Infraestructuras de Hogar Digital Infraestructuras Cuadros de medidas Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe) Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT Pliego de Condiciones Complementarias de la Instalación CONDICIONES GENERALES Reglamento de ICT y Normas Anexas Normativa vigente sobre Prevención de riesgos laborales Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos Secreto de las comunicaciones Normativa sobre Gestión de Residuos Normativa en materia de protección contra Incendios. Deberá incluirse una declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa vigente en materia de protección contra Incendios Cumplimiento de normas de la Comunidad Autónoma Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas Municipales CONCLUSIONES PRESUPUESTO RED TV Captación de señales Amplificación y mezcla Red de distribución Red de dispersión Red de usuario RED DE CABLE TRENZADO Punto de interconexión Red de distribución y dispersión Red de usuario RED DE COAXIAL CCTV Punto de interconexión Red de distribución y dispersión iii
5 Red de usuario RED DE FIBRA ÓPTICA Punto de interconexión Red de distribución Red de dispersión CANALIZACIÓN Canalización de enlace inferior y superior RITI, RITS Canalización principal Canalización y registros secundarios Red interior usuario DOMÓTICA EN VIVIENDAS ELEMENTOS CONTROLADOS DETECTORES SENSORES Y ACTUADORES SISTEMA CLIMÁTICO CENTRALITA CONTROL DE LA INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA RED DE DATOS PRESUPUESTO EVOLUCIÓN HACIA SMART HOME QUÉ ES UNA SMART HOME O CASA INTELIGENTE? DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE UNA VIVIENDA CON DOMÓTICA ACTUAL Y EL HOGAR INTELIGENTE VENTAJAS DEL HOGAR INTELIGENTE DESVENTAJAS DEL HOGAR INTELIGENTE FUTURO DEL HOGAR INTELIGENTE ANEXO I: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD I. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN II. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN CUENTA EN LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Instalación de la infraestructura y canalización de soporte de las redes Instalación de los elementos de captación, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes ANEXO II: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS Y SU CODIFICACIÓN MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS, SEGÚN EL R.D. 105/2008 ARTÍCULO 5, PUNTO PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES iv
6 7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS BIBLIOGRAFÍA v
7 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Mediciones en la zona... 6 Tabla 2 Medidas con antena FM circular... 6 Tabla 3 Parámetros a cumplir por las antenas Tabla 4 Plan de frecuencias... 8 Tabla 5 Distribución de las plantas del edificio... 8 Tabla 6 Derivador de planta... 9 Tabla 7 Valores de la atenuación a las frecuencias extremas de la banda Tabla 8 Mejor y peor atenuación de las tomas Tabla 9 Variación máxima de la atenuación Tabla 10 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso Tabla 11 Sistemas captadores Tabla 12 Amplificadores Tabla 13 Mezcladores Tabla 14 Distribuidores, derivadores, PAUs Tabla 15 Cables Tabla 16 Materiales complementarios Tabla 17 Tabla atenuación Tabla 18 Mejores y peores valores de atenuación en toma Tabla 19 Respuesta amplitud frecuencia Tabla 20 Nivel de señal en toma de usuario Tabla 21 Relación Señal/Ruido en la peor toma Tabla 22 Opción con cable de Pares trenzados Tabla 23 Valores atenuación del cable Tabla 24 Derivador por planta Tabla 25 Atenuaciones, desde el registro principal hasta la PAU de cada vivienda Tabla 26 Atenuaciones desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda Tabla 27 Mangueras de fibra en la vertical Tabla 28 Distribución de tomas en cada vivienda Tabla 29 Peor y mejor toma de la edificación Tabla 30 Atenuaciones desde el PAU de cada vivienda hasta cada una de las dos tomas de la misma36 Tabla 31 Número y Distribución de las Bases de Acceso Terminal Tabla 32 Cuadro resumen de materiales Tabla 33 VHF Tabla 34 UHF Tabla 35 Características de los elementos pasivos Tabla 36 Mezclador. Características Tabla 37 Derivadores Tabla 38 Distribuidores Tabla 39 Atenuación de los cables Tabla 40 Pérdidas de retorno según la atenuación del cable Tabla 41 Características de transferencia del punto de acceso Tabla 42 Atenuación derivación Tabla 43 Diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables vi
8 Tabla 44 Código de colores primera protección de la fibra Tabla 45 Color fibras en Micromódulo Tabla 46 Características ópticas de los conectores ópticos Tabla 47 Características mínimas de los tubos Tabla 48 Red TV - Captación de señales Tabla 49 Red TV - Amplificación y mezcla Tabla 50 Red TV - Red de distribución Tabla 51 Red TV - Red de dispersión Tabla 52 Red TV - Red de usuario Tabla 53 Red de cable trenzado - Punto de interconexión Tabla 54 Red de cable trenzado - Red de distribución y dispersión Tabla 55 Red de cable trenzado - Red de usuario Tabla 56 Red de coaxial CCTV - Punto de interconexión Tabla 57 Red de cable coaxial CCTV - Red de distribución y dispersión Tabla 58 Red de cable coaxial CCTV - Red de usuario Tabla 59 Red de fibra óptica Punto de interconexión Tabla 60 Red de fibra óptica - Red de distribución Tabla 61 Red de fibra óptica - Red de dispersión Tabla 62 Canalización de enlace inferior y superior Tabla 63 Canalización - RITI, RITS Tabla 64 Canalización Principal Tabla 65 Canalización y registros secundarios Tabla 66 Canalización - Red interior usuario Tabla 67 Presupuesto Domótica Tabla 68 Estimación de la cantidad de residuos generados y su codificación vii
9 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Ejemplo fachada parabólicas... 1 Figura 2 Arquitectura de servicio Figura 3 Vivienda Inteligente Figura 4 Desventaja hogar inteligente Figura 5 Evolución de la inteligencia de las cosas Figura 6 Evolución de la casa inteligente viii
10 1. Introducción Antiguamente, antes de la entrada en vigor de la normativa de Infraestructura Común de telecomunicaciones (ICT), cuando una vivienda solicitaba un servicio a un operador, este ofrecía sus servicios de telecomunicaciones mediante una infraestructura propia creada para dicho efecto; en el caso de la telefonía, donde los operadores de cable realizaban su propia instalación, es decir, colocaban sus arquetas en las aceras y cableaban por las fachadas de los edificios hasta los hogares de los vecinos En el caso del servicio de TV por satélite, ocurría lo mismo, se realizaba la instalación de una antena parabólica para la captación de la señal y esta se distribuía por medio de cables tirados por los patios de las casas, huecos de escaleras o ascensores y cada vez que un vecino quería abonarse al servicio era necesario volver a realizar la tirada de cable hasta su domicilio. A su vez, esta cantidad de cableado tenía que convivir con la instalación de TV(UHF y VHF) de la comunidad y con la red telefónica del operador. En el caso de un nuevo servicio que no fuese soportado por las instalaciones existentes, era necesario el montaje de otras nuevas. Es decir, gran cantidad de cables, redes, registros y tomas que hacía complicado y encarecía en gran medida la instalación y mantenimiento de los nuevos servicios, siendo inviable en algunos casos, su contratación. En la siguiente Figura 1 se puede observar cómo cada vivienda dispone de su propia antena parabólica, obligando a realizar de esta manera la instalación y mantenimiento en cada una de las viviendas que quiera acceder a dicho servicio. Figura 1 Ejemplo fachada parabólicas Teniendo en cuenta esto, llega el momento de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, que desemboca en una libre competencia entre operadores y posibilita así, que estos puedan hacer llegar sus servicios hasta las viviendas de sus clientes. Pero el problema de la distribución del cableado continúa, viéndose acentuado por poder cada operador prolongar sus redes libremente hasta el interior de las viviendas. Por tanto, es necesario buscar una solución que pase por estructurar las redes de los servicios actuales teniendo en cuenta las posibles futuras incorporaciones de nuevos servicios, consiguiendo de esta manera unas instalaciones más ordenadas y de uso compartido entre los diferentes operadores. 1
11 La solución adoptada, siendo la más adecuada, es dotar a los edificios y conjuntos inmobiliarios de una [2] infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación bajo unas especificaciones mínimas contempladas en un reglamento. Esta infraestructura pretende garantizar el derecho de los usuarios para acceder a diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicación, debido a la eliminación de la barrera entre su propia vivienda y la red del operador con el que contratar los servicios deseados. Además de hacer referencia a la infraestructura común de telecomunicaciones, también se hace referencia a la instalación de la obra civil en materia de telecomunicaciones, tales como canalizaciones, registros y demás elementos, que soportan todas esas redes, facilitando el despliegue, mantenimiento y arreglo de posibles averías Motivación y objetivos En el presente proyecto, se busca aplicar el reglamento de [2] ICT para diseñar y dimensionar la infraestructura común de telecomunicaciones de una edificación de un edificio de un portal con veinte viviendas, un gimnasio comunitario, sin locales comerciales y distribuido en siete plantas. Permitiendo a los usuarios acceder a los servicios de telefonía, la Televisión Digital Terrestre, así como disponer de los medios necesarios para una futura implantación de vivienda inteligente. Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, que desarrolla el citado Reglamento. Así mismo se dará cumplimiento a la Ley 10/2005, de 14 de junio [1]( BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones: a. La captación y adaptación de las señales digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas. b. Proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y explotación de las mismas, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. 2
12 La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el Anexo III del Real Decreto 346/2011, que garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro. Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de televisión y radiodifusión terrestre de las entidades con título habilitante que, sin manipulación ni conversión de frecuencias, permita la distribución de señales no contempladas en la instalación inicial por los canales previstos, de forma que no se afecten los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. La desaparición de la TV analógica y la incorporación de la TV digital terrestre conlleva el uso de las frecuencias MHz a MHz (C8 a C11, BIII) y 470 MHz a 790 MHz (C21 a C60, BIV y BV), que se destinarán con carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital y televisión digital terrestre. Este proyecto se subdivirá en los siguientes apartados: Apartado 2: Donde se explicarán todos los elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación, desde la captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestre, la distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite, acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), infraestructuras de Hogar digital y canalización e infraestructuras de distribución. Apartado 3: Se muestra toda la información de los planos que explicativos del proyecto. Apartado 4: Pliego de condiciones teniendo en cuenta las condiciones particulares y las condiciones generales. Apartado 5: Presupuesto, diferenciando entre Red TV, red de cable trenzado, red de coaxial CCTV, red de fibra óptica y canalización. Apartado 6: conclusiones incluyendo el presupuesto final del proyecto. Apartado 7: adecuación domótica básica de vivienda piloto. Apartado 8: futuras líneas de investigación con un estudio de las Smart Home o viviendas inteligentes. También se incluirán dos anexos, uno de ellos sobre condiciones de seguridad y salud y el otro sobre estudio de gestión de residuos y por último, la bibliografía. 3
13 2. Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación Datos generales Descripción Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación para la edificación de un edificio de un portal con veinte viviendas, un gimnasio comunitario, sin locales comerciales distribuido en siete plantas. Nº plantas: 7 Nº viviendas: 20 Nº locales/oficinas: 1 Tipo vía: Calle Nombre vía: Almacenes Industriales Nº4 Localidad: Oviedo Situación Código postal: Coordenadas Geográficas (grados, minutos, segundos): Provincia: Asturias 43º 21' "º N -5º 53' " O Apellidos y Nombre: Pertierra García, Alexia Autor del Proyecto Técnico Titulación: Master TICRM Fecha de presentación En Gijón, julio Correo electrónico: 2.2. Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. Edificio de un portal de 20 viviendas, 7 alturas con un local comunitario habilitado como gimnasio en planta baja sin locales comerciales.0 Planta A B C D 7ª 6ª Salón Cocina 2 Habitac Despacho Salón Cocina 3 Habitac Despacho Salón Cocina 2 Habitac Despacho Salón Cocina 3 Habitac Despacho 4
14 4ª y 5ª Salón Cocina 3 Habitac Despacho Salón Cocina 3 Habitac Despacho 2ª a 3ª Salón Cocina Habitac Despacho Salón Cocina Habitac Despacho Salón Cocina Habitac Despacho Salón Cocina Habitac Despacho 1ª Salón Cocina Habitac Salón Cocina Habitac Despacho Cto plancha Salón Cocina Habitac Despacho Cto plancha Salón Cocina Habitac Baja Gimnasio comunitario Situado en C/Almacenes Industriales nº 4 de Oviedo (Asturias) Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres Consideraciones sobre el diseño Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá el edificio y realizar las medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situación actual pueden considerarse como incidentes sobre las antenas y que se pueden considerar adecuados para que las señales sean distribuidas con los niveles de calidad establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011. Las antenas han sido seleccionadas para obtener, a su salida, un adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio. En el apartado se indica el tipo de antenas que se utilizarán, y en el apartado se establecen las características eléctricas y mecánicas de las mismas. Los canales serán amplificados en cabecera, situada en el RITS, mediante amplificadores monocanales con objeto de evitar la intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de usuarios los niveles de calidad exigidos por el Real Decreto 346/2011. El nivel de salida de los amplificadores se ajustará, según se describe en el apartado , de modo que se cumplan los referidos niveles de calidad para los servicios de radiodifusión y televisión. Siguiendo lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 346/2011, las redes de distribución y dispersión, se instalarán por duplicado. La red de distribución se realiza en árbol-rama procurando el mayor equilibrio posible mediante los derivadores que se describen en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. Las redes interiores de usuario se han diseñado con una estructura en estrella, colocando a la salida del PAU un distribuidor de 3, 4, 5, 6 u 8 salidas que permita dar servicio a las diversas estancias (sin incluir baños y trasteros) que existen en cada vivienda. El diseño permite la distribución de la señal en la banda de 5 a 2150 MHz. 5
15 En el gimnasio comunitario se instala inicialmente una toma de antena si bien se deja un PAU de 2 salidas Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras. Las mediciones realizadas en la zona con una antena Yagi de banda ancha de 14 dbi de ganancia direccional en dirección al repetidor dieron los siguientes resultados: Emisora Canal Polariz Pot Frec centr (dbµv) F. Vídeo (MHz) MPE5 22 H ,0 MPE4 27 H ,0 MPE3 28 H ,0 MPE2 32 H ,0 MPE1 35 H ,0 RGE1 39 H ,0 RGE2 42 H ,0 LOCAL 43 H - 650,0 MAUT 45 H ,0 Tabla 1 Mediciones en la zona Estos valores nos asegurarán la correcta recepción de señal de TV terrestre en cada vivienda. Los módulos de amplificación por canal empleados tendrán la ganancia correspondiente (hasta 53 db) con el fin de asegurarnos una salida de 120 dbµv para la distribución interior. Se reflejan los múltiplex TDT recogidos en el RD 805/2014 en el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT. Con relación a las señales de FM se realizaron medidas con una antena FM circular con los siguientes resultados: F. emisora (Mhz) Señal (dbµv) 97,5 40 princpales 71 Tabla 2 Medidas con antena FM circular Esta señal es también suficiente para proceder a su posterior distribución, empleando su correspondiente amplificador Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiodifusión terrestre se instalarán sobre el tejado del edificio, tal como se indica en el plano La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 3 m sobre el nivel del tejado. Al objeto de poder colocar los elementos captadores en la posición 6
16 adecuada, se utilizará el conjunto soporte formado por una torreta de un solo tramo de 1,5 metros, sobre la que se situará un mástil de 3 metros que soportará las antenas. Se utilizarán tres antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. Las antenas se enfocarán hacia el repetidor del Naranco. Las antenas elegidas deberán ser de banda ancha ya que debemos amplificar tanto canales bajos como los altos (pensando en la TV digital). El diagrama de radiación de las mismas a ser posible tendrá directividad media-elevada cumpliendo lo siguiente: Servicio FM-radio DAB COFDM-TV (UHF) Tipo Circular Yagui Directiva Ganancia 0 db 5 db 16 db (UHF) Carga al viento < 25 Nw < 25 Nw < 200 Nw Tabla 3 Parámetros a cumplir por las antenas Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. Teniendo en cuenta que el sistema portante estará situado a más de 20 metros del suelo, los cálculos para definir el mismo se han realizado para velocidades de viento de 150 Km/h. Como ya se ha indicado, el sistema portante estará formado por: - Una torreta metálica en celosía de 1,5 metros de altura. - Una placa base triangular de 36 cm de lado, compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre la cubierta del edificio mediante una zapata de hormigón. - Un mástil de 3 metros que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. Su ubicación está indicada en el plano Las dimensiones y composición de la zapata sobre la que estará apoyada la estructura serán definidas por el arquitecto según el Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, teniendo en cuenta que los esfuerzos y momentos máximos que deberá soportar para una velocidad del viento de 150 Km/hora son los siguientes: - Esfuerzo vertical sobre la base: 1364 N. - Esfuerzo horizontal sobre la base: 750 N. - Momento máximo en la base: 2150 N x m. El cálculo de esta estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes, asegurándose la posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 Newtons, muy superior a la que corresponde a las antenas propuestas en este proyecto para velocidad del viento de hasta 150 Km/h. Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones (Punto ). 7
17 Plan de frecuencias Las frecuencias de captación de señal pertenecen a las siguientes bandas: BANDA Canal usado Canal interferente II S III Hiperbanda Canal libre IV 22,27,28,32,35 21,23-26, 29-31,33,34,36-38 FM RADIO SERVICIOS Todos TV SATELITE A/D RADIO DIG Terrestre Todos TV SATELITE A/D TDT V 39,42,43,45 40,41,44,46-59 TDT TV Satélite A/D (FI) RADIO DIG Satélite TV Satélite A/D (FI) Número de tomas Tabla 4 Plan de frecuencias Planta A B C D 7ª 6ª 4ª y 5ª 2ª a 3ª 1ª Baja Un total de 99 tomas. 1 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 y 2 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 3 Habitac 1,2,3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 3 Habitac 1,2,3 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 y 2 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 3 Habitac 1,2,3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 3 Habitac 1,2,3 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Cto plancha 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Cto plancha Gimnasio comunitario Tabla 5 Distribución de las plantas del edificio 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 1 Despacho 1 Salón 1 Cocina 1 Habitac 1 En el gimnasio comunitario se prevé una toma de televisión dejando un PAU de 2 salidas. 8
18 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. Las redes de distribución y dispersión están formadas por una estructura árbol-rama. La red de distribución comienza a la salida del elemento de mezcla de las señales terrestres y de satélite y finaliza en el derivador del registro secundario de la planta baja. En ella se intercalan los derivadores de cada planta. Derivadores de Planta PAU s Planta Derivador Salidas Pérdida derivación 7ª 220 (2B) ª 220 (2B) ª 216 (2C) ª 216 (2C) ª 416 (4C) ª 416 (4C) ª 411 (4D) 4 11 Baja 211 (2D) 2 11 Tabla 6 Derivador de planta Las redes de dispersión comienzan en los derivadores de cada planta y terminan en los PAU de cada vivienda y del gimnasio comunitario. Repartidores interiores de viviendas En cada vivienda se colocará, a la salida del PAU+ distribuidor de 3, 4, 5, 6 u 8 salidas (según las estancias de los planos 3.3.2). Las viviendas A y B de las plantas 4ª y 5ª tienen una toma adicional de TV en el salón ya que, por su amplio tamaño, no se sabe bien donde se colocará el televisor. En el gimnasio comunitario colocamos uno de 2 salidas. A ellas se conectarán los cables de la red interior de usuario correspondientes a cada estancia. Cables Se utilizará un cable de 7 mm de diámetro exterior que deberá cumplir las normas UNE-EN y UNE-EN Tomas Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. La vivienda 5ºA tiene 2 tomas, las 4ºA y 4ºB tienen 4 tomas. Las viviendas de plantas 1ª, 2ª y 3ª tienen 5 tomas. 9
19 No hay estancias comunes en la edificación. Las características técnicas específicas de todos estos elementos se incluyen en el punto del Pliego de Condiciones Cálculo de atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). En la siguiente tabla se indican los valores calculados de la atenuación a las frecuencias extremas de la banda, desde la salida de los amplificadores (en concreto del mezclador FI) hasta las tomas, de los diferentes pisos (véase características de los elementos pasivos en el Pliego de Condiciones): Toma Piso 15M Hz 790M Hz Toma Piso 15M Hz 790M Hz Salón,Cocina 7ºA/7ºB 32,92 36,88 Salón 3ºA/3ºD 29,78 35,82 Despacho 7ºA/7ºB 33,04 37,36 Cocina Dorm 1 3ºA/3ºD 3ºB/3ºC 29,86 36,14 Dormitorios 1 y 2 7ºA/7ºB 33,16 37,84 Cocina 6ºA/6ºB 35,36 42,34 Salón, despacho, D1 Salón, despacho, Dorm 1 Cocina, despacho 3ºB/3ºC 30,06 36,94 2ºA/2ºD 31,62 38,78 6ºA/6ºB 35,48 42,82 Salón 2ºA/2ºD 31,70 39,10 Dormitorios 1 y 2 6ºA/6ºB 35,60 43,30 Cocina Dorm 1 2ºA/2ºD 2ºB/2ºC 31,78 39,42 Cocina 5ºA/5ºB 29,64 36,66 2 tomas Salón, despacho, Dorm 1 Dormitorios 1 y 2 Salón, despacho, Dorm 1 2ºB/2ºC 31,98 40,22 5ºA/5ºB 29,80 37,30 Salón Cocina 1ºA/1ºD 26,62 35,88 5ºA/5ºB 29,92 37,78 Cocina 1ºA/1ºD 26,70 36,20 Cocina 4ºA/4ºB 30,96 38,24 Cocina 1ºB/1ºC 31,04 40,06 2 tomas Salón, despacho, Dorm 1 4ºA/4ºB 31,12 38,88 Dormitorio 3 1ºB/1ºC 31,20 40,70 Dormitorios 1 y 4ºA/4ºB 31,24 39,36 Salón, Dorm 1 1ºB/1ºC 31,40 41,50 10
20 2 y 2 Cocina, despacho 3ºA/3ºD 29,70 35,50 Gimnasio Baja 29,16 36,74 Tabla 7 Valores de la atenuación a las frecuencias extremas de la banda En cada una de las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda entre 15 MHz y 790 MHz, estará comprendida entre estos dos valores. Los mejores y peores valores son: Frec At. Toma mejor (1ºA) At. Toma peor (6ºB) 15 MHz 26,6 35,6 470 MHz 30,7 40,4 790 MHz 35,9 43,3 Tabla 8 Mejor y peor atenuación de las tomas Los derivadores a utilizar en la instalación deben satisfacer los requerimientos especificados en el Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que garanticen los desacoplos requeridos entre tomas de distintos usuarios ( 38 db en la banda de 47 a 300 MHz y 30 db en la banda de 300 a 790 MHz) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso). Toma mejor (1ºA) Toma peor (6ºB) Rizado 9,3 7,7 Otros 3,7 6,2 Total 13,0 <16 13,9<16 Tabla 9 Variación máxima de la atenuación La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±3 db en cualquier canal y nunca superará los ±0,5 db/mhz Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida). Para garantizar en la peor toma 47 dbμv de señal de TV digital terrestre se requiere un nivel de 90,3 dbμv a la salida del mezclador colocado tras el combinador en Z del conjunto de monocanales. Por otra parte, para asegurar que en la mejor toma no se superan 70 dbμv el nivel de salida, en ese mismo punto, no debe superar 100,7 dbμv. Se seleccionan, por tanto, unos amplificadores de nivel de salida máximo 120 dbμv para los monocanales del servicio de TDT, para una S/I=35 db, que se ajustarán para obtener 100 dbμv a la salida del combinador en Z para todos los canales (95 dbμv tras el mezclador), lo que garantiza ampliamente que en la peor toma no se bajará de 47 dbμv y en la mejor toma no se superarán los 70 dbμv. 11
21 Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusión en FM (o su ajuste si está integrado en una central), se ajustará para obtener un nivel de salida de cabecera de 90 dbμv y el del amplificador del servicio de radio digital se ajustará para un nivel de salida de cabecera de 95 dbμv. Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel inferior a 55 dbμv para TV digital terrestre, se subirá la salida de los amplificadores correspondientes (aumentando su ganancia) hasta obtener este valor, sin superar nunca los valores máximos especificados. Los amplificadores que se equipen tendrán los niveles máximos y estarán operando con los niveles (a la salida del combinador en Z) que se indican a continuación: Amplificador monocanal para TV Digital: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)= 110 dbμv. Scab=100 dbμv. Amplificador para FM-radio: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)= 120 dbμv. Scab=95 dbμv. Amplificador para DAB-radio: Smax (para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos)= 100 dbμv. Scab=95 dbμv Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. Nivel señal prueba mejor caso (dbμv / 75 Ω) Nivel señal prueba peor caso (dbμv / 75 Ω) 470 MHz 64,3 54,6 790 MHz 59,1 51,7 Tabla 10 Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso Relación señal / ruido en la peor toma. La figura de ruido del sistema es, para 790 MHz: Fs = 11,5 db. La relación señal ruido para el peor canal de TDT en la peor toma será por tanto: C/N = 38,2 db > 25 db. Este valor de la relación señal ruido es lo suficientemente elevado para poder garantizar, si además la distorsión lineal y la distorsión no lineal se mantienen dentro de límites razonables, que el MER en la peor toma será superior al valor establecido de 21 db, que deberá medirse en cualquier caso al finalizar la instalación y reflejar su valor en el Protocolo de Pruebas. Radio FM y Radio DAB: Esta instalación garantiza ampliamente una relación C/N > 38 db para las señales FM-radio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una C/N > 18 db para las señales DABradio. 12
22 Productos de intermodulación (relación señal/intermodulación). Como los amplificadores seleccionados tienen una tensión de salida máxima de 120 dbµv (S/I=36 db) y se ajustan para un nivel de salida de dbµv (TDT) según su posición en el combinador, la relación S/I para el peor caso esperada es: S/I = S/INivel máximo + 2(Snom - Samp) Snom (en dbµv) S/INivel máximo de salida anterior Samp (en dbµv) Para TDT: Nivel de salida máximo del amplificador especificado por el fabricante Relación señal/intermodulación de tercer orden del amplificador para el nivel Nivel de salida del amplificador S/I = ( ) = 72 > 30 db Los amplificadores seleccionados poseen una S/INivel máximo superior a 36 db para la digital terrestre con lo que cumplirían con la misma. Los canales provenientes de la recepción satélite (si se instala) que transmodulemos a UHF se seleccionarán por canales libres que mantengan al menos un canal de separación con los empleados Número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del Reglamento (en el caso de utilización de amplificadores en la red de distribución). No procede al no instalarse amplificación intermedia en la red de distribución Descripción de los elementos componentes de la instalación Sistemas captadores Sistemas captadores FM VHF (DAB) UHF 1 antena omnidireccional 1 antena G=8 db 1 antena G=16 db / si no se captara señal del C38 local habría que colocar una segunda antena Soportes sistemas captadores Una torreta metálica en celosía de 1,5 m. de altura (si se necesitara se colocaría una de 3 mts o un tramo intermedio de 3 y uno final de 1,5 mts). Una placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre el suelo mediante una zapata de hormigón. Un mástil de 3 m. que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. Un conjunto de anclajes para fijar las antenas al mástil. Tabla 11 Sistemas captadores Amplificadores FM B-II 1 Amplificador G=30 db y Vmax = 110 dbμv 13
23 C8-11 B-III 1 Amplificador G=30 db y Vmax = 110 dbμv C22-UHF C27-UHF C28-UHF C32-UHF C35-UHF C39-UHF C42-UHF C43-UHF C45-UHF 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv 1 Amplificador G=53 db y Vmax = 120 dbμv Tabla 12 Amplificadores Mezladores MEZCLADORES Mezcla en Z de los amplificadores anteriores. Dos mezcladores una salida FI o bien un mezclador 2 entradas/ 2 salidas FI para la mezcla con TVSAT. Las entradas/salidas no utilizadas se cierran con cargas de 75 Ohm. Tabla 13 Mezcladores Distribuidores, derivadores, PAUs. DISTRIBUIDORES DERIVADORES TOMAS PAU Tipo Ctd Tipo Ctd Tipo Ctd Tipo Ctd 2S 1 2B 4 Final 99 2S Cables 2C 4 3S 2 4C 4 4S 8 4D 2 5S 4 2D 2 6S 2 Tabla 14 Distribuidores, derivadores, PAUs. 8S 4 Interior (cubierta PVC) Exterior (cubierta PE negro) Tabla 15 Cables 1524 mts 24 mts Materiales complementarios OTROS MATERIALES Tabla 16 Materiales complementarios 1 Fuente alimentación 2A 1 Bastidor 14 módulos 14
24 2.4. Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite. Inicialmente no está prevista la incorporación de las señales de satélite a la ICT por lo que no se instalan ni las parábolas ni los equipos de cabecera si bien se establecen las previsiones para que, con posterioridad pueda procederse a la instalación de dos antenas parabólicas con la orientación adecuada para captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente. En cuanto a recepción de señales vía satélite, realizaremos los cálculos respecto al satélite Astra, cuya PIRE establecida en sus diagramas de radiación en la zona de Asturias es de unos 52 dbw. La relación señal ruido a la salida del conversor de bajo nivel de ruido es: C 2 G 1 PIREx x x x 1 N 4 d T KB A Esta misma fórmula se puede aplicar en db resultando: siendo: C/N (db) = PIRE (db) + 20 log ( (m)/ 4 d(m)) + G/T(dB) K(dB) 10 log B(Hz) A(dB) PIRE: potencia isotrópica radiada equivalente ~ 52 dbw para Astra : longitud de onda de la banda Ku ~ 0,0236 m (12,67 Ghz) A: Atenuación atmósfera y lluvias ~ 2,2 db d: distancia al satélite K: constante de Boltzman = 1,38 x J/K = -228,6 dbw/k/hz B: ancho de banda considerado, en este caso 27 Mhz G: ganancia de la antena receptora en dbi T: temperatura de ruido de la antena en grados Kelvin siendo: Para el cálculo de la distancia hasta el satélite emplearemos la siguiente fórmula: 2 re re d r s 1 2 cos rs rs r e : radio de la tierra, 6370 Km r s : distancia desde el centro de la tierra al satélite, km. ß: ángulo resultante de la proyección sobre un plano de las coordenadas geográficas del satélite y el emplazamiento definido por la fórmula: cos ß =cos L e cos L s cos (l s - l e ) + sen L e sen L s L e : Latitud norte de la estación receptora, en nuestro caso 43º 21 47,23 N L s : Latitud norte del satélite, al ser geoestacionario 0º 15
25 l e : longitud de la estación receptora, 5º 51 23,64 W Para el satélite Astra: PIRE: 52 dbw l s : longitud del satélite, en este caso 19º 20 E; Azimut: 146,61ºN Para el satélite Hispasat: PIRE: 54 dbw l s : longitud del satélite, en este caso 30º O; Azimut: 211,59ºN Con los valores antes reseñados la distancia estación receptora-satélite resulta ser: Con este valor y sustituyendo en la fórmula en db: d (Astra) = Km; d (Hispasat) = Km Astra: C/N(dB) = G/T(dB) 2,01; Hispasat: C/N(dB) = G/T(dB) 0,01 Con este valor podemos despejar: Astra: G/T(dB) = C/N(dB) +2,01; Hispasat: G/T(dB) = C/N(dB) +0,01 Y eligiendo un valor de C/N = 14 db (mínimo que considera el reglamento para QPSK con 3 db de margen): Astra: G/T = 16,01 db/k; Hispasat: G/T = 14,01 db/k Tenemos que la temperatura de ruido del sistema receptor (a la salida del LNB): T = TS + (a-1)ta/aw + Tw(w-1)/w + TLNB Siendo: Ts: Temperatura ruido del cielo o ruido cósmico; depende de la elevación TLNB: Temperatura de ruido del LNB Ta: Temperatura de ruido efectiva de gases atmosféricos; 270 K Tw: Temperatura de ruido de los órganos pasivos (no radiantes) de acoplo; 290 K a: atenuación de gases atmosféricos; 0,3 db w: atenuación de acoplo de antena; 0,2 db Como el fabricante suele dar la figura de ruido del LNB (FLNB), obtendremos el valor de la temperatura de ruido: TLNB = (FLNB 1) T0 Tomando como modelo un LNB de 4 salidas con un valor medio de 0,8 db (siendo T0 = 290K), tenemos una TLNB de 58 K. 16
26 Para calcular el valor de la temperatura de ruido de la antena, debemos obtener el valor de rssen El arccos d su elevación (El), esto es, el grado de levantamiento respecto del horizonte. Con los valores antes calculados la elevación es de 33º 55 para Astra y de 34º 22 para Hispasat. En tablas que recogen el ruido galáctico para una antena de 1 metro de diámetro con esta elevación es de 94K. Con estos valores la temperatura de ruido del sistema resulta similar para ambos satélites: T = = 182 K = 22,6 dbk Con todo finalmente debemos emplazar una antena cuya ganancia sea: Astra: G(dB) = 16,01 + T(dBK) = 38,61 db Hispasat: (db) = 14,01 + T(dBK) = 36,61 db Escogimos la C/N en recepción con 3 db de margen. Por tanto la conclusión final es que para el Astra nos vale con una antena parabólica offset de 80 cm de diámetro que posee unos 39 db y para el Hispasat una offset de 65 cm con 37 db Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite Para la fijación de las antenas parabólicas se construirán dos zapatas cuyas dimensiones serán definidas por el arquitecto, a las cuales se fijarán, en su día, mediante pernos de acero de 16 mm de diámetro embutidos en el hormigón que las conforma, los pedestales de las antenas. El conjunto formado por las zapatas y los pernos de anclaje tendrá unas dimensiones y composición, a definir por el arquitecto según el Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, capaces de soportar los siguientes esfuerzos, calculados para una velocidad del viento de 150 Km/hora: - Esfuerzo horizontal: 2328 N. - Esfuerzo vertical: 1549 N. - Momento: 3399 N x m. El cálculo se ha realizado a partir de datos de los fabricantes para las velocidades de viento de 150 km/h, al estar situadas a más de 20 metros sobre el suelo. Las características de las zapatas y las placas base de anclaje están indicadas en el apartado del Pliego de Condiciones. 17
27 Previsión para incorporar las señales de satélite La normativa aplicable no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir estos servicios, reflejando este proyecto solo una previsión para su posterior instalación. A continuación se realiza el estudio de dicha previsión, suponiendo que se distribuirán solo los canales digitales modulados en QPSK y suministrados por las actuales entidades habilitadas de carácter nacional. La introducción de otros servicios o la modificación de la técnica de modulación empleada para su distribución, requerirá modificar algunas de las características indicadas, concretamente el tamaño de las antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres La señal terrenal (radiodifusión y televisión digital) se distribuye o bien a un dispositivo conjunto repartidor-mezclador (2 entradas FI) para formar 2 salidas de cable hacia las viviendas, o bien primero a un repartidor 2S y sus 2 salidas a sendos mezcladores de 1 entrada. Cada una de las señales FI se mezcla de este modo con la señal terrestre, configurando así la señal completa para cada uno de los cables, tal como se indica en el diagrama de bloques RTV y TVSAT Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda 950 MHz-2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario). La atenuación desde la salida del mezclador hasta la toma de cada vivienda es: Toma Piso 950MH z Salón,Cocina Despacho Dormitorios 1 y 2 Cocina Salón, despacho, D1 Dormitorios 1 y 2 7ºA/7º B 7ºA/7º B 7ºA/7º B 6ºA/6º B 6ºA/6º B 6ºA/6º B 2150MH z 39,12 41,10 Salón 39,69 42,00 Cocina Dorm 1 40,26 42,90 Toma Piso 950MH z Salón, despacho, Dorm 1 44,96 48,90 Cocina, despacho 45,53 49,80 Salón 46,10 50,70 Cocina Dorm 1 3ºA/3º D 3ºA/3º D 3ºB/3º C 3ºB/3º C 2ºA/2º D 2ºA/2º D 2ºA/2º D 2ºB/2º C 2150MH z 38,18 45,30 38,56 45,90 39,51 47,40 41,57 49,10 41,95 49,70 42,33 50,30 18
28 Cocina 2 tomas Salón, despacho, Dorm 1 Dormitorios 1 y 2 Cocina 2 tomas Salón, despacho, Dorm 1 Dormitorios 1 y 2 Cocina, despacho 5ºA/5º B 5ºA/5º B 5ºA/5º B 4ºA/4º B 4ºA/4º B 4ºA/4º B 3ºA/3º D 41,54 45,60 Salón, despacho, Dorm 1 42,30 46,80 Salón Cocina 42,87 47,70 Cocina 43,61 48,50 Cocina 44,37 49,70 Dormitorio 3 44,94 50,60 Salón, Dorm 1 y 2 2ºB/2º C 1ºA/1º D 1ºA/1º D 1ºB/1º C 1ºB/1º C 1ºB/1º C 43,28 51,80 43,22 49,60 43,60 50,20 45,84 52,00 46,60 53,20 47,55 54,70 37,80 44,70 Gimnasio Baja 41,31 48,90 Tabla 17 Tabla atenuación En cada una de las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda entre 950 MHz y 2150 MHz, estará comprendida entre estos dos valores. Los mejores y peores valores son: Frec At. Toma mejor (7ºA) At. Toma peor (1ºB) 950 MHz 39,1 47, MHz 41,1 54,7 Tabla 18 Mejores y peores valores de atenuación en toma Los derivadores seleccionados tienen unos aislamientos que garantizan unos desacoplos entre tomas de distintos usuarios de 20 db en la banda de 950 MHz a 2150 MHz Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz a 2150 MHz (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso). Toma mejor (7ºA) Toma peor (1ºB) Rizado 2,0 7,1 Otros 3,4 6,4 Total 5,4 <20 13,5<20 Tabla 19 Respuesta amplitud frecuencia La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±4 db /MHz en cualquier canal y nunca superará los ±1,5 db /MHz Amplificadores necesarios Para garantizar en la peor toma 47 dbμv de señal de TV vía satélite se requiere un nivel de 101,7 dbμv a la salida del mezclador. Por otra parte, para asegurar que en la mejor toma no se superan 77 dbμv el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 116,1 dbμv. 19
29 Se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 118 dbμv para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos que serán ajustados para que a su salida (tras el mezclador con la RF) se obtengan 105 dbμv (103 a la salida del mezclador) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. Con el anterior valor de salida los valores obtenidos son: Frec Toma mejor (7ºA) Toma peor (1ºB) 950 MHz 63,9 55, MHz 61,9 48,3 Tabla 20 Nivel de señal en toma de usuario Relación señal/ruido en la peor toma. Queda determinada por el conjunto antena-conversor, menos una posible degeneración máxima en la red de 1 db: C/N (db) Señal Astra 16,5 > 11 Señal Hispasat 16,5 > 11 Tabla 21 Relación Señal/Ruido en la peor toma Productos de Intermodulación (relación señal/intermodulación) Para un nivel máximo de salida del amplificador de FI de 118 db*v (S/I= 35 db) y un nivel nominal de salida por portadora de 104 db*v (102 a la salida del mezclador), la relación señal intermodulación será: S/I = S/I Max FI + 2(S Max FI 7,5 log (N-1) - S amp ) S Max FI (en dbµv) Nivel de salida máximo del amplificador especificado por el fabricante S/I Max FI S amp (en dbµv) Relación señal/intermodulación de tercer orden del amplificador para el nivel de salida anterior Nivel de salida del amplificador N Número de portadoras distribuidas (50) S/I = ( ) = 35 > 18 db Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda). En un principio no procede al no instalarse los equipos correspondientes a este servicio. 20
30 2.5. Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) Redes de Distribución y de Dispersión. Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de las redes que permiten el acceso y la distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. Según se establece en el artículo 9 del Real Decreto 346/2011 en este proyecto se describirán y proyectarán la totalidad de las redes que pueden formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan red en la ubicación de la futura edificación. Red de alimentación Redes de Cables de Pares o de Pares Trenzados Establecimiento de la topología de la red de cables de pares. Los Operadores de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha, accederán al edificio a través de sus redes de alimentación, que pueden ser mediante cables o vía radio. En cualquier caso, accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación correspondiente y terminarán en unas regletas de conexión (Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de cables de Pares instalado en el RITI. Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, dimensionamiento e instalación de la red de alimentación. El acceso de la misma hasta el RITI se realizará a través de la arqueta de entrada, canalización externa y canalización de enlace. En el Registro Principal, se colocarán también las regletas o paneles de conexión desde las/los cuales partirán los cables que se distribuyen hasta cada usuario. Además dispone de espacio suficiente para alojar las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes así como para los paneles o regletas de entrada de los operadores. En el RITS se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de recepción y procesado de la señal en el caso en que los operadores accedan vía radio. Red interior del edificio Cable de Pares Trenzados Con el diseño del tendido de la red de distribución/dispersión de cables de pares trenzados previsto en el presente proyecto, no se supera, en ningún caso, la longitud de 100 m entre el registro principal y cualquiera de los PAU (según se puede comprobar en el correspondiente esquema incluido en el apartado de Planos), por lo que se realizan las citadas redes mediante cables de pares trenzados. La red interior del edificio se compone de: - Red de distribución/dispersión 21
31 - Red interior de usuario La red total se refleja en el esquema Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre sí en los puntos siguientes: - Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución/dispersión) - Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión). En este caso no tiene implementación física en los registros secundarios ya que al ser la red de cables de pares trenzados en estrella, se dispondrá de un cable sin solución de continuidad desde el Registro Principal hasta cada PAU. El punto de distribución y de interconexión, coinciden en el Registro Principal. - Punto de acceso de usuario (entre la red de dispersión y la red interior de usuario) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares o pares trenzados, y tipos de cables. La edificación de 20 viviendas y una estancia comunitaria, objeto del presente proyecto, tiene la siguiente distribución: Planta 1 a 3: 4 viviendas por planta. Planta 4 a 7: 2 viviendas por planta No existe previsión de oficinas. Existe un gimnasio comunitario en planta baja. Opción con Cable de Pares Trenzados. El número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable no apantallado, de 6.5 mm de diámetro exterior, de 4 pares trenzados de cobre de Categoría 6 Clase E es de: NUMERO DE PAU Tabla 22 Opción con cable de Pares trenzados. Nº de cables 4p trenzados Viviendas vertical Gimnasio planta baja 1 2 Coeficiente corrector 1,2 Conexiones necesarias 27 cables El número de cables necesarios es de 27 para la vertical de cables y corresponde a viviendas de utilización permanente con una ocupación aproximada de la red del 80% y al gimnasio comunitario de planta baja con una previsión de 2 líneas. Dado que la red de cables de pares trenzados es en estrella, los cables de esta red se tienden directamente desde el punto de interconexión hasta el PAU de cada vivienda (22 en total, uno para 22
32 cada vivienda y dos al gimnasio), y los 5 restantes de reserva de la vertical quedarán finalizados uno en cada uno de los registros secundarios de las plantas más altas con holgura suficiente para llegar al PAU más alejado de cada planta. Así, la red de distribución y dispersión estará formada por 27 cables UTP de cobre de 4 pares categoría 6 Clase E. Cables de Pares Trenzados Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados). Para el cálculo de la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de pares trenzados, se ha considerado la atenuación del cable, y la de la conexión en el punto de interconexión, en el panel de conexión de salida, obteniéndose los siguientes valores: Vivienda Atenuación db Vivienda Atenuación db 7ªA/7ºB 16,24 3ºA/B/C/D 11,14 6ºA/6ºB 14,2 2ºA/B/C/D 10,12 5ºA/5ºB 13,18 1ºA/B/C/D 9,1 4ºA/4ºB 12,16 Gimnasio 8,42 Tabla 23 Valores atenuación del cable Para este cálculo se ha considerado un valor máximo de atenuación del cable de 34 db/100 metros a 300 MHz. Así mismo se ha considerado una pérdida máxima de 0.3 db en la conexión del punto de interconexión. Otros cálculos. No se precisa realizar otros cálculos. Cables de Pares Trenzados Estructura de distribución y conexión. A las plantas 1 y 2 de viviendas llegarán 4 cables, a la 3ª 5 cables (uno de reserva) y de la 4ª a 7ª, 3 cables (uno de reserva). Los de reserva en los registros secundarios tienen holgura suficiente para llegar al PAU más alejado de su planta y, si fuera necesario, dado que se colocan en las plantas superiores, se podrían emplear en las plantas inferiores igualmente. Estos cables se conectarán, en su extremo inferior, a los conectores RJ45 hembra del panel de conexión situado en el Registro Principal de cables de Pares, instalado en el RITI, y en su extremo superior finalizarán en la roseta (conector hembra RJ45) de cada vivienda salvo los de reserva que quedarán almacenados en el registro secundario de plantas 3ª a 6 ª y en el RITS. Al gimnasio comunitario de planta baja se llevan dos cables que se rematan en una caja de superficie colocada dentro del armario del RITI. 23
33 Los cables deberán estar etiquetados en ambos extremos, indicando en cada uno de ellos la planta y vivienda a la que se corresponde, incluidos los de reserva. Cables de Pares Trenzados Dimensionamiento de: Punto de Interconexión. Se equipará en el RITI un panel de conexión/repartidor de salida en el Registro Principal de cables de pares trenzados para la vertical de las viviendas. Colocaremos 2 paneles uno de 24 puertos y otro hueco en el que podremos colocar otros 3 conectores hembra miniatura de 8 vías RJ45 consiguiendo así tener capacidad para 27 cables. La unión con las regletas o paneles de entrada de los Operadores se realizará mediante latiguillos de conexión. Las características de este panel se especifican en el Pliego de Condiciones. Cables de Pares Trenzados Puntos de Distribución de cada planta. Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de interconexión, estando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. En los registros secundarios de las plantas superiores, quedarán almacenados los cables de pares trenzados de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares. Las características de los todos materiales utilizados se indican en el Pliego de Condiciones. Cables de Pares Trenzados Cables. Se tenderá un total de 886 metros (con la reserva) de cable no apantallado, de 6.5 mm de diámetro exterior, de 4 pares trenzados de cobre de Categoría 6 Clase E para la red de distribución/dispersión. Sus características se especifican en el apartado del Pliego de Condiciones. Cables de Pares Trenzados Regletas o paneles del Punto de Interconexión. Se instalará un panel de conectores RJ45 para 24 conexiones en Punto de Interconexión/ distribución y un panel hueco para tomas tipo keystone con 3 tomas RJ45, 2 para el gimnasio y otra de reserva de planta 3ª. 24
34 Cables de Pares Trenzados Regletas de los Puntos de Distribución. No se instalan regletas en Punto de Distribución al no utilizarse cables multipares convencionales. Cables de Pares Trenzados Conectores. Cada uno de los cables de pares trenzados que constituyen las redes de distribución y dispersión estará conexionado en el punto de interconexión a un conector hembra RJ 45 de ocho vías con todos los contactos conexionados. Cables de Pares Trenzados Puntos de Acceso al Usuario (PAU). El PAU de cada vivienda estará constituido por una roseta con conector hembra miniatura de ocho vías RJ45 a la que se conexionarán todos los conductores del cable de pares trenzados que llega desde el punto de interconexión. El del gimnasio tendrá 2 tomas. A la salida del PAU de cada vivienda se colocará un multiplexor pasivo con una entrada y cinco o más salidas. La entrada será conectada mediante un latiguillo a la salida del conector hembra del PAU, y las salidas se conectarán a los conectores machos de los extremos de los cables de la red interior de usuario de cables de pares trenzados. En el gimnasio no colocaremos multiplexor. Como tiene 5 salidas, en las viviendas con más tomas, quedará alguna sin enganchar al multiplexor pero con su correspondiente conector macho realizado para poder probarla. Preferentemente se dejarán sueltas (pero probadas) alguna de las tomas dobles de salón o habitación principal o la toma de cocina o del cuarto de plancha. El número total de rosetas con conector hembra miniatura de 8 vías y de multiplexores pasivos de 5 (o más) salidas es de 20 (una por vivienda). En el gimnasio colocamos una roseta doble con 2 conectores hembra de 8 vías. Red de Alimentación Redes de cables coaxiales Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales. Los Operadores de los servicios de telecomunicaciones de cable coaxial para servicios de banda ancha, accederán al portal del edificio a través de sus redes de alimentación. En cualquier caso, accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación correspondiente y terminarán sus redes en unos paneles de conexión o regletas de entrada situadas en el Registro Principal de Cables Coaxiales ubicado en el RITI. Estos paneles de conexión estarán constituidos por derivadores o repartidores terminados en conectores tipo F hembra. 25
35 Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, dimensionamiento e instalación de la red de alimentación. El acceso de la misma hasta el RITI se realizará a través de la arqueta de entrada, canalización externa y canalización de enlace. Del Registro Principal de Cables Coaxiales, partirán los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones. En el RITI se deberá hacer una previsión de espacio para el caso de que sea necesaria amplificación, cuando el operador accede mediante cable. En el RITS se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de recepción y procesado de la señal en el caso en que los operadores accedan vía radio. Red interior del edificio Al tratarse de una edificación de 21 PAUs, la red de distribución y dispersión se hará en estrella desde el Registro Principal de Cables Coaxiales. La red total se refleja en el esquema Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre sí en los puntos siguientes: - Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución). - Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión). En los registros secundarios se colocará el derivador apropiado para alimentar los PAU de cada planta. - Punto de acceso de usuario (entre la red de dispersión y la red interior de usuario) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables. La edificación de 20 viviendas, objeto del presente proyecto, tiene la siguiente distribución: Plantas 1 a 3: 4 viviendas por planta. Planta 4 a 7: 2 viviendas por planta. No existe previsión de oficinas. Gimnasio comunitario en planta baja. Como la configuración de la red es la de árbol-rama, un cable parte desde el RITI pasando por los distintos registros secundarios de planta donde colocamos un derivador de tantas salidas como viviendas haya. Para el gimnasio se pondrán 2 acometidas de cable hacia el mismo. 26
36 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. Se utilizará un cable cuya atenuación es de 24 db/100 metros a 860 MHz y de 6 db/100 metros a 86 MHz. La atenuación total desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda será la suma de la atenuación del cable más la atenuación del distribuidor de 2 salidas (4 db a 860 MHz y 3.9 db a 86 MHz) que se instalará en cada RTR, y la atenuación de dos conectores F uno en cada extremo del cable que aportan 1 db entre los dos. En cada una de las plantas colocaremos un derivador con las siguientes características: Planta Derivador Salidas Pérdida derivación Baja 220 (2B) ª 420 (4B) ª 420 (4B) ª 416 (4C) ª 216 (2C) ª 216 (2C) ª 216 (2C) ª 211 (2D) 2 11 Tabla 24 Derivador por planta La siguiente tabla muestra las atenuaciones para 5 MHz y para 860 MHz, desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda. 5 MHz 860 MHz 5 MHz 860 MHz 7ªA/7ºB 24,04 32,10 3ºA/B/C/D 21,54 27,90 6ºA/6ºB 26,18 33,50 2ºA/B/C/D 24,06 29,00 5ºA/5ºB 24,80 31,80 1ºA/B/C/D 22,98 27,00 4ºA/4ºB 23,42 30,10 Gimnasio 22,20 25,00 Tabla 25 Atenuaciones, desde el registro principal hasta la PAU de cada vivienda. En cualquiera de las viviendas no se supera el valor máximo de 36 db en el rango MHz ni 29 db en 5-65 MHz establecido en el punto del Anexo II del Real Decreto 346/ Otros cálculos. No son necesarios otros cálculos Estructura de distribución y conexión. En la red árbol rama nos encontramos en cada uno de los registros secundarios de cada planta y en el RITS un derivador de tantas salidas como viviendas haya en la misma, con las pérdidas según la tabla del punto anteriortabla 24 Derivador por planta [Tabla 24] Las salidas deben ser tipo F para poder acoplar en las mismas las cargas tipo F anti-violables. 27
37 En el registro secundario de planta baja colocaremos el primer derivador pero no lo conectaremos hacia el gimnasio, ni colocaremos en el mismo el distribuidor ni toma alguna Dimensionado de: Punto de interconexión No se equipará panel de conexión y se dejará el cable terminado con conector F macho en el interior del Registro Principal de Cable Coaxial. El distribuidor u otros equipos que instalen los operadores en el Registro Principal de Cable Coaxial servirán como panel de conexión de salida conectándose a él los cables que vayan a recibir servicio Puntos de distribución de cada planta Al tratarse de una distribución árbol-rama, en el punto de distribución colocaremos los derivadores con salidas tipo F y en su base dispondrán de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. El Operador se encargará de colocar las cargas tipo F anti-violables donde corresponda para dar servicio en las viviendas Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales. Las características de todos los materiales utilizados se indican en el Pliego de Condiciones Cables Se tenderá un total de 200 metros de cable coaxial tipo RG 59 de 6.5 mm de diámetro Elementos Pasivos. Se instalarán distribuidores de 2 salidas en cada una de las viviendas y uno en el gimnasio comunitario. Un total de Conectores. Cada uno de los cables a cada vivienda quedará terminado en sus dos extremos mediante un conector F macho. El número total de conectores de tipo F macho es de 55 así como 3 resistencias de cierre para las salidas de planta baja y para la salida en paso de la planta 7ª Puntos de Acceso al usuario (PAU) El punto de acceso al usuario estará constituido por el distribuidor de 2 salidas para las viviendas y el gimnasio. 28
38 Red de alimentación Redes de cables de Fibra Óptica Establecimiento de topología de la red de cables de fibra óptica. Los Operadores de los servicios de telecomunicaciones de cable de fibra óptica para servicios de banda ancha, accederán al portal del edificio a través de sus redes de alimentación. En cualquier caso, accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación y terminarán sus redes en unos paneles de conectores de entrada dentro del Registro Principal de Cables de Fibra Óptica situado en el RITI. Hasta este punto es responsabilidad de cada Operador el diseño, dimensionamiento e instalación de la red de alimentación. El acceso de la misma hasta el RITI se realizará a través de la arqueta de entrada, canalización externa y canalización de enlace. Del Registro Principal de Cable de Fibra Óptica, partirán los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo SC/APC, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones. Red interior del edificio Al tratarse de una edificación con más de 15 PAUs, la red de distribución se realizará en un principio con dos mangueras multifibra colocadas entre el Registro Principal de fibra del RITI y el registro secundario de planta 3ª una de ellas y la otra desde el RITI hasta el RITS y la de dispersión comprenderá desde los distintos registros secundarios de planta y el RITS hasta los PAU de las viviendas empleando un cable bifibra de acometida interior. Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre sí en los puntos siguientes: - Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución). - Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión). Lo implementa la caja de segregación de fibras. - Punto de acceso de usuario Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de cables de fibra óptica y tipos de cables. La edificación de 20 viviendas y un gimnasio comunitario, objeto del presente proyecto, tiene la siguiente distribución: Planta baja: gimnasio comunitario Plantas 1 a 3: 4 viviendas por planta. Planta 4ª a 7ª: 2 viviendas por planta El gimnasio, al estar situado en planta baja, se le dará servicio directamente desde el RITI y no a través de una manguera multifibra con sangrado en las distintas plantas. 29
39 es de: El número de acometidas necesarias, constituida cada una por un cable de dos fibras ópticas ACOMETIDAS PREVISTAS VERTICAL 20 ACOMETIDAS GIMNASIO 2 COEFICIENTE CORRECTOR 1,2 ACOMETIDAS NECESARIAS 22x1,2 = 27 Nº DE FIBRAS/PLANTA 8 en plantas 1ª a 3ª / 6 en plantas 4ª a 7ª 6 en planta baja MANGUERAS FIBRA 24 FO(Ptas 1 a 3) + 24 FO (Ptas 4 a 7) + 4 FO(Gimnasio) + 2FO (Reserva reg sec baja) La red de distribución la forman una o varias mangueras multifibra que contienen micromódulos de material termoplástico distinguibles por un código de colores. Cada micromódulo puede contener 6 u 8 fibras o bien estar vacío de modo que el número total de fibras se ajuste a la demanda de acometidas en cada planta. Así en las plantas 1 a 3 necesitamos 4 acometidas (micromódulo de 8 fibras) y no dejamos en principio reservas. En las plantas 4ª a 7ª se necesitan 2 acometidas (4 fibras) y colocaremos un micromódulo de 6 fibras dejando 2 de reserva en cada planta. Corresponde a viviendas de utilización permanente con una ocupación aproximada de la red del 80%. Son 48 fibras frente a las 40 necesarias para las viviendas. Dejamos, de este modo, un micromódulo por planta, evitando sangrar los micromódulos de una planta a otra. Las fibras de reserva están incorporadas en los micromódulos de las plantas superiores. Esto supone el uso de una manguera con 3 micromódulos de 8 fibras cada uno entre RITI y registro secundario de planta 3ª sangrándose en plantas 1ª, 2ª y 3ª y otra manguera con 4 micromódulos de 6 fibras entre RITI y RITS sangrándose en plantas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª tal y como refleja el esquema de fibra. Las distintas mangueras pueden albergar también micromódulos no activos (sin fibras) para el soporte mecánico de las mismas. Las 2 acometidas ópticas del gimnasio y la de reserva restante, que quedará en el registro secundario de planta baja hasta completar las 27, las realizaremos directamente desde el RITI empleando mangueras de un par de fibras similares a las usadas en la red de dispersión. En los registros secundarios existirá una caja de segregación de fibra óptica que albergará los cassetes donde se fusionarán las fibras de las mangueras de distribución de cada planta con los cables de 2 fibras que van al PAU de las viviendas. El de planta baja albergará las fibras en paso hacia el gimnasio y la fibra de reserva en dicha planta (no precisan empalmes). 30
40 El número de cables de dos fibras de la red de dispersión necesarios es de 20 hacia las viviendas desde los registros secundarios de planta y 3 en planta baja desde el RITI hacia el registro secundario de planta baja (1 de reserva) y hasta el PAU del gimnasio comunitario (2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Calculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica. Se utilizarán fibras con una atenuación de 0.4 db/km a 1310 nm, 0.35 db/km a 1490 nm y 0.3 db/km a 1550 nm. La atenuación total desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda la calculamos para el peor de los casos (trabajar con empalmes mecánicos, no con fusionadora) que en un principio consistiría en la colocación de 2 pigtails en los extremos (Registro principal de fibra y PAU de vivienda) de 0,15 db/pigtail y de 3 empalmes mecánicos (en ambos extremos y en el registro secundario o RITS de planta de 0,3 dbmax/empalme. Resulta un total de 1,2 db de pérdidas por empalmes y conectores en cada acometida. En resumen: En Registro Principal un pigtail y un empalme. Dentro de la caja de segregación del registro secundario un empalme entre la fibra de la manguera multifibra y la fibra del cable bifibra de dispersión. En el PAU de la vivienda y el gimnasio comunitario otro pigtail y otro empalme. La siguiente tabla muestra las atenuaciones desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda. Viviendas 1310 nm 1490 nm 1550 nm Viviendas 1310 nm 1490 nm 1550 nm 7ºA/7ºB 1,220 1,217 1,215 3ºA/B/C/D 1,214 1,212 1,210 6ºA/6ºB 1,217 1,215 1,213 2ºA/B/C/D 1,212 1,211 1,209 5ºA/5ªB 1,216 1,214 1,212 1ºA/B/C/D 1,211 1,210 1,208 4ºA/4ºB 1,215 1,213 1,211 Gimnasio 1,210 1,209 1,208 Tabla 26 Atenuaciones desde el Registro Principal hasta el PAU de cada vivienda. En ningún caso se supera el valor máximo establecido en el Anexo II del Real Decreto 346/2011, de 1.55 db Otros cálculos No se precisan otros cálculos Estructura de distribución y conexión. Las mangueras de fibra empleadas en la vertical se distribuyen del siguiente modo por micromódulos y plantas. RITS PLANTA 7ª REG SEC TUBO BLANCO: 7ºA (Verde, Rojo), 7ºB (Azul, Amarillo), Reserva (Gris, Violeta) TUBO AZUL: 6ºA (Verde, Rojo), 6ºB (Azul, Amarillo), 31
41 PLANTA 6ª REG SEC PLANTA 5ª REG SEC PLANTA 4ª REG SEC PLANTA 3ª REG SEC PLANTA 2ª REG SEC PLANTA 1ª Reserva (Gris, Violeta) TUBO ROJO: 5ºA (Verde, Rojo), 5ºB (Azul, Amarillo), Reserva (Gris, Violeta) TUBO VERDE: 4ºA (Verde, Rojo), 4ºB (Azul, Amarillo), Reserva (Gris, Violeta) TUBO AZUL: 3ºA (Verde, Rojo), 3ºB (Azul, Amarillo), 3ºC (Gris, Violeta), 3ºD (Marrón, Naranja) TUBO ROJO: 2ºA (Verde, Rojo), 2ºB (Azul, Amarillo), 2ºC (Gris, Violeta), 2ºD (Marrón, Naranja) TUBO VERDE: 1ºA (Verde, Rojo), 1ºB (Azul, Amarillo), 1ºC (Gris, Violeta), 1ºD (Marrón, Naranja) REG PRINCIPAL MANGUERA 24 FO (Pta 1, 2 Y 3) 3 MICROMODULOS DE 8 FIBRAS MANGUERA 24 FO (Pta 4, 5, 6 y 7) 4 MICROMODULOS DE 6 FIBRAS REG PRINCIPAL 2 CABLES BIFIBRA AL GIMNASIO 1 CABLE BIFIBRA DE RESERVA AL REGISTRO SECUNDARIO PLANTA BAJA Tabla 27 Mangueras de fibra en la vertical Dimensionamiento de: Punto de interconexión. Para las mangueras multifibra de la vertical o bien usamos una caja con un panel de 24 conectores dobles o 2 cajas, cada una con un panel de 12 conectores dobles (24 conectores salida totales) donde se coloquen las conexiones de las fibras. Los 3 cables bifibra (2 para gimnasio y uno para registro secundario de planta baja) se conectarán en una caja de conexiones menor con, al menos, acopladores bifibra. En el caso de emplear un rack para implementar el Registro Principal de fibra se deben colocar paneles que permitan colocar los 48 conectores SC/APC para las dos mangueras de la vertical y los 6 de las fibras directas al registro secundario de planta baja como reserva y al gimnasio comunitario Puntos de distribución de cada planta. En cada una de las plantas debemos colocar una caja de segregación de fibras con 2 entradas de cable para la manguera 24 FO (entrante y saliente) y otras 4 (ó 2 en las plantas 4ª a 7ª) para las acometidas bifibra que vienen de las viviendas. La de planta baja sólo debe recoger los cables bifibra pasantes desde RITI a gimnasio y la de reserva de su planta. En su interior debe tener la posibilidad de fijar los empalmes que se realizan bien en un casete (empalmes de fusión), bien por algún tipo de sistema de fijación por adhesivo y por presión (empalmes mecánicos). 32
42 En las plantas 3 y 7 tendremos una entrada menos pues no existe manguera de fibra saliente hacia la planta superior Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica Las características de todos los materiales utilizados se indican en el Pliego de Condiciones Cables. Se tenderá un total de 45 metros de manguera de 24 FO (4 tubos activos de 6 fibras y hasta 2 tubos inactivos) desde RITI a RITS para dar servicio a las plantas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª. Se tenderá también 30 metros de manguera 24 FO (3 tubos activos de 8 fibras) desde RITI a registro secundario de planta 3ª. Para las acometidas de gimnasio y planta baja se colocarán 70 metros de cable de dos fibras ópticas. Aparte, para la red de dispersión en plantas, otros 200 metros de cable bifibra (se deja 1 metro en cada extremo para trabajarla) Panel de conectores de salida. Si no se colocara un rack, se instalará bien dos cajas de distribución de 12 adaptadores dobles ó 24 individuales SC/APC para cada manguera, bien una caja de distribución para 48 fibras que recoja ambas mangueras de fibra. Aparte otra pequeña caja de conexión de 8 fibras que albergue las fibras directas a gimnasio y registro secundario de planta baja. En el caso de emplear un rack se debe colocar uno ó más paneles que nos permitan colocar 24 conectores dobles SC/APC para las mangueras y otros 3 dobles para los cables bifibra. Mejor emplear 2 paneles de 24 conectores, uno por manguera y en uno de ellos conectar también los 3 cables bifibra a gimnasio y registro secundario de planta baja Caja de segregación. En cada una de las plantas debemos colocar una caja con 2 salidas principales (manguera vertical) y otras para los cables bifibra de menor diámetro. Nos vale una caja de 4 salidas que nos permita meter en una salida de cable 2 de los de acometida a vivienda. En total, 7 cajas de 4 salidas de cable en plantas 1ª a 7ª y una adicional en el registro de planta baja para poner los cables bifibra pasantes y la reserva. Su tamaño interior debe prever la colocación de un casete de 8 empalmes para guardar los efectuados según las acometidas y reservas de cada planta. En las plantas 1ª a 3ª debe valer para 8 empalmes y 4 en la plantas 4ª a 7ª (vale para la planta baja también) Conectores. Cada una de las fibras ópticas de cada vivienda y las del gimnasio quedará terminada en sus dos extremos mediante un conector SC/APC. 33
43 En el Registro Principal de fibra se conectarán las fibras de las 2 mangueras verticales (24+24=48) y las 6 fibras correspondientes a gimnasio y registro secundario de planta baja. Se instalarán 98 conectores SC/APC, 54 en el punto de interconexión y 44 en los PAUs Puntos de Acceso al Usuario (PAU). El punto de acceso al usuario estará constituido por una roseta óptica que alojará los conectores ópticos SC/APC y contendrá los acopladores para conectar con los dispositivos que se puedan instalar en el RTR. El número de rosetas ópticas es de Redes Interiores de Usuario Red de Cables de Pares Trenzados Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados. En la tabla que se incluye a continuación se indica el número total de tomas. En el punto se indica la distribución de las tomas en cada vivienda. 135 tomas: Planta A B C D 7ª 6ª 4ª y 5ª 2ª a 3ª 1ª Baja 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 y 3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 y 3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 y 3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Habitac 2 y 3 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 1 Cto plancha 34 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 1 Cto plancha Gimnasio comunitario Tabla 28 Distribución de tomas en cada vivienda En el gimnasio comunitario colocamos una toma. 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1 1 Despacho 2 Salón 1 Cocina 2 Habitac 1
44 Cálculo de los parámetros básicos de la instalación: Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados. Para el cálculo de la atenuación de cada una de las ramas que constituyen las redes interiores de usuario de cable de pares trenzados, se ha considerado la atenuación del cable, la del conector del PAU, la de cada una de las dos conexiones del multiplexor pasivo, y la de la base de acceso terminal (cada una de las conexiones introduce una atenuación menor de 0.3 db, con lo que consideraremos este valor). En el salón-comedor y en el dormitorio principal se instalarán dos bases de acceso terminal en cada una de estas estancias, una de ellas se colocará junto a la toma de TV en previsión al uso de televisión por Internet y la otra junto a la cama para un posible uso de terminal de teléfono. La siguiente tabla recoge la peor y la mejor de las tomas de la edificación: Atenuación db Peor 15 mts 6,50 db Mejor 6 mts 3,44 db Tabla 29 Peor y mejor toma de la edificación Para este cálculo se ha considerado un valor máximo de atenuación del cable de 34 db/100 metros a 300 MHz Otros cálculos. No se realizan otros cálculos Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. En viviendas se instalará una BAT o toma en cada estancia, exceptuando baños y trasteros. Además, en dos de las estancias, salón-comedor y dormitorio principal, se instalará otra BAT quedando instaladas ambas de la misma estancia en el mismo registro de toma. El número de tomas por tanto aparece en la Tabla 28, teniendo en cuenta ya la toma del gimnasio comunitario, haciendo un total de 135 tomas Tipos de cables Se utilizarán cables trenzados de 4 pares de hilos conductores del tipo UTP categoría 6 Clase E, uno desde el RTR hasta cada BAT en estrella. Deberán cumplir las especificaciones indicadas en el apartado Condiciones del Pliego de Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados. Las características de todos los materiales utilizados se indican en el Pliego de Condiciones. 35
45 Cables. Se tenderá un total de metros de cable de cobre de 4 pares trenzados UTP categoría 6 Clase E para las redes interiores de usuario Conectores. En cada uno de los extremos de los cables en los RTR se instalará un conector RJ 45 macho miniatura de 8 vías, haciendo un total de 135 conectores RJ 45 macho BATs Se instalarán un total de 135 bases de acceso terminal o tomas. En el salón-comedor y en el dormitorio principal de cada vivienda se colocarán dos registros de toma separados (como inicialmente se refleja en planos), o uno con dos tomas Red de cables Coaxiales Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales. La red interior de usuario se configurará en estrella con un cable coaxial del tipo RG 59 desde el Registro de Terminación de Red hasta cada una de las dos tomas que se instalarán en cada vivienda. Total de tomas necesarias en viviendas: 40. En el gimnasio comunitario no se coloca ninguna toma Cálculo de los parámetros básicos de la instalación Cálculo de la atenuación de la red interior de usuarios de cables coaxiales. La siguiente tabla muestra las atenuaciones para 86 MHz y para 860 MHz, desde el PAU de cada vivienda hasta cada una de las dos tomas de la misma, teniendo en cuenta la atenuación del cable, la del conector F de salida del distribuidor, y la de la toma. Se utilizará el mismo tipo de cable que para la red de distribución, que tiene una atenuación de 24 db/100 m a 862 MHz y 6 db/100 m a 86 MHz. También se utilizará un conector F con una atenuación de 0.5 db. Las tomas que se utilizarán tienen una atenuación de 1.2 db a 860 MHz y 0.9 db a 86 MHz. 86 MHz 860 MHz Peor 15 mts 2,3 db 5,3 db Mejor 8 mts 1,88 db 3,62 db Tabla 30 Atenuaciones desde el PAU de cada vivienda hasta cada una de las dos tomas de la misma Otros cálculos. No se precisan otros cálculos. 36
46 Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal. Planta A B C D 7ª 6ª 4ª y 5ª 2ª a 3ª 1ª 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 Tabla 31 Número y Distribución de las Bases de Acceso Terminal 1 Salón 1 Habitac 1 1 Salón 1 Habitac 1 En las viviendas se instalará una toma en el salón-comedor y otra en el dormitorio principal. Se instalarán un total de 40 tomas. No se colocan tomas en el gimnasio comunitario Tipos de cables. Se utilizará cable del tipo RG 59 de 6.5 mm de diámetro Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales Cables. Se tenderá un total de 498 metros de cable coaxial tipo RG 59 de 6.5 mm de diámetro Conectores. Se utilizarán conectores tipo F macho en el extremo de los cables correspondiente al PAU, que se conectarán al distribuidor de dos salidas. El número total de conectores tipo F es de BATs. Se utilizarán bases de acceso terminal del tipo final. El número total de BATs es de Infraestructuras de Hogar Digital No se instalan en un principio en este proyecto, por no ser obligatorio cuando se ejecuta la instalación de la ICT, pero queda recogida la información y presupuesto para la adecuación domótica básica del piso piloto de este edificio en el apartado 7, así como un breve estudio del futuro de las viviendas inteligentes en el apartado Error! No se encuentra el origen de la referencia Canalización e infraestructura de distribución. En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento necesarios para permitir el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los apartados anteriores. 37
47 Consideraciones sobre el esquema general del edificio. El esquema general del edificio se refleja en el plano 3.3.1, en él se detalla la infraestructura necesaria, que comienza por la parte inferior del edificio en la arqueta de entrada y por la parte superior del edificio en la canalización de enlace superior, y termina en las tomas de usuario. Esta infraestructura la componen las siguiente partes: arqueta de entrada y canalización externa, canalizaciones de enlace, recintos de instalaciones de telecomunicación, registros principales, canalización principal y registros secundarios, canalización secundaria y registros de paso, registros de terminación de red, canalización interior de usuario y registros de toma, según se describe a continuación Arqueta de entrada y canalización externa. Permiten el acceso de los Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los operadores de estos servicios, y desde la cual parten los cables de las redes de alimentación de los operadores que discurren por la canalización externa y de enlace hasta el RITI Arqueta de entrada. Tendrá unas dimensiones mínimas de 60x60x80 cm (ancho, largo y profundo). Inicialmente se ubicará en la zona indicada en el plano y su localización definitiva será objeto de la consulta a los operadores que se hará en el momento inmediatamente anterior a la redacción del Acta de Replanteo y cuyo resultado se reflejará en esta Canalización de externa. Estará compuesta por 5 tubos de 63 mm de diámetro exterior, embutidos en un prisma de hormigón y con la siguiente funcionalidad: - 3 conductos para STDP y TBA - 2 conductos de reserva Tanto la construcción de la arqueta de entrada como la de la canalización externa son responsabilidad de la propiedad de la edificación. Sus características se detallan en el Pliego de Condiciones Registros de enlace inferior y superior. Los registros de enlace tienen la función de interconectar las canalizaciones externa y de enlace Registros de enlace inferior. El Registro de enlace inferior asociado al punto de entrada general, realiza la unión de las canalizaciones externa y de enlace inferior por las que discurren los Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha, con redes de alimentación por cable. Se situará 38
48 en la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la canalización externa y de él parte la canalización de enlace que cambia de dirección para acceder al RITI. En nuestro caso al ser la canalización de enlace subterránea, al estar la arqueta de entrada pegada al edificio y por la colocación del RITI, no se coloca un registro de enlace asociado al punto de entrada general del edificio. Si se colocara se materializa mediante una caja cuyas dimensiones mínimas son 45x45x12 cm (alto x ancho x profundo). Sus características se definen en el Pliego de Condiciones Registro de enlace superior. Este Registro de enlace tiene unas dimensiones mínimas de 36x36x12 cm (alto x ancho x profundo) y sus características se definen en el Pliego de Condiciones. En general se colocará bajo el forjado de cubierta en el punto de entrada a la canalización de enlace superior (ver plano 3.2.5). En nuestro caso debido a la poca distancia entre las bases de sujeción de antenas y el RITS los tubos van directos (no se coloca este Registro) Canalizaciones de enlace inferior y superior. Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el primer registro de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación correspondiente. En nuestro caso en un principio no se colocaría ni registro de enlace inferior ni superior saliendo la canalización superior directamente hasta las bases de sujeción de sistemas captadores y la canalización externa coincidiría con la de enlace inferior Canalización de enlace inferior Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y termina en el RITI. Dado el número de PAU de la edificación, se considera suficiente la utilización de un diámetro de 40 mm de diámetro exterior para los 5 tubos de la canalización de enlace inferior, de modo que no se supera una ocupación del 50% de la superficie útil de los mismos, distribuidos de la siguiente forma: - 3 conductos para STDP y TBA - 2 conductos de reserva Si no se colocara el registro de enlace inferior (como sería en un principio nuestro caso), la canalización de enlace inferior coincidiría con la externa Canalización de enlace superior. Comienza en el registro de enlace superior situado en la parte interior del forjado de cubierta (o en nuestro caso en la base de hormigón de los equipos de captación) y termina en el RITS. Estará compuesta por 2 tubos de 40 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: - 1 conducto para cables de RTV - 1 conducto para cables de Servicios de Acceso Inalámbrico (SAI) 39
49 Las características de los tubos que conforman estas canalizaciones se recogen en el Pliego de Condiciones Recintos de Instalación de Telecomunicación. Este edificio requiere de dos Recintos de Instalaciones de Telecomunicación, uno inferior y otro superior Recinto Inferior. Consiste en un armario de obra o modular donde se ubicará el cuadro de protección eléctrica y los Registros Principales de Cables de Pares Trenzados, de Cables Coaxiales y de Cables de Fibra Óptica con las regletas y paneles de salida instalados, y en los que se reservará espacio suficiente para las regletas y paneles de entrada a instalar por los operadores que presten Servicios de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha. En el plano se muestra su ubicación en la planta baja. Las dimensiones de este recinto, son: Anchura: 1,50 m Profundidad: 0,50 m Altura: 2,00 m Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. Por la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de enlace inferior (o la externa si no existiera la inferior), saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal. También por la parte superior saldrían los tubos correspondientes a la canalización principal hacia el registro secundario de planta situado en la bajante. Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: - Mitad inferior para STDP y TBA. - Mitad superior, para los registros principales de cables de par trenzado y fibra óptica (o el rack), y un lateral espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de emergencia Recinto Superior. Consiste en un armario de obra o modular en el cual se montarán los elementos necesarios para el suministro de televisión terrestre, y por satélite (cuando proceda), y se reservará espacio para que los operadores de Telecomunicaciones de Banda Ancha, cuya red de alimentación sea radioeléctrica (SAI) puedan instalar sus equipos de adaptación y procesado de las señales captadas. Su ubicación se refleja en el plano Las dimensiones del RITS, son: 40
50 Anchura: 1,50 m Profundidad: 0,50 m Altura: 2,00 m Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. Por la zona superior del armario acometerán los tubos que forman la canalización principal hacia el registro secundario de planta 6ª y por la parte superior accederán los tubos correspondientes a la canalización de enlace superior. Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: - Mitad superior para RTV. - Mitad inferior para SAI y la equipación como registro secundario de planta. Se reserva en esta mitad, en la parte superior del lateral derecho, espacio para al menos tres bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de emergencia (salvo que tenga una emergencia exterior justo a la altura de su entrada). Dado que se encuentra a más de 2 metros de la maquinaria del ascensor no hace falta que disponga de protección contra campo electromagnético Recinto Único. No procede en este caso Equipamiento de los mismos RITI El recinto de instalaciones de telecomunicación inferior estará equipado inicialmente con: - Registros Principales de Cables de Pares Trenzados, de Cables Coaxiales y de Cables de Fibra Óptica, equipados con los paneles y regletas de salida que correspondan. - Cuadro de protección. - Sistema de conexión a tierra. - 2 bases de enchufe. - Alumbrado normal y de emergencia. - Placa de identificación de la instalación. - Derivador CATV Su distribución interior se muestra en el plano RITS El recinto de instalaciones de telecomunicación superior estará equipado inicialmente con: - Equipos amplificadores monocanales y de grupo, para FM, TDT y radio DAB. - Mezcladores. - Cuadro de protección. - Sistema de conexión a tierra. 41
51 - 3 bases de enchufe. - Alumbrado normal y de emergencia. - Placa de identificación de la instalación. - Derivadores TV hacia las viviendas de planta 7ª - Derivador CATV hacia viviendas planta 7ª - Caja de segregación de fibra óptica de la manguera multifibra con 4 tubos activos de 6 fibras. Su distribución interior se muestra en el plano Registros principales. Los Registros Principales tienen como función albergar el Punto de Interconexión, entre la red exterior y la red interior del inmueble. Existen tres tipos de Registros Principales: para Red de Cables de Pares Trenzados, para Red de Cables Coaxiales y para Red de Cables de Fibra Óptica Registro Principal para Red de Cables de Pares Trenzados. El Registro principal para Red de Cables de Pares Trenzados es una caja de 500x500x300 (alto x ancho x fondo) mm. Si empleamos paneles de 19 metidos dentro de un rack obliga a un tamaño mínimo de éste de 9U F400, procurando nos sirva también para la fibra óptica. En él se instalará un panel de conexión 24 RJ45 cat 6 y dispondrá de espacio para que los operadores instalen sus paneles de conexión de entrada. La unión con las regletas o paneles de conexión de entrada se realizará mediante latiguillos de conexión. Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones Registro Principal para Red de Cables Coaxiales. El Registro Principal para Red de Cables Coaxiales es una caja de 500x500x300 (alto x ancho x fondo) mm. En él quedarán terminados los cables de la red de distribución mediante conectores tipo F y dispondrá de espacio para albergar en su momento los distribuidores y amplificadores que instalen los operadores que presten servicio a través de la red de cables coaxiales Registro Principal para Red de Cables de Fibra Óptica. El Registro Principal para Red de Cables de Fibra Óptica es una caja de 500x600x300 (alto x ancho x fondo) mm. En él se alojará un panel de conectores de salida constituido por dos módulos básico de 24 adaptadores SC-SC (12 dobles) que dispondrá de espacio para que los operadores instalen sus paneles de conectores de entrada. 42
52 Si se colocara un rack de 19 para el Cableado de pares trenzados, se procuraría dimensionar con un tamaño y fondo que nos sirva como Registro Principal para ambos servicios. En este caso F450, 9U y sin puerta frontal para permitir el parcheo con las redes de los Operadores sería una buena elección. Por comodidad se emplearía una bandeja de fibra de 12 adaptadores SC/APC dobles para cada una de las mangueras de fibra que albergarían los cassetes de empalme de los micromódulos Canalización Principal y Registros Secundarios. Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio. Une los dos recintos de instalaciones de telecomunicación. Su función es la de alojar las redes de Cables de Pares Trenzados, de Cables Coaxiales, de Cables de Fibra Óptica y la red de RTV hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a los usuarios finales Canalización principal forma: Está compuesta por 7 tubos de 50 mm de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente - Cables de Pares/Pares Trenzados: 2 x Ø 50 mm - Cables de Fibra Óptica: 1 x Ø 50 mm - Cables Coaxiales para TBA: 1 x Ø 50 mm - Cables Coaxiales para RTV: 1 x Ø 50 mm - Reserva: 2 x Ø 50 mm Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Se colocarán en un patinillo previsto al efecto de dimensiones 30x20 cm Registros secundarios Son cajas o armarios, que se intercalan en la canalización principal en cada planta y en los cambios de dirección, y que sirven para poder segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esa planta. La canalización principal entra por la parte inferior, se interrumpe por el registro y continúa por la parte superior, hasta el RS siguiente, finalizando en el RITS. De ellos salen los tubos que configuran la canalización secundaria. Sus dimensiones mínimas serán 50x70x15 cm (anchura, altura, profundidad). Dentro se colocan los dos derivadores de los dos ramales de RTV y las cajas de segregación de las mangueras de fibra óptica. Existirá uno en cada planta de viviendas de la baja a la 6ª (un total de 7). En planta 7ª el RITS ejercerá como tal de su planta. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 43
53 Canalización Secundaria y Registro de Paso Canalización secundaria Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con los registros de terminación de red en el interior de las viviendas. Está formada por 3 tubos que van directamente desde cada registro secundario de planta al RTR de cada vivienda (o del gimnasio en planta baja) de la planta con la siguiente funcionalidad y diámetro exterior: - 1 de Ø 25 mm. para alojar el cable de pares/pares trenzados y el de fibra óptica. - 1 de Ø 25 mm. para alojar el cable coaxial de TBA. - 1 de Ø 25 mm. para alojar los dos cables coaxiales de RTV. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones Registros de paso Se utilizan en las canalizaciones secundarias cuando hay cambio de dirección o esta es mayor de 15 metros. Dado que, en este caso, la canalización secundaria, desde el RS hasta el RTR en las plantas de vivienda es rectilínea y de menos de 15 metros, no son necesarios registros de paso Registros de Terminación de Red. Conectan la red de dispersión con la red interior de usuario. En estos registros se alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios, que separan la red comunitaria de la privada de cada usuario. Estarán constituidos por cajas empotradas en la pared de vivienda ó local provistas de tapa y sus dimensiones mínimas serán de 500 x 600 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad). Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Los registros de terminación de red dispondrán de dos tomas de corriente o bases de enchufe. El Total de Registros de Terminación de red necesarios es de 21 (uno para el gimnasio) Canalización Interior de Usuario. Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos, empotrados por el interior de la vivienda y generalmente instalados por suelo que unen el RTR con los distintos Registros de Toma. La topología de las canalizaciones será en estrella. El diámetro de los tubos, será: - De Ø 20 mm. para Cables de Pares Trenzados. - De Ø 20 mm. para Cable Coaxial de TBA. 44
54 - De Ø 20 mm. para Cable coaxial de RTV. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Ver plano Registros de Toma. Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario de dimensiones mínimas son 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alto, ancho, fondo). En las viviendas, se instalarán en el salón-comedor y en el dormitorio principal dos registros de toma para cables de pares trenzados, un registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y un registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. En los otros dormitorios, despacho, cuarto de plancha y en la cocina se instalará un registro para toma de cable de pares trenzados y un registro para toma de cable coaxial para servicios de RTV. En las proximidades del RTR se situará un registro para una toma configurable. La ubicación de los registros de toma en cada estancia se indica en los planos 3.2.2,3.2.3 y El total de registros de toma a instalar será de 294 (de los que 20 son configurables). Las características de los Registros de Toma se especifican en el Pliego de Condiciones Cuadro resumen de materiales necesarios. Elemento Cantidad Dimensiones Arqueta de entrada 1 600x600x800 mm Canalización externa 30 metros total 5 Tubos de Ø 63 mm Canalización de enlace inferior (*) Idem externa (*) 4 Tubos de Ø 40 mm Registros de enlace inferior (*) 1 450x450x120 mm Canalización de enlace superior 16 metros total 2 Tubos de Ø 40 mm Registros de enlace superior (*) 1 360x360x120 mm Registro Principal para cables de Pares 1 500x500x300 mm Trenzados (**) Registro Principal para cables Coaxiales (**) 1 500x500x300 mm Registro Principal para cables de Fibra Óptica (**) 1 500x600x300 mm Canalización principal 252 mts total 7 Tubos de Ø 50 mm Registros secundarios 7 500x700x150 mm Canalización secundaria 504 mts total 3 Tubos de Ø 25 mm Registros de terminación de red x600x80 mm Canalización interior mts Tubo de Ø 20 mm a cada toma Bases de acceso terminal (tomas) Pares trenzados RJ Coaxial para TV 99 Coaxial servicios TBA 40 Configurable 20 Registro de toma para todos los servicios x 64 x 42 mm Recinto de Instalaciones de x1500x500 mm 45
55 Telecomunicaciones Superior (R.I.T.S) Equipamiento del RITS Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (R.I.T.I.) Equipamiento del RITI Equipos amplificadores monocanales y de grupo para FM, TDT y radio DAB o central programable multibanda Mezcladores Cuadro de protección equipado Sistema de conexión a tierra 3 bases de enchufe Alumbrado normal y de emergencia Placa de identificación de la instalación Derivadores TV planta 7ª Derivador CATV planta 7ª x1500x500 mm Registros Principales para Redes de Pares Trenzados, de Cables Coaxiales y de Fibra Óptica Cuadro eléctrico de protección equipado Sistema de conexión a tierra 2 bases de enchufes Alumbrado normal y de emergencia Placa de identificación de la instalación Tabla 32 Cuadro resumen de materiales (*) Los registros de enlace inferior no se colocan en el caso de que la canalización de enlace inferior coincida con la externa. Además, en un principio, como el RITS queda próximo a las bases de los sistemas de captación tampoco se colocará el registro de enlace superior. (**) Caso de emplear un rack 19 como Registro Principal de cables de pares trenzados si se le da un tamaño de 9U y 450 mm de fondo, se podría usar también como Registro Principal de fibra óptica Varios. No existen instalaciones que interfieran en o puedan ser interferidas por las contenidas en el presente Proyecto ICT. 46
56 3. Planos 3.1. Plano general de situación del edificio 3.2. Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de telecomunicación que constituyen la ICT Instalaciones de ICT en planta baja Instalaciones de ICT en planta 1ª, 2ª y 3ª Instalaciones de ICT en planta 4ª y 5ª Instalaciones de ICT en planta 6ª y 7ª Instalaciones de ICT en planta cubierta Instalaciones de ICT en alzado Esquemas de principio Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros Domótica en viviendas Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red Esquemas de distribución de espacios y equipaciones en RITI y RITS. 47

References: ARTÍCULO 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto