Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd786-2001.html
Timestamp: 2020-08-03 10:13:22+00:00

Document:
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Vigente hasta el 27 de Octubre de 2003).
�rgano MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Publicado en BOE n�m. 181 de 30 de Julio de 2001
Vigencia desde 30 de Enero de 2002. Esta revisi�n vigente desde 30 de Enero de 2002 hasta 27 de Octubre de 2003
Disposici�n transitoria �nica ��mbito de aplicaci�n
CAP�TULO I.� Objeto y �mbito de aplicaci�n
Art�culo 3 �Compatibilidad reglamentaria
CAP�TULO II.� R�gimen de implantaci�n, construcci�n y puesta en servicio
Art�culo 4 �Proyectos de construcci�n e implantaci�n
Art�culo 5 �Puesta en marcha de las instalaciones
CAP�TULO III.� Inspecciones peri�dicas
Art�culo 6 �Inspecciones
Art�culo 7 �Periodicidad
Art�culo 8 �Programas especiales de inspecci�n
Art�culo 9 �Medidas correctoras
CAP�TULO IV.� Actuaci�n en caso de incendio
Art�culo 10 �Comunicaci�n de incendios
Art�culo 11 �Investigaci�n de incendios
CAP�TULO V.� Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relaci�n con su seguridad contra incendios
Art�culo 12 �Caracterizaci�n
Art�culo 13 �Condiciones de la construcci�n
Art�culo 14 �Requisitos de las instalaciones
Art�culo 15 �Normalizaci�n
Art�culo 16 �Incumplimiento
AP�NDICE 1 .�Caracterizaci�n de los establecimientos industriales en relaci�n con la seguridad contra incendios
AP�NDICE 2 .�Requisitos constructivos de los establecimientos industriales seg�n su configuraci�n, ubicaci�n y nivel de riesgo intr�nseco
AP�NDICE 3 .�Requisitos de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales
3. Sistemas autom�ticos de detecci�n de incendio.
4. Sistemas manuales de alarma de incendio.
5. Sistemas de comunicaci�n de alarma.
6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
7. Sistemas de hidrantes exteriores.
8. Extintores de incendio.
9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.
10. Sistemas de columna seca.
11. Sistemas de rociadores autom�ticos de agua.
15. Sistemas de extinci�n por agentes extintores gaseosos.
16. Sistemas de alumbrado de emergencia.
AP�NDICE 4 .�Relaci�n de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicaci�n del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales
R.D. 786/2001, 6 julio, rectificado por Correcci�n de errores y erratas (�B.O.E.� 22 febrero 2002).
R.D. 786/2001, 6 julio, declarado nulo por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.�, Secci�n 3.�) de 27 de octubre de 2003 (�B.O.E.� 8 diciembre).
La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de da�os y p�rdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno.
La Norma B�sica de la Edificaci�n �NBE-CPI/96: Condiciones de Protecci�n contra Incendios en los Edificios�, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece las condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir da�os a terceros.
La regulaci�n de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, as� como su instalaci�n y mantenimiento, adem�s de la regulaci�n de los instaladores y mantenedores, se contemplan en el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Con el fin de completar la regulaci�n de las condiciones de protecci�n contra incendios en los establecimientos industriales con car�cter horizontal, es decir, de aplicaci�n en cualquier sector de la actividad industrial, se dicta el presente Reglamento, al objeto de conseguir un grado suficiente, de la seguridad contra incendios en los citados establecimientos industriales, estableci�ndose, de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, los instrumentos necesarios para su ejecuci�n, con respecto a la competencia que corresponde a otras Administraciones p�blicas.
El art�culo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se ocupa del contenido general de los reglamentos de seguridad.
De acuerdo con las Administraciones p�blicas, esta regulaci�n se estructura de forma que el Reglamento re�ne las prescripciones b�sicas de car�cter general, desarrollando en sus ap�ndices los criterios, condiciones y requisitos aplicables, de car�cter m�s t�cnico y, por ello, sujetos a posibles modificaciones resultantes de su desarrollo.
La presente disposici�n ha sido sometida al procedimiento de informaci�n en materia de normas y reglamentaciones t�cnicas previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se aplican las disposiciones de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio.
Este Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n Espa�ola.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnolog�a, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros, en su reuni�n del d�a 6 de julio de 2001,
Se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y sus ap�ndices, que se inserta a continuaci�n.
Disposici�n adicional �nica Habilitaci�n normativa
El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal establecida en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n relativa a las bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.
Disposici�n transitoria �nica �mbito de aplicaci�n
Las prescripciones del Reglamento aprobado por el presente Real Decreto ser�n de aplicaci�n, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se ampl�en o reformen, en la parte afectada por la ampliaci�n o reforma.
No ser� de aplicaci�n preceptiva el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto:
a) A los establecimientos industriales en construcci�n y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones p�blicas o visados por colegios profesionales a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el p�rrafo b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
No obstante, los proyectos e instalaciones a los que se refieren los p�rrafos anteriores podr�n ser adaptados, en su totalidad, a lo establecido en el Reglamento.
1. Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnolog�a para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.
2. El Ministro de Ciencia y Tecnolog�a mediante Orden establecer� los valores de reacci�n y resistencia al fuego sustitutivos de los establecidos en el ap�ndice 2 de este Reglamento, cuando dichos valores se deriven de la aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximaci�n de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcci�n, estableciendo la fecha a partir de la que su utilizaci�n ser� obligatoria.
3. En cumplimiento de lo previsto en el art�culo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci�n Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinar� el cat�logo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aqu�llos se realicen, que deber�n disponer de un sistema de autoprotecci�n dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevenci�n de riesgos, alarma, evacuaci�n y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen substancias peligrosas, as� como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas.
Asimismo, se determinar� aquellos establecimientos industriales que, preceptivamente, deben implantar el sistema de gesti�n de la seguridad contra incendios en el establecimiento y elaborar el correspondiente �Manual de Seguridad contra Incendios�.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, evitando su generaci�n, y para dar la respuesta adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su propagaci�n y posibilitando su extinci�n, con el fin de anular o reducir los da�os o p�rdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.
Las actividades de prevenci�n del incendio tendr�n como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio.
Las actividades de respuesta al incendio tendr�n como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizando los da�os o p�rdidas que pueda generar.
El presente Reglamento se aplicar�, con car�cter complementario, a las medidas de protecci�n contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o espec�ficas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales ser�n de completa aplicaci�n en su campo.
El Ministro de Ciencia y Tecnolog�a en atenci�n al desarrollo t�cnico o situaciones objetivas excepcionales, a solicitud de parte interesada, podr� regular, para ciertos casos y con car�cter general, soluciones t�cnicas diferentes a las contenidas en el presente Reglamento cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente.
El �mbito de aplicaci�n de este Reglamento son los establecimientos industriales, entendi�ndose como tales los siguientes:
1. Las industrias, tal como se definen en el art�culo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
2. Los almacenamientos industriales.
3. Los talleres de reparaci�n y los estacionamientos de veh�culos destinados al transporte de personas y al transporte de mercanc�as.
4. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos anteriores.
Se aplicar� adem�s a los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, ponderada y corregida, calculada seg�n el ap�ndice 1 de este Reglamento, sea superior o igual a 3.000.000 Megajulios (MJ).
Asimismo, se aplicar� a las industrias existentes antes de su entrada en vigor, cuando su nivel de riesgo intr�nseco, situaci�n o caracter�sticas impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y as� se determine por la Administraci�n Auton�mica competente.
Quedan excluidas del �mbito de aplicaci�n de este Reglamento, las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracci�n de minerales, y las instalaciones industriales dependientes del Ministerio de Defensa.
Art�culo 3 Compatibilidad reglamentaria
1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicaci�n la �Norma B�sica de la Edificaci�n: Condiciones de Protecci�n contra Incendios�, NBE/CPI, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial ser�n los exigidos por dicha Norma B�sica.
2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicaci�n la �Norma B�sica de la Edificaci�n: Condiciones de Protecci�n contra incendios�, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial ser�n los exigidos por dicha Norma B�sica cuando los mismos superen los l�mites indicados a continuaci�n:
Zona comercial: Superficie superior a 250 m�.
Zona de administraci�n: Superficie superior a 250 m�.
Salas de reuniones, conferencias, proyecciones:
Capacidad superior a 100 personas sentadas.
Archivos: Superficie superior a 250 m� o volumen superior a 750 m�.
Bar, cafeter�a, comedor de personal y cocina:
Superficie superior a 150 m� o capacidad para servir a m�s de 100 comensales simult�neamente.
Biblioteca: Superficie superior a 250 m�.
Zonas de alojamiento de personal: Capacidad superior a 15 camas.
Las zonas a las que por su superficie sea de aplicaci�n las prescripciones de la NBE/CPI deber�n constituir un sector de incendios independiente.
R�gimen de implantaci�n, construcci�n y puesta en servicio
Art�culo 4 Proyectos de construcci�n e implantaci�n
Los establecimientos industriales de nueva construcci�n y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se ampl�en o reformen, requerir�n la presentaci�n, junto a la documentaci�n exigida por la Legislaci�n vigente para la obtenci�n de los permisos y licencias preceptivas, de un Proyecto, acompa�ado de la documentaci�n necesaria, que justifique el cumplimiento de este Reglamento.
El referido Proyecto que ser� redactado y firmado por T�cnico titulado competente, deber� indicar, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a Marca de conformidad a Normas incluidos en el proyecto.
Se indicar� asimismo la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcci�n que as� lo requieran.
Los Establecimientos industriales de Riesgo Intr�nseco Bajo y cuya superficie construida sea inferior a 250 m�, podr�n sustituir el proyecto por una Memoria T�cnica realizada por la empresa instaladora y firmada por un T�cnico Titulado competente de la misma.
Art�culo 5 Puesta en marcha de las instalaciones
Para la puesta en servicio de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales, a los que se refiere el art�culo anterior, se requiere la presentaci�n, ante el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un T�cnico titulado de la misma, en el que se ponga de manifiesto la sujeci�n de las instalaciones al Proyecto y al cumplimiento de las condiciones t�cnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, con objeto de registrar la referida instalaci�n.
Inspecciones peri�dicas
Art�culo 6 Inspecciones
Aparte de la realizaci�n de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n Contra Incendios, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicaci�n el presente Reglamento deber�n solicitar, a un Organismo de Control facultado para la aplicaci�n de este Reglamento, la inspecci�n de sus instalaciones.
Art�culo 7 Periodicidad
1. La periodicidad con que se realizar�n dichas inspecciones no ser� superior a:
Cinco a�os, para los establecimientos de riesgo intr�nseco bajo.
Tres a�os, para los establecimientos de riesgo intr�nseco medio.
Dos a�os, para los de riesgo intr�nseco alto.
Evaluando el riesgo intr�nseco del establecimiento industrial conforme al ap�ndice 1 de este Reglamento.
2. De dichas inspecciones se levantar� un acta, firmada por el t�cnico del organismo de control que ha procedido a la misma, y por el titular o t�cnico del establecimiento industrial, quienes conservar�n una copia de la misma.
Art�culo 8 Programas especiales de inspecci�n
1. El �rgano Directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a podr� promover, previa consulta con el Consejo de Coordinaci�n para la seguridad industrial, programas especiales de inspecci�n para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar el grado de aplicaci�n y cumplimiento del presente Reglamento.
2. Estas inspecciones ser�n realizadas por los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas o, si �stas as� lo establecieran, por Organismos de Control facultados para la aplicaci�n de este Reglamento.
Art�culo 9 Medidas correctoras
1. Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los art�culos 6 y 8, se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deber� se�alarse el plazo para la ejecuci�n de las medidas correctoras de dichas deficiencias; si de ellas se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deber� comunicarlas al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma para su conocimiento y efectos oportunos.
2. En todo establecimiento industrial habr� constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protecci�n contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el ap�ndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, de las deficiencias observadas en el cumplimiento del mismo, as� como de las inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.
Actuaci�n en caso de incendio
Art�culo 10 Comunicaci�n de incendios
El titular del establecimiento industrial deber� comunicar al �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, en el plazo m�ximo de quince d�as, cualquier incendio de consideraci�n que se produzca en su recinto o en sus instalaciones, indicando las causas del mismo y sus consecuencias.
Art�culo 11 Investigaci�n de incendios
En caso de incendio grave, y siempre que se hayan producido da�os para las personas, el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, realizar� una investigaci�n detallada para tratar de averiguar las causas del mismo, dando traslado de ella al �rgano directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a.
Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que pudieran derivarse, si se verifica incumplimiento de la realizaci�n de las inspecciones reglamentarias requeridas en el cap�tulo III de este Reglamento y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el ap�ndice 2 del Reglamento de Instalaciones de protecci�n contra incendios.
Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relaci�n con su seguridad contra incendios
Art�culo 12 Caracterizaci�n
Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relaci�n con su seguridad contra incendios estar�n determinados por:
1. Su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno y
2. Su nivel de riesgo intr�nseco,
Fijados seg�n se establece en el ap�ndice 1 de este Reglamento.
Art�culo 13 Condiciones de la construcci�n
Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en relaci�n con su seguridad contra incendios, ser�n los establecidos en el ap�ndice 2 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterizaci�n resultante del art�culo 12.
Art�culo 14 Requisitos de las instalaciones
1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales, as� como el dise�o, la ejecuci�n, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplir�n lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo.
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protecci�n contra incendios, a que se refiere el n�mero anterior, cumplir�n los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.
2. Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales, en relaci�n con su seguridad contra incendios, ser�n los establecidos en el ap�ndice 3 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterizaci�n resultante del art�culo 12.
Art�culo 15 Normalizaci�n
1. Las normas t�cnicas (UNE, EN u otras), a que se hace referencia total o parcialmente en los ap�ndices de este Reglamento, son las que reflejan el estado de la t�cnica aplicable a las instalaciones que regula. El listado de las citadas en el texto se recoge en el ap�ndice 4, identificadas por sus t�tulos y numeraci�n, que incluye el a�o de su edici�n.
Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnolog�a, se publicar� el listado actualizado de las normas cuando var�e su a�o de edici�n. En esta Orden, se har� constar la fecha a partir de la cual la utilizaci�n de la nueva edici�n de la norma ser� v�lida y la fecha a partir de la cual la utilizaci�n de la antigua edici�n de la norma dejar� de serlo, a efectos reglamentarios.
2. A los efectos del presente Reglamento y de la comercializaci�n de productos provenientes de los Estados miembros de la Uni�n Europea o del Espacio Econ�mico Europeo, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administraci�n P�blica competente deber� aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluaci�n de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administraci�n P�blica competente, que los citados agentes ofrecen garant�as t�cnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislaci�n espa�ola y que las disposiciones legales vigentes del Estado Miembro en base a las que se eval�a la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones espa�olas.
Art�culo 16 Incumplimiento
Del incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento se derivar�n las responsabilidades y sanciones, en su caso, que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el T�tulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el cap�tulo VI de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci�n Civil.
Caracterizaci�n de los establecimientos industriales en relaci�n con la seguridad contra incendios
1. Los establecimientos industriales se caracterizar�n por:
Su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno, y Su nivel de riesgo intr�nseco.
2. Caracter�sticas de los establecimientos industriales por su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a:
2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:
Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, adem�s, otros establecimientos, ya sean �stos de uso industrial o bien de otros usos.
Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que est� adosado a otro/s edificio/s, ya sean �stos de uso industrial o bien de otros usos.
Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que est� a una distancia mayor de 3 m del edificio m�s pr�ximo de otros establecimientos.
2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio:
Tipo D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta m�s del 50 por 100 de la superficie ocupada.
Tipo E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la superficie ocupada.
Ejemplos esquem�ticos de configuraciones tipo de los establecimientos industriales
2.3 Cuando la caracterizaci�n de un establecimiento industrial no coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2 de este ap�ndice 1, se considerar� que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente.
3. Caracterizaci�n de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intr�nseco. Los establecimientos industriales se clasifican, seg�n su grado de riesgo intr�nseco, atendiendo a los criterios simplificados y seg�n los procedimientos que se indican a continuaci�n.
3.1 Los establecimientos industriales, en general, estar�n constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituir� una o varias zonas (sectores o �reas de incendio), del establecimiento industrial.
1. Para los tipos A, B y C se considera �sector de incendio� el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
2. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye una ��rea de incendio� abierta, definida solamente por su per�metro.
3.2 El nivel de riesgo intr�nseco de cada sector de incendio se evaluar�:
1. Calculando la siguiente expresi�n, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendio:
QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m� o Mcal/m�.
Gii = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).
qi = Poder calor�fico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activaci�n) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producci�n, montaje, transformaci�n, reparaci�n, almacenamiento, etc.
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomar� como factor de riesgo de activaci�n el inherente a la actividad de mayor riesgo de activaci�n, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 de la superficie del sector.
A = Superficie construida del sector de incendio, en m�.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.1.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por activaci�n Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.
Los valores del poder calor�fico qi, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
Grado de peligrosidad de los combustibles
Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci.
L�quidos clasificados como clase A en la ITC MIE-APQ1. L�quidos clasificados como subclase B2, en la ITC MIE-APQ1. L�quidos clasificados como clase D, en la ITC MIE-APQ1.
L�quidos clasificados como subclase B1, en la ITC MIE-APQ1. L�quidos clasificados como clase C, en la ITC MIE-APQ1
S�lidos capaces de iniciar su combusti�n a temperatura inferior a 100 C S�lidos que comienzan su ignici�n a temperatura comprendida entre 100� C y 200 �C. S�lidos que comienzan su ignici�n a una temperatura superior a 200� C.
Productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire. S�lidos que emiten gases inflamables.
Productos que pueden iniciar combusti�n espont�nea en el aire.
C = 1,60 C = 1,30 C = 1,00
Nota: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos qu�micos, aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por Riesgo de activaci�n Ra, se deducen de la Tabla 1.2 de acuerdo con la siguiente valoraci�n:
Ra = 3,0 Ra = 1,5 Ra = 1,0
2. Como alternativa a la f�rmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones.
a) Para actividades de producci�n, transformaci�n, reparaci�n o cualquier otra distinta al almacenamiento; en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo consumo o producci�n es diario:
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significaci�n que en el apartado 3.2 n�mero 1 anterior, y
qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente seg�n los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m� o Mcal/m�.
Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m�.
Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden obtenerse de la Tabla 1.2.
b) Para actividades de almacenamiento:
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significaci�n que en el apartado 3.2, n�mero 1, anterior.
qvi= Carga de fuego, aportada por cada m� de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m� o Mcal/m�.
hi= Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.
si= Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m�.
Los valores de la carga de fuego, por metro c�bico qvi, aportada por cada uno de los combustibles, pueden obtenerse de la Tabla 1.2.
3.3 El nivel de riesgo intr�nseco de un edificio o un conjunto de sectores de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicaci�n de este Reglamento, se evaluar� calculando la siguiente expresi�n, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial.
Qe = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m� o Mcal/m�.
Qsi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m� o Mcal/m�.
Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m�.
3.4 A los efectos de este Reglamento, el nivel de riesgo intr�nseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en m�s de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluar� calculando la siguiente expresi�n, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida QE, de dicho establecimiento industrial:
QE = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en MJ/m� o Mcal/m�.
Qei = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en MJ/m� o Mcal/m�.
Aei = Superficie construida de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en m�.
3.5 Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un sector de incendio (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), seg�n cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de este ap�ndice 1, respectivamente, el nivel de riesgo intr�nseco del sector de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la Tabla 1.3.
Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activaci�n asociado, Ra
Actividad Fabricaci�n y Venta Almacenamiento
Qs Ra qv Ra
MJ/m� Mcal/m� MJ/m� Mcal/m�
Abonos qu�micos 200 48 Medio 200 48 Bajo
Aceites comestibles, expedici�n 900 215 Medio
Aceites comestibles 1000 240 Alto 18.900 4.520 Alto
Aceites: mineral, vegetal y animal 18.900 4.520 Alto
Acero 40 10 Bajo
Acetileno, llenado de botellas 700 168 Medio
Acido carb�nico 40 10 Bajo
Acidos inorg�nicos 80 20 Bajo
Acumuladores 400 96 Medio 800 192 Medio
Acumuladores, expedici�n 800 192 Medio
Agua oxigenada .
Agujas de acero 200 48 Medio
Alambre met�lico aislado 300 72 Bajo 1.000 240 Alto
Alambre met�lico no aislado 80 20 Bajo
Albergues 300 72 Bajo
Albergues juveniles 300 72 Bajo
Alfarer�a 200 48 Bajo
Algod�n en rama, guata 300 72 Bajo 1.100 264 Alto
Algod�n, almac�n de 1.300 311 Alto
Alimentaci�n, embalaje 800 192 Medio 800 192 Medio
Alimentaci�n, expedici�n 1.000 240 Alto
Alimentaci�n, materias primas 3.400 814 Alto
Alimentaci�n, platos precocinados 200 48 Bajo
Almacenes de talleres, etc 1.200 287 Alto
Almid�n 2.000 480 Alto
Alquitr�n 3.400 814 Alto
Alquitr�n, productos de 800 192 Medio
Altos hornos 40 10 Bajo
Aluminio, producci�n de 40 10 Bajo
Aluminio, trabajo de 200 48 Bajo
Antig�edades, venta de 700 168 Medio
Aparatos de radio 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Aparatos de radio, venta 400 96 Bajo
Aparatos de televisi�n 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Aparatos dom�sticos 300 72 Medio 200 48 Bajo
Aparatos el�ctricos 400 96 Bajo 400 96 Bajo
Aparatos el�ctricos, reparaci�n 500 120 Medio
Aparatos electr�nicos 400 96 Bajo 400 96 Bajo
Aparatos electr�nicos, reparaci�n 500 120 Bajo
Aparatos fotogr�ficos 300 72 Bajo 600 144 Medio
Aparatos mec�nicos 400 96 Bajo
Aparatos peque�os, construcci�n de 300 72 Bajo
Aparatos sanitarios, taller 100 24 Bajo
Aparatos, talleres de reparaci�n 600 144 Medio
Aparatos, expedici�n de 700 168 Medio
Aparatos, prueba de 200 48 Bajo
Aparcamientos, edificios de 200 48 Bajo
Apartamentos 300 72 Bajo
Ap�sitos, fabricaci�n de art�culos 400 96 Medio 800 192 Medio
Archivos 4.200 1.005 Alto 1.700 407 Alto
Armarios frigor�ficos 1.000 240 Alto 300 72 Bajo
Armas 300 72 Bajo
Art�culos de metal 200 48 Bajo
Art�culos de yeso 80 20 Bajo
Art�culos metal fundidos por inyecci�n 80 20 Bajo
Art�culos met�licos, soldadura ligera 300 72 Bajo
Art�culos met�licos, amolado 80 20 Bajo
Art�culos met�licos, barnizado 300 72 Bajo
Art�culos met�licos, cerrajer�a 200 48 Bajo
Art�culos met�licos, chatarras 80 20 Bajo
Art�culos met�licos, dorado 80 20 Bajo
Art�culos met�licos, estampado 100 24 Bajo
Art�culos met�licos, forjado 80 20 Bajo
Art�culos met�licos, fresado 200 48 Bajo
Art�culos met�licos, fundici�n 40 10 Bajo
Art�culos met�licos, grabaci�n 200 10 Bajo
Art�culos met�licos, soldadura 80 20 Bajo
Art�culos pirot�cnicos Especial Especial Especial 2.000 479 Alto
Aserraderos 400 96 Medio
Asfalto (bidones, bloques) 3.400 814 Alto
Asfalto, manipulaci�n de 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Autom�viles, almac�n de accesorios 800 192 Medio
Autom�viles, garajes y aparcamientos 200 48 Bajo
Autom�viles, guarnici�n 700 168 Medio
Autom�viles, montaje 300 72 Medio
Autom�viles, pintura 500 120 Medio
Autom�viles, reparaci�n 300 72 Bajo
Autom�viles, venta de accesorios 300 72 Bajo
Aviones 200 48 Bajo
Aviones, hangares 200 48 Bajo
8.400 2.010 Alto
Az�car, productos de 800 96 Medio 800 96 Medio
Balanzas 300 72 Bajo
Bancos, oficinas y sucursales de 300 72 Bajo
Barcos de madera 600 144 Medio
Barcos de pl�stico 600 144 Medio
Barcos met�licos 200 48 Bajo
Barnices 5.000 1.197 Alto 2.500 598 Alto
Barnices a la cera 2.000 479 Alto 5.000 1.196 Alto
Barnices, expedici�n 1.000 240 Alto
Barnizado 80 20 Medio
Barnizado de muebles 200 48 Medio
Barnizado de papel 80 20 Medio
Bebidas alcoh�licas 500 120 Medio 800 192 Medio
Bebidas sin alcohol 80 20 Bajo
Bebidas sin alcohol, expedici�n de 300 72 Bajo
Bibliotecas 2.000 479 Alto 2.000 479 Alto
Bicicletas 200 48 Bajo 400 96 Bajo
Bodegas (vinos) 80 20 Bajo
Bramante 400 96 Medio 1.100 264 Alto
Bramante, almac�n de 1.000 240 Alto
Buhardillas habitables 600 144 Medio
Cables 300 72 Bajo 600 144 Medio
Cacao, productos de 800 192 Medio 5.800 1.388 Alto
Caf� crudo, sin refinar 2.900 694 Alto
Caf�, extracto 300 72 Bajo 4.500 1.077 Alto
Caf�, tostadero 400 96 Medio
Cajas de madera 1.000 240 Alto 600 144 Medio
Cajas fuertes 80 20 Bajo
Calderas, edificios de 200 48 Bajo
Calefacciones 300 72 Bajo
Calefacciones centrales 200 48 Bajo
Calzado 500 120 Medio 400 96 Bajo
Calzado, accesorios de
800 192 Medio
Calzados, expedici�n 600 144 Medio
Calzados, venta 500 120 Bajo
Cantinas 300 72 Bajo
Caramelos 400 96 Bajo 1.500 359 Alto
Caramelos, embalaje 800 192 Medio
Carb�n de coke 10.500 2.512 Alto
Carnicer�as, venta 40 10 Bajo
Carreter�a, art�culos de 500 120 Medio
Carrocer�as de autom�vil 200 48 Bajo
Cart�n 300 72 Medio 4.200 1.005 Medio
Cart�n embreado 2.000 479 Alto 2.500 599 Alto
Cart�n ondulado 800 192 Alto 1.300 311 Alto
Cart�n piedra 300 72 Medio
Cartonaje 800 192 Medio 2.500 598 Alto
Cartonaje, expedici�n de 600 144 Medio
Caucho 28.600 6.843 Alto
Caucho, art�culos de 600 144 Medio 5.000 1.197 Alto
Caucho, venta de art�culos de 800 192 Medio
Celuloide 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Cemento 40 10 Bajo
Central de calefacci�n a distancia 200 48 Bajo
Centrales hidr�ulicas 80 20 Bajo
Centrales hidroel�ctricas 40 10 Bajo
Centrales t�rmicas 200 48 Bajo
Cepillos y brochas 700 168 Medio 800 192 Medio
3.400 814 Alto
Cera, art�culos de 1.300 311 Alto 2.100 503 Alto
Cera, venta de art�culos de 2.100 503 Alto
Cer�mica, art�culos de 200 48 Bajo
Cerillas 300 72 Medio 800 192 Alto
Cerrajer�as 200 48 Bajo
Cervecer�as 80 20 Bajo
Cester�a 400 96 Medio 200 48 Bajo
Cester�a, venta de art�culos de 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Chapa, art�culos de 100 24 Bajo
Chapa, embalaje de art�culos 200 48 Bajo
Chatarrer�a 300 72 Bajo
Chocolate 400 96 Medio 3.400 814 Medio
Chocolate, embalaje 500 120 Medio
Chocolate, fabricaci�n, sala de moldes 1.000 240 Alto
Cines 300 72 Bajo
Cochecitos de ni�o 300 72 Bajo 800 192 Medio
Colchones no sint�ticos 500 120 Medio 5.000 1.197 Alto
Colores y barnices, manufacturas de 800 192 Medio
Colores y barnices, mezclas 2.000 479 Alto
Colores y barnices, venta 1.000 240 Alto
Colores con diluyentes combustibles 4.000 957 Alto 2.500 598 Alto
Confiter�as 400 96 Bajo 1.700 407 Alto
Congelados 800 192 Medio
Conservas 40 10 Bajo
Corcho 800 192 Medio
Corcho, art�culos de 500 120 Medio 800 192 Medio
Cordeler�as 300 72 Medio 600 144 Medio
Cordeler�as, venta 500 120 Medio
Correas 500 120 Medio
Cortinas en rollo 1.000 240 Alto
Cosm�ticos 300 72 Medio 500 120 Medio
Crin, cerda de
600 144 Medio
Cristaler�as 100 24 Bajo
Cuero 1.700 407 Medio
Cuero sint�tico, recorte de art�culos de 300 72 Bajo
Cuero sint�tico 1.000 240 Medio 1.700 407 Medio
Cuero sint�tico, art�culos de 400 96 Bajo 800 192 Medio
Cuero, art�culos de 500 120 Medio 600 144 Medio
Cuero, recortes de art�culos de 300 72 Bajo
Cuero, venta de art�culos de 700 168 Medio
Deportes, venta de art�culos de 800 192 Medio
Dep�sitos de hidrocarburos .
Dep�sitos de mercanc�as incombustibles
- en cajas de madera
200 48 Bajo
- en cajas de pl�stico
- en estanter�as de madera
100 24 Bajo
- en estanter�as met�licas
20 5 Bajo
- en casilleros de madera
- en paletas de madera
Droguer�as 1.000 240 Alto 800 192 Medio
Edificios frigor�ficos 2.000 480 Alto
Electricidad, almac�n de materiales de 400 96 Bajo
Electricidad, taller de 600 144 Medio
Embalaje de material impreso 1.700 407 Alto
Embalaje de mercanc�as combustibles 600 144 Medio
Embalaje de mercanc�as incombustibles 400 96 Bajo
Embalaje de productos alimenticios 800 192 Medio
Embalaje de textiles 600 144 Medio
Emisoras de radio 80 20 Bajo
Encuadernaci�n 1.000 240 Alto
Escobas 700 168 Medio 400 96 Bajo
Escuelas y colegios 300 72 Bajo
Esculturas de piedra 40 10 Bajo
Especias 40 10 Bajo
Espumas sint�ticas 3.000 718 Alto 2.500 598 Alto
Espumas sint�ticas, art�culos de 600 144 Medio 800 192 Medio
Estampaci�n de productos sint�ticos, cuero, etc. 300 72 Bajo 1.700 406 Alto
Estampado de materias sint�ticas 400 96 Bajo
Estampado de metales 100 24 Bajo
Estilogr�ficas 200 48 Bajo
Estudio de televisi�n 300 72 Bajo
Estufas de gas 200 48 Bajo
Expedici�n de art�culos sint�ticos 1.000 240 Alto
Expedici�n de art�culos de cristal 700 168 Medio
Expedici�n de art�culos de hojalata 200 48 Bajo
Expedici�n de art�culos impresos 1.700 406 Alto
Expedici�n de bebidas 300 72 Bajo
Expedici�n de cartonaje 600 144 Medio
Expedici�n de ceras y barnices 1.300 311 Alto
Expedici�n de muebles 600 144 Medio
Expedici�n de peque�os art�culos de madera 600 144 Medio
Expedici�n de productos alimenticios 1.000 240 Alto
Expedici�n de textiles 600 144 Medio
Exposici�n de autom�viles 200 48 Bajo
Exposici�n de cuadros 200 48 Bajo
Exposici�n de m�quinas 80 20 Bajo
Exposici�n de muebles 500 120 Medio
Farmacias (almacenes incluidos) 800 192 Medio
F�retros de madera 500 120 Medio
Fibras de coco 8.400 2.010 Alto
Fieltro 600 144 Medio 800 192 Medio
Fieltro, art�culos de 500 120 Medio
Flores artificiales 300 72 Medio 200 48 Medio
Flores, venta de 80 20 Bajo
Fontaner�a 200 48 Bajo
Forraje 2.000 480 Alto 3.300 780 Alto
Fotocopias, talleres 400 96 Bajo
Fotograf�a, laboratorios 100 24 Bajo
Fotograf�a, pel�culas 1.000 240 Alto
Fotograf�a, talleres 300 72 Bajo
Fotograf�a, tienda 300 72 Bajo
Fraguas 80 20 Bajo
Fundici�n de metales 40 10 Bajo
Funiculares 300 72 Bajo
Galvanoplastia 200 48 Bajo
Grandes almacenes 400 96 Medio
Granos 600 144 Medio 800 192 Medio
Grasas 1.000 240 Alto 18.000 4.307 Alto
Grasas comestibles 1.000 240 Alto 18.900 4.522 Alto
Grasas comestibles, expedici�n 900 216 Medio
Guantes 500 120 Medio
Guardarropa, armarios de madera 400 96 Bajo
Guardarropa, armarios met�licos 80 20 Bajo
Harina en sacos 2.000 479 Alto 8.400 2.010 Alto
Harina, f�brica o comercio sin almac�n 1.700 407 Alto 13.000 3.110 Alto
Helader�a 80 20 Bajo
Heno, balas de 1.000 240 Alto
Herramientas 200 48 Bajo
Hidr�geno .
Hilados, cardados 300 72 Alto
Hilados, encanillado-bobinado 600 144 Medio
Hilados, hilatura 300 72 Medio
Hilados, productos de hilo 1.700 407 Alto
Hilados, productos de lana 1.900 455 Alto
Hilados, torcido 300 72 Medio
Hipermercados 400 96 Medio
Hogares para ancianos 400 96 Medio
Hogares para ni�os 400 96 Medio
Hojalater�as 100 24 Bajo
Hormig�n, art�culos de 100 24 Bajo
Hornos 200 24 Bajo
Hospitales 300 72 Medio
Hoteles, habitaciones 300 72 Medio
Hoteles, vest�bulos, restaurantes, salas 500 120 Medio
Hule 700 168 Medio 1.300 311 Alto
Hule, art�culos de 700 168 Medio 2.100 503 Alto
Iglesias 200 48 Bajo
Imprentas, almac�n 8.000 1.914 Alto
Imprentas, embalaje 2.000 480 Alto
Imprentas, expedici�n 200 48 Medio
Imprentas, salas de m�quinas 400 96 Medio
Imprentas, taller tipogr�fico 300 72 Medio
Incineraci�n de basuras 200 48 Bajo
Instaladores electricistas 200 48 Bajo
Instaladores, talleres 100 24 Bajo
Instrumentos de m�sica 600 144 Medio
Instrumentos de �ptica 200 48 Bajo 200 48 Bajo
Internados, pensionados 300 72 Bajo
Jab�n 200 48 Bajo 4.200 1.005 Alto
Jardines de infancia 300 72 Bajo
Joyas, fabricaci�n 200 48 Bajo
Joyas, venta 300 72 Bajo
Juguetes 500 120 Medio 800 192 Medio
Laboratorios bacteriol�gicos 200 48 Bajo
Laboratorios de f�sica 200 48 Bajo
Laboratorios fotogr�ficos 300 72 Medio
Laboratorios metal�rgicos 200 48 Bajo
Laboratorios odontol�gicos 300 72 Bajo
Laboratorios qu�micos 500 120 Medio
L�minas de hojalata 40 10 Bajo
L�mparas de incandescencia 40 10 Bajo
Lana de madera 500 120 Medio
Lapiceros 500 120 Medio
Lavadoras 300 72 Bajo 400 96 Bajo
Lavander�as 200 48 Bajo
Leche condensada 200 48 Bajo
Leche en polvo 200 48 Bajo 9.000 2.154 Alto
Legumbres frescas, venta 200 48 Bajo
Legumbres secas 1.000 240 Alto 400 96 Medio
Le�a 2.500 598 Alto
Levadura 800 192 Medio
Librer�as 1.000 240 Medio
Licores 400 96 Medio 800 192 Medio
Licores, venta 700 168 Medio
Limpieza qu�mica 300 72 Medio
Lin�leo 500 120 Medio
Locales de desechos (diversas mercancias) 500 120 Medio
L�pulo 1.700 407 Alto
Madera en troncos 6.300 1.508 Alto
Madera, art�culos de, barnizado 500 120 Medio
Madera, art�culos de, carpinter�a 700 168 Medio
Madera, art�culos de, ebanister�a 700 168 Medio
Madera, art�culos de, expedici�n 600 144 Medio
Madera, art�culos de, impregnaci�n 3.000 718 Alto
Madera, art�culos de, marqueter�a 500 120 Medio
Madera, art�culos de, pulimentado 200 48 Bajo
Madera, art�culos de, secado 800 192 Medio
Madera, art�culos de, serrado 400 96 Medio
Madera, art�culos de, tallado 600 144 Medio
Madera, art�culos de, torneado 500 120 Medio
Madera, art�culos de, troquelado 700 168 Medio
Madera, mezclada o variada 800 192 Medio 4.200 1.005 Alto
Madera, restos de 2.500 598 Alto
Madera, vigas y tablas 4.200 1.002 Alto
Madera, virutas 2.100 503 Alto
Malta 13.400 3.206 Alto
Mantequilla 700 168 Medio
M�quinas 200 48 Bajo
M�quinas de coser 300 72 Bajo
M�quinas de oficina 300 72 Bajo
Marcos 300 72 Bajo
M�rmol, art�culos de 40 10 Bajo
Mataderos 40 10 Bajo
Material de oficina 700 168 Medio 1.300 311 Alto
Materiales de construcci�n, almac�n 800 192 Medio
Materiales usados, tratamiento 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Materiales sint�ticos 2.000 480 Alto 5.900 1.412 Alto
Materias sint�ticas inyectadas 500 120 Medio
Materias sint�ticas, art�culos de 600 144 Medio 800 192 Medio
Materias sint�ticas, estampado 400 96 Bajo
Materias sint�ticas, soldadura de piezas 700 168 Medio
Materias sint�ticas, expedici�n 1.000 240 Alto
Mec�nica de precisi�n, taller 200 48 Bajo
M�dica, consulta 200 48 Bajo
Medicamentos, embalaje 300 72 Bajo 800 192 Medio
Medicamentos, venta 800 192 Medio
Melaza 5.000 1.197 Alto
Mercer�a, venta 700 168 Medio 1.400 336 Alto
Mermelada 800 192 Medio
Metales preciosos 200 48 Bajo
Metales, manufacturas en general 200 48 Bajo
Met�licas, grandes construcciones 80 20 Bajo
Minerales 40 10 Bajo
Mostaza 400 96 Bajo
Motocicletas 300 72 Bajo
Motores el�ctricos 300 72 Bajo
Muebles de acero 300 72 Bajo
Muebles de madera 500 120 Medio 800 192 Medio
Muebles de madera, barnizado 500 120 Medio
Muebles, carpinter�a 600 144 Medio
Muebles, tapizado sin espuma sint�tica 500 120 Medio 400 96 Bajo
Muebles, venta 400 96 Medio
Muelles de carga con mercanc�as 800 192 Medio
Museos 300 72 Bajo
M�sica, tienda de 300 72 Bajo
Negro de humos, en sacos 12.600 3.015 Alto
Neum�ticos 700 168 Medio 1.800 430 Alto
Neum�ticos de autom�viles 700 168 Medio 1.500 359 Alto
Especial 1.100 264 Alto
Oficinas comerciales 800 192 Medio
Oficinas postales 400 96 Bajo
Oficinas t�cnicas 600 144 Bajo
Orfebrer�a 200 48 Bajo
Paja prensada 800 192 Medio
Paja, art�culos de 400 96 Medio
Paja, embalajes de 400 96 Medio
Paletas de madera 1.000 240 Alto 1.300 311 Alto
Palillos 500 120 Medio
Panader�as industriales 1.000 240 Medio
Panader�as, almacenes 300 72 Bajo
Panader�as, laboratorios y hornos 200 48 Bajo
Paneles de corcho 500 120 Medio
Paneles de madera aglomerada 300 72 Medio 6.700 1.603 Alto
Panel de madera aglomerada contrachapada 800 192 Medio
Papel 200 48 Bajo 10.000 2.390 Alto
Papel, apresto 500 120 Medio
Papel, desechos prensados 2.100 503 Alto
Papel, tratam. de la madera y materias celul�sicas 80 20 Medio
Papel, tratamiento-fabricaci�n 700 168 Medio
Papel, viejo o granel 8.400 2.010 Alto
Papeler�a 800 192 Medio 1.100 264 Alto
Papeler�a, venta 700 168 Medio
Paraguas 300 72 Bajo 400 96 Bajo
Paraguas, venta 300 72 Bajo
Parquets 2.000 480 Alto 1.200 288 Alto
Pastas alimenticias 1.300 311 Alto 1.700 407 Alto
Pastas alimenticias, expedici�n 1.000 240 Alto
Pegamentos combustibles 1.000 240 Alto 3.400 818 Alto
Pegamentos incombustibles 800 192 Medio
Peleter�a, productos de 500 120 Medio 1.200 288 Medio
Peleter�a, venta 200 48 Bajo
Pel�culas, copias 600 144 Medio
Pel�culas, talleres de 300 72 Medio
Perfumer�a, art�culos de 300 72 Bajo 500 120 Medio
Perfumer�a, venta de art�culos de 400 96 Bajo
Persianas, fabricaci�n de 800 192 Medio 300 72 Bajo
Piedras artificiales 40 10 Bajo
Piedras de afilar 80 20 Bajo
Piedras preciosas, tallado 80 20 Bajo
Piedras refractarias, art�culos de 200 48 Bajo
Pieles, almac�n 1.200 288 Medio
Pilas secas 400 96 Bajo 600 144 Medio
Pinceles 700 168 Medio
Placas de fibras blandas 300 72 Bajo
Placas de resina sint�tica 300 72 Bajo
Planeadores 200 48 Medio
Porcelana 200 48 Bajo
Proceso de datos, sala de ordenador 400 96 Medio
Productos de amianto 80 20 Bajo
Productos de carnicer�a 40 10 Bajo
Productos de lavado (lej�a) 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Producto de lavado (lej�a materia prima) 500 120 Medio
Productos de reparaci�n de calzado 800 192 Medio 2.100 503 Alto
Productos farmac�uticos 200 48 Medio
Productos l�cteos 200 48 Bajo
Productos laminados salvo chapa y alambre 100 24 Bajo
Productos qu�micos combustibles 300 72 Alto 1.000 240 Alto
Puertas de madera 800 192 Medio 1.800 431 Alto
Puertas pl�sticas 700 168 Medio 4.200 1.005 Alto
Quesos 100 24 Medio 2.500 598 Alto
Quioscos de peri�dicos 1.300 311 Alto
Radio, estudio de 300 72 Bajo
Radiolog�a, gabinete de 200 48 Bajo
Refiner�as de petr�leo
Refrigeradores 1.000 240 Alto 300 72 Bajo
Rejilla, asientos y respaldos 400 96 Bajo
Relojes 300 72 Bajo 400 96 Bajo
Relojes, reparaci�n de 300 72 Bajo
Relojes, venta 300 72 Bajo
Resinas naturales 3.300 790 Alto
Resinas sint�ticas 3.400 814 Alto 4.200 1.005 Alto
Resinas sint�ticas, placas de 800 192 Medio 3.400 814 Alto
Restaurantes 300 72 Bajo
Revestimientos de suelos combustibles 500 120 Medio 6.000 1.436 Alto
Revestimientos de suelos combustibles.
Venta 1.000 240 Alto
Rodamientos o cojinetes de bolas 200 48 Bajo
Sacos de papel 800 96 Medio 12.600 3.015 Alto
Sacos de yute 500 120 Medio 800 192 Medio
Sacos de pl�stico 600 144 Alto 25.200 6.029 Alto
Salas de juego 100 24 Bajo
Salinas, productos de 80 20 Bajo
Servicios de mesa 200 48 Bajo
Skies 400 96 Medio 1.700 407 Alto
Sombrerer�as 500 120 Medio
Sosa 40 10 Bajo
S�tanos, bodegas de casas residenciales 900 216 Bajo
Tabaco en bruto 1.700 407 Alto
Tabacos, art�culos de 200 48 Medio 2.100 503 Alto
Tabacos, venta de art�culos 500 120 Medio
Talco 40 10 Bajo
Tallado de piedra 40 10 Bajo
Talleres de enchapado 800 192 Medio 2.900 694 Medio
Talleres de guarnicioner�a 300 72 Bajo
Talleres de pintura 500 120 Medio
Talleres de reparaci�n 400 96 Bajo
Talleres el�ctricos 600 144 Medio
Talleres mec�nicos 200 48 Bajo
Tapicer�as 800 192 Medio
Tapicer�as, art�culos de 300 72 Medio 1.000 240 Alto
Tapices 600 144 Medio 1.700 407 Alto
Tapices, tintura 500 120 Medio
Tapices, venta 800 192 Medio
Teatros 300 72 Bajo
Teatros, bastidores 1.100 264 Alto
Tejares, cocci�n 40 10 Bajo
Tejares, hornos de secado y estanter�as de madera 1.000 240 Medio
Tejares, hornos de secado y estanter�as met�licas 40 10 Bajo
Tejares, prensado 200 48 Bajo
Tejares, preparaci�n de arcilla 40 10 Bajo
Tejares, secadero, estanter�as de madera 400 96 Bajo
Tejares, secadero, estanter�as met�licas 40 10 Bajo
Tejidos de rafia 400 96 Medio
Tejidos en general, almac�n 2.000 480 Alto
Tejidos sint�ticos 300 72 Medio 1.300 311 Alto
Tejidos c��amo, yute, lino 1.300 311 Alto
Tejidos, dep�sito de balas de algod�n 1.300 311 Alto
Tejidos, seda artificial 300 72 Medio 1.000 240 Alto
Tel�fonos 400 96 Medio 200 48 Bajo
Tel�fonos, centrales de 80 20 Medio
Televisi�n, estudios de 300 72 Medio
Textiles 1.000 240 Alto
Textiles, apresto 300 72 Bajo 1.100 264 Alto
Textiles, art�culos de 600 144 Medio
Textiles, Bajos de prendas 300 72 Bajo 1.000 240 Alto
Textiles, blanqueado 500 120 Medio
Textiles, bordado 300 72 Bajo 1.300 311 Alto
Textiles, calandrado 500 120 Medio
Textiles, confecci�n 300 72 Bajo
Textiles, corte 500 120 Medio
Textiles, de lino 1.300 311 Alto
Textiles, de yute 400 96 Bajo 1.300 311 Alto
Textiles, embalaje 600 144 Medio
Textiles, encajes 600 144 Medio
Textiles, estampado 700 168 Medio
Textiles, expedici�n 600 144 Medio
Textiles, forros 700 168 Medio
Textiles, lencer�a 500 120 Medio 600 144 Medio
Textiles, mantas 500 120 Medio 1.900 455 Alto
Textiles, prendas de vestir 500 120 Medio 400 96 Bajo
Textiles, preparaci�n 300 72 Medio
Textiles, ropa de cama 500 120 Medio
Textiles, tejidos (fabricaci�n) 300 72 Medio
Textiles, te�ido 500 120 Medio
Textiles, tricotado 300 72 Bajo 1.300 311 Alto
Textiles, venta 600 144 Medio
Tintas 200 48 Bajo
Tintas de imprenta 700 168 Medio 3.000 718 Alto
Tintorer�as 500 120 Medio
Tocadiscos 300 72 Bajo 200 48 Bajo
Toldos o lonas 300 72 Bajo 1.000 240 Bajo
Toneles de madera 1.000 240 Alto 800 192 Medio
Toneles de pl�stico 600 144 Medio 800 192 Medio
Torneado de piezas de cobre/bronce 300 72 Bajo
Tractores 300 72 Bajo
Trajes 500 120 Medio 400 96 Bajo
Trajes, venta 600 144 Medio
Transformadores 300 72 Medio
Transformadores, bobinado 600 144 Medio
Transformadores, estaci�n de 300 72 Medio
Tubos fluorescentes 300 72 Bajo
Turba, productos de
Vagones, fabricaci�n de 200 48 Bajo
Veh�culos 300 72 Medio
Velas de cera 1.300 311 Alto 22.400 5.359 Alto
Venta por correspondencia, empresas de 400 96 Medio
Ventanas de madera 800 192 Medio
Ventanas de pl�stico 600 144 Medio
Vidrio 80 20 Bajo
Vidrio, plano, f�brica de 700 168 Bajo
Vidrio, art�culos de 200 48 Medio
Vidrio, expedici�n 700 168 Bajo
Vidrio, talleres de soplado 200 48 Medio
Vidrio, tintura de 300 72 Medio
Vidrio, tratamiento de 200 48 Medio
Vidrio, venta de art�culos de 200 48 Bajo
Vinagre, producci�n de 80 23 Bajo 100 24 Bajo
Vulcanizaci�n 1.000 240 Alto
Yeso 80 20 Bajo
Zulaque de vidrieros 1.000 240 Alto 1.300 311 Alto
Zumos de fruta 200 48 Bajo 300 72 Bajo
Nivel de riesgo intr�nseco Densidad de carga de fuego ponderada y corregida
Mcal/m� MJ/m�
Bajo 1 QS ≤ 100 QS ≤ 425
2 100 < QS ≤ 200 425 < QS ≤ 850
Medio 3 200 < QS ≤ 300 850 < QS ≤ 1.250
4 300 < QS ≤400 1.275 < QS ≤ 1.700
5 400 < QS ≤ 800 1.700 < QS ≤ 3.400
Alto 6 800 < QS ≤ 1.600 3.400 < QS ≤6.800
7 1.600 < QS ≤ 3.200 6.800 < QS ≤13.600
8 3.200 < QS 13.600 < QS
Poder calor�fico (q) de diversas sustancias
Producto MJ/kg Mcal/kg Producto MJ/kg Mcal/kg Producto MJ/kg Mcal/kg
Aceite de algod�n 37,2 9 Carb�n 31,4 7,5 Leche en polvo 16,7 4
Aceite de creosota 37,2 9 Carbono 33,5 8,0 Lino 16,7 4
Aceite de lino 37,2 9 Cart�n 16,7 4,0 Lin�leum 2,1 5
Aceite mineral 42,0 10 Cart�n asf�ltico 21 5,0 Madera 16,7 4
Aceite de oliva 42,0 10 Celuloide 16,7 4,0 Magnesio 25,1 6
Aceite de parafina 42,0 10 Celulosa 16,7 4,0 Malta 16,7 4
Acetaldeh�do 25,1 6 Cereales 16,7 4,0 Mantequilla 37,2 9
Acetamida 21,0 5 Chocolate 25,1 6,0 Metano 50,2 12
Acetato de amilo 33,5 8 Cicloheptano 46 11,0 Mon�xido de carbono 8,4 2
Acetato de polivinilo 21,0 5 Ciclohexano 46 11,0 Nitrito de acetona 29,3 7
Acetona 29,3 7 Ciclopentano 46 11,0 Nitrocelulosa 8,4 2
Acetileno 50,2 12 Ciclopropano 50,2 12,0 Octano 46,0 11
Acetileno disuelto 16,7 4 Cloruro de polivinilo 21 5,0 Papel 16,7 4
Acido ac�tico 16,7 4 Cola celul�sica 37,2 9,0 Parafina 46,0 11
Acido benz�ico 25,1 6 Coque de hulla 29,3 7,0 Pentano 50,2 12
Acrole�na 29,3 7 Cuero 21 5,0 Petr�leo 42,0 10
Aguarr�s 42,0 10 Dietilamina 42 10,0 Poliamida 29,3 7
Alb�mina vegetal 25,1 6 Dietilcetona 33,5 8,0 Policarbonato 29,3 7
Alcanfor 37,2 9 Dietileter 37,2 9,0 Poli�ster 25,1 6
Alcohol al�lico 33,5 8 Difenil 42 10,0 Poliestireno 42,0 10
Alcohol am�lico 42,0 10 Dinamita (75%) 4,2 1,0 Polietileno 42,0 10
Alcohol but�lico 33,5 8 Dipenteno 46 11,0 Poliisobutileno 46,0 11
Alcohol cet�lico 42,0 10 Ebonita 33,5 8,0 Politetrafluoretileno 4,2 1
Alcohol et�lico 25,1 6 Etano 50,2 12,0 Poliuretano 25,1 6
Alcohol met�lico 21,0 5 Eter am�lico 42 10,0 Propano 46,0 11
Almid�n 16,7 4 Eter et�lico 33,5 8,0 Ray�n 16,7 4
Anh�drido ac�tico 16,7 4 Fibra de coco 25,1 6,0 Resina de pino 42,0 10
Anilina 37,2 9 Fenol 33,5 8,0 Resina de fenol 25,1 6
Antraceno 42,0 10 F�sforo 25,1 6,0 Resina de urea 21,0 5
Antracita 33,5 8 Furano 25,1 6,0 Seda 21,0 5
Az�car 16,7 4 Gas�leo 42 10,0 Sisal 16,7 4
Azufre 8,4 2 Glicerina 16,7 4,0 Sodio 4,2 1
Benzaldeh�do 33,5 8 Grasas 42 10,0 Sulfuro de carbono 12,5 3
Bencina 42,0 10 Gutapercha 46 11,0 Tabaco 16,7 4
Benzol 42,0 10 Harina de trigo 16,7 4,0 T� 16,7 4
Benzofena 33,8 8 Heptano 46 11,0 Tetralina 46,0 11
Butano 46,0 11 Hexametileno 46 11,0 Toluol 42,0 10
Cacao en polvo 16,7 4 Hexano 46 11,0 Triacetato 16,7 4
Caf� 16,7 4 Hidr�geno 142 34,0 Turba 33,5 8
Cafe�na 21,0 5 Hidruro de magnesio 16,7 4,0 Urea 8,4 2
Calcio 4,2 1 Hidruro de sodio 8,4 2,0 Viscosa 16,7 4
Caucho 42,0 10 Lana 21 5,0
Requisitos constructivos de los establecimientos industriales seg�n su configuraci�n, ubicaci�n y nivel de riesgo intr�nseco
1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. No se permite la ubicaci�n de sectores de incendio con actividad industrial:
a) De riesgo intr�nseco alto, en configuraciones tipo A, seg�n ap�ndice 1.
b) De riesgo intr�nseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones tipo A, seg�n ap�ndice 1.
c) De cualquier riesgo, en configuraciones tipo A, cuando el per�metro accesible del edificio sea inferior al 25 por 100 del per�metro del mismo.
d) De riesgo intr�nseco medio o bajo en planta sobre rasante cuya altura de evacuaci�n sea superior a 15 m, en configuraciones tipo A, seg�n ap�ndice 1.
e) De riesgo intr�nseco alto, cuando la altura de evacuaci�n del edificio en sentido descendente sea superior a 15 m, en configuraci�n tipo B, seg�n ap�ndice 1.
f) De riesgo intr�nseco alto o medio en configuraci�n tipo B, cuando el per�metro accesible del edificio sea inferior al 25 por 100 del per�metro del mismo.
g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de evacuaci�n de la planta en sentido ascendente sea superior a 4 m, en configuraciones tipo A y tipo B, seg�n ap�ndice 1.
h) De riesgo intr�nseco alto A-8, en configuraciones tipo B, seg�n ap�ndice 1.
Nota: Se entender� como per�metro accesible del edificio al constituido por fachadas que pueden ser usadas por los servicios de socorro en su intervenci�n.
2. Sectorizaci�n de los establecimientos industriales. Todo establecimiento industrial constituir� al menos un sector de incendio cuando adopte las configuraciones tipo A, tipo B o tipo C, o constituir� un �rea de incendio cuando adopte las configuraciones tipo D o tipo E, seg�n ap�ndice 1.
La m�xima superficie construida admisible de cada sector de incendio ser� la que se indica en la tabla 2.1.
M�xima superficie construida admisible de cada sector de incendio
Riesgo intr�nseco del sector de incendio Configuraci�n del establecimiento
Bajo: (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4)
1 1.000 4.000 6.000
2 1.000 4.000 6.000
Mediano: (2) (3) (2) (3) (3) (4)
3 500 3.500 5.000
4 400 3.000 4.000
5 300 2.500 3.500
Alto: No (3) (3)
6 admitido 2.000 3.000
No admitido 2.000
Notas a la tabla 2.1:
3. Materiales. Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcci�n se definen determinando la clase que deben alcanzar, seg�n la norma UNE 23727.
3.1 Productos de revestimiento: Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:
En suelos: Clase M�, o m�s favorable.
En paredes y techos: Clase M�, o m�s favorable.
Nota: Se excluyen los lucernarios, aliviadores de presi�n y exutorios de humo que se instalen en las cubiertas.
3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos: Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo, sea de una clase m�s desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, seg�n el apartado anterior 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, ser�n, como m�nimo, RF-30.
Este requisito no ser� exigible cuando se trate de productos utilizados en establecimientos industriales clasificados seg�n el ap�ndice 1 como de Riesgo Intr�nseco Bajo, ubicados en edificios Tipo B o Tipo C para los que ser� suficiente la clasificaci�n M� o m�s favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.
3.3 Otros productos: Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento t�rmico y para acondicionamiento ac�stico, los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilaci�n, los cables el�ctricos, etc�tera, deben ser clase M1, o m�s favorable.
3.4 La justificaci�n de que un producto de construcci�n alcanza la clase de reacci�n al fuego exigida, se acreditar� mediante ensayo de tipo, o Certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un Organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
3.5 Los productos de construcci�n p�treos, cer�micos y met�licos, as� como los vidrios, morteros, hormigones o yesos se considerar�n de clase M0.
4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mec�nica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093.
La estabilidad ante al fuego, EF, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse:
Adoptando los valores que se establecen en este ap�ndice 2, apartado 4.1, o m�s favorable.
Por procedimientos de c�lculo, anal�tico o num�rico, de reconocida solvencia o justificada validez.
4.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funci�n portante, no tendr� un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.
Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes
Nivel de riesgo intr�nseco Tipo A Tipo B Tipo C
Planta s�tano Planta sobre rasante Planta s�tano Planta sobre rasante Planta s�tano Planta sobre rasante
Bajo EF-120 EF-90 EF-90 EF-60 EF-60 EF-30
Medio No admitido EF-120 EF-120 EF-90 EF-90 EF-60
Alto No admitido No admitido EF-180 EF-120 EF-120 EF-90
4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasante, en edificios tipo B y tipo C se podr�n adoptar los valores siguientes:
Nivel de riesgo intr�nseco
Sobre rasante
Riesgo bajo EF-15 No se exige
Riesgo medio EF-30 EF-15
Riesgo alto EF-60 EF-30
Siempre que se cumpla que:
Edificios tipo C con cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuaci�n, cuya altura de alero respecto a la rasante exterior no exceda de 15 metros, siempre que su fallo no pueda ocasionar da�os graves a los edificios o establecimientos pr�ximos, ni comprometer otras plantas inferiores o la sectorizaci�n de incendios implantada.
Edificios tipo B, siempre que el 90 por 100 de la superficie del establecimiento, como m�nimo, est� en planta baja y el 10 por 100 restante en planta sobre rasante, y los recorridos de evacuaci�n, desde cualquier punto del establecimiento industrial hasta una salida de planta o del edificio no superen los 25 metros.
Se entender� como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 100 kg/m�.
Cuando la superficie total del sector de incendios est� protegida por una instalaci�n de rociadores autom�ticos de agua, los valores de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podr�n adoptar los siguientes valores:
Nivel de riesgo intr�nseco Plantas sobre rasante
Riesgo Bajo EF-60 No se exige No se exige
Riesgo medio EF-90 EF-15 No se exige
Riesgo alto No admitido EF-30 EF-15
En los establecimientos industriales de una sola planta situados en edificios tipo C, separados al menos 10 metros de los edificios o establecimientos industriales m�s pr�ximos, no se exigir� EF a la estructura principal ni a la cubierta.
Con independencia de la estabilidad al fuego (EF) exigida en la tabla 2.2, para los establecimientos industriales ubicados en edificios con otros usos, la EF de sus elementos estructurales no ser� inferior a la exigida al conjunto del edificio en aplicaci�n de la NBE-CPI.
4.3 La justificaci�n de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de EF exigido, se acreditar�:
a) Por contraste con los valores fijados en el ap�ndice 1 de la �Norma B�sica de la Edificaci�n: Condiciones de Protecci�n Contra Incendios en los Edificios�, en su caso.
b) Mediante marca de conformidad, con normas UNE o Certificado de conformidad, con las especificaciones t�cnicas indicadas en este Reglamento.
Las Marcas de conformidad, Certificados de conformidad y Ensayos de tipo, ser�n emitidos por un organismo de control que cumplan las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
c) Por aplicaci�n de un m�todo de c�lculo te�rico-experimental, de reconocido prestigio.
5. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093:
a) Estabilidad mec�nica (o capacidad portante).
b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.
c) No emisi�n de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.
d) Aislamiento t�rmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la citada norma UNE.
5.1 La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros, no ser� inferior a la estabilidad al fuego (EF) exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con funci�n portante en dicho sector de incendio.
5.2 La resistencia al fuego de toda medianer�a o muro colindante con otro establecimiento ser�, como m�nimo,
Riesgo bajo: RF-120.
Riesgo medio: RF-180.
Riesgo alto: RF-240.
5.3 Cuando una medianer�a, un forjado, o una pared que compartimente sectores de incendio, acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta ser�, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura ser�, como m�nimo, de 1 metro.
Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el �ngulo formado por los dos planos exteriores de la misma sea menor que 135�, la anchura de la franja ser�, como m�nimo, de 2 metros.
La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de que existan en ella salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podr� reducirse en la dimensi�n del citado saliente.
5.4 Cuando una medianer�a o un elemento constructivo de compartimentaci�n en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta ser�, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianer�a o el elemento compartimentador se prolongan por encima de la cubierta 1 metro, como m�nimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condici�n anterior.
5.5 La distancia m�nima, medida en proyecci�n horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de una cubierta ser� mayor de 2,50 metros cuando dichos huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de 5 metros.
5.6 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendr�n una resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de la misma cuando el paso se realice a trav�s de un vest�bulo previo.
Los elementos compartimentadores m�viles no ser�n asimilables a puertas de paso a efectos de reducci�n de su resistencia al fuego.
5.7 Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a �l, deben ser obturados de modo que mantenga una RF que no ser� menor de:
a) La RF del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilaci�n, calefacci�n o acondicionamiento de aire.
b) La RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de mazos o bandejas de cables el�ctricos.
c) Un medio de la RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de l�quidos no inflamables ni combustibles.
d) La RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de l�quidos inflamables o combustibles.
e) Un medio de la RF del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones.
f) La RF del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galer�as de servicios comunicadas con el sector de incendios.
g) La RF del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de cierre autom�tico de huecos verticales de manutenci�n, descarga de tolvas o comunicaci�n vertical de otro uso.
No ser� necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicaci�n del sector de incendio a trav�s del hueco es al espacio exterior del edificio.
5.8 La justificaci�n de que un elemento constructivo de cerramiento alcanza el valor RF exigido, se acreditar�:
b) Mediante Marca de conformidad con normas UNE o Certificado de conformidad o ensayo de tipo con las normas y especificaciones t�cnicas indicadas en el ap�ndice 4 de este Reglamento.
Las Marcas de conformidad, Certificados de conformidad y Ensayos de tipo ser�n emitidos por un organismo de control que cumplan las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
6. Evacuaci�n de los establecimientos industriales. Espacio exterior seguro: Es el espacio al aire libre que permite que los ocupantes de un local o edificio puedan llegar, a trav�s de �l, a una v�a p�blica o posibilitar el acceso al edificio a los medios de ayuda exterior.
6.1 Para la aplicaci�n de las exigencias relativas a la evacuaci�n de los establecimientos industriales, se determinar� la ocupaci�n de los mismos, P, deducida de las siguientes expresiones:
P = 1,10 p, cuando p < 100.
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200.
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500.
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p.
Donde p representa el n�mero de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentaci�n laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.
Los valores obtenidos para P, seg�n las anteriores expresiones, se redondear�n al entero inmediatamente superior.
6.2 La evacuaci�n de los edificios tipo A (seg�n ap�ndice 1), debe satisfacer las condiciones establecidas en la �Norma B�sica de la Edificaci�n: Condiciones de Protecci�n Contra Incendios� para la evacuaci�n de los espacios ocupados por los usos no industriales del edificio.
La evacuaci�n del establecimiento industrial podr� realizarse por elementos comunes del edificio siempre que el acceso a los mismos se realice a trav�s de vest�bulo previo.
Si el n�mero de empleados del establecimiento industrial es superior a 50 personas, deber� contar con una salida independiente del resto del edificio.
6.3 La evacuaci�n de los establecimientos industriales que est�n ubicados en edificios tipo B (seg�n ap�ndice 1) debe satisfacer las condiciones expuestas a continuaci�n. La referencia en su caso a los art�culos de la �Norma B�sica de la Edificaci�n: Condiciones de Protecci�n Contra Incendios�, que se citan, se entender� a efectos de definiciones, caracter�sticas generales, c�lculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones espec�ficas.
1. Elementos de la evacuaci�n: origen de evacuaci�n, recorridos de evacuaci�n, altura de evacuaci�n, rampas, ascensores, escaleras mec�nicas, rampas y pasillos m�viles y salidas, se definen de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.1, subapartados: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.
2. N�mero y disposici�n de las salidas: adem�s de tener en cuenta lo dispuesto en el art�culo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.2, n�meros 1, 2, 3 y 4, se ampliar� lo siguiente:
Los establecimientos industriales clasificados de acuerdo con el ap�ndice 1 de este Reglamento, como de Riesgo Intr�nseco Alto, deber�n disponer de dos salidas independientes.
Los de Riesgo Intr�nseco Medio deber�n disponer de dos salidas cuando su n�mero de empleados sea superior a 50 personas.
Las distancias m�ximas de los recorridos de evacuaci�n de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superar�n los siguientes valores:
Riesgo alto: 25 metros.
Riesgo medio: 35 metros.
Riesgo bajo: 50 metros.
La pendiente de las rampas que se utilicen como recorrido de evacuaci�n no ser� mayor que el 15 por 100.
3. Disposici�n de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, letras a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuaci�n descendente ser�n protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI, cuando se utilicen para la evacuaci�n de establecimientos industriales que, en funci�n de su nivel de riesgo intr�nseco, superen la altura de evacuaci�n siguiente:
Riesgo alto: 10 metros.
Riesgo medio: 15 metros.
Riesgo bajo: 20 metros.
4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
5. Caracter�sticas de las puertas: de acuerdo con el art�culo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.1.
6. Caracter�sticas de los pasillos: de acuerdo con el art�culo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.2, letra b).
7. Caracter�sticas de las escaleras: de acuerdo con el art�culo 9 de la NBE-CPI, letras a), b), c), d) y e).
8. Caracter�sticas de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vest�bulos previos: de acuerdo con el art�culo 10 de la NBE-CPI, apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
9. Se�alizaci�n e iluminaci�n: de acuerdo con el art�culo 12 de la NBE-CPI, apartados 12.1, 12.2 y 12.3, debiendo adem�s cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
6.4 La evacuaci�n de los establecimientos industriales que est�n ubicados en edificios tipo C (seg�n ap�ndice 1) debe satisfacer las condiciones siguientes:
1. Elementos de evacuaci�n: se definen como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 1, de este ap�ndice 2.
2. N�mero y disposici�n de las salidas: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 2, de este ap�ndice 2.
3. Disposici�n de escaleras y aparatos elevadores: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 3, de este ap�ndice 2.
4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 4, de este ap�ndice 2.
5. Caracter�sticas de las puertas: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 5, de este ap�ndice 2, excepto que se permiten como puertas de salida las deslizantes, o correderas, f�cilmente operables manualmente.
6. Caracter�sticas de los pasillos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 6, de este ap�ndice 2.
7. Caracter�sticas de las escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 7, de este ap�ndice 2, excepto que se permiten valores de contrahuella, c, comprendidos entre 13 y 20 cent�metros y que la huella, h, ser� como m�nimo de 25 cent�metros.
8. Caracter�sticas de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vest�bulos previos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 8, de este ap�ndice 2.
9. Se�alizaci�n e iluminaci�n: como en el apartado 6, subapartado 6.3, n�mero 9.
6.5 Las disposiciones en materia de evacuaci�n y se�alizaci�n en los establecimientos industriales que est�n ubicados en configuraciones tipos D y E ser�n conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
7. Ventilaci�n y eliminaci�n de humos y gases de la combusti�n en los edificios industriales. La eliminaci�n de los humos y gases de la combusti�n y, con ellos del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales, debe realizarse de acuerdo con la tipolog�a del edificio en relaci�n con las caracter�sticas que determinan el movimiento del humo.
7.1 Dispondr�n de ventilaci�n natural:
a) Los sectores de incendio con actividades de producci�n, montaje, transformaci�n, reparaci�n y otras distintas al almacenamiento, si:
Est�n situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de 0,5 m�/150 m�, o fracci�n, como m�nimo.
Est�n situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a raz�n de 0,5 m�/200 m�, o fracci�n, como m�nimo.
b) Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento, si:
Est�n situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de 0,5 m�/100 m�, o fracci�n, como m�nimo.
Est�n situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a raz�n de 0,5 m�/150 m�, o fracci�n, como m�nimo.
7.2 Hasta tanto no existan normas espa�olas relativas al dise�o y ejecuci�n de los sistemas de control de humos y calor, es recomendable aplicar normativa internacional de reconocido prestigio.
En este sentido, y por coincidir con la l�nea en que se orienta la normativa europea, en elaboraci�n, se recomienda, adem�s del Pr EN 12101,
La norma belga: NBN S21-208. Partes 1 y 2.
8. Instalaciones t�cnicas de servicios de los establecimientos industriales. Las instalaciones de los servicios el�ctricos, (incluyendo generaci�n propia, distribuci�n, toma, cesi�n y consumo de energ�a el�ctrica), las instalaciones de energ�a t�rmica procedente de combustibles s�lidos, l�quidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribuci�n del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento t�rmico), las instalaciones frigor�ficas, las instalaciones de empleo de energ�a mec�nica (incluyendo generaci�n, almacenamiento, distribuci�n y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutenci�n y elevadores de los establecimientos industriales cumplir�n los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que espec�ficamente las afectan.
9. Riesgo de fuego forestal. La ubicaci�n de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en una doble direcci�n: peligro para la industria puesto que un fuego forestal la puede afectar y peligro que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal.
Las industrias y almacenes ubicados cerca de masa forestal han de mantener una franja perimetral de 25 metros de anchura permanentemente libre de vegetaci�n baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas.
En lugares de viento fuerte y de masa forestal pr�xima se ha de aumentar la distancia establecida en un 100 por 100, al menos en las direcciones de los vientos predominantes.
Requisitos de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales
2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protecci�n contra incendios, a que se refiere el n�mero anterior, cumplir�n los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.
3.1 Se instalar�n sistemas autom�ticos de detecci�n de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
a) Actividades de producci�n, montaje, transformaci�n, reparaci�n u otras distintas al almacenamiento, si:
Est�n ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 300 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 3.000 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 2.000 m� o superior.
b) Actividades de almacenamiento, si:
Est�n ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 150 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 800 m� o superior.
Nota: Cuando es exigible la instalaci�n de un sistema autom�tico de detecci�n de incendio y las condiciones del dise�o (punto 1 de este ap�ndice) den lugar al uso de detectores t�rmicos, podr� aquella sustituirse por una instalaci�n de rociadores autom�ticos de agua.
4.1 Se instalar�n sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
Su superficie total construida es de 1.000 m� o superior, y No se requiere la instalaci�n de sistemas autom�ticos de detecci�n de incendios, seg�n 3.1 de este ap�ndice.
Su superficie total construida es de 800 m� o superior, y No se requiere la instalaci�n de sistemas autom�ticos de detecci�n de incendios, seg�n 3.1 de este ap�ndice.
4.2 Cuando sea requerida la instalaci�n de un sistema manual de alarma de incendio se situar�, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuaci�n del sector de incendio.
5.1 Se instalar�n sistemas de comunicaci�n de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si:
La suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m� o superior.
5.2 La se�al ac�stica transmitida por el sistema de comunicaci�n de alarma de incendio permitir� diferenciar si se trata de una alarma por �emergencia parcial� o �emergencia general�, siendo preferente el uso de un sistema de megafon�a.
6.1 Se instalar� un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (�red de agua contra incendios�), si:
a) Lo exijan las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o espec�ficas, de acuerdo con el art�culo 1 de este Reglamento.
b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presi�n y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:
Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE).
Red de Hidrantes Exteriores.
Cuando en una instalaci�n de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y reserva de agua se calcular�n considerando la simultaneidad de operaci�n m�nima que a continuaci�n se establece, y que se resume en la tabla adjunta.
Sistemas de BIE e Hidrantes [1] + [2], caso (a):
Edificios con plantas al nivel de rasante solamente:
Caudal de agua requerido por el sistema de Hidrantes (QH).
Reserva de agua necesaria para el sistema de Hidrantes (RH).
[1] + [2] caso (b):
Edificios con plantas sobre rasante:
Suma de Caudales requeridos para BIES (QB) y para Hidrantes (QH).
Suma de Reserva de Agua necesaria para BIES (RB) y para Hidrantes (RH).
Sistemas de BIES y de Rociadores Autom�ticos [1] + [3]:
Caudal de agua requerido para Rociadores Autom�ticos (QRA).
Reserva de agua necesaria para Rociadores Autom�ticos (RRA).
Sistemas de BIES, de Hidrantes y de Rociadores Autom�ticos [1] + [2] + [3]:
Suma de Caudales del 50 por 100 requerido para Hidrantes (0,5 QH) seg�n tabla del apartado 7.2, y el requerido para Rociadores Autom�ticos (QRA).
Suma del 50 por 100 de la Reserva de agua necesaria para Hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para Rociadores Autom�ticos (RRA) Nota: No es previsible la coexistencia de sistemas de BIES con Agua Pulverizada ni con espuma.
Sistemas de Hidrantes y de Rociadores Autom�ticos [2] + [3]:
El caudal m�nimo exigible ser� el necesario para el sistema que requiere el mayor caudal.
La reserva m�nima exigible ser� la necesaria para la instalaci�n del sistema que requiera la mayor reserva de agua.
Sistemas de Hidrantes y de Agua Pulverizada [2] + [4]:
Suma del 50 por 100 del caudal requerido para Hidrantes (0,5 QH) (seg�n tabla del apartado 7.2) y el requerido para Agua Pulverizada (QAP).
Suma del 50 por 100 de la reserva de agua necesaria para Hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para Agua Pulverizada (RAP).
Sistemas de Hidrantes y de Espuma [2] + [5]:
El caudal m�nimo exigible ser� el necesario para la instalaci�n del sistema que requiera el mayor caudal.
Sistemas de Hidrantes, de Agua Pulverizada y de Espuma [2] + [4] + [5]:
Suma de caudales requeridos para Agua Pulverizada (QAP) y para Espuma (QE).
Suma de reservas de agua necesaria para Agua Pulverizada (RAP) y para Espuma (RE). Sistemas de Rociadores Autom�ticos y de Agua Pulverizada [3] + [4]:
El caudal m�nimo exigible ser� el necesario para el sistema que requiera el mayor caudal.
Sistemas de Rociadores Autom�ticos y de Espuma [3] + [5]:
El caudal m�nimo exigible ser� el necesario para la instalaci�n del sistema que requiera mayor caudal.
Sistemas de Agua Pulverizada y de Espuma [4] + [5]:
Suma de reservas de agua necesaria para Agua Pulverizada (RAP) y para Espuma (RE).
Cuadro resumen para el c�lculo del caudal (Q) y reserva (R) de agua cuando en una instalaci�n coexisten varios sistemas de extinci�n
Categor�a de abastecimiento (seg�n norma UNE 23.500 y UNE 23.590):
Se adoptar�, en su caso, la categor�a m�s exigente de las siguientes:
Conforme al riesgo intr�nseco:
Todos los sectores de incendio riesgo bajo:
Categor�a III/sencillo.
Alg�n sector de incendio riesgo medio:
Categor�a II/superior.
Alg�n sector de incendio riesgo alto: Categor�a I/doble.
Conforme a los sistemas de extinci�n instalados:
BIE,s: Categor�a III.
Hidrantes: Categor�a II.
Rociadores autom�ticos:
Riesgo ligero: Categor�a III.
Riesgo ordinario: Categor�a II.
Riesgo extra: Categor�a I.
Agua pulverizada: Categor�a I.
Espuma: Categor�a I.
7.1 Necesidades. Se instalar� un sistema de hidrantes exteriores cuando, por razones de ubicaci�n de un establecimiento tipo A o B, las condiciones locales no lo impidan (lo que se justificar� razonada y fehacientemente), si:
Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o espec�ficas, de acuerdo con el art�culo 1 de este Reglamento.
Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente:
Hidrantes exteriores en funci�n del tipo de establecimiento industrial, superficie construida del sector de incendio y del nivel de riesgo intr�nseco de �ste
Configuraci�n del establecimiento industrial
Superficie del sector de incendio
(m�)
Riesgo intr�nseco
A 300 NO S� -
1.000 S� S� -
B 1.000 NO NO S�
2.500 NO S� S�
3.500 S� S� S�
C 2.000 NO NO S�
3.500 NO S� S�
D o E 5.000 - S� S�
15.000 S� S� S�
7.2 Implantaci�n. El n�mero de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinar� haciendo que se cumplan las condiciones siguientes:
La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.
Al menos uno de los Hidrantes (situado a ser posible en la entrada) deber� tener una salida de 100 mil�metros.
La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el l�mite exterior del edificio o zona protegidos, medida normalmente, debe estar comprendida entre 5 m y 15 m.
Si existen viales que dificultaran cumplir con estas distancias, se justificar�n las realmente adoptadas.
Configuraci�n del establecimiento industrial Nivel de riesgo intr�nseco
A 500 30 1.000 60 - -
B 500 30 1.000 60 1.000 90
C 500 30 1.500 60 2.000 90
D y E 1.000 30 2.000 60 3.000 90
(1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por edificios tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos s�lidos en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementar�n en 500 l/min.
(2) La presi�n m�nima en las bocas de salida de los hidrantes ser� de 7 bar cuando se est�n descargando los caudales indicados.
8.1 Se instalar�n extintores de incendio port�tiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales.
El agente extintor utilizado ser� seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del ap�ndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles clase A y clase B, se considerar� que la clase de fuego del sector de incendio es A o B, cuando la carga de fuego aportada por los combustibles clase A, o clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por 100 de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerar� A-B.
8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinar� la dotaci�n de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1, o tabla 3.2, respectivamente.
Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinar� la dotaci�n de extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente, seg�n la tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase C que puedan aportar una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por 100 de la carga de fuego del sector, se determinar� la dotaci�n de extintores de acuerdo con la reglamentaci�n sectorial espec�fica que los afecte. En otro caso, no se incrementar� la dotaci�n de extintores, si los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizar�n agentes extintores de caracter�sticas espec�ficas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podr�n proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situaci�n y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor.
Determinaci�n de la dotaci�n de extintores port�tiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada por combustibles clase A
Grado de riesgo intr�nseco del sector de incendio Eficacia m�nima del extintor �rea m�xima protegida del sector de incendio
Bajo 21 A Hasta 600 m� (un extintor m�s por cada 200 m�, o fracci�n, en exceso).
Medio 21 A Hasta 400 m� (un extintor m�s por cada 200 m�, o fracci�n, en exceso).
Alto 34 A Hasta 300 m� (un extintor m�s por cada 200 m�, o fracci�n, en exceso).
Determinaci�n de la dotaci�n de extintores port�tiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada por combustibles clase B
Volumen m�ximo, V (5) , de combustibles l�quidos en el sector de incendio (5) (6)
V ≤ 20 20 < V ≤ 50 50 < V ≤ 100 100 < V ≤ 200
Eficacia m�nima del extintor 113 B 113 B 144 B 233 B
8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensi�n el�ctrica superior a 24 v. La protecci�n de �stos se realizar� con extintores de di�xido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinar� seg�n el tama�o del objeto protegido con un valor m�nimo de 5 Kg de di�xido de carbono y 6 Kg de polvo seco BC o ABC.
8.4 El emplazamiento de los extintores port�tiles de incendio permitir� que sean f�cilmente visibles y accesibles, estar�n situados pr�ximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribuci�n, ser� tal que el recorrido m�ximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.
9.1 Se instalar�n sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si:
a) Est�n ubicados en edificios tipo A, y su superficie total construida es de 300 m�, o superior.
b) Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 500 m�, o superior.
c) Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 200 m�, o superior.
d) Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m�, o superior.
e) Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 500 m�, o superior.
f) Son establecimientos de configuraciones tipos D o E, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m� o superior.
9.2 Tipo de BIE y necesidades de agua: Adem�s de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de protecci�n contra incendios para su disposici�n y caracter�sticas, se cumplir�n las siguientes condiciones hidr�ulicas:
Nivel de riesgo intr�nseco del establecimiento industrial Tipo de BIE Simultaneidad Tiempo de autonom�a
Bajo DN 25 mm. 2 60 min.
Medio DN 45 mm. 2 60 min.
Alto DN 45 mm. 3 90 min.
El caudal unitario ser� el correspondiente a aplicar a la presi�n din�mica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simult�neamente el n�mero de BIES indicado, el Factor �K� del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo.
Se deber� comprobar que la presi�n en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo, si fuera necesario, dispositivos reductores de presi�n.
10.1 Se instalar�n sistemas de columna seca en los establecimientos industriales, si:
Son de riesgo intr�nseco medio y su altura de evacuaci�n es de 15 m o superior.
10.2 Las bocas de salida de la columna seca estar�n situadas en recintos de escaleras o en vest�bulos previos a ellas.
11.1 Se instalar�n sistemas de rociadores autom�ticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, cuando en ellos se desarrollen:
a) Actividades de producci�n, montajes, transformaci�n, reparaci�n u otras distintas al almacenamiento, si:
Est�n ubicados en edificios tipo A, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2.500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior. Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 3.500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo A, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 300 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 800 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m� o superior.
Est�n ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior.
(1) Cuando es exigible la instalaci�n de un sistema de rociadores autom�ticos de agua, concurrentemente con la de un sistema autom�tico de detecci�n de incendio que emplee detectores t�rmicos de acuerdo con las condiciones de dise�o (punto 1 de este ap�ndice 3), quedar� cancelada la exigencia del sistema de detecci�n.
12. Sistemas de agua pulverizada. Se instalar�n sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuraci�n, contenido, proceso y ubicaci�n del riesgo, sea necesario refrigerar partes del mismo para asegurar la estabilidad de su estructura, evitando los efectos del calor de radiaci�n emitido por otro riesgo cercano.
Y en aquellos sectores de incendio y �reas de incendio donde sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este Reglamento).
13. Sistemas de espuma f�sica. Se instalar�n sistemas de espuma f�sica en aquellos sectores de incendio y �reas de incendio donde sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales, sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este Reglamento) y, en general, cuando existan �reas de un sector de incendio en la que se manipulan l�quidos inflamables que en caso de incendios, pueda propagarse a otros sectores.
14. Sistemas de extinci�n por polvo. Se instalar�n sistemas de extinci�n por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este Reglamento).
15.1 Se instalar�n sistemas de extinci�n por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando:
a) Sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este Reglamento).
b) Constituyan recintos donde se ubiquen centros de c�lculo, bancos de datos, equipos electr�nicos de centros de control o medida y an�logos, de superficie superior a 100 m�.
16.1 Contar�n con una instalaci�n de alumbrado de emergencia de las v�as de evacuaci�n, los sectores de incendio de los edificios industriales, cuando:
a) Est�n situados en planta bajo rasante.
b) Est�n situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupaci�n, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intr�nseco medio o alto.
c) En cualquier caso, cuando la ocupaci�n, P, sea igual o mayor de 25 personas.
16.2 Contar�n con una instalaci�n de alumbrado de emergencia:
a) Los locales o espacios donde est�n instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones t�cnicas de servicios, (citadas en el ap�ndice 2, apartado 8, de este Reglamento), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.
b) Los locales o espacios donde est�n instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protecci�n contra incendios.
16.3 La instalaci�n de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplir� las siguientes condiciones:
a) Ser� fija, estar� provista de fuente propia de energ�a y entrar� autom�ticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por 100 de su tensi�n nominal de servicio).
b) Mantendr� las condiciones de servicio, que se relacionan a continuaci�n, durante una hora, como m�nimo, desde el momento en que se produzca el fallo.
c) Proporcionar� una iluminancia de 1 lx, como m�nimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuaci�n.
d) La iluminancia ser�, como m�nimo, de 5 lx en los espacios definidos en el apartado 16.2, anterior, de este ap�ndice 3.
e) La uniformidad de la iluminaci�n proporcionada en los distintos puntos de cada zona ser� tal que el cociente entre la iluminancia m�xima y la m�nima sea menor que 40.
f) Los niveles de iluminaci�n establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexi�n de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducci�n del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las l�mparas y a la suciedad de las luminarias.
17. Se�alizaci�n. Se proceder� a la se�alizaci�n de las salidas de uso habitual o de emergencia, as� como la de los medios de protecci�n contra incendios de utilizaci�n manual, cuando no sean f�cilmente localizables desde alg�n punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de se�alizaci�n de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Relaci�n de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicaci�n del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales
UNE 23093-1:1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales.
UNE 23093-2:1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE 23110/1:1996. Extintores port�tiles de incendios. Parte I. Designaci�n. Duraci�n de funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B.
UNE 23500:1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
UNE 23590:1998. Protecci�n contra incendios. Sistemas de rociadores autom�ticos. Dise�o e instalaci�n.
UNE 23727:1990. Ensayos de reacci�n al fuego de los materiales de construcci�n. Clasificaci�n de los materiales utilizados en la construcci�n.
Si el sector de incendio est� situado en primer nivel bajo rasante de calle, la m�xima superficie construida admisible es de 400 m�, que puede incrementarse por aplicaci�n de las notas (2) y (3).
Si el per�metro accesible del edificio es superior al 50 por 100 del per�metro del mismo, las m�ximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 1,25.
Cuando se instalen sistemas de rociadores autom�ticos de agua que no sean exigidos preceptivamente (ap�ndice 3) por este Reglamento, las m�ximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 2.
[Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simult�neamente].
En configuraciones tipo C y para actividades de Riesgo Intr�nseco Bajo o Medio, el sector de incendios, puede tener cualquier superficie si as� lo requieren las cadenas de fabricaci�n, siempre que cuenten con una instalaci�n fija de extinci�n y la distancia a edificios de otros establecimientos industriales sea superior a 10 m.
Cuando m�s del 50 por 100 del volumen de los combustibles l�quidos, V, est� contenido en recipientes met�licos perfectamente cerrados, la eficacia m�nima del extintor puede reducirse a la inmediatamente anterior en la Tabla B3, de la Norma UNE 23110-1.
Cuando el volumen de combustibles l�quidos en el sector de incendio, V, supere los 200 l, se incrementar� la dotaci�n de extintores port�tiles con extintores m�viles sobre ruedas, de 50 Kg de polvo BC, o ABC, a raz�n de:
Un extintor, si: 200 < V ≤ 750 l.
Dos extintores, si: 750 l < V ≤ 2.000 l.
Si el volumen de combustibles clase B supera los 2.000 l, se determinar� la protecci�n del sector de incendio de acuerdo con la reglamentaci�n sectorial espec�fica que lo afecte.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto