Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-90-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_edb1882fae1c000ee0430a010151000e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 16:40:03+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 90 DE 21 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:ORDENA HACER PÚBLICO UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 25 DE 1995 QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL.
RESOLUCIÓN 90 DE 2013
“Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general por la cual se modifica la Resolución CREG 25 de 1995 que establece el reglamento de ope­ración del sistema interconectado nacional”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 569 del 21 de agosto de 2013, aprobó hacer público el proyecto de resolución de carácter general por la cual se modifica la Resolución CREG 25 de 1995, que establece el reglamento de operación del sistema interconectado nacional,
ART. 1º—Hágase público el proyecto de resolución de carácter general por la cual se modifica la Resolución CREG 25 de 1995, que establece el reglamento de operación del sistema interconectado nacional.
ART. 2º—Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales municipa­les y departamentales competentes, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Por la cual se modifica la Resolución CREG 25 de 1995 que establece el reglamento de operación del sistema interconectado nacional.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y
Es deber del Estado, en relación con el servicio de electricidad, abastecer la demanda de energía nacional bajo criterios económicos y viabilidad financiera, asegurando su cubri­miento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 143 de 1994.
Que de conformidad con el artículo 23, literal i), de la Ley 143 de 1994, corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional.
Así mismo la Ley 142 de 1994 señala que las empresas conectadas al Sistema Interco­nectado Nacional están obligadas a cumplir el reglamento de operación y a utilizar sus activos con sujeción a lo establecido en él.
El Centro Nacional de Despacho (CND), se encuentra realizando análisis de potencia reactiva a los generadores conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de mitigar problemas de restricciones presentados en algunas áreas del país. Para ello el reglamento de operación establece un procedimiento, sin embargo, es necesario complementarlo para establecer a quien corresponde hacer las listas de empresas de inge­niería para auditar este proceso.
ART. 1º—Prueba de potencia reactiva. El numeral 7.4.1, del código de operación que hace parte de la Resolución CREG 25 de 1995, quedará así:
“7.4.1. Prueba de potencia reactiva. La prueba es iniciada dentro del lapso mencionado anteriormente con el objeto de verificar todos los parámetros que la empresa generadora declara de acuerdo al anexo CO-2. La duración de la prueba es hasta de 60 minutos, período durante el cual el voltaje en el punto frontera es sostenido por el generador al voltaje especificado según se declara en el anexo CO-2 mediante el ajuste de la potencia reactiva y si es necesario de otros generadores conectados a la red.
La generación de potencia de la unidad de generación es grabada en un registrador y las mediciones son tomadas en los terminales del estator con la presencia de representantes de la empresa auditora y de la empresa generadora. La unidad de generación pasa la prueba si la capacidad registrada es igual a la capacidad declarada por la empresa generadora, con un margen de tolerancia del ± 1%.
La empresa auditora deberá ser seleccionada de una lista de empresas que realice el Consejo Nacional de Operación (CNO). Estas empresas deberán cumplir con los criterios de experiencia y estándares de ingeniería que defina el CNO. Mediante acuerdos CNO posteriores se podrá modificar el listado de firmas auditoras autorizadas. El CND podrá sugerir firmas de ingeniería o de auditoría que cumplan los requisitos mencionados, para que el CNO las considere al elaborar la lista”.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 23
 Resolución