Source: http://docplayer.es/18515157-Instalacion-electrica-en-b-t-de-edificio-destinado-a-tres-viviendas-local-y-garaje.html
Timestamp: 2018-10-18 15:23:18+00:00

Document:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE - PDF
Download "INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE"
Patricia Fidalgo San Martín
1 UNIVERSIDAD de VALLADOLID ESCUELA de INGENIERÍAS INDUSTRIALES INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ELECTRICIDAD PROYECTO FIN DE CARRERA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE Autor: del Valle Pérez, Elisa Tutor: Rodríguez Matilla, María Pilar Ingeniería Eléctrica SEPTIEMBRE 2013
2 Agradecer a todos mis profesores pues aunque hayan sido exigentes, en ocasiones demasiado, sin esa exigencia no sería hoy quien soy. Pues gracias a ellos conozco parte del extenso mundo de la energía eléctrica que tanto me fascina. Mencionando, como no, que su dureza también ha hecho de mi persona alguien más fuerte, exigente, perseverante; en definitiva alguien mucho más capaz de enfrentarse a cualquier cosa que le depare la vida. A mi tutora, pues cuando la propuse mi proyecto no se lo pensó y acepto sin titubeos, muchas gracias Pilar. No olvidar a mis queridísimos familia y Alfonso, mi pareja, que tanto han sufrido mis desasosiegos al igual que han disfrutado de mis alegrías durante estos años. Gracias por estar siempre ahí.
3 ANTECEDENTES: Me gustaría empezar definiendo un concepto básico, imprescindible y muy ligado a todas las asignaturas que he cursado durante estos últimos años. Este es el de Electricidad, nombre que recibe la energía basada en la propiedad física que consiste en la atracción o rechazo que ejercen entre si las distintas partes de la materia. Pero qué es la electricidad para nosotros, cómo influye en nuestra vida diaria. Para ser conscientes de su importancia quizá deberíamos responder a las siguiente preguntas: Cómo imaginas tu vida sin electricidad?, Cuántos aparatos o dispositivos que utilizas diariamente funcionan con electricidad? O para que la respuesta sea más breve Cuántos de estos aparatos funcionan sin esta?; Desde el momento que te las planteas te das cuenta del imprescindible papel que desempeña este fenómeno en nuestro día a día. De ahí que el ser humano se haya dedicado a generala, para poder disfrutar de un sinfín de dispositivos tales como frigoríficos, lavadoras, televisores, ordenadores, etc.; así como para poder iluminar nuestras calles y hogares. Podemos concluir, por tanto, que la electricidad es un fenómeno que hace que nuestra vida sea más fácil, cómoda y feliz.
4 Documento Nº 1: MEMORIA
5 MEMORIA Indice 1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO TITULAR Y PROMOTOR EMPLAZAMIENTO NORMATIVA DE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA EMPRESA INSTALADORA CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SUMINISTRO GRADO DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PREVISIÓN DE CARGAS DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Acometida INSTALACION DE ENLACE Esquema Caja de protección y medida Línea general de alimentación Centralización de contadores Derivaciones individuales Dispositivos generales e individuales de mando y protección Características generales que deberán reunir las instalaciones interiores o receptoras INSTALACIÓN EN CUARTOS DE BAÑO CLASIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE BAÑERAS DE HIDROMASAJE, CABINAS DE DUCHA CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y APARATOS ANÁLOGOS INSTALACIÓN DE GARAJES INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ASCENSORES REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN PROTECCIONES Protección contra los contactos directos Protección contra sobreintensidades ELISA DEL VALLE PEREZ 1
6 MEMORIA 8.3 SECCIONAMIENTO Y CORTE Corte por mantenimiento mecánico Corte y parada de emergencia APARAMENTA Interruptores Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación DISPOSICIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y CONDUCTORES DE PROTECCIÓN INSTALACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PUESTA A TIERRA POR RAZONES FUNCIONALES PUESTA A TIERRA POR RAZONES COMBINADAS DE PROTECCIÓN Y FUNCIONALES CONDUCTORES CPN (TAMBIÉN DENOMINADOS PEN) CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONSIDERACIONES INICIALES CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES A CUMPLIR Condiciones generales Condiciones para la conexión Cables de conexión Forma de onda Protecciones Instalaciones de puesta a tierra DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN Elección de componentes Módulo solar fotovoltaico Inversor Batería Regulador de carga CONCLUSIÓN ELISA DEL VALLE PEREZ 2
7 MEMORIA 1 Antecedentes y datos generales. Se redacta el presente Proyecto de la instalación eléctrica en baja tensión, de un edificio destinado a tres viviendas, local y garajes por encargo de Del Valle Construcciones. 1.1 Objeto y finalidad del proyecto El objeto del proyecto es la definición, justificación y valoración de los diferentes elementos que componen la instalación eléctrica en B. T. del edificio. La finalidad del presente Proyecto Técnico es que sirva como documento base para conseguir de parte de los distintos organismos de la administración autonómica y local competentes, las necesarias autorizaciones, con el fin de que sirva a la propiedad para realizar las instalaciones que pretende; así como establecer el dimensionamiento necesario para su ejecución. El Proyecto no comprende las instalaciones interiores de los locales, que contarán, si fuera preceptivo, con Proyecto independiente. La instalación interior en viviendas se ejecutará por el Instalador Autorizado según lo establecido en la ITC-BT-25 e ITC-BT Titular y promotor. El titular y promotor del edificio es: Del Valle Construcciones C.I.F.: B Emplazamiento. La instalación proyectada se encuentra en la localidad de BOECILLO, provincia de Valladolid Las obras afectarán a la Parcela situada en el número 2 de la CALLE MAROTOS. Las coordenadas de referencia del centro de la parcela son: LATITUD: LONGITUD: 41º N 04º O 2 Normativa de aplicación El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora. Instrucciones de la Junta de Castilla y León. ELISA DEL VALLE PEREZ 3
8 MEMORIA Normas aplicables sobre construcción, dadas por la Presidencia del Gobierno, Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo e Industria y demás Organismos Oficiales, en especial el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006). Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. obra. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En general, todo tipo de Reglamento o Normas en vigor que le afecte durante el transcurso de la 3 Descripción del edificio El edificio consta de las siguientes plantas: PLANTA SOTANO 1: Destinada a garaje y local. Esta planta está en su totalidad bajo rasante. PLANTA BAJA: Dispone de un portal de acceso, cuartos de servicio, sala de calderas, patio exterior y local comercial. PLANTA 1ª y Bajo Cubierta, están dedicadas en su totalidad a viviendas. La distribución de las plantas, mecanismos etc. se representa en los planos adjuntos. Los cuadros de superficies útiles son los siguientes: PLANTA SOTANO Garaje 112,00 m2 Comunes 22,95 m2 Rampa 22,95 m2 TOTAL 157,90 m2 PLANTA BAJA Comunes cerrada 24,50 m2 Comunes abierta 17,25 m2 Anexos. C. Caldera y trasteros 67,50 m2 TOTAL 109,25 m2 ELISA DEL VALLE PEREZ 4
9 MEMORIA PLANTA BAJA Y SOTANO Planta sótano Planta baja TOTAL Local 168,00 m2 110,74 m2 278,74 m2 PLANTA PRIMERA Y BAJOCUBIERTA Planta primera Planta bajocubierta TOTAL Comunes 18,35 m2 18,35 m2 Vivienda A 53,80 m2 44,70 m2 98,50 m2 Vivienda B 36,45 m2 64,25 m2 100,70 m2 Vivienda C 62,45 m2 54,15 m2 116,60 m2 4 Justificación del proyecto. En cumplimiento de lo indicado en la instrucción ITC-BT-04, del reglamento de baja tensión, que establece la necesidad de proyecto de las nuevas instalaciones correspondientes al grupo j.2 Máquinas de Elevación y Transporte. 5 Descripción de la instalación eléctrica. 5.1 Compañía suministradora La energía eléctrica será suministrada por la red eléctrica de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 5.2 Empresa instaladora Esta instalación únicamente podrá ser ejecutada por una Empresa Instaladora de Electricidad Inscrita en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y habiendo sido autorizado para ello en la categoría correspondiente según la ITC-BT 03, en este caso de especialista 5.3 Características de la red de suministro. Para el cálculo de los diferentes elementos que componen la instalación eléctrica se tomaran las siguientes condiciones: CLASE: Corriente alterna. TIPO: Trifásica 3 fases+neutro. TENSIÓN: 400/230 V. FRECUENCIA: 50 Hz. 5.4 Grado de electrificación de las viviendas Según la Instrucción ITC-BT-10, las viviendas del edificio son de una superficie inferior a 160 m², el grado de electrificación sería básico, pero se realiza el cálculo con electrificación ELEVADO ante la posibilidad de ampliar la instalación con sistema de aire acondicionado debido a la zona climática en la que está situado. La potencia a prever en viviendas con grado de Electrificación Básico no será inferior a 5750 W a 230 V. En viviendas con grado de Electrificación Elevado dicha potencia no será inferior a 9200 W a 230 V. ELISA DEL VALLE PEREZ 5
10 MEMORIA 5.5 Previsión de cargas. La potencia total de edificio la obtendremos sumando la previsión de cargas correspondiente al conjunto de las viviendas (aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente), más la potencia necesaria para los servicios generales, locales comerciales, oficinas, etc. La demanda de energía eléctrica del edificio, definida por la previsión de potencias, cuyo cálculo se justifica en el apartado correspondiente es: PORTALES Nº viviendas coefi simult Potencia Potencia Potencia Locales Potencia Potencias totales viviendas Serv. Comunes Garaje Superficie Locales w 1, , total Descripción de los elementos que forman la instalación eléctrica. Describiremos a continuación los diferentes elementos que forman la instalación eléctrica Acometida Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. No forma parte de la instalación de enlace. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kv, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kv, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kv, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características: - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. ELISA DEL VALLE PEREZ 6
11 MEMORIA - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. Será realizada por la compañía suministradora, no siendo objeto del presente proyecto. Se proyecta enterrada instalada en el interior de tubos, los conductores empelados serán de 0,6/1KV de tensión asignada, de aluminio y sección a determinar por la compañía suministradora. Deberá cumplir con los requisitos especificados en norma UNE HD-603 Los materiales empleados y su instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en las instrucciones ITC BT para redes y acometidas eléctricas contenidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Asimismo, se seguirán las normas que establece el Real Decreto 1.955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica INSTALACION DE ENLACE Es la parte de la instalación que une la Caja General de Protección con las instalaciones interiores o receptoras. Comienza en el final de la acometida correspondiente y termina en los dispositivos generales de mando y protección. Se situará y discurrirá siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que será el responsable de su mantenimiento y conservación. Estará compuesta por: Caja General de Protección (CGP). Línea General de Alimentación (LGA). Elementos Para la Ubicación de Contadores (CC). Derivación Individual (DI). Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) Esquema De acuerdo con la ITC-BT-12, la instalación de enlace entre la red de distribución y la instalación interior del edificio se ajustara al esquema de colocación de contadores de forma centralizada en un lugar Caja de protección y medida Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Cumplirá lo establecido en la ITC-BT-13 y en las Normas Particulares aprobadas a la empresa suministradora. ELISA DEL VALLE PEREZ 7
12 MEMORIA Se instalará en la fachada exterior del edificio, en lugar de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN , revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN , tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN , una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE e IK 08 según UNE-EN y serán precintables. En nuestro caso se colocará en una hornacina a la entrada del portal con una caja de acometida de las siguientes características: Ubicación Cantidad Caja Fusibles Dimensiones Hueco Puerta Portal1 1 CGP-7/ x130x30 70x Línea general de alimentación Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de Contadores que alimenta. Está regulada por la ITC-BT-14. De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. ELISA DEL VALLE PEREZ 8
13 MEMORIA - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección. El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kv. La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores. La sección mínima será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión máxima permitida será: - Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 por Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 por 100. El diámetro de los tubos será el indicado en la siguiente tabla: Secciones (mm²) exterior de los tubos(mm) Secciones (mm²) exterior de los tubos (mm) Fase Neutro Fase Neutro La sección de los conductores deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, siendo la sección mínima a utilizar de 10 mm² de cobre. ELISA DEL VALLE PEREZ 9
14 MEMORIA Estarán constituidas por conductores aislados en el interior de tubos en canalización superficial por el techo del portal hasta llegar a la centralización de contadores correspondiente, ubicada en armario de contadores situado en planta baja Centralización de contadores. Se ajustará a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-16 y a las Normas Particulares aprobadas a la empresa suministradora. Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar. Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. En el caso de edificios destinados a viviendas y locales, la ITC-BT-16 nos indica la colocación de los mismos de forma concentrada en un local o armario a la entrada del inmueble. En nuestro caso se colocaran en armario Centralización de contadores en armario Dado que el número de contadores a instalar es inferior a 16, colocaremos la centralización de contadores en el interior de un armario de las siguientes características: Estará situado en la planta baja, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de entrada, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 metros como mínimo. Los armarios tendrán una característica para llamas mínima PF 30. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. La puerta de acceso estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. En las inmediaciones del armario, deberá existir un extintor, de eficacia mínima 21 B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. En el interior del armario se colocara una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra 16 A para servicios de mantenimiento. ELISA DEL VALLE PEREZ 10
15 MEMORIA Características de la concentración de contadores. Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios para la aplicación de las disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la incorporación de los avances tecnológicos del momento. La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma que desde la parte interior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, no supere el 1,80 m. La concentración de contadores estará concebida para albergar los aparatos de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se alimenta desde la propia concentración. Las envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan toda manipulación interior y podrán constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyentes de la concentración que lo precisen, estarán marcados de forma visible para que permitan una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponde. La propiedad del edificio o el usuario tendrán, en su caso, la responsabilidad del quebranto de los precintos que se coloquen y de la alteración de los elementos instalados que quedan bajo su custodia en el local o armario en que se ubique la concentración de contadores. Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades funcionales: 1. Unidad funcional de interruptor general de maniobra. Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. Cuando exista más de una línea general de alimentación se colocará un interruptor por cada una de ellas. El interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kw, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kw. 2. Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspondiente a todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 3. Unidad funcional de medida: Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica. 4. Unidad funcional de mando (opcional). Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. No se prevé la instalación de esta unidad ELISA DEL VALLE PEREZ 11
16 MEMORIA 5. Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra. 6. Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional). Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos.. No se prevé la instalación de esta unidad Derivaciones individuales. Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. En el presente Proyecto, la instalación se hará empleando conductores unipolares aislados en el interior de tubos. En cada tubo correspondiente a una derivación se alojarán: - Los conductores de fase. - El neutro. - El conductor de protección. Los conductores serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Para cables multipolares o derivaciones en el interior de tubos enterrados, la tensión asignada será 0,6/1 kv. Los cables serán no propagadores del incendio, y con emisión de humos y opacidad reducida. La sección mínima será de 6 mm 2 para los cables polares, neutro y protección. Para el cálculo de la sección de conductores se tendrá en cuenta: - La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITC-BT La caída de tensión máxima admisible. - Las intensidades máximas admisibles en los conductores. ELISA DEL VALLE PEREZ 12
17 MEMORIA Los tubos tendrán un diámetro exterior mínimo de 32 mm y deberán permitir la ampliación de las secciones iniciales en un 100 %. Se dispondrá un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las centralizaciones de contadores hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m². de superficie. Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de instalación. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. La altura mínima será de 0,30 m. Y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m. del techo. Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente tabla: Número de derivaciones Hasta DIMENSIONES (m) ANCHURA L (m) Profundidad Profundidad P = 0,15 m P = 0,30 m una fila dos filas 0,65 1,25 1,85 2,45 0,50 0,65 0,95 1,35 Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m. se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos, en las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1 según UNE EN Los conductores a emplear serán unipolares de cobre, aislados a la tensión asignada 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5; o a la norma UNE (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción, siendo la sección mínima a emplear de 6 mm². para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm². para el hilo de mando, que será de color rojo. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC BT 19. ELISA DEL VALLE PEREZ 13
18 MEMORIA Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario (junto a la puerta de entrada). En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. Composición y características de los cuadros Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE y UNE-EN con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE e IK07 según UNE-EN La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: - Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 ka como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. ELISA DEL VALLE PEREZ 14
19 MEMORIA - Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia U donde: "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). Su valor será de 30 ma. "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. - Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local (según ITC-BT- 22). - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación (situación controlada). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de la instalación. Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría. Tensión nominal de la instalación (V) Sistemas trifásicos Sistemas monofásicos Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kv) Cat. IV Cat. III Cat. II Cat. I 230/ ,5 1,5 ELISA DEL VALLE PEREZ 15
20 MEMORIA Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos electrónicos, etc). Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos similares). Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc). Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada. Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. Características principales de los dispositivos de protección El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de A como mínimo. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC BT 24. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen, Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen Características generales que deberán reunir las instalaciones interiores o receptoras. Tanto las instalaciones de las viviendas como las de los servicios generales del edificio cumplirán las prescripciones establecidas en las instrucciones ITC-BT 19 a 27. Todos los circuitos interiores partirán de los cuadros generales y secundarios de distribución, desde donde se protegerán con interruptores automáticos magnetotermicos de los calibres adecuados a la sección del conductor. La alimentación de los circuitos se realizara en distribución monofasica (fase + neutro) con conductor de protección, o en distribución trifásica (3 fases+neutro) con conductor de protección. ELISA DEL VALLE PEREZ 16
21 MEMORIA Conductores. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. Se instalarán preferentemente bajo tubos protectores, siendo la tensión asignada no inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calcula considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. Asimismo las secciones de los conductores se calculan de forma que permitan soportar la intensidad demandada por los receptores que alimentan. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE y su anexo Nacional. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf 16 Sf 16 < S f Sf > 35 Sf/2 Los conductores instalados serán de cobre y aislados, instalados bajo tubo corrugado de PVC en montaje empotrado en las paredes, o en montaje superficial sobre falsos techos; Bajo tubo corrugado reforzado bajo pavimento; bajo tubo rígido blindado de montaje superficial, o saliente, según el caso, provisto de cajas de derivación en plástico antichoque en el garaje; y bajo tubos protectores según UNE-EN en canalización enterrada. Los tubos serán de diámetro adecuado según la ITC-BT 21, y su colocación se realizara según lo dispuesto en las instrucciones complementarias ITC-BT 20 y 21. ELISA DEL VALLE PEREZ 17
22 MEMORIA Subdivisión de las instalaciones. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. - evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. Equilibrado de cargas. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento 0,5 MΩ, mediante tensión de ensayo en corriente continua de 500 V (para tensiones nominales 500 V, excepto MBTS y MBTP). La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de V. Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. Sistemas de instalación. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso ELISA DEL VALLE PEREZ 18
23 MEMORIA de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: - El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. - Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. - Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. - Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN - Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será ELISA DEL VALLE PEREZ 19
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS - UNIFILAR
Manual del Usuario INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS - UNIFILAR Instalaciones eléctricas en los edificios 1 Instalaciones eléctricas en los edificios - Unifilar DMELECT, S.L. Copyright 1991, 2010.
MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. (Libro II: Prescripciones Técnicas)
MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN (Libro II: Prescripciones Técnicas) ÍNDICE 1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOCALES... 3 INSTALACIONES DE ENLACE (ITC-BT
Fondo de Inversión Local para el Empleo Gobierno de España
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE Fondo de Inversión Local para el Empleo Gobierno de España PROYECTO DE: ADAPTACION DE LOCAL A CENTRO DE ACTIVIDADES
ALCANCE: AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
OBJETO: PROYECTO TÉCNICO ALCANCE: AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN TITULAR: LABORATORIOS BELMAC, S.A. C.I.F.: A-78.964.038 EMPLAZAMIENTO: POLIGONO MALPICA C/C, PARCELA 4 (ZARAGOZA ) REF: P09-547
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE EXTREMADURA. Nº.Colegiado.: 227 BELAMAN CUBERO, JOSE LUIS VISADO Nº.: BA1500454 DE FECHA: 09/06/2015
PROYECTO DE PARA LA REFORMA DE CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA EN MALPARTIDA DE CÁCERES. Peticionario: CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA. GOBIERNO DE. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto