Source: https://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-kabinet/virtualni-kabinet-card/card-271
Timestamp: 2019-07-16 16:45:42+00:00

Document:
Budovy škol musí splňovat právním předpisem stanovené technické podmínky.
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na školských stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob V 268/2009, § 36, odst. 1, písm. a)
Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí V 268/2009, § 38, odst. 4
Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí splňovat stanovené podmínky V 268/2009, § 49, odst. 1
V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků V 268/2009, § 49, odst. 2
Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí V 268/2009, § 49, odst. 3
Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků V 268/2009, § 49, odst. 4
Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm V 268/2009, § 49, odst. 5
Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm V 268/2009, § 49, odst. 6
Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána V 268/2009, § 49, odst. 7
Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C V 268/2009, § 49, odst. 8
Pro stavby a jednotlivé místnosti škol a školských zařízení platí i veškerá ostatní zainteresovaná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V tomto přehledu nejsou daná ustanovení uvedena z důvodu velkého rozsahu problematiky a také nízké frekvence potřeby dané legislativy.

References: § 36
 § 38
 § 49
 § 49
 § 49
 § 49
 § 49
 § 49
 § 49
 § 49