Source: https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/17
Timestamp: 2019-10-22 22:24:26+00:00

Document:
§ 17 (Flüssiggas-Verordnung 2002), Lüftung und Beheizung - JUSLINE Österreich
§ 17 Lüftung und Beheizung
FGV - Flüssiggas-Verordnung 2002
(1) Flüssiggasbehälter, Füllanschlüsse, Verdampfer, Verdichter und Pumpen dürfen nur an gut natürlich durchlüfteten Orten aufgestellt bzw. angeordnet sein.
(2) Lagerräume für Flüssiggasbehälter und Aufstellungsräume für Verdampfer, Verdichter oder Pumpen sowie Abfüllräume müssen mindestens zwei unmittelbar ins Freie führende Lüftungsöffnungen aufweisen, von denen eine in Fußbodennähe, die andere in mindestens 2 m Höhe über dem Fußboden liegen muss. Der freie Querschnitt dieser mit Drahtnetzen oder Lüftungsjalousien abzusichernden Lüftungsöffnungen, die nicht verschlossen sein dürfen, muss jeweils mindestens 1% der Fußbodenfläche des jeweiligen Raumes betragen. Die Lüftungsöffnungen müssen so angeordnet sein, dass eine Querdurchlüftung möglich ist.
(3) Für die Beheizung der im Abs. 2 genannten Räume dürfen nur Heizeinrichtungen verwendet werden, durch die in den Räumen etwa auftretende zündfähige Gase nicht entzündet werden können. Die Oberflächentemperaturen der Heizkörper dürfen nicht mehr als 110 °C betragen. Flüssiggasbehälter sind von Heizkörpern so weit entfernt aufzustellen, dass eine gefahrbringende Erwärmung der Behälter vermieden wird, mindestens jedoch 0,5 m.
0 Kommentare zu § 17
Sie können den Inhalt von § 17 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 17
0 Diskussionen zu § 17
Sie können zu § 17 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
Inhaltsverzeichnis FGV Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen
§ 7 Flüssiggasanlagen§ 8 Oberirdische und erdgedeckte ortsfeste Flüssiggasbehälter§ 9 Explosionsschutzzone§ 10 Brandschutzzone (Schutzabstand zu Brandlasten)§ 11 Regeln der Technik§ 12 Explosionsschutzzone§ 13 Verbote und Warnhinweise§ 14 Ersatz oder Verringerung der Explosionsschutzzone§ 15 Schutz vor gefahrbringender Erwärmung§ 16 Brandschutzvorkehrungen und Brandbekämpfungseinrichtungen§ 17 Lüftung und Beheizung§ 18 Unzulässige Lagerung§ 19 Schutz vor mechanischen Gefahren§ 20 Gefährdungsbereich von Eisenbahnen§ 21 Blitzschutz§ 22 Flüssiggasbehälter und ihre Ausrüstung§ 23 Grundlegende Anforderungen an Rohrleitungen§ 24 Korrosionsschutz§ 25 Rohrleitungen in Gebäuden§ 26 Rohrleitungen in Räumen mit erhöhter Brandlast oder erhöhtem Brandrisiko§ 27 Absperreinrichtungen

References: § 17
 § 17
 § 17
 § 17
 § 17
 § 17

§ 7