Source: http://docplayer.es/9122792-0-indice-1-1-campo-de-aplicacion-5-2-acometidas-desde-las-redes-de-distribucion-de-la-compania-suministradora-6.html
Timestamp: 2018-08-16 09:08:53+00:00

Document:
0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA PDF
0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...6
Download "0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...5 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...6"
José Manuel Contreras Ortíz
1 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE CAMPO DE APLICACIÓN ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL REDES DE ALIMENTACIÓN Cables Tipos Redes subterráneas Redes aéreas Redes de control y auxiliares SOPORTES DE LUMINARIAS Características Instalación eléctrica LUMINARIAS Características Instalación eléctrica de luminarias suspendidas EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PUESTAS A TIERRA
2 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973 RBT art. 11 Instalaciones de alumbrado público MI BT 09 No define el campo de aplicación MI BT 09 No se concretan las acometidas MI BT 09 aptdo. 3.3 No se fija valor de factor de potencia. RBT 1973 RBT 2002 MI BT 09 No se especifica limite en la caída de tensión aunque remite a la Instrucción MI BT 17 que limitaba la caída de tensión en un 3%. MI BT 09 No se determina nada respecto al ahorro energético. MI BT 09 aptdo. 1.3 Se dispone que en los puntos de conexión de las redes de alumbrado con las de distribución pública, se instalen los dispositivos de protección señalados en la Instrucción MI BT 20. No se pronuncia respecto a las características del cuadro en relación al grado de protección mínima IP e IK. HOJA DE INTERPRETACIÓN Nº 11 Puntualiza que no es preceptivo el empleo de interruptores diferenciales en las instalaciones de alumbrado público. MI BT 09- aptdo. 1.1 No se contempla que los conductores estén entubados ni se regula el tipo de canalización en los cruzamientos, ni otras características de las zanjas. Se permiten las redes aéreas con conductores desnudos. La sección mínima de los conductores en las redes sobre fachadas será de 2,5 mm 2. No se tienen en cuenta auxiliares. redes de control y RBT art. 9 Instalaciones de alumbrado exterior ITC-BT 09 aptdo. 1 Alumbrado de autopistas, carreteras, calles, plazas, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o similares. Todos los receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. ITC-BT 09 aptdo. 2 No se permiten acometidas con conductores desnudos. ITC-BT 09 aptdo. 3 El factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de la misma, será menor o igual al 3%. ITC-BT 09 aptdo. 3 Siempre que sea posible, se deben proyectar las instalaciones con distintos niveles de iluminación, al objeto de lograr ahorros energéticos. ITC-BT 09 aptdo. 4 Prevé la protección individual de las líneas de alimentación de los puntos de luz y de control, cuando existan. Las líneas estarán protegidas con corte omnipolar contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) y sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. Obliga a la instalación de interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático. La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP 55 e IK 10. ITC-BT 09 aptdo. 5 En las redes subterráneas los conductores irán entubados. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los soportes o en una arqueta registrable. Los conductores deberán ser aislados, por lo que no se permiten las redes aéreas con conductores desnudos. La sección mínima de los conductores en las redes aéreas será de 4 mm 2.
3 RBT 1973 RBT 2002 MI BT 09 aptdo. 2.1 No se significa normativa de aplicación. Los soportes se dimensionarán con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5. No se señalan exigencias en el grado de protección de la puerta o trampilla. MI BT 09 aptdo. 2.4 La sección mínima de los conductores será de 1,5 mm 2. MI BT 09 aptdo. 3.4 La conexión de las luminarias, columnas o brazos a la red se emplearán conductores aislados de cobre para modalidad aérea de 1,5 mm 2, o sección equivalente si es de otro material, Para modalidad subterránea la sección de los conductores será de 2,5 mm 2. La conexión se hará en una caja que contendrá los dispositivos de conexión, protección y compensación. MI BT 09 aptdo. 3.2 No se indica coeficiente de seguridad de los cables de acero, ni altura mínima sobre el nivel de suelo. MI BT 09 aptdo. 3.3 No se consideran los equipos eléctricos de los puntos de luz ni, por tanto, su grado de protección. Cuando el sistema de alumbrado que se utilice lo requiera, se tomarán las medidas necesarias para la compensación del factor de potencia. Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. La protección podrá hacerse por grupos de lámparas cuando la intensidad total sea menor de 6 amperios, o individualmente cuando la misma resulte superior a 6 amperios. MI BT 09 aptdo. 3 No se determina la clase de las luminarias ni demás prescripciones. MI BT 09 aptdo. 2.5 Las columnas y los apoyos accesibles que soportan las luminarias, estarán unidos a tierra si son metálicos. MI BT 09 aptdo. 2.5 ITC-BT 09 aptdo. 10 Se regulan las redes de control y auxiliares, con una sección mínima de los conductores de 2,5 mm 2. ITC-BT 09 aptdo. 6.1 Cumplirán la normativa vigente (RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Los soportes se dimensionarán con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. Los soportes que lo requieran estarán dotados de puerta o trampilla con grado de protección IP44 e IK10. ITC-BT 09 aptdo. 6.2 En la instalación eléctrica en el interior del soporte, los conductores aislados serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm 2, y de tensión 0,6/1kV. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. ITC-BT 09 aptdo. 7.2 La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corrosión, con coeficiente de seguridad no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m. ITC-BT 09 aptdo. 8 Los equipos eléctricos de los puntos de luz podrán ser de tipo interior o exterior. Los de tipo exterior tendrán un grado de protección mínimo IP54 e IK08, e irán montados a una altura no inferior a 2,5 m sobre el nivel del suelo. Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90. Asimismo, cada punto de luz estará protegido contra sobreintensidades. ITC-BT 09 aptdo. 9 Las luminarias serán de clase I ó de clase II. Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se precisará el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas, telefónicas, etc., que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra
4 RBT 1973 RBT 2002 Las columnas y los apoyos accesibles que soportan las luminarias, estarán unidos a tierra si son metálicos. Resistencia adecuada a U contacto 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). Conexión a una red de tierra común para todas las líneas que parten del mismo cuadro de protección medida y control. Un electrodo por cada 5 soportes de luminarias y siempre en el primero y en el último de cada línea. Conexiones protegidas contra la corrosión ejecutadas mediante terminales, grapas, soldaduras o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente
5 1. CAMPO DE APLICACIÓN Esta instrucción complementaria, se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o similares así como todos receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para la iluminación de fuentes y piscinas y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos. Dentro del ámbito de aplicación de esta ITC-BT-09, además de las instalaciones de alumbrado exterior propiamente dichas, se consideran las siguientes: las de alumbrado u otros servicios eléctricos para mobiliario urbano, edículos en vía pública, iluminación ornamental, balizas luminosas, señalización luminosa no autónoma para la regulación de tráfico, así como otros receptores. Mobiliario urbano Comprende el mobiliario dotado de equipamiento eléctrico para su propia iluminación u otras necesidades funcionales. Entre otros se pueden encontrar los siguientes: anuncios publicitarios (mupis, columnas, etc.), marquesinas (paradas de bus, de taxis, de tranvías), cabinas telefónicas, carteles de señalización (tráfico, escuelas, policía, hospitales, etc.), equipamientos diversos (parquímetros, aparatos de acceso a aparcamientos, mojones escamoteables, sistemas de elevación de contenedores soterrados, etc.). A efectos de protección contra contactos directos e indirectos por su proximidad a instalaciones de alumbrado exterior, tal y como se desarrolla en el apartado 9 de esta Guía Técnica de Aplicación, también debe tenerse en cuenta el mobiliario urbano que carece de equipamiento eléctrico y que engloba los siguientes: paneles publicitarios, carteles de señalización, bancos públicos, señales de tráfico, barandillas y vallas, guardarraíles, mástiles y tiestos, soportes para toldos, pivotes anti-aparcamiento, salidas de ventilación, tapas de arquetas, buzones, papeleras y armarios metálicos, etc. Aún cuando figuren en las estadísticas e inventarios municipales, los soportes de alumbrado público (columnas, báculos y brazos) no se consideran mobiliario urbano, sino parte integrante de la instalación de alumbrado exterior. Edículos de la vía pública Son pequeños edificios implantados en la vía pública dotados de la correspondiente iluminación y, en su caso, equipamiento eléctrico: kioscos (venta de periódicos, venta de loterías, etc.), aseos públicos. Iluminación ornamental Corresponde a la iluminación de monumentos, fachadas de edificios, construcciones singulares, etc. que puede ser integrada en el monumento o accesible desde la vía pública Balizas luminosas Soportes luminosos cuya función es el guiado visual tanto para la circulación de vehículos (glorietas, rotondas, cambios de dirección, carriles bus, emergencias sobre la vía pública, etc.) como de peatones
6 Señalización luminosa no autónoma para la regulación de tráfico - semáforos - señales luminosas de tráfico Otras instalaciones Todos los receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. Exclusiones del ámbito de aplicación Se consideran excluidas de la aplicación de esta ITC-BT-09: - las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos. Las instalaciones completamente autónomas son aquellas dotadas una acometida independiente, es decir, cuya alimentación no tenga su origen en el cuadro de protección medida y control de la red de alumbrado exterior. - las instalaciones eléctricas de las piscinas, pediluvios y fuentes están recogidas en la Instrucción Técnica Complementarias ITC-BT-31 que desarrolla el artículo 11 del Reglamento. - las instalaciones eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas están reguladas en la ITC-BT las instalaciones de alumbrado exterior de viviendas unifamiliares, cuando tengan menos de 5 puntos de luz exteriores, sin contabilizar los puntos de luz instalados en fachadas; en este caso, la instalación del alumbrado en el exterior de dicha vivienda se realizará según lo prescrito en la ITC-BT ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas según lo previsto en este Reglamento para este tipo de instalaciones. La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se dispondrá el equipo de medida. Las acometidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vienen reguladas en el artículo 15, así como en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-11. El apartado 2 de la ITC-BT-09 determina que la acometida podrá ser subterránea, o aérea o mixta con cables o conductores aislados. Es decir, no se permiten acometidas con conductores desnudos. En el caso de acometidas aéreas se cumplirá lo dispuesto en la ITC-BT-06 y cuando sean subterráneas lo establecido en la ITC-BT-07. Continuidad del conductor neutro Tanto en el esquema de conexión TT como en el esquema de conexión TN, el neutro de la instalación de alumbrado exterior debe estar conectado al neutro de la red de distribución, de forma que se garantice la continuidad del neutro desde la salida del transformador de distribución AT/BT hasta los receptores de alumbrado
7 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores. Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%. Para el cálculo de la potencia aparente señalado en el primer párrafo, la potencia en vatios a multiplicar será la potencia nominal de las lámparas o tubos de descarga. A los efectos de lo indicado en esta ITC-BT-09, se define como origen de la instalación de alumbrado exterior el cuadro de protección, medida y control. En el caso de instalaciones de alumbrado con un gran número de puntos de luz, se recomienda que para el cálculo de la caída de tensión se considere también la originada en la acometida. Cálculo de la sección de los conductores La determinación de la sección de un cable o conductor estriba en calcular la sección mínima normalizada que cumple simultáneamente los criterios de intensidad máxima admisible (o de calentamiento), de caída de tensión y de intensidad de cortocircuito. En el caso de las instalaciones de alumbrado exterior, suele ser determinante el criterio de la caída de tensión. La limitación del 3% como máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y el punto más alejado, se debe a que las caídas de tensión deben permitir siempre el encendido y funcionamiento correcto de las lámparas de descarga. No obstante, efectuados dichos cálculos es conveniente comprobar las intensidades en los tramos con mayor carga, de forma que se cumplan las intensidades máximas admisibles reguladas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-06 para redes aéreas y la ITC-BT- 07 para redes subterráneas. En el apartado 5 de esta guía se incluyen las tablas de carga más usuales. Respecto a la ejecución de los cálculos de caídas de tensión en la red de alimentación de los puntos de luz, debe tenerse en cuenta la Guía Técnica de Aplicación - Anexo 2: Cálculo de caídas de tensión. En los circuitos trifásicos, se deben repartir los puntos de luz entre las tres fases de la forma más equilibrada posible, conectándolos, por ejemplo, alternativamente a cada fase
8 Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación. Eficiencia energética En las instalaciones de alumbrado público, en general y siempre que sea posible, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante, por ejemplo, balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores - estabilizadores en cabecera de línea o balastos electrónicos para doble nivel de potencia. Para el establecimiento del porcentaje de ahorro energético y la elección, en cada caso, del sistema idóneo deberán considerarse las variaciones de tensión de la red, sus características, tipos de lámparas a implantar, etc. y, en el caso de instalaciones existentes, el estado de las líneas eléctricas de alimentación de los puntos de luz secciones, caídas de tensión, equilibrio de fases, armónicos, etc. En las vías de tráfico, zonas peatonales, plazas, etc. podrán reducirse los niveles luminosos a ciertas horas de la noche, siempre que quede garantizada la seguridad de los usuarios. En ningún caso la reducción descenderá por debajo del nivel de iluminación aconsejable para la seguridad de tráfico y para el movimiento peatonal. En puntos concretos con elevados porcentajes de accidentalidad nocturna, zonas peatonales con riesgo considerable de criminalidad, etc. se recomienda por razones de seguridad no llevar a cabo variaciones temporales de los niveles de iluminación. Otro método para obtener ahorro energético en instalaciones de alumbrado ornamental de fachadas de edificios y monumentos, anuncios luminosos, espacios deportivos o culturales, áreas de trabajo exteriores, etc., consiste en establecer los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, disponiendo de relojes capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales. Producto Norma de aplicación Interruptor astronómico UNE-EN Interruptor crepuscular (células fotoeléctricas) UNE-EN
9 4. CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 ma y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 ma o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente. Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. Lo descrito en los apartados 4 y 9 de la ITC-BT-09 se circunscribe a las redes de alimentación que tengan un esquema tipo TT. No obstante, en el caso de instalaciones de alumbrado exterior particulares o privadas en las que las redes de alimentación no estén realizadas según el esquema TT, serán de aplicación en lo relativo a la protección contra los contactos directos y contactos indirectos, las prescripciones de la ITC-BT-24. Además, en lo referente a la protección contra sobreintensidades y sobretensiones se seguirá lo indicado en la ITC-BT-22 e ITC-BT-23, respectivamente. En lo que concierne a los dispositivos generales e individuales de mando y protección se tendrá en cuenta lo señalado en la ITC-BT-17. La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE e IK10 según UNE-EN y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente. Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. El significado de los códigos IP e IK se indica en la Guía-BT-Anexo1. Los grados IP55 e IK10 podrán obtenerse mediante la utilización de envolventes múltiples proporcionando el grado de protección requerido el conjunto de las envolventes completamente montadas. En este caso, en la documentación del fabricante del cuadro deberá estar perfectamente definido el método para la obtención de los diferentes grados de protección IP e IK
10 Producto Norma de aplicación Envolvente cuadro general (uso doméstico o análogo) (1) UNE Envolvente cuadro y conjuntos de aparamenta (1) (2) UNE-EN Conjunto de aparamenta (2) UNE-EN Interruptor de control de potencia UNE Interruptores automáticos (uso doméstico o análogo) UNE-EN Interruptores automáticos con capacidad de seccionamiento UNE-EN Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo) UNE-EN Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra UNE-EN sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo) Interruptores diferenciales UNE-EN Fusibles UNE-EN Interruptor horario UNE-EN Bornes de conexión UNE-EN Nota 1: El grado de protección IP55 se verificará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 20324, el grado de protección contra los impactos mecánicos externos IK10 de acuerdo con la norma UNE EN Según la norma UNE EN , y para equipos instalados cerca del punto de alimentación, la temperatura de ensayo de inflamabilidad (hilo incandescente) será de: - (960 ± 10) ºC para las partes que soportan partes activas - (650 ± 10) ºC para todas las demás partes Nota 2: Los diferentes componentes que conforman el cuadro deberán cumplir con su correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma UNE-EN
11 5. REDES DE ALIMENTACIÓN 5.1 Cables Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kv. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. Tipos de conductores Según el apartado 5.1 de la ITC-BT-09 los conductores serán de cobre; no obstante, el apartado establece la utilización de sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07 que dispone que los conductores serán de cobre o de aluminio. Asimismo, en el apartado correspondiente a las redes aéreas, que remite a la ITC-BT-06 determina que los cables serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones. Como consecuencia de lo anterior, puesto que no existen condicionantes técnicos para prohibir los conductores de aluminio, y teniendo en cuenta el principio de seguridad equivalente que con carácter general establece el propio Reglamento para Baja Tensión, podrán utilizarse conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones adecuadas en su instalación. Concretamente, para garantizar en este caso la adecuada conexión al dispositivo de protección, dicho dispositivo será del tipo definido en la norma UNE-EN En todos los casos los cables o conductores deberán ser aislados, por lo que no se permiten las redes aéreas con conductores desnudos, autorizados en el RBT De acuerdo con las reglas de la buena práctica en la ejecución de las redes de alimentación de los puntos de luz, se recomienda limitar la sección máxima de los conductores a 25 mm 2 de cobre, al objeto de poder manipular adecuadamente los conductores. En consecuencia, se recomienda la subdivisión de las redes, cuando los resultados de los cálculos obliguen a la instalación de conductores de mayor sección
12 5.2 Tipos Redes subterráneas Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm 2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm 2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Para garantizar las distancias mínimas entre el suelo, la cinta de señalización y el tubo enterrado, la profundidad de enterramiento deberá ser superior a 0,4 m. Se recomienda que la distancia mínima entre la parte superior del tubo y el nivel del suelo sea de 0,4 m y para los cruzamientos de calzadas de 0,5 m. Dada la problemática ocasionada por las lámparas de descarga y el equipo auxiliar asociado en lo referente a los armónicos e intensidades en el neutro, se recomienda en este tipo de instalaciones que el conductor neutro tenga la misma sección que la fase. Los cables y tubos de instalación habitual con estas características son: Sistema de canalización Cable (calidad mínima) Tubo Compresión 450N, Impacto Normal. UNE-EN VV-K RV-K Cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (VV) UNE Cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V) UNE Nota 1: Las normas de la serie UNE también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares En la tabla A se especifica para cada uno de los tipos de cables la intensidad máxima admisible en función de la sección del cable y del tipo de instalación. Si procede, deben aplicarse los factores de corrección por temperatura del terreno distinta de 25ºC, por resistividad térmica del terreno diferente de 1K.m/W, por agrupamiento de circuitos o por profundidad de enterramiento distinta de 70 cm
13 La tabla de referencia corresponde a la ITC-BT 07, apartado para condiciones tipo de instalación enterrada entubada. Por tanto, se ha aplicado un factor de corrección 0,8, según el apartado de la ITC- BT-07, para una instalación en la que cada conductor tripolar o terna de conductores unipolares va alojado en el interior de un tubo. No se agruparán varios circuitos en el interior del mismo tubo. Tabla A. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en instalación enterrada entubada (servicio permanente). Terna de cables 1 cable tripolar o unipolares (1) (2) tetrapolar (3) SECCIÓN NOMINAL mm 2 TIPO DE AISLAMIENTO XLPE PVC XLPE PVC temperatura ambiente del terreno: 25 ºC, conductividad térmica del terreno 1K m/w. un sólo circuito de cables unipolares en contacto, bajo tubo (1) incluye el conductor neutro. (2) para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y aislamiento, multiplicada por 1,225 (3) para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y aislamiento, multiplicada por 1,225 Si las exigencias reales de instalación no coinciden con las condiciones tipo se aplicarán los factores de corrección indicados en las tablas 6, 7, 8 y 9 de la ITC-BT-07 Los tubos, cuando vayan hormigonados presentarán una resistencia a la compresión mínima de 250 N. Producto Norma de aplicación Tubo enterrado UNE-EN Bornes de conexión UNE-EN Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. Cuando se utilice una arqueta registrable para albergar los empalmes o derivaciones, se recomienda que su construcción se realice de forma que el agua que pudiera entrar en ella se drene fácilmente, por ejemplo mediante la utilización de un lecho de grava gruesa o método similar y que los empalmes o derivaciones, así como los dispositivos de protección se alojen en una caja estanca con un grado de protección IP X7, sellando la entrada y salida de los
14 conductores a la misma y situada a una profundidad que minimice el riesgo de inundación en la misma Redes aéreas Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas en la ITC-BT-06. Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero. La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 mm 2. En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm 2, la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una red de distribución, el tendido de los cables de alumbrado será independiente de aquel Redes de control y auxiliares Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm 2. Respecto a las redes aéreas aisladas serán de las características señaladas en la ITC-BT-06, bien posadas sobre fachadas o tensadas sobre apoyos con cable fiador de acero, con una sección mínima de 4 mm 2, a diferencia de los 2,5 mm 2 que se fijaban anteriormente. El régimen de distancias al suelo, ventanas, terrazas, balcones, etc., así como las condiciones para cruzamientos y paralelismos, será el establecido en la Instrucción Complementaria ITC- BT-06. El cable de instalación habitual es del tipo RZ, aunque cuando la red aérea posada se instale en el interior de un tubo o canal protector, se podrán utilizar cables del tipo VV-K o RV-K. El tubo o canal será de las características indicadas en la ITC-BT-21 para canalizaciones fijas en superficie, siempre que su altura de instalación sea superior a 2,5 m y de las características indicadas en la ITC-BT-11 para alturas de instalación inferiores. En instalaciones de alumbrado exterior especiales (por ejemplo en fábricas) en las que sus canalizaciones discurran por el interior de los edificios podrá utilizarse cable del tipo RZ sobre bandejas
15 En la tabla siguiente se indican los sistemas de instalación más habituales: Sistema de instalación Aéreo - Posados sobre fachada Altura <2,5m Altura 2,5m Tubo 4421 No propagador de la llama Canal no propagadora de la llama Tubo 4321 No propagador de la llama Canal no propagadora de la llama Sistema de canalización (calidad mínima) Compresión Fuerte (4), Impacto Fuerte (4), Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN Impacto 6J, No propagador de la llama, Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN Compresión Fuerte (4), Impacto Media (3), Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN No propagador de la llama, Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. UNE-EN VV-K RV-K RZ VV-K RV-K Cable Cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (VV) UNE Cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V) UNE Cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con cubierta aislante de polietileno reticulado (R) y conductores de cobre cableados a derechas (Z) UNE Tipos ya descritos Sin canalización RZ Tipo ya descrito Aéreo Tensados sobre Sin canalización RZ 2 Tipo ya descrito apoyo Nota 1: Las normas de la serie UNE también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares. Nota 2: El conductor neutro nunca tiene las funciones de fiador. En la tabla B se detalla para cada uno de los tipos de cables la intensidad máxima admisible en función de la sección del cable y del tipo de instalación. Si procede, deben aplicarse los factores de corrección por temperatura ambiente distinta de 40 ºC, o por agrupamiento de circuitos. Tabla B. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40 C Intensidad máxima en A Número de conductores por sección mm 2 Posada sobre fachada Tendida con fiador de acero 2 x 4 Cu 4 x 4 Cu 2 x 6 Cu 4 x 6 Cu 2 x 10 Cu 4 x 10 Cu 4 x 16 Cu Si las condiciones reales de instalación no coinciden con las condiciones tipo se aplicarán los factores de corrección indicados en las tablas 6, 7, y 8 de la ITC-BT
16 Para cables expuestos directamente al sol se utilizará el coeficiente 0,9 o inferior (a criterio del proyectista). Redes aéreas de alumbrado en apoyos comunes con redes de distribución en baja tensión Cuando las redes de distribución pública en baja tensión (DP) y de alumbrado público (AP) se instalen en los mismos apoyos, los conductores de alumbrado público se situarán siempre por debajo de los conductores de la red de distribución pública en baja tensión y, por tanto, en todos los casos el tendido de los conductores de alumbrado público será independiente de la red de distribución pública en baja tensión. La disposición de los conductores y luminarias de la instalación de alumbrado público (AP), así como de la red de distribución pública en baja tensión (DP), se determina en las figuras 1, 2, 3 y 4. Se recomienda el siguiente régimen de distancias mínimas: Conductores aislados en redes AP y DP (figs 1 y 2) 0,10 m entre conductores AP y DP 0,35 m para la caja de conexión C y brazo Conductores aislados en red AP y desnudos en red DP (figs 3 y 4) 1 m para la luminaria y equipo auxiliar 0,50 m entre conductor AP y DP (d) en m entre conductores DP en función de la longitud del vano (punto de la ITC- BT-06) Cuando la luminaria esté implantada por encima de las redes públicas de distribución y alumbrado (figs 1 y 3), la distancia mínima de la luminaria al apoyo será de 1 m. Redes de control y servicios auxiliares De forma general se considerarán los requisitos de redes aéreas y subterráneas de alimentación
18 6. SOPORTES DE LUMINARIAS 6.1 Características Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. Normativa y su ámbito de aplicación. Desde la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en Septiembre del 2002, se han producido cambios muy sustanciales en la legislación que regula los soportes de alumbrado, motivados por el desarrollo de la Directiva 89/106/CEE, de 21 de Diciembre de 1989, que dicta las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, transpuesta a la legislación española por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre. Mediante la Comunicación 2002/C 212/06 de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, se declara, entre otras, como norma armonizada la EN 40-5: 2002 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado fabricados en acero. La Resolución de 16 de enero de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de las normas armonizadas, entre otras, la UNE-EN 40-5: La norma UNE-EN 40-5:2003, es aplicable a columnas de alumbrado de acero que no sobrepasen 20 m de altura para luminarias montadas en la parte superior, y a báculos de alumbrado de acero que no superen los 18 m de altura para luminarias con entrada lateral. Se considera que los soportes de acero (columnas y báculos) de alturas superiores a las señaladas anteriormente, continúan sometidos a los requisitos establecidos en el Real Decreto 2642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial de 16/5/89. Respecto a los soportes realizados en otros materiales (aluminio, hormigón, etc.) serán de aplicación las normas de la serie EN 40 Columnas y báculos de alumbrado relativas a cada tipo de material. Fechas de aplicabilidad y coexistencia. En virtud de lo dispuesto en la referenciada normativa, la entrada en vigor del marcado CE con carácter obligatorio para los soportes metálicos de luminarias y que marca el final del periodo de coexistencia con el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89, es el: Debe aclararse que la fecha en que finaliza el periodo de coexistencia coincide con la fecha en la que se retiran las especificaciones técnicas contradictorias (RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89 para columnas de alumbrado de acero que no excedan de 20 m de altura y a báculos también de acero que no rebasen 18 m de altura para luminarias con entrada lateral), después de lo cual la presunción de conformidad debe basarse siempre en la norma armonizada UNE
19 EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado fabricados en acero Para las columnas y báculos de acero de alturas superiores a las referidas con anterioridad, la presunción de conformidad debe fundamentarse en el Real Decreto 2642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial de 16/5/89. NOTA: Actualmente el CEN, Organismo de Normalización encargado de la serie de normas EN 40, ha propuesto el retraso de la fecha de aplicación obligatoria de las normas EN 40-5 y EN 40-6 hasta el , estando en el momento de la edición de esta guía a la espera de que la nueva fecha de aplicación sea publicada por parte de la Comisión Europea, dentro del ámbito de la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE. Marcado CE de los soportes. El fabricante, o su representante autorizado establecido dentro de la UE es el responsable de la realización del Marcado CE. El símbolo CE debe ser conforme a la Directiva 93/68/CEE, y los soportes contendrán marcas o indicaciones de acuerdo con la norma UNE-EN 40-5:2003. El Marcado CE y la información que lo acompaña deben colocarse, al menos, en uno de los siguientes lugares: - En el propio producto. - En una etiqueta adherida al mismo - En su embalaje - En la documentación comercial adjunta Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE (EN 60529) e IK10 según UNE-EN La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. Códigos IP e IK Cuando en el texto de la ITC-BT-09 se alude a un grado de protección IP44 e IK10 en la puerta o trampilla, quiere referirse al grado de protección mínimo que se debe proporcionar al equipo eléctrico que normalmente vaya alojado en el interior del soporte (caja de fusibles u otro tipo de protección). Como según las normas armonizadas de la serie EN 40, el grado de protección de las puertas de los soportes deben ser como mínimo IP3X o IP2X (en función de la altura sobre la rasante a la que estén situadas las puertas) e IK08, el grado de protección requerido, podrá obtenerse, o bien por la propia construcción de la trampilla del soporte, o bien mediante la utilización suplementaria de una caja u otra envolvente que esté alojada en el interior del soporte de forma que, el conjunto del soporte y la envolvente completamente montada, proporcione el grado de protección exigido. En este último caso, en la documentación del fabricante del soporte deberán estar definidas las características de la caja para la obtención de los grados de protección pedidos. Será responsabilidad del instalador la adecuada instalación de la caja correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa de soportes del conjunto completo
20 Borne de tierra en la portezuela o trampilla metálica Cuando el equipo eléctrico se aloje en una caja cerrada aislante o metálica puesta a tierra en el interior del soporte, podrá evitarse la colocación del borne de tierra en la portezuela. En cualquier caso, se instalará en el fuste del soporte un borne de toma de tierra. Dimensionamiento del fuste La sección del fuste del soporte tendrá las dimensiones suficientes para alojar con holgura la caja de protección e instalar el borne de toma de tierra. Factores de carga parciales. La Directiva 89/901/CEE, al hacer obligatoria la UNE-EN 40-5, fija como factores de carga parciales para el peso propio 1,2 y para el viento 1,4, los cuales permiten garantizar la seguridad por combinación de ambos efectos, con mayor rigor técnico que el coeficiente de seguridad de 2,5 reflejado en el texto actual de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT- 09 del Reglamento del 2002, que quedaría sustituido por los dos mencionados factores de carga parciales, siempre y cuando las cargas características debidas al peso propio y a la acción del viento se ajusten estrictamente a lo dispuesto en la norma UNE-EN 40-5, que remite a lo especificado en la norma UNE-EN (Parte 3-1: Diseño y verificación. Especificación para cargas características). Lo cual exige que la presión característica del viento se obtenga teniendo en cuenta la presión del viento de referencia (q (10) ), el coeficiente (δ) dependiente del tamaño del soporte, el coeficiente (β) que es función del comportamiento dinámico del soporte, el coeficiente topográfico (f) y, por último, el coeficiente de exposición (Ce (z) ) que depende del terreno y de la altura por encima del suelo (z). Asimismo, se deberá considerar el coeficiente de forma de las columnas y báculos (sección circular, octogonal regular y otras diferentes), así como el coeficiente de forma de las luminarias. Calculadas las cargas características, se evaluarán las fuerzas debidas a la presión del viento y a las cargas propias, tanto sobre el fuste del soporte como sobre la luminaria, calculando los momentos de flexión que actúan sobre el fuste de la columna o báculo y sobre el brazo, así como los momentos de torsión que actúan sobre el fuste del soporte debidos a las cargas del viento. Para lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 40-5, se considerarán las secciones transversales críticas definidas por la norma UNE-EN (Parte 3-3: Diseño y verificación: Verificación mediante cálculo). Deformaciones horizontal y vertical. Como criterios de aceptación, la flecha horizontal y la deformación vertical de la conexión de las luminarias, bajo el efecto de las cargas características, en cumplimiento de lo establecido en la norma UNE-EN 40-5 no sobrepasarán los valores determinados en la norma UNE-EN , en las condiciones señaladas por la misma. Verificación del diseño estructural En cumplimiento de lo dispuesto de la norma UNE-EN 40-5, el diseño estructural de una columna o báculo de alumbrado debe verificarse, bien por ensayo de acuerdo con la norma UNE-EN (Parte 3-2: Diseño y verificación: Verificación mediante ensayo), o por cálculo en consonancia con la norma UNE-EN (Parte 3-3: Diseño y verificación: Verificación mediante cálculo)
21 6.2 Instalación eléctrica En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: - Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm 2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. - En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. - La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. Los tipos de cable a utilizar corresponden a los indicados en el apartado (5.2.1) o (5.2.2). 7. LUMINARIAS 7.1 Características Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN y la UNE-EN en el caso de proyectores de exterior. La Instrucción ITC-BT-09 determina que las luminarias se ajustarán a la norma UNE-EN y los proyectores cumplirán la UNE-EN Una luminaria es un conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una o varias lámparas, que se compone de cuerpo o carcasa, elementos auxiliares (balasto, arrancador y condensador) instalados generalmente en un compartimento de la luminaria, portalámparas, etc. y bloque óptico. En el caso en el que el fabricante suministre tanto la luminaria y el proyector con los equipos auxiliares (balasto, arrancador y condensador) incorporados, el responsable del cumplimiento de la norma de luminarias será el fabricante. Cuando la luminaria, dotada de alojamiento para el equipo auxiliar, y el proyector se suministre sin equipamiento eléctrico (balasto, arrancador y condensador), será responsabilidad del instalador la utilización y conexión adecuada de dichos equipos para asegurar el cumplimiento de los requisitos incluidos en la norma de luminarias del conjunto completo. Para ello se deberán seguir escrupulosamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la envolvente de la luminaria especialmente en lo relativo a los calentamientos y protección contra los choques eléctricos, así como en el tipo y potencia de lámpara máxima a instalar en la luminaria. Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior deben tener como mínimo el grado de protección IP
22 Como caso particular en ambientes con contaminación o existencia de componentes corrosivos (zonas industriales, urbanas, costeras, etc.) y con el fin de mantener el rendimiento de la luminaria, es recomendable que tenga los siguientes grados de protección: IP66 para el compartimiento óptico. IP44 para el alojamiento del equipo auxiliar. En lo que atañe a la resistencia mecánica, en el caso de luminarias de alumbrado exterior, la norma UNE-EN establece como mínimo los siguientes valores: IK04 (0,5 julios) para las partes frágiles (cierres de vidrio, metacrilato, etc.). IK05 (0,7 julios) para el resto de las partes (cuerpo o carcasa). La protección contra los choques mecánicos debe ser apropiada al emplazamiento donde las luminarias están instaladas, cuyo grado mínimo será IK 08 (5 julios), si están situadas a menos de 1,5 m del suelo. 7.2 Instalación eléctrica de luminarias suspendidas. La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m. Los tipos de cable a utilizar corresponden a los indicados en el apartado 5.2.1, siempre con conductor flexible de clase 5. Tipos de cable habituales: cable tipo VV-K (norma UNE ) cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (VV) cable tipo RV-K (norma UNE ) cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V) Nota 1: Las normas de la serie UNE también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares
Centro de Transformación de Intemperie sobre apoyo
Las redes subterráneas de distribución en baja tensión
UNIDAD DIDACTICA 9 as redes subterráneas de distribución en baja tensión Sumario 1. os cables para redes subterráneas de baja tensión. 2. Ejecución de las instalaciones. 3. Intensidades máximas admisibles.
INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS: REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONJUNTOS DE OBRA (CUADROS ELÉCTRICOS) Los requisitos que deben cumplir los cuadros eléctricos de obra vienen recogidos
II FORO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO E INDUSTRIA ASOCIADA. ITC BT-52 del REBT sobre las infraestructuras de recarga.
II FORO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO E INDUSTRIA ASOCIADA ITC BT-52 del REBT sobre las infraestructuras de recarga Logotipo empresa Introducción y Entorno La publicación de la ITC BT 52 pone fin a años
Tabla 771.3.I (Tabla 54.1) Valores máximos de resistencia de puesta a tierra de protección
RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) N 900/2015 Con respecto a la Resolución de referencia, la Asociación Electrotécnica Argentina, como ayuda desinteresada a los profesionales,
00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para
INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para

References: artículo 11
 artículo 15
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN 
 Resolución