Source: http://www.portaleconsulenti.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?92
Timestamp: 2018-01-17 21:31:37+00:00

Document:
﻿ Forum / SicurFire / D.M. 10 Marzo 1998 - Portale Consulenti
Portale Consulenti :: Forum :: Forum Infotel :: SicurFire
dom 22 lug 2007, 12:51
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998)
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza Rei luoghi di lavoro. IL MINISTRO DELL'INTERNO Dl CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, o. 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, o. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreta:
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente decreto si applica alle attivit� che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, o. 242, di seguito denominato decreto legislativo n.626/1994. 3. Per le attivit� che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996 n.494, e per le attivit� industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 75, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui ag1i articoli 6 e 7.
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994. 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altres� riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro. nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994. 3. La valutazione dei rischi di incendio pu� essere effettuata in conformit� ai criteri di cui all'allegato 1.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformit� ai criteri di cui all'allegato 1;
Misure preventive. protettive e precauzionali di esercizio 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a)ridurre la probabilit� di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, o. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/I 955, cos� come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformit� ai requisiti di cui all'allegato III;
c)realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento. in conformit� ai criteri di cui all'allegato IV:
d)assicurare l'estinzione di un incendio in conformit� ai criteri di cui all'allegato V;
e)garantire I 'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
2. Per le attivit� soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982. n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettera a), e) ed f). Articolo 4.
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1.Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. Articolo 5.
Gestione dell'emergenza in caso di incendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformit� ai criteri di cui all'allegato VIII. 2. Ad eccezione delle aziende d� cui all'art 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non � tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Articolo 6.
Designazione degli addetti al servizio antincendio 1. All 'esito della valutazione dei rischi d 'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o pi� lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall�articolo 10 del decreto suddetto. 2. I lavoratori destinati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7. 3. I lavoratori destinati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attivit� riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneit� tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneit� tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovr� essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell' emergenza 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX. Articolo 8.
Disposizioni transitorie e finali 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adego ali alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 9.
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[ Modificato dom 22 lug 2007, 12:52 ]

References: Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 articolo 7
 Articolo 8
 articolo 3
 Articolo 9