Source: https://es.scribd.com/document/210044403/Guia-Piscinas
Timestamp: 2019-04-23 10:25:16+00:00

Document:
Cargado por Soami Sandoval
Albercas IIF
Instalaciones Alberca.docx
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEPORTES DE ANTIOQUIA
PISCINA OLÍMPICA - MUNICIPIO DE COPACABANA
GENERALIDADES COMPONENTES DEL PROYECTO SISTEMA CONSTRUCTIVO PISCINA SEMIOLÍMPICA PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA PISCINA SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS MANTENIMIENTO PISCINAS CONCLUSIONES
2 3 8 12 13 16 17 20 26 30
suelos transportados recientemente o llenos. 2 . se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. de tal manera que quede al servicio de la comunidad. tamaños y profundidades. Que esté libre de barreras para el acceso de personas con movilidad reducida o de fácil adecuación.. para lo cual hay que considerar: Que el terreno sea geológicamente estable. Que preferiblemente se encuentre en establecimiento educativo o recreativo. 3.GENERALIDADES “La práctica de la natación es el arte de deslizarse sobre la superficie del agua.Que se cuente con un lote de terreno adecuado para el desarrollo específico del proyecto. Para una adecuada selección del terreno. 2. pantanosas y lechos contiguos a causes de quebradas donde se puedan generar avalanchas que amenacen destruir la obra y en general terrenos que presenten inestabilidad geológica o movimientos de reptación. pero sólo aquellas que cumplan las normas estipuladas en los reglamentos de la Federación Internacional de Natación Aficionada "FINA" son aceptadas para la práctica de la natación competitiva en el ámbito nacional e internacional. Que el municipio cuente con recursos para la cofinanciación de la obra. zonas de nivel freático elevado. GENERALIDADES DEL PROYECTO: Para desarrollar un proyecto de unidad acuática. de deben evitar laderas inestables conformadas por terrenos rocosos y de fuertes pendientes. valiéndose de los impulsos proporcionados por los movimientos sincronizados de brazos y piernas”. Existen piscinas de muchas formas. Que preferiblemente sea un espacio frente al cual la comunidad haya despertado un gran sentido de pertenencia.
PISCINAS REGLAMENTARIAS.COMPONENTES DEL PROYECTO PISCINA: Dependiendo de las dimensiones y uso de la misma. PISCINA REGLAMENTARIA 3 . PISCINA RECREATIVA.30 metros contados a partir del nivel superior del agua. no cumplen con las medidas reglamentarias haciendo que el Arquitecto pueda generar cualquier forma. a aquellos escenarios que si bien se destinan para la práctica deportiva y recreativa. sin que la profundidad sea mayor a 1. se clasifica como piscina recreativa o reglamentaria. a aquellos escenarios que se destinan para la realización de un evento de carácter competitivo: Las piscinas semiolímpicas utilizadas para competiciones de carácter nacional y las olímpicas para competencias de carácter internacional.
pues en toda la extensión puede nadar un adulto.-10. pues éste es el factor más importante en los costos de mantenimiento y será el que dictamine si el escenario es autosostenible o si por el contrario son demasiado onerosos los costos de operación. La piscina es un tanque generalmente enterrado.COMPONENTES DEL PROYECTO Al diseñar una piscina. 4 .5 normalmente.65 metros. El orden de las cuantías de acero de estos muros es la mínima que exige la norma N.S.30 metros). que no presente escapes de agua.R. con una viga perimetral profunda en la cual se asegura el refuerzo vertical de los muros perimetrales. suponer una presión de líquido equivalente de 0. para asegurar una buena estanqueidad es decir.75 ton/m3 multiplicado por un factor de seguridad de 1. los cuales se construyen en concreto reforzado o con mampostería confinada de bloques rellenos en concreto. Para el diseño estructural de los muros perimetrales en el caso de tanques enterrados de poca profundidad es suficiente emplear la hipótesis de cuando el tanque está vacío. es muy importante calcular el volumen del agua que se tiene que recircular y purificar a través del equipo de filtración. Profundidades mayores solo incrementan los costos de operación y disminuyen el número de bañistas teniendo en cuenta que no todos los usuarios saben nadar y que el promedio de estatura de nuestra población no supera los 1. de superficie superior libre construido en concreto reforzado que consta de una losa maciza de fondo. Por lo anterior es importante que la piscina sea poco profunda (hasta 1.
este cierre puede ser en malla o en reja. Cuando el suelo en la profundidad de desplante de esta estructura no es adecuado. la losa de fondo se debe apoyar sobre pilotes buscando un mejor estrato para el apoyo. Puede utilizarse un espacio mínimo de 2. y es suficiente un espesor de 15 centímetros de no existir subpresiones de agua. CIERRES Y OBRAS URBANAS: Siendo estos bienes de la comunidad. es el sitio donde se ubican las duchas y servicios sanitarios.0 ton/m2 la cual puede ser soportada por cualquier suelo "blando" en el lenguaje geotécnico.0 metros. árboles debidamente seleccionados y zonas verdes.0 metros por 2. Este tipo de piscina panda transmite una carga de servicio al suelo de apoyo no mayor de 2.0 metros y una altura de 2. Además. CASETA PARA EQUIPOS: La vida de una piscina depende exclusivamente de un buen equipo de filtración. 5 . pero es importante que sea un suelo residual. la cual es una presión bastante moderada. pues la mayoría de los desórdenes estructurales en piscinas se presentan cuando se construyen sobre suelos transportados no consolidados comúnmente conocidos como llenos. se deben proteger con un cerramiento que impida el paso de vehículos o animales que puedan deteriorar la infraestructura y en algunos casos permiten tener control sobre el escenario deportivo. Allí convergen las tuberías que componen el sistema hidráulico.0 metros por 4. Además. iluminación.30 ton/m2.COMPONENTES DEL PROYECTO En cuanto a la losa de fondo. se desarrollan andenes de concreto para accesos y circulaciones y se amuebla el espacio público con bancas. UNIDAD DE SERVICIOS: Con un área mínima aproximada de 10. ésta soporta una presión equivalente a la altura del agua que en este caso sería de 1.0 metros. se puede acondicionar un pequeño espacio central para cafetería o guardarropas.
ORIENTACIÓN: Por tratarse de escenarios no competitivos. EL EQUIPO DE FILTRACIÓN Y RECIRCULACIÓN: Depende del volumen de agua de la piscina. sin embargo. Mientras menos alejada se encuentre la caseta de la piscina. trabajan más eficientemente los equipos.30 metros. SISTEMA DE FILTRACIÓN 6 . para efectos de la ubicación de las boquillas de desnatador. Este equipo es el responsable de mantener el agua en buen estado. el asoleamiento sobre el escenario no es importante.0 metros y se debe cuidar que el piso de la misma se ubique a nivel del fondo de la piscina o preferiblemente a unos 50 centímetros por debajo. se compone de un filtro de arena silicea. una motobomba y un sistema de válvulas cuyos diámetros y potencia dependerán del diseño hidráulico para cada piscina en particular. Se recomienda una distancia mínina de 2. BORDES: El rompeolas debe tener una altura de 20 centímetros por encima del agua con el fin de que no se rebose y se pierda el nivel superior del agua para que funcionen en forma adecuada los desnatadores. se debe verificar el sentido de los vientos predominantes con el fin de que la cabeza de agua fluya hacia ellos.COMPONENTES DEL PROYECTO FORMAS: Las piscinas recreativas pueden construirse de las formas y tamaños que se acomoden al espacio disponible y a criterio del Arquitecto. sin embargo es importante que la profundidad de dichas piscinas no exceda los 1.
preferiblemente blanco. ENCHAPES: El placer de usar una piscina. La cerámica porcelanizada cumple con estos requisitos y por lo tanto se debe usar en los pisos y paredes de la piscina. Las cunetas o cárcamos se emplean para recoger y evacuar las aguas que se derraman de la piscina por el uso normal de la misma. así como las aguas lluvias de escorrentía y generalmente son en concreto.COMPONENTES DEL PROYECTO ANDENES PERIMETRALES: Los tipos de andenes y su acabado dependen del terreno donde se localice la piscina y de la cantidad de usuarios de este escenario. El sistema de vaciado se realizará teniendo en cuenta separar el andén de los muros de contención perimetrales. entre otros. los cuales deben proporcionar superficies que no sean resbalosas. Éste debe llevar su respectivo entresuelo y recebo. 7 ACABADO EN ANDENES PERIMETRALES . gres.50 metros de ancho. debajo estarán colocadas las tuberías de recirculación debidamente y protegidas. depende mucho del acabado interior el cual se recomienda de color claro. liso pero no resbaloso y fácil de limpiar. en lo posible deben ser poco profundas para evitar lesiones en los bañistas y deben estar conectadas al alcantarillado de aguas lluvias o combinado mas cercano. sin embargo se recomienda al menos un andén perimetral de 1. Los andenes deben llevar un desnivel mínimo del 2% desde el borde de la piscina hasta la cuneta mas cercana y su superficie de acabado puede ser en material antideslizante como grano fino semi lavado. con una junta de dilatación para evitar que los asentamientos futuros en el mismo produzcan fisuras en el rompeolas que originen fugas de agua y obliguen a reparaciones costosas en los acabados de la misma.
en caso contrario. Luego se procederá a excavar sea en forma manual o mecánica teniendo en cuenta que no se presenten sobreexcavaciones para evitar llenos que puedan provocar asentamientos futuros en la estructura a no ser que se deban efectuar reemplazos con material seleccionado técnicamente compactados. En caso de que el nivel freático esté por encima de la cota de fondo de la excavación será necesario construir un sistema de filtros para evitar subpresiones en la losa que puedan generar el fenómeno de flotabilidad en la estructura. se debe realizar un estudios de suelos para garantizar la estabilidad de la obra. EXCAVACIONES: Una vez realizada la nivelación del terreno. del alcantarillado de la misma y de la tubería de succión de fondo de la piscina. Preferiblemente se deben buscar suelos residuales. Para la preparación inicial del terreno se realiza la labor de limpieza y descapote del mismo retirando diversos materiales tales como escombros. El replanteo y localización de la piscina dentro del lote puede hacerse con equipo de precisión y revisarlo con el sistema de hilos y escuadra.SISTEMA CONSTRUCTIVO PRELIMINARES: Para la localización de la piscina se procede a la inspección del subsuelo mediante la excavación manual de apiques hasta una profundidad del doble de la cota de desplante de fundación con el fin de conocer las propiedades físicas del suelo. Simultáneamente se ejecuta la excavación de la casa de máquinas. se debe escoger una cota de excavación en la cual se compensen cortes con llenos para evitar al máximo la botada del material. 8 EXCAVACIONES FOSO PISCINA . su clasificación y su capacidad portante. señalando adecuadamente los cuatro vértices del rectángulo con estacas e hiladeros y referenciarlos a elementos visibles que permanezcan durante la construcción. material orgánico y el retiro y transplante de árboles de hoja pequeña que afecten el correcto tratamiento físico-químico del agua.
Especial cuidado se debe tener en la conservación del recubrimiento del refuerzo. En presencia de suelos homogéneos o de reemplazos en material seleccionado.0 a 2. por lo que nunca se debe prescindir de esta conducción pues se necesitará en caso de reparación o cambio de la misma. Se debe amarrar el refuerzo de los muros perimetrales dentro del refuerzo de las vigas de fundación.V. ENTRESUELO: Una vez nivelada y compactada manualmente la superficie del terreno natural se procede a colocar el entresuelo en piedra de tamaño máximo Ø=4" de e=0. el recebo del mismo en cascajo sucio de e=0.05metros debidamente compactado.05metros.SISTEMA CONSTRUCTIVO DESAGÜE Y RECIRCULACIÓN DEL FONDO: Se recomienda que la piscina tenga una rejilla de fondo de Ø=4" situada a corta distancia(1. presión tipo R. LOSA DE FONDO Y VIGA DE FUNDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES: Conforme al diseño estructural se procede a figurar el refuerzo correspondiente a las vigas de fundación y a la losa de fondo. consistente en una parrilla de refuerzo indicada en los planos estructurales.0 metros) del muro mas cercano a la caseta de filtración y comunicada con ésta a través de una tubería P . 21 de Ø = 3" que recircule el agua del fondo de la piscina por el filtro para mantener una mejor calidad de ésta.C.D. suministrando la longitud de anclaje requerida de acuerdo al diámetro del refuerzo que generalmente no es mayor de Ø ½".E. 9 MUROS DE CONTENCIÓN . se puede fundir la placa de fondo sobre el terreno reemplazando el entresuelo por un solado en concreto pobre de e=0.15metros y luego. mediante el reacomodamiento manual durante el vaciado de la losa de fondo y la viga de fundación de los muros el cual será preferiblemente monolítico.
Para un buen curado se recomienda mantener húmeda la superficie al menos durante la primera semana cubriéndola con plásticos o costales de fique. MUROS PERIMETRALES Y ROMPEOLAS: Para piscinas pandas. pero éstos pueden afectar la adherencia entre el concreto y el enchape por ser productos parafinados. la cual deberá estar cercana a 0. ENCHAPE MUROS 10 MURO DE CONTENCIÓN . En algunos casos se requerirá la construcción de filtros entre los muros y el terreno circundante. se programarán juntas de construcción con refuerzo continuo pues las antiguas juntas de expansión han caído en desuso por ser puntos débiles generadores de fugas. teniendo el cuidado de rellenar los bloques con concreto de igual especificación al empleado en las columnetas y vigas de amarre.SISTEMA CONSTRUCTIVO En caso contrario. En el remate superior de estos muros se construirá el rompeolas como una prolongación de la viga de amarre superior y cuyo objeto es el de evitar la pérdida excesiva de agua debido al uso normal de la piscina.5 y utilizar agregados limpios con un tamaño máximo de Ø ¾". al generar socavación en el terreno y evacuarlos a sitios adecuados para tal fin. Para aumentar la durabilidad e impermeabilidad del concreto se tendrá especial control en la relación agua-cemento. por lo cual se implementará un saliente inclinado que disipe el oleaje. También se pueden usar aditivos para el curado. En los planos estructurales se indicarán los diámetros y resistencia del refuerzo a emplear. debido a la presencia de aguas subsuperficiales que podrían afectar la estabilidad de la piscina. como ocurriría en una piscina olímpica donde el volumen de concreto a fundir es muy grande para hacerlo en un solo día. se usará el sistema de mampostería confinada con elementos de concreto reforzado.
0 metros de retiro de los mismos.SISTEMA CONSTRUCTIVO INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA: Conforme a los planos hidráulicos del equipo de filtración se debe colocar la tubería perimetral para desnatadores e inyectores paralela a los muros y al menos a 1. 21.E.V. CAJA DE EMPALME 40*40 cms. DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO RETORNO Ø3" SP Ø4" Ø4" Ø4" VA A COLECTOR GENERAL CUNERTA TIPO CARCAMO LLEGADA DE TUBERÍAS DE LA PISCINA FILTRO HR 48" D-1 D-2 D-3 D-4 SUCCIÓN DE FONDO Ø3" Ø3" MOTOBOMBAS DISTRIBUCIÓN EQUIPO DE FILTRACIÓN PANORÁMICA UNIDAD ACUÁTICA 11 . presión tipo R.C.D. Estas tuberías serán en P .
se aceptan variaciones en 22° en dirección Oriente-Occidente. DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Rompeolas: Debe superar en 20 centímetros el nivel de agua y puede construirse recto o con una inclinación mínima de 75°.20 PROYECCIÓN BLOQUE DETALLE ROMPEOLAS Los pasos incrustados en la pared del foso deben ser antideslizantes (preferiblemente en fibra de vidrio). ORIENTACIÓN: Por tratarse de escenarios de competencia. espumas o madera y serán detenidos en los extremos por un gancho empotrado a la pared.0 metros de largo. 13. 12 . no es prioritaria la orientación del mismo. Sirven para demarcar los carriles flotantes. Las piscinas deben contar con demarcaciones en el fondo con cambio en el color de la cerámica utilizada (azul oscuro). para escenarios cubiertos.20m GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 Flotadores: CHAFLAN A 45º CAÑUELA EN CONCRETO ENTRESUELO EN PIEDRA Ø3/8" a 0.PISCINAS REGLAMENTARIAS: SEMIOLÍMPICA CARACTERÍSTICAS: Por sus dimensiones. éstos son de material de alta densidad como corcho.20 Ø3/8" a 0.20m VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" Y E= Ø3/8" CADA 20 CMS COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI .20 .40 . 6 carriles de 2.0 metros de ancho y 1.20M Carriles: .0 metros entre si. y para la salida se utiliza un pasamanos en tubería de aluminio crudo o anodizado de Ø1-1/2” de perfil circular. DIMENSIONES: La piscina semiolímpica tiene 25. este escenario puede ser utilizado tanto a nivel recreativo como competitivo.38 VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" Y E= Ø3/8" CADA 20 CMS . la orientación debe ser NorteSur. Escalas: .30 metros de profundidad a partir del nivel superior de agua.20m VIGA DE FUNDACION 4 Ø 1/2" Y E= Ø3/8" A 0. sin embargo.20m .40 DETALLE MURO DE CONTENCIÓN .20 Ø 1/2" VIGA DE AMARRE INTERMEDIA 2 Ø3/8" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø 1-1/2" Ø3/8" a 0.18 75 º Ø3/8"" EN TODA LA LONGITUD Ø3/8" a 0.
12 VISTA FRONTAL CORTE LONGITUDINAL ANDEN PERIMETRAL FILTRO MURO DE CONTENCION ROMPEOLAS .20 CASETA DE FILTRACIÓN 2.09 .70 ESC:_____________________ 1:75 DETALLE ARGOLLA .20 .20 6 5 4 .C.33 .30 .00 5.90 .25 Ver Detalle 2 .395 .41 LOSA DE FONDO PISCINA 1.00 .04 2.80 PEND.015 75 º .33 ARGOLLA PARA ANCLAJE FLOTADORES .40 CERRADURA DE SEGURIDAD .20 1 .06 .3/4" .30 ARGOLLA Y CASCO DE BRONCE 1.09 .18 SECCION DETALLE ESCALAS CASETA ESC:________________1 : 20 .20 3.24 2.PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA .10 LOSA DE PISO CASETA .30 1. REPODUCCIONES O COPIAS.30 . 2% PASAMANOS DE ALUMINIO .70 Ver Detalle 2 .00 .A.09 .00 . 2% .20 1.30 .20 .00 2.20 ENTRESUELO EN PIEDRA LOSA DE FONDO e= 15 cms.40 .80 2.50 Ver Detalle 1 .00 1.90 .20 .10.20 .30 .09 13 .90 CUNETA TIPO CARCAMO .18 VIGA DE AMARRE INTERMEDIA MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 cms.00 .40 1.90 1.06 .00 PROYECCION LOSA .75 .00 25.70 .65 .J.77 1. MURO ENCHAPADO EN BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO SEÑALIZACION EN BALDOSIN 20*20 AZUL OSCURO .20 1.18 .30 . 1600 ROMPEOLAS PERIMETRAL VIGA DE FUNDACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 PASAMANOS EN ALUMINIO PELDAÑO PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO .95 3.50 .90 PEND.ROMPEOLAS ESC:____________________1 : 10 ZONA DETALLE 2 .00 2.FONDO PISCINA ESC:___________________________1 : 20 Hoja DETALLE SECCION PASAMANOS ESC:__________________________________1 : 25 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA . 2% PEND.06 2.40.09 . 2% .30 . RELLENO CON MERTERO 1:5 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO ENTRESUELO EN PIEDRA CAÑUELA EN CONCRETO BALDOSIN 20*20CMS BLANCO .00 PEND.90 3 2 .90 1.30 2.20 .20 .ARQUITECTÓNICOS 2.09 1.90 .30 .12 .85 .40 2.50 .00 10 9 8 7 .30 . 1: 75 JULIO DE 2010 01 03 PISCINA SEMIOLÍMPICA 25m * 13 m.95 .40 .30 13.04 .015 .20 .04 1.50 .30 .13 .22 .90 .00 .10 .90 . ENTRESUELO EN PIEDRA .30 .00 .00 5.20 DETALLE PUERTA CASETA ESC:______________________1 : 25 1.09 .00 .20 .00 1.20 1. Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.00 2.50 VIGA DE FUNDACION ESCALAS LADRILLO BOCADILLO 6*12*24 ARENON CHINO #1 A MEDIA CAÑA MORTERO DE NIVELACION .09 .20 DETALLE MODULACION LADRILLO BOCDILLO 6*12*24 (17 uds) FAJA EN ARENON CHINO #1 (media caña) .215 GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. ESC.90 .18 . 000000 COD.20 LINEA DE DEMARCACIÓN DEL FONDO .90 .09 .00 BAJA 10 CONTRA HUELLAS DE . DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.90 .20 .00 ANCLAJE PARA FLOTADORES 1.155 ACABADO EN GRANITO SEMILAVADO PLACA DE CONCRETO (ANDEN PERIMETRAL) .77 VANOS PISO EN GRANITO SEMILAVADO TUBERIA CUADRADA DE 1-1/2"*1-1/2" EN ALUMINIO CRUDO ALA EN ALUMINIO CRUDO 2.80 .30 1.18 CMS PLANTA PISCINA SEMIOLÍMPICA ESC:_______________________________ 1:75 ANDEN CUNETA DE CONCRETO MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 A LA VISTA RANURADO VANO LOSA DE CONCRETO CON ACABADO EN TABLETA DE GRES 20*20 + ARENON CHINO #1 ANDEN PERIMETRAL FILTRO MURO DE CONTENCION ROMPEOLAS LOSA DE FONDO e=15 cms.25 .30 .00 2.40 .75 1.09 .20 . ESCENARIO TIPO CONTIENE: ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.20 .60 2.20 2.00 2.09 .00 JUNTA DE DILATACIÓN EN BRONCE MARCO ALUMINIO CRUDO .00 7.30 JUNTA DE DILATACIÓN EN BRONCE BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO CHAFLAN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE SECCION .18 Ver Detalle 1 ESC:___________ 1: 5 .20 .90 .80 TORNILLO DE 1-1/2" 2.80 1.90 .20 .20 .000 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DETALLES .93 SECCION TRANSVERSAL ESC:_____________________ 1:75 DETALLE 1 .LAS MODIFICACIONES.60 .90 2.
39 .30.15m EN LAS VIGAS .A.05 V-B BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 COLUMNETA DE AJUSTE A LA MODULACION (20*20cm) Es 1 1 Ø1/2" L=4.40 1.10 .00 .20 .) VIGA DE FUNDACIÓN Ø3/8" a 0.40 DETALLE MODULACION MURO PERIMETRAL PISCINA VISTA EN PLANTA ESC:_______________________________ 1:20 BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 RELLENO CON MORTERO 1:6 COLUMNETA DE CONCRETO VER DETALLE .10 .39 .55 .00 2.00 V-F VIGA DE FUNDACION (40*40 CMS.40 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D50 ALIGERANTE CON LADRILLO TOLETE .80 5.ESTRUCTURALES A PROYECCION ANDEN PERIMETRAL B 5.40 4 Ø1/2" e= 3/8" cada 20cms 1 4 Ø1/2" e= 3/8" cada 20cms 2 3 .015 2 Ø1/2" L=3.40 .20 .20m VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" Y E= Ø3/8" CADA 20 CMS COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI .10 .40 .40 N2 4.40 PLANTA ESTRUCTURAL LOSA CASETA ESC:_______________________________ 1:75 .20 .10 .00 Ø1/2" L=1.40 .20 .13 .40 (10*20cm) Son 6 N-2 Ø1/2" L=4.20 SECCION COLUMNETA ESQUINAS DE MUROS ESC:__________________1 : 10 SECCION V-F CASETA ESC:__________________1 : 10 (20*20cm) Son 2 V-C 2 Ø1/2" L=6.80 12. ESCENARIO TIPO CONTIENE: ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.40 1. REPODUCCIONES O COPIAS.10 .40 .20 .30 .39 .00 ESC:___________________ 1:10 3.30 .40 .20 B BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 COLUMNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI .40 3 COLUMNETA DE AJUSTE A LA MODULACION 5.33 75 º Ø3/8"" EN TODA LA LONGITUD Ø3/8" a 0.19 .20 .40 .40 N1 V-A (20*20cms) V-C (20*20cms) V-C (20*20cms) 1.J.19 . 1: 75 JULIO DE 2010 02 03 PISCINA SEMIOLÍMPICA 25m * 13 m.05 2.20m VIGA DE FUNDACION 4 Ø 1/2" Y E= Ø3/8" A 0.80 .00 PLANTA ESTRUCTURAL CASETA PLANTA ESTRUCTURAL PISCINA ESC:_______________________________ 1:75 (10*20cm) Son 4 Ø1/2" L=1.10 .50 .015 .19 .13 (20*20cm) Es 1 2 Ø1/2" L=3.19 .00 .10 .10 .60 ROMPEOLAS .19 . DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.38 VIGA DE AMARRE SUPERIOR .60 4.50 .10 .10 .10 .80 N-B (10*20cms) N1 .07 .C.40 Ø1/2" L=1.10 .10 1.10 .20M DETALLE ROMPEOLAS ESC:__________________1 : 10 .10 .33 1.39 .015 CAÑUELA EN CONCRETO CAÑUELA EN CONCRETO ENTRESUELO EN PIEDRA .18 MORTERO PEGA 1:4 Ø 1/2" VIGA DE AMARRE INTERMEDIA 2 Ø3/8" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø 1-1/2" Ø3/8" a 0.20m EN AMBOS SENTIDOS GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 CHAFLAN A 45º VIGA DE AMARRE INTERMEDIA VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" Y E= Ø3/8" CADA 20 CMS .10 .10 .10 N2 N2 N2 N2 N2 V-B (20*20cms) N-B (10*20cms) .40 3.10 . Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.15 VIGA DE FUNDACION MURO DE CONTENCION .30 .20 N-1 Ø1/2" L=6.39 . ESC.20 V-D .40 3.50m DE PROFUNDIDAD .40 5.60 2 Ø1/2" L=6.60 2 Ø1/2" L=6.10 .20 3.10 .10 .39 .20m .40 VIGA DE FUNDACION (40*40 cms.20 A .40 .20m GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 1.40 .40 .39 .20 .90 3.) COLUMNETA DE CONCRETO VER DETALLE MODULACION . ZONA Hoja 000000 COD.90 C RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI .40 .10 .015 .PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA .40 24.30 2.015 .40 .000 PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES 3.40 .40 ELEVACION MURO PERIMETRAL ESC:_____________________ 1:20 DETALLE SECCION A ESC:________________ 1:20 DETALLE SECCION B ESC:________________ 1:20 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA .LAS MODIFICACIONES.40 2 Ø1/2" L=4.20 .40 .40 .25 ESPECIFICACIONES TECNICAS f´c = 211 Kg/cm2 fy = 4200 Kg/cm2 si Ø > ó = a 3/8" RESISTENCIA DEL SUELO= 15 ton/m2 a 1.20 .40 N-B (10*20cms) V-D (20*20cms) 1 MURO PERIMETRAL DE PISCINA .80 (20*20cm) Son 2 V-A 2 Ø1/2" L=6.39 .40 .00 1.10 .40 A 1.63 .30 .40 V-F .20 Ø1/2" L=3.10 .38 VIGA DE AMARRE INTERMEDIA FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø 1-1/2" LOSA DE FONDO Ø3/8" a 0.20 .40 .00 Ø3/8" a 0.00 .00 SECCION DE LOSA 14 .10 .15 ENTRESUELO EN PIEDRA NOTA: ESTRIBOS Ø3/8" a 0.20m VIGA DE AMARRE SUPERIOR BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40CMS RELLENO CON MEZCLA 1:5 ENCHAPE EN BALDOSIN 20*20CMS Ø3/8" a 0.20 PROYECCION BLOQUE .10 .96 .43 4.39 .60 2.11 .95 B C 3.20 .60 3.20 .00 2 3.20 N1 N1 V-A (20*20cms) 2.39 .10 .
30m LOSA DE FONDO e=15 cms.80 1.06 5.05 . ESCENARIO TIPO CONTIENE: ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.06 .PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA .LAS MODIFICACIONES.50 .00 9. Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.06 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø1-1/2" CAÑUELA EN CONCRETO GEOTEXTIL NO TEJIDO REF.SUCCION DE FONDO ESC:___________________________1 : 20 TUBERÍA PVC-S Ø4" VARILLA Ø3/4" 13. REPODUCCIONES O COPIAS.C.08 1.28 .00 5. DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.A.40 .75 .33 Ø1-1/2" . 1: 75 JULIO DE 2010 03 03 PISCINA SEMIOLÍMPICA 25m * 13 m.38 .HIDRÁULICOS 25.00 5.000 PLANOS HIDRÁULICOS Y DETALLES 15 .40 .10 . ESC.J.63 RETORNO Ø4" Ø3" SP FILTRO HR 48" 1.06 Ø1-1/2" JUN5TA DE DILATACION Ø1/4" Ø1/4"cada 0.50 Ø2" Ø1-1/2" Ø3" Ø3" DETALLE SECCION CUNETA ESC:___________________________1 : 10 Ø3" Ver Detalle 3 INYECTOR INYECTOR CORTE LONGITUDINAL ESC:_____________________ 1:75 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA .00 5.10 Ø3" DETALLE SECCION CARCAMO ESC:___________________________1 : 10 MOTOBOMBAS Ø3" . ZONA Hoja 000000 COD.05 DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO REVOQUE ESMALTDO 2.00 PLATINA DE ANCLAJE 2"*1/4" Ø1-1/2" CAJA DE EMPALME 40*40 cms.00 5.30 .00 .50 Ø4" VA A COLECTOR GENERAL CUNERTA TIPO CARCAMO Ø4" VA A COLECTOR GENERAL CONCRETO DE 3000 PSI Ø3" D-1 D-2 D-3 . 1600 Ø2" TUBERIA DE SUCCION PVC-P Ø3" RDE 21 VIGA DE FUNDACION REJILLA PLASTICA DE 4" Ø2" Ø1-1/2" DETALLE 3 .00 4. . NIVEL MINIMO DE AGUA TRANQUILA DESNATADOR CASCAJO LIMPIO .00 D-4 SUCCION DE FONDO Ø1-1/2" Ø2" Ø1-1/2" Ø1-1/2" Ø1-1/2" Ø2" 1.06 PROYECCION BORDE ANDEN PERIMETRAL PISCINA Ø1-1/2" BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO Ø2" Ø1-1/2" MURO PERIMETRAL PISCINA Ø1-1/2" Ø1-1/2" Ø2" Ø1-1/2" CHAFLAN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE VIGA DE AMARRE INTERMEDIA MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40CMS RELLENO CON MERTERO 1:5 1.
025 . con el fin de que las motobombas que succionan el agua de la piscina.40 DETALLE CANAL DESNATADOR DETALLE MURO DE CONTENCIÓN .25 .45 . y además reciben las aguas que circulan en los canales al momento de apagar los equipos de filtración. Tanque de Regulación: Consiste en un tanque que recibe el caudal del canal desnatador. 16 CARCAMO Ø 1/2" CINTA DE AMARRE INTERMEDIA 2 Ø3/8" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø3/8" a 0.10 .175 .20m en ambos sentidos GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 CANAL DESNATADOR CARCAMO EN CONCRETO ANGULO EN BRONCE 3/4"*3/4" EN BRONCE REJILLA PLASTICA .075 DETALLE CANALETA DESNATADORA . Debe llevar una rejilla plástica que de continuidad al piso y permita recibir las aguas provenientes de la piscina.115 ANDEN EN CONCRETO CON EL 5% DE PENDIENTE EN EL AREA DE LA PLAYA ENTRESUELO EN PIEDRA .025 ANDEN EN CONCRETO (5% de pendiente) VIGA DE AMARRE SUPERIOR 6Ø3/8" LONGITUDINALES Y e= Ø3/8" a 0. haciendo las veces de un desnatador continuo. consistente en la adaptación de los rompeolas al sistema denominado “Playa” el cual consiste en conformar el borde de la piscina de tal manera que el agua rebose superficialmente a una canaleta desnatadora haciendo que el agua no se devuelva evitando así la “turbulencia”.25 .40 .20 .10 .40 Ø3/8" a 0. 1600 BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO .025 .22 .415 TUBO PVC-S PARA EXTREMOS DEL CARCAMO CHAFLAN A 45º CAÑUELA EN CONCRETO ENTRESUELO EN PIEDRA . DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: .PISCINAS REGLAMENTARIAS: SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA CARACTERÍSTICAS: Existe una variación en las piscinas semiolímpicas.225 GEOTEXTIL NO TEJIDO REF.20M .20m Ø3/8" DE 60000 PSI a 0. conduciéndola al equipo de tratamiento.23 .20 M Ø3/8" DE 60000 PSI CONCRETO DE 3000 PSI PROYECCIÓN BLOQUE Canaleta Desnatadora: Mantiene limpia la superficie del agua.20m VIGA DE FUNDACIÓN 4 Ø 1/2" Y E= Ø3/8" A 0. garanticen el flujo de éstas.
85 . MURO ENCHAPADO EN BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO SEÑALIZACION EN BALDOSIN 20*20 AZUL OSCURO SECCION TRANSVERSAL ESC:_____________________ 1:75 GEOTEXTIL NO TEJIDO REF.00 1.40 .20 DETALLE PUERTA CASETA ESC:______________________1 : 25 1.10 17 .95 3.80 1.65 .06 2.30 .90 2.12 .30 6 5 4 LOSA DE PISO CASETA VIGA DE FUNDACION ESCALAS LADRILLO BOCADILLO 6*12*24 ARENON CHINO #1 A MEDIA CAÑA MORTERO DE NIVELACION .00 .90 .33 ARGOLLA PARA ANCLAJE FLOTADORES SECCION DETALLE ARGOLLA .24 .00 .20 .90 3 2 .18 SECCION .00 .20 .30 .70 CORTE LONGITUDINAL .30 2.30 .20 .22 .40 .53 1.J.20 CASETA DE FILTRACIÓN 2.C.18 CMS PLANTA PISCINA SEMIOLÍMPICA ESC:_______________________________ 1:75 ANDEN CUNETA DE CONCRETO MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 A LA VISTA RANURADO VANO FILTRO VIGA DE AMARRE SUPERIOR MURO DE CONTENCION LOSA DE FONDO e=15 cms.30 .00 . ENTRESUELO EN PIEDRA .30 .09 .10.20 . ENTRESUELO EN PIEDRA CARCAMO EN CONCRETO ANGULO EN BRONCE 3/4"*3/4" EN BRONCE VISTA FRONTAL ESC:_____________________ 1:75 BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO CHAFLAN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CINTA DE AMARRE INTERMEDIA MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40CMS RELLENO CON MERTERO 1:5 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø1-1/2" CAÑUELA EN CONCRETO GEOTEXTIL NO TEJIDO REF.20 1.18 .50 DETALLE ESCALAS CASETA ESC:________________1 : 20 1.000 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DETALLES .09 .FONDO PISCINA ESC:___________________________1 : 20 Hoja DETALLE SECCION PASAMANOS ESC:__________________________________1 : 25 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA . 2% .00 2.A. 2% .60 .20 .20 DETALLE MODULACION LADRILLO BOCDILLO 6*12*24 (17 uds) FAJA EN ARENON CHINO #1 (media caña) .12 Ver Detalle 2 ANDEN PERIMETRAL FILTRO MURO DE CONTENCION NIVEL MINIMO DE AGUA TRANQUILA LOSA DE FONDO e=15 cms.00 ANCLAJE PARA FLOTADORES baja LINEA DE DEMARCACIÓN DEL FONDO . 2% . 000000 COD.00 10 9 8 7 . PISCINA SEMIOLÍMPICA (PLAYA) 25 m.30 .90 CUNETA TIPO CARCAMO .90 2.18 PEND.30 .00 2.00 .22 .20 .50 1.09 .80 2.25 .30 .09 .50 baja .75 .23 .00 25.20 .20 .77 MARCO ALUMINIO CRUDO .20 1 .00 .04 1.41 1.32 ARGOLLA Y CASCO DE BRONCE 1.30 . * 13 m.00 5.80 .10 CERRADURA DE SEGURIDAD 2.ARQUITECÓNICOS 2.30 .20 .90 .09 .00 PROYECCION LOSA 13.09 .40 LOSA DE CONCRETO CON ACABADO EN TABLETA DE GRES 20*20 + ARENON CHINO #1 . 1600 PASAMANOS EN ALUMINIO VIGA DE FUNDACION (40*40 cms) PELDAÑO PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO LOSA DE FONDO PISCINA . 2% PASAMANOS DE ALUMINIO .90 .80 TORNILLO DE 1-1/2" 2.13 .30 .90 baja 1.115 REJILLA PLASTICA ANDEN EN CONCRETO CON EL 5% DE PENDIENTE EN EL AREA DE LA PLAYA ENTRESUELO EN PIEDRA .20 3.LAS MODIFICACIONES. 1600 BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO DETALLE 1 .90 .30 PEND.95 .20 .18 ESC:___________ 1: 5 Ver Detalle 1 .CARCAMO ESC:______________1 : 20 ZONA DETALLE 2 .40 ANDEN PERIMETRAL .90 .00 2. ESC.00 1.75 1.PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA .70 .90 .00 2.04 2.20 .00 5.09 .415 LOSA DE FONDO e=15 cms.80 .90 .20 1.09 .20 1.50 .09 .20 .30 1.20 .90 baja 1.30 .60 2.90 .00 JUNTA DE DILATACIÓN EN BRONCE PISO EN GRANITO SEMILAVADO PROYECCION TANQUE DE EQUILIBRIO 1.77 VANOS TUBERIA CUADRADA DE 1-1/2"*1-1/2" EN ALUMINIO CRUDO ALA EN ALUMINIO CRUDO .04 .00 7.00 .90 1.09 .90 PEND.00 PEND.09 1.06 .20 2. ESCENARIO TIPO 03 CONTIENE: Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.50 . DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.00 BAJA 10 CONTRA HUELLAS DE . 1: 75 JULIO DE 2010 01 ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.30 .00 2.40 . REPODUCCIONES O COPIAS.40.25 ENTRESUELO EN PIEDRA Ver Detalle 2 TUBO PVC-S PARA EXTREMOS DEL CARCAMO .20 1.20 .3/4" .
10 .40 1.40 1.40 VIGA DE FUNDACION (40*40 cms.20 . ESC.60 2 Ø1/2" L=6.00 2 N-B (10*20cms) 5.85 2.025 VIGA DE AMARRE INTERMEDIA FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø3/8" a 0.40 .20 .50 .39 .60 2.10 .10 . REPODUCCIONES O COPIAS.55 .80 2.40 .39 .) .40 .40 .00 1.A.00 1.20 B BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 COLUMNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI .39 .15 ANDEN EN CONCRETO (5% de pendiente) .40 .10 .10 .025 .30 .10 .) COLUMNETA DE CONCRETO VER DETALLE MODULACION V-B (20*20cm) Es 1 1 Ø1/2" L=4.00 .00 PLANTA ESTRUCTURAL PISCINA ESC:_______________________________ 1:75 PLANTA ESTRUCTURAL CASETA .10 .10 .10 .19 .20 M Ø3/8" DE 60000 PSI . ESCENARIO TIPO 03 CONTIENE: Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.20 N-1 .05 .40 Ø1/2" L=6.40 1.40 3. 1: 75 JULIO DE 2010 02 ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.30.90 PLANTA ESTRUCTURAL TANQUE DE EQUILIBRIO 3.175 MORTERO PEGA 1:4 RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D50 .10 Ø3/8" DE 60000 PSI a 0.10 .39 .30 V-F .PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA .ESTRUCTURALES A 5.20 .15 ENTRESUELO EN PIEDRA .95 3.40 N-B (10*20cms) N1 N1 N1 V-A (20*20cms) 2.80 MURO PERIMETRAL PISCINA COLUMNETA DE AJUSTE A LA MODULACION VIGA DE FUNDACION 2.40 .20m VIGA DE FUNDACION 4 Ø 1/2" Y E= Ø3/8" A 0.80 MURO DE CONTENCION N2 N2 N2 N2 N2 3.20 A .40 V-F (10*20cm) Son 4 Ø1/2" L=1.40 .32 1.20 .20m en ambos sentidos VIGA DE AMARRE SUPERIOR 6Ø3/8" LONGITUDINALES Y e= Ø3/8" a 0.075 CARCAMO .20 .63 .40 .13 . * 13 m.20 18 .10 .40 .10 .30 .00 V-D (20*20cm) Es 1 2 Ø1/2" L=3.40 24.015 .00 2.39 .10 .11 (20*20cm) Son 2 .40 .20 .015 .LAS MODIFICACIONES.25 Ø3/8" a 0.30 1 4 Ø1/2" e= 3/8" cada 20cms 2 3 4 Ø1/2" e= 3/8" cada 20cms .40 N1 V-A (20*20cms) V-C (20*20cms) V-C (20*20cms) 1.25 .015 CAÑUELA EN CONCRETO CAÑUELA EN CONCRETO ENTRESUELO EN PIEDRA SECCION DE LOSA ESC:___________________ 1:10 .40 .39 .20 .20 3.40 V-B (20*20cms) 3 N2 4.10 .25 1.10 .00 3. ZONA 000000 COD.20m GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 CHAFLAN A 45º VIGA DE AMARRE INTERMEDIA .C.45 .60 3.20 .60 2 Ø1/2" L=6.10 1.40 VIGA DE FUNDACION (40*40 cms.40 .60 .40 .20M CONCRETO DE 3000 PSI PROYECCION BLOQUE ESPECIFICACIONES TECNICAS f´c = 211 Kg/cm2 fy = 4200 Kg/cm2 si Ø > ó = a 3/8" RESISTENCIA DEL SUELO= 15 ton/m2 a 1.40 B C 3.40 . PISCINA SEMIOLÍMPICA (PLAYA) 25 m.80 V-A 2 Ø1/2" L=6.39 .225 Ø3/8" a 0.40 3.10 PLANTA ESTRUCTURAL LOSA CASETA ESC:_______________________________ 1:75 4.10 .80 5.10 .20 .39 .10 1 .000 PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLES .10 .60 12.10 .32 Ø 1/2" CINTA DE AMARRE INTERMEDIA 2 Ø3/8" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS FILTRO EN CASCAJO LIMPIO GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 .40 N-B (10*20cms) V-D (20*20cms) .50m DE PROFUNDIDAD .10 .19 .40 .10 .60 2 Ø1/2" L=3.40 (10*20cm) Son 6 N-2 Ø1/2" L=4.20 Ø1/2" L=3.90 PROYECCION ANDEN PERIMETRAL PISCINA .40 Ø1/2" L=1.00 .50 .20 .10 .40 .60 4.40 A B C .00 2 Ø1/2" L=4.20 .10 .025 .00 .40 .20m .40 1.05 Ø1/2" L=1.40 .39 .40 .10 VIGA DE FUNDACIÓN .015 ENCHAPE EN BALDOSIN 20*20CMS CARCAMO ALIGERANTE CON LADRILLO TOLETE .96 .40 ELEVACION MURO PERIMETRAL ESC:_____________________ 1:20 DETALLE SECCION A ESC:________________ 1:20 DETALLE SECCION B ESC:________________ 1:20 DETALLE CARCAMO ESC:___________________ 1:10 Hoja INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA .20 . DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.10 .39 .10 SECCION COLUMNETA DETALLE MODULACION MURO PERIMETRAL PISCINA VISTA EN PLANTA ESC:_______________________________ 1:20 BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 RELLENO CON MORTERO 1:6 COLUMNETA DE CONCRETO CARCAMO EN CONCRETO ANGULO EN BRONCE 3/4"*3/4" EN BRONCE REJILLA PLASTICA VER DETALLE ESQUINAS DE MUROS ESC:__________________1 : 10 SECCION V-F CASETA ESC:__________________1 : 10 (20*20cm) Son 2 V-C 2 Ø1/2" L=6.00 .19 .19 .30 BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 COLUMNETA DE AJUSTE A LA MODULACION 2.J.10 .
J.30 . DEBEN SER AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.50 DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO Ø4" VA A COLECTOR GENERAL CONCRETO DE 3000 PSI CUNERTA TIPO CARCAMO .75 Ø3" Ø3" Ø3" D-1 .50m DE PROFUNDIDAD DETALLE 3 .10 .A.63 RETORNO Ø4" Ø3" Ø4" SP FILTRO HR 48" 1.LAS MODIFICACIONES. ESC.15 Ø3/8" a 0.02 1.15 CAÑUELA EN CONCRETO CAÑUELA EN CONCRETO ENTRESUELO EN PIEDRA REJILLA PLASTICA DE 4" . * 13 m.20 REVOQUE IMPERMEABILIZADO 1.00 9.80 1.50 Ø2" Ø3" VER DETALLE Ø3" Ø3" INYECTOR INYECTOR CORTE LONGITUDINAL Ø3/8" a 0.00 5.10 Ø3" Ø2" DETALLE SECCION CARCAMO ESC:___________________________1 : 10 MOTOBOMBAS Ø3" .40 .20m en ambos sentidos DETALLE TANQUE DE EQUILIBRIO ESC:_____________________ 1:20 SECCION COLUMNETA TANQUE ESC:_____________________ 1:75 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Gerente: Julio Roberto Gómez Gaitán DERECHOS DE AUTOR LA INFORMACION AQUI CONTENIDA ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INDEPORTES ANTIOQUIA .50 .38 . ESCENARIO TIPO 03 CONTIENE: Diseñó: Área Infraestructura DIBUJO: J.PLANOS PISCINA SEMIOLÍMPICA TIPO PLAYA . .00 Ø1-1/2" Ø1-1/2" Ø2" Ø1-1/2" Ø1-1/2" Ø1-1/2" TOMA DE SUCCION (CONEXION DE PARED PARA ASPIRACION) CASETA DE FILTRACION .00 .06 ENTRESUELO EN PIEDRA PROYECCION BORDE ANDEN PERIMETRAL PISCINA Ø2" LOSA DE FONDO e=10 cms.32 DETALLE SECCION CUNETA Ø3" ESC:___________________________1 : 10 . ZONA Hoja 000000 COD.05 REVOQUE ESMALTDO 2. PISCINA SEMIOLÍMPICA (PLAYA) 25 m.HIDRÁULICOS 25.00 PLATINA DE ANCLAJE 2"*1/4" Ø1-1/2" CAJA DE EMPALME 40*40 cms.02 Ø 1/2" GEOTEXTIL NO TEJIDO REF.000 PLANOS HIDRÁULICOS Y DETALLES 19 .C.15 SECCION TANQUE DE EQUILIBRIO ESC:_____________________ 1:75 TANQUE DE EQUILIBRIO TAPA REMOVIBLE 80*80cms EN CONCRETO DE 3000 PSI Ø6" Ø6" TUBERÍA PVC-S Ø4" VARILLA Ø3/4" 13. 1: 75 JULIO DE 2010 03 ÁREA INFRAESTRUCTURA Jefe de Área: Fabiola Ruiz Vélez 00.06 PLANTA HIDRAULICA PISCINA ESC:_____________________ 1:75 JUN5TA DE DILATACION Ø1/4" Ø1/4"cada 0.20m VIGA DE FUNDACION 4 Ø 1/2" Y E= Ø3/8" A 0.SUCCION DE FONDO ESC:___________________________1 : 20 Ø3/8" a 0. TAPA DE CONCRETO MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO Ø6" CARCAMO Ø1-1/2" Ø1-1/2" 2.10m en cada sentido TAPA DE CONCRETO REMOVIBLE .20 LOSA DE CONCRETO BALDOSIN CERAMICO 20*20CMS BLANCO CHAFLAN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE VIGA DE AMARRE INTERMEDIA VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40CMS RELLENO CON MERTERO 1:5 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø1-1/2" CAÑUELA EN CONCRETO REVOQUE IMPERMEABILIZADO .10 MURO DE CONTENCION PERIMETRAL PISCINA 10.05 .40 . REPODUCCIONES O COPIAS. 1600 TUBERIA DE SUCCION PVC-P Ø3" RDE 21 VIGA DE FUNDACION FILTRO EN CASCAJO LIMPIO Ø1-1/2" GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 .06 5.40 FILTRO 2.10 LOSA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE SUPERIOR 4 Ø1/2" EN TODA SU LONGITUD Y ESTRIBO DE Ø3/8" CADA 20 CMS ESC:_____________________ 1:75 .20M ESPECIFICACIONES TECNICAS f´c = 211 Kg/cm2 fy = 4200 Kg/cm2 si Ø > ó = a 3/8" RESISTENCIA DEL SUELO= 15 ton/m2 a 1.30m .82 FILTRO EN CASCAJO LIMPIO GEOTEXTIL NO TEJIDO ref 1600 .20m VIGA DE FUNDACION 4 Ø 1/2" Ø3/8" a 0.08 CASCAJO LIMPIO 1.28 .53 1.06 .00 SUCCION DE FONDO Ø3" CARCAMO Ø6" 1.02 .06 1.
las cuales estarán espaciadas convenientemente para evitar zonas muertas. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Artículo 37. expidió la Resolución No..Toda piscina de recirculación deberá tener una tasa de filtración que garantice como mínimo la renovación o recirculación del volumen total del agua de la piscina según la siguiente tabla: Piscinas de uso público cada 4 horas.. las cuales estarán plenamente identificadas y la zona de bañistas no podrá tener una profundidad mayor de 1. Piscinas de uso restringido cada 6 horas. Cada desnatador deberá contar con una canastilla o coladera de material inoxidable y de fácil remoción. Artículo 33.Deberá existir un desnatador por cada 80 metros cuadrados de área de piscina o en su defecto habrá una canaleta desnatadora a lo largo del perímetro de la piscina. 20 .Sólo en las piscinas de uso restringido y particular podrá haber una zona de bañistas y otra zona de saltos o clavados.. Artículo 39.50 metros.NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Con el fin de garantizar un adecuado control a las piscinas tanto de carácter público como privado con recirculación de aguas. CAPITULO II . Artículo 32. Se usará una boquilla por cada 11. el Congreso de la República de Colombia. 3751 de Diciembre 10 de 1993. Artículo 34.Existirá una trampa de cabellos antes de la entrada de la(s) bomba(s) del (os) filtros(s). de las cuales pasaremos a enunciar los artículos más relevantes que tienen que ver con el diseño arquitectónico en las unidades acuáticas. Artículo 36. La manguera de succión deberá tener una longitud no menor de 15 metros.La entrada de agua a la piscina de recirculación será mediante boquillas de inyección.Cuanto una piscina de uso restringido tenga zona de saltos o clavados esta área deberá estar plenamente identificada y se indicará su profundidad en un lugar visible a todos los bañistas.En todas las piscinas de recirculación que se construyan después de la iniciación de la vigencia de esta resolución deberá existir rejilla de fondo. la vigilancia y control en las mismas... Artículo 38. donde se dictan las Normas Técnicas para su cuidado.. Se han venido complementando dichas normas con medidas de seguridad. Artículo 35.NORMAS TÉCNICAS SOBRE PISCINAS CON RECIRCULACIÓN..Deberá existir una boquilla de succión por cada 200 metros cuadrados de área de la piscina o por cada 30 metros de su perímetro. expidió la Ley 9 de 1979 con sus respectivos decretos reglamentarios.4 metros cúbicos/hora recirculados. Piscinas de uso particular cada 8 horas. por medio de la cual se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas en el Departamento de Antioquia.
Un (1) lavamanos por cada 50 bañistas.NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Artículo 41. de uso restringido y de uso especial se debe fijar en lugar visible un aviso que indique su profundidad.Las instalaciones sanitarias para mujeres deberán estar dotadas de duchas.20 metros bajo la superficie del agua cuando la profundidad de la piscina sea mayor. Los escalones estarán colocados dentro de los muros e irán hasta una profundidad menor de 1. lavamanos...Los vértices entre los muros y de éstos con el piso de la piscina deberán ser redondeados para evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza. Artículo 49. claro e impermeable. Artículo 46.Un (1) orinal por cada 50 bañistas .Una (1) ducha por cada 40 bañistas . Alrededor de los corredores de la piscina existirán sifones con su respectiva rejilla que recojan las aguas sucias de la piscina. cortadas. Artículo 51. el desnivel del fondo no será mayor del 5%.Toda piscina de uso público o restringido en la zona de bañistas no podrá tener un factor de uso menor de 1. Las paredes serán revestidas hasta la altura de 1.Los vestideros o instalaciones sanitarias deben ser independientes por sexo y deberán obedecer a las siguientes condiciones: El piso será en material resistente. No se permitirá el uso de entrabados de madera en los vestideros o instalaciones sanitarias. Queda prohibida la construcción de bares dentro o en el perímetro de las piscinas públicas..Los recubrimientos interiores de la piscina deberán ser lisos.-Las piscinas de uso público o restringido tendrán como mínimo 2 escaleras provistas de pasamanos que sobresalgan al corredor de la piscina. Artículo 48... Cuando la profundidad de la piscina sea variable. PASAMANOS DE PROTECCIÓN 21 . etc). lavamanos y sanitarios.Los corredores de la piscina tendrán un ancho no menor de 1. Artículo 53. Artículo 54. Artículo 50.El Fondo de la piscina será en material no corrugado. Artículo 45.Queda prohibido el uso o construcción de escaleras fijas que avancen dentro de la piscina o sobresalgan de los muros. Los materiales con que se construyeron no deben generar riesgo alguno para los usuarios (raspaduras.Un (1) sanitario por cada 40 bañistas .Las instalaciones sanitarias tendrán la siguiente dotación calculada a carga máxima de la piscina.En las piscinas de uso público..80 metros como mínimo con material vitrificado o material equivalente. Los bares que existan en las piscinas públicas al entrar en vigencia esta resolución no podrán contradecir lo reglamentado en el presente artículo. punciones... Artículo 44.. orinales y sanitarios. Las de los hombres tendrán duchas. de color claro y en material impermeable y lavable. Se señalizará claramente el área de ubicación indicando su uso. . lavable y no absorbente.20 metros y serán en material antirresbalante y con pendiente del 2% como mínimo hacia afuera de la piscina. Artículo 47. las aguas lluvias y las aguas de lavado.30 metros cuadrados por persona...En piscinas de uso restringido no se permitirán alturas de trampolín o plataforma superior a 3 metros. Artículo 43.Toda piscina de uso público tendrá un vestidero con sus correspondientes guardarropas a razón de uno por cada 20 bañistas.. Artículo 52.
Artículo 59.. siempre tendrá agua con cloro a una concentración no menor de 30mg/lt. El personal encargado debe contar con un Reglamento de Higiene y Seguridad y suficiente entrenamiento para controlar con éxito accidentes ocurridos durante la operación de los equipos y manipulación del cloro y demás químicos. quien constatará que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 49 y que la actividad que en ellos se desarrolla no interfiere con el disfrute y la sana recreación que deben tener lugar en la piscina.Para las piscinas de renovación continúa y de uso especial se aplicarán los artículos 38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51-53. donde se tengan profundidades mayores de 1.El lavapies tendrá una profundidad no menor de 0. duchas y sanitarios. Artículo 58.54-55-56-57-58 de la presente resolución.Las piscinas de renovación continúa y de uso especial deberán tener una entrada de agua que garantice la renovación total del volumen de la piscina. Parágrafo: .NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Artículo 55. Artículo 57. con la frecuencia anotada. Los bares que existan en las piscinas públicas en el momento de entrar en vigencia esta resolución serán revisados por la autoridad sanitaria. los pisos de baños y desvestideros. deberán desinfectarse como mínimo cada 48 horas con solución clorada u otro producto de probada acción desinfectante..El acceso a la plataforma de lanzamiento deberá hacerse por medio de escaleras y descansos protegidos con barandas laterales. cada seis (6) horas. Artículo 75.Toda piscina de uso público o restringido tendrá un lugar donde se guarden los útiles de aseo y productos químicos... acreditado por entidad reconocida por el gobierno.50 metros habrá servicio de salvavidas. Artículo 61. descansos y trampolines deberán tener una superficie antideslizante. Los corredores alrededor de la piscina. deben ser desinfectados con fungicidas adecuados. Todo accidente que tenga lugar dentro del área destinada al bar. Artículo 56.El factor de uso para las piscinas de renovación continúa y de uso especial no podrá ser menor en ningún momento de 2 metros cuadrados por persona.En toda piscina de uso público y restringido. así como en el resto de las instalaciones será responsabilidad de su propietario.20 metros.NORMAS DE SEGURIDAD. Artículo 74.. – Entre el vestidero y la piscina habrá un lavapies ubicado de tal forma que sea obligado su uso por los bañistas.Si en el establecimiento funcionan restaurantes o cafeterías estos deberán estar separados de la piscina y en ningún momento se podrá expender alimentos o bebidas para ser ingeridas por los bañistas dentro de la piscina.. este sitio deberá estar fuera del acceso del público.Las duchas estarán ubicadas de tal forma que sea obligado su uso antes de entrar a la piscina..Todas las instalaciones anexas a la piscina como vestideros...30 metros y un largo no menor de 1. CAPITULO IV . Artículo 60. LAVAPIES Y DUCHAS 22 . Las escaleras. Artículo 76.
Las instalaciones eléctricas de la piscina serán proyectadas y ejecutadas de forma que no pongan en peligro o riesgo a los bañistas o al público en general. Artículo 84. Se debe informar además: -Fecha de lavado de los filtros.Las partes más profundas de la piscina. -Día de reparación o mantenimiento para los diferentes equipos. Número de bañistas presentes.El operador de la piscina deberá acreditar ante la Dirección Seccional de Salud o de la Dirección Local de Salud.. -Cloro residual libre en la piscina. serán marcadas en lugar visible en un área negra o cuadrada de 0. B. Artículo 80. 23 .. PARÁGRAFO.NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.El administrador deberá llevar un libro de registro en el cual debe contener como mínimo: A. mascarilla con oxígeno.. -Días de lavado o desinfección de las instalaciones.. -Es obligación de todo bañista tomar una ducha antes de ingresar a la piscina.. -Un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones. Con una periodicidad de 24 horas.A criterio de la autoridad sanitaria y de acuerdo con las características de la piscina pondrán ser exigidas: camillas.. Atada a un flotador salvavidas.Será obligatorio tener en toda piscina de uso público o restringido los siguientes elementos: -Cinturón salvavidas -Una cuerda de longitud mayor al ancho de al piscina y de resistencia no menor de 200kg.NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Artículo 77.. haber recibido entrenamiento teórico-práctico en el manejo de equipos de equipos y adecuación de aguas para piscinas. -Ph del agua de la piscina. Artículo 83..Con una periodicidad no menor de 12 horas. -Cloro residual libre en los lavapies. Artículo 79.. C.15mts de diámetro o de lado respectivamente. PARAGRAFO 2.Toda piscina de uso público o restringido tendrá un administrador y un operador. el cual deberá estar ubicado en lugar visible para los bañistas y tendrá como mínima las siguientes disposiciones: -Prohíbase el ingreso a la piscina de personas que presenten heridas. -Volumen del agua renovada o recirculada. de una entidad pública o privada debidamente acreditada. PARAGRAFO 1. CAPÍTULO V .El administrador podrá ser el propietario o persona delegada por él y será el responsable de la buena marcha del establecimiento y como tal deberá estar en el lugar mientras la piscina este en funcionamiento. -Cantidad y tipo de productos químicos aplicados.-Toda piscina de uso público o restringido debe tener un reglamento de funcionamiento. sala de primeros auxilios..Queda prohibido el uso de sustancias tóxicas como el sulfato de cobre y las que así califiquen las autoridades sanitarias. laceraciones o infecciones de la piel.. Prohíbase el ingreso a la piscina de personas en estado de embriaguez. etc. Artículo 85.…Artículo 78. -Número máximo de bañistas en la piscina.
. Artículo 11. las alarmas de incendio. las rutas de salida de emergencia y cualquier otra información relevante. b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana. como son: barreras de protección y control de acceso a la piscina. en especial. f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia. Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la piscina. g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados. El tratamiento de desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento para proteger la salud de los usuarios. deberá acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad: a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto. Este dispositivo deberá reposar en un sitio visible. En todos los casos. Parágrafo. lo dispuesto en este artículo será requisito para poner en funcionamiento una piscina. deberá existir dispositivo de accionamiento manual que permita detener la bomba de succión. En todo caso. CAPÍTULO IV. e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande. de sus tubos de drenaje deberán incluir dimensiones y profundidad. equipos y plano de todas las instalaciones. Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de liberación de vacío de seguridad. que preste el servicio de piscina. d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho. Toda persona natural o jurídica. un sensor de emergencia que desactive la succión automáticamente en caso de bloqueo del drenaje. En todo caso.NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Ley 1209 de julio 14 de 2008. Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas. señalizado como tal y de libre acceso. c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones. estas cubiertas deberán permanecer en perfecto estado.MEDIDAS DE SEGURIDAD. características. cumpliendo los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. Los detalles de la piscina relativos a sus planos y. detectores de inmersión o alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y protección para prevenir entrampamientos. ALARMA DE SUPERFICIE 24 . pública o privada. Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de drenaje. Deberán instalarse cubiertas antientrampamientos en el drenaje de las piscinas. Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberán tener por lo menos (2) dos drenajes. visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina. Artículo 12.
Botón de parada de emergencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. Otros que determine el Ministerio de la Protección Social. 2. y se crea al programa de vigilancia y control de piscinas en el municipio de Medellín. . Cerramiento: Incluye la puerta o torniquete u otro medio que permita el control de acceso al estanque de la piscina o estructura similar. Sistema de seguridad de liberación de vacío. Alarma de agua o detector de inmersión. se recomienda que dichas leyes y decretos reglamentarios sean leidas detenidamente y en su totalidad por todos los actores que intervienen en el desarrollo de éstos proyectos.NORMATIVIDAD PARA EL USO Y CONTROL DE PISCINAS Decreto 00398 de marzo 16 de 2007.Por medio del cual se señalan medidas aplicables a las piscinas y estructuras similares de uso colectivo y de propiedad privada uníhabitacional y se dictan otras disposiciones. Cubiertas anti-atrapamiento. 25 . En todo caso. 4. Artículo 11-. Decreto 2171 de Junio 10 de 2009. 3.Por el cual se reglamenta la vigilancia y el control de las piscinas públicas y de uso restringido. Los dispositivos de seguridad que se utilicen en piscinas y estructuras similares son los siguientes: 1. 6. 5. .
(mayor a 7.2) el equipo se oxida rápidamente y se causan molestias en los ojos de los bañistas. (menor de 7. Si el pH es bajo. se debe poner atención al manteniminto que se le dé a las aguas contenidas en las piscinas para evitar así que se generen enfermedades de la piel adoptando las medidas apropiadas las cuales pasamos a describir: EL AGUA: Para mantener el agua libre de gérmenes patógenos se utiliza el cloro en todas sus variantes por el gran poder bactericida y su bajo costo. el Hipoclorito sódico y el Hipoclorito cálcico. El cloro tiende a bajar el PH inicial y los hipocloritos tienden a aumentarlo. tales como el Cloro gaseoso. PEACHÍMETRO DIGITAL Los productos usados para el control del pH son: -Soda y Carbonato de Sodio: Se utiliza para subir el pH cuando la desinfección se hace con cloro gaseoso. 26 . de entrenamiento y competencia. Control del pH (potencial hidrógeno): Con el peachímetro se controla el pH teniendo en cuenta el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad del agua.MANTENIMIENTO DE PISCINAS Con el fin de propender la salud y la seguridad de los usuarios de las instalaciones acuáticas con fines recreativos. Si el pH es alto. Estos productos se diferencian por el PH resultante y de aquí las cantidades relativas de HCIO (ácido hipocloroso) y CIO (ión hipoclorito) que se encuentran en equilibrio.4) el cloro pierde poder bactericida y el agua quedará sin desinfectar.
Tape el tubo con el tapón rojo. también puede usarse para bajar el pH.MANTENIMIENTO DE PISCINAS -Ácido Muriático: Se utiliza para el pH cuando la desinfección se hace con cualquiera de los hipocloritos. Agregue 5 gotas de Phenol Red (Rojo Fenol). 1 (viene con el peachímetro). ya que forma ácido sulfúrico al disolverse con el agua. agregue una gota de solución No. -Sulfato de Aluminio: Aunque la mayor aplicación es para la coagulación y sedimentación. Análisis del pH: Llene el tubo de ensayo de la derecha (rangos 7.3. El cloro desaparece rápidamente por la acción de la materia orgánica y el sol. Mezcle bien y espere 15 segundos para comparar el color.3 a 3. Instrucciones para el análisis del cloro y el pH por comparación clorométrica: (Datos tomados del Manual de Operación de Piscinas de la empresa “E SCAN QUIMICA LTDA”) Análisis del Cloro: Llene el tubo de ensayo de la izquierda hasta la marca. rango 0. con agua de la piscina Agregue 5 gotas de OTO (químicos que vienen con el peachímetro) al tubo del lado izquierdo (colores amarillos. Normalmente este ensayo debe hacerse una hora después de aplicarse el cloro. Mezcle bien y espere 30 segundos para comparar el color.2) hasta la marca. mezclando antes del siguiente paso. con el agua de la piscina.0) Tape el tubo con el tapón amarillo.0 a 8. 27 . Si el cloro es mayor de 0.
Guarde el comparador donde no quede expuesto al sol.6 Si el volumen de la piscina es de 50 m3. Si el pH es menor a 7. 100 Si el pH es mayor que 8.2 a 7. se requiere: 6 * 50 = 3 Kilos de soda. agregar soda gota a gota. No confunda los tapones de los tubos. Cuente el número de gotas.2 debe añadirse ácido para bajar el pH hasta el ideal.6). Ejemplo: Se necesitaron 6 gotas de soda para llegar al pH 7.0. agitando después de cada gota hasta que el pH sea el ideal (7.MANTENIMIENTO DE PISCINAS Si el pH es mayor de 7.2 . Agregar 5 gotas de Rojo Fenol.2. agregue ácido Si el pH es menor de 7. El cloro y el ácido se deben usar cuando la piscina no está en uso ( preferiblemente en las horas de la noche ) 28 .7. El procedimiento es el mismo.6. Multiplique el número de gotas por el volumen de la piscina en metros cúbicos y divida por cien. agregue carbonato de sodio (soda) Lave bien los tubos después del ensayo. Procedimiento para saber la necesidad de soda o de ácido: Llenar el recipiente hasta la marca. el resultado es el número de kilos de soda que debe agregar. el resultado se mide en litros de ácido.
el carbonato de sodio y soda cáustica. A éstas. tendrán una trampa para la protección de la bomba. se les debe quitar la suciedad simultaneamente con la limpieza del tanque de filtración.MANTENIMIENTO DE PISCINAS LIMPIEZA DE PAREDES: Para limpiar las paredes y en especial la llamada Línea de Filtración. la cual será de hierro fundido o plástico reforzado de Ø6” con conexiones roscadas de Ø3” * Ø3” incluyendo canastillas removibles en malla de acero inoxidable. se utilizan productos fuertemente alcalinos entre otros. Las Trampas: Todas las bombas de filtros a presión que se usan para aspirar la piscina o desocuparla. Carro de Aspiración: Se debe tener una aspiradora de plástico con un cabezote mínimo de 12 pulgadas. ! 29 . con el fin de aspirar los residuos de suciedad depositados en el fondo de la piscina producto de la floculación del agua. con ruedas plásticas de altura ajustable con su manguera de succión plástica flotante de Ø1-1/2” por 40 pies de largo. EQUIPO DE TRATAMIENTO: El Tanque: Se debe lavar la arena del filtro cada 8 días aplicando las instrucciones que para el efecto recomiende el fabricante del equipo.
la relación con su entorno y su constante utilización por todo tipo de usuarios. sino a la práctica deportiva y recreativa como hábito saludable. Por todo esto se concluye que el escenario deportivo es una gran herramienta para implementar programas en beneficio del desarrollo ciudadano y el mejoramiento de la calidad de vida.CONCLUSIONES Es importante la planificación que contemple el crecimiento de los escenarios. 30 . ésto se logra ofreciendo programas de uso del tiempo libre a grupos poblacionales específicos que no necesariamente obedezcan a programas de competencia. estará pendiente y pondrá todo su empeño para que los escenarios deportivos y recreativos sean de gran calidad arquitectónica. urbana y estructural. El éxito no es sólo tener un escenario construido. sino también utilizado. Indeportes Antioquia por medio del Área de Infraestructura Física.
gov.gov. 237 .Colombia .co E-mail: infraestructura@indeportesantioquia.260 04 34 Fax: 260 02 76 Medellín .Arquitecto GUILLERMO TUTTLE PÁEZ Profesional Universitario .co Teléfonos: 260 21 11 ext.INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA ÁREA INFRAESTRUCTURA FABIOLA RUIZ VÉLEZ Jefe de Área .Ingeniero Civil GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia Segunda Edición AGOSTO DE 2010 Página Web: indeportesantioquia.Ingeniera Civil JUAN CARLOS JOHNSON ARISTIZÁBAL Profesional Universitario .
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia .
Documentos similares a Guia Piscinas
nef_16_2006_96488333
Oscar Ocampo Coronado
Calculo Piscina
1.2 Planos Proyecto Piscina
Más de Soami Sandoval
Especificaciones Pisos
Proyecto Arq. Deysi
Comunicado de Prensa - Rally Tt Colombia
Cartilla Sdp
epilogo Sarmiento
02 Segunda Parte. Especies amenadas
RedDePrestadoresDeServicioYUrgencias_31Agos
Caldas, Territorio de Oportunidades [Programa de Gobierno 2016 - 2019]
Jorge Mario Rendon
2015 Boletin Epidemiologico Semana 01
INFORMACION ACTIVIDAD AVISTAMIENTO EN JARDIN SAO.pdf
Complejo Cultural Ayuda
LISTAdeCOLEGIOS

References: Artículo 37
 Resolución 
 Artículo 33
 Artículo 39
 Artículo 32
 Artículo 34
 Artículo 36
 resolución 
 Artículo 38
 Artículo 35
 Artículo 41
 Artículo 49
 Artículo 46
 Artículo 51
 Artículo 48
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 50
 Artículo 45
 resolución 
 Artículo 44
 Artículo 47
 Artículo 43
 Artículo 52

Artículo 59
 artículo 49
 Artículo 58
 Artículo 55
 Artículo 57
 resolución 
 Artículo 75
 Artículo 61
 Artículo 56
 Artículo 74
 Artículo 60
 Artículo 76
 Artículo 84
 Artículo 80
 Artículo 77
 Artículo 83
 Artículo 79
 Artículo 85
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 11