Source: https://it.scribd.com/document/185336927/M04-UD01-UA10
Timestamp: 2019-10-20 09:02:11+00:00

Document:
Manuale Elettrotecnica
SalvaSalva M04_UD01_UA10 per dopo
Programma Impianti Elettrici Civili
Tubo Multi Stratos Cheda Tecnica
Chek List Sivacon s4
Manuale_tecnico
Tubi Per Impianti Civili e Industriali ITA 27022014
Press Kit Smau
CATALOGO-9MG
guideecassetti[1]
Cabluri FG70M1
Impianti Elettrici 4
1.10 Tubi protettivi e canali
CEI 23-82
In genere vengono impiegati tubi protettivi pieghevoli in materiale isolante incassati nella muratura.
Dimensioni dei tubi protettivi pieghevoli in PVC
CEI 23-80 art. 3.11 CEI 23-80 ar. 3.10 CEI 23-81 CEI 23-80 art. 7.3 CEI 64-8/5 art. 522.8.1.6
Sono definiti pieghevoli i tubi che, durante limpiego, possono essere agevolmente piegati ma non frequentemente. I tubi rigidi, particolarmente adatti per installazione a vista, sono anchessi idonei per la posa incassata nella muratura. Devono essere utilizzati tubi protettivi non propaganti la fiamma che possono essere di qualsiasi colore, esclusi larancio, il giallo ed il rosso. I tubi protettivi, pieghevoli o rigidi, in materiale isolante posati sotto pavimento devono essere almeno di tipo medio (codice di classificazione 33 secondo CEI 23-80). Anche per la posa in vista bene utilizzare tubi rigidi di tipo medio. I tubi di tipo leggero (codice di classificazione 23 secondo CEI 23-80) potrebbero essere posati sottotraccia a parete, o a soffitto, oppure nel controsoffitto, ma di fatto anche in questi casi si utilizzano tubi di tipo medio per ragioni di uniformit.
Dimensioni dei tubi protettivi rigidi in PVC
Figura 3.4 a) Il diametro interno del tubo deve essere 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi. b) La sezione occupata dai cavi non deve superare la met della sezione del canale
Nelle figg. sono riportate le dimensioni rispettivamente dei tubi pieghevoli e rigidi. Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi, fig. 3.4 a).
CEI 64-8/5 art. 522.8.1.1
Per le installazioni da incasso, prevedere lutilizzo di tubi corrugati di diverso colore, facilitando linstallazione e lindividuazione dellimpianto. Si consiglia di utilizzare tubazioni con diametro non inferiore a 25 mm
Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione del canale stesso, fig. 3.4 b).
CEI 23-32 CEI 23-19
I canali devono essere conformi alla norma CEI 23-32 (isolanti) ed alla norma CEI 23-19 (battiscopa). Un tubo protettivo viene designato con il diametro esterno (grandezza). Il tubo deve avere in ogni caso il diametro interno di almeno 10 mm, che corrisponde a un diametro esterno di 14 mm. Poich la norma CEI 23-26 non prevede pi questo diametro, occorre utilizzare tubi con diametro esterno di almeno 16 mm. Alcuni preferiscono utilizzare tubi protettivi di diametro esterno minimo 20 mm, in previsione di eventuali modifiche o aggiunte. 13
CEI 64-8/5 art. 522.8.1.1 CEI 23-26
Tabella 3.B - Diametro esterno minimo (mm) dei tubi pieghevoli in pvc, in relazione alla sezione e al numero dei cavi (1) Uo indica la tensione nominale verso terra del cavo U indica la tensione nominale (tra le fasi) del cavo
Le tabelle 3.B e 3.C indicano il diametro esterno minimo che devono avere i tubi protettivi, rispettivamente pieghevoli e rigidi, in relazione alla sezione e al numero dei cavi.
Tabella 3.C - Diametro esterno minimo (mm) dei tubi rigidi in pvc, in relazione alla sezione e al numero dei cavi (1) Uo indica la tensione nominale verso terra del cavo U indica la tensione nominale (tra le fasi) del cavo
1.11 Cassette I coperchi delle cassette devono essere saldamente fissati.
CEI 64-8/4 art. 412.2.3
Sono preferibili le cassette con coperchio fissato con viti, mentre sono sconsigliabili i coperchi ancorati con graffette. buona norma che giunzioni e cavi posti allinterno delle cassette non occupino pi del 50 % del volume interno della cassetta stessa. La tabella 3.D indica, per ogni casetta, il numero massimo dei tubi attestabili, in relazione alla grandezza dei tubi stessi. inoltre consigliabile attestare le tubazioni in modo da evitare eccessivi intrecci di cavi.
Documenti simili a M04_UD01_UA10
cicciorusso73
LIBRA-C-MA
Cedric Bodin
05 01 Adattatori Per Installazione
ELYOS.pdf
Octavian Tavi
UNI 9795-Feb2014
Diverter valve project
Luca Giagu
1.IT FLEX C1)
Altro di fkb987
M07_UD03_UA03
M07_UD03_UA02
M07_UD03_UA01
M07_UD02_UA02
M07_UD02_UA01
M07_UD01_UA18
M07_UD01_UA16
M07_UD01_UA13
M07_UD01_UA12
M07_UD01_UA11
M07_UD01_UA10
M07_UD01_UA09
M07_UD01_UA08
M07_UD01_UA07
M07_UD01_UA06
M07_UD01_UA05
M07_UD01_UA04
M07_UD01_UA03
M07_UD01_UA02
M07_UD01_UA01
M06_UD03_UA12
M06_UD03_UA11
M06_UD03_UA10
M06_UD03_UA09
tmp_8771-riello-723438464
UNI EN 1995-1-1
Leonardo Assi Jr.
Procedure Per La Progettazione
giondet9922
Smart-UPS® RT Gruppo di continuità SURT 8000:10000 VA.pdf
Vittorio Guglielmo

References: art. 3
 art. 7
 art. 522
 art. 522
 art. 522
 art. 412