Source: https://es.scribd.com/document/114448601/Trabajo-de-Instalaciones-Sanitarias
Timestamp: 2017-09-22 19:10:06+00:00

Document:
Cargado por 'Luis Alejandro Ynfante
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. I.U.P.
“SANTIAGO MARIÑO” Ingeniera Civil
Profesor Antonio Yriarte
Alumno Luis Ynfante C.I 21.293.033
Introducción Las instalaciones de una vivienda son todos los sistemas de distribución y recogida de fluidos que forman parte de la edificación. La mayoría de las instalaciones de una vivienda se estructuran de un modo similar: parten de una red pública de suministro en este caso de aguas, que llegan a los hogares pasando por un contador que mide el gasto individual de cada servicio y se distribuyen mediante una red interna hasta los puntos en los que interesa disponer de ellos. Estas normas son fundamentales para el correcto desempeño de las edificaciones
En la construcción de las edificaciones, uno de los aspectos más importantes de las instalaciones es el buen funcionamiento en el uso diario, debido a que satisfacen las necesidades básicas del ser humano, como lo son las instalaciones sanitarias. Las normas estudiadas en este caso, son para edificaciones. Estas instalaciones básicamente deben cumplir con las exigencias de habitabilidad, funcionabilidad, durabilidad y economía en todas las edificaciones. Las instalaciones eléctricas nos permiten disponer de la energía en cada punto de utilización como los son en artefactos domésticos, iluminación de ambientes, etc.; así como las instalaciones sanitarias permiten utilizar agua potable para la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza del hogar , para eliminar desechos. El trabajo que se está desarrollando sobre “Instalaciones en edificaciones”, es básico para nuestra formación profesional, de ahí su estudio, es de suma importancia esta norma en la realidad ya que el crecimiento urbano es mayor que en otras épocas y por eso que se necesita de nuevos materiales para mejora el estilo de vida para la persona.
De Las Dimensiones De Los Locales Artículo 12 Las dimensiones de los locales se regirán de acuerdo a lo establecido en el presente capítulo. Artículo 13 Las dimensiones de los dormitorios en las viviendas serán las siguientes: A. Al menos uno de los dormitorios tendrán un área mínima neta de 8,50 m², con dimensión lateral mínima de 2,40 m. B. Los dormitorios adicionales tendrán un área neta mínima de 6 m², con dimensión lateral no menor de 2,00 m² Las áreas netas mínimas no incluyen closets, vestuarios, ni otras dependencias anexas a los dormitorios. Artículo 14 Los dormitorios colectivos para tres o más personas deberán tener un área mínima de 4,00 m² por persona. Artículo 15 El local destinado a cocina en viviendas deberá tener, como mínimo un área de 6,00 m² y su menor dimensión no podrá ser inferior a 1,50 metros. En unidades de vivienda de un dormitorio o de un solo ambiente la cocina podrá formar parte del estar comedor o del ambiente único, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 83 del Capítulo V de estas normas. Artículo 16 Los ambientes destinados a cocinas, deberán separarse de los destinados a lavaderos de ropa u otros donde se laven, sequen, embosquen o aireen ropas, por lo menos por una pared o tabique cuya altura no sea menor de 1,50 metros y cuya longitud no sea menor de 0,80 metros.
Artículo 17 Toda unidad de vivienda deberá incluir, un espacio techado para lavadero de área mínima de 3m² y 1,50 m de dimensión lateral mínima. Se exceptúan de esta disposición las unidades de vivienda de un solo dormitorio y/o de un solo ambiente o de los tipos estudio en las cuales podrá omitirse la batea, siempre que se instalen estas piezas en sitio techado de la edificación, en proporción no menor de una batea por cada 3 apartamentos. Artículo 18 Se prohíbe que las salas sanitarias se comuniquen directamente con ambientes donde se preparen alimentos. Artículo 19 Las dimensiones de las salas sanitarias estarán de acuerdo con el número y tipo de las piezas sanitarias que se instalarán en ellas, previendo los espacios mínimos necesarios para su adecuado uso, limpieza, reparación e inspección. A tal fin las salas sanitarias serán proyectadas de acuerdo con los modelos que se indica en los ANEXOS, Figura 1. Artículo 20 La altura mínima interior de los locales destinados a vivienda desde el piso acabado hasta la parte inferior del techo o cielo raso, será de 2,40 m. Cuando en un local de la vivienda de los techos sean inclinados, el promedio de las diferentes alturas no deberá ser menor de 2,40 m., en estos casos la menor altura no será inferior a 2,10 m. Artículo 21 La altura mínima interior de los locales destinados a oficina, medida del piso acabado hasta la parte inferior del techo o cielo raso, será de 2,60 m. Cuando un local de oficina los techos sean inclinados el promedio de las diferentes alturas no será menor de 2,60 m; en estos casos la menor altura será inferior de 2,10 m. Artículo 22 La altura mínima interior de los locales destinados a comercio, medidas desde el piso acabado hasta la parte inferior del techo o cielo raso será de 2,60 metros.
siempre que sea factible su remoción para restaurar la altura mínima indicada en los artículos 21 y 22 en cualquier momento que se desee eliminar la ventilación artificial o el aire acondicionado.20 m.. podrá ser de 2. en cualquier momento que se desee eliminar la ventilación artificial o el aire acondicionado. se provea de ventilación artificial o aire acondicionado. mediante el uso de un falso techo. Artículo 23 La altura mínima de las salas sanitarias será de 2. se toleraría reducir la altura interior hasta un mínimo de 2. el promedio de la diferentes alturas no será menor de 2. .40 metros. la altura comprendida entre su piso acabado y la parte inferior del techo del local.20 metros. siempre que de un ambiente de doble altura y cuando el área ocupada por la mezzanina no ocupe más del 50% del área del piso del local del cual forma parte. Artículo 24 Cuando en una vivienda o en ambientes de la misma. mediante el uso de un falso techo. Artículo 26 Donde se construyan mezzaninas. se tolerará reducir su altura inferior hasta un mínimo de 2. siempre que sea factible su remoción para restaurar la altura mínima indicada en el artículo 20. en estos casos la menor altura no será inferior de 2.Cuando en un local destinado a comercio los techos sean inclinados. Artículo 25 Cuando en oficinas o comercios se provea ventilación artificial o aire acondicionado.10 m.60 metros.10 metros.
a excepción hecha del espacio destinado a la ducha que se considera como pieza sanitaria y se rige por lo establecido en el Capítulo VII. deberán ser de acabado impermeable. La altura del revestimiento con los materiales señalados será de 1. durabilidad. hasta una altura de 1. liso. lavables y no deleznables. impermeables. Paredes Y Techos Artículo 27 Los pisos de todo local deberán ser de materiales resistentes. fácilmente lavable y capaz de soportar la abrasión de los productos destinados a la limpieza. fácil limpieza y que no sean deleznables. o que se paren una vivienda de otra. resistente y fácilmente lavable y capaz de soportar la abrasión de los productos destinados a la limpieza y garantizar su perfecta adherencia a y durabilidad.De Las Características De Pisos. y protección contra ratas y ratones. deberá ser de 1.50 metros. sobre el nivel del piso acabado y en todo el perímetro de la sala sanitaria. Artículo 30 Las paredes en los ambientes destinados a cocina. Se prohíbe el uso de pisos de tierra o de cualquier otro material que no reúna las características anteriormente citadas. tanto a lo largo de la pared posterior donde se adosa el fregadero. térmico y óptico. liso. resistente. sobre el nivel del piso. como a lo largo de la pared posterior donde se adosa la fuente de calor. del revestimiento con los materiales de las características señaladas. Artículo 29 Las paredes de las salas sanitarias deberán ser de acabado impermeable. Artículo 28 Los elementos que limiten o sirvan de separación a los ambientes de una vivienda. .80 metros como mínimo y garantizar su perfecta adherencia y su durabilidad.20 metros. difícil ignición. deberán tener características tales que garanticen aislamiento acústico.
. resistentes fácilmente lavables y capaces de resistir la abrasión de los productos dedicados a la limpieza. se aplicará a la pared donde está adosada la batea. No obstante la Autoridad Competente.Artículo 31 Lo dispuesto en el artículo 30. Artículo 34 Los techos de todo local deberán ser impermeables y durables. cocinas. Artículo 32 Las paredes de las cocinas comerciales e institucionales deberán ser de acabado impermeable. De la Iluminación y Ventilación Natural de los Locales de las Edificaciones Artículo 35 La iluminación y la ventilación natural de los locales de las edificaciones estarán reglamentadas por las especificaciones del presente capítulo. liso resistente. deberán ser aprobados por la Autoridad Competente.30 metros mayor que la longitud de la pieza. Artículo 33 Los materiales impermeables. de acabado liso. lavaderos y cocinas comerciales e institucionales. a ser utilizados como revestimiento en las salas sanitarias. en todo el perímetro del local y cubriendo la altura total de dicho ambiente desde el nivel del piso acabado. podrá autorizar el uso de tales materiales para techos de Kioscos ornamentales o de recreo. Se prohíbe el uso de techos de paja o palma o de cualquier otro material que no reúna las características anteriormente citadas. en aquellas localidades donde éstos no constituyen problemas para la salud pública. fácilmente lavable y capaz de resistir la abrasión de los productos destinados a la limpieza. pero podrá admitirse que su longitud sea al menos 0. hasta la parte inferior del techo.
colegios. pasillo u otro espacio techado.85 metros sobre el nivel del piso acabado del local. se obtengan niveles uniformes de iluminación y de ventilación.Artículo 36 Se prohíbe que los estares y comedores. Artículo 39 El área de la ventana o de las ventanas que se utilicen para iluminar y ventilar naturalmente locales habitables de edificaciones. Artículo 38 La ventana o ventanas se colocarán en forma tal que en lo posible. de las edificaciones para viviendas. El marco superior de la ventana o de las ventanas se coloque lo más alto posible por encima del nivel del piso acabado del local. a este fin se recomienda que: A. garantizando la iluminación del local aún cuando la ventana esté cerrada y . C. sean iluminados y ventilados exclusivamente por medios artificiales. para obtener el mayor ángulo de ciclo posible. será libre. para evitar el deslumbramiento. El marco inferior de toda ventana se ubique a no menos de 0. no sea mayor de dos meses la altura comprendida entre el marco superior de la ventana o ventanas y el nivel del piso acabado interior del local. Figura 2. y en ningún caso menor de un (1) metro cuadrado. La dimensión perpendicular a la ventana o las ventanas. liceos y similares. Artículo 40 El área de la ventana o de las ventanas a que se refiere el artículo anterior. por encima de techos o a través de un corredor. Ver dibujo ilustrado en los ANEXOS. será como mínimo el 10% de la superficie del piso del local. Ver dibujos ilustrativos Nº 4 y 5. los dormitorios de cualquier edificación y las aulas de clases en las edificaciones de escuelas. en todo de acuerdo con lo que se establece en estas normas. B. patio o espacio abierto. Artículo 37 La iluminación y ventilación naturales de los locales de las edificaciones se llevará a cabo por medio de ventanas que abran directa o indirectamente sobre una calle.
00 metros y se mantendrá por igual en toda la altura "h" de la edificación. abran directamente a un patio. travesaños y cualquier otro elemento estructural u ornamental de las mismas. dichos elementos deberán presentar un área libre no menor de 30% del área de la superficie del piso del local correspondiente. (planta baja y dos o más pisos) la dimensión mínima (a). las áreas de los marcos. El área mínima del patio se calculará con la relación: . éstos no deberán reducir las áreas mínimas requeridas de acuerdo con lo establecido en estas normas.50 Dimensión mínima del patio en metros 3. En todo caso. Artículo 42 Cuando las ventanas destinadas a iluminar y a ventilar locales habitables. del patio se calculará con la siguiente relación: Esta dimensión en ningún caso será menor de 4.00 Para edificaciones de tres y más plantas.se obtendrá descontando de su total. la dimensión (a). Artículo 41 Cuando frente a las ventanas se coloquen elementos de protección. de este último será la siguiente: 1) Para patios cerrados En edificaciones de Una sola planta (planta baja) Dos plantas (planta baja y un piso) 3.
a = Dimensión mínima del patio en metros prolongada por igual en toda la altura "h" de la edificación. Si resultara que (b) fuera mayor de tres veces (a). del patio se calculará con la relación: Esta dimensión en ningún caso será menor de 3. no será mayor de tres veces el ancho (a). el patio se calculará como patio cerrado. (planta baja y dos o más pisos). La dimensión máxima del patio abierto (b) perpendicular a la dimensión mínima (a).50 metros y se mantendrá igual en toda la altura "h" de la edificación.50 Para edificaciones de tres y más plantas.00 2. . la dimensión mínima (a).2) Para patios abiertos En edificaciones de Una sola planta (planta baja) Dos plantas (planta baja y un piso) Dimensión mínima del patio en metros 2.
h = Promedio aritmético de las alturas en metros de las paredes que circundan el patio. A = Área mínima del patio en metros cuadrados. Si resultara que (b) fuera mayor de tres veces (a) el patio se calculará como patio cerrado. a= Dimensión mínima del patio en metros. Cuando se desee establecer el ancho y la longitud mínimos del patio a nivel de cada piso. pero sin tomar en cuenta las alturas de las paredes que circunden al patio. sus dimensiones se calcularán con las siguientes relaciones: 1) Para patios cerrados: 2) Para patios abiertos: La dimensión (b) del patio abierto no deberá ser mayor de tres veces la dimensión (a). a nivel de cada piso. ubicadas fuera de los linderos de la propiedad. con la finalidad de escalonar adecuadamente los patios. . incluyendo en dichas alturas a los parapetos. h= Altura de la edificación en metros a nivel del piso considerado media a partir del nivel inferior de la planta baja de la edificación. b= Dimensión del patio perpendicular a (a) y a nivel de cada piso.
la dimensión del espacio techado. Cuando la ventana tenga vista recta sobre una calle. si en el predio colindante existe igualmente un retiro obligatorio. que esté comunicado directamente con una calle. podrá ser cualquiera siempre que dicho perímetro circunscriba al rectángulo de las dimensiones calculadas con las relaciones indicadas en este artículo. se podrán construir pisos adicionales. siempre que la altura adicional de la edificación. una tolerancia de un 20% menos. Artículo 46 Cuando una ventana destinada a iluminar y a ventilar un local habitable o una sala sanitaria abra a un espacio techado. forme un ángulo de 30º sexagesimales con el plano vertical del parámetro. no deberá ser mayor de una vez y media la menor altura del espacio techado (h) con . perpendicular a la ventana (d). Artículo 43 Cuando la iluminación y la ventilación de locales de edificaciones se realice por medio de ventanas que abran directamente a un retiro de la edificación. patio o retiro. un pasillo u otro espacio techado similar. tal retiro se considerará como patio abierto y sus dimensiones se calcularán con las relaciones indicadas en el artículo 42 de estas normas. Artículo 45 La dimensión mínima del patio abierto. se deberán cumplir los siguientes requisitos: A. patio o retiro. resultante de un retiro obligatorio admitirá. quede por debajo del plano que pasando por la línea horizontal superior del correspondiente parámetro. Artículo 44 Por encima de la altura que corresponde a las dimensiones de un patio. tal como: un corredor. calculadas con las relaciones indicadas en el artículo 42 de estas normas.Parágrafo Único La forma del perímetro de los patios.
o el ancho de la ventana. no deberán tener altura superior a 1. y el espacio techado se cierre con bloques calados. Artículo 48 Los antepechos construidos en la proyección del extremo de un espacio techado. patio o retiro. B. celosías. Cuando la ventana tenga vista lateral sobre una calle. . La calle. Figura 5. El área libre que presente el cerramiento será como mínimo del 45% del área total de la superficie del piso del espacio techado y de los locales a iluminar y a ventilar. elementos de ornamentación rejillas y similares. Artículo 47 Cuando la iluminación y la ventilación de locales de edificaciones se realice por medio de ventanas y a través de espacios techados tales como lavaderos. C. patio o retiro. Cuando el cerramiento se haga con bloques calados. deberá ser como mínimo del 15% del área del piso del correspondiente local. la distancia entre el centro de la ventana y la calle. el patio o el retiro. por existir un obstáculo frente a la ventana. C. no deberá ser mayor de 2. pasillos y otros espacios techados similares. y mayor o igual a 1. la dimensión mínima de los calados será de 10 cm. Figura 4. al frente del cual se encuentre ubicada una ventana destinada a iluminar y a ventilar un local habitable o una sala sanitaria. y nunca menor de 1. D. Ver dibujo ilustrativo en los ANEXOS. (a) no será menor de la mitad de la distancia anterior (d). se deberán cumplir los siguientes requisitos: A. y el espesor máximo de los bloques no será mayor de 20 cm. Ver dibujo ilustrativo en los ANEXOS. normal al plano de la ventana no deberá ser menor de 2. así como también la ventana. Ver dibujo ilustrativo en los ANEXOS. la otra dimensión del espacio techado.20 metros.50 metros.00 metros. la distancia "y" será igual o menor a la distancia "z" y la distancia "x" deberá ser igual o mayor al ancho de la ventana (v). deberán cumplir con los requisitos exigidos en estas normas.00 y la otra dimensión del espacio techado. patio o retiro. El área de la ventana o de las ventanas de cada uno de los locales a iluminar y a ventilar. Figura 3.50 metros. Cuando la ventana tenga vista oblicua sobre una calle.respecto al piso del local. corredores. B.
En la relación anterior: a= Dimensión mínima del patio en metros. será de 0. será como mínimo del 10% de la superficie del piso del local y en ningún caso menor de 0. medidas sobre la perpendicular a la ventana y trazada por su centro. y en ningún caso será menor de 1. 41 y 42 de estas normas. Cuando se desee establecer el ancho y la longitud del patio. con la finalidad de escalonar el patio. se calculará con la siguiente relación: Esta dimensión se mantendrá por igual en toda la altura "h" de la edificación.Artículo 49 El área de la ventana o de las ventanas que se utilicen para iluminar y para ventilar los locales de las edificaciones destinadas a salas sanitarias. incluyendo en dichas alturas a los parapetos. Artículo 50 La ventana o las ventanas utilizadas para iluminar y para ventilar salas sanitarias deberán cumplir con lo especificado en los artículos 39.40 metros. h= Promedio aritmético de las alturas en metros de las paredes que circundan al patio. perpendicular a (a) podrá ser igual o mayor que (a). La otra dimensión del patio.50 metros. dichas dimensiones se calcularán con las relaciones siguientes: . La dimensión mínima de la ventana o de cada ventana. que circundan al patio. abran directamente a un patio abierto o cerrado. Artículo 51 Cuando las ventanas destinadas a iluminar y a ventilar salas sanitarias. a nivel de cada piso. la dimensión mínima (a) del patio.30 m². que se mantendrá en toda la altura "h" de la edificación. ubicadas fuera de los linderos de la propiedad.
Artículo 52 Cuando la iluminación y la ventilación de locales de una edificación se realice por medios naturales a través de bloques huecos. rejillas y similares. no regulables. perpendicular a la dimensión mínima (a) en metros. b= longitud mínima del patio. celosías. Si alguna de estas dimensiones resultara mayor de tres veces la otra. ésta se calculará con la relación: En estas relaciones: a= ancho mínimo del patio abierto o cerrado. rejas. rejas. elementos de ornamentación. rejillas y similares en las áreas de iluminación y de ventilación de locales de las edificaciones. celosías. El uso de bloques huecos. queda sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: . h= altura de la edificación al nivel del piso considerando en metros y medida a partir del nivel inferior de la planta baja de la edificación.La mayor dimensión del patio no deberá ser mayor de tres veces la dimensión menor. en metros. elementos de ornamentación. deberá garantizarse que tales elementos no reduzcan las áreas mínimas requeridas de acuerdo con lo establecido en estas normas.
b. depósitos..80 metros por encima del nivel del piso acabado de local. deberá dejarse entre la cocina y el lavadero. estos elementos podrán instalarse en toda la altura del ambiente. un tabique cuya altura no sea inferior de 1. Artículo 55 Cualquier local de una edificación ubicado en semisótano y que pueda ser iluminado y ventilado por medios naturales. B. locales de oficinas y similares.Se permitirá su utilización en: salas. como medida de protección contra la entrada de ratas y ratones.80 metros. El espesor máximo. patio o retiro sobre el cual abra. salas sanitarias. comedores.A. .. lavaderos. esté ubicada entre la cocina y la ventana o ventanas que sean fuente de iluminación y de ventilación de aquella.El área libre que representen estos elementos será como mínimo del 30% del área del piso del ambiente que se ilumina y se ventila a través de ellos.20 metros por encima del nivel del piso acabado de local en planta baja... estos elementos sólo podrán instalarse a partir de una altura no menor de 1. D. d. corredores. deberá cumplir con lo especificado en estas normas. C. el borde inferior de la ventana o de las ventanas se situará a no menos de 0. En este caso. exceptuando en los locales destinados a dormitorios.En salas sanitarias estos elementos sólo podrán instalarse a partir de una altura no menor de 1.En cocinas. Artículo 54 Los elementos utilizados para obtener iluminación y ventilación cenital deberán colocarse en forma tal. Artículo 53 Cuando en las unidades de vivienda el área destinada a lavaderos de ropas.30 metros por encima del nivel de la calle. cocinas. de estos elementos será de 20 cm. c. a. pasillos.50 metros ni superior a 1. En las restantes plantas. que en lo posible se obtengan niveles uniformes de iluminación y ventilación.
70 metros. deberán ubicarse en forma tal. que sean iluminados y ventilados por medios naturales. Se exceptuarán de esta disposición.Artículo 56 Los locales destinados a aguardar vehículos de combustión interna a y que operen dentro del local por su propia fuerza. los locales destinados a depósitos construidos en viviendas. para efectos de ventilación no menor a un 15% del área del piso. deberán cumplir con los requisitos generales exigidos en el presente Capítulo de estas normas y que le sean aplicables. más el área del piso de la mezzanina. su dimensiones se calculará el acuerdo con establecido en el Artículo 47 de estas normas. reciban iluminación y ventilación uniforme y adecuada. y deberán cumplir además. De acuerdo con la naturaleza de las materias almacenadas. que tanto el local ubicado debajo de la mezzanina como el ubicado encima de ella. utilizando ventanas. Artículo 60 . con los requisitos generales exigidos en el presente capítulo de estas normas. deberán cumplir en un todo con los requisitos de iluminación y de ventilación requeridos en estas normas. siempre que una de sus dimensiones no sea superior a 1. tendrán cuando sean ventilados naturalmente un área libre. a oficinas y a cualquiera otro uso. la autoridad sanitaria competente podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales o complementarios. pero el área del piso a considerar será el área del piso de local. en cuanto les sean aplicables. distribuida de manera de garantizar un barrido total del ambiente Artículo 57 Los locales de las edificaciones destinados a comercios en general. Artículo 58 La ventana o ventanas utilizadas para iluminar y para ventilar locales de edificaciones donde se prevea mezzaninas. Artículo 59 Los locales de las edificaciones destinados a depósitos en general.
los cuales deberán utilizar única y exclusivamente agua potable. y que el gasto y la presión de la misma sean suficientes para el correcto funcionamiento del sistema. C. deberán cumplir con los requisitos de iluminación y ventilación establecidos en estas normas. podrán disponer de un abastecimiento de agua no potable para fines industriales exclusivamente. Artículo 97 Las edificaciones destinadas a industrias. dictaminará teniendo siempre como regla primordial que los locales de las edificaciones sean iluminados y ventilados de acuerdo con los principios fundamentales que garanticen salud a sus ocupantes. cada uno de los locales resultantes. Artículo 96 El sistema de abastecimiento de agua potable de toda edificación deberá ser diseñado y construido de acuerdo con lo establecido en estas normas y en forma tal que se garantice la potabilidad del agua. Se exceptúan de esta disposición las industrias de alimentos. .Cuando cualquier local de una edificación se subdivida utilizando tabiques de cualquier clase. Artículo 61 En los casos no previstos en el presente Capítulo. Dicho abastecimiento se mantenga separado y sin conexión alguna con el sistema de agua potable. B. la Autoridad Sanitaria Competente. acerca de la no potabilidad del abastecimiento industrial. por medio de avisos claramente marcados y profusamente distribuidos. Disposiciones Generales Sobre Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Y La Disposición de Aguas Servidas y de Lluvia de las Edificaciones Artículo 95 Toda edificación ubicada dentro de un área servida por un abastecimiento de agua público en condiciones de prestar servicio. Se advierta a todo el personal de la industria. siempre que: A. deberá abastecerse del mismo.
Artículo 99 Toda edificación destinada a ocupación o habitación humana. salvo que sean sometidas a tratamientos y acondicionamiento satisfactorio. deberán cumplir con los requisitos establecidos en estas normas. podrá permitirse la disposición de las aguas servidas por medio de un sistema que cumpla los requisitos establecidos en estas normas. deberá efectuarse el bombeo de las misma de acuerdo a lo especificado en éstas normas. o mediante otros sistemas que se han previamente aprobados por Autoridad Sanitaria Competente. deberán poseer un sistema para la evacuación de las aguas servidas. Artículo 102 Las aguas residuales industriales. Artículo 103 Cuando la conducción o descarga de las aguas servidas o de las de lluvia no pueda efectuarse por gravedad. Artículo 104 . no deberán ser descargadas a la cloaca. y previsiones para la adecuada conducción y disposición de las aguas de lluvia. Artículo 100 Toda edificación ubicada en un área servida por una cloaca pública en condiciones de prestarle servicio. Artículo 101 Cuando no existe cloaca pública capaz de prestar servicio a la edificación. las sustancias corrosivas y materias que puedan causar daños a las cloacas públicas o interferir los procesos de tratamientos existentes o previstos. deberá empotrarse a dicha cloaca. conforme a lo establecido en estas normas.Artículo 98 Los materiales empleados en las instalaciones de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua y en los sistemas de desagüe de las edificaciones.
la cual igualmente estará de acuerdo con el Reglamento establecido para la zona de descarga. de acuerdo a lo especificado en estas normas. de acuerdo con el uso propuesto para el cuerpo receptor (y en un todo de acuerdo con el Reglamento establecido para la zona de descarga). en excusados de hoyo higiénicos o letrinas. cuando ello por vía de excepción. cuando dichas descargas ocasionen en el cuerpo receptor concentraciones contaminantes que degraden la calidad del agua y den origen a valores superiores a los límites máximos establecidos para tales contaminantes por la Autoridad Sanitaria Competente. en particular. en los ríos. (de aguas servidas o residuales industriales). No se permitirán las mencionadas descargas en el subsuelo o en la superficie del suelo. bajantes o cloacas de aguas negras. Artículo 107 En las poblaciones.No se permitirá empotrar aguas servidas en los conductos. bajantes y colectores de agua de lluvia. Artículo 106 No se permitirá la descarga de aguas servidas en general. ni de aguas residuales industriales. ramales. Artículo 105 Cuando la cloaca pública sea del sistema unitario. se permitirá que los colectores de aguas de lluvia de la edificación se empalmen a la cloaca de empotramiento. o en otra forma satisfactoria. y se permitirá que las aguas de lluvia se empotren a conductos. cuando constituyan peligro real o potencial para la salud pública o puedan causar molestias a la comunidad. En general las aguas servidas o residuales industriales deberán ser sometidas a un adecuado tratamiento antes de su descarga. lagos y otros cuerpos de agua. áreas suburbanas y rurales y lugares de trabajo. donde no exista red de cloacas ni posibilidad de establecer una disposición de las excretas por arrastre de agua. . siempre que lo hagan aguas abajo de la última conexión de aguas servidas. y sólo podrán hacerlo sin tratamiento. sea autorizado previa la justificación correspondiente por la Autoridad Sanitaria Competente. estas deberán disponerse mediante confinamiento.
B. Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y mujeres. Artículo 141 Antes de iniciar la construcción de cualquier edificación. deberán instalarse dentro del área de la parcela o lote que ocupará la edificación. un urinario y un lavamanos por cada 30 trabajadores o fracción. se cumplirán los siguientes requisitos: A. Artículo 142 Cuando en cualquier edificación se proyecte usar salas sanitarias comunes a varios locales de la edificación. ubicadas en lugar accesible a todos los locales por servir. C. Estas instalaciones provisionales deberán demolerse al término de la correspondiente obra. con: un excusado. para uso del personal empleado y de trabajadores durante todo el periodo de ejecución de la correspondiente edificación. Sala sanitaria para uso de empleados con: un excusado y un lavamanos. A. salas sanitarias y piezas sanitarias provisionales del tipo y en el número mínimo que se indica a continuación. deberán estar ubicados en lugares accesibles a los usuarios y permanentemente provistos de los utensilios y recursos higiénicos adecuados a sus fines.Del Tipo Y Número Mínimo Requerido De Piezas Sanitarias A Instalar En Las Edificaciones Artículo 139 El tipo y número mínimo de piezas sanitarias que deberán ser instaladas en las salas sanitarias. . Se proveerá una fuente de beber por cada diez (10) trabajadores. Artículo 140 Las salas sanitarias y otros locales destinados a prestar servicios sanitarios al público y donde se instalen piezas sanitarias. cocinas y otras dependencias de las edificaciones. Sala sanitaria para uso de los trabajadores. y a los requerimientos para su aseo y mantenimiento. o fracción. serán proporcionales al número de personas servidas y según el uso a que se les destine. de acuerdo con lo requerido en el presente capítulo.
Centros asistenciales con hospitalización 1. en los cuales podrá omitirse en la batea. La cocina dispondrá de un fregadero y el lavadero de ropas. o en salas generales de hospitalización y para uso de los hospitalizados:  Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. En cada sala sanitaria se instalará un excusado. En cuartos privados con sala sanitaria. siempre que se instalen estas piezas en sitio techado de la edificación. que se indican a continuación serán dotadas de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y del número mínimo que se (Sic) en cada caso.  En las salas sanitarias para hombres se podrá sustituir excusados por urinarios. de una batea. En cuartos privados sin sala sanitaria. en proporción no menor de una batea por cada tres apartamentos. La distancia entre cualquier local y la sala sanitaria no deberá ser mayor de 40 metros en sentido horizontal. A. 2. . ni podrá mediar más de un piso entre ellos en sentido vertical. a nivel de cada piso destinado a hospitalización.  En cada una de las salas sanitarias requeridas se instalará: 1 excusado por cada 8 hospitalizados. pero en tal proporción que el número de urinarios no sea mayor que la tercera parte del número total de excusados requeridos. 1 ducha por cada 20 hospitalizados. Artículo 143 Toda unidad de vivienda (unifamiliar o apartamento). Artículo 144 Las edificaciones destinadas a instituciones. estará dotada por lo menos de una sala sanitaria con excusado. un lavamanos y una ducha. 1 lavamanos por cada 10 hospitalizados. un lavamanos y una ducha o bañera. Se exceptúan los apartamentos de un solo dormitorio y/o de un solo ambiente o de tipo estudio.B.
cuartos de faenas. Para uso del personal residente. se instalará una sala sanitaria para hombres y para mujeres. En cada una de estas se instalará un excusado y un lavamanos como mínimo. morgues y demás dependencias de un centro asistencial. En las salas de espera de consulta externa y para uso de los consultantes y de sus acompañantes. 5. Se instalará una fuente de beber en cada nivel. Para uso del personal residente. Centros asistenciales con consulta externa. de empleados y trabajadores del centro asistencial. 7. 2. 6. de estas normas. . que como mínimo se señalan en el Artículo 146 de estas normas. cuando sea requerido. 4. En cada consultorio se instalará una sala sanitaria con un lavamanos y un excusado. En la ubicación de salas sanitarias se deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 142. Se instalará un lava mopas en cada piso. B. se proveerán adicionalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas tanto para hombres como para mujeres. corresponderán a las normas específicas que al respecto dicte la Autoridad Sanitaria Competente. se proveerán adicionalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas tanto para hombres como para mujeres y en ellas se instalarán piezas sanitarias del tipo y número. y en ella se instalarán piezas sanitarias del tipo y número que como mínimo se señalan en el Artículo 146 de estas normas. Para uso de los visitantes y sus acompañantes. 4. 3. de empleados y trabajadores del centro asistencial. se instalará un lava mopas en cada piso. Las salas sanitarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. se proveerá como mínimo una sala sanitaria para hombres y una sala sanitaria para mujeres. ubicadas fuera de las salas sanitarias. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias que debe ser instalado en salas adyacentes a quirófanos. y en cada una de ellas se instalará como mínimo un lavamanos y un excusado. 1.3.
D. 3. Estas salas sanitarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. si fuera el caso. Se instalará un lava mopas en cada piso del establecimiento. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar para uso de los preescolares. será el siguiente: Excusados: 1 por cada 20 pre-escolares (o fracción) niños o niñas. Las clínicas dentales donde funcionen simultáneamente varios consultorios dentales. en la que se instalará un lavamanos y un excusado. En cada una de ellas se instalará un excusado y un lavamanos como mínimo. un lavamanos directamente accesible desde la unidad dental. Los lavamanos y las fuentes de beber se instalarán fuera de las salas sanitarias. Se instalará una fuente de beber por cada 100 pre-escolares o fracción. Cada consultorio dental único deberá proveer una sala sanitaria para uso de pacientes y sus acompañantes. 4. donde se instalarán sólo los excusados. Se proveerán salas sanitarias separadas para niños y para niñas. Lavamanos: 1 por cada 50 pre-escolares o fracción. El número mínimo de piezas sanitarias a instalar será el indicado en el aparte d 1. separadas para hombres y para mujeres. Establecimientos pre-escolares en general     Las piezas sanitarias serán de diseño y de dimensiones adecuadas para ser usadas por pre-escolares y se instalarán a la altura apropiada.C. Se instalará un lava mopas en cada piso. podrán ser dotadas de salas sanitarias comunes a ellos.  Para uso de los maestros se instalarán salas sanitarias separadas para cada sexo. Planteles educacionales 1. En cada consultorio dental se instalará como mínimo. Clínicas y consultorio dentales 1.   . 2.7 de estas normas.
de empleados y trabajadores. sobre el nivel del piso acabado. Urinarios: 1 por cada 30 niños o fracción. se podrán sustituir excusados por urinarios. se proveerán adicionalmente salas sanitarias de acuerdo con lo indicado en el artículo 146 de estas normas. 1 por cada 35 niñas o fracción. En las salas sanitarias para alumnos. siempre que el número de éstos sean menor que los dos tercios del número total de excusados requeridos. será el siguiente: Excusados: 1 por cada 40 niños o fracción. Para uso del personal residente. . En las salas sanitarias para maestros. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para alumnos (niñas y niños).100 Más de 100 Excusado 1 2 3 4 5 6 Urinarios Lavamanos 1 2 3 4 5 Un lavamanos adicional por cada 45 maestros o fracción. N° De maestros de cada sexo 1 – 15 16 – 35 36 – 55 56 . Los lavamanos se instalarán de manera que su borde superior no quede a más de 63 cm.80 81 . 2. Tipo Y Número De Piezas Sanitarias A Instalar En Las Salas Sanitarias Para Maestros En Escuelas Primarias.  Se instalará una fuente de beber por cada 100 alumnos o fracción (mínimo una por piso) y se ubicará fuera de las salas sanitarias. Lavamanos: 1 por cada 50 niños o fracción. Escuelas primarias     Se proveerán salas sanitarias separadas tanto para alumnos de cada sexo. se instalarán no menos de dos excusados en cada sala. como para profesores de cada sexo. tanto niños como niñas.
se podrán sustituir excusados por urinarios. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para profesores. siempre que el número de éstos no se ha mayor que la tercera parte del número total de Excusados requeridos. Normales. 1 por cada 45 alumnos (mujeres). Universitarias.  Se instalará un lava mopas en cada piso. será el indicado en la Tabla 12. Instituto Tecnológicos Y Similares N° De profesores de cada símbolo 1 – 15 16 – 35 36 – 55 56 – 80 81 – 100 Excusados 1 Urinarios En las salas sanitarias para profesores. Para uso del personal residente. Escuelas secundarias. artesanales universitarias. Artesanales. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 46. 3. como para profesores de cada sexo. normales. Tipo Y Número De Piezas Sanitarias A Instalar En las Salas Sanitarias De Profesores En Escuelas Secundarias. Más de 100 .  Se proveerán salas sanitarias separadas tanto para alumnos de cada sexo. Lavamanos: 1 por cada 50 alumnos (hombres y mujeres)   Se instalará una fuente de beber por cada 100 alumnos (hombres y mujeres). Urinarios: 1 por cada 30 alumnos (hombres). empleados y trabajadores. institutos tecnológicos y similares. Lavamanos 1 2 3 4 5 Un lavamanos adicional por cada 45 profesores o fracción. 2 3 4 5 Un excusado adicional por cada 40 profesores o fracción. Mínimo una por piso y se ubicarán fuera de las salas sanitarias.  El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para alumnos será el siguiente: Excusados: 1 por cada 75 alumnos (hombres).
Se instalará una fuente de beber por cada 50 plazas o fracción y se ubicarán en fuera de las salas sanitarias.  El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para mujeres será el siguiente: Excusados: 1 por cada 20 mujeres o fracción. puesto de guardia. Cuarteles. Para uso del personal residente. para hombres y para mujeres. Se instalará un lava mopas en cada piso.  Se instalará un lava mopas en cada piso. En caso de celdas comunes para hombres se instalarán en las salas sanitarias: Excusados: 1 por cada 25 hombres o fracción. . cuando existan piezas de ambas clases.      Se instalará un lavamanos por cada 10 plazas o fracción. Para uso del personal residente. de acuerdo con lo establecido en el Artículo 146 de la gaceta 4044. de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la gaceta 4044. correccionales e instituciones en general   En caso de existir celdas individuales: se instalará un excusado y un lavamanos en cada celda. comandos y similares   Se proveerán salas sanitarias separadas. prisiones. Se instalará una ducha por cada 50 plazas o fracción. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. Cárceles. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para hombres será el siguiente: Excusados: 1 por cada 25 hombres o fracción. Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fracción. Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fracción. empleados y trabajadores. E. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. F. empleados y trabajadores.
1 urinarios. se instalará: 1 excusado y 1 lavamanos por cada 150 mujeres o fracción. En cada sala destinada a ejercicios físicos. templos y otras edificaciones similares destinadas a cultos      Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. ubicada fuera de las salas sanitarias. 1 urinario y 1 lavamanos en las salas para hombres. . empleados y trabajadores. Oficinas Públicas y Oficinas Particulares Salas sanitarias en locales destinados a oficina  En cada local de oficina con área hasta 60 metros cuadrados. Se instalará un lava mopas por piso. y 1 lavamanos por cada 300 hombres o fracción. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo de la gaceta 4044. En las salas sanitarias para hombres se instalarán: 1 excusado. empleados y trabajadores. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la gaceta 4044. deberá instalarse una salasanitaria con un excusado y un lavamanos como mínimo. En los comedores se proveerá adicionalmente un lavamanos por cada 100 puestos. y 1 excusado y 1 lavamanos en las salas para mujeres. Para uso del personal residente. se instalarán en las salas sanitarias: Excusados: 1 por cada 20 mujeres o fracción.         Se instalará un lavamanos por cada 10 penados o tracción. En las salas sanitarias para mujeres. G. Se instalará una fuente de beber en cada piso. En cada sala destinada a ejercicios físicos se instalará: 1 excusado. En los locales anexos a Iglesias. Se instalará una ducha por cada 50 penados o tracción. ubicada fuera de las salas sanitarias. H. En cada piso se instalará un lava mopas. Para uso del personal residente. En caso de celdas comunes para mujeres. se instalará: una fuente de beber.
se podrán sustituir algunos de éstos por urinarios. pero en tal proporción que el número de éstos no se ha mayor que la tercera parte del número total de excusados requeridos.250 más de 2. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de ellas será el indicado en las tablas 13 y 14. Número Mínimo De Excusados A Instalar En Cada Una De Las Salas Sanitarias Requeridas En Oficinas Públicas Y/O Particulares Área total del local destinado a Oficina en m² 61 – 225 226 – 525 526 – 825 826 – 1.250 Número mínimo de excusados a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas 1 2 3 4 5 6 Un excusado adicional por cada 600 metros ² o fracción. se requieran tres o más excusados.650 1.200 1. . se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres.  Para cada local de oficina con área de más de 60 metros cuadrados. establecido en función de área total del local destinado a oficina.651 – 2.201 – 1. Cuando en la sala sanitaria para hombres.
 .Número Mínimo De Lavamanos A Instalar En Cada Una De Las Salas Sanitarias Requeridas En Oficinas Públicas Y/O Particulares Área total del local destinado a oficina en m² 61 – 225 226 – 525 526 – 900 901 – 1. se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres.350 1. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias.875 Más de 1. En edificaciones de una sola planta destinadas a oficina. se instalará un lava mopas en cada piso como mínimo.  En caso de edificaciones de varios pisos. Salas sanitarias comunes a varios locales de oficina  Cuando se proyecten salas sanitarias comunes para servir a varios locales de oficina. En caso de edificaciones de varios pisos.351 – 1. estará en función del área total de los locales de oficina servidos. como mínimo. destinados a oficina. destinadas a oficinas se proveerá un lava mopas en cada piso. cumpliendo con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. se proveerá un lava mopas como mínimo.875 Número mínimo de lavamanos a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas 1 2 3 4 5 Un lavamanos adicional por cada 675 metros cuadrados o fracción.
Lavamanos 1 1 2 Un lavamanos adicional por cada 250 metros cuadrados. Artículo 145 Las edificaciones y/o locales destinados a comercios deberán dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitarias de tipo y número mínimo que se señalan a continuación: A.Área total de los locales de oficina servidas Hasta 200 De 201 .1000 Más de 1000 m² Excusados 2 3 4 Un Excusado adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción. Sala Sanitaria Para Mujeres Área total de los locales de oficina servidas Hasta 200 De 201 . Comercio En General . Urinario 1 1 2 Un urinario adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción. Lavamanos 1 2 2 Un lavamanos adicional por cada 250 metros cuadrados.500 De 501 .500 De 501 .1000 SALA SANITARIA PARA HOMBRES Excusados 1 2 2 Un Excusado adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción.
no especificados expresamente en el presente artículo. Si la edificación o el local tiene más de 500 metros cuadrados de área. un urinario. deberán proveerse salas sanitarias separadas para cada sexo. En las edificaciones o locales de más de 50 metros cuadrados de área. C.    . referente a oficinas públicas y a oficinas particulares. se instalarán salas sanitarias y piezas sanitarias del tipo y número mínimo requerido de acuerdo con lo señalado en el aparte h del artículo anterior de estas normas. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas. La edificación o el local con área hasta 500 metros cuadrados dispondrá. se proveerán salas separadas para hombres y para mujeres. B. un lavamanos y una ducha. establecidos en función del área total de la edificación o del destinado a este tipo de comercio. será el indicado en la Tabla 16. si fuera el caso. Mercados. Cuando en las salas sanitarias para hombres se requieran 3 ó más excusados. de: una sala sanitaria para hombres donde se instalará un excusado. de acuerdo con el artículo 146 de estas normas. de equipos y de artículos manufacturados   Si la edificación o el local emplea hombres y mujeres. se podrán sustituir algunos de éstos. por cada 60 m² de área de local o fracción. supermercados. se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias requerido se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. y una sala sanitaria para mujeres donde se instalará un excusado. casas de abastos y similares  En las edificaciones o locales de hasta 50 metros cuadrados de área no se requerirán salas sanitarias para uso del público. por urinarios pero en tal proporción que el número de éstos no sean mayor que en la tercera parte del número de excusados requeridos. Depósitos de materiales.  Para el cálculo del número de trabajadores se considerará un trabajador de cada sexo. pero sí para usos del personal empleado y de trabajadores. un lavamanos y una ducha.En las edificaciones y/o locales destinados a comercios.
Cervecerías.Tipo Y Número Mínimo De Piezas Sanitarias A Instalar En Cada Una De Las Salas Sanitarias Requeridas En Mercados. se estimará una persona por cada 1.  El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas. Supermercados. en metros requeridas cuadrados Excusados 51 – 200 201 – 500 501 – 800 801 – 1.50 metros cuadrados de área del local y que la mitad de las personas serán hombres y la mitad mujeres. como mínimo. Casa De Abastos Y Similares. Restaurantes y similares  En cada edificación y/o local destinado a estos fines. Área total de las edificación o del local Tipo y número mínimo de piezas sanitarias a destinado a este tipo de instalar en cada una de las salas sanitarias comercio. Lavamanos 1 2 3 4 4 Un lavamanos adicional por cada 600 metros cuadrados o fracción. supermercados. se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres.200 1 2 3 4 4 Un excusado adicional por cada 500 m² fracción. se instalará un lava mopas como mínimo.  A los fines de cálculo del tipo y número mínimo de piezas sanitarias requeridas. .   En caso total de edificaciones de varios pisos destinados a locales comerciales de este tipo. destinados a mercados. Bares. casas de abasto y similares. se instalará un lava mopas en cada piso. En edificaciones de una sola planta. En caso de utilizar salas sanitarias comunes a varios locales comerciales. se aplicará lo anotado en el aparte h. Refresquerías.2. D. cafeterías. Fuentes de Soda.200 801 – 1. del artículo 144 de estas normas.
Urinarios 1 2 3 Un urinario adicional por cada 100 hombres o fracción. Cervecerías. en cada piso de la edificación. moteles.250 Sala sanitaria para hombres Sala sanitaria para Mujeres Lavamanos 1 2 3 Un lavamanos adicional por cada 100 hombres o fracción. más de 40 metros del cuarto más alojado. Refresquería. sino de salas sanitarias comunes a varios cuartos: Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. Las salas sanitarias no deberán distar horizontalmente. Restaurantes y Similares Capacidad del local en personas Hasta 60 61 . se estimarán 3 metros cuadrados de área de cuarto por cada huésped.150 151 . residencias estudiantiles y similares       En cada cuarto (hasta cuatro personas). será el siguiente: . con sala sanitaria privada se instalarán en ésta un excusado. Excusados 1 2 3 adicional por cada hombre o fracción. Lavamanos Excusado 1 2 3 Un lavamanos adicional por cada 100 hombres o fracción. un lavamanos y una ducha. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar. hospedajes. Cuando los cuartos no dispongan de sala sanitaria privada. A los fines del cálculo del mínimo de huéspedes. Hoteles. Cafeterías. pensiones.Tipo Y Número Mínimo De Piezas Sanitarias A Instalar Requeridas En Bares. Fuentes De Soda. Más de 250 Un excusado E. 1 2 3 Un excusado adicional por cada hombre o fracción.
una batea de lavar ropas por cada 50 huéspedes o fracción. residencias estudiantiles y similares se provean áreas de uso común accesible al público. separadas para hombres y para mujeres.   F. bombas de gasolina y similares  En edificación destinadas exclusivamente a estos fines y no sirvan como anexo a una edificación.  En las salas sanitarias para mujeres. se instalarán salas sanitarias adicionales separadas para hombres y para mujeres y con piezas sanitarias suficientes para el servicio de los usuarios de acuerdo con lo establecido en estas normas. . hospedajes.  Con ubicación conveniente se instalarán en las edificaciones destinadas a estos fines. se proveerán salas sanitarias para uso del público. se instalará: 1 excusado por cada seis huéspedes hombres o fracción 1 urinario por cada 10 huéspedes hombres o fracción. moteles. 1 ducha por cada cuatro huéspedes hombres o fracción. de lavado. En las salas sanitarias para hombres. se instalará además: Una fuente de beber por cada 75 huéspedes o fracción un lava mopas. tanto para hombres como para mujeres. con excepción de las destinadas a hoteles. En cada piso de la edificación destinada a estos fines. Estacionamientos para vehículos. pensiones. el número mínimo de éstos antes señalado y a instalar. podrá reducirse hasta la proporción de un lavamanos por cada 8 huéspedes o fracción. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias requeridas será el siguiente:  En la sala sanitaria para hombres se instalará: 1 excusado. en las salas sanitarias comunes. 1 lavamanos por cada tres huéspedes hombres o fracción.  Cuando en cada cuarto privado se instaló un lavamanos. se instalará: 1 excusado por cada 4 huéspedes mujeres o fracción. Estas piezas podrán ser sustituidas por un sistema automático. 1 lavamanos por cada 3 huéspedes mujeres o fracción. estaciones de servicio. Cuando en las edificaciones destinadas a hoteles. 1 urinario y 1 lavamanos como mínimo. 1 ducha por cada 4 huéspedes mujeres o fracción.
f. Artículo 146 Las edificaciones y/o los locales destinados a industrias deberán dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y número mínimo que se señalan a continuación: a. c.2. Nota: Se exceptúan de estas disposiciones. a sustancias peligrosas.  2. venenosas. . se proveerán adicionalmente las instalaciones y los equipos que para el control de tales riesgos establece en cada caso la Autoridad Sanitaria Competente. por cada 30 metros cuadrados de área útil de piso de la edificación y/o del local destinado a industria. En las salas sanitarias para mujeres se instalarán: 2 excusado y 1 lavamanos. Para uso del personal de empleados y trabajadores de este tipo de edificaciones. los estacionamientos para vehículos que sirvan a edificaciones. de acuerdo con la Tabla 18. como mínimo. irritantes. En caso de que el número de trabajadores no esté especificado. Cuando la industria emplee trabajadores de ambos sexos. Para el aseo de la edificación y/o del local industrial. se proveerán salas sanitarias y piezas sanitarias adicionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la gaceta 4044. b. se estimará a base de un trabajador de cada sexo. cualquiera que sea su uso. ubicada fuera de las salas sanitarias. En caso de que la industria utilice procesos tales que expongan a los trabajadores a riesgos como: calor excesivo. Se proveerá como mínimo una fuente de beber por cada 75 trabajadores o fracción. d. se proveerá un lavamopas por piso. e. infecciones u otros. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar dependerá del número de trabajadores de cada sexo. se proveerán salas sanitarias separadas para cada uno de ellos.
hipódromos. deportivos. de diversión. A. se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar será el indicado en la Tabla 19. y que la mitad de dicha concurrencia serán hombres y la mitad mujeres. Deberá esperarse una sala sanitaria como un excusado.. N° de Trabajadores 1.1.30 31. estadios.75 76. plaza de toros. teatros. Artículo 147 Las edificaciones y/o los locales destinados a reunión pública confines culturales. parques públicos y similares A.5 16.TIPO Y NÚMERO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS INDUSTRIAS Salas sanitarias para trabajadores hombres. un lavamanos y una ducha.50 51. un lavamanos y una ducha adicional por cada 35 trabajadores o fracción. se estimará en la concurrencia ocupará la máxima capacidad prevista de la edificación y/o del local. A.Auditorios.3. . parques de atracciones. salas de reuniones.A los fines del cálculo del tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar. sala de conferencias. de esparcimiento y otros. velódromos. autocines.100 Mas de 100 Excusados 1 2 2 2 4 Urinarios 1 1 1 2 2 Lavamanos 1 2 2 3 5 Duchas 1 2 3 3 5 Un excusado. recreacionales. cines. un urinario. bibliotecas.2. En edificaciones y/o en locales destinados a estos fines. deberán dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y número mínimo que se indica a continuación: A.. circos.
Se supondrá que la mitad de los asistentes serán hombres y la otra mitad mujeres. corresponderá a lo establecido en el aparte D.4..3. El número de usuarios corresponderá al número de personas de ambos sexos que asisten al balneario y/o a la piscina pública de acuerdo con la capacidad prevista. En sitio adyacente a la casetas de proyección (Sic). fuentes de soda. 1 ducha por cada 50 hombres o fracción. del artículo 145 de estas normas aplicables a bares.. A. Salas de Baile y similares B. se instalarán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres.Balnearios Públicos. En la sala sanitaria para mujeres se instalará: 1 excusado por cada 50 mujeres o fracción. En cada sala sanitaria se instalará como mínimo: un excusado. C. Piscinas Públicas.4. restaurantes y similares. C.. cafeterías. A. Discotecas. En la sala sanitaria para hombres se instalará: 1 excusado por cada 75 hombres o fracción. 1 lavamanos por cada 100 hombres o fracción. un lavamanos y una ducha. Se proveerá un lava mopas en cada piso como mínimo. A. .1. Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. B. C.7. que se instalarán fuera de las salas sanitarias.6. incluidos los niños de ambos sexos. C. En sitio cercano a los camerinos de artistas. Casinos. Gimnasios y similares C. Se proveerá una fuente de beber por cada 300 personas o fracción.2. cervecerías.El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en edificaciones y/o locales destinados a los usos antes mencionados. 1 urinario por cada 75 hombres o fracción.A.1.Cabarets. 1 lavamanos por cada 100 mujeres o fracción. refresquerías.5.
preparen. circos. plaza de toros.400 Más de 400 N° de piezas requerido 1 2 3 Un excusado adicional por cada 500 hombres o fracción y uno por cada mujeres o fracción. teatros. C. empleados y trabajadores. N° de personas de cada sexo 1 2 3 Más de 750 Lavamanos N° de piezas requerido 1 2 3 Un lavamanos adicional por cada 500 personas o fracción. ubicadas fuera de las salas sanitarias. envasen. parques públicos y similares. bibliotecas. hipódromos.5. Se instalará un lava mopas por cada conjunto de salas sanitarias. Tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en auditorio. y sirvan alimentos y bebidas. cines. Urinarios N° de hombres N° de piezas requerido 1 2 3 Un urinario adicional por cada 300 hombres o fracción. velódromos. C. Excusados N° de personas de cada sexo 1. C. deberán dotarse de salas sanitarias y de piezas . parques de atracciones. se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. salas de reuniones.6. Se instalará una fuente de beber por cada 500 personas. salas de conferencias.100 101. Para el uso del personal residente.1 ducha por cada 50 mujeres o fracción. autocines.200 201.7. estadios. 1 2 3 Más de 600 Las edificaciones y/o los locales no específicamente contemplados en el presente capítulo de éstas normas y donde se manipulen.
. equipos y piezas sanitarias especiales. se instalarán fregaderos y lavamanos en número suficiente de acuerdo a las necesidades y ubicados convenientemente a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente. del artículo 145 de estas normas Adicionalmente. según el uso a que estén destinadas y mediante demostración técnica confiable. serán dotados de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y número mínimo suficientes para satisfacer las necesidades de sus ocupantes. Artículo 150 Las edificaciones y/o los locales no específicamente contemplados en el presente capítulo de éstas normas. no específicamente contemplados en el presente capítulo de estas normas. según demostración técnica confiable. en estas edificaciones y/o locales. asistentes. deberán disponer de las instalaciones.sanitarias del tipo y número mínimo que se indica en el aparte D. Artículo 149 Las edificaciones y/o locales de tipo especial. requeridas para uso específico y para la protección y seguridad de los usuarios. trabajadores y empleados.
Sin embargo.Conclusión La percepción de asegurar la calidad es un concepto que ha evolucionado a medida que se desarrollan las sociedades. para el sector de la construcción se ha evidenciado las debilidades en lo que respecta a este término. . a través de la metodología propuesta por la Norma sanitaria (gaceta oficial No. ya que cada vez las exigencias del mercado hacen más difícil satisfacer las necesidades de los usuarios. Una de las fallas que ha producido mayor problema de funcionamiento probablemente por errores cometidos en el proyecto. han sido las detectadas en el sistema de instalaciones sanitarias. Es por ello que esta investigación considera como objetivo principal proponer un modelo de aseguramiento de calidad para las instalaciones sanitarias en la fase de ejecución en edificaciones de concreto armado. 4044) que permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos de forma adecuada durante la ejecución de las instalaciones sanitarias. correspondiéndose posiblemente a la complejidad que existe en alcanzar una calidad deseada en las empresas constructoras. Este efecto se puede observar en un número importante de estructuras habitacionales construidas que han presentado diferentes fallas a lo largo de su vida útil e incluso al poco tiempo de estar habitadas. en la ejecución o en la fase de mantenimiento.
pdf  . García R. Editor www.Bibliografía  Normas De Instalaciones Sanitarias (Gaceta 4044) Carlos E.edu.cobachsonora.mx/portal/modulos-3sem/cpt3s-inst1..
Documents Similar To Trabajo de Instalaciones Sanitarias
INSTALAC._SANITARIAS
Instalaciones Sanitarias (Trabajo) Listo
Tesis Tratamiento de Agua Residual Urbana
Manejo de agua residuales.docx
Tarea 2 Taller 3
More From 'Luis Alejandro Ynfante
Drenajes Longitudinale Y Transversales
Practica #1 Granulometria

References: Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 artículo 83
 Artículo 16

Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 26
 artículo 20
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 28
 artículo 30
 Artículo 34
 Artículo 32
 Artículo 35
 Artículo 33
 Artículo 39
 Artículo 38
 Artículo 40
 Artículo 37
 Artículo 42
 Artículo 41
 Artículo 46
 Artículo 43
 artículo 42
 Artículo 45
 Artículo 44
 artículo 42
 Artículo 48
 Artículo 47
 Artículo 50
 Artículo 51

Artículo 52
 Artículo 55
 Artículo 54
 Artículo 53
 Artículo 47
 Artículo 60
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 97
 Artículo 96
 Artículo 61
 Artículo 95

Artículo 99
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 107
 Artículo 106
 Artículo 105
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 146
 Artículo 142
 Artículo 146
 artículo 142
 artículo 142
 artículo 146
 artículo 46
 Artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 142
 Artículo 145
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 144
 Artículo 146
 artículo 146
 Artículo 147
 artículo 145
 artículo 146
 artículo 145
 Artículo 150
 Artículo 149