Source: https://www.scribd.com/document/288032132/IP06-RD-1416-2006-Anulacion-Tanques
Timestamp: 2019-11-22 20:25:32+00:00

Document:
IP06_RD 1416-2006 Anulación Tanques | Unión Europea | Tanques
saveSave IP06_RD 1416-2006 Anulación Tanques For Later
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO SOCIAL.docx
Consejo Consultivo Estatal Para El Desarrollo Urbano
Manual de Convivencia Reforma 29 ABRIL 2014
CORRECCIN de erratas del Instrumento de
Adhesin de Espaa al Acuerdo por el que se
establece la Organizacin Internacional para
el desarrollo de la pesca en Europa Oriental y
Central (EUROFISH), hecho en Copenhague
el 23 de mayo de 2000.
Advertida errata en la publicacin del Instrumento de
Adhesin de Espaa al Acuerdo por el que se establece la
Organizacin Internacional para el desarrollo de la pesca
en Europa Oriental y Central (EUROFISH), hecho en
Copenhague el 23 de mayo de 2000, publicado en el
Boletn Oficial del Estado nm. 199, de 21 de agosto
de 2006, se procede a efectuar la oportuna rectificacin:
En la pg. 30808, Columna Dcha., Estados Parte,
Fecha depsito Instrumento, Entrada en vigor de Dinamarca, donde dice 18-07-2002 y 18-07-2002 FD, debe
decir: 18-07-2000 y 18-07-2000 FD
REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre,
por el que se aprueba la Instruccin Tcnica
Complementaria MI-IP 06 Procedimiento para
dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece en
su artculo 12.5 que los reglamentos de seguridad de
mbito estatal se aprobarn por el Gobierno de la Nacin,
sin perjuicio de que las comunidades autnomas con competencias legislativas sobre Industria puedan introducir
requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando
se trate de instalaciones radicadas en su territorio.
La reglamentacin de instalaciones petrolferas, aprobada por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, no
contempla ningn procedimiento a seguir para dejar
fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos (PPL). Sin embargo, existen
tanques de almacenamiento de PPL que por haber superado su vida til, por su estado de deterioro, por necesidad o por cualquier otra razn se hace necesario anular,
para lo cual se deben tomar las medidas necesarias para
realizar esta operacin minimizando los riesgos para las
instalaciones, las personas y el medio ambiente.
Se considera necesario, en consecuencia, establecer
las obligaciones de los titulares de los tanques que estn
fuera de servicio o que vayan a quedar en este estado, de
realizar un proceso de desgasificacin y limpieza previos
a su rellenado o extraccin. Este es el objeto fundamental
de la nueva Instruccin Tcnica Complementaria MI-IP 06
que se aprueba por el presente real decreto; que, por otra
parte, establece un perodo transitorio que permita cumplir con la nueva legislacin a todos aquellos titulares de
este tipo de tanques que hayan sido puestos fuera de servicio antes de la entrada en vigor de la misma.
Tambin se ha considerado necesario completar lo
dispuesto en dicha nueva Instruccin Tcnica Complementaria, mediante dos anexos. En el primero de ellos, de
inequvoco contenido tcnico, se describen las actuaciones que permiten asegurar que esas labores son realizadas con las debidas garantas de seguridad para los operarios que las llevan a cabo y para el resto de ciudadanos.
En el segundo figura un modelo de certificado de fuera de
servicio de los tanques.
En la elaboracin del real decreto se ha dado audiencia a las entidades interesadas y se ha consultado a las
comunidades autnomas. Asimismo ha informado el
Consejo de Coordinacin de la Seguridad Industrial.
La presente disposicin ha sido sometida al procedimiento de informacin en materia de normas y reglamentaciones tcnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informacin, regulado en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de julio.
La presente normativa se aprueba en ejercicio de las
competencias que, en relacin con la materia de seguridad industrial, han venido a atribuir expresamente a la
Administracin General del Estado la totalidad de los
Estatutos de Autonoma, conforme ha declarado reiteradamente la jurisprudencia constitucional recada al respecto (por todas ellas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 203/1992, de 26 de noviembre, 243/1994, de 21 de
julio, y 175/2003, de 30 de septiembre).
Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su
reunin del da 1 de diciembre de 2006,
Artculo nico. Aprobacin de la Instruccin Tcnica
Complementaria MI-IP 06.
Se aprueba la Instruccin Tcnica Complementaria (ITC)
MI-IP 06 Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos,
del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolferas, y modificado por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, que se
inserta a continuacin.
Disposicin adicional nica. Tanques existentes fuera de
Los propietarios de tanques de productos petrolferos
lquidos, que a la entrada en vigor de este real decreto se
encuentren en situacin de fuera de servicio, debern
notificarlo al rgano competente de la comunidad autnoma en la que estuvieran registrados, en el plazo de 6
meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto,
aportando una memoria tcnica descriptiva de lo realizado en su instalacin de almacenamiento de productos
petrolferos lquidos y especificando el procedimiento
seguido para el tratamiento de residuos.
Disposicin transitoria nica. Tanques existentes en
Los titulares de tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos que estn en situacin de
desuso en el momento de la entrada en vigor de este real
decreto, dispondrn de dos aos para dejarlos fuera de
servicio siguiendo el procedimiento que se establece en
la ITC MI-IP 06.
Disposicin final primera. Autorizacin para la actualizacin de los anexos del real decreto.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para actualizar, mediante orden, el contenido de los
anexos de este real decreto, a fin de mantenerlos adaptados a las innovaciones tecnolgicas que se produzcan.
Disposicin final segunda. Ttulo competencial.
Este real decreto constituye una norma reglamentaria
de seguridad industrial, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.13. de la Constitucin.
El presente real decreto entrar en vigor a los tres
meses de su publicacin en el Boletn Oficial del
INSTRUCCIN TCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 06
PROCEDIMIENTO PARA DEJAR FUERA DE SERVICIO
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
PETROLFEROS LQUIDOS
Esta instruccin tiene por objeto regular las actuaciones que deben realizarse sobre los tanques que estn en
desuso y vayan a ser puestos fuera de servicio y que
durante su vida til hayan estado destinados al almacenamiento de productos petrolferos lquidos (PPL), con la
excepcin de los que hayan contenido productos de las
clases C o D y su capacidad no supere los 1.000 litros.
Artculo 2. Puesta en fuera de servicio.
Todos los tanques de PPL, comprendidos en el mbito
de aplicacin de esta ITC, se sometern a un procedimiento
de puesta en fuera de servicio, denominado en adelante
anulacin del tanque.
El procedimiento tcnico de anulacin de tanques se
ajustar a lo dispuesto en el anexo I del presente real
Con las tuberas que han dado servicio al tanque
deber seguirse, en la medida que sea compatible con
sus caractersticas, un procedimiento similar al expuesto
para los tanques.
Artculo 3. Ejecucin.
Las operaciones descritas en el artculo anterior sern
realizadas por Empresas reparadoras autorizadas. En el
caso de tanques de eje vertical con una capacidad superior a 500 m3 estas operaciones tambin podrn ser realizadas por la empresa propietaria del tanque, siempre que
disponga de los medios tcnicos y humanos necesarios.
La extraccin y gestin de los residuos slidos, lquidos y gases de los tanques se llevar a cabo de acuerdo
con la normativa vigente en materia medioambiental.
La empresa reparadora autorizada, a la finalizacin de los
trabajos, extender un certificado, en el que se refleje que se
ha seguido lo estipulado en el anexo I de esta ITC MI-IP 06
BOE nm. 307
y que los residuos slidos, lquidos y gaseosos se han gestionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, y en la legislacin autonmica
sobre residuos. Un modelo de certificado de fuera de servicio figura como anexo II.
En el supuesto de que el propietario del tanque
deseara utilizarlo para usos diferentes del almacenamiento de PPL, una vez realizados los pasos del 1 al 8 de
dicho anexo I, deber comunicarlo al rgano competente
de la comunidad autnoma correspondiente y ajustarse a
la normativa y mantenimientos que le sean de aplicacin.
Regularizacin administrativa.
Los titulares de los tanques objeto de esta ITC estn
obligados a presentar ante el rgano competente de comunidad autnoma la documentacin que acredite la realizacin de las operaciones que se indican en el anexo I, y el
certificado emitido por el director facultativo o por la
empresa reparadora autorizada que ha realizado las
obras, as como el documento reglamentario de control y
seguimiento de residuos peligrosos que acredita que los
mismos se han gestionado conforme a la normativa de
Los titulares de las instalaciones de PPL, cuyos tanques estn o vayan a quedar fuera de servicio, sern responsables de que se realicen los trabajos que se describen en el anexo I de este real decreto y si se observara
que tienen o han tenido fugas debern seguir los requerimientos de la normativa medioambiental reguladora de
la descontaminacin de los terrenos recogida en la citada
Ley 10/1998, de 21 de abril, en el Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relacin de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estndares para la declaracin de suelos contaminados, y en la legislacin autonmica reguladora de
La empresa que realiza la anulacin del tanque est
obligada a seguir el procedimiento establecido en el
anexo I, y a emitir un certificado en el que indique que los
trabajos se han realizado conforme a lo establecido en el
citado anexo y que los residuos se han gestionado de
acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor.
El incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto
ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el ttulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sin
perjuicio de las responsabilidades medioambientales en
que pudieran incurrir.
Procedimiento tcnico de anulacin de tanques
de almacenamiento de productos petrolferos lquidos (PPL)
Los procedimientos para la anulacin de tanques de
almacenamiento de productos petrolferos lquidos (PPL)
se realizarn siguiendo las directrices tcnicas que se describen a continuacin. Tambin se deber cumplir lo establecido en el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre
la proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmsferas
explosivas en el lugar de trabajo, as como, en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el
trabajo, y el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacin por los trabajadores de equipos de proteccin
2. Operaciones necesarias para el procedimiento de
Las operaciones a realizar para la anulacin de los
tanques de almacenamiento de PPL enterrados comprenden los siguientes pasos:
1. Trabajos previos. Preparacin del entorno.
2. Apertura de la boca de hombre.
3. Desgasificacin del tanque.
4. Limpieza y extraccin de residuos.
5. Acceso al interior.
6. Limpieza interior.
7. Extraccin y gestin medioambiental de los residuos
y materiales de limpieza.
8. Medicin de la atmsfera explosiva e inspeccin
9. Rellenado o extraccin del tanque.
10. Sellado de instalaciones.
11. Consolidacin del terreno.
En determinados casos, a peticin del propietario o
recomendacin del reparador autorizado a la vista del
estado del tanque y sus posibilidades, despus de realizar
el paso 8, podr procederse a su extraccin y posterior
consolidacin de los terrenos afectados.
En los tanques no enterrados se debern seguir los
pasos del 1 al 8, ambos inclusive.
3. Trabajos a realizar en las operaciones de anulacin.
3.1 Pasos 1 a 7 del procedimiento de anulacin: Para
los trabajos correspondientes a los pasos del 1 al 7 ambos
inclusive, a los que hace referencia el apartado 2 de este
anexo, se podr tomar como referencia lo dispuesto en el
Informe UNE-53991.
3.2 Pasos 8 a 11 del procedimiento de anulacin:
3.2.1 Paso 8. Medicin de la atmsfera explosiva e
inspeccin visual.Una vez limpio y desgasificado el tanque, se deber proceder a la medicin de la atmsfera
potencialmente explosiva que demuestre que estos niveles quedan por debajo del 20 por ciento del lmite inferior
de explosividad (LIE).
Se deber efectuar detenidamente una minuciosa inspeccin ocular de la superficie interior del tanque ya limpio, para determinar la localizacin de los puntos de fuga.
Si se aprecian perforaciones, se reflejar en el certificado
que el terreno puede estar contaminado.
3.2.2 Paso 9. Rellenado o extraccin del tanque.Si
el tanque enterrado no se va a extraer, se rellenar de
material inerte que deber cubrir la totalidad del volumen
interior del mismo; las tuberas y dems elementos, en la
medida de lo posible, tambin se rellenarn.
Los materiales inertes que se vayan a emplear para el
rellenado de los tanques y sus tuberas debern cumplir
No ser txicos en el momento de su aplicacin ni con
el tiempo por la accin de otros elementos.
Permitir que el tanque y sus tuberas queden completamente llenos de forma permanente y, por tanto, no
merme con el tiempo.
Ser duraderos y perfectamente estables por muchos
Tener una elevada resistencia a la compresin para
soportar la prdida de fuerza de las paredes del tanque
evitando implosiones.
Ser termoestables, con mnimas variaciones de su
volumen en relacin con las temperaturas externas.
No se podrn rellenar con fluidos por el riesgo de que
una posible perforacin de las paredes del tanque genere
una atmsfera potencialmente explosiva o posibles filtraciones al subsuelo.
En el caso de que se vaya a extraer el tanque se proceder con toda cautela y no podrn aplicarse altas fuentes
de calor para realizar cortes, desguaces o excavaciones
por el riesgo de afectar a posibles zonas con vapores o
balsas de hidrocarburos potencialmente explosivos o
3.2.3 Paso 10. Sellado de la instalacin.Una vez
realizadas todas las fases del procedimiento descrito
hasta aqu y siempre que no haya que extraer el tanque,
se deber realizar un relleno completo de todos los recintos confinados y arquetas con un material que rena las
condiciones descritas en el apartado anterior.
3.2.4 Paso 11. Consolidacin del terreno.Tanto en
la fase de descubrimiento del tanque como en la de
relleno y consolidacin del foso se tendrn en cuenta los
Posible existencia de niveles freticos en la zona, procurando tener a disposicin bombas de achique si el caso
Estabilidad del suelo, condiciones de dimensionamiento
de taludes y posibles afectaciones por derrumbes a las
estructuras contiguas existentes.
Requisitos de compactacin del fondo del foso y del
Previsin de los materiales de relleno, incluido un
aumento de los mismos si las condiciones del terreno fuesen propicias a la formacin de derrumbes o cavidades.
Posible existencia de hidrocarburos empapando en el
terreno o formando bolsas, en cuyo caso se proceder a
la extraccin de combustibles y la tierra contaminada,
debiendo realizar su gestin de acuerdo con la normativa
ambiental recogida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, en el citado Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, y en la legislacin autonmica reguladora de los
suelos contaminados, y aplicando las mejores tcnicas
Modelo de certificado de fuera de servicio
D. ____________________________________________________ Director facultativo/Reparador autorizado, categora
PPL-III, con n. ___________ perteneciente a la empresa reparadora _________________________________________
con n. ___________ con domicilio en c/ _______________________________________________________________
poblacin ______________________ C.P. _________ provincia _____________________
1. Que el tanque marca ______________________________________________________________________,
modelo __________________, con n. de fabricacin _____________________, cuyo volumen es de ____________ m3,
habiendo contenido producto de la clase A X
/ superficie X
D X , instalado en: interior X / exterior X , enterra-
c/ ___________________________________________________________________________
poblacin _____________________________________ C.P. __________ y provincia ___________________________
siendo el titular del mismo ____________________________________________________ y registrado en el O.T.C. con
el n. de expte. (1) ____________________________ , ha sido puesto fuera de servicio, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo I de la MI-IP06.
2. Que s X
/ no X
se aprecian perforaciones en el tanque.
3. Que los productos obtenidos como consecuencia de la limpieza del tanque, han sido entregados al Gestor
autorizado _________________________________________________________________ con n. ________________
municipio ______________________, segn Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos emitido por
ste, del cual se adjunta copia.
4. 1. Que el tanque ha sido inertizado con el siguiente material _______________________________________
4. 2. Que el tanque ha sido destruido, y/o entregado a planta recuperadora de residuos slidos (especificar)
4. 3. Que ha sido destinado para otros usos (especificar) ____________________________________________
5. Que las tuberas anexas a dicho tanque, han sido anuladas mediante ________________________________
Fdo.: El Director facultativo/Reparador autorizado PPL III
(1) Se indicar en el caso de estar registrado o inscrito en el O.T.C.
- Solamente se indicar uno de los puntos 1, 2 3 del apartado 4.
Documents Similar To IP06_RD 1416-2006 Anulación Tanques
angrybird88
Prescripciones Solar
El Cobre Folleto AENOR
Proceso Isf Aislada Alba
Map Burguillos Topog
Proceso Conectadas Alba
ASIF Historia FV Web Resumida 2008 E3
21 Pegatinas de La Transición
Mapa_Termosolar
Cargador de pilas de carbon-zinc
Produccion CO2
6034678 Comienzo y Final de Una Verde MaNana
Escudo Antiguo de Villafranca
capc3adtulo-xx-de-aventuras-de-un-proscrito.pdf
Palacio de Comunicaciones - Madrid, En Viñetas - ELPAÍS
La Lluvia Sobre La Gran Vía - Madrid, En Viñetas - ELPAÍS
Cibeles - Madrid, En Viñetas - ELPAÍS
DOC-DB-HE-0 - Climas de Referencia 20130913
Victor En Blanco
1.-Unos Pantalones Bombachos y Una Bicicleta · ELPAÍS
Calzadas Romanas y caminos.pdf
Estrategia de Precios comercializacion harina de tarwi
Gróver Rivera
Diseño Sismico de Cimentaciones 1
Planificación de La III Unidad de Aprendizaje
Nelson Mandela Liderazgo
Ribla Meguillot Qoheleth Sandra Mansilla
UNIDAD 4 2018.docx
IMP. AMBIENTAL Colcaqui Abancay Peru
Francisco IP
Jesus Alberto Crespo Manjarres
interinossubstitutostraballaron2011

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto