Source: http://elektrika.cz/data/clanky/lpe-elektricka-instalace-silovych-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni-3-cast/view
Timestamp: 2013-05-25 00:49:24+00:00

Document:
Požadavky na elektrickou instalaci silových požárně bezpečnostních zařízení nenajdeme jen v elektrotechnických normách, ale i v normách stavebních či ve stavebních vyhláškách a zákonech. Dle 246/2001 Sb. Zásady pro jeho projektování, montáž a uvedení do provozu je třeba, aby při kolaudaci byly předloženy tyto 4 doklady ... Josef Honzík,
Prohlášení zodpovědného projektanta (vzor)
Prohlášení montážní organizace (vzor)
Protokol o funkční zkoušce (vzor)
Protokol o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (vzor)
Protože požárně bezpečnostní zařízení tvoří nejdůležitější součást požárního zabezpečení objektu, stanovuje výše zmiňovaná vyhláška 246/2001 Sb. zásady pro jeho projektování, montáž a uvedení do provozu. Hlavním důvodem toho, že při kolaudaci musí být předloženy 4 doklady, a to:
Prohlášení zodpovědného projektanta Prohlášení montážní organizace Protokol o funkční zkoušce Protokol o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je podle mého názoru skutečnost, že ověření správnosti PBZ nikdo jiný, než výrobce nebo montážní organizace vlastně ověřit neumí a nemůže jí garantovat. Hlavní důvody, proč tomu tak podle mého názoru je:a) Revizní technik provádějící výchozí revizi podle ČSN 33 1500 a nové ČSN 33 2000-6 vlastně zkoumá jen instalace, a to hlavně z hlediska úrazu elektrickým proudem a nemusí se zabývat připojenými zařízeními a už vůbec ne jejich správnou funkčností;b) Revize připojených zařízení podle ČSN 33 1610 a souvisejících norem opět zkoumá hlavně jejich elektrickou bezpečnost – mimoto zatím není jasné, jak bude tato část začleněna do výchozí revize a kdo jí bude provádět, zda stejný revizní technik s osvědčením minimálně E2 nebo jiný s osvědčením „jen“ E4. V tom případě není zajištěna kontinuita revize – není jasné, kdo bude garantovat, že to dohromady bude vůbec bezpečně fungovat;c) Kolaudující hasiči většinou nejsou elektrotechniky a i kdyby byli, stěží je možno od nich očekávat, že v daném časovém termínu odhalí špatné zapojení termistoru, vypínacího tlačítka nebo něčeho podobného, co může spolehlivou funkčnost PBZ ohrozit.Poznámka JH: Pod pojmem „elektrické instalace“ se podle ČSN IEC 60050-826 (uvedeno v preambuli ČSN 33 2000-4-41 ed.2) rozumí „sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů“. Dále uvádím možné provedení jednotlivých prohlášení a protokolů:
1. Prohlášení zodpovědného projektanta:
Prohlášení zodpovědného projektanta požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky 246/2001 Sb.
Potvrzuji, že návrh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení v objektu …………………………………….. splňuje podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců.
Kvalifikací odpovídám požadavkům §5 odstavec 5 vyhlášky.
Josef xxxxxx vedoucí projekce a kontroly výroby§8,9,10 AB vyhlášky 50/78 Sb., do 1000V včetně hromosvodů v prostorách bez i s nebezpečím výbuchu, ČKAIT č. osvědčení …………..V Praze dne 10.11.2007 2. Prohlášení montážní organizace
Prohlášení o montáži požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §10 odstavec 2 vyhlášky 246/2001 Sb.
Potvrzuji, že při montáži nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení v objektu ……………………………. byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace vypracované ………………… pod číslem ……… a že byly splněny postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.
Montáž provedla firma ………………………………….Za kvalitu provedené montáže odpovídá pověřená osoba montážní organizace ve smyslu §6 vyhlášky 246/2001 Sb.,
Petr xxxxxx, montážní mistr §6,7 vyhlášky 50/78 Sb., do 1000V včetně hromosvodů v prostorách bez nebezpečí výbuchu
V Praze dne 12.1.2008 3. Protokol o funkční zkoušce
Protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 1 vyhlášky 246/2001 Sb.Na základě provedených funkčních zkoušek prohlašuji, že při nich bylo ověřeno, že nouzové osvětlení a ostatní požárně bezpečnostní zařízení v objektu ………………………… odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Petr xxxxxx, montážní mistr §6,7 vyhlášky 50/78 Sb., do 1000V včetně hromosvodů v prostorách bez nebezpečí výbuchu
V Praze dne 12.1.2008Přílohy:Specifikace a rozsah požárně bezpečnostního zařízení na kterém byly prováděny funkční zkoušky.Výčet projektové a ostatní dokumentace, podle které bylo zařízení hodnoceno.
4. Protokol o provozuschopnosti
Protokol o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení a ostatního požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky 246/2001 Sb. Provozovatel požárně bezpečnostního zařízení……………………………………….. Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti provedena……………… Umístění, druh, označení výrobce, typové označení popřípadě výrobní číslo kontrolovaného zařízení…………………….. Výsledek kontroly, zjištěné závady a vyjádření o provozuschopnosti zařízení……. (Uvedené zařízení splnilo/nesplnilo podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce a je/není provozuschopné. ) Datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti……….. Potvrzení podle §10 odstavec 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. (§7 odstavec 8 vyhlášky) V Praze dne 14.1.2008Jméno………………………….. podpis………………………..
1. Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) 2. Požární bezpečnost 3. Druhy PBZ 4. Vyhrazená PBZ 5. „Silová“ PBZ 6. Napojení PBZ na síť a na náhradní zdroj 7. Vypínání při požáru – napěťová nebo podpěťová tlačítka 8. Umisťování rozvaděčů PBZ 9. Vedení (kabely) k PBZ 10. Požadavky na kabelové systémy se zachováním funkčnosti 11. Monitorování připravenosti požárních rozvaděčů 12. Jištění PBZ 13. Závěr
ČSN EN 50265-1 (347101) platná od 8/1999Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru-Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Část 1: Zkušební metodyzrušena v 9/2007 a nahrazenaČSN EN 60332-1-1 (347107) platná od 5/2005Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru-Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení aČSN EN 60332-2-1 (347107) platná od 5/2005Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru-Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Zkušební zařízení ČSN EN 50265-2-1 (347102) platná od 8/1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru-Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Část 2-1: Postupy-1kW směsný plamen.zrušena v 9/2007 a nahrazenaČSN EN 60332-1-2 (347107) platná od 4/2005Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru-Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1kW směsný plamen. ČSN EN 50265-2-2 (347103) platná od 8/1999 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru-Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Část 2-2: Postupy-svítivý plamen.zrušena v 9/2007 a nahrazenaČSN EN 60332-2-2 (347107) platná od 4/2005Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru-Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro svítivý plamen. ČSN IEC 60331-11 (347115) platná od 10/2001Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení – Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750°C. ČSN IEC 60331-21 (347115) platná od 10/2001Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky – Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0kV včetně. ČSN IEC 60331-23 (347115) platná od 10/2001Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky – Elektrické kabely pro přenos dat. ČSN IEC 60331-25 (347115) platná od 10/2001Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru – Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky – Kabely s optickými vlákny. ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 platná od září 2002 + OPRAVA 1 z května 2005Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání Ostatní zdroje jsou uváděny přímo v textu.
IN-EL: Příručka pro zkoušky elektrotechniků
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení Unikající proud a napětí u svařovacího zařízení
KLIMŠA: Neděste se, aneb zkoušky revizních techniků na ITI
Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) KNIHA: Příručka pro zkoušky elektrotechniků
IN-EL: Komentář k "Příručce pro zkoušky elektrotechniků" (8. vydání)
SCHRACK: Požární bezpečnost stavebních objektů Montáž požárně bezpečnostního zařízení
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic

References: §10
 §5
 §10
 §6
 §6
 §7
 §6
 §7
 §10