Source: http://www.virtuelles-dach.com/_lccms_/_01275/FlssiggaseundSchmelzfen.htm
Timestamp: 2019-06-16 05:23:02+00:00

Document:
Flüssiggase und Schmelzöfen
Allgemeines (In Bearbeitung!)
Die Flüssiggas-Verordnung 2002 - FGV, BGBl. II Nr. 446/2002, ist mit der Maßgabe der Abs. 4, 5 und 6 anzuwenden:
Für die Lagerung oder Verwendung von Flüssiggas in ortsfesten Flüssiggasbehältern
Entsprechend den § 9 FGV, § 18 FGV, § 47 FGV, § 48 FGV,
§ 51 FGV, § 52 FGV, § 53 FGV, § 54 FGV, § 55 FGV, § 56 FGV,
§ 58 FGV, § 59 FGV, § 60 FGV müssen gelagert sein:
Auf beschädigte Versandbehälter ist § 50 FGV anzuwenden
Menge an Flüssiggas auf Baustellen
In Räumen auf Baustellen darf Flüssiggas nur in der Menge des Tagesbedarfs des jeweiligen Arbeitsvorganges vorhanden sein. Höchstens dürfen jedoch, auch bei darüber hinausgehendem Tagesbedarf, folgende Mengen vorhanden sein:
Bei einer Raumkubatur bis zu 1 000 m3:
Zwei Versandbehälter bis zu je 15 kg oder ein Versandbehälter bis zu 33 kg
Vier Versandbehälter bis zu je 15 kg oder zwei Versandbehälter bis zu je 33 kg
Pro weitere 500 m3:
Zusätzlich zwei Versandbehälter bis zu je 15 kg oder ein Versandbehälter bis zu 33 kg
Auf Baustellen einschließlich Gebäuden auf Baustellen darf Flüssiggas den Versandbehältern in der Flüssigphase nur nach ausdrücklicher Anordnung und schriftlicher Festlegung der Schutzmaßnahmen durch die Aufsichtsperson nach den Grundsätzen der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG entnommen werden
Auf Baustellen einschließlich Gebäuden auf Baustellen ist das Abfüllen und Umfüllen von Flüssiggas verboten. Abweichend davon ist das Befüllen von ortsfesten Flüssiggasbehältern sowie das Abfüllen von Flüssiggas aus Versandbehältern in Versandbehälter zulässig, wenn:
das Volumen des zu befüllenden Versandbehälters nicht mehr als 1060 cm3 beträgt und
das Abfüllen nach ausdrücklicher Anordnung und schriftlicher Festlegung der Schutzmaßnahmen durch die Aufsichtsperson nach den Grundsätzen der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG und unter
Berücksichtigung der Angaben des Herstellers der Abfüllanlage erfolgt.

References: § 9
 § 18
 § 47
 § 48

§ 51
 § 52
 § 53
 § 54
 § 55
 § 56

§ 58
 § 59
 § 60
 § 50
 § 7
 § 7