Source: http://processs.free.fr/Pages/VersionMobile.php?page=5302
Timestamp: 2019-08-26 06:04:19+00:00

Document:
Travailler avec l'acide Fluorhydrique
Plan du site > Traitements de l'eau > Neutralisation des solutions aqueuses
Classement & étiquetage:
Rejets autorisés
L'acide fluorhydrique (symbole chimique HF) est disponible anhydre (99,95%), ou en solution aqueuses:
- 49% (qualité électronique)
- 52 et 60% (qualité technique)
N° CAS: 7664-39-3
- HF anhydre
-83,7°C
1.03 bars à 20°C & 1,5 bars à 30°C
1016 kg/m3 à 0°C
Masse volumique de la vapeur
0,83 kg/m3 à 20°C
T+: TRES TOXIQUE
R26/27/28: Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.
R35: Provoque de graves brûlures.
S7/9: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
Pour l'acide anhydre ou de concentration supéreure à 70%, l'acier au carbone peut être utilisé.
Il se forme en surface un film protecteur de fluorure de fer qui peut néanmoins être détruit par une agression mécanique, accélant sensiblement la corrosion.
L'acier sera retenu pour les stockages et les tuyauteries tandis que pour les pompes ou vannes on préfèrera des alliages Nickel-Cuivre ou des polymères fluorés.
Les stockages de solutions aqueuses doivent être équipés d'évents reliés à un système de lavage d'évents.
En raison de la tension de vapeur élevée de l'acide fluorhydrique anhydre, les stockages doivent être conçus pour une pression de 4 bars et équipés d'une soupape dont l'évent est collecté vers système de lavage.
L'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation précise:
Art. 27. - Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :
6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.
Art. 32. - Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et sauf dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
14) fluor et composés (en F) 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
Art. 52. - La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
- 25 kg/h de fluor et composés du fluor
Art. 59. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
6° Fluor et composés du fluor : si le flux horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières.
Art. 60. - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.
2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 58 peut fixer une fréquence moindre.
Fluor et composés (en F) 10 kg/j
Art. 63. - Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :

References: Art. 27
 l'article 30

Art. 32
 l'article 22
 l'article 33

Art. 52

Art. 59
 l'article 58

Art. 60
 l'article 58

Art. 63