Source: http://docplayer.it/6208274-Bozza-del-decreto-relativo-a-esercizio-conduzione-controllo-manutenzione-e-ispezione.html
Timestamp: 2018-04-24 23:09:22+00:00

Document:
BOZZA DEL DECRETO RELATIVO A ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE - PDF
Download "BOZZA DEL DECRETO RELATIVO A ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE"
1 Ex TITOLO III BOZZA DEL DECRETO RELATIVO A ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE Schema di dpr di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (Ambito di intervento e finalità) 1. Per le finalità di cui all articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi all articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n I criteri generali di cui ai commi 1 si applicano all edilizia pubblica e privata. ART. 2 (Definizioni) Ai fini del presente decreto, con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo e successive modificazioni e integrazioni. ART. 3
2 (Valori massimi della temperatura ambiente) 1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ogni singola unità immobiliare, non deve superare: a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell aria misurate nei singoli ambienti raffrescati di ogni singola unità immobiliare, non deve essere minore di 26 C 2 C di tolleranza per tutti gli edifici. 2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. 3. Per gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, nonché per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al comma 1, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori 4. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, sono concesse deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al comma 1, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite; b) l'energia termica per il riscaldamento/raffrescamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo. Art.4 (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale) 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori di temperatura fissati dall'articolo 3 del presente decreto. 2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo, Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non
3 superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. 3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni. 4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; e) agli edifici adibiti a piscine saune e assimilabili; f) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione..... Art. 6 (Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione e ispezione) 7. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. 8. Qualora l impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 9. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 10. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui ai commi 6, 7 e 8 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 20 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
4 a) il sottosistema di generazione come definito nell Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e/o locale nei locali climatizzati; c) verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Tali operazioni si effettuano come prescritto nei rispettivi Rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all Allegato A del presente decreto. I predetti Rapporti saranno emanati con uno specifico provvedimento entro il 31 maggio I controlli di efficienza energetica devono essere comunque effettuati con le cadenze riportate all Allegato A del presente decreto nel caso in cui essi risultino più frequenti degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione indicati dall'installatore o dal fabbricante. 11. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 9 devono essere inoltre realizzati: a) all atto della prima messa in esercizio dell impianto; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (come ad esempio il generatore di calore); c) nel caso di interventi, che non rientrino tra quelli periodici ma tali da poter modificare l efficienza energetica. In tutti questi casi la data di esecuzione del controllo è il riferimento per la successiva scadenza. 12. Gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione invernale. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva con macchina frigorifera di potenza utile nominale maggiore a 12 kw, devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione estiva. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 13. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 9 e 10, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato all Allegato A al presente decreto. Una copia del Rapporto deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo deve conservare e allegare ai libretti di cui al comma 11 del presente decreto; una copia deve essere trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all Allegato A al presente decreto. 14. I modelli dei libretti d'impianto di cui al comma 11 e i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 12 saranno pubblicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e potranno essere successivamente aggiornati con proprio decreto. 15. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 9 e 10, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati all Allegato B al presente decreto.
5 16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all Allegato B al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell autorità competente di cui al successivo comma 24, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. 17. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati all Allegato B al presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l efficienza energetica siano peggiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale (con una tolleranza del 5%). Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. 19. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale con interventi secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante. 20. Ai sensi dell art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano ai necessari adeguamenti. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 20 kw e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kw. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, e una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell'edificio, eventualmente, se disponibile, in riferimento al progetto dell'impianto. Comprende inoltre una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti sono allegati al libretto di impianto. Per impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile può essere ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kw l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile può essere ritenuto sostitutivo dell'ispezione. 21. In.
6 22. Le 23. Le 24. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale, le ispezioni potranno essere programmate con i seguenti criteri: a) priorità di ispezione per le caldaie con anzianità superiore ai 15 anni; b) per le caldaie a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw: ispezioni per il 100% di quelle presenti sul territorio ogni due anni; c) per le caldaie a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw e per le caldaie a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni per il 100% di quelle presenti sul territorio ogni quattro anni; d) per le caldaie di potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl, ispezioni a discrezione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o degli organismi incaricati, sulla base degli esiti degli accertamenti. 25. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva, le ispezioni potranno essere programmate con i seguenti criteri: a) priorità di ispezione per le macchine frigorifere con anzianità superiore ai 15 anni; b) per le macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kw: ispezioni per il 100% degli impianti presenti nel territorio ogni 4 anni; c) per le macchine frigorifere di potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl, ispezioni a discrezione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o degli organismi incaricati, sulla base degli esiti degli accertamenti. 26. En ART. 7 ART. 8 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,: a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 b) articolo 9 c) articolo 10 d) articolo 11. ART. 9 (Entrata in vigore)
7 Aggiunta: DECRETA Art. 1 ( Finalità e ambito di intervento) 1. Ai sensi dell articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il presente decreto modifica l Allegato A, del medesimo decreto legislativo, concernente le definizioni funzionali alla applicazione della normativa in materia di efficienza energetica degli edifici. Tale adeguamento è reso necessario dalla trasposizione di norme comunitarie. Art. 2 (Modifiche all Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) 1. All allegato A, sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai commi da 2 a Accertamento: è l insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. 3. Combustione: processo mediante il quale l energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici. 4. Conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione. 5. Conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell impianto termico, che non richiedono l uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull impianto. 6. Confine energetico dell edificio: confine che comprende tutte le superfici di pertinenza esclusiva dell edificio (interne ed esterne) dove l energia viene consumata o prodotta. 7. Contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n.115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. 8. Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. 9. Diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le dispersioni energetiche dell involucro edilizio, individua i rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione e produzione dell impianto termico, al fine di individuare gli interventi necessari per un corretto funzionamento energetico. 10. Energia fornita: quantità di energia, relativa ad un dato vettore energetico e determinata in corrispondenza del confine energetico dell edificio, che è necessaria per l erogazione dei servizi energetici considerati.
8 11. Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell ambiente, le attività relative all impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d impianto. 12. Fabbricato: Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito e dalle strutture interne che ripartiscono detto volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno. 13. Fluido termovettore: fluido mediante il quale l energia termica viene trasportata all interno dell edificio, fornita al confine energetico dell edificio oppure esportata all esterno. 14. Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. 15. Ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto. 16. Locale tecnico: ambiente utilizzato per l allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici. 17. Macchina frigorifera: nell ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all aria dell ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 18. Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare l efficienza dell impianto entro i limiti prescritti. 19. Potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento. 20. Rendimento di produzione medio stagionale: per generatori di calore a combustione è il rapporto tra l energia termica utile e l energia primaria consumata dal generatore durante la stagione di riscaldamento. 21. Responsabile dell impianto termico: l occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. 22. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN per la climatizzazione estiva. 23. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN per la climatizzazione invernale. 24. Servizi energetici degli edifici: a) Climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa b) Produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
9 c) Climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti. 25. Sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire al fluido termovettore o direttamente all aria dell ambiente interno climatizzato o all acqua sanitaria il calore: a) prodotto dalla combustione, e/o b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l energia solare, etc.), e/o c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura, e/o d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore. 29. Temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI Terzo responsabile dell impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e, organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. 31. Unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica; 32. Unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kw. 33. Unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato). 34. Vettore energetico: combustibile o altra forma di energia (elettrica, termica utile, rinnovabile derivante da fenomeni naturali come l irradiazione solare). 35. Sono eliminate le definizioni di cui ai commi: 4, 5, 6, 7, 10, 14, 14bis, 19 e 38. Art. 3 (Copertura finanziaria) 1. All attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLE INFRAST
10 PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica (1) [kw] Cadenza controlli (anni) Rapporto di controllo di efficienza energetica Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL 20< P<100 2 P> < P<100 4 P> Rapporto tipo 1 Rapporto tipo 1 Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Impianti alimentati da teleriscaldamento Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza 12 < P<100 4 P Rapporto tipo 2 P 12 4 Rapporto tipo 2 P 12 2 Rapporto tipo 2 P>20 4 Rapporto tipo 3 Impianti Microcogenerazione P el <50 4 Rapporto tipo 4 cogenerativi Unità cogenerative P el 50 2 Rapporto tipo 4 P Potenza temica utile nominale P el Potenza elettrica nominale (1)I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza complessiva delle caldaie che servono lo stesso impianto
PROVINCIA DI GENOVA Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Impianti Termici
PROVINCIA DI GENOVA Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Impianti Termici Regolamento recante criteri e procedure per l esecuzione degli accertamenti

References: articolo 4
 ART. 1
 articolo 1
 articolo 4
 ART. 2
 articolo 2
 ART. 3
 Art.4
 Art. 6
 art. 9
 ART. 7
 ART. 8
 articolo 4
 articolo 9
 articolo 10
 articolo 11
 ART. 9
 Art. 1
 articolo 16
 Art. 2
 Art. 3