Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/es/cala-knx-multitouch-t-ch.html
Timestamp: 2020-02-20 18:55:33+00:00

Document:
Cala KNX MultiTouch T CH - Elsner Elektronik
Inicio > Cala KNX MultiTouch T CH
Cala KNX MultiTouch T CH
Pulsador con iconos de función
El Pulsador Cala KNX MultiTouch T CH tiene botones sensibles al contacto con los cuales se pueden acceder a funciones en el sistema de bus de edificios KNX. La superficie de vidrio está impresa con zonas para el ajuste de luz y temperatura. En estas zonas están integrados LEDs, cuyo comportamiento puede configurarse. En Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH se agrega una zona para el movimiento de la persiana/protección solar (subir/bajar), en Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH una zona para solicitar las escenas (3 escenas).
En Cala KNX MultiTouch T CH está integrado un sensor de temperatura. A través del bus el dispositivo puede recibir un valor de medición de temperatura externa y con los datos propios procesarlo a una temperatura total (valor mixto).
El Cala KNX MultiTouch T CH presenta un regulador PI para una calefacción y una refrigeración. Con las teclas táctiles "+" y "-", se modifica la temperatura de referencia.
Los objetos de comunicación se pueden enlazar mediante puertas lógicas AND o OR. E dispositivo se complementa con un marco de la serie de conmutación empleada en el edificio y se adapta de este modo sin dificultad en el equipamiento interior.
N° 70891 Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH, blanco
N° 70961 Cala KNX MultiTouch T Light/Scences CH, blanco
N° 70951 Cala KNX MultiTouch T Light CH, blanco
Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH, blanco RAL 9010 (70891)
Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH con marco (no incluido en el suministro)
Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH, blanco RAL 9010 (70961)
Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH con marco (no incluido en el suministro)
Cala KNX MultiTouch T Light CH, blanco RAL 9010 (70951)
Cala KNX MultiTouch T Light CH con marco (no incluido en el suministro)
Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH, blanco RAL 9010 (70891) Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind CH con marco (no incluido en el suministro) Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH, blanco RAL 9010 (70961) Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes CH con marco (no incluido en el suministro) Cala KNX MultiTouch T Light CH, blanco RAL 9010 (70951) Cala KNX MultiTouch T Light CH con marco (no incluido en el suministro)
Área de manejo para la luz con 3 superficies (conmutación y atenuación)
Área de manejo para la regulación de temperatura con 3 superficies (más caliente, más fría, conmutación calefacción/refrigeración)
Un total de 9 superficies que se pueden asignar todas con las funciones de bus previstas o individualmente con otras funciones de bus (interruptor, conmutador, atenuador, persiana veneciana, toldo, persianas, ventana, codificador de 8 o de 16 bits, guardado y acceso a escenas)
LEDs configurables. Todos los LEDs apagados, todos los LEDs encendidos, LEDs activos siempre encendidos, todos los LEDs encendidos durante un tiempo determinado tras pulsar una tecla. Ajustable, si el LED en el valor de objeto de bloqueo = 1 parpadea Brillo de los LEDs ajustable previamente día y noche
Función de botónal tocar cinco o más teclas. Configurable como pulsador, conmutador, a modo de codificador de 8 o 16 bits o para solicitar escenas.
Control de escenas. Tres canales de escenas con cinco objetos
Medición de la temperatura. Valor mixto del valor de medición propio y valores externos (proporción regulable porcentualmente), salida valores mínimos y máximos
Regulador PI para calefacción (de uno o dos niveles) y refrigeración (uno o dos niveles) por temperatura. Regulación según valores de referencia
independientes o temperatura de referencia básica
4 gates lógicos AND y 4 OR (O) cada uno con 4 entradas. Como entrada para los gates lógicos pueden ser utilizados todos los eventos de conmutación así como entradas lógicas en forma de objetos de comunicaciones. La salida de cada gate puede ser configurado selectivamente como 1 bit o 2 x 8 bit.
Funciones adicionales Cala KNX MutliTouch T Light/Sunblind CH:
Área de manejo para persiana veneciana, toldo, persianas o ventanas con tres superficies (subir/bajar con diferenciación breve/larga, posición de desplazamiento)
Funciones adicionales Cala KNX MutliTouch T Light/Scenes CH:
Área de manejo para visualización y memorización de escenas con tres superficies para escenas
La configuración se realiza a través del Software ETS 5 de KNX.
Carcasa Cristal auténtico, plástico
Colores • similar a RAL 9010 Blanco puro
• Bajo petición: similar a RAL 9005 Negro
Montaje Empotrado en pared (en pared en la caja de
Medidas Carcasa aprox. 60 x 60 (A x H, mm),
Profundidad de estructura aprox. 10 mm
Temperatura ambiente Operación y almacenamiento -25…+85°C
Humedad del aire del ambiente máximo 95% rF, evitar la condensación
Tensión de funcionamiento Tensión de bus KNX
Corriente de bus máx. 19 mA
Salida de datos KNX +/- borne de conexión de bus
Direcciones de grupo máx. 205
Asignaciones máx. 205
Objetos de comunicación Cala KNX MutliTouch T Light/Sunblind CH: 199
Cala KNX MutliTouch T Light/Scenes CH: 198
Cala KNX MutliTouch T Light CH: 198
Rango de medición de temperatura -25…+85°C
Resolución de temperatura 0,1°C
Precisión de temperatura ± 0,5°C a 0…+50°C
(Observe las indicaciones sobre la precisión de
la medición)
Pulsador en la carcasa
Soporte de montaje con tornillos
Necesitará adicionalmente (no incluido en el volumen de suministro):
Marco de cubierta (para inserto de 60 x 60 mm) y placa de montaje (77 mm) para la norma de instalación suiza
Cala KNX MultiTouch T CH ficha técnica N.º artículo 70891/93, 70961/63, 70951/53
Versión 12.02.2020 ES pdf
Cala KNX MultiTouch T CH manual N.º artículo 70891/93, 70961/63, 70951/53
Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes Applikation 1.0 N.º artículo 7096x
Versión 18.10.2019 D, EN, FR, IT, ES zip
Cala KNX MultiTouch T Light Applikation 1.0 N.º artículo 7095x
Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind Applikation 1.0 N.º artículo 7089x
Versión 10.10.2019 D, EN, FR, IT, ES zip

References: Resolución 
 artículo 70891
 artículo 70891
 artículo 7096
 artículo 7095
 artículo 7089