Source: http://docplayer.es/13980577-Proyecto-basico-y-ejecutivo-de-contenidos-para-la-sala-biodomo-en-el-parque-de-las-ciencias-granada.html
Timestamp: 2018-12-14 16:15:23+00:00

Document:
PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA - PDF
Download "PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA"
Emilia Ramos Cárdenas
1 PROYECTO BASICO Y EJECUTIVO Proyecto de contenidos sala BIODOMO Separata incencios PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA Pág. 1 de 43 SEPARATA DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Avda. de la ciencia, SN, Granada Arquitecta: Silvia Vicente Molina del COAC Promotor: Consorcio Parque de las Ciencias Granada,Octubre de 2012
2 ÍNDICE 1. OBJETO DE ESTE ANEXO 4 2. NORMATIVA APLICABLE 4 3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 5 Pág. 2 de USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO 6 5. ACCESIBILIDAD EMPLAZAMIENTO ACCESOS Hidrantes de incendio Aproximación a los edificios Entorno de los edificios Espacio exterior seguro Aperturas de accesos 8 6. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 8 7. OCUPACIÓN RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 9 8. EVACUACIÓN NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS PREVIOS Características de las puertas Características de los pasillos y rampas Características de las escaleras Dimensionamiento de los medios de evacuación CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 16 Pag 2
3 8.5. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Clases de resistencia al fuego de los elementos constructivos JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAL MATERIALES Adaptación de las clases de reacción al fuego INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INSTALACIONES GENERALES LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Evacuación Compartimentación Comportamiento ante del fuego INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Extintores Red de bocas de incendio equipadas (BIE) Grupo presión-extinción de incendios Hidrantes de incendio DETECCIÓN DE INCENDIOS CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO Escaleras de evacuación ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN Iluminación de emergencia Señalización PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANOS ACTUALIZADOS DEL EDIFICIO DOCUMENTACIÓN 31 ANEXO CÁLCULOS DE EVACUACIÓN Error! Marcador no definido. Pág. 3 de 43 PLANOS 43 SI01. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: PASIVA. PLANTAS SÓTANO Y BAJA SI02. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: PASIVA. PLANTAS PRIMERA Y CUBIERTA Pag 3
4 1. OBJETO DE ESTE ANEXO El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones durante la proyección, construcción, mantenimiento y utilización a fin de satisfacer los requerimientos básicos de seguridad y habitabilidad. El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (SI) establece las exigencias básicas con objetivo de reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio ante un incendio de origen accidental, complementándose las mismas con las exigencias propias de utilización requeridas en el Documento Básico de Seguridad de Utilización (SUA). Pág. 4 de 43 La presente memoria tiene por objeto la demostración del cumplimiento de las exigencias recogidas en el CTE DB SI de condiciones de protección contra incendios. 2. NORMATIVA APLICABLE Las disposiciones legales a cumplir en el edificio destinado a Pública concurrencia relacionada con la protección contra incendios, son las siguientes: Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI en lo que se refiere a las condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 314/2006 y modificaciones posteriores. Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisan los anexos y los índices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (B.O.E. núm. 101, 28/04/1998) Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Pag 4
5 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (B.O.E. núm. 97 de 23/04/1997). Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia ante el fuego (B.O.E. núm. 79, 02/04/2005) Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO El Proyecto corresponde a uno de los pabellones del Parque de las Ciencias de Granada. El objeto de este proyecto es el diseño que engloba arquitectura, acuariología, biología e instalaciones especiales de un espacio singular en del pabellón BioDomo, destinado a mostrar la Biodiversidad mediante la exposición de animales y planta vivas, utilizando diversas estrategias expositivas de forma atractiva y comprensible. El edificio actualmente dispone de m2 y una altura libre media de 12 metros, además de otros espacios anexos como sótano y terraza. En él se genera un amplio recorrido con un contenido comprensible y científicamente riguroso, a la vez que garantiza unas buenas condiciones para los animales. Este recorrido, apto para todos los públicos de forma cómoda y sin barreras, dispone de múltiples elementos singulares que hacen de esta exposición un espacio único. El uso exclusivo de la instalación es el de educativo-lúdico y de pública concurrencia. La geometría del pabellón es trapezoidal y dispone de 5 accesos. Dos accesos a las salas de mantenimiento en la planta semisótano Un acceso desde la planta baja del hall del Macroscopio del Parque de las Ciencias hasta el vestíbulo del Pabellón BioDomo, Dispone de acceso desde el Bosque de los Sentidos (exposición exterior del Parque de las Ciencias) Dispone de acceso desde la terraza del Macroscopio del Parque de las Ciencias. Pág. 5 de 43 Se distribuyen los espacios según los siguientes contenidos: Sótano (galería de instalaciones) Cota= -3,60m: - Sala de instalaciones Semisótano Cota= 0,00m Pag 5
6 - Recorrido público subacuático - Bioterios - Sala BioDomo - Salas de filtración - Dependencias acuaristas y otras instalaciones técnicas Planta baja Cota= +2,10m - Sala Origen - Vestíbulo - Recorrido terrestre - Zonas de mantenimiento y cuarentena Planta Primera (nivel terraza) Cota= +7,90m - Recorrido arborícola. - Aulas educativas. - Terraza exterior 4. USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO Pág. 6 de 43 El edificio, destinado a la actividad de pública concurrencia con los usos propios de instalaciones lúdicas y educativas. 5. ACCESIBILIDAD 5.1. EMPLAZAMIENTO El pabellón BioDomo forma parte de un edificio denominado Macroscopio, el principal conjunto del Parque de las Ciencias de Granda. Está ubicado en su extremo noreste y está conectado estructural y funcionalmente a él. El emplazamiento del edificio y sus condicionantes urbanísticos garantizan las condiciones de aproximación de los servicios de ayuda externa, como queda reflejado en los siguientes puntos: 5.2. ACCESOS Semisótano Cota= 0,00m - Dispone de dos entradas en los extremos este y oeste Planta baja Cota= +2,10m - Dispone acceso desde el Bosque de los Sentidos (exposición exterior) - Dispone de acceso desde el hall principal del Macroscopio Planta Primera (nivel terraza) Cota= +7,90m - La terraza es una prolongación de la terraza existente del Macroscopio. Pag 6
7 Hidrantes de incendio En la fachada sur, acceso desde el Bosque de los Sentidos existe una red de hidrantes en suelo que abarcan la fachada principal del Biodomo. Los hidrantes cumplirán las prescripciones técnicas del Real Decreto 1942/1993, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. El caudal de suministro a los hidrantes estará garantizado durante dos horas, y será de l/min. y a una presión mínima de 100 kpa. Los hidrantes serán fácilmente accesibles a los vehículos de extinción de incendios y estarán señalizados según la norma UNE Aproximación a los edificios Pág. 7 de 43 El macroscopio dispone de vías públicas que cumplen las características de viales de aproximación a espacios de maniobra según la descripción de la Sección SI5 del CTE, a) Ancho mínimo libre > 3,5 m. b) Altura mínima libre > 4,5 m. c) Capacidad portante del vial: 20 kn/m 2. d) Tramos curvados, con unos radios de 5,3 m y 12,5 m delimitados por el trazado de una corona circular y anchura libre para circulación de 7,20 m Entorno de los edificios El edificio dispone de un espacio de maniobra a lo largo de su fachada accesible donde se sitúan los accesos principales siguiendo la siguiente descripción: a) Anchura mínima libre: 5 m. b) Altura libre igual a la del edificio. c) Separación máxima del vehículo al edificio: 23 m. d) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. e) Pendiente máxima: 10 %. f) Resistencia de punzamientos al suelo: 100kN sobre 20 cm. En las zonas previstas para acceso a fachada con autoescaleras se evitarán cables eléctricos aéreos y cualquier otro obstáculo que pueda interferir con la escalera. Pag 7
8 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de obstáculos. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios Espacio exterior seguro Las salidas de edificio al exterior cumplen las condiciones de acceso a espacio exterior seguro según el anexo SI A de terminología del C.T.E., a) Permite la dispersión segura de los ocupantes que abandonan el edificio al disponer de la superficie mínima requerida y permitir el acceso de ayuda externa. b) Permite una amplia disipación del calor, humo y gases producidos por el incendio. Pág. 8 de Aperturas de accesos Existen aperturas de acceso en las plantas semisótano, planta baja y terraza de las siguientes características: a) 1,2 m de altura como mínimo. b) 0,8 m de anchura como mínimo. c) 1,2 m de altura máxima de antepecho. d) Separación máxima entre dos aberturas del mismo nivel: 25 m. e) Las aperturas son fácilmente localizables. 6. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO Todos los sectores de incendio en que se encuentra dividido el edificio tienen superficies construidas inferiores a los 5000 m 2 en cumplimiento de los requisitos recogidos en la Tabla 1.1 de la sección SI1 del CTE ya que el edificio está dotado de instalación automática de extinción. Con carácter general, se consideran sectores independientes los siguientes elementos de la construcción en todo el edificio: Pag 8
9 Locales de riesgo especial. Vestíbulos de independencia. Cajas de aparatos elevadores que comuniquen sectores diferentes. Cajas de escaleras protegidas. Montantes de instalaciones. 7. OCUPACIÓN 7.1. RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN No se destina a permanencia habitual de personas ninguna zona del edificio en la que cada uno de los recorridos de evacuación precise salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor a 6 m, hasta el espacio exterior seguro. Pág. 9 de CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN Para el cálculo de la ocupación de recintos y sectores se parte de los valores que aparecen en la Tabla 2.1. de la sección SI3 del CTE: Uso zona considerada Densidad ocupación Superficie considerada Zonas de espectadores sentados Una persona cada asiento con asientos definidos) Zonas de uso público en museos, Una persona cada 2 m 2 galerías de arte, ferias, Útil exposiciones... Zonas de uso público en plantas Una persona cada 2 m 2 sótano, baja y entreplanta de uso comercial, pública concurrencia y Útil residencial público Vestíbulos, vestuarios, camerinos Una persona cada 2 m 2 y similares, anexos a sala de Útil espectáculos y de reunión Almacenes Una persona cada 40 m 2 Útil Aseos Una persona cada 3 m 2 Útil Pag 9
10 8. EVACUACIÓN 8.1. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS El edificio dispone de 7 salidas, de estas todas comunicadas con el exterior bien directamente o a través rampas o escaleras. En todo el edificio los recintos que disponen de una única salida tienen ocupaciones inferiores a las 100 personas, no requieren evacuación ascendente de más de 50 personas que precise salvar una altura de evacuación superior a los 2 m, y los recorridos de evacuación hasta la salida son inferiores a 25 m. Los recintos o sectores que disponen de varias salidas tienen una longitud de recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida inferior a los 62,5 m. Pág. 10 de 43 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen por lo menos dos recorridos alternativos, no excede de 31,25m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen por lo menos dos recorridos alternativos, no excede de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS Una puerta de acceso a un sector de incendios diferente existente en la misma planta se podrá considerar salida de planta siempre y cuando, - la comunicación no se realiza en algunos casos a través de un vestíbulo de independencia, ya que por la afluencia de alta ocupación que discurra por un vestíbulo obliga a que las puertas estén abiertas de forma simultánea, de forma que la doble protección no aporta la seguridad requerida. - el sector inicial tenga alguna otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo excepto cuando la confluencia se dé en un sector de riesgo mínimo. Pag 10
11 - el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación y a menos de 30 m de distancia del sector inicial suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial a razón de 0,5 m 2 por cada ocupante CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS PREVIOS Todos los elementos de evacuación cumplen con lo indicado en el documento básico de incendio SI del C.T.E. en las secciones SI3 y anexo SI A de terminología, así como del documento básico de utilización SUA en las secciones SUA1 a SUA3 y SUA5: Características de las puertas Las puertas de salida de planta o de edificio y las previstas para evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. Pág. 11 de 43 Las puertas de salida de recinto previstas para más de 50 personas o de planta para más de 100 personas, se abrirán en el sentido de la evacuación, y dispondrán además de barra antipánico y las puertas utilizadas por personas no familiarizadas con el edificio. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje o dispondrán de un sistema que, en caso de fallo en los elementos eléctricos o fallo en el suministro eléctrico que impida el funcionamiento normal, abra y mantenga la puerta abierta. Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilobatientes) permitirán en caso de fallo en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de evacuación. La anchura de las puertas de salida del recinto de una escalera protegida en la planta de salida de edificio será al menos el 80% del ancho de la escalera. La anchura de las puertas de una hoja será de 0,80 a 1,23 m y en puertas de dos hojas estas serán de 0,60 a 1,23 m Características de los pasillos y rampas Pag 11
12 La anchura de los pasillos previstos para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del edificio será como mínimo de 0,80 m. La anchura de los pasillos y rampas de evacuación será como mínimo de 1 m. Excepto en zonas previstas para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del edificio, las puertas situadas en pasillos de anchura inferior a 2,50 m. se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no lo invada. Las paredes no tendrán elementos salientes de más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1 m y 2,20 m a partir del suelo. La anchura de las rampas previstas para evacuación de usuarios con silla de ruedas será como mínimo de 1,20 m. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una pendiente inferior al 12 % excepto las previstas para un máximo de 10 personas usuarias habituales del edificio en que puede ser superior. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación y previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una pendiente inferior al 10 % si la longitud es menor de 3 m, al 8 % si la longitud es menor de 6 m y al 6 % en el resto de casos; y su pavimento será antideslizante. Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación previstas para usuarios con silla de ruedas serán rectos y tendrán una longitud máxima de 9 m. Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una longitud máxima de 15 m. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación estarán libres de obstáculos. Los rellanos dispuestos entre tramos rectos tendrán el ancho de la rampa y una longitud mínima de 1,5 m. Pág. 12 de 43 Pag 12
13 Los rellanos dispuestos entre tramos con cambio de dirección tendrán el ancho de la rampa y ninguna puerta de recinto que no sea de ocupación nula invadirá la superficie necesaria de rellano para la evacuación. En las rampas previstas para evacuación, ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a 1,2 m estará situada a menos de 1,5 m del arranque del tramo si se prevé el uso de la rampa por usuarios en silla de ruedas y 0,4 m en caso contrario. Las rampas dispondrán pasamanos continuos en un lado y en los dos lados si el ancho de la rampa supera los 1,2 m. No existen filas de más de 12 asientos fijos, con salida a pasillo sólo por un extremo. El paso entre filas de como mínimo 30 asientos fijos, es: a 50 cm El paso entre filas de como máximo 7 asientos fijos con salida a pasillo únicamente por uno de los extremos es a 30 cm y 2,5 cm más por cada asiento adicional El paso entre filas de como máximo 14 asientos fijos con salida a pasillo por los dos extremos es a 30 cm y 1,25 cm más por cada asiento adicional hasta un máximo de 30 asientos. Cada 25 filas, como máximo, se dispone un paso entre filas con a 1,20 m. Pág. 13 de Características de las escaleras Las vías de evacuación serán continuas desde la planta considerada hasta la planta de salida del edificio correspondiente. Las escaleras protegidas en la planta de salida estarán a menos de 15 m de una salida de edificio. Las escaleras especialmente protegidas reunirán las condiciones de las escaleras protegidas disponiendo además de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas serán de uso exclusivo para circulación, no lo podrán ser simultáneamente de locales de riesgo especial y dispondrán de protección frente al humo, de acuerdo con alguna de las alternativas establecidas para las escaleras protegidas, o estarán ventilados a través del sistema de sobre presión de la escalera, de acuerdo con la UNE-EN :2006. Esta ventilación se realizará mediante presurización del recinto con un equipo de localización Pag 13
14 vertical que aporte el incremento de presión necesario para evitar la inundación de humos en caso de incendios. Las escaleras tendrán pavimento antideslizante. Los rellanos de escaleras de tramo recto tendrán como mínimo el ancho de la escalera y una longitud mínima de 1,00 m. y estarán libres de obstáculos. Los rellanos de escaleras entre tramos con cambio de dirección tendrán como mínimo el ancho de la escalera y estarán libres de obstáculos. Todas las puertas de recintos que no son de ocupación nula situadas en el rellano de una escalera no invadirán la superficie necesaria de rellano para la evacuación. Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuación de tramos rectos cumplirán con la relación 54 cm 2 c+h 70 cm donde h es la huella y c la contrahuella; la dimensión de la contrahuella será de 13 cm como mínimo y de 18,5 cm como máximo y el de la huella igual o mayor de 28 cm. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm. Las escaleras para evacuación ascendente y las previstas para evacuación de personas con movilidad reducida tendrán tabica y no tendrán bocel. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no supere los 15º con la vertical. Las escaleras dispondrán de pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando la anchura libre sea mayor que 1,20 m o estén previstas para personas con movilidad reducida. Si la anchura es mayor que 2,40 m, se dispondrán pasamanos intermedios. Pág. 14 de 43 La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 0,80m cuando su uso esté previsto como máximo de 25 personas, de 0,90m para un uso menor o igual a 50 personas, de 1 m para un uso mayor de 50 personas. La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 0,80 m cuando su uso esté previsto como máximo para 25 personas, de 0,90 m para un uso como máximo de 50 personas, de 1 m para un uso menor o igual de 100 personas y de 1,10m para un uso previsto mayor de 100 personas. Pag 14
15 En las escaleras de zona de público ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a 1,2 m estará situada a menos de 0,4 m del arranque del primer escalón de un tramo. Las escaleras serán de pavimento antideslizante y en los rellanos de planta de las escaleras de zonas de público se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm como mínimo. Se considerarán y tratarán como escaleras, los pasillos escalonados de acceso a localidades de anfiteatro, gradas y tribunas de recintos cerrados tales como cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos... Para el dimensionado de las escaleras se han utilizado los siguientes criterios: Pág. 15 de 43 Escaleras abiertas: evacuación descendente A = P/160 evacuación ascendente A = P/( h) Donde A es el ancho de la escalera en m., P el número de personas consideradas y h la altura de evacuación ascendente en m. Escaleras protegidas: E 3 S A Donde A es el ancho de la escalera en m. en su desembarco, S es la superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las E personas asignadas a la escalera y provenientes de la planta considerada más de las plantas por debajo o sobre de ella hasta la salida, según sea una escalera de evacuación descendente o ascendente Dimensionamiento de los medios de evacuación A partir de la determinación de la ocupación del edificio basado en la aplicación de los criterios de densidad de ocupación descritos a las distintas superficies del proyecto, se han diseñado los anchos de evacuación para los distintos elementos (escaleras, puertas, y salidas al exterior). Estos cálculos vienen representados en anexo específico de evacuación. En este caso se han considerado igualmente las hipótesis de bloqueo de los distintos elementos, justificando así el cumplimiento de los anchos mínimos disponibles. Pag 15
16 8.4. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO Por no disponer de atrios en los que circulan o permanecen mas de 500 personas así como sectores en los que no circulen ni permanezcan mas de 1000, no se ha previsto un sistema de control de humos EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD El proyecto contemplará los requisitos relativos itinerarios accesibles y salidas accesibles para personas con discapacidad convenientemente señalizadas, en las plantas de salida del edificio, a los efectos de lo previsto en el anexo A del CTE-SUA. Por no disponer en pública concurrencia de una altura de evacuación descendente de 14 m, no se han previsto en las plantas zonas de refugio para personas con discapacidad. Pág. 16 de COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 9.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Se cumplirá lo descrito en las secciones SI1, SI2 y SI6 del documento básico SI del C.T.E. así como de las Ordenanzas de protección de incendio de aplicación: Los sectores de incendio de las plantas sobre rasante, con uso pública concurrencia, tienen una resistencia al fuego de los elementos estructurales superior a EI90, al ser la altura de evacuación inferior o igual a 15 m, en cumplimiento de la Tabla 3.1 de la sección SI6 del C.T.E. Los forjados que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego REI 90 para forjados sobre rasante y REI 120 para el forjado de planta sótano. La resistencia al fuego de los elementos separadores entre sectores, se cumplirá también en los espacios ocultos tales como falsos techos, montantes de instalaciones, cámaras y encuentro de elementos constructivos por medio de materiales debidamente homologados. Las paredes que delimitan las escaleras y pasillos protegidos tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego EI 120. Pag 16
17 Las paredes de los vestíbulos de independencia tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego EI 120. Los elementos constructivos que delimitan las cajas de aparatos elevadores que sirven a sectores de incendio diferentes tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego (EI) igual a de los sectores que comunica. Los ascensores dispondrán de puertas E30 o bien de vestíbulos de independencia en cada acceso excepto cuando el acceso sea a un local de riesgo especial o a una zona de uso aparcamiento requiriéndose en estos casos disponer de vestíbulo de independencia. Las puertas de paso entre sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego EI 2 t-c5 siendo t al menos igual a la mitad del tiempo de resistencia exigido a la pared en la que se encuentra; o bien a una cuarta parte en caso de disponer de vestíbulos de independencia. Las puertas y tapas de registro de patios de instalaciones tienen un grado de resistencia al fuego EI igual a la mitad del exigido a las paredes delimitadoras del patio. Las puertas EI 2 t-c5 para el paso entre sectores y escaleras protegidas disponen de sistemas de cierre automático permanente, con el fin de que siempre estén cerrados. Las puertas de doble hoja deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas. En el caso de puertas que separen zonas de paso habitual éstas podrán estar retenidas por electroimanes que permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde el sistema de detección automática de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual. Todos estos mecanismos serán conformes a las normas UNE especificadas al apartado IV de la introducción del documento SI del C.T.E. Las puertas correderas que separan sectores de incendio y que están retenidas por electroimanes, permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde el sistema de detección automática de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual. Caso de utilizarse para evacuación, llevarán incorporadas puertas de evacuación batientes con eje de giro vertical, de dimensión suficiente para el número de personas a evacuar. Las fachadas y cubiertas se adecuarán a las exigencias recogidas en las secciones SI2 y SI6 del C.T.E. Pág. 17 de 43 Pag 17
18 En las fachadas que delimitan sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego de éstas será la mitad de la exigida a los sectores delimitados y como mínimo EI 60 en una distancia mínima de, 1 m de separación vertical. 3 m de separación horizontal en fachadas enfrentadas. 2 m de separación horizontal en fachadas ubicadas a 90º. 50 cm de separación horizontal en fachadas ubicadas a 180º Clases de resistencia al fuego de los elementos constructivos Las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la tabla siguiente recogida en el anexo V del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante al fuego, Pág. 18 de 43 Tipos de elementos constructivos Portantes sin función de separación frente al fuego Portantes con función de separación frente al fuego Particiones con función de separación frente al fuego Techos con resistencia intrínseca al fuego Fachada (muros cortina) y muros exteriores (incluidos elementos de vidrio) Suelos elevados Sistemas de obturación de penetraciones de cables y cañerías Puertas y elementos practicables resistentes al fuego y dispositivos de cierre Clase que debe acreditarse conforme al anexo III(1) Rt REIt Ret EIt Et EIt EIt Et REIt-f EIt EI2-Ct(2) E-Ct(2) Puertas de piso de ascensor Et (3) Conductos y patios para instalaciones y servicios EIt Sistemas de obturación (sellado) de penetraciones de cables y cañerías EIt Pag 18
19 Tipos de elementos constructivos Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego (excluidos los utilizados en sistemas de extracción de calor y humo) Conductos y compuertas por control de humo y calor en un único sector Conductos y compuertas resistentes al fuego por control de humo y calor en más de un sector de incendio Compuertas por control de humo en más de un sector de incendio Extractores mecánicos (ventiladores) de calor y humo Clase que debe acreditarse conforme al anexo III(1) EIt E 600 t EIt EIt F 400 t (4) Pág. 19 de 43 (1) (t = tiempo en minutos) Ver al anexo III (R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante el fuego) y otros parámetros adicionales que puedan figurar en la clasificación de cada tipo de elemento constructivo. (2) Mientras no esté disponible la norma que define el procedimiento de ensayo que permita asignar el parámetro C, indicativo de la calidad de cierre automático, a la clasificación de las puertas resistentes al fuego, se aceptará la ausencia de este parámetro, siempre y cuando las puertas tengan un sistema de cierre automático según se establece en el Anexo III apartado del R.D. 312/2005. (3) Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004, Reglas de seguridad para la construcción y instalación de ascensores. Exámenes y ensayos parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. (4) Conforme a la norma UNE EN :2002, Sistemas de control de humos y calor. Parte 3. Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAL Los elementos estructurales del edificio deberán disponer de una R90 en general, y R120 para locales de riesgo medio. Pag 19
20 La estructura del edificio dispondrá de una estabilidad al fuego R-90 para elementos sobre rasante y R120 para elementos bajo rasante, conforme al siguiente cuadro. Los elementos estructurales de una escalera o pasillo protegido contenidos en el recinto aquél serán como mínimo R30. Los elementos estructurales de las escaleras exteriores exentas no precisan cumplir ningún grado de resistencia al fuego (R) MATERIALES Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1 del artículo 4 de la sección SI1 del C.T.E. En los recorridos de evacuación, pasillos y escaleras, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son como mínimo de las siguientes clases, Pág. 20 de 43 SUELO PAREDES Y TECHOS RECINTOS PROTEGIDOS C FL -s1 B-s1,d0 ZONAS OCUPABLES E FL C-s2,d0 PÚBLICA CONCURRENCIA E FL C-s2,d0 En espacios ocultos no estancos tales como patios de instalaciones, falsos techos y suelos elevados, o que siendo estancos contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son como mínimo de las siguientes clases, SUELO PAREDES Y TECHOS ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS B FL -s2 B-s3,d0 Las butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto pasaran el ensayo según las normas UNE-EN :2006 y UNE-EN :2006. Las butacas y asientos no tapizados acreditarán clase M2 conforme a la norma UNE : Adaptación de las clases de reacción al fuego Pag 20
21 Las clases de reacción al fuego se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la siguiente tabla recogida en el anexo IV del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia delante al fuego, CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS, DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS O ACÚSTICOS Y DE CONDUCTOS Clase exigida conforme a la norma UNE 23727:1990 Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN :2002 (1) Revestimiento de paredes Productos lineales para o techos, aislamientos aislamiento térmico en térmicos (no lineales) o cañerías acústicos y conductos M0 A1 o A2-s1, d0 A1 L o A2 L -s1,d0 M1 B-s3,d0 B L -s3,d0 M2 C-s3,d0 (2) C L -s3,d0 (2) M3 D-s3,d0 D L -s3,d0 Pág. 21 de 43 (1) Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1, A2, B, C, D, o E) como el de producción de humo (s1, s2 o s3) y el de caída de gotas / partículas inflamadas (d0, d1 o d2) son más desfavorables en sentido creciente. (2) Cuando esta clase pertenezca a un material con un espesor menor de 1,0 mm y su masa sea menor a 1,0 Kg/m2, también será válido por aquellas aplicaciones en las que se exija clase M1. CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS Clase exigida conforme a la norma UNE 23727:1990 Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN :2002 (1) M0 A1 FL o A2 FL -s1 M1 A2 FL -s2 M2 B FL -s2 M3 C FL -s2 (1) Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1 FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL o E FL ) como el de producción de humo (s1 o s2) son más desfavorables en sentido creciente. Pag 21
22 10. INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INSTALACIONES GENERALES Los huecos de paso de instalaciones entre sectores de incendios se sellarán con un dispositivo intumescente de obturación adecuado a cada instalación, hasta conseguir el mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados; y utilizando productos selladores homologados, a base de morteros, masillas y siliconas ignífugas u otros productos intumescentes. Los conductos de instalaciones dispondrán en los puntos donde atraviesen diferentes sectores de incendios de compuertas cortafuegos del mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados, el accionamiento de las cuales se producirá indistintamente por una señal del sistema de detección automática de incendios o por el termofusible que lleva incorporado; siendo su recarga manual. Pág. 22 de LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Se indican los locales y las zonas considerados de riesgo especial y su clasificación de acuerdo con el apartado 2 de la sección SI1 del C.T.E. y otras ordenanzas o reglamentaciones: Pag 22
23 Pág. 23 de Evacuación La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o zona de riesgo especial hasta alguna de las salidas no es superior a 25 m. En un local o zona de riesgo especial protegido con una instalación automática de extinción la longitud del recorrido de evacuación desde cada punto hasta alguna de las salidas puede incrementarse un 25%. En cualquier caso, el recorrido de evacuación por el interior del local de riesgo se tiene en consideración en el cómputo de la longitud total de recorrido hasta la salida de planta Compartimentación Los locales de riesgo medio y alto disponen de vestíbulos de independencia en toda comunicación con el resto del edificio. Los vestíbulos de independencia de locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas diferentes a éstas. Pag 23
24 Comportamiento ante del fuego En cumplimiento de la tabla 2.2. del apartado 2 de la Sección SI1 del C.T.E., El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 2.1, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. Los locales de riesgo alto tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 180 y una resistencia al fuego mínima EI 180. Los locales de riesgo medio tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 120 y una resistencia al fuego mínima EI 120. Los locales de riesgo bajo tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 90 y una resistencia al fuego mínima EI 90; o la del sector confrontado en caso de que sea más desfavorable. Las puertas de paso a un local de riesgo especial tendrán un grado de resistencia al fuego EI2t-C5 al menos igual a la mitad del exigido a la pared delimitadora del local, o una cuarta parte si existe vestíbulo de independencia. Pág. 24 de 43 En los locales de riesgo especial los materiales utilizados para revestimiento o acabados deberán ser como mínimo de las siguientes clases: SUELOS PAREDES Y TECHOS Locales de riesgo especial B FL -s1 B-s1,d0 11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Se ha previsto la instalación de los siguientes sistemas de extinción: Pag 24
25 Extintores Se equiparán los locales y zonas especificadas por la normativa vigente con extintores manuales con carga y agente extintor adecuados para el tipo de fuego que se prevea, repartidos en número suficiente y situación óptima para cubrir toda el área protegida. Se distribuirán extintores manuales portátiles de forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m 2 o fracción de superficie y en los aparcamientos cada 20 plazas como máximo. En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para que: Pág. 25 de 43 en los locales de riesgo medio y bajo, la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m (incluyendo el situado en el exterior). en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado en el exterior) Red de bocas de incendio equipadas (BIE) La finalidad de la red de BIE es proporcionar una herramienta eficaz de lucha contra el fuego al personal presente en el lugar donde se produzca el incendio, en general, y a los equipos de primera y segunda intervención, en particular. Se instalarán bocas de incendio equipadas (BIE) repartidas por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguera sea inferior a 25 m y de tal forma que con el radio de acción de las mangueras se cubrirá la totalidad de la superficie. Las BIEs estarán situadas preferentemente en las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles, existiendo, cuando sea posible, una a menos de cinco metros de una salida de sector. Se montarán de manera que su centro esté como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre y cuando la boquilla y la válvula de apertura manual si existe, estén a la altura mencionada. Pag 25
26 Grupo presión-extinción de incendios En caso de que la red de hidrantes que hay en el suelo abarcando la fachada principal del BioDomo no fuera suficiente para las necesidades de presión y caudal necesarios para el servicio de incendios del BioDomo, así como para abastecer los rociadores de agua, se colocaría un depósito de acumulación de agua contra incendios. El depósito de acumulación o la red de hidrantes del Parque de las Ciencias dispone de capacidad suficiente para proporcionar el caudal de diseño en las 2 bocas de incendio hidráulicamente más desfavorables, durante un mínimo de 60 minutos así como la dotación de agua necesaria para las cortinas compartimentadoras con irrigación si las hubiera Hidrantes de incendio En cumplimiento de la normativa vigente, ya que disponemos de una superficie construida entre 2000 y 10000m2, es necesario un hidrante de incendio en el perímetro exterior del edificio en puntos fácilmente accesibles para los vehículos de Bomberos. Se establece que se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100m de la fachada accesible del edificio. Pág. 26 de 43 El uso de esta toma será exclusivo para abastecimiento de agua por el Servicio de Extinción de incendios. La separación entre dos hidrantes de incendio no superará los 200 metros Extinción automática de incendios En cumplimiento de la normativa vigente, ya que disponemos de una superficie construida entre 2500 y 5000m2, se instalará extinción automática de incendios por agua, en forma de rociadores que abarquen la totalidad del pabellón. El sistema dispondrá de alarma de puesta en marcha, así como presión suficiente para su funcionamiento DETECCIÓN DE INCENDIOS Se instalará detección automática de incendios en todo el edificio mediante detectores ópticos de humos y termovelocimétricos en las zonas donde pueda ser normal la aparición de humos no de incendio. Pag 26
27 El edificio se equipará con un conjunto de pulsadores de alarma distribuidos convenientemente como sistema de detección manual. Estos pulsadores formarán parte del sistema general de detección del edificio. Todos estos elementos del sistema de detección se conectarán a una central de detección automática. En el edificio se instalará un sistema de señalización de alarma de tipo acústico mediante sirenas, y acústicos a través de sistema de megafonía de avisos. Se contemplará la integración con el sistema ya implantado en el resto del edificio CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO Pág. 27 de Escaleras de evacuación Las escaleras de evacuación consideradas como protegidas y especialmente protegidas según el C.T.E., deben disponer de un sistema eficaz de control de humos que cumpla con los requerimientos recogidos al anexo SIA de Terminología del C.T.E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN Iluminación de emergencia Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las zonas siguientes, en cumplimiento del artículo 2 de la sección SU4 del C.T.E.: Todos los recintos con ocupación superior a las 100 personas. Los recorridos generales de evacuación. Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos y todas las escaleras de incendios. Los locales de riesgo especial señalados en la sección SI1 del C.T.E. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. Pag 27
28 Los lavabos generales de planta en edificios de acceso público. Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes mencionadas. La señalización de emergencia. La instalación cumplirá las características recogidas en los punto 2.2 a 2.4 de la sección SUA4 del C.T.E. Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento, al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. Pág. 28 de 43 En vías de evacuación con ancho de como máximo 2 m, proporcionará una iluminancia horizontal en el suelo de 1 lux, como mínimo, a lo largo del eje central y de 0,5 lux, como mínimo, en el lado central de la vía que abarca como mínimo la mitad de la anchura de la misma. Las vías de evacuación con ancho superior a 2 m se consideran como varías bandas de 2 m. de ancho como máximo que tienen que cumplir el punto anterior. La iluminancia será como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada a lo largo de la línea central de una vía de evacuación será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. En las zonas de hospitalización y en las de tratamiento intensivo, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no menor que 5 lx, durante 2 h como mínimo a partir del momento en que se produzca el fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal. Los aparatos o equipos autónomos automáticos cumplirán las características establecidas en las normas UNE 20062, UNE y UNE-EN Pag 28
29 Todo el alumbrado del edificio está alimentado desde circuitos procedentes de cuadros eléctricos de suministro normal - emergencia (grupo electrógeno). Estas instalaciones entrarán automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal Señalización Señalización de evacuación Las salidas de recinto, planta o edificio dispondrán de señal con el rótulo SALIDA salvo en los edificios de uso Residencial Vivienda o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos con ocupantes familiarizados con el edificio, superficie que no exceda de 50 m 2 y sean fácilmente visibles desde todo punto. Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia dispondrán de señal con rótulo Salida de emergencia Para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, se hará conforme a las condiciones establecidas en el apartado 9 de la sección SI3 del C.T.E. Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos que tienen que seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. En estos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, dispondrán de señal con rótulo Sin salida dispuesto en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta, y en ningún caso sobre las hojas de la puerta. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida realizada conforme a las condiciones establecidas en el apartado 4 de la sección SI3 del C.T.E. Pág. 29 de 43 Pag 29
30 El tamaño de las señales cumplirá las dimensiones recogidas en el punto 7.g de la sección SI3 del C.T.E. Se utilizarán las señales de salida, y uso habitual o de emergencia definidas a la norma UNE :1988. Señalización de los medios de protección Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción), de forma que la señal resulte fácilmente visible. Las señales serán las definidas en la norma UNE con el tamaño definido en el apartado 2 de la sección SI4 del C.T.E. Iluminación Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Por ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán fotoluminiscentes, en este caso, sus características de emisión luminosa deberán cumplir lo que se establece en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE :2003. Pág. 30 de 43 La iluminación de las señales de evacuación y de las señales de los medios de protección cumplirán los requisitos recogidos en el punto 2.4 de la sección SU4 del C.T.E PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Todos los medios materiales de lucha contra incendios tendrán que seguir el programa de mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios, de acuerdo con el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 12. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN El edificio dispondrá de un Plan de autoprotección, redactado de acuerdo con R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Pag 30
31 El Plan de Emergencia estará siempre en un lugar accesible, conocido y seguro, en la zona de control y comprenderá como mínimo los siguientes aspectos: PLANOS ACTUALIZADOS DEL EDIFICIO Plano de emplazamiento y accesos, reflejando la ubicación de los hidrantes de incendios. Plantas de distribución interior del edificio reflejando los sectores de incendio, las vías de evacuación existentes y las características de resistencia al fuego de los elementos constructivos, delimitadores o estructurales. Planos de distribución interior reflejando las instalaciones propias del edificio: conductas de aire acondicionado, redes de alimentación eléctrica, gas, calderas, gases medicinales, salas de máquinas, locales de riesgo especial, etc. Planos de distribución interior reflejando la situación y las características de todas las instalaciones de protección contraincendios de que dispone el edificio, así como la de sus correspondientes centrales. Pág. 31 de DOCUMENTACIÓN Documentos referentes a la actuación de los ocupantes del edificio en caso de incendio, reflejando los siguientes aspectos: Definición de las condiciones de máxima ocupación del edificio. Definición de la secuencia de actuaciones que se tendrán que llevar a cabo por los cargos responsables de la seguridad y por el personal del edificio a fin de poder realizar el plan de evacuación del sector afectado. Definición de las actuaciones que tendrán que ser evitadas por los ocupantes del edificio. Pag 31

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 2