Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_18_1_BlmSchV_Ueberwachung_von_Oel_und_Gasfeuerunge-d3929385,19.html
Timestamp: 2017-01-20 20:15:23+00:00

Document:
§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt bis 20 Megawatt | Gesetze auf anwalt24.de
§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt bis 20 Megawatt Suche
Bundesrecht und LandesrechtBund1. BImSchV - Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen§§ 12 - 18, Abschnitt 4 - Überwachung
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...…§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Bren...§ 27 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Schornsteinfegerarbeiten nach dem 1. Janu...§ 28 1. BlmSchV, Inkrafttreten, AußerkrafttretenAnlage 1 1. BlmSchV, MessöffnungAnlage 2 1. BlmSchV, Anforderungen an die Durchführung der Messungen im BetriebAnlage 3 1. BlmSchV, Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehalte...Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung
§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt bis 20 Megawatt
§ 18 1. BlmSchVErste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) BundesrechtAbschnitt 4 – ÜberwachungTitel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 1. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-1-3Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Der Betreiber einer ab dem 22. März 2010 errichteten Einzelfeuerungsanlage für den Einsatz von flüssigen Brennstoffen nach § 3 Absatz 1 Nummer 9 mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt hat abweichend von den §§ 12 bis 17 diese vor Inbetriebnahme mit geeigneten Messeinrichtungen auszurüsten, die die Abgastrübung fortlaufend messen und registrieren. 2Die Messeinrichtung muss die Einhaltung der Rußzahl 1 erkennen lassen.(2) 1Der Betreiber einer Einzelfeuerungsanlage nach Absatz 1 hat durch eine von der zuständigen obersten Landesbehörde oder von der nach Landesrecht zuständigen Behörde für Kalibrierungen bekannt gegebenen Stelle den ordnungsgemäßen Einbau der Messeinrichtungen nach Absatz 1 bescheinigen zu lassen sowie die Messeinrichtungen innerhalb von drei Monaten nach Inbetriebnahme kalibrieren und jeweils spätestens nach Ablauf eines Jahres auf Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. 2Der Betreiber muss die Kalibrierung spätestens drei Jahre nach der letzten Kalibrierung wiederholen lassen. 3Der Betreiber hat die Bescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau, die Berichte über das Ergebnis der Kalibrierung und der Prüfung der Funktionsfähigkeit der zuständigen Behörde jeweils innerhalb von drei Monaten nach Durchführung vorzulegen.(3) 1Über die Auswertung der kontinuierlichen Messungen der Abgastrübung hat der Betreiber einen Messbericht zu erstellen oder erstellen zu lassen und innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres der zuständigen Behörde vorzulegen. 2Der Betreiber muss die Messberichte fünf Jahre ab Vorlage bei der Behörde aufbewahren.(4) 1Der Betreiber einer Einzelfeuerungsanlage hat abweichend von den §§ 12 bis 17 die Einhaltung der Anforderungen nach § 11 für Kohlenstoffmonoxid und Stickstoffoxide frühestens drei Monate und spätestens sechs Monate nach der Inbetriebnahme von einer nach § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen Stelle prüfen zu lassen. 2Der Betreiber hat die Prüfung nach Satz 1 nach einer wesentlichen Änderung und im Übrigen im Abstand von drei Jahren wiederholen zu lassen.(5) 1Bei der Prüfung nach Absatz 4 sind drei Einzelmessungen erforderlich. 2Diese sind, sofern technisch möglich, bei unterschiedlichen Laststufen (Schwach-, Mittel- und Volllast) durchzuführen. 3Das Ergebnis einer jeden Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert anzugeben.(6) 1Der Betreiber einer Einzelfeuerungsanlage hat über die Einzelmessungen nach Absatz 4 einen Messbericht zu erstellen oder erstellen zu lassen und der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach Durchführung der Messung vorzulegen. 2Der Messbericht muss Angaben über die Messplanung, das Ergebnis, die verwendeten Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die für die Beurteilung der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten. 3Der Betreiber muss die Berichte fünf Jahre ab der Vorlage bei der Behörde aufbewahren.(7) Die Emissionsgrenzwerte gelten als eingehalten, wenn kein Ergebnis einer Einzelmessung nach Absatz 5 den jeweiligen Emissionsgrenzwert nach § 11 überschreitet.
§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase

References: § 18

§ 18

§ 18
 § 3
 § 11
 § 26
 § 11

§ 17