Source: http://docplayer.pl/1702851-Prosumenckie-mikroinstalacje-fotowoltaiczne.html
Timestamp: 2018-04-21 20:01:04+00:00

Document:
Prosumenckie Mikroinstalacje Fotowoltaiczne - PDF
Prosumenckie Mikroinstalacje Fotowoltaiczne
Download "Prosumenckie Mikroinstalacje Fotowoltaiczne"
1 Spotkanie branżowe Prosumenckie Mikroinstalacje Fotowoltaiczne Dr inż. Janusz Teneta Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Kielce, r. Projekt Perspektywy RSI IV Etap współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2 Prosument Prosument to producent energii elektrycznej będący jednocześnie jej konsumentem. Z założenia produkuje on energię na własne potrzeby a jedynie nieskonsumowane nadwyżki energii odsprzedaje do publicznej sieci elektroenergetycznej. Określenie to dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W polskim systemie prawnym dotyczącym OZE nie przewiduje się możliwości zarobkowania na instalacjach prosumenckich. Zyskiem prosumenta są jedynie niższe rachunki za energię pobieraną z sieci. J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
3 Mikroinstalacja OZE Ustawa Prawo Energetyczne Art. 3 pkt. 20b mikroinstalacja odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż120 kw; J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
4 Odnawialne Źródło Energii Ustawa Prawo Energetyczne Art. 3 pkt. 20 odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
5 Dostępność energii słonecznej w Europie J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
6 Rodzaje systemów PV Systemy wydzielone Syst. podłączone do sieci Zastosowania indywidualne Zastosowania przemysłowe Odległe miejsca zamieszkania Rozproszone Scentralizowane wewnętrzne zewnętrzne kalkulatory wagi elektroniczne zegarki narzędzia elektr. ładowarki fontanny latarki światła ogrodowe telekomunikacja sygnal. drogowa telematyka tablice ogłosz. światła nawigacyjne oświetlenie elektr. systemy domów słonecznych wiejskie źródła zasilania ładowanie akumulat. prywatne dachy pokazowe/ szkolne zintegrowane z fasadami elektrownie wspólnoty właścicieli bariery dźwiękochłonne telefony kom. numery domów wentylacja samochodowa ochrona katodowa zdalny nadzór górskie hotele i restauracje uzdatnianie wody nawadnianie lampy uliczne łodzie i jachty chłodnie medyczne szkoły J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
7 Moc zainstalowana w różnych typach systemów fotowoltaicznych Off-Grid ~ 1,9% (wyspowe, autonomiczne) Grid Connected ~ 98,1% (współpracujące z siecią) Źródło: IEA International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications Report J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
8 Przykłady PV systemy mikromocowe źródło: różne informacje handlowe (DIY TRADE, DSnumbers, alibaba.com, ) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
9 Przykłady PV - komercyjne systemy autonomiczne (hybrydowe) Źródło : Źródło: BBC News J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
10 Przykłady PV - sygnalizacja drogowa, kolejowa i morska źródło: różne informacje handlowe (SEALITEUSA, ELTEC, OkSolar, Affordable Solar) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
11 Przykłady PV - realizacja zasilania w miejscach bez dostępu do sieci Refuge de Tete Rousse 3100 n.p.m The Rappenecker Hof J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
12 Przykłady PV Systemy oświetleniowe J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
13 Przykłady PV systemy oświetleniowe Ross Lovegrove Solar Trees in Vienna Solar Powered Bus Shelter Unveiled in San Francisco J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce The sustcainable city light concept 13
14 Przykłady PV - fotowoltaika zintegrowana z budynkami (BIPV) źródło: Sugan Solar System Solutions, Źródło: Elementy budynków mieszkalnych wykonane z przepuszczających światło paneli fotowoltaicznych J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
15 Przykłady PV - fotowoltaika zainstalowna na dachach budynków mieszkalnych źródło: BAPV (doinstalowana do dachu) BIPV (zintegrowana z dachem) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
16 Przykłady PV - fotowoltaika zintegrowana z budynkami (BIPV) źródło: PV ezrack Panele fotowoltaiczne stanowiące część pokrycia dachowego J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
17 Fotowoltaika zintegrowana z budynkami (BIPV) źródło: źródło: SOLÉ Solar Power Tile Dachówki fotowoltaiczne J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce źródło: Stellar Energy Contrac 17
18 Przykłady PV - systemy zintegrowane z budynkami (BIPV) źródło: Fraunhofer ISE Elementy fasady budynku wykonane z paneli PV J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
19 Przykłady PV - Fotowoltaika zintegrowana z budynkami (BIPV) źródło: Fraunhofer ISE Pokrycia dachowe wykonane z baterii słonecznych J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
20 Przykłady PV -fotowoltaika zintegrowana z budynkami (BIPV) źródło: SMA J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
21 21 Przykłady PV - fotowoltaika doinstalowywana do budynków (BAPV) Fotowoltaiczny system zacienieniowy (markiza) AGH Budynek C-3 Eden Project, Cornwall, UK J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
22 Przykłady PV - komercyjne elektrownie fotowoltaiczne Yuma County, Arizona USA Agua Caliente Solar Project 247MWp (397MWp) 1 MWp = ~ 2ha gruntu Hokuto-City, Japan 1,2MWp J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
23 Przykłady PV Wierzchosławice Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna o mocy 1,0 MWp w Wierzchosławicach została uruchomiona w dniu r. Fot. Archiwum GEORYT Krzysztof Witkowski J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
24 Przykład BAPV w Jaworznie Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy 71,35kWp źródło: Agnieszka Lorek kwiecień 2011 J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
25 Przykład BAPV w Łodzi Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego 220 kwp J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
26 EPIA PV MARKET REPORT 2012 POLSKA 29 instalacji 3,767 MW Dane URE J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
27 EPIA PV MARKET 2013 Nowe moce PV zainstalowane w roku 2013: Chiny 11,3 GW Japonia 6,9 GW USA 4,8 GW Niemcy 3,3 GW Włochy 1,1 GW UK 1,1 GW Rumunia 1,1 GW Indie 1,1 GW Grecja 1,0 GW Francja 613 MW Korea 442 MW Tajlandia 317 MW Belgia 215 MW Dania 200 MW J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
28 EPIA PV MARKET J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
29 EPIA PV MARKET J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
30 Rodzaje systemów PV system autonomiczny Generator fotowoltaiczny 2. Regulator ładowania 3. Bank akumulatorów 4. Autonomiczny falownik 5. Odbiorniki stałoprądowe 6. Odbiorniki zmiennoprądowe J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce Źródło: SMA TechnologyCompendium2 30
31 Rodzaje systemów PV systemy sieciowe 1 Źródło: SMA SYSTEM SOLUTIONS Generator fotowoltaiczny 2. Jednofazowy falownik sieciowy z regulacją mocy 3. Urządzenia sterujące i komunikacyjne 4. Publiczna sieć elektroenergetyczna DC AC Magistrala komunikacyjna J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
32 Rodzaje systemów PV 1 1 systemy sieciowe 1 Źródło: SMA SYSTEM SOLUTIONS Generator fotowoltaiczny 2. Jednofazowy falownik sieciowy 3. Urządzenia sterujące i komunikacyjne 4. Publiczna sieć elektroenergetyczna 5. Wyłącznik (zdalnie sterowany) DC AC Magistrala komunikacyjna J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
33 Rodzaje systemów PV systemy sieciowe Źródło: SMA SYSTEM SOLUTIONS Generator fotowoltaiczny 2. Trójfazowy falownik sieciowy z regulacją mocy 3. Urządzenia sterujące / komunikacyjne 4. Publiczna sieć elektroenergetyczna DC AC Magistrala komunikacyjna J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
34 Rodzaje systemów PV Autonomiczny system hybrydowy (DC) Źródło: SMA TechnologyCompendium2 1. Generator fotowoltaiczny 2. Regulator ładowania 3. Bank akumulatorów 4. Autonomiczny falownik 5. Odbiorniki stałoprądowe 6. Odbiorniki zmiennoprądowe 7. Generator pomocniczy 8. II Generator pomocniczy 9. Prostownik napięcia J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
35 Rodzaje systemów PV Autonomiczny system hybrydowy (AC) Źródło: SMA TechnologyCompendium2 1. Generator fotowoltaiczny 2. Falownik sieciowy 3. Falownik sieciowy / ładowarka 4. Bank akumulatorów 5. Publiczna sieć elektroenerget. 6. Odbiorniki zmiennoprądowe 7. Generator pomocniczy 8. II Generator pomocniczy J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
36 Rodzaje systemów PV Rozproszony system wyspowy Źródło: SMA TechnologyCompendium2 1. Generator fotowoltaiczny 2. Falowniki sieciowe 3. Falowniki wyspowe 4. Banki akumulatorów 5. Centrum dystrybucji energii 6. Odbiorniki energii 7. Generator pomocniczy J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
37 Zasada działania systemu wyspowego Źródło: SMA TechnologyCompendium2 Dzień : energia z PV jest większa niż potrzeby odbiorników (ładowanie akumulatorów) Noc: energia z PV = 0 odbiorniki zasilane są z akumulatorów Dzień : energia z PV jest mniejsza niż potrzeby odbiorników (dodatkowe zasilanie z akumulatorów) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
38 System typu Sunny Backup Źródło: SMA materiały promocyjne J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
39 Sunny Backup Set S Źródło: Katalog SMA 2012 J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
40 Sunny Backup Set M lub L Źródło: Katalog SMA 2012 J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
41 Sposoby montażu modułów fotowoltaicznych Układy stacjonarne (zafiksowane) baterie słoneczne pozostają w niezmiennej pozycji przez cały rok. W niektórych przypadkach spotyka się możliwość sezonowej (lato zima) zmiany kąta elewacji baterii. Układy orientowane baterie codziennie podążają za Słońcem. Ruch odbywa się w jednej lub dwóch osiach. Napęd stanowią najczęściej silniki elektryczne ale spotyka się również napędy wykorzystujące zjawiska fizyczne związane z ciepłem promieniowania słonecznego. W układach elektrycznych występują trzy sposoby sterowania: - zegarowy zmieniający położenie baterii niezależnie od chwilowych warunków oświetleniowych - czujnikowy reagujący na odchylenie strumienia promieniowania słonecznego od aktualnego położenia baterii - hybrydowy inteligentne algorytmy zegarowo-czujnikowe J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
42 Wpływ montażu paneli PV na dostępność energii słonecznej Źródło: PVSyst J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
43 Stacjonarny montaż paneli PV na otwartej przestrzeni W sezonie zimowym, w godzinach okołopołudniowych poprzednie rzędy nie powinny zacieniać rzędów następnych. h d 1 b Reguła dla naszej szerokości geograficznej: d d = 3*b Images: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
44 Systemy stacjonarne na budynkach Nad above nachylonym sloped roof dachem (stand-off) (a) Na nach. dachu (b) Nad on płaskim flat roof, dachem tilted (c) Na on płaskim flat roof, dachu layed (d) Przed fasadą in front (e) of facade Na fasadzie (f) in facade Na dachu typu szedy (h) W formie markizy awning (h) Images: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
45 Wzrost temperatury [ 0 C] Temperatura pracy modułów PV Nagrzewanie się modułów wystawionych na działanie promieniowania słonecznego. 60 Jeśli tylna powierzchnia modułu jest izolowana termicznie temperatura ogniwa może wzrosnąć nawet o 60 C powyżej temperatury otoczenia. Zaprezentowane wyniki pokazują temperaturę modułów zamontowanych bezpośrednio na termoizolacyjnej fasadzie (czerwone punkty) oraz na wysięgnikach ze szczeliną wentylacyjną(niebieskie punkty) Z chłodzeniem linear Regression: ÜT = 0,04 * l 0,6 Bez chłodzenia linear regression: ÜT = 0,06 * l + 2, Oświetlenie [W/m 2 ] Image: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany; Solarpraxis AG, Berlin, Germany J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
46 Wpływ montażu na wzrost temperatury Różnice temperatury pomiędzy modułami słonecznymi a otoczeniem dla różnych sposobów montażu oraz spowodowane nimi straty produkowanej energii elektrycznej. Zintegrowana fasada (bez wentylacji). Zintegrowany dach (bez wentylacji). Zintegrowana fasada (słaba wentylacja). Zintegrowana fasada (dobra wentylacja) Montaż dachowy,(słaba wentylacja). Montaż dachowy (dobra wentylacja). Stelaż dachowy (b. dobra wentylacja). Moduł referencyjny (zamontowany swobodnie). 8.9% 5.4% 4.8% 3.6% 2.6% 2.1% 1.8% 0.0% 43K 39K 35K 32K 29K 28K 22K 55K Image: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
47 Układy koncentratorowe (systemy nadążne) Image: Sevilla PV PLANT (płaskie lustra) Nominalna moc PV 800kWp Szczytowa moc elektryczna 1.2MW J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
48 Układy koncentratorowe (systemy nadążne) Hokuto-City Japan (soczewki Fresnela) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
49 49 Porównanie pracy systemu stacjonarnego i nadążnego (AGH Kraków) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
50 Elementy systemu fotowoltaicznego Moduł(y) fotowoltaiczne Stanowią generator energii elektrycznej Łączy się je w pola fotowoltaiczne Montowane są na konstrukcjach wsporczych zapewniających odpowiednie kąty ustawienia oraz wytrzymałość mechaniczną zdjęcie: Kyocera materiały handlowe J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
51 Rodzaje modułów PV krzem monoktystaliczny źródło : J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
52 Rodzaje modułów PV - krzem multiktystaliczny źródło : J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
53 Rodzaje modułów PV moduły cienkowarstwowe źródło : First Solar Agua Caliente Arizona USA J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
54 Budowa barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego Źródło: K. Białecka, Fraunhofer ISE, Freiburg J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
55 Barwnikowy moduł fotowoltaiczny Źródło: K. Białecka, Fraunhofer ISE, Freiburg J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
56 Standard Test Conditions (STC) Natężenie promieniowania słonecznego: 1000 [W/m 2 ] Widmo promieniowania słonecznego: AM=1.5 Temperatura pracy modułu: 25 C Dla warunków STC podaje się następujące parametry modułu: moc znamionową sprawność napięcie układu otwartego (bez obciążenia) prąd zwarciowy modułu optymalny punkt pracy (napięcie i prąd, przy których uzyskuje się z modułu moc znamionową) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
57 Charakterystyka I/V modułu fotowoltaicznego STC Grafika: PVSyst J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
58 Normal (Nominal) Operating Cell Temperature NOCT Natężenie promieniowania słonecznego: 800 [W/m 2 ] Widmo promieniowania słonecznego: AM=1.5 Temperatura pracy modułu: C temperatura jaką osiąga moduł przy oświetleniu 800W/m 2, przy temperaturze powietrza 20 C i wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s. J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
59 Normal (Nominal) Operating Cell Temperature NOCT NOCT -28% Grafika: PVSyst J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
60 Czynniki obniżające sprawność modułu fotowoltaicznego Temperatura Zacienienie (nawet częściowe) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
61 Wrażliwość temperaturowa modułów PV U oc : -143 mv/ o C I sc : +2.9 ma/ o C Moc: %/ o C Grafika: PVSyst J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
62 Wewnętrzna budowa modułu PV - krzem krystaliczny 60 ogniw TRZY DIODY DZIELĄ MODUŁ NA TRZY SEGMENTY CZYLI SUBSTRINGI J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
63 Efekt częściowego zacienienia przy 3 diodach bypass w module J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
64 Elementy systemu fotowoltaicznego Regulator ładowania (charge contoller) zdjęcia: Steca Elektronik GmbH Decyduje o rozpływie energii w autonomicznym systemie PV Nadzoruje proces ładowania/rozładowania akumulatora Wizualizuje stan pracy systemu Inne funkcje (wyłącznik zmierzchowy, włącznik generatora pomocniczego) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
65 Akumulator(y) Elementy systemu fotowoltaicznego Ma zgromadzić zapas energii niezbędny do zapewnienia wymaganej autonomii wydzielonego systemu PV Najczęściej wykorzystuje się kwasowo- ołowiowe akumulatory z elektrolitem w postaci żelu Magazyn energii buduje się poprzez szeregowo-równoległe łączenie akumulatorów o napięciu 2V, 6V lub 12V Pomieszczenie akumulatorowni wymaga wietrzenia zdjęcia: J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
66 Falownik (inverter) Elementy systemu fotowoltaicznego Zamienia napięcie stałe z modułów PV na napięcie przemienne o parametrach sieciowych Może posiadać izolację DC/AC (transformator) lub nie. Typy falowników: Wyspowy (off-grid) Współpracujący z siecią (on-grid) Jednofazowy Trójfazowy Zakres mocy falowników od 150W do 20kW Falowniki centralne o mocach od 100 do 500kW zdjęcia: SMA Solar Technology AG J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
67 Przewody i złącza Elementy systemu fotowoltaicznego Zdjęcia: MultiContact, PhoenixContact, IBC, Helukabel Mają zapewnić bezawaryjną pracę systemu przez ponad 20 lat. Muszą być odporne na zmienne warunki pogodowe. Muszą posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem Najpopularniejsze standardy złącz: MultiContact MC3 i MC4 PhoenixContact Sunclix Przewody solarne elastyczne (linka), odporne na działanie UV i wysokiego napięcia (min V) Przykłady: IBC Flexisun, Helukabel Solarflex-X, MultiContact Flex-Sol J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
68 Konstrukcja wsporcza Elementy systemu fotowoltaicznego Stalowa lub aluminiowa konstrukcja łącząca moduły fotowoltaiczne z budynkiem (dach, fasada) lub podłożem ziemnym. Ma zapewnić odpowiednie kąty ustawienia modułów PV oraz odporność na podmuchy wiatru. Tak jak ramy modułów oraz wszystkie metalowe obudowy urządzeń użytych do budowy systemu PV konstrukcja wsporcza musi być uziemiona. Spotyka się najróżniejsze sposoby łącznia konstrukcji wsporczej z bryłą budynku lub podłożem (stawianie, przykręcanie, wbijanie montaż na betonowych fundamentach. Zdjęcia: inhabitat.com, Schletter Inc, J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
69 Dane pomiarowe - fasada PV C3 AGH 1,92kWp Azymut 20 o W, pochylenie 60 o J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
70 Dane pomiarowe - fasada PV C3 AGH 1,92kWp 708,3 kwh/kwp J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
71 Dane pomiarowe - fasada PV C3 AGH FASADA PV C3 AGH 1,92kWp J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
72 Etapy inwestycji przy budowie PV Cel projektu/aplikacji Parametry elektryczne Lokalizacja Ograniczenia powierzchniowe Ograniczenia środowiskowe Ograniczenia finansowe Szacunki wstępne (wymiarowanie) Proces symulacji Weryfikacja wyników Budowa systemu Nadzór nad pracą systemu J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
73 Cel projektu (inwestycji) Badawczy Demonstracyjny Użytkowy Komercyjny (zarobkowy) Prywatny Uniwersalny Indywidualny J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
74 Parametry elektryczne Maksymalizacja produkcji energii elektrycznej systemy zarobkowe Pokrycie konkretnych potrzeb odbiornika z zasilania fotowoltaicznego: Profil czasowo-mocowy odbiornika: napięcie autonomia chwilowe zapotrzebowanie na moc maksymalna potrzebna moc niezawodność zasilania J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
75 Lokalizacja Położenie geograficzne Dostępność energii słonecznej Optymalne kąty ustawienia baterii słonecznych Częściowe zacienienie przez obiekty znajdujące się pobliżu: drzewa budynki Albedo wpływ odbicia od powierzchni płaskich przed instalacją (woda, trawnik, śnieg) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
76 Ograniczenia powierzchniowe Powierzchnia dostępna na montaż instalacji: np. dach lub fasada budynku Parametry wytrzymałościowe: Duża powierzchnia baterii słonecznych to duże siły powstające przy wiejącym wietrze J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
77 Ograniczenia środowiskowe Refleksy promieni słonecznych mogą być uciążliwe dla otoczenia Wybór odpowiedniego generatora pomocniczego w systemach hybrydowych Hałas Zanieczyszczenia powietrza (spaliny) Drgania Zagrożenie pożarowe J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
78 Ograniczenia finansowe Budżet określony na wstępie projektu Instalacja podpięta do sieci powinna generować zyski na zakładanym poziomie Cel projektu powinien zostać osiągnięty za rozsądną cenę Liniowość kosztów instalacji PV możliwość rozbudowy etapami J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
79 Proces wymiarowania /projektowania Reguły ogólne obliczenia ręczne Symulacje komputerowe Optymalizacja systemu iteracyjne dochodzenie do równowagi pomiędzy wskaźnikami jakości a kosztami J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
80 Komputerowe wspomaganie projektowania Specjalistyczne oprogramowanie darmowe (np. SunnyDesign by SMA, PVGIS) Specjalistyczne oprogramowanie komercyjne (np. PVSyst, Solar Design Studio, PVSol, PolySun ) Otwarte środowiska obliczeniowe (np. Matlab) Bazy danych meteo (pomiary własne, SolarGIS, PV GIS, Meteonorm, Helioclim, NASA, Ministerstwo BTiGM) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
81 Wskaźniki jakości systemów PV Solar Fraction (Fsol) udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii zużytej przez odbiornik docelowo 100% Performance ratio (Pr) współczynnik wydajności określający stosunek rzeczywiście wyprodukowanej energii elektrycznej do energii, którą mógłby wyprodukować ten sam system pracując z nominalną sprawnością (ŋstc) Final Yield (Yf) uzysk końcowy średnia dzienna ilość wyprodukowanej energii odniesiona do zainstalowanej mocy J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
82 Weryfikacja wyników symulacji Przeprowadzenie symulacji na kilku różnych programach i dla różnych danych pogodowych Porównanie wyników z ogólnie przyjętymi regułami (eliminacja błędów grubych ) Porównanie wyników z pomiarami w istniejących już instalacjach, pracujących możliwie blisko docelowej lokalizacji projektowanego systemu J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
83 Budowa systemu Wytrzymała konstrukcja nośna Odpowiednie chłodzenie baterii słonecznych Okablowanie odporne na UV i hermetyczne złącza Zabezpieczenia uziemienie, odgromniki i ochronniki przepięciowe, bezpieczniki (prąd cofający) Wentylacja akumulatorów System monitoringu elektrycznego i pogodowego J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
84 Dobre praktyki przy projektowaniu Wybór technologii modułów fotowoltaicznych: Technologia Sprawność Powierzchnia 1kWp [%] [m 2 ] Mono Si Poly Si CdTe CIGS HIT Amorphous Si Barwnikowy J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
85 Dobre praktyki przy projektowaniu Właściwa konfiguracja modułów PV do falownika: Łączna moc modułów PV (STC) powinna wynosić od 110 do 125% mocy szczytowej falownika Jeżeli szeregi modułów łączymy równolegle to muszą one mieć identyczną strukturę elektryczną (typ i ilość modułów) oraz pracować w identycznych warunkach nasłonecznienia (kąty pochylenia, azymut) Wypadkowe napięcie układu otwartego na szeregu modułów nie może przekroczyć maksymalnego napięcia dopuszczanego na wejściu przez falownik przy najniższej spodziewanej temperaturze pracy systemu Wypadkowe napięcie punktu mocy maksymalnej na szeregu modułów nie może być niższe niż minimalne napięcie, dla którego falownik jest w stanie zaimplementować procedurę MPPT przy najwyższej spodziewanej temperaturze pracy systemu J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
86 Dobre praktyki przy projektowaniu Właściwa konfiguracja modułów PV do falownika źródło: materiały reklamowe falownik SMA STP 17000TL J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
87 Dobre praktyki przy projektowaniu Właściwy dobór kąta pochylenia modułów PV: Dla systemów podpiętych do sieci należy wybierać optymalny kąt całoroczny (ok. 35 o ). Dla systemów wydzielonych należy wybierać kąt optymalny dla sezonu zimowego (50 o -60 o ). Dodatkowo taki kąt pomoże w samooczyszczaniu modułów z zalegającego śniegu. J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
88 Dobre praktyki przy projektowaniu Obliczanie pojemności akumulatora w systemie autonomicznym: Gdzie: C A E U C = A * E U * 0,8 - pojemność akumulatora [Ah] - wymagana autonomia systemu [dni] - energia jaką potrzebuje odbiornik w ciągu doby [Wh] - znamionowe napięcie systemu [V] J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
89 Najczęściej popełniane błędy Niewłaściwy dobór regulatora ładowania do typu zastosowanych akumulatorów Błędnie określona autonomia systemu Stosowanie akumulatorów z ciekłym elektrolitem Brak odpowiedniego chłodzenia modułów PV Złe określenie w projekcie minimalnej i maksymalnej temperatury pracy systemu PV Złe kąty montażu modułów PV Zbyt duże zagęszczenie w przypadku wielorzędowej instalacji PV na gruncie Pionowy montaż modułów PV przy spodziewanym zacienieniu o charakterze horyzontalnym Zła konfiguracja stringów PV podłączanych do falownika Brak zabezpieczeń antyprzepięciowych J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
90 Nadzór nad pracą systemu Statystyczna analiza parametrów chwilowych Wykrywanie uszkodzeń: Pomiary elektryczne Pomiary termiczne J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
91 Optymalizacja prosumenckiej mikroinstalacji PV Zwiększenie natychmiastowego zużycia energii wyprodukowanej w instalacji PV przez domowe odbiorniki energii elektrycznej. Optymalizacja taka ma sens gdy energia z PV jest tańsza od energii z sieci. Analiza przeprowadzona w oparciu o niemiecki model gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób i zużywającego rocznie ok 5000kWh energii. J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
92 Optymalizacja prosumenckiej mikroinstalacji PV Współczynnik natychmiastowego wykorzystania energii (WNWE) WNWE = Energia wyprodukowana Przez system PV [kwh] Energia z systemu PV zużyta przez odbiorniki domowe (bez oddawania do sieci) J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
93 Optymalizacja prosumenckiej mikroinstalacji PV Współczynnik niezależności energetycznej (WNE) WNE = Energia z systemu PV zużyta przez odbiorniki domowe (bez oddawania do sieci) Całkowite zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
94 Pojemność akumulatorów/ Roczne potrzeby energetyczne domu [Wh/kWh] Współczynnik natychmiastowego wykorzystania energii Moc systemu PV/ Roczne potrzeby energetyczne domu [Wp/kWh] Źródło: SMA Smart Home planning guidelines J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
95 Pojemność akumulatorów/ Roczne potrzeby energetyczne domu [Wh/kWh] Współczynnik niezależności energetycznej Moc systemu PV/ Roczne potrzeby energetyczne domu [Wp/kWh] Źródło: SMA Smart Home planning guidelines J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
96 Efekt zastosowania akumulatora w systemie domowym Bez akumulatora Z akumulatorem Źródło: SMA Smart Home planning guidelines J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
97 Schemat instalacji z aktywnym zarządzaniem energią Źródło: SMA Smart Home planning guidelines J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
98 Ustawa PE - kategorie instalacji OZE wg mocy Mikroinstalacje < 40kW Instalacje prosumenckie lub zarobkowe Prosument bez działalności gospodarczej Prosument bez koncesji Dla prosumenta dyskryminująca taryfa FiT Rozliczenia z OSE Dodatkowe dochody rozliczane w formularzu PIT Przy działalności gospodarczej warunki jak dla pozostałych kategorii Małe instalacje od 40 do 200kW Kategoria jedynie na potrzeby uprawnień certyfikowanych instalatorów Działalność gospodarcza Koncesja Zielone certyfikaty Duże instalacje powyżej 200kW Działalność gospodarcza Koncesja Zielone certyfikaty J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
99 Mały trójpak energetyczny (nowelizacja PE) Art. 7 ust. 8 pkt 3 Za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem: a) odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty. źródło: strona internetowa Sejmu RP J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
100 Mały trójpak energetyczny (nowelizacja PE) Art. 7 ust. 8d wyjaśnienia 8d 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 8d 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d 4, zawiera w szczególności: źródło: strona internetowa Sejmu RP 1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. 8d 6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d 4, podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.. Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
101 Mały trójpak energetyczny (nowelizacja PE) Art. 7 ust. 8d wyjaśnienia 8d 7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d 4, odnotowując datę jego złożenia. 8d 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany harmonogram przyłączania odnawialnego źródła energii, uwzględniający poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac. 8d 9. Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 3., źródło: strona internetowa Sejmu RP J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
102 Mały trójpak energetyczny (nowelizacja PE) Art. 7 ust. 9 W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. źródło: strona internetowa Sejmu RP J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
103 Mały trójpak energetyczny (nowelizacja PE) Art. 9u. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy. Art. 9v. Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b. (czyli 80% z 181,55 PLN/MWh = 14,52 gr/kwh ) źródło: strona internetowa Sejmu RP J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
104 Możliwości wykorzystania energii słonecznej J.Teneta " Prosumenckie mikroinstalacje PV" Kielce
Sposoby przetwarzania energii słonecznej. Sprawność przetwarzania energii słonecznej. Wrażliwość na wzrost temperatury ~18 % do 80 %
Czy dom energooszczędny musi być drogi? Sposoby przetwarzania energii słonecznej Bateria słoneczna (panel fotowoltaiczny) Mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych Kolektor słoneczny dr inż.
Proces projektowania, budowy i nadzoru nad pracą systemu PV
Czyste energie Wykład 6 Proces projektowania, budowy i nadzoru nad pracą systemu PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wstęp do fotowoltaiki Dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej E-mail: romus@agh.edu.pl Energia słoneczna??? Właściwie o jakich ilościach dostępnej energii słonecznej
J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2015 1 Czyste energie Wykład 5 Projektowanie systemów PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra
J. TENETA Wykłady "Czyste energie i ochrona środowiska" AGH 2016 1 Czyste energie Wykład 5 Projektowanie systemów PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra
Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki cz. 1
Czyste energie Wykład 1 Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki cz. 1 dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
Czyste energie. Projektowanie systemów fotowoltaicznych. wykład 5. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki
Czyste energie wykład 5 Projektowanie systemów fotowoltaicznych dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010 Projektowanie systemów fotowoltaicznych: Cel projektu/aplikacji Parametry
Montaż i sterowanie w systemach fotowoltaicznych
Czyste Energie Wykład 3 Montaż i sterowanie w systemach fotowoltaicznych dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010 Sposoby montażu
Systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich rodzaje, komponenty, przegląd rozwiązań zagranicznych i krajowych
Centrum Technologii Energetycznych Świdnica 26-11-2015 Systemy fotowoltaiczne stosowane w instalacjach prosumenckich rodzaje, komponenty, przegląd rozwiązań zagranicznych i krajowych Dr inż. Tadeusz Żdanowicz
Zaawansowane systemy fotowoltaiczne. Projektowanie systemów PV
J. TENETA Wykłady "Zaawansowane systemy fotowoltaiczne" AGH 2016 1 Zaawansowane systemy fotowoltaiczne Wykład 4 Projektowanie systemów PV dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl

References: Art. 3
 Art. 3
 Art. 7
 Art. 7
 art. 7
 Art. 7
 art. 7
 art. 9
 Art. 7
 Art. 9
 Art. 9
 art. 9
 art. 23