Source: https://www.aitelong.com/es/sat-aco-ac-load-13.html
Timestamp: 2018-11-17 11:46:20+00:00

Document:
Carga de CA SAT-ACO380 - Proveedor de carga de CA SAT-ACO380 de China, Fábrica - Aitelong
Expo y promoción
Impresión de la compañía
Inicio » Productos » Gestión de baterías » Carga de CA
Carga de CA
SAT-ACO380 AC Carga
tensión trifásica de descarga de prueba, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia, tiempo de funcionamiento, las energías de los generadores y UPS.
Ajuste / ajuste la potencia de descarga según los parámetros de rendimiento y los requisitos de detección
Establecer el tiempo de descarga, el tiempo de carga de cierre automático, la descarga y el operador de alarma
Establezca el valor umbral de protección de sobre / bajo voltaje, puede desconectar la carga, finalizar la descarga y alarmar al usuario automáticamente.
Gran pantalla LCD, interfaz amigable. Menú en inglés y fácil operación.
◆ tensión de descarga de prueba de tres fases, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia, tiempo de funcionamiento, las energías de los generadores y UPS.
◆ Ajuste / ajuste la potencia de descarga según los parámetros de rendimiento y los requisitos de detección
◆ Establecer el tiempo de descarga, el tiempo de carga de cierre automático, la descarga y el operador de alarma
◆ Configure el valor umbral de protección de sobre / bajo voltaje, puede desconectar la carga, finalizar la descarga y alarmar al usuario automáticamente.
◆ Gran pantalla LCD, interfaz amigable. Menú en inglés y fácil operación.
◆ Función de operación paralela para llevar a cabo la operación de carga de múltiples conjuntos mediante comunicación RS 485
◆ Función de almacenamiento integrada, guarde los grupos 30 de datos de prueba, que se pueden consultar, eliminar y poner en la tarjeta SD.
◆ Iniciar / detener la descarga de control por puerto serie, y detectar datos de funcionamiento en tiempo real, etc; Los datos de almacenamiento se pueden subir a la PC por puerto serie o una tarjeta SD, y el software de la computadora superior puede analizar los datos y el patrón de impresión y reporte etc.
◆ El sobrecalentamiento y otra función de protección, se puede desactivar la carga, descarga y terminará automáticamente cuando la alarma sobre temperatura y sobre corriente.
◆ Configure como máximo la energía de los grupos 5, cargue el proceso automáticamente según la potencia de configuración y el tiempo de operación después de encenderlo.
ACO 380 / 02
ACO 380 / 04
ACO 380 / 10
Temperatura de trabajo: (-20 ~ 55) ° C
Temperatura de almacenamiento: (-45 ~ 75) ° C
Humedad relativa: 90% (40 ± 2 ° C)
Presión atmosférica: (70 ~ 106) KPa
AC220V monofásico ± 10, 50Hz
AC380V trifásico, AC220V monofásico
Stand-alone: ​​Max 20KW
(380V trifásico)
(Singular-fase 220V)
Stand-alone: ​​Max 40KW
Max 13KW
Stand-alone: ​​Max 100KW
Max 30KW (Singly-phase 220V)
FCT (temperatura de control del ventilador)
RS232, RS485 y tarjeta SD
8 pulgadas TFT
Rango de medición de voltaje
AC 0 ~ 450V, Pantalla
Resolución: 0.1V,
Precisión: ± 0.5%
Rango de medición actual
AC 0 ~ 100A, Pantalla
Resolución: 0.1A,
AC 0 ~ 150A, Pantalla
AC 0 ~ 300A, Pantalla
40 ~ 60 Hz, pantalla
Resolución: 0.01Hz,
Precisión: ± 0.2%
Rango de medición de potencia
0 ~ 20 KVA, pantalla
Resolución: 0.1KVA,
0 ~ 40 KVA, pantalla
0 ~ 100 KVA, pantalla
Rango de medición del factor de potencia
0.001 ~ 1.000, resolución de pantalla: 0.001, precisión: ± 0.5%
(0 ~ 19 horas y minutos 59)
Cantidad de operación en paralelo
1 ~ 99 conjuntos
Período de grabación
6 ~ 999 Segundos
-20 ~ 100 ° C, resolución de pantalla: 1 ° C, precisión: ± 1 ° C
Entrada≥AC1500V
Salida≥AC500V
420 500 × × 750mm
680 600 × × 900mm
ACO 380 / 20
Independiente: Max 200KW (trifásico 380V)
Max 66KW (Singly-phase 220V)
AC 0 ~ 450V, Resolución de pantalla: 0.1V, Precisión: ± 0.5%
AC 0 ~ 400A, resolución de pantalla: 0.1A, precisión: ± 0.5%
40 ~ 60 Hz, Resolución de pantalla: 0.01Hz, Precisión: ± 0.2%
0 ~ 200 KVA, Resolución de pantalla: 0.1KVA, Precisión: ± 1%
1300 600 × × 900mm
ACO 380 / 50
Independiente: Max 500KW (trifásico 380V)
Max 160KW (Singly-phase 220V)
1600 1200 × × 1650mm
Es sólo como referencia. Los accesorios y la cantidad reales están de acuerdo con la demanda.
SAT-ACO 380 / 04 AC Carga
Cable de alimentación 230V
Cable de entrada de CA
Cable de conversión RS-232
Disco de software
Certificados / Tarjeta de garantía
Incluyendo el lector de tarjetas
http://www.aitelong.com/pdf/SAT-ACO-380-AC Load.pdf
Por favor, no libre de dar su pregunta en el siguiente formulario. Le contestaremos en 24 horas.
OTDR SAT-18E
Probador de Resistencia Interna de la Batería SAT-AR
SAT-10C Digital Earth Tester
Fuente de láser óptico
Herramientas FTTX
Carga de CC
Probador Ohmico interno
Cargador y descargador
Localizador de fallas a tierra DC
3C de Building 11th, Technology Enterprise Accelerator, NO.2 W Qinling Avenue, Xi'an High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi, China 710304
Aitelong Tech se unirá a CommunicAsia2013
Aitelong Tech se unirá a CommunicAsia2014
Nuevo empalmador de fusión lanzado
Aitelong Tech lo invita a tener una reunión en OFC 2015 en marzo 24-26
Aitelong asistirá a CommunicAsia 2015 en Singapur
Evento especial a pedido Programar 15% incluso más
Evento de venta de verano de 2015
Aitelong asistirá a CIOE 2015
Promoción de Navidad y Año Nuevo del empalmador de fusión óptica
Aitelong asistirá a CommunicAsia2016 Sigapore
Aitelong asistió a CommunicAisa 2016 en Singapur
Aitelong asistió a CIOE 2016 en Shenzhen
Guanggu INC. Está comenzando su salida a bolsa
Aitelong Te deseo un feliz y próspero año nuevo
O tome un minuto para crear una cuenta como menber. Bienvenido a visitar Aitelong, inicie sesión para descargar documentos o dedique un minuto a crear una cuenta como menber.
No sé mi nombre de usuario
Tengo otros problemas para iniciar sesión
Esperas que respondamos tu dirección de correo electrónico
*Su mensaje de texto :( max 1000 caracteres)

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución