Source: http://docplayer.it/11116838-Criteri-di-allacciamento-di-clienti-dk-5600-alla-rete-mt-della-distribuzione-giugno-2006-ed-v-1-40.html
Timestamp: 2018-08-15 06:10:10+00:00

Document:
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI DK 5600 ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE Giugno 2006 Ed. V - 1/40 - PDF
Download "CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI DK 5600 ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE Giugno 2006 Ed. V - 1/40"
1 Ed. V - 1/40 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI CAMPO DI APPLICAZIONE NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO DEFINIZIONI DISPOSIZIONI GENERALI Misura dell energia Schemi di allacciamento Potenza installabile Alimentazione di emergenza Clienti dotati di altre disponibilità di energia IMPIANTI Impianto di consegna Impianto utilizzatore ) Dispositivo generale ) Sistema di Protezione generale ) Protezione generale Trasformatori di corrente e di tensione ) TA di fase ) TA omopolari ) TV Impianto di terra Dichiarazione di adeguatezza (Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas 247/04) LOCALI DOCUMENTAZIONE PATTUIZIONI E CONVENZIONI ATTIVAZIONE DELL ALLACCIAMENTO...16 ALLEGATO DICHIARAZIONE ADEGUATEZZA...18 ALLEGATO L ALLEGATO L ALLEGATO AC: DESCRIZIONE SINTETICA DI APPARECCHIATURE SENSIBILI O DISTURBANTI DEL CLIENTE...22 ALLEGATO PG: PANNELLO DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER CLIENTI MT - PRESCRIZIONI FUNZIONALI...23 ALLEGATO TA: MODALITA DI PROVA TA DI FASE...29 ALLEGATO TAT: MODALITA DI PROVA TA OMOPOLARI...34 ALLEGATO SUBENTRI, VOLTURE E VARIAZIONI CONTRATTUALI...36
2 Ed. V - 2/40 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità per la connessione dei clienti alla rete MT di ENEL Divisione Infrastrutture e Reti (d ora in poi denominata semplicemente ENEL). Il documento non contiene le prescrizioni integrative riguardanti i clienti produttori e i clienti con carichi disturbanti (armoniche, flicker, ecc.), per le quali occorre far riferimento ai documenti specifici. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti prescrizioni si applicano in modo specifico agli allacciamenti alla rete MT a tensione nominale 15 e 20 kv; per altri valori di tensione MT devono essere applicate per analogia. I criteri si applicano: integralmente ai nuovi allacciamenti e in occasione del rifacimento di impianti esistenti 1 ; secondo l Allegato omonimo in caso di Subentri, Volture e Variazioni Contrattuali 2 ; limitatamente al sistema di protezione (cfr. par. 6), in occasione del cambiamento di esercizio della rete MT su cui è allacciato un cliente esistente, da neutro isolato a neutro collegato a terra tramite impedenza, secondo le seguenti indicazioni: il cliente deve impostare le tarature richieste da ENEL sul sistema di protezione di cui dispone (ed il sistema di protezione deve funzionare correttamente in corrispondenza delle tarature impostate). Se le tarature non possono essere implementate come appena chiarito, deve essere sostituita la protezione generale con una prescritta dalla DK 5600 ed. V e, in tal caso, vanno utilizzati anche riduttori di corrente (di fase ed omopolari) ed eventualmente di tensione conformi alla DK 5600 ed. V. Non è necessario, in ogni caso, cambiare la tipologia della protezione prescritta all epoca della connessione alla rete di distribuzione dell impianto in questione 3 4 ; limitatamente alla misura dell energia e relativo locale (cfr. par. 5.1 e par. 7), per tutti i clienti dotati di gruppi di misura elettronici Per il rilascio eventuale della dichiarazione di adeguatezza vedasi quanto indicato dalle Delibere AEEG n. 247/04 e n. 04/04 (par. 3). In ogni caso, un impianto di Cliente MT realizzato in accordo alla presente DK 5600 ed. V dispone dei requisiti richiesti dalle Delibere stesse. Per il rilascio eventuale della dichiarazione di adeguatezza vedasi quanto indicato dalle Delibere AEEG n. 247/04 e n. 04/04 (par. 3). Il solo rispetto di quanto indicato dalla DK 5600 ed. V in tale casistica potrebbe non essere sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalle Delibere stesse. Ad es., se erano presenti le protezioni 50, 51 e 67 N non è obbligatorio aggiungere la protezione 51 N, anche se la protezione 67 N deve essere comunque sostituita perché le tarature richieste non possono essere impostate. Chiaramente, è possibile installare comunque la 51 N se la soluzione è conveniente per il cliente (ad es. installa un pannello certificato integrato che già comprende tale funzione). In tal caso la 51 N va tarata anch essa secondo le indicazioni fornite da ENEL. Per il rilascio eventuale della dichiarazione di adeguatezza vedasi quanto indicato dalle Delibere AEEG n. 247/04 e n. 04/04 (par. 3). Il solo rispetto di quanto indicato dalla DK 5600 ed. V in tale casistica potrebbe non essere sufficiente a soddisfare i requiti richiesti dalle Delibere stesse.
3 Ed. V - 3/40 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO Leggi o delibere Norme CEI Prescrizioni ENEL legge 46/90 CEI 0-15 DK 5740 DM 6/4/2000 CEI 11-1 DPR n. 462 del 22/10/01 CEI DG Del. AEEG 04/04 CEI DG Del. AEEG 247/04 CEI DG 2091 CEI 64-8 CEI EN CEI EN DV 1500 CEI EN DV 1501 A CEI EN CEI EN R EMC 01 CEI EN R CLI 01 CEI EN CEI EN CEI EN CEI EN CEI EN CEI EN DEFINIZIONI Impianto di consegna: complesso delle apparecchiature di manovra e di misura installate da ENEL tra il punto di arrivo della/e linea/e MT ed il punto di prelievo. L impianto di consegna è parte integrante dell impianto di rete per la connessione. Sezione ricevitrice: complesso di apparecchiature e dispositivi, che costituisce l impianto di utenza per la connessione. Punto di prelievo: punto di confine tra l impianto di rete per la connessione e l impianto di utenza per la connessione. Il punto di prelievo è individuato dai morsetti cui si attesta il terminale del cavo di collegamento lato impianto di consegna. Cavo di collegamento: tratto di cavo/i, completo di terminazioni che collega l impianto di consegna alla sezione ricevitrice del cliente. Dispositivo generale: complesso di apparecchiature nella sezione ricevitrice che ha la funzione di sezionamento, comando e interruzione. Tale dispositivo separa dall alimentazione, in condizioni di "aperto", il restante impianto utilizzatore. Nel seguito di questo documento tale apparato è indicato anche, più brevemente, come DG. Protezione generale: complesso dei dispositivi di protezione (PG) che comandano il DG. Interruttore di linea: interruttore della linea MT ENEL che alimenta il cliente. Di norma è posto in cabina primaria. Protezione di linea: protezione che comanda l interruttore della linea MT ENEL che alimenta il cliente. Locale consegna: locale in cui è ubicato l impianto di consegna.
4 Locale misura: Locale cliente: Ed. V - 4/40 locale in cui sono ubicati i gruppi di misura. locale in cui è ubicata la sezione ricevitrice dell impianto utilizzatore. 5 DISPOSIZIONI GENERALI La scelta del livello di tensione, nella fattispecie MT, cui collegare il cliente non è direttamente riconducibile alla potenza assorbita ma deve essere valutata caso per caso in relazione alla rete considerata. La rete MT ENEL è esercita con neutro isolato o messo a terra tramite impedenza costituita da reattanza induttiva e resistenza o da semplice resistenza. Le caratteristiche della tensione fornita al cliente sono conformi a quanto riportato nella CEI EN Il cliente è tenuto ad installare apparecchiature conformi alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica IEC serie in materia di limiti di emissione ed immunità ai disturbi elettromagnetici. 5.1 Misura dell energia La misura dell energia si esegue in media tensione, rilevando le grandezze nell impianto di consegna. La tipologia di misura sarà scelta in base al contratto stipulato (clienti vincolati o liberi), coerentemente con le delibere dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas in materia. In conformità alle disposizioni ENEL in materia, la cavetteria secondaria dei circuiti di misura dovrà essere protetta, nel tratto dal locale di consegna a quello di misura, con tubo flessibile d acciaio rivestito esternamente con guaina in PVC. Ogni tubo deve avere alle estremità opportuni dispositivi atti ad impedire lo sfilamento dal contenitore a cui è connesso. All'interno del locale misura, i tubi devono essere fissati a vista sulle pareti. Sarà cura del cliente predisporre un apposita canalizzazione per il passaggio della cavetteria allestita come sopra indicato. 5.2 Schemi di allacciamento L impianto di consegna può essere alimentato, a discrezione di ENEL, in derivazione o in "entra-esce". Le dimensioni del locale di consegna devono di regola consentire l adozione dello schema di alimentazione in "entra-esce", che potrebbe rendersi necessario in un secondo tempo. Per le apparecchiature degli impianti di rete e di utenza per la connessione sono necessari i seguenti locali (cfr. figura 1): - un locale, con accesso diretto da strada pubblica, riservato all impianto di consegna ENEL (locale consegna); - un locale, con accesso diretto da strada pubblica per ENEL 1 e con accesso per il cliente, in cui sono installati i gruppi di misura (locale misura); - un locale, adiacente al locale di consegna, per la sezione ricevitrice dell impianto utilizzatore (locale cliente). 1 In casi eccezionali, è ammesso che l accesso al locale di misura per l ENEL avvenga dal locale consegna.
5 Ed. V - 5/ Potenza installabile La tabella seguente riassume le taglie limite dei singoli trasformatori 1, che il cliente può installare nel proprio impianto al fine di garantire la selettività fra la propria protezione di massima corrente e quella/e installata/e sulla linea MT che lo alimenta in caso di cortocircuito sulle sbarre BT del trasformatore: Taglia limite dei singoli trasformatori installabili dal cliente [kva] tipologia linea di presenza recloser 15 kv 20 kv note alimentazione ENEL a monte si uscente da CP no se la linea e le relative apparecchiature di protezione lo consentono, queste taglie limite possono essere portate a 2000 e 2500 kva rispettivamente a 15 e 20 kv uscente da centro satellite si TR AT/MT 25 MVA si TR AT/MT 40 MVA no Al fine di non provocare interventi intempestivi della protezione di massima corrente della linea MT durante le manovre di richiusura automatica degli interruttori di linea MT ENEL o di messa in servizio dei propri impianti, il cliente non può installare più di 3 trasformatori, ciascuno di taglia pari ai limiti indicati in tabella, anche se con sbarre BT separate, altrimenti dovrà prevedere nel proprio impianto opportuni dispositivi al fine di evitare la contemporanea energizzazione di quei trasformatori che determinano il superamento delle limitazioni suddette. Tali dispositivi devono intervenire entro e non oltre 5 s dalla mancanza di tensione. Il limite suddetto deve intendersi come riferito alla potenza complessiva dei TR MT/BT che vengano contemporaneamente energizzati nell impianto del cliente, in casi diversi da quelli di 3 macchine di uguale potenza sopra menzionato (fermo restando, in ogni caso, il limite sopra indicato per la taglia massima del singolo trasformatore installabile che è determinata dalla corrente di cortocircuito trifase per guasto franco ai terminali BT del TR MT/BT stesso, riportata al lato MT). Nei casi in cui l impianto del cliente non sia compatibile con le limitazioni sopra riportate, sarà necessario prendere in considerazione altre soluzioni, ad es. prevederne l alimentazione mediante linea dedicata personalizzando la taratura della protezione di massima corrente. 5.4 Alimentazione di emergenza Qualora il cliente, in relazione alla natura dei propri carichi, ritenga non sufficientemente affidabile il normale schema di allacciamento, può richiedere ad ENEL di valutare la possibilità di fornire un alimentazione di emergenza tramite un altra linea MT. Tale alimentazione di emergenza costituisce a tutti gli effetti un ulteriore allacciamento alla rete MT per il quale dovranno essere concordate opportune modalità di esercizio al fine di evitare paralleli fra le due reti MT. 1 I limiti indicati sono stati calcolati ipotizzando trasformatori di taglia unificata con V cc =6% e corrente di inserzione pari a 10 I n. In caso di macchine con caratteristiche differenti, si dovranno ricalcolare puntualmente i valori limite delle correnti di cortocircuito trifase in caso di guasto franco ai terminali BT del singolo TR MT/BT, riportate al lato MT, e delle correnti di inserzione complessive, che, in nessun caso, dovranno superare A (sempre con riferimento al lato MT).
6 Ed. V - 6/ Clienti dotati di altre disponibilità di energia Per i clienti produttori o comunque dotati di generatori che possono entrare in parallelo continuativo con la rete ENEL, le presenti disposizioni devono essere integrate con quanto previsto dalle prescrizioni ENEL DK 5740 e dalla Norma CEI In presenza di impianto di produzione destinato al servizio di riserva (gruppo elettrogeno) è ammesso il funzionamento in regime di breve parallelo con la rete ENEL con le modalità prescritte dalla Norma CEI (con protezioni e dispositivi di interfaccia). In alternativa, il cliente dovrà prevedere apparecchi di commutazione, adeguatamente interbloccati, per impedire paralleli, anche accidentali, fra il proprio sistema di alimentazione e la rete ENEL. A tale scopo devono essere installati nel punto di confine fra la parte di rete del cliente abilitata al funzionamento in isola con il gruppo elettrogeno e la restante rete del cliente e tra la rete abilitata al funzionamento in isola ed il gruppo elettrogeno stesso due dispositivi interbloccati elettricamente e meccanicamente o un solo blocco elettrico realizzato in conformità a quanto previsto dalla norma CEI Conformemente a quanto indicato dalla norma CEI 11-20, durante il funzionamento in isola, il dispositivo di generatore del sistema di alimentazione di emergenza deve essere asservito a protezioni di massima e minima tensione e massima e minima frequenza. Nel caso in cui il cliente sia dotato di gruppi statici di continuità per servizi non interrompibili (UPS) non mobili (cioè non collegati mediante spina), che sono permanentemente collegati alla rete pubblica, deve essere previsto un dispositivo di interfaccia, conforme alle norme sul sezionamento previste dalla CEI 64-8, CEI EN e CEI EN , che deve intervenire entro 5s in caso di guasti o funzionamenti anomali che comportino erogazioni di energia nella rete pubblica. La richiusura di tale organo di sezionamento, apertosi per intervenuto guasto all'apparecchiatura, dovrà avvenire solo per azione manuale. Le funzioni di protezione ed il dispositivo di interfaccia possono essere interne al sistema statico di continuità stesso. ENEL si riserva di presenziare alle prove di funzionamento di suddetti dispositivi contro il parallelo e/o il trasferimento di energia al momento della messa in servizio e di richiederne, in qualsiasi momento, l effettuazione alla presenza dei propri incaricati. 6 IMPIANTI 6.1 Impianto di consegna L impianto di consegna è essenzialmente costituito dalle apparecchiature di manovra e sezionamento ENEL. Può essere prevista anche l installazione di un trasformatore MT/BT da adibire all alimentazione della rete BT di distribuzione pubblica. L impianto di consegna è allestito da ENEL in un locale, messo a disposizione dal cliente, il cui accesso è riservato esclusivamente ad ENEL. 6.2 Impianto utilizzatore Il progetto, la costruzione, la manutenzione, la riparazione e l esercizio dell intero impianto utilizzatore sono di esclusiva pertinenza del cliente. La tensione di riferimento per l isolamento delle apparecchiature costituenti la sezione ricevitrice e per l isolamento del cavo di collegamento è di 24 kv (eventuali TV inclusi). I
7 Ed. V - 7/40 trasformatori MT/BT possono, invece, avere tensione di riferimento per l isolamento pari a 17,5 kv per l impiego su reti esercite a 15 kv. Di norma la corrente di cortocircuito trifase delle reti MT ENEL non supera i 12,5 ka. Casi particolari, dipendenti dalle caratteristiche della rete di alimentazione, devono essere valutati in modo specifico e comunicati al cliente. L impianto del cliente deve essere rispondente alla vigente legislazione antinfortunistica ed alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Ai fini di questa prescrizione hanno particolare rilevanza le caratteristiche della sezione ricevitrice (figura 2) e la scelta della protezione generale. Per la trasformazione MT/BT devono essere utilizzati trasformatori trifase con collegamento a triangolo sul primario. Per esigenze particolari (quali saldatrici, azionamenti, ecc.) possono essere adottati collegamenti diversi previ accordi con ENEL. Il cavo di collegamento MT, comprese le due terminazioni, è completamente fornito ed allestito dal cliente e deve essere il più corto possibile e di sezione almeno equivalente al 95 mm 2 rame. Il cavo deve essere di lunghezza minima possibile ( 20 m). Qualora, per particolari esigenze, si dovesse utilizzare un cavo di lunghezza maggiore, questo dovrà essere realizzato in un unica tratta (assenza di giunzioni) ed essere posato con protezione meccanica addizionale. E preferibile che, per gli impianti di nuova realizzazione, la rete MT dell impianto utilizzatore sia totalmente in cavo. Qualora vengano impiegate linee elettriche aeree in conduttore nudo è comunque necessario che i TA per la rilevazione dei guasti monofase a terra e doppi monofase siano di tipo toroidale o, comunque, tali da rispettare quanto indicato all Allegato TAT. Le sbarre nude a giorno all interno di locali (tipiche delle vecchie cabine a torre) non sono da considerarsi alla stregua di linee (aeree e/o in cavo). Il locale, ovviamente, deve trovarsi in accettabili condizioni di manutenzione. Le caratteristiche elettriche (correnti di breve durata, potere di interruzione, livello di isolamento, ecc.) dei materiali (interruttori, interruttori di manovra-sezionatori, cavi, isolatori ecc.) costituenti la sezione ricevitrice devono essere adeguate al tipo di installazione. ENEL fornirà al cliente i dati della rete di alimentazione per consentirgli di dimensionare correttamente il proprio impianto ) Dispositivo generale Il DG è costituito, a partire dal lato dell alimentazione, da un sezionatore tripolare ed un interruttore fisso (vedi fig. 2) asservito alla protezione generale. Se l interruttore è di tipo estraibile secondo la norma CEI EN , il sezionatore può esser omesso. Le apparecchiature MT, in particolare quelle del DG, devono essere costantemente mantenute efficienti dal cliente. Tenendo conto che qualunque intervento di personale ENEL necessario per mettere fuori tensione il cavo di collegamento è a titolo oneroso, qualora il cliente adotti la disposizione delle apparecchiature indicate in fig. 2, cioè con sezionatore fisicamente distinto dall interruttore e posto a monte di esso, potrà effettuare la manutenzione della sezione ricevitrice minimizzando le necessità di fuori tensione del cavo di collegamento. Fatte le dovute valutazioni (frequenza di tali interventi, costi di apparecchiature, affidabilità delle stesse in funzione delle soluzioni tecniche adottate, etc.), il cliente ha comunque piena
8 Ed. V - 8/40 facoltà di adottare soluzioni diverse (ad es. apparecchi integrati o diverso posizionamento reciproco di sezionatore ed interruttore), ma funzionalmente rispondenti alla DK 5600 ed. V. L interruttore deve essere tripolare simultaneo ed avere potere d interruzione adeguato alla corrente di cortocircuito della linea d alimentazione ENEL, con un minimo di 12,5 ka. Deve, inoltre, disporre di bobina di apertura a mancanza di tensione 1 per realizzare quanto indicato al par. 6 dell Allegato PG ) Sistema di Protezione generale La linea MT ENEL che alimenta il cliente è dotata in partenza di protezioni di massima corrente e contro i guasti a terra. ENEL non installa alcun dispositivo di protezione presso i clienti. Al fine di evitare che guasti interni all impianto del cliente abbiano ripercussioni sull esercizio della rete ENEL, il cliente deve installare un sistema di protezione generale di massima corrente e contro i guasti a terra. Tale sistema di protezione generale non è finalizzato alla protezione delle apparecchiature del cliente. Il sistema di protezione generale è composto da relé alimentati da riduttori di corrente (ed eventualmente di tensione). Esso, nella sua globalità, deve essere in grado di funzionare correttamente in tutto il campo di variabilità delle correnti e delle tensioni che si possono determinare nelle condizioni di guasto per le quali è stato previsto. L esercizio della rete di media tensione di ENEL avviene con neutro connesso a terra tramite impedenza (neutro compensato). Alcune reti, tuttavia, possono venire esercite ancora a neutro isolato in funzione dei programmi di installazione delle suddette impedenze. In ogni caso, poiché ENEL, durante il normale esercizio della propria rete a neutro compensato può cambiarne, senza preavviso, lo stato del neutro (ad es. brevi passaggi da neutro compensato a neutro isolato per manutenzione delle impedenze o di altri componenti del sistema di messa a terra del neutro MT, oppure per misura delle correnti capacitive di guasto a terra della rete MT), è necessario che le protezioni per i guasti a terra di cui è dotato l impianto del cliente siano sempre in grado di funzionare correttamente, a prescindere dallo stato del neutro. E altresì evidente che, qualora lo stato del neutro della rete MT subisca variazioni permanenti (passaggio da neutro isolato a neutro compensato, che verrà preannunciato con le tempistiche previste dalle Delibere dell AEEG), tutti i clienti MT dovranno essere informati circa: il necessario adeguamento della protezione generale (cfr. allegato PG) ed i relativi valori di taratura; il valore di corrente di guasto monofase a terra con relativo tempo di eliminazione del guasto (nelle normali condizioni di esercizio del neutro della rete MT) per il dimensionamento e la verifica degli impianti di terra. Il sistema di protezione generale, previsto dalla DK 5600 ed. V, può essere costituito da: a) un relé di protezione dichiarato conforme all allegato PG secondo quanto indicato al par alimentato da: 1 Allo scopo di evitare aperture intempestive, ad es. in occasione buchi di tensione MT a seguito di cortocircuiti nella rete MT o AT ENEL che facciano diminuire la tensione di alimentazione oppure transitori di tensione derivanti dal passaggio dall alimentazione BT normale a quella di emergenza all interno dell impianto utilizzatore, etc, l intervento può essere ritardato fino ad un massimo di 30 s.
9 Ed. V - 9/40 - riduttori di corrente (TA di fase) conformi alle prescrizioni riportate al par ; - riduttore di corrente omopolare (TAT) conforme alle prescrizioni riportate al par che deve comunque aver superato positivamente la prova funzionale (effettuata presso il costruttore di relé/tat/quadrista) riportata in allegato TAT con un qualunque relé dichiarato conforme all allegato PG; - eventuali riduttori di tensione (TV) conformi alle prescrizioni riportate al par ; b) un relé di protezione dichiarato conforme all allegato PG secondo quanto indicato al par , alimentato da TA di fase ed omopolari in una precisa configurazione utilizzata nel quadro elettrico (ad es. con un determinato relé dichiarato conforme, TA e/o TAT con prestazioni minori (ma comunque non minore di 1 VA per il TAT abbinato ad una protezione 67 N o 0,5 VA per il TAT abbinato esclusivamente ad una protezione 51 N) rispetto a quelle indicate nell allegato TA e/o TAT tenendo conto della lunghezza dei cavi di collegamento). In questo caso è necessario che il costruttore di relé/ta(t)/quadrista, effettui le prove funzionali, da rendere disponibili ad ENEL, e autocertifichi la rispondenza alle presenti prescrizioni del sistema, identificandolo in maniera inequivocabile; c) un relé alimentato da trasformatori di corrente o di tensione anche non tradizionali. In questo caso è necessario che il sistema costituito dal relé e dai trasformatori abbia prestazioni almeno pari (in termini di errore e tempi di eliminazione del guasto) a quelle che si ottengono mediante l utilizzo di TA e TV prescritti e relé dichiarati conformi. La dichiarazione di conformità alla DK 5600 ed. V, secondo le modalità riportate nell allegato PG, deve riferirsi esplicitamente a tutto il sistema di protezione (relé e riduttore di corrente ed eventuale riduttori di tensione), deve identificarlo in maniera inequivocabile e deve essere prodotta da un organismo certificato EN o EN ISO/CEI ) Protezione generale La PG è sempre costituita almeno da una protezione 51 (massima corrente ritardabile a due soglie) e da una protezione 51 N (massima corrente omopolare). Poiché una delle due soglie 51 viene utilizzata senza ritardo intenzionale, nel seguito ci si riferirà a tale soglia come 50 ed a quella ritardata come 51. La protezione 51 N, qualora l estensione della rete in cavo del cliente sia superiore a 350 m 1 con tensione di alimentazione pari a 20 kv ed a 460 m con tensione di alimentazione pari a 15 kv, dovrà essere integrata da una protezione 67 N (direzionale di terra); in tal caso i guasti monofase a terra all interno dell impianto del cliente vengono eliminati dalla protezione 67 N, mentre la 51 N è dedicata alla eliminazione rapida di guasti doppi monofase che coinvolgano l impianto stesso. La protezione di massima corrente deve essere realizzata mediante relé di tipo bipolare a due soglie di intervento (azionanti l interruttore). Le protezioni di massima corrente e di massima corrente omopolare e l eventuale protezione direzionale di terra devono avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate in allegato PG per quanto rispettivamente applicabile. Il relé deve essere dichiarato conforme alla DK 5600 ed. V da un organismo certificato EN o EN ISO/CEI Tutte le suddette 1 Cioè il contributo alla corrente capacitiva di guasto monofase a terra della rete MT del cliente è superiore a 1,4 A primari con tensione di esercizio 20 kv ovvero al 70% della taratura richiesta dall ENEL per la protezione 51 N alla medesima tensione di esercizio. Nel caso di linee in cavo tale contributo è pari a 0.2 x L x U ampere (essendo L è la lunghezza in km della rete MT in cavo dell impianto utilizzatore ed U la tensione di rete MT in kv). Nel caso di impianti esistenti con parti di rete MT in linea aerea con conduttori nudi bisognerà tenere conto anche di tale contributo pari a 0,003 x L x U ampere (essendo L la lunghezza in km della rete MT aerea in conduttori nudi dell impianto utilizzatore ed U la tensione di rete MT in kv).
10 Ed. V - 10/40 protezioni devono essere alimentate da trasformatori di corrente e tensione conformi a quanto riportato nel par La taratura della protezione generale dipende dalle caratteristiche dell impianto del cliente e della rete ENEL di alimentazione. I valori di taratura della protezione generale verranno comunicati da ENEL al cliente. 6.3 Trasformatori di corrente e di tensione I trasformatori di corrente e tensione (TA e TV) prescritti nella DK5600 ed. V sono dedicati all alimentazione della protezione PG la cui funzione principale è quella di proteggere, il più possibile in modo selettivo, la rete del Distributore in caso di guasto all interno della rete del cliente e non le apparecchiature elettriche del cliente stesso. I TA e TV utilizzati devono essere conformi alle norme CEI EN e CEI EN ed a quanto riportato ai paragrafi 6.3.1, e seguenti e negli allegati TA e TAT. Qualora non si utilizzino riduttori di tensione e corrente tradizionali, il sistema di protezione deve comunque garantire prestazioni equivalenti a quelle fornite da una protezione rispondente alla specifica in allegato PG alimentata da riduttori aventi le caratteristiche qui riportate ) TA di fase I TA di fase devono poter alimentare con errori accettabili la protezione PG nel campo di variabilità atteso per la corrente di guasto primaria. In particolare detti TA, per la protezione di massima corrente, devono consentite il corretto funzionamento delle protezioni stesse in caso di cortocircuito in rete a valle della PG e dei relativi riduttori di corrente, tenendo conto della massima asimmetria (0 di tensione al momento del guasto): corrente primaria con componente permanente di valore efficace 9000 A (simmetrici) e sovrapposti ad una componente unidirezionale di ampiezza 9000* 2 con costante di tempo di circa 20 ms. Naturalmente, le caratteristiche dei TA devono essere calcolate tenendo conto del carico della protezione e dei relativi cavi di collegamento, nonché della sovraccaricabilità degli ingressi in corrente della PG. TA di fase con le seguenti caratteristiche nominali (identiche a quelle dei TA unificati ENEL) sono ritenuti automaticamente adeguati: Rapporto di trasformazione nominale: 300/5 o 300/1 A/A Corrente termica nom. permanente: 1,2 Ip Corrente termica nom. di cortocircuito per 1s: 12,5 ka Prestazione nominale: 10 VA Classe di precisione: 5P Fattore limite di precisione: 30 Corrente dinamica nominale: 31,5 ka pk Laddove il cliente sia allacciato ad una linea afferente ad una sbarra di CP alimentata da un trasformatore AT/MT di potenza non superiore a 25 MVA (e non sia prevista a breve la sostituzione con TR AT/MT di taglia superiore), la corrente di cortocircuito trifase è inferiore a 5,5 ka (con TR AT/MT unificati ENEL di distribuzione) e possono essere
11 Ed. V - 11/40 utilizzati TA 300/5 o 300/1, con caratteristiche uguali a quelle sopra indicate, ma con classe di precisione almeno 5P e fattore limite di precisione 15. In questi due casi non sono necessarie le prove funzionali descritte in Allegato TA. Qualora invece vengano impiegati TA con prestazione diversa (per es. 300/1 A/A, 5VA, etc.), l idoneità degli stessi può essere verificata secondo quanto indicato nell Allegato TA (che prevede il superamento positivo di una verifica effettuata in conformità alla Guida CEI che garantisca la linearità dei TA stessi, tenendo conto del fattore limite di precisione effettivo, fino a correnti primarie non inferiori a 12,5 ka od il superamento positivo di una prova funzionale descritta nell Allegato TA stesso). N.B.: come sopra anticipato, non sempre i TA di fase prescritti per la protezione di massima corrente sono idonei per la protezione delle apparecchiature del cliente ) TA omopolari Per la selezione dei guasti monofase a terra e doppi monofase devono essere utilizzati, normalmente, TA omopolari di tipo toroidale. Questi devono poter alimentare, con errori accettabili, la protezione PG nel campo di variabilità atteso per la corrente di guasto primaria. Per esempio, a 20 kv, la protezione PG con funzione 67 o 51 N è tarata tra 0,5 e 4 A primari per guasti monofasi, ma può essere soggetta a A primari in caso di doppio guasto monofase a terra. Inoltre, in caso di guasto monofase a terra, bisogna tenere conto della presenza di una componente asimmetrica primaria (componente unidirezionale, generata dalle bobine di estinzione d arco o di Petersen presenti sulla rete ENEL) stimabile in A di cresta e con costante di tempo pari a 150 ms che, solitamente, per la rete di ENEL Distribuzione esercita a neutro compensato, si sovrappone ad una componente simmetrica non superiore a 50 A rms. La presenza di una componente aperiodica, combinata con TA non adeguatamente dimensionati, aumenta il rischio di ritardato intervento delle protezioni. Tenendo conto dei vincoli sopra richiamati, TA omopolari toroidali con le seguenti caratteristiche nominali (uguali a quelle dei TA omopolari unificati ENEL) sono ritenuti adeguati: a) Tensione massima per l apparecchio: 0,72 kv b) Rapporto di trasformazione nominale: 100/1 A/A c) Corrente termica nom. permanente: 800 A d) Corrente nom. termica di cortocircuito per 1 s: 12,5 ka e) Prestazione nominale: 2 VA f) Errori: Corrente (I/In) Errore di rapporto (%) 0,01 ±5 0,05 ±1 1 ±1 20 ±5 Errore d angolo ( ) ±2
12 Ed. V - 12/40 Al fine di garantire il coordinamento totale o parziale con la protezione di linea ENEL, deve essere effettuata, sempre e comunque, anche la prova funzionale descritta nell allegato TAT indicando i relativi risultati. Nel caso di utilizzo di TA omopolari diversi, da provare unitamente al relé certificato conforme ad allegato PG, le caratteristiche a), d) ed f) devono essere rispettate e, sempre e comunque, deve essere superata positivamente la prova funzionale descritta in Allegato TAT indicando i relativi risultati. In ogni caso, il TA omopolare deve avere la corrente termica permanente (punto c) 500 A e la prestazione (punto e) 1 VA per il TAT abbinato ad una protezione 67 N o 0,5 VA per il TAT abbinato esclusivamente ad una protezione 51 N ) TV Qualora sia prevista una protezione direzionale di terra, oltre al TA toroidale sopra specificato, saranno necessari anche dei riduttori di tensione (TV) da collegare rigidamente alla sbarra MT, a valle del DG e dei TA di fase. E ammesso il collegamento dei TV a monte del DG o dei TA di fase purché, il collegamento avvenga tramite sezionatori combinati (IMS) con fusibili (con corrente nominale 6,3 A e percussore per realizzare l apertura automatica dell IMS a seguito intervento del fusibile), posti a protezione del primario 1 dei TV. In caso di apertura/intervento dei fusibili, i contatti ausiliari di posizione dei sezionatori (al primario, come pure degli eventuali sezionatori con fusibili al secondario dei TV) dovranno far aprire il DG (oppure la protezione dovrà commutare il funzionamento da 67 N in 51 N mantenendo, relativamente alla corrente omopolare, i medesimi valori di taratura impostati sulla 67 N). Tale accorgimento deve comunque essere sempre realizzato, a prescindere dalla posizione dei TV, qualora vengano impiegati sistemi di protezione di primario e/o secondario dei TV stessi. I TV devono avere almeno classe di precisione 6P, fattore di tensione 1.9 per 30 s e rapporto di trasformazione tale da fornire, in caso di guasto monofase a terra franco, 100 V ai terminali dei secondari collegati a triangolo aperto. Devono, inoltre, avere prestazione nominale 50 VA e tenere conto del fenomeno della ferrorisonanza (ad es. adottando una resistenza di smorzamento di opportuno valore sul triangolo aperto). 6.4 Impianto di terra I locali cliente, consegna e misura devono essere dotati di un unico ed idoneo impianto di terra rispondente alle norme vigenti (in particolare alla Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kv in corrente alternata ed alla Guida CEI Guida per l esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III categoria ) la cui progettazione e realizzazione è a totale carico del cliente. Nel locale consegna dovrà essere previsto un apposito bullone a morsetto per il collegamento delle masse delle apparecchiature ENEL all impianto di terra. Il cliente rimane proprietario e responsabile dell intero impianto di terra anche ai fini dell esercizio e della conseguente manutenzione. 1 Ai fini della selettività (anche se parziale) con le protezioni di linea MT ENEL, si ritiene sufficiente proteggere i TV, lato MT, contro i cortocircuiti in quanto un eventuale guasto monofase a terra od un cortocircuito sul lato BT dei TV stessi evolve rapidamente in un cortocircuito che coinvolge il lato MT.
13 Ed. V - 13/40 L impianto di terra deve essere dimensionato sulla base della corrente di guasto a terra sulla rete MT di alimentazione e del tempo di eliminazione del guasto a terra da parte delle protezioni ENEL. Anche se l impianto di consegna è compreso in un area urbana concentrata dove Enel Distribuzione ha individuato un impianto di terra globale ai sensi della Norma CEI 11-1, l impianto di terra di cui sono dotati i locali cliente, consegna e misura sarà costituito almeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con riferimento alla norma CEI 11.1, dovrà essere: - realizzato secondo le regole della buona tecnica; - di caratteristiche tali che ne garantiscano la resistenza meccanica e alla corrosione; - rispondente ai requisiti termici. In ogni caso Enel Distribuzione non può garantire nel tempo la sussistenza dell impianto di terra globale. Prima della messa in servizio dell impianto, il cliente dovrà far effettuare la verifica dell impianto di terra e consegnare ad ENEL la relativa certificazione (dichiarazione di conformità dell impianto di terra ai sensi dell articolo 2 del DPR 22 ottobre 2001 n.462 costituita da un attestato dell installatore ai sensi della legge 46/90 relativamente all impianto di terra), corredata della descrizione delle caratteristiche e della configurazione dell impianto di terra stesso. Il cliente deve richiedere ad ENEL l aggiornamento della corrente di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni ENEL al fine di far eseguire le verifiche periodiche dell impianto di terra. Una volta effettuata la verifica, biennale o quinquennale, il cliente deve inviare ad ENEL copia del verbale rilasciato dall autorità ispettiva, scelta a cura e spese del cliente, ai sensi del DPR 22/10/2001 n Qualora debbano essere effettuate le misure delle tensioni di contatto e di passo, il cliente dovrà preavvisare l ENEL che si renderà disponibile per le azioni di propria competenza. 6.5 Dichiarazione di adeguatezza (Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas 247/04) Un nuovo impianto realizzato secondo DK 5600 ed. V e con le tarature delle protezioni impostate in conformità alle indicazioni fornite da ENEL è automaticamente in possesso dei requisiti di adeguatezza previsti dalla Del. AEEG 247/04. Viceversa gli adeguamenti degli impianti esistenti così come indicato al par. 2, potrebbero non essere sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalle Delibere 247/04 e 04/04. In ogni caso, prima della messa in servizio dell impianto, per ufficializzare che i requisiti tecnici illustrati al par. 6 sono soddisfatti, il cliente, se intende partecipare alla regolazione del numero di interruzioni lunghe senza preavviso, dovrà inviare una "Dichiarazione di Adeguatezza" compilata su un modulo conforme all'allegato Dichiarazione di Adeguatezza da un'impresa installatrice abilitata per gli impianti di cui all'art. 1 a) della Legge 46/90. In alternativa possono compilare e firmare la dichiarazione di adeguatezza anche un responsabile tecnico, con i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3, lettera a) oppure b) della Legge 46/90, dell'ufficio tecnico interno del cliente; oppure un libero professionista iscritto nell'elenco di una CCIAA, per il settore a) dell'art. 1, comma 1, e comma 2, della Legge 46/90, in conformità al DM 6/4/2000.
14 Ed. V - 14/40 E' necessario allegare alla "Dichiarazione di Adeguatezza" la documentazione come meglio specificato al par. 8 documentazione. La suddetta dichiarazione ai sensi della Del. AEEG 247/04 consentirà al cliente di poter aver diritto, nei casi in cui ricorrano le condizioni, agli indennizzi automatici ed all esonero dai Corrispettivi Tariffari Specifici secondo quanto previsto dalla Delibera citata. La dichiarazione dovrà essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzione del Dispositivo Generale (ad es. sostituzione dell'interruttore di Manovra Sezionatore previsto nelle precedenti edizioni della DK 5600 ed ora non più ammesso) e/o della Protezione Generale. In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da ENEL Distribuzione, senza sostituzione della protezione (o di sue parti) e/o dei riduttori di tensione e corrente, non è necessario il rinnovo della "Dichiarazione di adeguatezza", ma dovrà solo essere data conferma scritta di quanto richiesto. Va, tuttavia, tenuto presente, in generale, che l impostazione delle tarature sulla protezione PG tenendo conto delle indicazioni ENEL e dei rapporti dei TA e dei TV, implica che la protezione possa funzionare correttamente al superamento delle soglie impostate. Quindi, il tecnico che firma la dichiarazione di adeguatezza si assume la responsabilità del corretto funzionamento del sistema di protezione. 7 LOCALI Il cliente deve mettere a disposizione di ENEL un locale per l impianto di consegna ed un locale di misura con l accesso da strada aperta al pubblico. Tali locali devono essere posti, preferibilmente, al margine dell area di proprietà del cliente stesso. La posizione dei locali deve essere tale che le linee MT ENEL, necessarie per l allacciamento, possano essere costruite e mantenute nel rispetto delle vigenti norme sugli impianti e sulla sicurezza e non siano soggette a futuri spostamenti per tutta la durata della fornitura. I locali devono avere caratteristiche statiche e meccaniche adeguate alle sollecitazioni dovute al montaggio degli impianti interni e devono corrispondere alle seguenti tipologie: a) cabina bassa in box prefabbricato o costruita in loco con caratteristiche strutturali almeno equivalenti a quelle delle prescrizioni ENEL DG e dimensioni non inferiori a quelle riportate in fig. 3; b) in edificio civile, tali locali devono avere caratteristiche strutturali almeno equivalenti a quelli delle prescrizioni ENEL DG 2091 e dimensioni non inferiori a quelle riportate in fig. 3; Soluzioni diverse, quali per esempio quelle al di sotto del piano strada, imposte da specifiche necessità devono essere altrettanto idonee all installazione ed all esercizio degli impianti. I dettagli costruttivi presenti in fig. 3 possono essere modificati in base alle esigenze; in ogni caso il progetto del locale per l impianto di consegna deve essere preventivamente concordato con ENEL. Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato impianto d illuminazione, costruito a regola d arte, e di una presa bipolare rispondente alle norme CEI EN possibilmente interbloccata con interruttore da 16 A V con fusibile; l impianto di illuminazione e la presa bipolare saranno alimentati dalla rete BT del cliente. Il locale di consegna deve costituire un compartimento antincendio così come previsto dalla norma CEI 11-1; pertanto fiamme, calore e fumi non devono interessare altre parti del
15 Ed. V - 15/40 fabbricato. Le eventuali aperture esistenti nel locale di consegna (porte e finestre di aerazione) devono comunicare solo con spazi a cielo libero. I locali di consegna e di misura devono essere corredati di porta, fornita dal cliente, conforme all unificazione ENEL, la serratura sarà fornita da ENEL ed installata dal cliente. Ai locali suddetti il personale ENEL deve poter accedere in modo diretto da strada aperta al pubblico. Manutenzioni e riparazioni dei locali spettano al cliente, con eccezione dei piccoli interventi all interno dei locali utilizzati da ENEL, connessi alla presenza ed all esercizio degli impianti. 8 DOCUMENTAZIONE L allacciamento del cliente è subordinato all esecuzione delle opere e degli impianti di sua spettanza in modo conforme a quanto previsto dalle presenti prescrizioni. Al riguardo ENEL fornirà le informazioni preliminari necessarie per una corretta progettazione. Per quanto riguarda le caratteristiche e le dimensioni dei locali da mettere a disposizione di ENEL in funzione del tipo di cabina cliente, vale quanto riportato al par. 7 di queste prescrizioni. A sua volta il cliente deve fornire ad ENEL, in tempo utile per ogni eventuale preventiva valutazione ed osservazione, la seguente documentazione: a) informazioni relative al tipo di utilizzazione dell energia elettrica in MT, alla presenza di carichi sensibili o disturbanti compilando la scheda in allegato AC; b) disegni costruttivi di massima (piante e sezioni) dei locali di consegna e di misura, con le indicazioni dei materiali e delle caratteristiche tecniche e dimensionali di pareti, pavimento e soffitto o tetto, infissi, aperture, ecc.; c) Dichiarazione di adeguatezza di cui al par. 6.5 con allegato lo schema elettrico dell impianto con specificate le seguenti informazioni essenziali: - potenza nominale (in kva), tensioni primaria e secondaria (in kv) e tensione di cortocircuito (in %) dei TR MT/BT presenti nel suo impianto; - tipo e rapporto di trasformazione dei riduttori di tensione (TV, se presenti) e dei riduttori di corrente per corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA omopolari, se presenti); - caratteristiche elettriche del dispositivo generale; - corrente nominale dei fusibili eventualmente presenti sul dispositivo generale; - sezione e lunghezza dei cavi MT interni al suo impianto; - potenza nominale e reattanza subtransitoria dei generatori elettrici eventualmente presenti; - tipologia delle protezioni installate e caratteristiche come al punto d; d) marca e modello delle protezioni di massima corrente e protezione per guasti a terra e relativi riduttori di corrente ed eventualmente di tensione affinché ENEL possa riscontrarne la conformità alla specifica ENEL DK 5600 ed. V per quanto rispettivamente applicabile, nonché eventuale rapporto di prova od approvazione da parte della Direzione Rete di ENEL, se i riduttori di corrente e quelli di tensione (se presenti) sono diversi da quelli indicati in DK 5600 ed. V. e) dichiarazione di conformità dell impianto di terra della cabina rilasciata dall impresa installatrice, completa dei relativi allegati e, in particolare, del progetto (DM 20/2/1992), rilasciata ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge 46/90 e che costituisce omologazione dell impianto di terra ai sensi dell art. 2, comma 1, del DPR 22/10/2001, n. 462;
16 Ed. V - 16/40 f) nel caso di disponibilità di altre fonti di energia, descrizione sintetica dei dispositivi di blocco adottati contro il collegamento in parallelo delle alimentazioni (gruppi elettrogeni) e contro il ritorno di energia (gruppi statici di continuità); g) Per quanto riguarda le opere in muratura, il cliente deve fornire: per la cabina bassa in box prefabbricato o costruita in loco, la dichiarazione attestante che le prestazioni delle strutture siano equivalenti a quanto prescritto al par. 7 ed accompagnate da: - Certificato di agibilità dei locali in muratura (se costruiti in loco). - Dichiarazione rilasciata dal costruttore della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla guida CEI (se costruiti in loco). - Certificato di Deposito rilasciato dalla Presidenza del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici -Servizio Tecnico Centrale ai sensi della Legge n 1086 art. 9 D.M n. 39 al fornitore (in caso di cabina bassa in box prefabbricato). - Dichiarazione rilasciata dal fornitore della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI (in caso di cabina bassa in box prefabbricato). per cabina in edificio civile, la certificazione attestante che le prestazioni delle strutture siano equivalenti a quanto prescritto al par. 7 ed accompagnate da: - Certificato di agibilità dei locali. - Dichiarazione rilasciata dal costruttore della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla guida CEI PATTUIZIONI E CONVENZIONI Tra le eventuali condizioni particolari, il contratto deve contenere, oltre alle clausole di utilizzo dei locali, anche quelle relative alla servitù di elettrodotto per le linee di allacciamento della cabina. In casi particolari l utilizzo dei locali può essere opportunamente regolato da uno specifico atto, esteso eventualmente anche a rapporti accessori (ad esempio servitù di passaggio e di accesso). Per proprie esigenze di esercizio e di servizio alla clientela, ENEL può integrare l impianto di consegna con altre funzioni (trasformazione, distribuzione, smistamento, ecc.), restando in facoltà del proprietario del locale di pattuire con ENEL un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il proprio allacciamento. A tale scopo può essere anche concordata una diversa realizzazione dei manufatti. L'allacciamento è da intendersi comunque subordinato all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. 10 ATTIVAZIONE DELL ALLACCIAMENTO L attivazione dell allacciamento deve esser accompagnata da uno scambio di corrispondenza tra ENEL e cliente, che formalizzi i reciproci impegni e responsabilità. La data della messa in servizio verrà concordata con il personale ENEL addetto e verrà ufficializzata con lettera inviata al cliente contenente tra l altro la richiesta di presenziare personalmente o far presenziare un suo rappresentate appositamente delegato (vedi esempio di lettera in Allegato L1). Prima della messa in servizio è necessario controllare che l impianto del cliente sia rispondente alle presenti prescrizioni.
17 Ed. V - 17/40 All atto della messa in servizio il cliente o il suo rappresentante dovrà sottoscrivere, oltre agli altri documenti, anche l apposita dichiarazione riportata in Allegato L2. Nel periodo di vigenza del contratto il cliente è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla rete ENEL; ENEL può richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal cliente in presenza del proprio personale.
18 Ed. V - 18/40 ALLEGATO DICHIARAZIONE ADEGUATEZZA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA presentata ai sensi dell art. 33 del Testo integrato della qualità annesso alla Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 4/2004. Dati del cliente Cliente Livello di tensione della fornitura MT Tipo di utenza: (cliente finale/produttore) Potenza disponibile (kw) Numero presa Numero cliente Indirizzo Provincia Recapiti telefonici Requisiti Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualità. (Facoltativo,solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 del Testo integrato della qualità) Disponibilità, di log automatico sulle protezioni generali o sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali. Disponibilità di scheda o funzione di registrazione delle seguenti caratteristiche della tensione conforme alle norme CEI EN e CEI EN : La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite dall'impresa distributrice in data con lettera E'allegata la seguente documentazione: - Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna con le informazioni essenziali richieste dal distributore Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza Nome e cognome Ditta (Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera a), b) e c) del Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica ed il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell energia elettrica Del. AEEG 04/04). Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero Data e luogo Firma e timbro All. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA pag. 1 di 2
19 Ed. V - 19/40 Dichiarazione del cliente Con la presente io sottoscritto codice fiscale dichiaro che non porrò alcun ostacolo all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice, ai sensi del comma 33,18 e seguenti del Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica ed il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione e vendita dell energia elettrica Delibera 04/04), pena la revoca della presente dichiarazione. Dichiaro inoltre, di avere i poteri di rappresentanza in qualità di del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio ecc.) con sede codice fiscale P.IVA Data e luogo Firma e timbro INFORMATIVA AI SENSI DELL ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 Il trattamento dei dati forniti, - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l applicazione di quanto disposto dall art. 33 del Testo Integrato allegato alla Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 247/04, è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche con l ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Enel Distribuzione e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche la facoltà di esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs 196/2003. Si informa, infine, che il Titolare del trattamento dei dati è Enel Distribuzione, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in VIA OMBRONE, ROMA, mentre il Responsabile del trattamento è il Responsabile della funzione commerciale Clienti Vincolati di Enel Distribuzione, domiciliato per la carica presso la sede della società in VIA OMBRONE, ROMA. La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello di dichiarazione di adeguatezza in qualità di Incaricati al trattamento dei dati. All. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA pag. 2 di 2
20 Ed. V - 20/40 ALLEGATO L1 (Bozza di lettera da inviare ai clienti prima della messa in servizio della cabina) OGGETTO: allacciamento in media tensione Nel giorno e orario, che verranno preventivamente concordati con Voi, un nostro rappresentante provvederà ad alimentare la Vs. cabina in media tensione sita in... L operazione verrà eseguita in presenza di una vostra persona esperta (cfr. CEI EN ) che provvederà a firmare per Voi, al momento dell allacciamento, la dichiarazione riportata in allegato. ENEL Distribuzione SpA resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale, nessuna esclusa, per infortuni e danni di qualsiasi entità e natura che dovessero derivare a persone o cose nell esercizio o comunque a causa della cabina suddetta. Ci permettiamo di richiamare alla Vs attenzione l obbligo che a Voi incombe di provvedere costantemente al mantenimento ed all esercizio della cabina in conformità alle Norme di legge, ivi comprese quelle per la prevenzione infortuni sul lavoro, oltre che, dove non preveda la legge, alle Norme del Comitato Elettrico Italiano - CEI ed alle cautele ed agli accorgimenti che comunque si rendano necessari ai fini della sicurezza. In particolare resta interamente Vostra la responsabilità dell impianto di terra da Voi realizzato, al quale sono pure collegate le masse metalliche delle nostre apparecchiature e del quale ci avete fornito certificazione di conformità alle vigenti Norme. Si fa presente che, per lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi: a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento; b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento. Corrispondentemente si procederà come di seguito indicato: Caso a): 1- ENEL Distribuzione SpA provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di consegna, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE, fornendo al cliente documentazione scritta dell operazione avvenuta; 2- il cliente provvederà a sua volta a sezionare il cavo all altra estremità ed a metterlo a terra con un dispositivo mobile; 3- qualora si rendesse necessario, ENEL Distribuzione SpA provvederà a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali del cavo, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo al cliente; 4- il cliente provvederà all esecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad ENEL Distribuzione SpA); 5- a lavori ultimati, sarà cura del cliente, con supporto di documentazione scritta, riconsegnare ad ENEL Distribuzione SpA il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra di tipo mobile. Caso b): ENEL Distribuzione S.p.A. non effettuerà alcuna manovra e il cliente deve applicare quanto previsto dalle Norme CEI relative. Vi ricordiamo, infine, che le tarature delle protezioni dell interruttore generale dovranno essere corrispondenti ai valori concordati con il nostro personale; eventuali disservizi provocati sulla nostra rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori ricadranno sotto la Vostra responsabilità. Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente sottoscritta in segno di accettazione. Distinti saluti. Modulo in duplice copia - originale: Enel Distribuzione SpA - copia: cliente All. L1 pag. 1 di 1

References: articolo 2
 art. 9
 art. 2
 art. 9
 art. 33
 ART.13
 art. 33
 art. 7