Source: https://www.fulsoft.cz/sbirka-zakonu-online/268-2011-sb/?wa=www15i3%20psp
Timestamp: 2020-01-17 20:07:07+00:00

Document:
268/2011 Sb., Vyhlá¹ka, kterou se mìní vyhlá¹ka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po¾ární ochrany staveb | Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020
268/2011 Sb., Vyhlá¹ka, kterou se mìní vyhlá¹ka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po¾ární ochrany staveb Garance
è. 268/2011 Sb.
kterou se mìní vyhlá¹ka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po¾ární ochrany staveb
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona è. 133/1985 Sb., o po¾ární ochranì, ve znìní zákona è. 186/2006 Sb.:
Tato vyhlá¹ka byla oznámena v souladu se smìrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. èervna 1998 o postupu pøi poskytování informací v oblasti technických norem a pøedpisù a pravidel pro slu¾by informaèní spoleènosti, ve znìní smìrnice 98/48/ES.
Vyhlá¹ka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po¾ární ochrany staveb, se mìní takto:
Støe¹ní plá¹»
Støe¹ní plá¹» musí být klasifikován podle èeské technické normy uvedené v pøíloze è. 1 èásti 6 bodu 3. Støe¹ní plá¹», který se nachází v po¾árnì nebezpeèném prostoru, musí být navr¾en s klasifikací BROOF (t3). Støe¹ní plá¹», který se nenachází v po¾árnì nebezpeèném prostoru, musí být navr¾en s klasifikací BROOF (t1). Pøi navrhování støe¹ního plá¹tì se vychází z po¾adovaného sklonu podle èeské technické normy uvedené v pøíloze è. 1 èásti 6 bodu 3.“.
3. V § 8 odst. 2 se slova „èeské technické normì uvedené v pøíloze è. 1 èásti 7 bodu 2“ nahrazují slovy „èeských technických normách uvedených v pøíloze è. 1 èásti 7 bodech 2 a 3“.
„(1) Elektrické zaøízení, jeho¾ chod je pøi po¾áru nezbytný k ochranì osob, zvíøat nebo majetku, musí být navr¾eno tak, aby byla pøi po¾áru zaji¹tìna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených èeskými technickými normami uvedenými v pøíloze è. 1 èásti 1 bodech 1, 2 a 12 a èásti 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volnì vedených vodièù a kabelù elektrických rozvodù jsou uvedeny v pøíloze è. 2.“.
5. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplòují slova „nebo bezpeènostním znaèením podle èeské technické normy uvedené v pøíloze è. 1 èásti 1 bodu 13“.
6. V § 14 se odstavec 2 vèetnì poznámky pod èarou è. 6 zru¹uje.
„(5) Rodinný dùm musí být vybaven zaøízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zaøízením vybaven ka¾dý byt. Zaøízení autonomní detekce a signalizace musí být umístìno v èásti vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou vìt¹í ne¾ 150 m2, mezonetový nebo vícepodla¾ní byt, musí být v jiné vhodné èásti bytu umístìno dal¹í zaøízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístìno dal¹í zaøízení autonomní detekce a signalizace také v nejvy¹¹ím místì spoleèné chodby nebo prostoru.“.
8. V § 17 odst. 4, § 17 odst. 8, § 17 odst. 10 a v § 18 odst. 3 se slova „více ne¾ tøemi“ nahrazují slovy „tøemi a více“.
9. V § 17 se odstavec 5 zru¹uje.
Dosavadní odstavce 6 a¾ 10 se oznaèují jako odstavce 5 a¾ 9.
10. V § 17 odst. 6 se za slova „spoleèných prostorech“ vkládají slova „ , s výjimkou spoleèných prostor bez po¾árního rizika,“.
11. V § 17 odst. 8 písm. b), § 18 odst. 6 písm. b) a v § 19 odst. 3 písm. b) se slovo „èalounické“ nahrazuje slovem…

References: § 24
 § 8
 § 10
 § 14
 § 17
 § 17
 § 17
 § 18
 § 17
 § 17
 § 17
 § 18
 § 19