Source: https://www.scribd.com/doc/125643193/Sistema-de-Agua-Contra-Incendios
Timestamp: 2017-09-22 08:58:45+00:00

Document:
1. INTRODUCCIÓN Las instalaciones de protección contra incendios en determinados tipos de edificios requieren el almacenamiento y distribución de agua hasta puntos cercanos a las zonas habitadas para su uso en caso de un posible fuego accidental. Dichos sistemas por definición, mantienen el agua estancada hasta el momento de uso. Desde el punto de vista de los riesgos de Legionella hay varios tipos de problemas potenciales listados en orden de importancia: a) La instalación contra incendios está conectada (sin una protección de corte eficaz) a otras redes de almacenamiento y distribución de agua que pueden resultar contaminadas si la bacteria se desarrolla en la red contra incendios. b) La instalación contra incendios está contaminada por bacterias del tipo Legionella pneumophila y los trabajadores y usuarios se ven potencialmente expuestos en la ejecución de pruebas hidráulicas. c) La instalación contra incendios está contaminada por bacterias del tipo Legionella pneumophila y los trabajadores y usuarios se ven potencialmente expuestos durante el uso de los equipos en una situación de emergencia.
espumas. También se observa la conexión de los circuitos interiores al aporte directo de agua de la red pública de suministro (4). — Gases (Halones (actualmente en desuso). 3. • Compartimentación de sectores de fuego. ya sea en pruebas o en caso de emergencia real. desde el punto de vista de la legionelosis tan solo presentan riesgo. • Recubrimiento de las estructuras (para maximizar el tiempo antes del colapso por la deformación por temperatura). Hidrantes. cuentan con un sistema de aporte de agua. que suelen estar basadas en la detección de humos (iónicos u ópticos) o de aumento de temperatura.Capítulo 11. Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de medidas: a) Medidas de detección de incendios. dióxido de carbono). Columna seca. Y los sistemas automáticos dotados que emplean agua para la extinción como los sprinklers.1 Sistemas Manuales: Bocas de incendio equipadas (BIE) y los hidrantes En la figura 1. Dentro de todo este conjunto de equipos e instalaciones. que pudiera suministrar agua extra en caso de ser necesario (5). (3) (5) (1) (2) (4) Figura 1. Y una posible conexión a un camión cisterna. 3. • Etc. Bocas de incendio equipadas (BIE). • Automáticos: Dotados de sistemas de diversos productos para extinción: — Agua (Sprinklers. existen unas exigencias reglamentarias especificas en cuanto a la obligatoriedad de mantener un cierto volumen de agua almacenada para casos de emergencia. — Polvo (Normal o polivalente). • Puertas cortafuegos. cortinas de agua. Este hecho es el principal riesgo desde el punto de vista de la legionelosis. se trata de mantener agua almacenada por un periodo de tiempo normalmente muy extenso y que en un momento determinado se puede pulverizar en presencia de personas.2. que puede ser un depósito de almacenamiento de agua y un grupo de bombas (a menudo con alimentación eléctrica autónoma) o bien una entrada directa de la red de suministro. que pueden ser manuales o automáticos: • Manuales: Extintores. el sistema de bombeo (2) y la red de distribución de agua (3) dentro del edificio. En concreto. Sistemas manuales 2 . Sistemas de agua contra incendios Algunos ejemplos de estas medidas son: • Compuertas en conductos de aire. La estructura de los sistemas de riesgo. Según los usos y dimensiones de los locales. cortinas de agua o sistemas de agua pulverizada. agua pulverizada). • Dimensiones y características de las vías de evacuación. donde se aprecia el depósito (1).2 Medidas de protección activa: Son medidas diseñadas para asegurar la extinción de cualquier conato de incendio lo más rápidamente posible y evitar así su extensión en el edificio. aquellos equipos que acumulan agua y pueden pulverizarla en algún momento. b) Medidas de extinción de incendios. debemos incluir dentro de las instalaciones con riesgo de legionelosis las medidas de extinción de incendios manuales dotadas de agua como las bocas de incendio equipadas (BIE) y los hidrantes. se observa un esquema simplificado de este tipo de instalaciones. tanto en el caso de instalaciones manuales como automáticas es similar. • Señalizaciones e iluminación de emergencia.
Los detectores de humos suelen clasificarse en seis grupos: — Fotoeléctricos • De haz de rayos proyectados. rociadores. — De análisis de muestra. — Taguchi con semiconductor. que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio. Esta compuesta de los siguientes elementos: manguera y soporte giratorio abatible. se realiza por el elemento rociador final (9). Según la clasificación de la NTP 215 Detectores de humo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). • De haz de rayos reflejados. generalmente como cambio de consumo o tensión en la línea de detección. que envía una señal a una centralita (7) que activa las bombas. que se instala de forma fija sobre la pared y se conecta a una red de abastecimiento de agua. manómetro. Sistemas automaticos En la imagen adjunta se observa una instalación de bombeo en un depósito de agua contra incendios (Foto1) 3 . que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios. pero en este caso se incorpora un presostato (6). — De puente de resistencia. BIE´s u otros elementos finales del sistema durante un tiempo determinado por las características y usos de los edificios. • Detector de humo Dispositivos que captan la presencia de humo y cuando el valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es transmitida a la central de control y señalización. Si se produce un incendio la salida de agua. — lónicos • De partículas alfa.2 Sistemas Automáticos: Sprinklers (rociadores). Sistemas de agua contra incendios 3. cortinas de agua o sistemas de agua pulverizada En el caso de sistemas automáticos. (8) en caso necesario.Capítulo 11. • Depósito contra incendios Almacenamiento de agua. • Columna seca Conducción normalmente vacía.3 Terminología específica • Boca de incendio equipada (BIE) Equipo completo de protección y extinción de incendios. en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de agua de hidrantes. Foto 1 3. válvula y boquilla lanza. (6) (9) (8) (7) Figura 2. — Combinados. la descripción de las instalaciones (figura 2) es similar al caso anterior de sistemas manuales.2. • De partículas beta.
en el mejor caso de una red de recirculación completa que permita devolver el agua al aljibe de almacenamiento. la parte aplicable correspondiente a sistemas contra incendios. y que eviten o al menos no favorezcan la aparición de la biocapa.1 Fase de diseño El diseño de sistemas contra incendios. que sean resistentes a la acción de los biocidas. CRITERIOS TÉCNICOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN En este apartado se incluyen descripciones de las características técnicas óptimas de una instalación. 4.Capítulo 11. así como de los protocolos. Sistemas de agua contra incendios 4. hospitalario. que disponga de un grifo de vaciado al final de cada ramal de manera que se permita asegurar el tratamiento de toda la red en caso de ser necesario. 4 . Los puntos que se tendrán en consideración en este apartado serán los siguientes: • Criterios de selección (características técnicas de la instalación).1. esta definido en la Norma Básica de la Edificación. Las bocas de incendio equipadas de manguera podrían emplearse para realizar el tratamiento. los aspectos del diseño que nos ocupan en el presente documento se basan en evitar los dos principales problemas asociados a este tipo de instalaciones.. las dimensiones (altura de evacuación y metros cuadrados).1 Criterios de selección El tipo de sistema a instalar en un edificio depende del uso (administrativo. si esto no es posible por los requisitos de funcionamiento del sistema. etc. — Materiales — Capacidad de circulación del agua en el sistema — Contaminación de otros sistemas • Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua. pudiendo aprovechar cualquier operación de prueba hidráulica. etc. residencial. siguiendo las diferentes fases del ciclo de vida útil de la misma. que en algunos casos sólo se activan en caso de incendio. Es recomendable disponer siempre de un punto de muestreo en un punto alejado del aljibe o punto de suministro de agua al sistema. Ver en el apartado 4 “Criterios técnicos y protocolos de Actuación” las recomendaciones de selección de materiales del capítulo 2 “Agua Fría de Consumo Humano”. etc. y las características técnicas de los locales (tipos de fuegos posibles. NOTA: El vaciado completo de un sistema contra incendios deja sin protección el edificio y puede plantear problemas en caso de incendio en ese instante por lo que se recomienda determinar que tipo de medidas de protección alternativas serian consideradas validas. b) Capacidad de circulación del agua en el sistema Tradicionalmente los sistemas contra incendios se han diseñado como instalaciones cerradas. como se ha explicado anteriormente.) A continuación se detallan algunos aspectos de diseño relevantes desde el punto de vista de prevención de legionelosis. disponiendo. carga térmica. esta situación hace muy difícil o incluso imposible la realización de un posible tratamiento de desinfección de las redes. comercial. y con la destrucción del elemento final. como criterio general es recomendable disponer de sistemas que permitan la completa circulación del agua por las redes de distribución del sistema. Por tanto. condiciones de operación.). a) Materiales Los requisitos que debemos exigir a los materiales son de dos tipos. y válvulas de drenaje que permitan vaciar la instalación al completo en caso de ser necesario. o en todo caso. 4.
no se puede considerar segura desde un punto de vista higiénico. Para el mantenimiento de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en condiciones normales de operación en un sistema contra incendios se deberán contemplar los siguientes aspectos: • Control de crecimiento de microorganismos • Control de la corrosión y de incrustaciones Los sistemas contra incendios son sistemas de almacenamiento y transporte de agua fría (normalmente con calidad de agua de consumo humano). Ver en el apartado de “Criterios técnicos y protocolos de actuación” las recomendaciones de control de la corrosión y de las incrustaciones y el ejemplo de sistema de desinfección de depósitos acumuladores de agua del capítulo 2 Agua Fría de Consumo Humano. o bien. 4. por tanto. la parte aplicable correspondiente a sistemas contra incendios. En cualquier caso el circuito de agua deberá someterse a una limpieza y desinfección previa a su puesta en marcha. que si bien está dotada de válvulas antiretorno. todos los elementos que deben formar parte del equipamiento necesario para su realización. si se desea máxima protección mediante un desconector (figura 3). Sistemas de agua contra incendios c) Contaminación de otros sistemas Los sistemas contra incendios que comparten circuitos de agua destinados a otros usos pueden resultar una fuente de contaminación. por ello es fundamental asegurar que las uniones de estos tipos de equipos con otras instalaciones se encuentren perfectamente protegidas. Este tipo de instalaciones en algunos casos incluso incumple la normativa de protección contra incendios pero tal como demuestra la fotografía son situaciones posibles e incluso relativamente comunes.1.Capítulo 11. previendo. están destinados a almacenar el agua estancada por largos periodos de tiempo. esto se puede conseguir con una válvula antiretorno de bola o similar.2 Fase de instalación y montaje Durante la fase de montaje se evitará la entrada de materiales extraños. Foto 2 Desde la fase de diseño de un sistema contra incendios se puede contemplar la necesidad de realizar desinfecciones. 4. Estos equipos suelen ser sistemas preintegrados que se insertan en la red y disponen de un juego de presostatos de manera que cuando la presión en el circuito “sucio” es superior a la del circuito a proteger (agua de red u otra instalación del edificio) se cierran las válvulas (1) y (2) abriendo la válvula (3) para vaciar la “T” de desaguado y permitir la completa desconexión de ambos circuitos. por tanto la corrosión e incrustaciones se deben tratar como cualquier circuito de estas características. 5 . Figura 3. Desconector En la fotografía (foto 2) se observa una instalación contra incendios alimentada directamente de red. ya que por su propia función. Hay que prevenir la formación de zonas con estancamiento de agua que pueden favorecer el desarrollo de la bacteria.2 Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua Mediante la desinfección se consigue controlar el crecimiento microbiano dentro de niveles que no causen efectos adversos.
En instalaciones especialmente sensibles tales como hospitales. Mínima Anual. Calidad del agua. se realizará. y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. conjuntamente. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. incrustaciones. 4.3. o incrustaciones. BIE´s. o incrustaciones. Detección y enumeración de Legionella sp 6 . Parámetro Temperatura(*) Nivel de cloro residual libre (**) pH (***) Legionella sp (****) Medidor de cloro libre o combinado de lectura directa o colorimétrico (DPD) Medidor de pH de lectura directa o colorimétrico Según Norma ISO 11731 Parte 1. Sistemas de agua contra incendios 4. Si se detectan procesos de corrosión se sustituirá el elemento afectado y. con el fin de detectar la presencia de sedimentos. corrosión. reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. si es preciso. Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema determinando los parámetros que se describen en la tabla 2. Filtros y otros equipos de tratamiento y/o desinfección del agua (si se dispone de ellos): Comprobar su correcto funcionamiento. productos de la corrosión. residencias de ancianos.2 Revisión En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza.3 Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación 4. incluyendo todos los elementos. lodos. así como los sistemas utilizados para el tratamiento de agua se realizará con la siguiente periodicidad (tabla 1): Elemento de la instalación Tabla 1. Se realizará en un número representativo. Tabla 2. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución. Periodicidad de las revisiones Funcionamiento de la instalación: Realizar una revisión general del funcionamiento de la instalación. etc. balnearios. etc): Debe comprobarse mediante inspección visual que no presentan suciedad general. incluyendo todos los elementos.1 Criterios de funcionamiento En principio la instalación contra incendios se mantiene habitualmente en condiciones de estancamiento del agua. rotatorio a lo largo del año de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.3. La revisión general de funcionamiento de la instalación. Parámetros de control de la calidad del agua Método de análisis Termómetro de inmersión de lectura directa Periodicidad TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL (Especificar periodicidad según Evaluación de Riesgo. corrosión.Capítulo 11. un tratamiento preventivo adecuado para evitar que estos procesos vuelvan a reproducirse. SEMESTRAL SEMESTRAL Estado de conservación y limpieza de los puntos terminales (hidrantes. la periodicidad mínima recomendada es semestral). rociadores. tan solo las bocas de incendio equipadas de manguera deben abrirse una vez al año de acuerdo a los requisitos de mantenimiento del Real Decreto 1942/1993. sprinklers. TRIMESTRAL Se revisará el estado de conservación y limpieza general de los depósitos acumuladores. Periodicidad ANUAL Estado de conservación y limpieza de los depósitos: Debe comprobarse mediante inspección visual que no presentan suciedad general.
si existieran. Protocolo de toma de muestras En la red de distribución se tomarán muestras directas en el depósito de almacenamiento de agua si existe. Normas de transporte: Para las muestras ambientales (agua).Nivel de cloro residual libre (**) pH (***) Legionella sp (****) Capítulo 11. en la tabla 3 se incluyen algunas pautas a tener en consideración para cada uno de los parámetros considerados: Tabla 3. En los depósitos se tomará un litro de agua de cada uno. con calibraciones adecuadas y con conocimiento exacto para su manejo y alcance de medida.1.2.3. a los que se añadirá un neutralizante del cloro (u otro biocida si procede). Considerar siempre los valores más desfavorables para el algoritmo de determinación del riesgo. materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los datos de toma de muestra. balnearios. otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de tratamiento del agua. la periodicidad mínima recomendada es semestral). Toma de muestras Parámetro Temperatura. Sistemas de agua contra incendios Medidor de pH de lectura directa o colorimétrico TRIMESTRAL (Especificar periodicidad según Evaluación de Riesgo. Todas las determinaciones deben ser llevadas a cabo por personal experto y con sistemas e instrumentos sujetos a control de calidad. En cada ensayo se indicará el límite de detección o cuantificación del método utilizado. Los ensayos de laboratorio se realizarán en laboratorios acreditados o que tengan implantados un sistema de control de calidad. Mínima Anual. si fueran necesarios. Las muestras deberán recogerse en envases estériles. etc. tal y como especifica el punto 2.5 del Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). 4. grifos ubicados en los puntos finales de cada ramal.3 Protocolo de toma de muestras El punto de toma de muestra en la instalación es un elemento clave para asegurar la representatividad de la muestra. residencias de ancianos. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella sp Aproximadamente 15 días después de la realización de cualquier tipo de limpieza y desinfección. las materias que no es probable causen enfermedades en seres humanos o animales Legionella sp 7 .62. el punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos. Nivel de cloro residual libre y pH En los depósitos. Medir temperatura del agua y pH. (***) Parámetros a determinar cuando el agua proceda de un depósito de acumulación. preferiblemente de la parte baja del depósito. Medidor de cloro libre o combinado de lectura directa o colorimétrico (DPD) directa TRIMESTRAL Según Norma ISO 11731 Parte 1. Medir temperatura del agua y concentración de cloro libre. Se incluirán. (****) En puntos significativos del circuito y del depósito si existe. En la red de distribución se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red. El punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos. (**) En el depósito de acumulación si existe y en un número representativo de los puntos terminales. En instalaciones especialmente sensibles tales como hospitales. recogiendo. (*) En el depósito de acumulación si existe.
Puede realizarse con cloro.62.4 Limpieza y desinfección Durante la realización de los tratamientos de desinfección se han de extremar las precauciones para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal que realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar.3. las materias que no es probable causen enfermedades en seres humanos o animales no están sujetos a estas disposiciones. Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones en la instalación: • Limpieza y programa de mantenimiento • Limpieza y desinfección de choque • Limpieza y desinfección en caso de brote 4. de las características de la instalación y otros factores que se determinarán en función de la evaluación del riesgo. materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los datos de toma de muestra. Sistemas de agua contra incendios grifos ubicados en los puntos finales de cada ramal.1 Limpieza y programa de mantenimiento La limpieza y desinfección de mantenimiento tiene como objeto garantizar la calidad microbiológica del agua durante el funcionamiento normal de la instalación. Normas de transporte: Para las muestras ambientales (agua). Para mantener la calidad físicoquímica y microbiológica del agua de un sistema contra incendios dotado de aljibe se puede instalar un sistema como el descrito en la figura 4.5 del Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). En la red de distribución se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red. El punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos. Sistema de control de la calidad físico quimica del agua 8 .2 Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Orden SCO 317/2003 de 7 de febrero. Se corresponderá con los programas de tratamiento especificados en el artículo 8. si existieran. tal y como especifica el punto 2. manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas. Figura 4. No obstante.depósito. En general para los trabajadores se cumplirán las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. 4. los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y serán estancos. sistemas físicos o físico-químicos de probada eficacia.2. por lo que este aspecto deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar dicha evaluación. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones son generales y que el punto de toma de muestras dependerá en muchos casos del diseño.1. Si bien es cierto que Legionella pneumophila puede causar patología en el ser humano por inhalación de aerosoles. “Guía para la conservación y la manipulación de muestras”. El personal deberá haber realizado los cursos autorizados para la realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario para la prevención y control de la legionelosis. es prácticamente imposible que estos se produzcan durante el transporte. con cualquier otro tipo de biocida autorizado. deberán estar contenidos en un paquete externo que los proteja de agresiones externas Para todos los parámetros. Se tendrá en cuenta la norma UNE-EN-ISO 5667-3 de octubre de 1996.3. Capítulo 11. las muestras deberán llegar al laboratorio lo antes posible.4. recogiendo.
3. Limpieza y desinfección en caso de brote. ≥ 1000 < 10000 Ufc/L.3. a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella. el sistema se someterá a desinfección química según lo descrito en el anexo 3 del Real Decreto 865/2003.5. podrá realizarse mediante sistemas de limpia fondos. según los requisitos de los criterios de valoración de resultados del apartado 4. Se revisará el programa de mantenimiento. Confirmar el recuento aproximadamente a los 15 días y repetir el proceso hasta conseguir niveles < 1000 Ufc/L. 4.5-9. Se valorará este parámetro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar (UNE 100030) o de cualquier otro biocida.3. Actuación corretora en caso de incumplimiento Biocida utilizado Temperatura pH Legionella sp Según condiciones de funcionamiento. Si estos no existen deberán instalarse. c) Si el resultado es negativo. Confirmar el recuento aproximadamente a los 15 días y repetir el proceso hasta conseguir niveles < 1000 Ufc/L.2 Limpieza y desinfección de choque Anualmente se deberá realizar algún tipo de tratamiento del depósito de agua. 9 . y de algún punto alejado en la red de distribución (que deberá estar dotada de un punto de muestreo adecuado). vaciar el sistema en su caso.3. aplicando éstos también a las paredes.5 Criterios de valoración de resultados En la tabla 4 se relacionan los distintos parámetros a medir con su valor de referencia y las acciones correctoras que pueden adoptarse en caso de desviación de los mismos. Revisar y ajustar el sistema de dosificación de cloro o biocida cuando la concentración se encuentre por debajo del valor de referencia. ó Según fabricante. 4.3 Limpieza y desinfección en caso de brote El sistema se someterá a desinfección química según lo descrito en el anexo 3C del Real Decreto 865/2003.Capítulo 11. que por ahorro de agua. El proceso de decisión será el siguiente: a) Toma de muestra del agua del depósito. excepto en el caso de sistemas con recirculación.0 No aplicable. Sistemas de agua contra incendios 4. Acciones correctoras en función de los parámetros Parámetro Nivel de cloro Valor de referencia 1 mg/l Cloro residual libre. Limpieza y desinfección de choque. si existe. añadiendo anticorrosivo. compatible con el cloro.5 Criterios de valoración).4. 6. ≥ 10000 Ufc/L. b) Si el resultado es positivo (ver apartado 4. el depósito se someterá a una limpieza general convencional. en cantidad adecuada. considerando como puntos finales de la red los grifos instalados a tal efecto en los puntos mas alejados de cada ramal. Tabla 4.3.4. acorde a los resultados analíticos de las muestras de control de Legionella sp. Usar dispositivo automático. Parar el funcionamiento de la instalación.
se valorará la necesidad de tomar muestras del agua de aporte. limpieza. la única opción en estos casos es instalar tales medios. En cada tabla se indican los criterios para establecer un factor de riesgo “BAJO”. 10 . El Índice global permite la visión conjunta de todos los factores y facilita la decisión sobre la necesidad y la eficacia de implementar acciones correctoras adicionales en función de las características propias y específicas de cada instalación. — Operaciones de revisión. La valoración global de todos estos factores se determina con el “Índice global” que figura a continuación de la tabla 8. — Certificados de limpieza y desinfección. Sistemas de agua contra incendios 4. Las tablas comprenden factores estructurales asociados a las características propias de la instalación. Independientemente de los resultados de la evaluación de riesgo. Las tablas 5.3. La evaluación del riesgo incluirá la identificación de los puntos idóneos para la toma de muestras.3. 6 y 7 que figuran a continuación permiten determinar los factores de riesgo asociados a cada instalación. deben cumplirse. Este algoritmo es un indicador del riesgo. cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez.Capítulo 11.6 Resolución de problemas asociados a la instalación Los principales problemas asociados a este tipo de instalaciones están relacionados con la dificultad de tratar las redes por la falta de recirculación o la ausencia de salidas de agua en los puntos finales del sistema. etc. Este Índice se calcula para cada grupo de factores (estructural. El contenido del registro y de los certificados del tratamiento efectuado deberá ajustarse al Real Decreto 835/2003.7 Descripción de registros asociados a las instalaciones Se dispondrá en estas instalaciones de un Registro de Mantenimiento donde se deberá indicar: — Esquema del funcionamiento hidráulico de la instalación. 4. — Resultado de la evaluación del riesgo. No obstante en este capítulo se recoge un modelo de registro de mantenimiento (anexo 1). cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.1 Criterios para la evaluación del riesgo La evaluación del riesgo de la instalación se realizará como mínimo una vez al año. preferiblemente con titulación universitaria de grado medio o superior y habiendo superado el curso homologado tal como se establece en la Orden SCO/317/2003 de 7 de febrero por el que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitaria de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003. que en cualquier caso siempre debe utilizarse como una guía que permite minimizar la subjetividad del inspector y no sustituye el análisis personalizado de cada situación concreta. factores de mantenimiento asociados al tratamiento y al mantenimiento que se realiza en la instalación y factores de operación asociados al funcionamiento de la instalación. estado. 5. La evaluación del riesgo de la instalación debe ser realizada por personal técnico debidamente cualificado y con experiencia. los requisitos legales de cualquier índole (Real Decreto 865/2003 u otros que le afecten) relativos a estas instalaciones. tras una reparación o modificación estructural. desinfección y mantenimiento realizadas incluyendo las inspecciones de las diferentes partes del sistema. “MEDIO” o “ALTO” así como posibles acciones correctoras a considerar. Asimismo. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA INSTALACIÓN El riesgo asociado a cada instalación concreta es variable y depende de múltiples factores específicos relacionados con la ubicación. — Análisis realizados y resultados obtenidos. tipo de uso. 5. mantenimiento y operación) a partir de las tablas anteriores y se establece un valor global ponderado.
FACTOR ACCIONES A CONSIDERAR Controlar con la frecuencia indicada en el apartado 4. FACTOR Captación propia no tratada. Existen tramos muertos. Hormigón. humano. Sustitución de materiales o recubrimiento con materiales adecuados. Evaluación del riesgo estructural de la instalación BAJO MEDIO ALTO FACTOR Agua de consumo Captación propia tratada. Instalación conectada a otras redes pero dispone de válvula antiretorno o desconector. Revisar el correcto funcionamiento de los equipos de tratamiento. Separar físicamente la instalación o instalar válvula anti-retorno o desconector. Nivel importante de aerosolización con gotas grandes que caen por gravedad. Eliminar dichos tramos.2. Cuero. etc. El sistema mantiene el agua estancada. sin justificación técnica. Separar físicamente la instalación.3. Se ha de garantizar el acceso del biocida a todos los puntos de la instalación. Sustitución de materiales. Tipo de aerosolización Conexión a otras redes Instalación totalmente separada de otras redes. 11 . No aplica. como mínimo filtración y desinfección. Agua estancada Materiales • Composición • Rugosidad • Corrosividad El agua se mueve desde el depósito (tratado) hasta los puntos finales mediante un sistema de recirculación de agua constante o periódicamente de tal forma que el biocida accede a todos los puntos de la instalación. Nivel bajo de aerosolización. No hay modo de recircular o vaciar el agua de la red excepto por los rociadores. by-pass. Sistemas de agua contra incendios FACTORES DE RIESGO ESTRUCTURAL Procedencia del agua Tabla 5. Establecer un programa de movimiento periódico del agua en dichos elementos. Otros materiales que favorezcan el desarrollo de bacterias. Celulosa. Procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Madera. Nivel muy importante de aerosolización con gotas finas que son transportadas por el aire. No aplica. Materiales metálicos y plásticos no resistentes a las condiciones del agua de la instalación. depósitos o equipos en desuso.Capítulo 11. Materiales metálicos y plásticos que resistan la acción agresiva del agua y biocidas. ACCIONES A CONSIDERAR Controlar con la frecuencia indicada la contaminación microbiológica e introducir equipos de tratamiento. Adición de inhibidores de corrosión. Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula antiretorno o desconector.
Añadir inhibidores de corrosión o utilizar materiales más resistentes a la corrosión. Según apartado 4. Algunos elementos de la instalación presentan corrosión y/o incrustaciones.Capítulo 11. Estado del sistema de La instalación tratamiento y dispone de un desinfección sistema de tratamiento y desinfección adecuado funcionando correctamente. La instalación presenta biocapa y suciedad visible generalizada. Sustituir o tratar los elementos con corrosión y/o incrustaciones. Contaminación microbiológica En los controles analíticos aparece: . Sistemas de agua contra incendios FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO Parámetros fisicoquímicos Tabla 6 Evaluación del riesgo de mantenimiento de la instalación BAJO MEDIO FACTOR Cumple las especificaciones del presente documento. turbidez. Verificar sistema de tratamiento. En los controles analíticos aparece: .5 Criterios de valoración de resultados. reparar o sustituir el actual sistema de tratamiento. ACCIONES A CONSIDERAR Repetir el ensayo. ALTO Estado higiénico de la instalación La instalación no presenta lodos. agua y adoptar acciones correctoras específicas para cada parámetro. Realizar una limpieza y desinfección preventiva de la instalación. FACTOR No cumple algunas de las especificaciones del presente documento o el incumplimiento es puntual. La instalación dispone de un sistema de tratamiento y desinfección adecuado pero no funciona correctamente.Legionella sp 1000-10000 Ufc/L. No se detecta presencia de corrosión ni incrustaciones. Realizar una limpieza de la instalación. ACCIONES A CONSIDERAR No cumple las Revisar el especificaciones programa de del presente tratamiento del documento. biocapa. 12 . Estado mecánico de la instalación La instalación presenta áreas de biocapa y suciedad no generalizada.3.5 Criterios de valoración de resultados. Verificar sistema de tratamiento. Mal estado general de conservación. FACTOR En los controles analíticos aparece: . La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección. Revisar.3. Adoptar acciones correctoras específicas según el parámetro.Legionella sp < 1000 Ufc/L. Según apartado 4. Corrosión y/o incrustaciones generalizadas. Instalar el sistema de tratamiento y desinfección. Sustituir o tratar los elementos con corrosión y/o incrustaciones. etc.Legionella sp > 10000 Ufc/L. Buen estado de conservación.
Capítulo 11. Evaluación del riesgo operacional de la instalación BAJO MEDIO ACCIONES A FACTOR CONSIDERAR Estudiar la causa del calentamiento del agua y corregirla. Estudiar la causa del calentamiento del agua y corregirla. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. TOTAL: Índice Estructural (IE) Riesgo de mantenimiento Parámetros fisicoquímicos Medio 13 11 11 Contaminación microbiológica Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección TOTAL:Índice Mantenimiento (IM) Riesgo operacional Temperatura del agua en balsa Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operacional (IO) 50 Medio 20 30 50 100 Alto 40 60 100 Teniendo en consideración los diferentes pesos de cada uno de los índices de riesgo el valor medio se pondera de acuerdo a la siguiente fórmula: INDICE GLOBAL: 0. > 25 ºC. Programar las pruebas con el edificio vacío.60* IM + 0.30* IE + 0. FACTOR 15-25 ºC.1* IO 13 . ACCIONES A CONSIDERAR Las pruebas hidráulicas se realizan siempre por personal especializado con el edificio vacío. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. pero se toman medidas para asegurar evitar la exposición de personas ajenas. Programar las pruebas con el edificio vacío o tomar medidas para asegurar evitar la exposición de personas ajenas. ALTO FACTOR < 15 ºC. Sistemas de agua contra incendios FACTORES DE RIESGO OPERACIÓN Temperatura del agua del sistema Frecuencia de funcionamiento Tabla 7. Tabla 8. Índice global Riesgo estructural Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tipo de aerosolización Bajo 0 0 0 0 0 Bajo 0 0 0 0 0 Bajo 0 0 Medio 6 6 10 50 8 7 25 3 Alto 12 12 20 100 Alto 16 26 14 22 22 50 6 Conexión a otras redes.
El sistema dispone de rociadores de agua pulverizada que crean una fina pulverización. La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección SITUACIÓN ACTUAL FACTOR MEDIO ALTO Parámetros fisico-químicos Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección Contaminación microbiológica MEDIO MEDIO ALTO 14 . en caso de ser necesario.Legionella sp: 12000 Ufc/L La instalación presenta suciedad en el depósito y el resto de la instalación esta aceptablemente limpia El sistema presenta un estado mecánico aceptable en general excepto las bombas que presentan corrosión. Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula antirretorno o desconector. El sistema mantiene el agua estancada. Sistemas de agua contra incendios 5.3 Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación. 10 y 11.3 Ejemplo de evaluación del riesgo de una instalación Consideremos una instalación con las características que se describen en las tablas 9. Aumentar la frecuencia de revisión de la instalación: Revisión trimestral. FACTORES DE RIESGO ESTRUCTURAL Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tabla 9. El depósito es de hormigón sin un recubrimiento adecuado.7 Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: . El mantenimiento y la limpieza es una parte esencial para la prevención de la legionelosis en toda instalación. 5. INDICE GLOBAL > 80 Se tomarán medidas correctoras de forma inmediata que incluirán. INDICE GLOBAL ≥ 60 ≤ 80 Se llevaran a cabo las acciones correctoras necesarias para disminuir el índice.2 Valoración del índice global ÍNDICE GLOBAL < 60 Cumplir los requisitos del Real Decreto 865/2003 así como los especificados en el apartado 4. FACTOR BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO Tipo de aerosolización Conexión a otras redes FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO Tabla 10.Capítulo 11. la parada de la instalación hasta conseguir rebajar el índice. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de la instalación a una periodicidad trimestral hasta rebajar el índice por debajo de 60. Por este motivo el índice de mantenimiento considerado por separado debe ser siempre ≤ 50. Ejemplo de evaluación del riesgo de mantenimiento Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: Cloro: No detectado pH: 8. No hay modo de recircular. Ejemplo de evaluación del riesgo estructural SITUACIÓN ACTUAL Agua de la red de distribución pública.
FACTOR MEDIO ALTO Temperatura del agua en balsa Frecuencia de funcionamiento A partir de estos factores se calcularía el Índice global tal y como se muestra en las tablas 12. el índice de mantenimiento supera 50. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. aplicando a cada factor el valor asignado a su nivel de riesgo.Capítulo 11. Sistemas de agua contra incendios FACTORES DE RIESGO OPERACIÓN Tabla 11. y además se deben corregir los incumplimientos al Real Decreto 865/2003. por ejemplo.6*74 + 0.1*80 76. Tabla 12. lo cual nos obliga a tomar medidas. Índice de mantenimiento FACTOR MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO Parámetros fisicoquímicos VALOR 26 22 7 8 Contaminación microbiológica Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección TOTAL: Índice Mantenimiento (IM) Operación 11 74 Tabla 14.3*79 + 0. los que se muestran en la 15 .1 El índice global se encuentra por encima de 60. Las acciones correctoras deberían estar encaminadas a reducir preferentemente el número de factores “ALTO” así como a potenciar el mantenimiento de la instalación y podrían ser. 13 y 14. Ejemplo de evaluación del riesgo operacional SITUACIÓN ACTUAL La temperatura en el agua de la balsa es de 16 ºC. Índice estructural FACTOR MEDIO MEDIO ALTO ALTO BAJO Estructural Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tipo de aerosolización VALOR 6 3 0 Conexión a otras redes 20 79 50 TOTAL: Índice Estructural (IE) Mantenimiento Tabla 13. Índice operacional FACTOR MEDIO ALTO Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operación (IO) VALOR 20 60 80 Aplicando los factores de ponderación a cada índice se obtiene el siguiente resultado: ÍNDICE GLOBAL = 0.
pH: 8. MEDIO MEDIO ALTO MEDIO No se modifica. Parámetros fisicoquímicos Contaminación microbiológica Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección FACTOR (con acción correctora) BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO FACTORES DE RIESGO OPERACIÓN Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento Tabla 17.Capítulo 11. Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula anti-retorno o desconector. A medio plazo se plantea la instalación de grifos en los puntos finales de los ramales. Materiales Tipo de aerosolización Conexión a otras redes El depósito es de hormigón sin un recubrimiento adecuado. Hay que tener en cuenta que a veces no es posible actuar contra todos los factores. El sistema dispone de rociadores de agua pulverizada que crean una fina pulverización. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. Factores de riesgo de mantenimiento con acción correctora SITUACIÓN ACTUAL Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: Cloro: No detectado. Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: .7. FACTOR (con acción correctora) MEDIO BAJO Se cambia la programación a momento en que el edificio se encuentra vacío. La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección. Se instala un desconector de red. No hay modo de recircular. Limpieza y desinfección del sistema hasta reducir el valor por debajo de 1000 Ufc/L. Se protegen los elementos dañados. Se limpia el depósito. El sistema presenta un estado mecánico aceptable en general excepto las bombas que presentan corrosión. Factores de riesgo operacionales con acción correctora SITUACIÓN ACTUAL La temperatura en el agua de la balsa es de 16 ºC. ACCIÓN CORRECTORA No aplica. 16 .Legionella sp: 12000 Ufc/L. La instalación presenta suciedad en el depósito y el resto de la instalación esta aceptablemente limpia. FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO Tabla 16. FACTORES DE RIESGO ESTRUCTURAL Procedencia del agua Agua estancada Tabla 15. Sistemas de agua contra incendios tabla 13. ACCIÓN CORRECTORA No es preciso. Factores de riesgo estructurales con acción correctora SITUACIÓN ACTUAL Agua de la red de distribución pública. ACCIÓN CORRECTORA Tras instalar un sistema de cloración en continuo los niveles suben por encima de 1 mg/l. No se modifica. 16 y 17. FACTOR (con acción correctora) BAJO El sistema mantiene el agua estancada. Corrigiendo estos factores obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 15. Se instala un sistema de dosificacion en continuo. Pero por el momento no se modifica.
índice de riesgo operacional Operación Operación Anterior Anterior MEDIO MEDIO ALTO ALTO FACTOR FACTORacciones Con Con acciones correctoras correctoras MEDIO MEDIO BAJO BAJO Temperatura del agua en el sistema Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operación (IO) TOTAL: Índice Operación (IO) VALOR VALOR acciones Con Anterior Con acciones correctoras Anterior correctoras 20 20 20 20 60 0 60 0 80 20 80 20 Aplicando los factores de ponderación a cada índice se obtiene el siguiente resultado.1*20 18.Capítulo 11.1*20 ÍNDICE GLOBAL = 0. Aunque la disminución del Índice Estructural no ha sido tan drástica (79 a 54) controlando los factores riesgo de mantenimiento se reduce el índice global de forma considerable.2 18.6*0 + 0. lo cual implica un riesgo bajo en todos los factores. ÍNDICE GLOBAL = 0. 19 y 20.6*0 + 0. 17 .1 hasta un valor de 18.2 y el Índice de Mantenimiento se ha disminuido hasta un valor de 0.2 Con la aplicación de las medidas correctoras indicadas se ha conseguido reducir el Índice global desde 76. Tabla 18. Índice de riesgo estructural Estructural FACTOR Con acciones Anterior correctoras MEDIO MEDIO ALTO ALTO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO VALOR Con acciones Anterior correctoras 6 0 3 6 0 3 Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tipo de aerosolización Conexión a otras redes TOTAL: Índice Estructural (IE) MEDIO 50 20 79 25 20 54 Tabla 19.3*54+ 0. Sistemas de agua contra incendios Una vez realizadas las acciones correctoras el Índice global queda como se muestra en las tablas 18. índice de riesgo de mantenimiento Mantenimiento Anterior MEDIO MEDIO MEDIO ALTO ALTO FACTOR Con acciones correctoras BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO Anterior 26 11 7 22 74 8 Parámetros fisicoquímicos VALOR Con acciones correctoras 0 0 0 0 0 0 Contaminación microbiológica Estado higiénico de la instalación Ïndice de Mantenimiento (IM) Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección Tabla 20.3*54+ 0.
Capítulo 11. n o obstante recomendamos que se pueda registrar para mayor control en forma de tabla formando parte del libro de registro al que se añadirá el certificado. En p rincipio el certificado de limpieza y desinfección de la empresa autorizada sirve como registro de estas actividades. A continuación se detalla un posible ejemplo: I . sin obstrucciones Funcionamiento correcto Presencia de obstrucciones Funcionamiento defectuoso …………………… (acción realizada) 18 . Sistemas de agua contra incendios ANEXO 1: REGISTROS Se debe identificar la instalación y el responsable de la misma.OPERACIONES DE REVISIÓN CONCEPTO Revisión general del funcionamiento Revisión de incrustaciones Revisión de corrosión Revisión de suciedad Estado de las BIE´s y/o rociadores Estado de los equipos de desinfección y tratamiento del agua FECHA ESTADO No se observan anomalías ni fugas Se observan elementos defectuosos Ausencia de incrustaciones Ausencia de procesos de corrosión Ausencia Se observan fugas ACCIÓN REALIZADA …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) No se precisa …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) No se precisa No se precisa No se precisa No se precisa No se precisa Presencia de incrustaciones Presencia de elementos con corrosión Presencia de sedimentos Correcto.
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CONCEPTO Mantenimiento de equipos e instalaciones FECHA Limpiezas parciales Reparaciones Verificaciones OPERACIÓN ACCIÓN REALIZADA …………………… …………………… Mantenimiento del sistema de tratamiento del agua Calibraciones y verificaciones Reparaciones Otras incidencias Otras incidencias …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… V .RESULTADOS ANALÍTICOS CONCEPTO Determinación de Legionella sp Otros controles analíticos FECHA OPERACIÓN Ausencia Presencia <10000 Ufc/L Presencia ≥ 10000 Ufc/L ACCIÓN REALIZADA No se precisa ……………………… ……………………… ……………………… 19 .Capítulo 11.OPERACIONES DE DESINFECCIÓN FECHA Tipo de operación Desinfección de choque Desinfección en caso de brote Producto utilizado Dosis aplicada Tiempo de actuación Protocolo seguido Nombre: Nº de registro: IV . Sistemas de agua contra incendios II – OPERACIONES DE LIMPIEZA FECHA Tipo de operación Limpieza del deposito III .

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto