Source: http://docplayer.cz/16339851-B-souhrnna-technicka-zprava.html
Timestamp: 2018-01-21 03:24:28+00:00

Document:
1 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: B. Souhrnná technická zpráva
2 A. Identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovatelích projektové dokumentace: A.1. - identifikační údaje o stavbě Stavba : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo Kraj Charakter stavby MÚ Katastrální území Dotčené pozemky : Sokolov : Karlovarský : Změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami : Sokolov : Sokolov : 873, katastrální území a obec Sokolov A.2. - identifikační údaje o stavebníkovi Stavebník: Město Sokolov, IČO: Rokycanova 1929, Sokolov A.3. - identifikační údaje o zpracovatelích projektové dokumentace Koordinace projektu: Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby IČO: ČKAIT: Dílčí části projektové dokumentace vypracovali: Stavební část ZTI, VZT Elektroinstalace : Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT: IČO: : Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT IČO: : vypracoval Petr Pulkert, Dvořákova 38, Cheb : zodp. projektant Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT IČO:
3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Jan Přibys, ul. K.Čapka 1410, Sokolov - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT IČO: Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro stavební povolení Zakázkové číslo : 58/2008 Datum : září 2011 Poznámka: V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možné je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry. B. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1. Zhodnocení staveniště, u změny stavby vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Staveniště je omezeno na 2. NP pavilonu stravování a školní družiny 1. základní školy v Sokolově. V době zpracování projektové dokumentace konstrukce nevykazovaly žádné viditelné poruchy, jejich stav odpovídá stáří objektu. Dotčený stavební objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. B.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících Objekt občanské vybavenosti č.p. 1614, v ul. Pionýrů v Sokolově, pavilón stravování a školní družiny na parcele č. 873, v katastrálním území Sokolov, dotčený stavebními úpravami, je součástí 1. základní školy v Sokolově. Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Stávající stav Pavilon stravování je montovaný skeletový třípodlažní objekt s dvěma nadzemními a s jedním podzemním podlažím. Pavilon je s ostatními prostory školy propojen jednopodlažní spojovací chodbou. V 1.PP je technické zázemí pavilonu. V 1.NP je kuchyně s jídelnou, zázemí pro personál i strávníky, byt školníka, šatny, sklady. Ve 2.NP je již nevyužívaná výdejna s jídelnou pro 2. ZŠ v Sokolově a prostory školní družiny. Stavebními úpravami a změnou v užívání je dotčeno pouze 2.NP v části výdejny s jídelnou, část školní družiny a hygienické zařízení. V dotčených prostorech jsou zděné příčky, dřevěné dveře v ocelových lisovaných zárubních, prosvětlení chodeb je provedeno sklobetonovými výplněmi. Podávací okna mezi kuchyní a výdejnou jsou dřevěná výsuvná. Podlahy v chodbě, výdejně a v hygienickém zařízení jsou provedeny z keramických dlažeb, v ostatních prostorech je převážně PVC. Stěny jsou opatřeny min. do v. 1600mm olejovým nátěrem nebo keramickým obkladem. Zbylá část stěn a stropy jsou opatřeny omítkou a malbou. Propojení mezi 1. NP a 2. NP je řešeno dvouramenným schodištěm a ve výdejně malým nákladním výtahem.
4 Střecha nad pavilonem stravování je plochá se střešní krytinou z asfaltových pasů. V celém pavilonu byly v předstihu provedeny výměny výplní otvorů v obvodovém zdivu z původních dřevěných za plastové, zateplení obvodových stěn. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro nn a centrální vytápění. Nový stav Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP - školní družina, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a bude nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Kapacita stávající školní družiny je v současné době 90 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení kapacity školní družiny. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami vznikne WC pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po dokončení stavebních úprav uzamčena a nebude využíváno do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou odpojeny rozvody vnitřních instalací elektro, voda, kanalizace a vzduchotechnika. Dle nově navrženého dispozičního uspořádání bude provedeno bourání příček v prostoru původní kuchyně, vybourání výtahu a nepotřebných příček v hygienickém zařízení, vybourání nových otvorů pro dveře. Ve stavebně upravovaných prostorech budou odstraněny stávající povrchové úpravy stěn a podlah olejové nátěry, obklady, keramické dlažby, PVC, vnitřní výplně otvorů dveřní křídla, zařizovací předměty. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové příčky, osazeny nové zařizovací předměty, nově budou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající, žebrové litinové radiátory budou v dotčených prostorech opatřeny novým nátěrem. V dotčených prostorech budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů v dotčených prostorech. B.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Pozemní stavby Viz B.2. Inženýrské stavby Nejsou součástí stavby. Řešení vnějších ploch Nejsou součástí stavby. B.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Pionýrů. Objekt dotčený změnou v užívání části stavby spojenou se stavebními úpravami je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plynovod, elektro nn a centrální vytápění.
5 V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami budou v dotčených prostorech demontovány rozvody elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace a vzduchotechniky. Nově budou v dotčených prostorech provedeny rozvody elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající, žebrové litinové radiátory budou opatřeny novým nátěrem. B.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Viz bod B.4.. Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Dle dostupných informací se dotčené pozemky nenacházejí na poddolovaném ani svážném území. B.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany V průběhu stavebních a demoličních prací se předpokládá vznik těchto odpadů: Č. Popis Označení Způsob likvidace Beton O recyklace Stavební odpad - cihla O recyklace Stavební odpad - dřevo O spalovna Stavební odpad - sklo O recyklace Stavební odpad - plast O recyklace Asfaltové směsi obsahující dehet O recyklace Asfaltové směsi neuvedené pod č N skládka Stavební odpad železo, ocel O recyklace Směsné kovy O recyklace Kabely neuvedené pod č O skládka Izolační materiály neuvedené pod č a Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č , a O O skládka skládka
6 S odpady ze stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů). Dle zákona o odpadech, bude dodržena dle 9a hierarchie nakládání s odpady a dle 16 povinnosti původců odpadů, což znamená a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava odpadů k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem), e) odstranění odpadů. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. Při dodržení shora uvedených podmínek nebude stavbou ani jejím užíváním negativně ovlivněno životní prostředí B.7. B.8. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Není součástí stavby. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Měření radonu Inženýrsko geologický průzkum Vzhledem k charakteru stavby není součástí projektové dokumentace. B.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Vzhledem k charakteru stavby není součástí projektové dokumentace. B.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Vzhledem k charakteru stavby není provedeno členění na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. B.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace V případě dodržení platných předpisů nebude mít provádění ani provozování navrhované stavby žádné negativní účinky na okolí. V průběhu stavby nedojde k žádnému vlivu na sousední pozemky. B.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků, pokud není uveden v části B.6. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů.
7 C. Mechanická odolnost a stabilita Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Při stavebních pracích budou dodrženy technologické předpisy výrobců použitého zboží a materiálů. D. Požární bezpečnost Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo zpracováno autorizovanou osobou. V technické zprávě požárního ochrany, která je nedílnou součástí projektové dokumentace, jsou specifikovány požadavky na zachování únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení vývoje a šíření ohně a kouře na stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. E. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Denní osvětlení Upravované prostory jsou osvětleny převážně denním světlem stávajícími okenními otvory, současně budou veškeré dotčené prostory opatřeny umělým osvětlením. Větrání Větrání je převážně přirozené, bezokenní místnosti v části hygienického zařízení budou odvětrány vzduchotechnickým zařízením s vyústěním nad střechu objektu. Větrání v hygienickém zařízení Odsávání znehodnoceného vzduchu z prostoru hygienického zařízení bude provedeno kruhovým potrubím Spiro, které bude umístěno pod stropem. Distribuční elementy odsávaného vzduchu jsou použity kovové talířové odvodní ventily KK100 a KK125. Před každým distribučním elementem je umístěna uzavírací klapka, která je osazena servopohonem. Potrubí Spiro je odvedeno nad střechu, kde je na potrubí osazen odtahový ventilátor. Potrubí Spiro bude zavěšeno pod stropem sociálního zařízení na ocelových kotvách Corfix. Potrubí HT kanalizace bude zavěšeno pod stropem 1NP. V místech rozvodů VZT a kanalizace budou provedeny sádrokartonové podhledy tak aby byla zachovaná světlá výška místnosti 2,8m. Průrazy do místností budou přizpůsobeny novénu potrubí a následně budou stavebně začištěny. Vývod potrubí VZT je přes střešní plášť pr.160 mm. Otvor pro vývod musí být proveden jádrovým vrtáním. Proslunění Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. I.5. Úpravy ploch a prostranství, vliv stavby na životní prostředí. V průběhu stavebních a demoličních prací se předpokládá vznik těchto odpadů: Č. Popis Označení Způsob likvidace Beton O recyklace Stavební odpad - cihla O recyklace
8 Stavební odpad - dřevo O spalovna Stavební odpad - sklo O recyklace Stavební odpad - plast O recyklace Asfaltové směsi obsahující dehet O recyklace Asfaltové směsi neuvedené pod č N skládka Stavební odpad železo, ocel O recyklace Směsné kovy O recyklace Kabely neuvedené pod č O skládka Izolační materiály neuvedené pod č a Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č , a O O skládka skládka S odpady ze stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů). Dle zákona o odpadech, bude dodržena dle 9a hierarchie nakládání s odpady a dle 16 povinnosti původců odpadů, což znamená a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava odpadů k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem), e) odstranění odpadů. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. Při dodržení shora uvedených podmínek nebude stavbou ani jejím užíváním negativně ovlivněno životní prostředí F. Bezpečnost při užívání Bezpečnost při užívání stavby je řešena provozním řádem školy. G. Ochrana proti hluku Mezi nově budovaným hygienickým zařízením a plánovaným bytem školníka (v této projektové dokumentaci sklad hraček a WC kabina) bude vybudována zvukověizolační příčka s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností R w min. 52dB. Z důvodu zachování akustických hodnot příčky v ní nesmí být vedeny žádné instalace F. Úspora energie a ochrana tepla Vzhledem k charakteru stavby změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami, která zahrnuje převážně vnitřní stavební úpravy objektu, nevyžaduje posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů. Zateplení a výměna výplní otvorů v obvodových stěnách byla řešena samostatnou projektovou dokumentací a samostatným stavebním povolením.
9 H. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dispoziční úpravy stávající školní družiny, není řešen přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. I. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana proti pronikání radonu z podloží Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování Ochranná a bezpečnostní pásma Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. J. Ochrana obyvatelstva Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. K. Inženýrské stavby Objekt dotčený změnou v užívání části stavby spojenou se stavebními úpravami je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plynovod, elektro nn a centrální vytápění. V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami budou v dotčených prostorech demontovány rozvody elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace a vzduchotechniky. Nově budou v dotčených prostorech provedeny rozvody elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající, žebrové litinové radiátory budou opatřeny novým nátěrem. K.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Splašková kanalizace Rozvod kanalizace pro sociální zařízení bude proveden napojením na stávající kanalizační stoupačky v 1NP. Stávající stoupačky DN100 byly zaměřeny v 1PP a jejich zaměření bylo kontrolováno se stávající dokumentací objektu. Sondy pro odhalení kanalizace, která je ve zdivu nebyly z provozně technických důvodů stavby provedeny, proto je možné, že stoupačky kanalizace jsou ve zdivu směrově odkloněny. Proto je před napojením kanalizace nutné provést sondu odhalení stávající kanalizační stoupačky a podle toho provést korekci místa napojení kanalizace. Rozvod kanalizace bude proveden pod stropem 1NP, kde bude kanalizace zavěšena do ocelových kotvících třmenů Corfix. Napojení kanalizace na jednotlivé zařizovací předměty bude provedeno průchodem stropem. Napojení zařizovacích předmětů na kanalizace ve 2NP otvory pr.110 otvory musí být provedeny jádrovým vrtáním. Stoupačky kanalizace budou odvětrány nad střešní pláštˇ objektu. Dešťová kanalizace je stávající a není dotčena stavebními úpravami. Podrobnosti v dílčí části projektové dokumentace F.1.4.e zařízení zdravotně technických instalací. K.2. Zásobování vodou Vodoinstalace Rozvod vodovodu bude napojen na stávající rozvody studené a teplé vody. Cirkulace teplé vody bude protažena do 2NP kde bude propojena. Sondy pro odhalení stoupaček vodovodu, který je ve zdivu nebyly z provozně technických důvodů stavby provedeny, proto je možné, že stoupačky vodovodu jsou ve zdivu směrově odkloněny. Proto je před napojením
10 vodovodu nutné provést sondu odhalení stávající vodovodní stoupačky a podle toho provést korekci místa napojení vodovodu. Rozvod vodovodu pro sociální zařízení ve 2NP půjde samostatně uzavřít za pomocí kulových uzávěrů PP-R25, které budou instalovány v místě napojení nového vodovodu. Rozvod vodovodu bude proveden zasekáním do zdiva pod omítku a do podlah.v místě zvukově izolační příčky bude vodovod veden v podlahách tak aby nebyla zvukově izolační příčka narušena novými instalacemi. Pro rozvod vodovodu bude použito potrubí PP-R svařované polyfůzně. Potrubí bude opatřeno izolací tl.20mm. Sanitární keramika bude použita v bílé barvě ve standardním provedení. Výtokové armatury stojánkové pro umyvadla, pro sprchový kout a výlevku v nástěnném provedení s roztečí 150mm. Podrobnosti v dílčí části projektové dokumentace F.1.4.e zařízení zdravotně technických instalací. K.5. Zásobování energiemi Elektro nn, domácí telefon, kabelová televize, telefon Elektroinstalace Stávající okruhový rozvaděč bude demontován a nahrazen novým, který bude připojen na stávající napájecí kabel. Rozvaděč bude mít kombinovanou proudovou soustavu TN-C-S. Na soustavu TN-C budou připojeny všechny stávající okruhy, které nebudou rekonstruovány, na soustavu TN-S budou připojeny okruhy nové elektroinstalace. Návrh osvětlovací soustavy v místnostech č. 223, 224, a 225 je proveden pro učebnu, takže intenzita osvětlení je vyšší než 500 lx, a je vyšší průměrná osvětlenost než je předepsáno pro herny (družina). Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY volně uloženými pod omítkou. Rozbočení bude provedeno v krabicích KP-67 svorkami WAGGO pod jednotlivými přístroji. Spínače (přepínače) a zásuvky vedle nich budou umístěny ve výši 1,5 m nad podlahou. Ve skladech hraček budou zásuvky osazeny ve výši 0,3 m nad podlahou. Navržené typizované přístroje mohou být nahrazeny jinými přístroji stejné nebo lepší kvality. Navržená svítidla mohou být nahrazeny jinými, ale musí být proveden přepočet návrhu osvětlovací soustavy podle nových typů. Slaboproud Bude realizováno pouze zatrubkování do jednotlivých krabic s osazením zásuvek pro slaboproudy. Zatrubkování bude provedeno ohebnou dvěma trubkami PVC typ MONOFLEX 1416 HFPP se zatažením naváděcího provázku nebo drátu. Plyn Není součástí stavby. Vytápění a ohřev TUV Vytápění a ohřev TUV jsou řešeny centrálně a nejsou dotčeny stavebními úpravami. Stávající litinová otopná tělesa budou opatřena nátěrem. K.6. K.7. Řešení dopravy Stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Pionýrů. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Nejsou součástí stavby. L. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Součástí navrhovaných stavebních úprav není žádné technologické vybavení.
11 M. Závěr Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a zadání stavby dle zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v Seznam českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Při stavebních pracích budou dodrženy požadavky, technické a technologické předpisy a podnikové normy výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými osobami dle 158 odst.1 a 160 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zhotovitel musí vést stavebník deník, jehož náležitosti jsou specifikovány ve vyhlášce č. 499/2006Sb. příloha 5. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů. Povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou dále specifikovány v zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V Sokolově září 2011 Vypracovala: Heidlerová Jana
12 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina D. Dokladová část Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: D. Dokladová část

References: zákona č. 185
 Zákona č. 309
 zákona č. 22
 zákona č. 185
 Zákona č. 183
 zákona č. 22
 zákona č. 183
 Zákona č. 309
 zákona č. 183