Source: http://www.slideshare.net/CarlosRamirez9/494-normatividad-ambientaldistritalvertimientos
Timestamp: 2016-12-11 05:58:48+00:00

Document:
Caracterizacion de vertimientos Dec...
by kasio24 kasio24
Tratamiento Aguas residuales wiki 4
by Giovanni Manzano
Resolucion 631 sobre vertimientos
by W0326
Periódico Humanidad Edición 55
by Bogotá Humana
5.Análisis y posible inaplicabilida...
Carlos Ramirez, Líder Comercial
Vertimientos Secretaria Distritalde Ambiente
Millirlandy Alvarado
, Sales Representative en Westquimica
at Westquimica
olgalule
Normatividad Ambiental Distrital en el Tema de VertimientosResoluciones 3956 y 3957 de 2009 Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá – 2010 2.
La gestión de recurso hídrico de Bogota Sistema Hídrico superficial: Tres ríos principales, Trece Humedales, Cuarenta canales y mas de doscientas quebradas. Mas de 180.000 Usuarios no domésticos que vierten al sistema de alcantarillado de la ciudad y alrededor de 20 que vierten al RHS 3.
Modelo de gestión de recurso hídrico por cuencas urbanas El objetivo es establecer actividades coordinadas entre el seguimiento y monitoreo del sector industrial y de servicios y los vertimientos directosa las corrientes superficiales, con el fin de disminuir las cargas contaminantes, en procura del cumplimiento de los objetivos de calidad del recurso para cada cuenca y cada tramo. 4.
Esquema hidrográfico del DistritoEntrada al perímetro urbano Entrada al perímetro urbano Tramo 1 Tramo 1 Tramo 1 Carrera 7 Carrera 7 Quebrada Yomasa Tramo 2 Tramo 2 Tramo 2 Tramo 1 RIO TUNJUELO CANAL TORCA RIO SALITRE RIO FUCHACalle 183 Carrera 30 Canal Avenida Comuneros Boyacá Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 2 Avenida 68 Avenida Autopista Sur Boyacá PTAR PTAR CANOAS SALITRE RIO BOGOTA Cada uno de los Ríos cuenta con Objetivos de Calidad, Para los ríos Urbanos que atraviesan Bogotá se cuenta definidos en la resolución 5731 de 2008 y para el río Bogotá el Acuerdo 043 5.
Canal río TorcaEntrada al perímetro urbano OBJETIVOS DE CALIDAD TRAMOS CANAL PARÁMETRO UNIDADES TORCA 1 2 OD mg/l 3 0,5 Tramo 1 CANAL TORCA DBO mg/l 15 150 DQO mg/l 50 300Calle 183 N total mg/l 5 40 P total mg/l 1 6 Tramo 2 SST mg/l 20 150 A&G mg/l 20 30 Coliformes NMP/1000ml NMP/100 ml 1E+05 1E+06 fecales pH Und 6,0 - 9,0 5,0 - 9,0 SAAM mg/l 1 4 RIO BOGOTA 6.
Río SalitreEntrada al perímetro urbano OBJETIVOS DE CALIDAD TRAMOS RÍO SALITRE Tramo 1 PARÁMETRO UNIDADES 1 2 3 4 OD mg/l 7 2 0,5 0,5Carrera 7 DBO mg/l 5 80 150 150 DQO mg/l 35 200 350 350 Tramo 2 RIO SALITRE N total mg/l 5 20 40 40 P total mg/l 1 6 6 6Carrera 30 SST mg/l 10 80 150 150 Tramo 4 Tramo 3 A&G mg/l 10 20 30 30 Coliformes NMP/1000ml NMP/100 ml 1E+05 1E+06 1E+06 1E+06Avenida 68 fecales pH Und 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 SAAM mg/l 1 3 3 3 PTAR SALITRE RIO BOGOTA 7.
Río FuchaEntrada al perímetro urbano OBJETIVOS DE CALIDAD Tramo 1 TRAMOS RÍO FUCHA PARÁMETRO UNIDADES 1 2 3 4Carrera 7 OD mg/l 7 4 0,2 0,2 Tramo 2 DBO mg/l 5 50 250 250 DQO mg/l 35 150 400 400 RIO FUCHACanal N total mg/l 3 20 40 40Comuneros P total mg/l 0,1 3 8 8 Tramo 4 Tramo 3 SST mg/l 10 30 150 200 A&G mg/l 10 25 40 60Avenida Coliformes NMP/1000ml NMP/100 ml 1E+03 1E+06 1E+06 1E+06Boyacá fecales pH Und 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 SAAM mg/l 0,5 3 4 4 RIO BOGOTA 8.
Río Tunjuelo Entrada al perímetro urbano OBJETIVOS DE CALIDAD Tramo 1 TRAMOS RÍO TUNJUELOPARÁMETRO UNIDADES 1 2 3 4 OD mg/l 7 2 1 0,5 Quebrada Yomasa Tramo 2 DBO mg/l 5 100 100 250 RIO TUNJUELO DQO mg/l 35 200 200 500 N total mg/l 3 20 20 50 Avenida P total mg/l 0,2 3 5 8 Boyacá Tramo 4 Tramo 3 SST mg/l 10 120 150 300 A&G mg/l 20 20 20 50 Coliformes NMP/100 ml Autopista Sur NMP/1000ml 1E+03 1E+06 1E+06 1E+06 fecales pH Und 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 SAAM mg/l 0,5 3 3 3 PTAR CANOAS RIO BOGOTA 9.
Modelo de gestión de recurso hídrico por cuencas urbanas CUENCA SALITRE – TORCA CUENCA FUCHA – TINTAL CUENCA TUNJUELO Mediante recorridos programados, modelación de los ríos mediante Qual2k, datos de la RCHB a los largo de las cuencas principales se adelanto el inventario de vertimientos, se identificaron los puntos de mayor conflicto, se priorizaron los puntos de control ambiental y se realizaron los mapas de calidad del recurso de la ciudad 10.
Norma de Vertimientos Las acciones a adelantar sobre las fuentes superficiales de la ciudad y la calidad esperada en el corto tiempo difieren con loesperado en las aguas residuales que discurren por las redes de alcantarillado VERTIMIENTOS RED ALCANTARILLADO FUENTE SUPERFICAL Esquema de tratamiento de Objetivos de Calidad aguas residuales de la ciudad (Acuerdo 43 de la Car – Rio (PTARs Salitre y Canoas)) Bogotá Tipo IV)Se presentan normas por separado para el control delos vertimientos a la RAP y al recurso hídrico superficial 11.
Vertimientos Realizados al Sistema de Alcantarillado Público en Bogotá Pú Bogotá Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009Objeto. El objeto de la Resolución es establecer lanorma técnica para el control y manejo de losvertimientos de aguas residuales realizados alsistema de alcantarillado público en Bogotá D.C., altiempo que fija los índices, factores, concentracioneso estándares máximos para su vertido.Campo de aplicación. La presente Resolución seaplicará a los vertimientos de aguas residualesdiferentes a las de origen doméstico y a losgenerados por las aguas lluvias dentro del perímetrourbano de Bogotá D.C. 12.
Vertimientos Realizados al Sistema de Alcantarillado Público en Bogotá Pú Bogotá Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009 Dentro de las prioridades de la SDA está el establecer el universo de control de los Usuarios objeto de evaluación, control y seguimiento. BOGOTA – 1`250.000 Usuarios que generan vertimientos. Deben registrar 180.000 Usuarios no domésticos sus vertimientos Usuarios que vierten Deben Obtener sustancias de interés permiso de sanitario y Usuarios vertimientos industriales (Usuarios objeto de control) 13.
Registro de Vertimientos Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009Que es el registro de vertimientos? Es la facultad quetiene la entidad para llevar y sentar la información demanera ordenada sucesiva y completa referente a losvertimientos realizados a la red de alcantarillado público oa fuentes superficiales para la administración del recursohídrico.Quien debe registrar? Todo Usuario que generevertimientos de aguas residuales, exceptuando losvertimientos de agua residual doméstica realizados alsistema de alcantarillado público está obligado a solicitarel registro de sus vertimientos ante la Secretaria Distritalde Ambiente – SDA. 14.
Registro de Vertimientos Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009Ventajas CumplimientoSe reglamento la obligatoriedad del Usuarios de Objetivosregistro de vertimientos, permitiendo Domésticos de Calidadla legalización de todos los usuariosque viertan aguas residuales no Usuariosdomesticas sin incrementar los registro detramites para aquellos usuarios del vertimientosrecurso que NO tienen vertimientosindustriales o NO vierten sustanciasde interés sanitario…... PTAR D UsuariosDinamiza el control ambiental de los permiso de SALITRE Ysectores que son objeto de control, vertimientos CANOASya que se constituye en el filtro quepermite enfocar los esfuerzos de laentidad para reducir las sustancias PTARIvertidas que no serán tratadas en lasPTAR de la ciudad. 15.
Permiso de Vertimientos Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009Quien debe tramitar el permiso de vertimiento? Todosaquellos Usuarios que presenten por lo menos una de lassiguientes condiciones deberán realizar la autodeclaración,tramitar y obtener permiso de vertimientos ante laSecretaria Distrital de Ambiente.a) Usuario generador de vertimientos de agua residualindustrial que efectúe descargas liquidas a la red dealcantarillado público del Distrito Capital.b) Usuario generador de vertimientos no domésticos queefectúe descargas liquidas al sistema de alcantarilladopúblico del Distrito Capital y que contenga una o mássustancias de interés sanitario. 16.
Permiso de Vertimientos Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009Sustancia de interés ambiental: Son los compuestos,elementos, sustancias y parámetros indicadores decontaminación fisicoquímica y biológica, que permitenevaluar la calidad del vertimiento y su efecto sobre elrecurso hídrico. (Acuerdo 332 de 2008)Sustancia de interés sanitario: Sustancias químicas,elementos o compuestos que pueden causar daños oson tóxicos para la salud humana o cualquier forma devida acuática. Para efectos de la presente Resoluciónse consideran sustancias de interés sanitario lassustancias contenidas en el artículo 20 del Decreto1594 de 1984. 17.
Vertimientos Realizados al Sistema de Alcantarillado Público en BogotáMETODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LOS VALORES DE REFERENCIA Información: Depuración de la Clasificación de laFases de seguimiento 6, 7 y 8 Información: Información por (2005 - 2007) • ND = L.D./2 Sector Productivo: Construcción de Gráficas Cálculo de las Cargas Depuración de la por Parámetro: Contaminantes: Información: • Responsabilidad de Cada • Basados en las Horas • Selección del Uno de los Sectores de Descarga-Día Monitoreo Más Crítico Productivos en la Carga (Información Fase VIII) para Cada EmpresaTablas de Resultados de las Comparación con VALORES DE Cargas Contaminantes: normatividad ambiental REFERNCIA – • Valores de Carga del internacional : VERTIMIENTOS ASector Industrial de Bogotá • Alrededor de 20 países LA RAP (Fase VIII) 18.
Valores de referenciaSustancias de Interés Ambiental Parámetro Unidades ValorColor Unidades Pt-Co 50 Unidades en dilución 1 / 20DBO5 mg/L 800DQO mg/L 1500Grasas y Aceites mg/L 100pH Unidades 5,0 - 9,0Sólidos Sedimentables mL/L 2Sólidos Suspendidos Totales mg/L 600Temperatura ºC 30Tensoactivos (SAAM) mg/L 10Valores que conservaron sus valores de referencia con respecto ala resolución 1074 de 1997 : Grasas y Aceites, pH, SólidosSedimentables y Temperatura.Valores que se ajustaron: DBO5, DQO, Sólidos Suspendidostotales, Tensoactivos.Nuevos: Color 19.
Valores de referencia Sustancias de Parámetro Unidades Valor Arsénico Total mg/L 0,1Interés Sanitario Bario Total mg/L 5 Cianuro mg/L 1 Parámetros que Cobre Total mg/L 0,25 sus valores de Compuestos Fenólicos mg/L 0,2 referencia Cromo Hexavalente mg/L 0,5 Cromo Total mg/L 1continúan con los Mercurio Total mg/L 0,02 mismos valores Plata Total mg/L 0,5de la Resolución Plomo Total mg/L 0,1 Selenio Total mg/L 0,1 1074 de 1997 20.
Valores de referencia Sustancias de Parámetro Unidades Valor Cadmio Total mg/L 0,02Interés Sanitario Manganeso Total mg/L 1 Níquel Total mg/L 0,5 Parámetros que sus valores de referencia se incrementaron respecto a los valores establecidos en la Resolución 1074 de 1997Cuales eran los valores de la 1074??Cadmio: 0.003 mg/L; Manganeso: 0.012 mg/L; Níquel: 0.2 mg/L 21.
Valores de referencia Sustancias de Parámetro Unidades Valor Interés Sanitario Aluminio Total mg/L 10Parámetros que se Boro Total mg/L 5 Hidrocarburos Totales mg/L 20incorporaron, de Hierro Total mg/L 10acuerdo a las exigencias Litio Total mg/L 10de los objetivos de Molibdeno Total mg/L 10 Sulfuros Totales mg/L 5calidad del río Bogotá El cinc fue el parámetro Parámetro Unidades Valor que disminuyó su valor deCinc Total mg/L 2 referencia con respecto a la resolución 1074 22.
GRACIAS POR SU ATENCION Dirección de Control AmbientalSubdirección del Recurso Hídrico y del Suelo Tel 4441030 Ext 638 Recommended
Caracterizacion de vertimientos Decreto 3930 de 2010
kasio24 kasio24
Giovanni Manzano
5.Análisis y posible inaplicabilidad en la implementación del decreto 3930/10...
Formulario de solicitud de registro de vertimientos
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas -Caso PTAR Municipio de...
davidrosero
Diagnostico ambiental rio chili arma presentacion final Karla Castillo

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución