Source: http://docplayer.fr/1706224-Critical-power-solutions-pour-une-distribution-electrique-securisee-repondant-a-la.html
Timestamp: 2017-07-24 18:49:17+00:00

Document:
Critical Power : Solutions pour une distribution électrique sécurisée répondant à la - PDF
Download "Critical Power : Solutions pour une distribution électrique sécurisée répondant à la"
1 Critical Power : Solutions pour une distribution électrique sécurisée répondant à la criticité de votre activité2 Sommaire 1. Préambule 2. Focus sur les établissements de santé 3. Focus sur les data center 4. Les autres sites sensibles 5. La démarche de sûreté de fonctionnement 6. Gros plan sur les CCTP : répondent-il toujours à cette démarche? 7. Schneider Electric, l expertise en distribution électrique sécurisée3 Coupure de l alimentation électrique : cela n arrive pas qu aux autres! Le risque zéro n existe pas Une panne d électricité peut mettre en péril votre activité et compromettre la sécurité des personnes Il est vital de se prémunir contre d éventuelles défaillances de votre installation électrique C est une obligation pour les sites sensibles / sécurité des personnes établissements de santé, sites Seveso, sécurité sanitaire4 Le risque est omniprésent, chacun doit être acteur pour en limiter les conséquences On peut être confronté aux risques à titre personnel Internet, carte bancaire Soins médicaux, Alimentation Pollutions. à titre professionnel Satisfaire la continuité de l exploitation Garantir la conformité avec la réglementation (sécurité des biens, des personnes et de l environnement) Répondre aux contraintes financières en limiter les conséquences, c est avoir le même degré d exigence quel que soit le rôle tenu5 Réduire les risques électriques, c est s inspirer des dernières réglementations Un très haut niveau d exigence pour assurer la continuité des soins des établissements de santé depuis 2001 Livre blanc (installations électriques établissements de santé) Plan blanc & gestion de crise (avril 2004) Circulaires DHOS/E4 no ( 8 septembre 2006) Norme NF C (applicable 31 janvier 2007) Une évolution des normes pour augmenter la performance des Data Center et s adapter aux nouvelles technologies Classifications TIA 942 (TIER) The Uptime Institute (TUI) Evolution classification TIER ( Bruns Pak & Wake TSI ) Norme ISO demain, d autres réglementations pour diminuer davantage les risques sur l environnement6 Focus sur les établissements de santé7 Ce que dit la règlementation Vous devez assurer la continuité des soins et donc maintenir l alimentation électrique quoi qu il advienne, y compris dans les cas de crise. Votre responsabilité est engagée! «Le directeur d établissement de santé,( ) est bien entendu un personnage central du dispositif de prévention et de gestion des crises, du fait qu il assume la responsabilité lourde de mobiliser, les jours venus, les moyens il est seul responsable dont il dispose aux fins d une prise en charge sanitaire des victimes ( ).». Il est le seul responsable de la mise en œuvre du plan blanc». Extrait du Plan Blanc et gestion de crise Avril 2004 continuité de l alimentation électrique «la nécessité d assurer la continuité de l alimentation électrique au sein des établissements de santé est une obligation établissements légale puisque l article de L. santé du CSP doivent précise que veiller les établissements à la de santé doivent veiller à la continuité des soins.» Extrait de la circulaire DHOS/E4 n o du 8/09/2006 continuité des soins En cas de gestion de crise électrique, vous devez procéder à : l analyse du risque la préparation technique au risque électrique la gestion de la crise électrique et de l après-crise «( ) la gestion de crise impose une démarche préventive, comportant ( ) une préparation et un démarche préventive entraînement des acteurs concernés, par des exercices spécifiques ( ) un journal de crise ( ) rendant compte des caractéristiques de la panne électrique, des moyens mis en œuvre et de l efficacité du plan de crise, doit être rédigé.» Art et de la circulaire DHOS/E4 n o du 8/09/20068 Ce que dit la règlementation Vous devez concevoir et dimensionner les installations «La conception de l architecture et le dimensionnement des installations de distribution interne doivent ( ): adaptés aux niveaux de disponibilité être adaptés aux niveaux de disponibilité attendus par les différents services de l établissement ; permettre la maintenance des matériels en perturbant le moins possible les activités ; envisager les défaillances éventuelles des matériels ( ) permettre les essais périodiques réels en charge des groupes électrogènes et autres sources autonomes, de remplacement et de sécurité.» Art. 4.2 de la norme NF C applicable depuis le 31/01/2007 en intégrant les besoins de demain «Pour déterminer l architecture et le dimensionnement des installations de distribution interne, il est nécessaire de l évolution future de l activité connaître ( ) l évolution future de l activité de l établissement et la puissance électrique à envisager.» Art. 4.3 de la norme NF C applicable depuis le 31/01/2007 Vous devez garantir la fiabilité et la continuité de l alimentation électrique en cas de défaillance EDF En conséquence de quoi : «les établissements de santé ( ) doivent pouvoir garantir la fiabilité de l alimentation électrique doivent pouvoir garantir la fiabilité de en respectant la règle suivante : l alimentation électrique - soit disposer de deux alimentations électriques normales assurées au moyen de deux câbles d alimentation indépendants et d une source autonome de remplacement interne à l établissement ; - soit disposer d une alimentation électrique normale assurée au moyen d un seul câble d alimentation et de deux sources autonomes de remplacement ( ).» Art. 1.3 de la circulaire DHOS/E4 n o du 8/09/20069 Activités Bloc opératoire - salle d opération - salle surveillance post-interventionnelle Bloc obstétrical Salle d accouchement Anesthésie Réanimation Unité de soins intensifs Service de prématurés Hémodialyse Imagerie interventionnelle Explorations fonctionnelles Imagerie médicale - salle de radiologie conventionnelle - salle d angiographie - salle de coronographie - salle de scanographie - salle d imagerie par résonance magnétique Médecine nucléaire - salle de scintigraphie - ventilation Radiothérapie Laboratoires - automates d analyses Pharmacie - chambre froide pour la conservation des produits sanguins Unités d hospitalisation *pour les équipements informatiques des dispositifs médicaux niveaux * * * Ce que dit la règlementation Vous devez adapter les installations aux différents niveaux de criticité de vos services : niveau 1 = pas de coupures niveau 2 = coupures < à 15 s niveau 3 = coupures de 15 s à 30 min les niveaux de criticité de certaines activités - Art. 4.2 de la norme NF C applicable depuis le 31/01/200710 Ce que dit la règlementation Pour garantir la fiabilité des équipements sensibles de la chaîne de distribution vous devez : réaliser des essais périodiques les installations normales et de secours «les installations normales et de secours doivent faire l objet d essais ( ) selon les préconisations des constructeurs ( ) le délai entre deux essais ne doit pas excéder un mois ( ) il faudra vérifier la capacité des installations de secours à reprendre la totalité de la charge des services prioritaires» doivent faire l objet d essais Art.1.7 de la circulaire DHOS/E4 no du 8/09/2006 assurer la maintenance régulièrement «une maintenance régulière des matériels et équipements participant à la garantie de la fiabilité de garantie de la fiabilité l alimentation électrique doit être assurée» Art de la norme NF C applicable depuis le 31/01/2007 «toutes les opérations de maintenance préventive et corrective doivent être consignées dans un doivent être consignées dans un registre registre spécifique ( ) pour chaque dispositif de secours électrique ( ). Cela permet le suivi et la spécifique la traçabilité traçabilité des interventions ( ) il est demandé au personnel technique d être particulièrement vigilant ( ) de respecter l ensemble des normes qui régissent la maintenance des éléments constitutifs des installations électriques.» Art.1.5 et 1.6 de la circulaire DHOS/E4 no du 8/09/2006 Pour garantir la performance du process en permanence, vous devez disposer des bonnes connaissances Vous devez identifier : «les décisions à prendre immédiatement et les coordonnées des ressources internes et apporter expertise, assistance et formation externes pouvant apporter expertise, assistance et contribution en de telles circonstances.» Art de la circulaire DHOS/E4 no du 8/09/200611 Focus sur les data center12 Point sur la classification Tier - TIA942 et TUI Tier I PME PMI Start Up Solution court terme Faible coût - IT lié au Processus Cial interne - Web = outil passif de marketing - Sté sans engagement de qualité de service Tier II PME PMI R&D Solution court terme Coût limité - Revenus non dépendants de livraison temps réel de produits ou service - Pas de pénalité financière sérieuse sur qualité d engagement de service - IT limité aux heures ouvrables - Arrêt systèmes autorisés pendant plusieurs heures Tier III Centres de services Hot lines internes ou externes 24x7 Stés internationales avec clients et personnel sur fuseaux horaires différents Objectif d abandon du Data Center ou évolution vers Tier IV - Hautes exigences de disponibilité - Coûts d interruption identifiés - Périodes courtes où le service limité est acceptable Tier IV Stés internationales de services sur marchés fortement concurrentiels E-commerce Transactions financières temps réel Utilisation Tier IV comme avantage concurrentiel - Exigences permanentes de haute disponibilité - Coûts d interruption conséquents pour toute coupure - Perte de part de marché consécutive à toute coupure - Périodes courtes où le service limité est acceptable13 La continuité de service - TIA942 et TUI Ce tableau illustre les différences pour chaque niveau de Tier 1 ère année de déploiement Nombre de voies d alimentation Redondance composants Compartimentage bâtiment Dotation en personnel Utilisable pour charge critique Puissance initiale (W/m 2 ) Puissance finale (W/m 2 ) Cooling Classe A sans interruption Hauteur de faux plancher (mm) Charge de faux plancher (kg/m 2 ) Tension fournisseur d énergie Nœud de fiabilité Simultanément maintenable Tolérance aux pannes (événement simple) Temps d interruption annuel de l IT Disponibilité représentative du site Nombre de mois de mise en œuvre Source The Uptime Institute (TUI) Tier I N Non Non 100% N Non , 480 Plusieurs + erreurs humaines Non Non 28,8 h 99,67% 3 Tier II N+1 Non 1 équipe 100% N Non , 480 Plusieurs + erreurs humaines Non Non 22 h 99,75% 3-6 Tier III active + 1 passive N+1 Non 1 + équipe 90% N Souhaitable kv Certains + erreurs humaines Oui Non 1,5 h 99,982% Tier IV actives 2 (N+1) Oui 24 x % N Oui kv Non + Feu + Arrêt d urgence Oui Oui 0,5 h 99,995% 15-2014 Tier III (taux dispo : 99,982%) Les architectures types de la TIA942 et TUI Ce que dit ce référentiel reconnu au niveau mondial TIER III Architecture fiabilisée temps moyen d indispo / an : 1,5 H 2 chaînes d alimentations (N+1:1 normal + secours en veille ) 2 distributions élec et clim redondantes Composants redondants par chaîne Double chaîne de distribution vers l utilisation (double attache) Maintenance et exploitation sans arrêt des installations Equipe technique + astreinte15 Tier IV (taux dispo : 99,995%) Les architectures types de la TIA942 et TUI Ce que dit ce référentiel reconnue au niveau mondial TIER IV Architecture à haute disponibilité temps moyen d indispo / an : 0,5 H 2 chaînes d alimentation distinctes : 2(N+1) 2 distributions élec et clim redondantes Composants redondants par chaîne Compartimentage total des locaux techniques (chemins et systèmes) Double chaîne de distribution vers l utilisation (double attache) Maintenance et exploitation sans arrêt des installations Equipe technique 24h/24 365j16 Comment réduire les risques sur les autres sites sensibles?17 Répondre aux contraintes des sites sensibles, c est augmenter l exigence S inspirer des réglementations les plus exigeantes Identifier sur les sites, les applications de criticité 1, 2, 3 Concevoir l architecture électrique et dimensionner les installations en intégrant les besoins de demain Permettre la maintenance, les essais et l exploitation sans perturber le process Disposer de ressources internes et externes performantes Assurer la traçabilité des évènements.. Et surtout, se préparer à une gestion de crise électrique 18 Généraliser ces bonnes pratiques à tous les sites sensibles Garantir la continuité de l alimentation électrique c est : réduire au minimum les risques «le risque pour les personnes est réduit au minimum ( ) par une démarche permettant d identifier et de traiter les différentes sources du risques» mettre en œuvre un système résilient «résilience : aptitude d une organisation à résister aux situations avec un minimum de dommages. La résilience d un système, se construit en deux temps : - lors de la conception, en cherchant à développer un système sûr, résistant aux événements imprévus, pourvu de défenses efficaces; - lors de la vie du système, en analysant les incidents, leur gestion par les acteurs ( ) afin d identifier les fragilités et les ressources qui ont permis de les gérer.» assurer la traçabilité de toutes les informations du système «traçabilité : retrouver, dans un système, une liste d informations du système pour expliquer ses défaillances.» adopter une démarche de sûreté de fonctionnement «sûreté de fonctionnement : aptitude d un système à satisfaire l ensemble des performances opérationnelles. La notion de sûreté de fonctionnement fait intervenir les concepts de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité.»19 Comment s assurer d une distribution électrique sécurisée?20 La continuité de service grâce à la démarche de sûreté de fonctionnement conception et dimensionnement des installations, analyse des risques électriques, études de sureté, de sélectivité monitoring et contrôle Votre performance électrique repose sur l équilibre de 3 composantes : des architectures conçues pour assurer la disponibilité de la distribution électrique quels que soient les niveaux de criticité de votre établissement des produits choisis et installés dans les règles de l art en parfaite conformité avec les architectures maintenance, réparation, essais périodiques, assistance d urgence, analyses des évènements, formation réseau HTA, supervision, groupe électrogène, automatisme de délestage, tableaux BT, onduleurs. des services adaptés au niveau de performance requis, tout au long du cycle de vie de l exploitation21 Pourquoi la démarche de sûreté de fonctionnement? Le système se déséquilibre avec le temps Le système reste équilibré Si l une des composantes vient à être négligée au fil du temps, l équilibre est menacé et le système n est plus à même de prévenir les défaillances et leurs conséquences : évolution de l architecture non anticipée et mal maîtrisée nouveaux produits intégrés sans repenser le plan de protection (étude et réglages) services : maintenance non planifiée, exploitation sans historique des évènements Seule une démarche permanente de sûreté de fonctionnement sécurise votre distribution électrique sur tout le cycle de vie de votre installation22 Vos appels d offres s inscrivent-ils dans une démarche de sûreté de fonctionnement?23 Quelques éléments de CCTP : Architecture Conception et dimensionnement des installations, études de sélectivité sur tous les équipements de la chaîne de distribution «étude des réglages et de la sélectivité de toutes les protections HTA des postes et de toutes les protections BT des nouveaux tableaux et armoires installées par l entreprise, pour les diverses configurations d alimentations normales et secours sur groupe électrogène ( ) et alimentation par onduleur «La sélectivité totale est imposée entre les départs des tableaux généraux et les protections divisionnaires» «Source auxiliaire du poste : l'entreprise détermine la puissance nécessaire des sources auxiliaires en fonction de tous les équipements à sauvegarder ( ) avec une autonomie de 2 heures.( ) la note de dimensionnement de la source auxiliaire fait partie des documents d études à remettre mais est-ce suffisant? analyse risque, gestion crise, étude de sûreté, approche globale..24 Quelques éléments de CCTP : Produits Réaliser les essais et contrôles sur tous les équipements sensibles de la chaîne de distribution Equipements MT/TR Tableaux BT Onduleurs Inverseur de sources STS ATS «les TGBT, conformément à la norme NF EN auront subi : les 7 essais de type : limites d échauffement, propriétés diélectriques, tenue aux courts-circuits, efficacité du circuit de protection (.) les 3 essais individuels : inspection de l ensemble, vérification de l isolement, vérification des mesures de protection et de continuité électrique ( )» «essais électriques qui permettent de vérifier le bon fonctionnement des installations : essais diélectriques de tenue des nouveaux câbles, essais d'injection pour les réglages des protections HTA (disjoncteurs des postes) et BT, essais des liaisons entre les automates» «essais d'endurance qui permettent de vérifier qu'il n'y a ni échauffement, ni vibrations anormales(contrôles des équipements avant et après mise sous tension, contrôle thermographique (avec fourniture rapport) de tous les équipements (HTA, TGBT, coffrets, batteries de compensation réactive, transformateur, etc.) 3 jours après leur mise sous tension.»25 Quelques éléments de CCTP : Services Assurer la formation du personnel interne à l établissement «formation avec présentation de tous les équipements de la chaîne de distribution, des modes d exploitation normaux et dégradés du réseau, ( ) des interventions de premier niveau à réaliser permettant de rétablir l alimentation électrique en cas d incident, Cette session inclut également les automatismes. L objectif de la formation sur les automates est d expliciter les séquences automates et les limites des automatismes et passage en mode manuel» «à l issue de cette formation, le personnel de l établissement doit maîtriser l exploitation du réseau électrique et ses automatismes, être capable de gérer la télé-conduite et de remédier à un incident sur le réseau»26 Mais est-ce suffisant pour garantir la performance du site dans la durée? Que doit-on prévoir au moment de l investissement? Le système se déséquilibre avec le temps. Le système reste équilibré.27 Les CCTP n intègrent pas suffisamment les 3 composantes dès l investissement Un contrat de services est-il prévu dès le départ pour garantir et maintenir la performance dans la durée? Essais périodiques, maintenance prédictive, préventive, corrective Liste des experts et ressources internes et externes pouvant intervenir dès la mise en service du site Formation et entraînement des équipes / gestion de crise Les produits et équipements sont-ils prévus pour assurer un contrôle permanent et un monitoring de vos installations? Le système risque de se déséquilibrer avec le temps A-t-on prévu les moyens de traçabilité permettant de mesurer, d analyser les défaillances éventuelles, de supprimer les causes et permettre la rédaction du journal de crise? Le système en place permet-il? de gérer une crise dans de bonnes conditions de résister aux évènements imprévus28 Schneider Electric, l expertise en distribution électrique sécurisée Etude et réalisation de projets Expertise et conseil Maintenance et exploitation Rénovation Formation29 Concevoir une distribution électrique sécurisée en associant 2 architectures Architecture Courants Forts : répondant aux besoins des activités de l établissement en fonction de leur niveau de criticité de 1 à 3 intégrant les évolutions futures des activités permettant les essais périodiques, la maintenance et l exploitation en perturbant le moins possible les activités Architecture de contrôle et monitoring : apportant une aide à l exploitation permettant la traçabilité, l enregistrement des évènements du réseau permettant l analyse en cas de crise pour engager les actions correctives30 Proposer l offre produits adaptée à votre installation et à votre architecture Schneider Electric vous propose un catalogue complet de produits sur toute la chaîne critique Tableau MT Tableaux BT Transformateurs Filtrage Actif & Passif Système de conduite Automates Onduleurs Inverseur de sources Mesures Canalisations électriques préfabriquées STS ATS Relais numériques Parasurtenseurs31 Assurer les prestations de services tout au long du cycle de vie de votre installation 3 types de maintenance : Corrective : dépannage, stockage de composants critiques Préventive : essais périodiques, visites annuelles Prédictive : équipements de thermographie, téléservice (onduleur) Plusieurs types de contrats: Onduleur (4h horloge): logistique + téléservice + technicien local HTA,TR,TGBT, Aide à l exploitation : Télé-suivi via un site web Analyse des événements et des informations réseau Assistance en ligne avec les experts Schneider Electric Formation et habilitation de vos services techniques Dépollution, destruction des équipements en fin de vie 32 Pour assurer une distribution électrique sécurisée Le système résilient avec Vous devez adopter une démarche de sûreté de fonctionnement sur tout le cycle de vie de l installation et apporter le même soin : à la conception des architectures de distribution électrique et de son monitoring aux choix des produits qui composent l installation à la maintenance périodique des équipements Et ceci, dans toutes les phases Avant projet, élaboration CCTP, Réponse des entreprises, Exploitation, maintenance, Extension.33 En conclusion Schneider Electric est à vos côtés pour vous aider à créer un système résilient, garant d une distribution électrique sécurisée Etude de sélectivité Etude de sûreté de fonctionnement Conduite et réalisation de projets Audit réseau, équipements sur les sites existants Un système résilient Produits et équipements sur l ensemble de la chaîne critique Réglage des protections sur toute la chaîne HTA BT Compétences après vente et experts réseau réparties sur tout le territoire Formation réseau & produits34 Merci de votre attention Documents pareils
S ce Prestations de Services Schneider Electric S ce Schneider Electric Services guide de choix page S ce 2 accompagnement produits et équipements page S ce 4 accompagnement parcs et réseaux page S ce Plus en détail SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS DE SANTÉ
SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS DE SANTÉ la solution électrique maîtrisée ISO 9001:2008 Armoire IT MEDICAL L ARMOIRE IT MEDICAL est conçue pour alimenter les locaux à usage médical, plus particulièrement les Plus en détail HosmaT - ciculaire DHOS/O1 n 2005-256
Circulaire DHOS/E 4 n 2005-256 du 30 mai 2005 relative aux conditions techniques d alimentation électrique des établissements de santé publics et privés NOR : SANH0530245C Date d application : immédiate. Plus en détail Appuyez-vous sur des experts! Services constructeur pour la distribution électrique
Appuyez-vous sur des experts! Services constructeur pour la distribution électrique Votre installation de distribution électrique : un enjeu stratégique Vous êtes décideur financier ou technique, responsable Plus en détail Service de maintenance 1.1 VISITE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE 1.2 SERVICES DE RÉPARATION SUR SITE. Pièces, déplacements et maind'œuvre
- 1 - Contrat de service Advantage Ultra pour EV Chargeur Descriptif EV Chargeur Contrat de service Advantage Ultra Service de maintenance Service 1.0 Synthèse Table des matières 1.0 Synthèse 2.0 Caractéristiques Plus en détail Solutions didactiques. Laboratoire de conception et d exploitation des réseaux électriques MT/BT
Solutions didactiques Laboratoire de conception et d exploitation des réseaux électriques MT/BT Présentation Objectifs Le développement grandissant des réseaux de distribution électrique nécessite la formation Plus en détail Garantir la sécurité de vos patients. Solutions de distribution électrique pour les hôpitaux
Garantir la sécurité de vos patients Solutions de distribution électrique pour les hôpitaux Solutions de distribution électrique pour les hôpitaux Assurer la continuité des soins et garantir la fi abilité Plus en détail Les référentiels et les formations de la fonction Maintenance
Les référentiels et les formations de la fonction Assurer le bon fonctionnement grâce à une préventive et curative performante en : - organisant les services techniques en conséquence, - encadrant l'entretien Plus en détail préventive est le facteur essentiel pour optimiser la disponibilité d un parc d onduleurs
La maintenance préventive est le facteur essentiel pour optimiser la disponibilité d un parc d maintenance Descriptifs des prestations : Fabricant reconnu pour sa technicité, la société assure des prestations Plus en détail B.T.S. MAINTENANCE DES SYSTЀMES Systèmes de production
Toutes les actions sont à réaliser obligatoirement B.T.S. MAINTENANCE DES SYSTЀMES Systèmes de production du candidat Etablissement de formation / Ville Académie Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve Plus en détail B.T.S. MAINTENANCE DES SYSTЀMES Systèmes éoliens
Systèmes éoliens du candidat Établissement de formation / Ville Académie Épreuve E5 : Activités de maintenance Sous-épreuve E51 : Maintenance corrective d un bien Durée : 6 heures Coefficient 2 E51c Support Plus en détail Vous êtes forcément concerné!
Maintenance de vos installations électriques Vous êtes forcément concerné! En partenariat avec Le poste de livraison : un équipement stratégique Vous dirigez une PMI ou une PME. Quel que soit votre domaine Plus en détail Contrat de réactivité
Contrat de réactivité Notre énergie à votre service Contrat de réactivité Ce contrat s adresse aux clients ayant une forte criticité vis-à-vis de l énergie électrique et des contraintes de continuité de Plus en détail RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES. Présentation
RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Présentation Les matériels agricoles, de travaux publics et de manutention, de parcs et jardins sont de plus en plus complexes et l'évolution de leurs technologies Plus en détail Journée IHF Agen Le mardi 29 septembre 2015. Schneider Electric
Journée IHF Agen Le mardi 29 septembre 2015 Schneider Electric Les marques historiques de Schneider Electric : Merlin Gerin, Distrelec, Telemecanique, France Transfo Les marques historiques de la branche Plus en détail VISITE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE
- 1 - Descriptif Onduleur et/ou PDU Contrat de service Advantage Plus Service de maintenance Service 1.0 Synthèse Table des matières 1.0 Synthèse 2.0 Caractéristiques et avantages 3.0 Détails du service Plus en détail SOLUTIONS ÉLECTRIQUES - AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE
SOLUTIONS ÉLECTRIQUES - AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE BÂTIMENT/INDUSTRIE ÉTUDES ET RÉALISATIONS ROBOTIQUE ET AUTOMATISME MISE EN CONFORMITÉ, CONTRÔLES THERMOGRAPHIQUES INFRAROUGE MAINTENANCE, Plus en détail Systèmes et réseaux d information et de communication
233 DIRECTEUR DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX D INFORMATION ET DE COMMUNICATION Code : SIC01A Responsable des systèmes et réseaux d information FPESIC01 Il conduit la mise en œuvre des orientations stratégiques Plus en détail Continuité de Service. Maîtrise de l Energie
1 Continuité de Service Maîtrise de l Energie 2 Définir une Stratégie Auditer et évaluer Développer et expertiser Améliorer et Rénover Industrialiser l exploitation Garantir la qualité dans la durée Concevoir Plus en détail AGREPI Ile de France Lundi 18 octobre 2010 Stéphane RIO stephane.rio@cnpp.com 02 32 53 63 09
Présentation de la nouvelle règle APSAD R6 AGREPI Ile de France Lundi 18 octobre 2010 Stéphane RIO stephane.rio@cnpp.com 02 32 53 63 09 1 Le cadre et l historique de la révision de la règle R6 Planning Plus en détail BTS Maintenance des Systèmes
3 e CPC sous-commission EEAI BTS Maintenance des Systèmes Ex BTS Maintenance Industrielle Dominique PETRELLA IA-IPR STI 1 Les fonctions de la Le BTS Maintenance donne accès au métier de technicien supérieur Plus en détail Journées Prescription Hospitalière. Onduleurs centralisés ou décentralisés
Journées Prescription Hospitalière Onduleurs centralisés ou décentralisés Sommaire Architecture électrique et onduleurs centralisés / décentralisés : Etudes de cas Comment aller encore plus loin dans la Plus en détail Une Responsabilité Assumée, Une Prestation de qualité. Entreprise Nationale d Agréage et de Contrôle Technique
Une Responsabilité Assumée, Une Prestation de qualité Entreprise Nationale d Agréage et de Contrôle Technique Journée de sensibilisation à la sécurité au sein des infrastructures sanitaires 27 Avril 2015 Plus en détail Energie électrique sécurisée
S N 18 Juin 2008 Energie électrique sécurisée p.1 Un besoin généralisé et croissant p.2 Origine des pannes Disponibilité de l énergie électrique p.3 Qualité de l énergie électrique p.5 Définir la solution Plus en détail Démarche qualité. Responsabilité individuelle
Démarche qualité Réussite collective Basée sur la Responsabilité individuelle Les prophètes Taylor (1919) L inspection doit garantir la conformité 2 Les prophètes W. A. Shewhart (1931) Le contrôle statistique Plus en détail INGENIEUR SPECIALITE GESTION ET PREVENTION DES RISQUES DIPLOMÉ DE ARTS ET METIERS PARISTECH EN PARTENARIAT AVEC ITII 2 SAVOIES
INGENIEUR SPECIALITE GESTION ET PREVENTION DES RISQUES DIPLOMÉ DE ARTS ET METIERS PARISTECH EN PARTENARIAT AVEC ITII 2 SAVOIES RÉFÉRENTIEL D ACTIVITÉS ET RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION ACTIVITE et TACHES Plus en détail DATA CENTER. Règles d'ingénierie du Data Center DATA CENTER
Règles d'ingénierie du Data Center SOMMAIRE La problématique La climatisation Les planchers techniques L énergie L urbanisation L industrialisation Conclusion LA PROBLEMATIQUE Rappel sur les Tiers Chaque Plus en détail FICHE PRATIQUE. Comparaison entre les exigences des normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001
SARL Capital de 24 000 Siret 350 521 316 00025 NAF 741G créée en 1989 1bis rue Marcel PAUL - 91742 MASSY Cedex Adresse postale : 6 rue SORET 91600 Savigny sur Orge Tél : 33 (0)1 69 44 20 33 Fax : 33 (0)826 Plus en détail Service de maintenance 1.1 VISITE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE 1.2 SERVICES DE RÉPARATION SUR SITE
- 1 - Advantage Ultra pour batteries Descriptif Contrat de service Advantage Ultra pour les batteries Service de maintenance Service 1.0 Synthèse Table des matières 1.0 Synthèse 2.0 Caractéristiques et Plus en détail Brevet de technicien supérieur Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Brevet de technicien supérieur Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle ACTIVITÉS ET TÂCHES PROFESSIONNELLES Les activités professionnelles décrites ci-après, déclinées à partir des fonctions Plus en détail Directives d Assurance Qualité à l usage des Fournisseurs QSL. Contrat obligatoire Industrie/Equipements/Services (version 09/2004)
Directives d Assurance Qualité à l usage des Fournisseurs QSL Contrat obligatoire Industrie/Equipements/Services (version 09/2004) Directives d Assurance Qualité à destination des fournisseurs QSL (Contrat Plus en détail SERVICES RELATIFS A L EXPLOITATION DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS (Terrestres et satellitaires)
PROBLEMATIQUE - L APPROCHE JADE Telecom L exploitation de réseaux de télécommunications implique pour les entreprises la prise en compte de différents points importants : La mise en place de personnel Plus en détail GESCO, expert en électricité. www.expert-electricite.com/
GESCO, expert en électricité www.expert-electricite.com/ L organisation Branche Environnement Branches Energie Expert en électricité Effectif 2008 : 135 personnes C.A. 2008 : 14 Millions d euros 2 www.expert-electricite.com/ Plus en détail Gestion et entretien des Installations Electriques BT
Durée : 5 jours Gestion et entretien des Installations Electriques BT Réf : (TECH.01) ² Connaître les paramètres d une installation basse tension, apprendre les bonnes méthodes de gestion et entretien Plus en détail S engager pour gagner la confiance
Services S engager pour gagner la confiance Depuis 1934, les femmes et les hommes de COURBON mobilisent leurs énergies pour la réussite de vos projets. Les équipes COURBON sont présentes tout au long du Plus en détail SOMMAIRE. 1. Architecture proposée. 2. Constituants de la solution. 3. Supervision DATA CENTER OPTION SERVICE
SOMMAIRE DATA CENTER OPTION SERVICE 1. Architecture proposée 2. Constituants de la solution 3. Supervision 1 1 ARCHITECTURE GENERALE 2 Implantation Plan du site et localisation de la salle informatique Plus en détail Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse Bertrice LOULIERE, coordonnateur OMEDIT ARS Aquitaine Journée Qualité et Sécurité des Soins dans les établissements de santé 30 septembre 2011 Plus en détail Housing : le principe
Housing : le principe Découvrez le principe de fonctionnement d un datacentre Housing Généralités Installation / Mise en place p 02 p 03 Gestion d un datacentre Housing p 04 Octobre 2009 Généralités Qu Plus en détail MANUEL DE MANAGEMENT QUALITE
MANUEL DE MANAGEMENT QUALITE Z.I. Saint Lambert des Levées - 49412 SAUMUR Cedex - France Tél. (+33) 02 41 40 41 40 - Fax. (+33) 02 41 40 41 49 www.castel.fr SOMMAIRE TITRE SECTION TABLE DES MATIERES Domaine Plus en détail 800 m² QUI SOMMES-NOUS? clients. atelier robotique. collaborateurs. flotte de. véhicules
QUI SOMMES-NOUS? 18 collaborateurs 250 clients Des hommes et des femmes présents à toutes les étapes de la chaîne, du raccordement haute tension au branchement en courant faible, nous vous apportons une Plus en détail Outils de planification et gestion pour datacentres
ACT-MG-v2 Outils de planification et gestion pour datacentres Alain BIDAUD - CRIHAN TutoJRES 17 Outils de planification et gestion Agenda Pourquoi planifier? l écosystème du datacentre Les outils DCIM Plus en détail Appareils de mesure Réseaux & Télécoms
MÉTROLOGIE ET RÉPARATION Appareils de mesure Réseaux & Télécoms ASSISTANCE VÉRIFICATION MAINTENANCE ÉTALONNAGE Développons aujourd hui les réseaux de demain EXPERTISE RÉSEAUX & TÉLÉCOMS A travers une veille Plus en détail BBC RT2012 Passive. Tenir compte de matériaux et procédés innovants. Recherche de performance à anticiper en amont
BBC RT2012 Passive Tenir compte de matériaux et procédés innovants Recherche de performance à anticiper en amont Obligations de résultats Eviter l apparition de nouveaux désordres Constat : aggravation Plus en détail CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT - AUDIT - DIAGNOSTIC
SERVICES POUR LES RÉSEAUX INDUSTRIELS CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT - AUDIT - DIAGNOSTIC CONSEIL ACCOMPAGNEMENT Recueillir l avis d experts pour prendre les bonnes orientations stratégiques Mettre en service Plus en détail La Gestion globale et intégrée des risques
La Gestion globale et intégrée des risques (Entreprise-wide Risk Management ERM) Une nouvelle perspective pour les établissements de santé Jean-Pierre MARBAIX Directeur Technique Ingénierie Gestion des Plus en détail Distribution publique. Gestion des réseaux électriques Sepam unité de protection et contrôle-c o m m a n d e
Distribution publique Gestion des réseaux électriques Sepam unité de protection et contrôle-c o m m a n d e Protégez votre installation: disponibilité, optimisation et re n t a b i l i té La protection Plus en détail Journée nationale de sensibilisation à la prévention des risques
Journée nationale de sensibilisation à la prévention des risques Présentation: Expérience de la CJO en matière de gestion des risques 17 mars 2015 Présentée par Autor : Noureddine / Author Data / Date Plus en détail Catalogue 2014 OFFRE DE SERVICES. Solutions de services CVC complètes et sur-mesure pour vos installations SERVICE
Catalogue 2014 OFFRE DE SERVICES Solutions de services CVC complètes et sur-mesure pour vos installations SERVICE 1 Sommaire Vous êtes entre de bonnes mains! Un service de proximité Une équipe à votre Plus en détail Quels échanges et pourquoi? Pour faire évoluer dans le temps vers quelle structure de pilotage?
La GMAO et la GTB Les outils de pilotage et de diagnostic de la maintenance, de l exploitation des installations techniques Quels échanges et pourquoi? Pour faire évoluer dans le temps vers quelle structure Plus en détail Externaliser le système d information : un gain d efficacité et de moyens. Frédéric ELIEN
Externaliser le système d information : un gain d efficacité et de moyens Frédéric ELIEN SEPTEMBRE 2011 Sommaire Externaliser le système d information : un gain d efficacité et de moyens... 3 «Pourquoi?»... Plus en détail Série FP400. Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur. Manuel d utilisation
Série FP400 Centrales d alarme et de détection incendie conventionnelles contrôlées par microprocesseur Manuel d utilisation Version 2.3 / Juin 2004 Aritech est une marque de GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea Plus en détail HABILITATION ELECTRIQUE. Norme UTE C 18-510 et C 18-530
HABILITATION ELECTRIQUE Norme UTE C 18-510 et C 18-530 REGLEMENTATION En application au décret N 88-1056 du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent Plus en détail FICHE FONCTION RESPONSABLE SERVICE ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS
POUR CANDIDATER : Mariane.Colmant@dupont.com ETAT SIGNALETIQUE SERVICE : MAINTENANCE SITE : SASSENAGE (38) Intitulé du poste : Responsable Service Entretien et Travaux Neufs Cette fiche fonction sera révisée Plus en détail Concours interne d ingénieur des systèmes d information et de communication. «Session 2010» Meilleure copie "étude de cas architecture et systèmes"
Concours interne d ingénieur des systèmes d information et de communication «Session 2010» Meilleure copie "étude de cas architecture et systèmes" Note obtenue : 14,75/20 HEBERGE-TOUT Le 25 mars 2010 A Plus en détail Centre National de l Informatique 17, rue Belhassen Ben Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis. Tél. : +216 71 783 055 Fax : +216 71 781 862 E-mail :
Centre National de l Informatique 17, rue Belhassen Ben Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis. Tél. : +216 71 783 055 Fax : +216 71 781 862 E-mail : directeur.general@cni.tn Site web : www.cni.nat.tn Infrastructures Plus en détail C.1. COMMUNIQUER-S INFORMER. Conditions de réalisation
C.1. COMMUNIQUER- INFORMER avoir faire C.1.1. : Communiquer avec le client Écouter le client Questionner le client sur le dysfonctionnement constaté et les conditions d utilisation du véhicule, du sous-ensemble Plus en détail Production / Qualité / Maintenance / Méthodes. Garantir un haut niveau de production
Garantir un haut niveau de production 1 - Ingénieur industrialisation 2 - Ingénieur maintenance 3 - Ingénieur méthodes 4 - Ingénieur production 5 - Ingénieur qualité projet 6 - Ingénieur résident qualité Plus en détail Contrôlez et améliorez vos performances Solutions Software GEA. engineering for a better world. GEA Food Solutions
Contrôlez et améliorez vos performances Solutions Software GEA engineering for a better world GEA Food Solutions Mesurer, ça compte! Plus vous en savez sur les mesures de vos paramètres de process, plus Plus en détail TUTOJRES 2014 Retour d'expérience Datacentre du CC IN2P3,
Centre de Calcul de l Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules Retour d'expérience Datacentre du CC IN2P3, 18 Septembre 2014 Sommaire } Présentation : Activités du DC CCIN2P3 Plus en détail Norme CIP-003-1 Cybersécurité Mécanismes de gestion de la sécurité
A. Introduction 1. Titre : Cybersécurité Mécanismes de gestion de la sécurité 2. Numéro : CIP-003-1 3. Objet : La norme CIP-003 exige des entités responsables qu elles aient en place des mécanismes minimaux Plus en détail En lançant un nouveau banc de charge pour data center, Rentaload relève trois défis : encombrement minimum, performances maximum & ergonomie optimum
En lançant un nouveau banc de charge pour data center, Rentaload relève trois défis : encombrement minimum, performances maximum & ergonomie optimum Dans le domaine des équipements de tests, les innovations Plus en détail Système de Management Intégré Qualité, Sécurité et Environnement. Un atout pour l entreprise
CCI Moselle, le16 avril 2013 Système de Management Intégré Qualité, Sécurité et Environnement Un atout pour l entreprise Intervention de Olivier Rousseaux, Auditeur QSE, Expert en organisation et management Plus en détail Data Centers Solutions intégrées
Data Centers Solutions intégrées La performance et la fiabilité au cœur des centres de données Le nombre croissant d'exigences commerciales et techniques placées sur les centres de données de nos jours Plus en détail ITIL, une approche qualité pour la gestion des services(*) informatiques. Pourquoi et comment introduire ITIL dans son organisation
Livre blanc Le pragmatisme de votre système d information Rédacteur : Marc LORSCHEIDER / Expert ITIL Mise à jour : 05/06/2013 ITIL, une approche qualité pour la gestion des services(*) informatiques Pourquoi Plus en détail Choisissez un pôle d activité ou un profil et cliquez
Organisation et planification des activités du service Gestion des ressources matérielles Gestion et coordination des informations Relations professionnelles Rédaction et mise en forme de documents professionnels Plus en détail Une offre globale pour les datacenters. Siemens France. www.siemens.fr
Une offre globale pour les datacenters Siemens France www.siemens.fr Le défi majeur d un datacenter : garantir la disponibilité de de l équipement 24/7 100 % 84 % des datacenters rencontrent des problèmes Plus en détail POLITIQUE DE GOUVERNANCE N o : Le conseil d administration Le :
Destinataires : POLITIQUE DE GOUVERNANCE N o : Administrateurs, directeurs, gestionnaires, médecins, employés, bénévoles, stagiaires et fournisseurs Élaborée par : Le conseil d administration Le : Adoptée Plus en détail Assises DATACENTER. Le 17 avril 2013 Pavillon Dauphine, Paris
Le 17 avril 2013 Pavillon Dauphine, Paris Le présent document est l analyse d ORSYP Consulting à la demande du CESIT. Nathan SROUR Principal +33 (0) 6 09 06 76 91 Nathan.Srour@orsyp.com Damien CONVERT Plus en détail ISO 9001:2000. CHAPITRE par CHAPITRE
ISO 9001:2000 PARTIE 2-3 CHAPITRE par CHAPITRE 9001:2000, domaine Satisfaction du client par la prévention des N.C. (ISO 9001:1994) Appliquer efficacement le système pour répondre aux besoins du client Plus en détail ORGANISER CP3 : Organiser et optimiser les activités de maintenance
CP3.1 : Définir et/ou optimiser la stratégie de La liste des biens Déterminer les indicateurs de Les indicateurs sont correctement disponibilité des biens déterminés La politique de Les données de production Plus en détail Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura. Prestations Menuiseries intérieures.
Entretien et maintenance des installations techniques de Numerica 1 et 2 ZAC des Portes du Jura Prestations Menuiseries intérieures Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... 2 1.1.1 Plus en détail Module 197 Développer et implanter un concept de gestion des versions et des configurations
Module 197 Développer et implanter un concept de gestion des versions et des configurations Copyright IDEC 2002-2009. Reproduction interdite. Sommaire Introduction... 3 Délimitation du domaine... 3 Fonctions Plus en détail Exploitation et Maintenance Retour d expérience et perspectives. SMA Service Sunny Central
Exploitation et Maintenance Retour d expérience et perspectives SMA Service Sunny Central LUXEL Repères (1) Spécialiste des projets photovoltaïques de grande taille Consulting Réalisation d'études de faisabilité Plus en détail Gestion des services Informatiques ITIL Version 3, Les fondamentaux Conception des Services
Gestion des services Informatiques ITIL Version 3, Les fondamentaux Conception des Services Jaafar DEHBI 2003 Acadys - all rights reserved Conception des services Buts et objectifs Concevoir les nouveaux Plus en détail Présentation Générale Sommaire
Présentation Générale Sommaire EUCLYDE SAS 49, rue Emile Hugues, 06600, Antibes Sophia Antipolis S.A.S. au capital de 150.000,00 - SIREN 453 904 088 NAF 6190Z TVA Intra-communautaire N FR 86453904088 Tél. Plus en détail Evaluer, construire et exploiter votre centre informatique
engineering Evaluer, construire et exploiter votre centre informatique APIS Engineering est un Bureau d Etudes spécialisé dans les infrastructures techniques des Centres Informatiques de nouvelle génération. Plus en détail CQP Inter-branches Technicien de Maintenance Industrielle
CQP Inter-branches Technicien de Maintenance Industrielle Référentiels d activités et de compétences Référentiel de certification OBSERVATOIRE DES INDUSTRIES CHIMIQUES Désignation du métier ou des composantes Plus en détail CDROM. L amélioration continue de la gestion des risques. René FELL Ingénieur HES en informatique Administrateur chez CDROM
CDROM L amélioration continue de la gestion des risques René FELL Ingénieur HES en informatique Administrateur chez CDROM CDROM en quelques mots Le Centre de Données Romand est situé au Noirmont, à 1000 Plus en détail Eric CIOTTI Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
A sa création, en 2005, la FORCE 06, rattachée à l ONF, constituait une unité de forestiers-sapeurs dédiée aux travaux d entretien des infrastructures de Défense des Forêts Contre l Incendie (DFCI) et Plus en détail D ITIL à D ISO 20000, une démarche complémentaire
D ITIL à D ISO 20000, une démarche complémentaire www.teamup-consulting.com Teamup Consulting - 1 Certificat nºinf/2007/29319 1 ère société de conseil française certifiée ISO 20000-1:2011 Sommaire Introduction Plus en détail Immeuble EXEMPLE Audit Technique mars 2004
Immeuble EXEMPLE Audit Technique mars 2004 SOMMAIRE 1 Préambule... 3 2 Descriptif sommaire de l immeuble... 4 3 Synoptique des réseaux d alimentations... 5 4 Schéma de principe de distribution du courant Plus en détail L Electromécanique en Services
- transformateurs automatismes industriels - électronique de puissance Machines tournantes Équilibrage Transformateurs Groupes Électrogènes Automatismes Industriels Flipo-Richir 13 rue de Lorival 59113 Plus en détail Les différents types de contrats
Les différents types de contrats Réseau régional Performance des bâtiments publics MAINTENANCE ET EXPLOITATION DU BATIMENT Alain T kint de Roodenbeke Direction territor iale Est PCI «Gestion du Patrimoine Plus en détail WATT ELECTRICS INTERNATIONAL WEI. Tél +337 81 37 68 30 / +224 622 21 08 93 contact@wattelectricsinternational.com wattelectricsinternational.
WATT ELECTRICS INTERNATIONAL WEI Tél +337 81 37 68 30 / +224 622 21 08 93 contact@wattelectricsinternational.com wattelectricsinternational.com Pôles d activité Shelters / Sous Stations électriques / Tableaux Plus en détail PROCEDURE DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET/OU DE CONTROLE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX DE/EQUI/PT/004/C/1 Version 1 Page : 1/8
DE/EQUI/PT/004/C/1 Version 1 Page : 1/8 Direction des Equipements Date d'application ELABORATION DES DOCUMENTS Rédaction Validation Approbation Prénom/Nom Hanane CHTIHA Benyounes BELHANINI Mme CARPENTIER Plus en détail La sureté de fonctionnement dans la conception des installations électriques et de ses composants
La sureté de fonctionnement dans la conception des installations électriques et de ses composants Philippe MAUDUIT, responsable ingénierie de projet Schneider Electric TOULOUSE 15-16 Juin 2009 La sureté Plus en détail Exigences V2014 de la certification «Les systèmes d information»
Exigences V2014 de la certification «Les systèmes d information» G. Hatem Gantzer Hôpital de Saint Denis Séminaire AUDIPOG 9/4/2015 Les autres points clés de la certification impactés par le SI Le dossier Plus en détail Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation
Levée du point d arrêt lié au permis de la centrale nucléaire de Pickering d Ontario Power Generation Présentation au Comité de la santé nucléaire de Durham Le 14 novembre 2014 Miguel Santini Directeur, Plus en détail Ingénieur en prévention des risques
Ingénieur en prévention des risques G1X22 Prévention hygiène et sécurité / Restauration - IR L ingénieur de recherche en prévention des risques assiste et conseille la direction de l établissement pour Plus en détail «Les plans de prévention : quel minimum commun y intégrer pour être efficace?»
«Les plans de prévention : quel minimum commun y intégrer pour être efficace?» Synthèse des réunions d échanges d expérience 20 et 27 juin 2013 Ordre du jour: 14h00 : Accueil des participants 14h15 : Présentation Plus en détail Sécurité électrique bloc opératoire
Sécurité électrique bloc opératoire Intervenant : Thierry CAUCHARD thierry.cauchard@socotec.fr Diaporama n 1 Sommaire Risques liés à l électricité Normes de référence Règles à respecter Diaporama n 2 Risques Plus en détail Réussir le. Management des systèmes d information. Les conseils et les astuces. des correcteurs de l épreuve. 36 exercices corrigés type examen
Virginie Bilet Valérie Guerrin Miguel Liottier Collection dirigée par Xavier Durand Réussir le DSCG 5 Management des systèmes d information L essentiel à connaître pour réussir 36 exercices corrigés type Plus en détail 1/ Le patrimoine de l Entreprise :
Le directeur du service maintenance assume plusieurs responsabilités à savoir : - Une responsabilité technique du patrimoine qui lui est confié. A ce titre, il a : - Une connaissance approfondie des équipements Plus en détail Aperçu des services système
Page 1 sur 6 Aperçu des services système Auteurs: Martin Beck, Marc Scherer Remaniements: Version Date Auteur / service Section 1.0 12.04.2010 Martin Beck / SF-SD Finalisation Tous droits réservés, en Plus en détail GE Security. KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle. Manuel d utilisation
GE Security KILSEN série NK700 Centrale de détection et d alarme Incendie conventionelle Manuel d utilisation g ination imag at work Kilsen is a brand name of GE Security. www.gesecurity.net COPYRIGHT Plus en détail Organisation de la gestion de crise à Mayotte. Préfecture de Mayotte- SIDPC Mise à jour août 2011
Organisation de la gestion de crise à Mayotte Préfecture de Mayotte- SIDPC Mise à jour août 2011 SOMMAIRE INTRODUCTION AVANT LA CRISE PENDANT LA CRISE APRES LA CRISE 2 Service interministériel de défense Plus en détail Les visites de risques de l assureur : Bilan et perspectives. 23 Mai 2013, Strasbourg
Les visites de risques de l assureur : Bilan et perspectives. 23 Mai 2013, Strasbourg Sommaire Sham en quelques chiffres Les visites d analyse de risques Quel bilan? Perspectives Synthèse Sham en quelques Plus en détail PROTECTION DE DECOUPLAGE POUR LE RACCORDEMENT D UNE PRODUCTION DECENTRALISEE EN HTA ET EN BT DANS LES ZONES NON INTERCONNECTEES SEI REF 04
PROTECTION DE DECOUPLAGE POUR LE RACCORDEMENT D UNE PRODUCTION DECENTRALISEE EN HTA ET EN BT DANS LES ZONES NON INTERCONNECTEES SEI REF 04 Identification : Documentation technique de référence SEI REF Plus en détail A votre disposition. 24 h/24. Le support technique KUKA.
A votre disposition. 24 h/24. Le support technique KUKA. Le support technique KUKA. Une disponibilite totale, quand vous voulez, où vous voulez. La disponibilité continue de vos installations ne laisse Plus en détail de la gestion des lits à l ordonnancement
de la gestion des lits à l ordonnancement Mardi 24 janvier 2012 Dr. Yvon Goarin membre du Directoire Mme Nadia Antignac responsable de l ordonnancement Agenda Présentation de l établissement Les enjeux Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art. 4
 Art. 4
 Art. 1
 Art. 4
 Art.1
 Art.1