Source: http://docplayer.es/1351273-Manual-de-usuario-modulo-indicador-para-ca-2-4-8-fidegas-ref-modulo-indicador-servicio-tecnico-autorizado.html
Timestamp: 2017-06-23 22:39:27+00:00

Document:
Manual de Usuario. Módulo Indicador para CA-2/4/8 Fidegas Ref. MODULO INDICADOR SERVICIO TECNICO AUTORIZADO: - PDF
Download "Manual de Usuario. Módulo Indicador para CA-2/4/8 Fidegas Ref. MODULO INDICADOR SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:"
Yolanda Toledo Rojas
1 Manual de Usuario Módulo Indicador para CA-2/4/8 Fidegas Ref. MODULO INDICADOR FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf Fax SAN SEBASTIAN - ESPAÑA SERVICIO TECNICO AUTORIZADO: C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 1/72 INDICE 1 - GENERALIDADES FUNCIONAMIENTO Modo Normal Modo Configuración CARACTERISTICAS TECNICAS ELABORADO Y APROBADO POR: Dpto. Calidad C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 2/73 1 - GENERALIDADES El módulo indicador es un accesorio de las centrales de alarmas CA-2/4/8 con el cual se muestra la concentración de gas medida por cada uno de los sensores remotos conectados a la central a través de 1 display de 3 dígitos. Sólo realiza funciones de visualización de la información, en ningún caso ejecuta acciones relacionadas con la seguridad ni interfiere en el funcionamiento de la central de alarmas. El dígito izquierdo del display muestra el número de entrada que se está monitorizando en ese momento. Los dos dígitos de la derecha del display muestran la concentración medida por el Sensor Remoto conectado a dicha entrada. La forma de representación de la información varía según el tipo de sensor conectado. En este caso la imagen correspondería a la visualización de la entrada 1 en la que el sensor conectado ofrece un valor de lectura equivalente a una concentración de FUNCIONAMIENTO El módulo indicador dispone de 2 modos de trabajo, el modo normal y el modo configuración. 2.1 MODO NORMAL: En el modo normal de trabajo se produce la lectura y visualización de los valores obtenidos en las diferentes entradas de la central. La forma de representar la información de la medida varía según el tipo de sensor remoto seleccionado, a este respecto se distinguen entre 6 tipos de representación: Tipo de sensor Rango de medida Representación Resolución Prealarma Alarma S3/2 (combustibles) 0-100% LIE % LIE 12% LIE 20% LIE S3/T1 CO PPM PPM 30 PPM 60 PPM S3/T1 H2S y NH PPM PPM 10 PPM 20 PPM S3/T1 NO PPM PPM 2 PPM 4 PPM S3/T2 O2 (21-0) 21-0 % V/V % V/V 19%V/V 17%V/V S3/T2 O2 (0-25) 0-25 % V/V % V/V 3%V/V 5%V/V C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 3/74 Funcionamiento en modo normal : Durante el modo normal de funcionamiento, el módulo va mostrando sucesivamente las distintas entradas seleccionas en la configuración (sólo las entradas seleccionadas), con un tiempo de exposición para cada una de ellas de aproximadamente 2 segundos, mientras no se produzcan incidencias. Si alguno de los sensores entra en alarma, el módulo se queda mostrando la entrada correspondiente de forma permanente (desenclavamiento a través del pulsador de la central). Durante este proceso, siempre que los valores del sensor se encuentren en niveles de alarma, el Nº de entrada se muestra de forma intermitente. Si el sensor vuelve a valores inferiores al de alarma, el módulo sigue fijo, pero en este caso el número de entrada correspondiente se muestra con el punto encendido y no de forma intermitente. En este caso concreto el sensor de la entrada 3 se encuentra en niveles de alarma por lo que el Nº de entrada se muestra de forma intermitente. Cuando el sensor vuelve a valores inferiores al nivel de alarma, el módulo continúa mostrando la misma entrada, el dígito del Nº de entrada ya no parpadea y se muestra con el punto activado. Para salir de esta situación (desenclavamiento) es necesario pulsar el botón de reset de la central. Tras el desenclavamiento el módulo sigue su rutina normal de muestreo de las entradas. También es posible fijar una entrada en concreto pulsando el pulsador de Reset de la central cuando el módulo se encuentre mostrando la entrada deseada. Este hecho se señaliza con la activación del punto del display que muestra el Nº de entrada. Otras indicaciones: Además de la concentración de gas, cuando sea el caso, el módulo mostrará otro tipo de información. En caso de avería de sensor se muestra el mensaje "AU" y el número de sensor parpadeando. C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 4/75 En caso de superarse el fondo de escala (sobrerrango) se muestra "FE" y el número de sensor parpadeando. En ambos casos el módulo permanece fijo en el sensor correspondiente hasta que se produzca el desenclavamiento manual. 2.2 MODO CONFIGURACION: Para configurar el módulo hay que emplear los pulsadores P1, P2 y P3 situados en el propio módulo. Al modo configuración sólo se accede pulsando P3, no siendo por tanto accesible con la central cerrada. Una vez en modo configuración, pulsando P3 se incrementa el número de entrada y pulsando P1 se varía el tipo de sensor a seleccionar. La forma en que se representan los distintos tipos de sensores para su selección es la siguiente: Entrada no seleccionada Sensor S/3-2 (gases combustibles) C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 5/76 Sensor S3-T1 para CO Sensor S3-T1 para H2S y NH3 Sensor S3-T2 O2 (21-0%V/V) Sensor S3-T2 O2 (0-25%V/V) Sensor S3-T1 para NO2 Configurar una entrada concreta: Pulsar P3 hasta seleccionar la entrada deseada Pulsar P1 hasta seleccionar el tipo de sensor deseado Pulsar P2 y sin soltar, pulsar P1 o P3 Pulsar P3 hasta superar la entrada Nº 8 para acceder al modo normal de trabajo Mostrar el tipo de sensor seleccionado en una entrada concreta: Pulsar P3 hasta seleccionar la entrada deseada Pulsar P3 hasta superar la entrada Nº 8 C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 6/77 3 - CARACTERISTICAS TECNICAS Modos de funcionamiento: Normal y configuración Temperatura de trabajo: (- 5 a 50) ºC. Humedad relativa y presión de trabajo: (0 a 90)% HR y (95 a 110) kpa. Integrado en la caja de la central. Peso: 50 g. Consumo Máximo: 20 ma. Rango de alimentación: Vdc C.A.E., S.L. MANUAL DE USUARIO Ref. MODULO INDICADOR Rev. 0 (12/2009) Pág. 7/78 Documentos relacionados
Manual de Usuario Central de Alarmas Fidegas Ref. ND12 FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf. 943 463 069 - Fax. 943 471 159 20014 SAN SEBASTIAN - ESPAÑA www.fidegas.com Más detalles Manual de Usuario. Sistema de Aviso FIDEGAS. Ref. AV-02 SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:
Manual de Usuario Sistema de Aviso FIDEGAS Ref. AV-02 FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf. 943 463 069 - Fax. 943 471 159 20014 SAN SEBASTIAN - ESPAÑA www.fidegas.com Más detalles PIC MICRO ESTUDIO Reloj Digital con alarma y termómetro digital www.electronicaestudio.com
PIC MICRO ESTUDIO Reloj Digital con alarma y termómetro digital www.electronicaestudio.com Guía de Operación Reloj digital con alarma y termómetro digital Descripción: Este modulo le permite conocer la Más detalles FIRECLASS 500 ANALÓGICA
FIRECLASS 500 ANALÓGICA CENTRALES ANTINCENDIO DE 1 Y 2 LAZOS Guía Rápida de Uso Certificado nº FS82426 2012 DURAN ELECTRONICA S.L. - All rights reserved www.duranelectronica.com E-ManBentelMini-Analógico-v01 Más detalles Central de Alarmas Fidegas Ref. CA-
Manual de Usuario Central de Alarmas Fidegas Ref. CA- ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO. PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO Más detalles BENTEL J400 y J424 Centra Centr les conv les con encionales contr encionales contr incendios
BENTEL J400 y J424 Centrales convencionales contraincendios 1 J424 Central convencional microprocesada ampliable para detección de incendios. De 8 a 24 zonas. Especialmente diseñada para medianas y grandes Más detalles Central de Alarmas Fidegas Ref. C/6 ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO.
Manual de Usuario Central de Alarmas Fidegas Ref. C/6 ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO. FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, Más detalles DETALLES TÉCNICOS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DETECTOR DE INUNDACIÓN SIMON 27, 28, 31, 75, 82 Y 88
DETALLES TÉCNICOS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DETECTOR DE INUNDACIÓN SIMON 27, 28, 31, 75, 82 Y 88 Detector de inundación que mediante las correspondientes sondas, detecta posibles incidencias de escapes de Más detalles GUIA TRANSMISOR TELEFÓNICO BIDIRECCIONAL
GUIA TRANSMISOR TELEFÓNICO BIDIRECCIONAL TTB Ref.: 16430 El Transmisor Telefónico Bidireccional TTB de Merlin Gerin (ref. 16430) permite: Controlar equipos de salida: Mediante una llamada telefónica podremos Más detalles Manual de Usuario. Conmutador Electrónico Caldera - Calentador / Extractor Fidegas Ref. CM-01 SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:
Manual de Usuario Conmutador Electrónico Caldera - Calentador / Extractor Fidegas Ref. CM-01 FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf. 943 463 069 - Fax. 943 471 159 Más detalles Manual de Usuario. Sensor Remoto Fidegas Ref. S/3-T1 Gases Tóxicos SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:
Manual de Usuario Sensor Remoto Fidegas Ref. S/3-T1 Gases Tóxicos FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf. 943 463 069 - Fax. 943 471 159 20014 SAN SEBASTIAN - ESPAÑA Más detalles Sensor Remoto Fidegas Ref. S/3-2
Manual de Usuario Sensor Remoto Fidegas Ref. S/3-2 ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO. PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO Más detalles MANUAL USUARIO CENTRAL INCENDIOS URANO
MANUAL USUARIO CENTRAL INCENDIOS URANO 1. Nivel de acceso El sistema posee 3 niveles de acceso: Usuario (nivel 1): Acceso mínimo a las funciones básicas (no necesita clave ni llave). Operador (nivel 2): Más detalles DELTAplus INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
δ ES DELTAplus INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Contenido Introducción... 142 Instalación... 142 Valores predefinidos... 144 Información de producto... 145 Configuración... 147 Modos de Visualización... 154 Más detalles REP- MR UNIDAD REPETIDORA DE QUIROFANOS MANUAL USUARIO
REP- MR UNIDAD REPETIDORA DE QUIROFANOS MANUAL USUARIO DETECTOR DE AISLAMIENTO PERMANENTE REPETIDOR REP-MR El repetidor tipo REP-MR es un equipo que nos posibilita supervisar individualmente un Monitor Más detalles SOLUCIONES AKO LEGALES Y EFICIENTES. Le ayudamos a cumplir con la normativa vigente en la Refrigeración Industrial y Comercial
SOLUCIONES AKO LEGALES Y EFICIENTES Le ayudamos a cumplir con la normativa vigente en la Refrigeración Industrial y Comercial 1 EVITE SANCIONES DE HASTA 60.000 2 ºC SET ESC? SET ESC? ºC BASIC BASIC Las Más detalles MANUAL REGULADOR DUAL SERIE SDC 10/20 + DISPLAY SDC-MT
MANUAL REGULADOR DUAL SERIE SDC 10/20 + DISPLAY SDC-MT Este regulador detecta automáticamente si su batería es de 12V o de 24V Esquema de conexionado: REGULADOR DISPLAY Habitualmente, sitúe el regulador Más detalles Módulo de entrada de 8 canales Para la conexión en paralelo.
16 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN ST-3-3932-2005 Módulo de entrada de 8 canales Para la conexión en paralelo. ST-44-2002 Equipos de medición en campo Uso y conexión de los equipos de medición en campo, Más detalles EQUIPO VK-30C. Manual de Instrucciones
EQUIPO VK-30C Manual de Instrucciones Manual de Instrucciones 1. Instalación 2. Descripción de las conexiones. AL-C (Contacto de relé para carga completa) Cambia el estado si se supera la carga programada Más detalles Guía de resolución de problemas de la ipsu Batería FiberSafe 12
Guía de resolución de problemas de la ipsu Batería FiberSafe 12 Publicación preliminar Nº US-FIBER12-TSG-001 Noviembre de 2010 FiberSafe 12 Guía de resolución de problemas de la ipsu Battery Luz del Indicator Más detalles ModBus DE-1 MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
ModBus DE-1 MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO INTESIS Software, SL Distribuido por DURAN ELECTRONICA S.L Tomás Bretón 50 28045 MADRID, España duran@duranelectronica.com www.duranelectronica.com 2 2010 DURAN Más detalles Manual de Usuario CA102-EM
Manual de Usuario CA102-EM Terminal autónomo de huella y proximidad RFID. DERECHOS DE USO DE ESTE MANUAL El usuario puede utilizar la información publicada en este manual para uso personal. El uso comercial Más detalles PANEL DE ALARMA 4 ZONAS PORTMAN HM-241.
PANEL DE ALARMA 4 ZONAS PORTMAN HM-241. MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN I. DESCRIPCIÓN El panel de alarma Harrison HM-241 consiste en 4 zonas cableadas programables, 2 botones de emergencia en el teclado, Más detalles MANUAL DE INSTRUCCIONES DATALOGGER MICRATECH ET-175
MANUAL DE INSTRUCCIONES DATALOGGER MICRATECH ET-175 DCL metrología S.L. Portal de Gamarra 7, Pab.25 01013 Vitoria-Gasteiz comercial@dclmetrologia.es Tel: 945298084 www.instrumentacion-metrologia.es MODELO: Más detalles Manual De Instrucciones ... Detector de fugas de gas GSP1 MSY-40 Rev.0. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. www.sedasl.
. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. Paseo Ferrocarriles Catalanes, Nº 27-08940 Cornellá de Llobregat Barcelona 93-377 46 01 93-377 91 57 info@sedasl.net www.sedasl.net Manual De Instrucciones Más detalles Manual de instrucciones de uso Logger de datos temperatura y humedad PCE-HT 110
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es Manual de instrucciones de uso Logger de datos temperatura y humedad PCE-HT 110 Tabla de Más detalles Registrador/medidor de calidad de aire interior Modelo EA80
Manual del usuario Registrador/medidor de calidad de aire interior Modelo EA80 Introducción Agradecemos su compra del medidor de calidad del aire interior EA80 de Extech. El medidor mide el nivel de dióxido Más detalles DISPLAY MAQUINA DE CAFE. 1. Funciones principales del display 2. Pantallas de usuario:
DISPLAY MAQUINA DE CAFE INDICE 1. Funciones principales del display 2. Pantallas de usuario: 2.1 Principal ( Modo Standby ) 2.2 Temperaturas del sistema 2.3 Contador de cafés 2.4 Regeneración del descalcificador Más detalles SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y ALARMA PARA MUESTRAS EN AMBIENTES CONTROLADOS
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y ALARMA PARA MUESTRAS EN AMBIENTES CONTROLADOS Cuando lo que está en juego es el almacenamiento de material valioso para cuya conservación se requieren determinadas condiciones Más detalles Manual de Usuario. Detector de Gas Doméstico Fidegas Ref. D-195 SERVICIO TECNICO AUTORIZADO:
Manual de Usuario Detector de Gas Doméstico Fidegas Ref. D-195 FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L. P.º Ubarburu 12 Tf. 943 463 069 - Fax. 943 471 159 20014 SAN SEBASTIAN - ESPAÑA Más detalles Detector SE 230K / SE 233K
Detector de fugas de gas inflamable para uso doméstico. Características Técnicas Alimentación 230Vca, 50 Hz / 12 Vcc 2,5 W Consumo 20 ma max. Sensor Catalítico Salidas Relé 24V 1A SPST 4 20 ma lineal Temperatura/humedad Más detalles Manual de Alarma de Zona
La información contenida en este manual pertenece únicamente a las alarmas digitales de Zona de Arigmed. Este producto solo debe operarse bajo las especificaciones y circunstancias mencionadas en este Más detalles Manual de Instalación y Uso
Manual de Instalación y Uso Mini DURAN 203 Detección de CO ÍNDICE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA... 5 1 CONEXIÓN/DESCONEXIÓN... 5 Detectores DURAN 203 PLUS... 5 Detectores DURAN 203 -verde oscuro-... 5 2 PULSADORES... Más detalles Alarma de detección de gases refrigerantes + alarma de hombre encerrado
50H7 Ed.0 E Alarma de detección de gases refrigerantes + alarma de hombre encerrado AKO-507 AKO-507 AKO-507 AKO-5 AKO-5 AKO-506 Índice Capitulo : Introducción Capitulo : Versiones y referencias Capitulo Más detalles Medidor de monóxido de carbono (CO) portátil
GUÍA DEL USUARIO Medidor de monóxido de carbono (CO) portátil Modelo CO40 Introducción Gracias por seleccionar el Modelo CO40 de Extech Instruments. El CO40 mide simultáneamente la concentración de CO Más detalles Sistema de Alarma GSM
Sistema de Alarma GSM Manual de Usuario y Configuración Ultima modificación: 7 de Mayo de 2015 Por favor, lea esta guía antes de iniciar la instalación de su kit de alarma. Antes de nada, queremos darle Más detalles CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO MODELO: Microprog 2 4
2015 CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO MODELO: Microprog 2 4 PARA VENTAS Y SERVICIOS: CORPORACIÓN DE SEGURIDAD, C.A WWW.CORSECA.COM INDICE DE LA CENTRAL DE INCENDIOS MICROPROG 2 4 Central de Incendio Microprog Más detalles Be-1: Manual del usuario
Be-1 Manual del usuario Julio 2012 página 1 Be-1: Manual del usuario La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, Más detalles Detector de Gas Doméstico Fidegas Ref. D-194 ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO.
Manual de Usuario Detector de Gas Doméstico Fidegas Ref. D-194 ADVERTENCIA: LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O SERVICIO. FABRICADO POR: COMERCIAL DE APLICACIONES Más detalles CI 49 CONTADOR DIGITAL DE IMPULSOS 48 X 48 1 O 2 SALIDAS, 2 MODOS DE CUENTA, 2 ENTRADAS DIGITALES PARA CNT Y RESET
versión.: CI.49 v.1.0 CI 49 CONTADOR DIGITAL DE IMPULSOS 48 X 48 1 O 2 SALIDAS, 2 MODOS DE CUENTA, 2 ENTRADAS DIGITALES PARA CNT Y RESET CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Material Carcasa Más detalles MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO ELECTRONICO DSE 7320.
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO ELECTRONICO DSE 7320. LIMA PERU TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO 7320 Y SERVOMOTORES Marca MODASA, en gabinete Más detalles MONITOR DE FUGAS DE AMONIACO
MF-NH3 MONITOR DE FUGAS DE AMONIACO Las pérdidas de gas amoníaco revisten peligro para la integridad de las personas y contaminan los productos almacenados en recintos refrigerados. El MF-NH3 es un equipo Más detalles PUESTA EN MARCHA RAPIDA DEL SISTEMA
PUESTA EN MARCHA RAPIDA DEL SISTEMA DC 12V SIM RESET ANTENA ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buscar la ubicación adecuada de la alarma y sirena. Grabe un número de teléfono en la SIM (0034+número), éste será el Más detalles 1. Descripción y características generales 1 2. Composición del panel frontal 3 3. Componentes de la parte posterior 7 3.1. Bornas de conexión...9 3.2. Programación mediante interruptores...13 4. Modos Más detalles CENTRAL DE ALARMA MODELO CA-5000
CENTRAL DE ALARMA MODELO CA-5000 GENERALIDADES La central de alarma modelo CA-5000 cuenta con las siguientes características: 1. Seis zonas básicas de protección. Cada una de ellas puede ser programada Más detalles Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 S55E1. Equipos Aire - Agua 1 Etapa. Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador
Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 Equipos Aire - Agua 1 Etapa Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Composición... 3 3. Descripción de componentes... Más detalles ÍNDICE PRESENTACIÓN... 3 DESEMBALAJE... 3 ESPECIFICACIONES... 4 CONEXIONES... 5
ÍNDICE PRESENTACIÓN... 3 DESEMBALAJE... 3 ESPECIFICACIONES... 4 CONEXIONES... 5 OPERACIÓN... 7 ENCENDIENDO EL MEDIDOR... 8 REALIZANDO LAS PRIMERAS MEDIDAS... 8 FUNCIONES ESPECIALES... 8 CONFIGURACIÓN...10 Más detalles Alarmas industriales Módulos de alarma STA
Contexto La alarma STA (Safety trip Alarm) ) garantiza un gran rendimiento en zonas potencialmente peligrosas en las plantas de proceso. Avisa sobre procesos no deseados, garantiza apagones de emergencia Más detalles USB I180 Hardware & Software Installation guide for Windows 10 de junio de 2014
1. Hardware Importante! Antes de conectar el interface con el cable USB al ordenador, es necesario instalar el driver FTDI suministrado en el paquete de intalación. 1.1 Introducción (Interface USB termostato Más detalles Monitor de CO 2 y registrador de datos
Manual del usuario Monitor de CO 2 y registrador de datos Modelo CO210 Introducción Agradecemos su compra de este medidor de dióxido de carbono Modelo CO210. Este instrumento mide y registra los datos Más detalles DESHUMIDIFICADOR PARA PILETAS
DESHUMIDIFICADOR PARA PILETAS FSW 63 MANUAL SIMPLIFICADO Av. San Martín 1779 (1602) Florida - Buenos Aires Tel/Fax: (5411) 4797-6281 E-mail: info@airqualitysrl.com.ar Home Page: www.airqualitysrl.com.ar Más detalles AKOCam La solución más completa para cámaras frigoríficas
La solución más completa para cámaras frigoríficas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 www.ako.com DI1 DI2 MODBUS NC NO C AUX. AUX RELAI 2 AUX. AUX RELAI 1 FAN CONDENSETEUR CAMCtrl Más detalles E 07 00 REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD/ Registradores
E 07 00 REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD/ Registradores THERMA DATA LOGGER Es lo último en tecnología electrónica. Su caja ergonómica ofrece gran protección al agua y al polvo (IP 66/67). Disponibles Más detalles CENTRAL PARA DETECCIÓN DE GAS E INCENDIO 2 ZONAS
CENTRAL PARA DETECCIÓN DE GAS E INCENDIO 2 ZONAS LA WP/DIN2 es una central de control versatil para dos zonas, puede ser utilizada para la Deteccion de gas, o mixta Deteccion de Gas e Incendio. Su compacta Más detalles Inicio rápido. Indicador Sensoface (estado del sensor) Indicación del juego de parámetros activo (Configuración)
Indicador Sensoface (estado del sensor) Hora (o caudal) Indicación del modo de funcionamiento (Medición) Inicio rápido Modo de medición Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente Más detalles CENTRAL ANALÓGICA CONTRA INCENDIOS ID3000. Manual de funcionamiento. Centrales ID3000 con versión de software 4.2x
Honeywell Life Safety Iberia C/Pau Vila, 15-19 08911 Badalona (Barcelona) Tel.: 93 497 39 60; Fax: 93 465 86 35 www.honeywelllifesafety.es CENTRAL ANALÓGICA CONTRA INCENDIOS ID3000 Manual de funcionamiento Más detalles Controlador de carga solar inteligente. Manual del usuario. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar este producto
Controlador de carga solar inteligente Manual del usuario Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar este producto Catálogo 1. Producto 2 Introducción...................... 2. Instalación Más detalles DESIMAT. Centrales para control de gases
Sistema de Detección de Gases Centrales para control de gases GMC8022 GMC8420 GMC8364 Figura Centrales para control de gases, combustibles y tóxicos, entregan alimentación a los sensores y comparan su Más detalles LA SIMPLICIDAD CUENTA
Sistema de Pruebas Automatizado LA SIMPLICIDAD CUENTA El nuevo Sistema de Pruebas Automatizado GALAXY GX2 de MSA Gestión de seguridad avanzada Fácil de operar! Software Link Pro Avanzado de MSA Analice Más detalles 1. Información general del Sistema de Monitorización y Gestión de VOLTA Smart Energy... 2. 2. Instalar el gate (Smart Gate)... 4
Manual del Usuario 1. Información general del Sistema de Monitorización y Gestión de VOLTA Smart Energy... 2 2. Instalar el gate (Smart Gate)... 4 3. Instalar un medidor (Smart Meter) y sincronizarlo con Más detalles MANUAL DEL INSTALADOR. Sistema electrónico de detección de gases, con válvula de corte del suministro de gas, controlada a distancia, mediante cable.
ESPECIFICACIONES:. MANUAL DEL INSTALADOR Gas Doméstico de Protección más Segura Sistema electrónico de detección de gases, con válvula de corte del suministro de gas, controlada a distancia, mediante cable. Más detalles w ww.gentechealthcare.com SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL Tecnología para un futuro mejor.
w ww.gentechealthcare.com SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL Tecnología para un futuro mejor. Diagrama 1 General GUMACS TM 2 GUMACS TM Alarma Área 3-4 GUMACS TM Alarma Principal 5-6 GUMACS TM Combinación Alarmas Más detalles Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones. Arké.
Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones Este manual sirve para configurar Más detalles Módulo: Resolución de problemas técnicos a distancia. Resolución de problemas técnicos a distancia. Escritorio Remoto
Resolución de problemas técnicos a distancia Módulo: Resolución de problemas técnicos a distancia Escritorio Remoto I.- REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y USO DEL ESCRITORIO REMOTO...2 II.- HABILITAR UN Más detalles MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE
C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es MANUAL DE USO DEL VIBROMETRO REGISTRADOR DE DATOS PCE-VDE 3 Contenido 1. NORMAS DE SEGURIDAD... Más detalles YARETH QUIMICOS LTDA
1 DETECTOR MULTIGASES CON BOMBA INTERNA DRAGER Nuevo detector múltiple de gases, configurable con 3 sensores EC (electroquímicos) y 2 sensores Cat Ex (catalíticos) o IR (infrarrojos) o un Cat Ex y un IR. Más detalles INTRUCCIONES DE ALARMA DE MOTO
INTRUCCIONES DE ALARMA DE MOTO (Traduccion por cortesía de: www.darkwings.es ACTIVAR ALARMA DESCONECTAR ALARMA ARRANQUE DEL MOTOR 1 LUZ 1.- PUESTA EN MARCHA DE LA ALARMA Pare el vehiculo, quite la llave Más detalles Monitor de CO 2. Manual del usuario. Modelo CO200. Introducción
Manual del usuario Monitor de CO 2 Modelo CO200 Introducción Agradecemos su compra de este medidor de dióxido de carbono Modelo CO200. Este medidor mide el nivel de CO 2, temperatura del aire, humedad, Más detalles J.J. EMERPLAN SEGURIDAD S.L. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTRALES
ABCDE J.J. EMERPLAN SEGURIDAD S.L. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTRALES Es el equipo de control dende se planifica la operatividad de la instalación. Sus partes básicas son: Un microprocesador, que gestiona Más detalles VISUALIZACÓN DE LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y DEL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO
(( l-alarm))) ( VISUALIZACÓN DE LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y DEL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO Un sistema de vigilancia que controla el sobrecalentamiento del motor y la descarga de la batería. 1 CARACTERISTICAS Más detalles TPD8052/TPD8056. Especificación de Producto
TPD8052/TPD8056 Especificación de Producto 1 ÍNDICE Resumen. 3 Botones de Acción. 4 Visualización del Display... 5 Activación de Alarma y su función 7 Tiempo Real... 8 Comienzo de la Grabación.. 9 Fecha Más detalles Santiago 440 CP 2000 Rosario Santa Fé Tel Fax 0341 439 4808 0341 156 000 360 contacto @alarmasmaga.com.ar www.alarmasmaga.com.ar
CENTRAL DSC 585 Activación y desactivación. La alarma se activa y se desactiva siempre con el código maestro o código de usuario. Para activarla, tienen que estar las luces de todas las zonas apagadas Más detalles SISTEMA DE ALARMA PARA CASA/NEGOCIO
SISTEMA DE ALARMA PARA CASA/NEGOCIO Manual del usuario Para entender mejor este producto, lea el manual del usuario cuidadosamente antes de usar. Características: 1. 1-99 LED inalámbrico de zona de defensa, Más detalles MANUAL PCE-SPM1. www.pce-iberica.es
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.L. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es MANUAL PCE-SPM1 Contenido 1. Propiedades Más detalles INSTRUMENTACIÓN APLICADA, S.A.
INSTRUMENTO DE LECTURA Mod. IL-500.2 Manual de Usuario 2 Señales de entrada: L1 y L2 madc Vdc. (0 4 20 madc. y 0 2 Vdc.) PT100, PTC, TP, RTD 00. ÍNDICE 01. INTRODUCCIÓN 02. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Más detalles Manual de instrucciones Mini ordenador para el cálculo de la vida útil de cartuchos de filtro para los sistemas de filtrado P21 P31 P41
Manual de instrucciones Mini ordenador para el cálculo de la vida útil de cartuchos de filtro para los sistemas de filtrado P21 P31 P41 Introducción Lea detenidamente las intrucciones de funcionamiento Más detalles EL REGULADOR PARA CONTROL STANDALONE DE CALOR, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO DE PRECIO COMPETITIVO
EL REGULADOR PARA CONTROL STANDALONE DE CALOR, VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO DE PRECIO COMPETITIVO Versiones de controladores Regulador de temperatura de una salida flotante Rango de operación: 0...50 Más detalles Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300
GE Security Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300 P/N 1064235 REV 1.3 19NOV08 Copyright Copyright 2008 GE Security, Inc. Reservados todos los derechos. Queda prohibida Más detalles Sistema de Alarma Inteligente GSM. Instalación y manual de usuario
Sistema de Alarma Inteligente GSM Instalación y manual de usuario Índice 1.Funciones Principales del Sistema Página 3 2.Componentes de la Alarma Página 3 3.Parámetros Técnicos Página 4 4.Instalación de Más detalles 1- Qué es SimonVOX.BASIC Pág. 4. 2- Antes de usar su central SimonVOX.BASIC Pág. 4. 3- Como utilizar el sistema con los pulsadores Pág.
Índice 1- Qué es SimonVOX.BASIC Pág. 4 2- Antes de usar su central SimonVOX.BASIC Pág. 4 3- Como utilizar el sistema con los pulsadores Pág. 4 4- Cómo utilizar el sistema con línea telefónica fija Pág. Más detalles ÍNDICE GUÍA RÁPIDA 02 LECTORES AUTÓNOMOS 04 LECTORES CENTRALIZADOS 36 ACCESORIOS 86 ÍNDICE REFERENCIAS/ PRECIOS 94
ÍNDICE GUÍA RÁPIDA 0 LECTORES AUTÓNOMOS 04 LECTORES CENTRALIZADOS 36 ACCESORIOS 86 ÍNDICE REFERENCIAS/ PRECIOS 94 GUÍA RÁPIDA DE REFERENCIAS TECLADO Cityline Skyline Cityline CL Marine Loft AUTÓNOMO 6991 Más detalles testo 174 Datenlogger testo 174 Data loggers testo 174 Enregistreur de données testo 174 Data logger testo 174 Data logger testo 174 Data logger
testo 174 Datenlogger Bedienungsanleitung testo 174 Data loggers Instruction manual testo 174 Enregistreur de données Mode d'emploi testo 174 Data logger Manual de instrucciones testo 174 Data logger Istruzioni Más detalles KOMTES dds ISUCA01-02. No mas de 32 elementos entre aisladores CENTRALES: Centrales Analogicas Supra COMPACT ( ISUCA01) SUPRA 6000 ( ISUCA02)
entrales Analogicas Supra ISUA00 ENTRALES: OMPAT ( ISUA0) lazo (Máximo puntos) no ampliable. SUPRA 000 ( ISUA0) entral de lazos ampliable a (en la misma caja) sistema ampliable a 9 lazos. SENSORES Y MODULOS Más detalles COMBUSTIBLE GAS DETECTOR LH-86(II)
El detector de Gas con una unidad MCU de bajo voltaje de tecnología avanzada y de componentes sensibles, permite detectar una fugaz de gas, enviando una señal de alerta al sistema de alarma que se encuentre Más detalles COMPARADOR DE TEMPERATURAS CEPRASOL 6000. Manual de instrucciones 3
COMPARADOR DE TEMPERATURAS CEPRASOL 6000 Manual de instrucciones 3 Comparador de temperaturas E) CEPRASOL 6000 ÍNDICE 1.Normas de seguridad...4 2.Introducción...4 3.Instalación...5 3.1.Montaje...5 3.2.Conexión Más detalles V 7 050 M2N V 7 060 M2N V 7 085 M3N
V 7 050 M2N V 7 060 M2N V 7 085 M3N V 7 060 M2N V 7 085 M3N V 7 050 M2N V 7 060 M2N V 7 085 M3N DETECCIÓN DE PROBLEMAS Express mode of failure: Modo anormal Interior Exterior Posibles razones EEPROM anormal Más detalles A G R O M A T I C S.A.
INDICE CÓDIGO DESCRIPCIÓN N PÁGINA INDICE...01 TH4040 TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON RELOJ. 02 TH4082 TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA DE MEDICIÓN Y MEMORIA DE MÁXIMA Y MÍNIMA.02 TH4096 TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON Más detalles PCE-LD 1. www.pce-iberica.es. Instrucciones de uso. Detector de fugas. para sistemas de refrigeración. PCE-Group:ba-lecksuchgeraet-pce-ld-1
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.L. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Instrucciones de uso Detector de Más detalles SISTEMA DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO
SISTEMA DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO MANUAL TECNICO CENTRAL MICROPROCESADA VERSION 1.1 MAY. 2010 AGUILERA ELECTRONICA ha diseñado y desarrollado un nuevo sistema para el análisis y control de monóxido Más detalles C/ Francia s/n Local 52 MAIL:itecco@itecco.com ITCA-F007 MANUAL DE USO E INSTALACIÓN MODELO ITCA-F007. Rev. 002 - Enero 2015
Irius Tecnología y Control SL C/ Francia s/n Local 52 MAIL:itecco@iteccocom Tienda ONLINE: http://wwwiteccocom/tienda ITCA-F007 MANUAL DE USO E INSTALACIÓN MODELO ITCA-F007 Rev 002 - Enero 2015 SI DESPUÉS Más detalles SISTEMA DE PROXIMIDAD ENCENDIDO A CONTROL REMOTO MANUAL DEL USUARIO SISTEMA DE PROXIMIDAD ÍNDICE Control Remoto Componentes Básicos Atributos del Sistema Modo de operación por Control Remoto Modo de operación Más detalles Manual del usuario. Registrador gráfico de Humedad-Temperatura. Modelo RH520A
Manual del usuario Registrador gráfico de Humedad-Temperatura Modelo RH520A Introducción Felicitaciones por su compra del registrador gráfico de temperatura + humedad RH520A de Extech. El RH520A mide e Más detalles o + + VARFREE En opción se puede suministrar una sonda de temperatura exterior QAC 34 que permite una impulsión de temperatura variable.
REGULACIÓN ELECTRÓNICA RVS PARA CASCADA Y CIRCUITOS SECUNDARIOS RVS RVS VARBLOK ECO C Sonda externa QAC 4 y Sonda ACS QAZ o VARFREE Las calderas con regulación electrónica RVS cuentan de serie con la posibilidad Más detalles MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K605310 ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO
MANUAL INSTRUCCIONES MULTÍMETRO PROFESIONAL REF. K605310 ESPAÑOL ATENCIÓN LEER ANTES DEL USO A fin de evitar el riesgo de ondas y descargas eléctricas atenerse estrictamente a las instrucciones contenidas Más detalles Sistema de Alarma GSM
Sistema de Alarma GSM Guía de Usuario y Configuración Ultima modificación: 10 de Junio de 2015 Por favor, lea esta guía antes de iniciar la instalación de su kit de alarma. Antes de nada, queremos darle Más detalles GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DATALOGGER S EL-USB. Para la instalación completa del manual de operación, vea el cd
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DATALOGGER S EL-USB Para la instalación completa del manual de operación, vea el cd PRIMERO INSTALE SU BATERIA EL-USB-1, EL-USB-1, EL-USB-LCD, EL-USB-2, EL-USB-2+, EL-USB-2-LCD, Más detalles Tablero de Transferencia SEL-E-804 Contactores
DESCRIPCION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SEL-E-804 El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia Más detalles SMART SISTEMA DE INYECCION DE GAS SECUENCIAL SEQUENTIAL GAS INJECTION SYSTEM
SMART SISTEMA DE INYECCION DE GAS SECUENCIAL SEQUENTIAL GAS INJECTION SYSTEM SMART Sistema de Inyeccion Secuencial de GNC MANUAL DE INSTALACION Y USO Generalidades del Sistema de Inyección Secuencial Los Más detalles MANUAL DE INSTRUCCIONES. EQUIPO PARA DETECCIÓN DE FUGAS Sistema de presión clase I según EN 13160 MODELO FUGALARM-P
MANUAL DE INSTRUCCIONES EQUIPO PARA DETECCIÓN DE FUGAS Sistema de presión clase I según EN 13160 MODELO FUGALARM-P Manual Rev5 Junio 2008 1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. El conjunto FUGALARM P es un paquete Más detalles Detector para 4 gases Serie 740
(SÓLO PARA USO COMO REFERENCIA. Los usuarios deben leer y entender las Instrucciones del Usuario previo a su uso) Descripción general El detector de 4 gases Serie 740 está diseñado para ofrecer monitoreo Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución