Source: http://www.traficoadr.com/RD_2016_2004_Almacenamiento_de_productos_quimicos_APQ_8_fertilizantes_nitrato_amonico.htm
Timestamp: 2018-04-21 01:45:37+00:00

Document:
Almacenamiento de químicos - APQ-8 Nitrato amónico
RD 2016 2004 - Almacenamiento de químicos - APQ-8 Nitrato amónico
MIE - APQ 8 - ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO CON ALTO CONTENIDO EN NITRÓGENO
ENLACE AL REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria (ITC) MIE APQ-8 \&quot;Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno\&quot;, del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7, que se inserta a continuación.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el \&quot;Boletín Oficial del Estado\&quot;.
MIE - APQ 8 \&quot;ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES A BASE DE NITRATO AMÓNICO CON ALTO CONTENIDO EN NITRÓGENO\&quot;
Las distancias indicadas en el citado cuadro 1 se multiplicarán por el factor \&quot;f\&quot; que se indica en el cuadro 2 y que regula las distancias mínimas exigidas en función de la capacidad del almacenamiento.
Capacidad de almacenamiento (t) . ... Factor (f)
Entre 50 y 200 . ... 0,5
Entre 201 y 600 . ... 0,6
Entre 601 y 1.000 . ... 0,7
Entre 1.001 y 2.000 . ... 0,8
Entre 2.001 y 4.000 . ... 0,9
Mayor de 4.000 .. ... .. ... . 1
La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y en especial con su Instrucción técnica complementaria BT-029 \&quot;Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión\&quot;.
n) El titular de la instalación dispondrá de un certificado o copia compulsada de éste, que garantice que el producto almacenado ha superado la prueba de detonabilidad que se establece en el Real Decreto 1427/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la intervención administrativa del Estado sobre el nitrato amónico de \&quot;grado explosivo\&quot;, con el fin de excluir la posibilidad de que dicho producto sea de grado explosivo.
DE CONFORMIDAD con el art. 12.5 de la LEY 21/1992, de 16 de julio (Ref. 1992/17363)
EN RELACIÓN con el REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril (Ref. 2001/8971)
Entrada en vigor el 23 de enero de 2005.
Suplemento en Lengua Gallega el 1 de octubre de 2004.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO