Source: https://www.scribd.com/document/343239037/calderas1-pdf
Timestamp: 2018-12-19 02:39:08+00:00

Document:
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALDERAS Y
CALEFACCIÓN CON BIOMASA EN PISCINA
DE LA ZONA SUR. JEREZ.
-MEMORIA DESCRIPTIVA.
-MEMORIA DE CALCULO.
-MEDICION Y PRESUPUESTO.
- PRESCRIPCIONES TECNICAS DE EJ ECUCION Y MATERIALES A EMPLEAR
-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.- OBJ ETO DEL ESTUDIO.
2.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO.
3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
4.- J USTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.
5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN.
6.- CUMPLIMIENTO DEL RITE Y EN PARTICULAR LA ITE.02.
7.- NECESIDADES DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS.
8.-SISTEMA DE EVACUACION DE HUMOS.
9.- DEPURACION GASES DE ESCAPE.
10.-ALIMENTACIÓN DE CALDERA
11.-SILOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.
12-PRODUCCION ENERGIA SOLAR
22 -paredes con locales no calefactados: 1. calentamiento de los vasos. El edificio de nueva construcción exento de otras edificaciones consta de planta sótano y planta baja.S. En planta sótano se ubican los equipos de producción de calor (sala de calderas). -fachadas exteriores 1. energía solar y las instalaciones auxiliares necesarias en la piscina cubierta climatizada PISCINA SUR de dicha localidad.. -suelos: 0.22. Se redacta el presente documento a petición del EXCMO.cubiertas exteriores: 0. En planta baja se encuentran ubicadas las dependencias de vestuarios. calefacción de los vestuarios y producción de A. Los servicios objeto de cubrir son los de calefacción del recinto de piscina. En el mismo se definirán las características técnicas a cumplir para la instalación y necesidades energéticas a cubrir por la central térmica con calderas de biomasa y energía solar en el establecimiento indicado. acumuladores de ACS.1. etc.DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 3 DE 100 .OBJETO DEL PLIEGO. .65.C. AYUNTAMIENTO DE JEREZ (CADIZ) con objeto de definir la instalación de dos calderas de biomasa . duchas. DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS: A continuación indicamos los coeficientes térmicos de transmisión con que cuentan los cerramientos del edifcio.69. control de acceso y vasos de piscinas.. -vidrios y marcos: 5. intercambiadores. los equipos de filtración y circuladores para trasiego de fluidos caloportadores.70. aseos. expresados en W/m2. 2.ºC: . oficina y despacho administrativo.
3.T. de 31 de julio por que se aprobó el Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (B.244/79 de 4 de Abril). Instrucciones técnicas complementarias del anterior Reglamento: MI.BT (Orden del 31 de Octubre de 1. Ordenanzas de locales de protección contra incendios para edificios y locales de Pública concurrencia. 2.177/96 del 4 de Octubre).BT. YA QUE SEGÚN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE DICHO REGLAMENTO NO SERÁ DE APLICACIÓN A LOS EDIFICIOS QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REAL DECRETO ESTÉN EN CONSTRUCCIÓN COMO ES EL CASO. . . Real Dto.414/61 de 30 de Noviembre). 2. Para la ejecución del presente estudio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).NORMATIVA DE APLICACIÓN. .751/1. Real Decreto 1. nocivas.973). . Reglamentos de aparatos y recipientes a presión (Real Dto. Diferentes Ordenes Ministeriales por las que se modifican las anteriores MI.. 4 DE 100 . . nº 186 de 5 de Agosto de 1. Reglamento de actividades molestas. . .O. Norma básica NBE-CT-79 sobre condiciones técnicas en los edificios (Real Dto. insalubres y peligrosas (Dto. REAL DECRETO 1218/2002 de 22 de NOVIEMBRE por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998. 1.E) ASÍMISMO EL PRESENTE PROYECTO SE RIGE POR LA NORMATIVA DEROGADA RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS) REAL DECRETO 1751/1998 DE 31 DE J ULIO Y SU POSTERIOR REVISIÓN EN REAL DECRETO 1218/2002 DE 22 DE NOVIEMBRE. 1. . Reglamento electrotécnico para baja tensión ( 2 de Agosto del 2002). .996 de 5 de Noviembre Reglamento de protección contra incendio. . se han tenido en cuenta todos los reglamentos vigentes que le afectan tendentes a la seguridad.429/79 de 6 de Julio).998). Norma básica NBE-CPI-96. sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios (Real Dto.942/1. Especialmente se ha tenido muy en cuenta el cumplimiento de las siguientes normativas: .998 de 31 de Julio. confortabilidad y al ahorro energético.E. NO SIENDO DE APLICACIÓN EL NUEVO RITE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS) REAL DECRETO 1027/2007 DE 20 DE J ULIO. EL PRESENTE PROYECTO SE RIGE ENTRE OTRAS POR LAS NORMATIVAS DEROGADAS NBE-CT-79 Y NBE-CPI-96 POR TRATARSE DE UN EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y TENER SOLICITADA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CTE (RD 314/06 C. 2.
Exigencias Técnicas de Sistemas Solares para Agua Caliente y Climatización. 27/06/1978. 13/01/1978. R. Además de estas normas citadas anteriormente. Decreto del Ministerio de Industria (15/04/1954. que afectan a este tipo de Instalaciones: Normas Básicas de la Edificación Condiciones Térmicas de los Edificios NBE-CT-79 (25/04/1981). 08/03/1986). Especificaciones Técnicas de Equipos Frigoríficos y Bombas de calor y su Homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Real decreto 2532/1985 de 18 de Diciembre (03/01/1986. Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 13/11/1996). 14/06/02. Instrucción MI-IF-004 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 21/07/1983). 09/02/1987. 02/12/1994. Orden del Ministerio de Industria y Energía (25/04/1981). 15/04/1974. 05/12/1987. Instrucciones técnicas complementarias del reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (27/12/1972. 10/05/1996) Instrucciones Complementarias MI-IF del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones.. 2643/1985 de 18/12/85 del Ministerio de Industria y Energía (24/01/1986. Decreto 865/2003 de 4 julio:Criterios higiniénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. se ha realizado de acuerdo con las siguientes disposiciones de los Reglamentos en vigor. 29/12/1973. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 07/04/1979. 27/02/1986). Real Decreto 3099/1977 y Orden del 19 de Noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (06/12/1977.D. 31/12/1973. 27/09/1979. Orden del 24 de Enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía (03/02/1978. 5 DE 100 . 14/02/1986. Protección contra-incendios NBE-CPI-96 Complementos al Real Decreto 3089/1982 sobre sujeción a Normas Técnicas de los tipos de Radiadores y Convectores de Calefacción (29/10/1996. 11/01/1978. Real decreto 909/2001 de 27 de julo. 06/06/1986). 26/01/1978. Reglamento de verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. . Criterios higiénicos Îsanitarios para la prevención de la legionela. 842/2002 del 2 de agosto. Normas básicas de Edificación.
Para la distribución de energía en sistemas de calefacción. 26/09/1997. .C.DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN. 17/11/1992. . Ordenes del Ministerio de Industria y Energía (07/05/1979). 22/11/1995. 07/08/1998).S.S.. A la vista de las necesidades planteadas. 04/08/1992. 26/01/1988.. 12/06/1982.J USTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. y 6 DE 100 . . producción de A. Calefacción de los distintos espacios.SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA. Producción de ACS con energía solar. . estudiadas las distintas fuentes de energía disponibles en el recinto y varios sistemas de climatización optamos por la siguiente solución. 22/07/1983. producción centralizada de A. Resolución de la Dirección General de la Energía (07/05/1979).. 28/07/1995. como la óptima en cuanto a satisfacer las necesidades del edificio y obtener la máxima eficiencia energética. Reglamento Electro técnico para Baja tensión en relación con Las Medidas de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas. 17/10/1980. 4. así como independizar los gastos de explotación y uso de cada espacio : . 24/03/1988.C. 14/03/1994. calefacción de vestuarios. Las necesidades a cubrir por la instalación son las siguientes: .1. Calentamiento de vasos. 04/06/1984. 13/08/1981. 5. 5. calentamiento de los vasos de la piscina y apoyo a la producción de ACS mediante calderas a biomasa . Calefacción del ambiente de piscinas.
. de rotor húmedo y 2900 RPM. Se instalarán bombas dobles en línea.3. mediante tubería de acero negro estirado sin soldadura DIN2440 ó DIN 2448. intercambiador o colector el fluido caloportador se dimensionarán para los caudales nominales necesarios y vencer la pérdida de carga en el punto más desfavorable del circuito.. la bomba de recirculación de A. dada la diferencia de temperaturas de operación y saltos térmicos entre ambos circuitos. según diámetros. 5.calentamiento de vasos se opta por utilizar como fluido caloportador el agua.CLIMATIZADORAS. Dicha tubería se aislará con coquilla de espuma elastomérica de espesores según RITE. Para la transferencia de calor entre circuitos primarios y secundarios. 5.INTERCAMBIADORES DE CALOR.C. a dos tubos..CIRCULADORES. siendo el grado de protección del motor IP 55 Particularmente. 7 DE 100 .4. se opta por la instalación de intercambiadores desmontables de placas corrugadas de acero inoxidable AISI-316 con juntas de nitrilo. Para el tratamiento del aire de los vestuarios se prevé la instalación de una unidad climatizadora.S. 5. para prevenir las incrustaciones calcáreas. Los circuladotes de cada circuito destinados a hacer llegar a cada unidad terminal.2. será una bomba en línea de rotor Húmedo de bronce. ya que prestan únicamente servicio de calefacción y ventilación.
5. en galería de servicios. con batería de calefacción para aportación de las necesidades de calentamiento del recinto. ventilador de Impulsión TDA 12/12 para un caudal de 5. Este equipo no es objeto de licitacion apareciendo unicamente a titulo informativo 8 DE 100 .200 m3/h.000 lts en el VOLUMEN SOLAR y 4000 lts en el ACUMULADOR DE APOYO.C. filtro de aire G-4.. dotada de compuertas de regulación manual de aire de retorno de 700 x 410 mm y aire exterior de 450 x 510 mm.EQUIPOS DE DESHUMECTACIÓN Y VENTILACIÓN RECINTO DE PISCINA. No Siendo objeto de esta licitación contemplándose solo en este documento a nivel informativo 5. El calentamiento se realizará externamente al equipo mediante los intercambiadores de placas correspondientes. Estarán aislados a base de poliuretano expandido de espesor según RITE.ACUMULADORES A. envolvente de chapa de acero galvanizado acabado en pintura gris plata RAL-9005. contará con un volumen de 8. estarán fabricados en acero tratado interiormente y dispondrán de protección catódica mediante corriente impresa. La instalación de preparación y acumulación de A. El sistema a instalar estará formado por una deshumectadora de compresión mecánica. Serán del tipo horizontal para instalar en cubierta.C.5. transmisión por poleas y correas. aislada con lana de roca de 50 mm de espesor. batería de tubos de cobre y aletas de aluminio.6. Fabricación ORTOPAC.. La ubicación de equipos será en el sótano.S..S.
Sistema de combustión.. con una potencia nominal de 250. se prueba a 6 Kg/cm2 para una presión de trabajo habitual no superior a 3 Kg/cm2. El combustible se introduce en el quemador por la parte inferior del mismo. Las temperaturas de salida de humos no superan en ningún caso los 110 º C La limpieza permanente de la tubería unida a un buen aislamiento térmico de lana de roca garantiza un buen rendimiento estacionario y de trabajo. A continuación indicamos las características principales de la central de producción: 1.EQUIPOS DE PRODUCCION DE CALOR. Intercambiador de calor: Piro tubular. El rendimiento que se consigue es muy elevado. El aire para combustión se introduce en el quemador con una turbina centrifuga con regulación de caudal. inyectando aire en varios puntos para conseguir un optimo quemado del combustible.5. La limpieza de la tubería del intercambiador de calor se hace mediante muelles oscilantes que hacen al tiempo de retenedores de humos. con disposición de tubería piro tubular verticalmente dispuesta en tres pases de humos. La central térmica estará formada por dos calderas de la marca SISCAFRIN ó equivalente. La tubería es de acero estirado sin costuras.000 kcal/h. El cuerpo del intercambiador de calor es cilíndrico. estando siempre por encima del 90 %. 2. modelo SAG-250.7. 9 DE 100 . En la salida de la chimenea se dispone de una turbina para extracción de gases con lo que conseguimos controlar la presión en cámara de combustión. con una muy buena relación potencia de quemador / superficie de intercambio. compacto y de alta eficiencia. de manera continua mediante tornillo sinfín.
La turbina de entrada de aire y la de extracción están sincronizadas y trabajan con
La cámara de combustión y la parte baja del quemador están forrados de ladrillo
refractario para soportar temperaturas de hasta 1700 ºC con lo cual conseguimos elevar la
temperatura de combustión, disminuyendo la cantidad de ceniza producida y obteniendo
un mayor rendimiento del combustible.
Quemando a temperaturas relativamente elevadas las emisiones de partícula a la
es muy baja y siempre dentro de los límites permitidos por la administración.
3. Sistema de alimentación.
El combustible se transporta al interior de la caldera mediante tornillo sinfín uno o varios
tornillos, movidos por un motor eléctrico y accionados por una reductora mecánica de
gran potencia y fiabilidad de tal modo que se pueda garantizar el arrastre de diferentes
tipos de combustible sin ningún problema.
En el interior del silo de almacenamiento, bien sea hecho de obra o chapa, se instala un
motor eléctrico con reductora mecánica que acciona un grupo de flejes de acero sueco
flexibles, destinados a mantener perfectamente alimentado el tornillo sinfín.
Los flejes giran secuencialmente y se pliegan cuando el silo esta totalmente cargado y no
Para evitar posibles retrocesos de llama al silo de almacenamiento, se ha instalado una
válvula termostática que inyecta agua en la cámara del sinfín, si detecta temperatura
superior a 50 º C. La válvula funciona de manera mecánica independientemente de que se
produzca un corte de suministro eléctrico.
Los equipos que se instalan con doble sinfín cuentan además con una pequeña tolva de
recepción de combustible entre ambos sinfines con compuerta motorizada que los aísla
completamente. La compuerta se cierra en caso de fallo del suministro eléctrico.
Para el control de la temperatura de la caldera, se utiliza un termostato digital de dos
etapas, una de ellas controla la temperatura de la caldera y la otra lo hace como seguridad
a 90º C
5. Regulación y control.
Todo el sistema esta controlado por un autómata programable, controla los variadores de
frecuencia que accionan los motores de alimentación de aire, combustible y seguridades.
Los variadores, protegen los motores y detectan cualquier variación de voltaje o
intensidad que pueda resultar peligrosa para los motores.
El variador del tornillo sinfín da orden de retroceso y avance al mismo en caso de
atascamiento, haciéndolo hasta nueve veces, momento en el cual si no desatasca, salta la
La limpieza de la caldera esta automatizada en la tubería del intercambiador multitubular,
con muelles dispuestos en el interior de los tres pases. Los muelles se mueven
verticalmente para mantener limpios los pasos de humos y hacer de retenedores de los
La parte inferior de la caldera (quemador) se recoge la ceniza, o bien se incorpora un
tornillo sin-fin suplementario y un depósito de recogida de cenizas.
7. Encendido.
El encendido se hace de forma manual o bien automáticamente con resistencia eléctrica.
En la mayor parte de los casos se enciende manualmente, manteniéndose encendida
automáticamente, aportando un mínimo de combustible y aire para el consumo
estacionario de la caldera, la caldera puede mantenerse en este estado durante meses,
iniciando de nuevo su trabajo normal en cuanto exista una demanda de energía calorífica.
MODELO POTENCIA PESO Contenido Vº de Ida Retorno Sª. Vaso Vaciado
EN KCAL/H. KG de agua (lts) expansión agua agua expansion
SAG250V 250.000 2.110 473 CERRADO DN-65 DN-65 3Ñ 3Ñ
MODELO SAG 250 V Î R1
(sinfín dir ecto)
Potencia tér mica 250.000 kcal/h
Peso 2110 kgr s
Consumo combustible 93,30 kgr s ser r ín /
Pr esión máxima de tr abajo 3 bar
Diámetr o sinfín pr imar io 125 mm
220/380. 20 A Sección de cable de alimentación.345 Volumen de agua en litr os 473 Vaso de expansión Cer r ado Salida / r etor no de agua FP"871"4"+Ñ Salida expansión / vaciado 3Ñ Tensión de r ed 50/60Hz 400 V 3F+N Potencia total 2.REDUCTOR Nominal 1. 4 mm2 Cobr e.475 Alto 2.92 A FRS-50/11O/FL 1:560 P80 B14 Ventilador de apor te de Modelo MB 14/5 T2 oxígeno quemador Tensión 220 v / 3 f tr iángulo ventilador Potencia 0.42 KW Intensidad Nominal total 12. Intensidad B14.75 KW 1CV.06 A Extr actor de humos Tensión 220 v / 3 f tr iángulo 13 DE 100 . 4p. Moto r eductor Tensión 400 V 3 ar r astr ador /r emovedor Fases de combustible Motor Potencia 0.25 kw Intensidad 2.23 A Fusible o magneto tér mico.EMG.Diámetr o sinfín limpieza 100 mm Rendimiento 85 Î 92 % Super ficie de inter cambio 12 m2 Medidas exter ior es Ancho 1.385 (mm) Lar go 2.
45 kw Intensidad 1.37 kw Intensidad 1.84 A VIBRADOR SISMEC Modelo MVE 100/3 Tensión 220V/3-F Potencia 0.10 KW Intensidad 0.33 A 14 DE 100 .84 A Motor balancín limpieza Modelo FRS70/PC y motor sinfín limpieza Tensión 380 v / 3 f estr ella cenizas Potencia 0. Potencia 0.
Dicho acceso puede tener sólo atribuciones de visualización del estado de los equipos ó para la empresa mantenedora de actuación sobre ella. el modo de funcionamiento más concreto para cada zona es:Las calderas 15 DE 100 .-Marcha-paro de ACS por sonda en acumulador.-Arranque retardado de caldera respecto de su bomba. De esta manera el cuadro de Protección y maniobra de los equipos está muy próximo y el conexionado se simplifica. Para facilitar el manejo de la instalación se utiliza un PC donde se han confeccionado Unos gráficos de la instalación. Se trata de un sistema de control centralizado. Se ha previsto la instalación de un sistema de control telegestionable XBS de SEDICAL.8.-Marcha-paro de circuitos de calefacción en función de la estrategia que se fije según la información que se reciba de las sondas en ambiente..SISTEMA DE CONTROL. Desde un terminal remoto (en el que se haya volcado el programa correspondiente) se accede al sistema de control en una dirección IP con una clave de acceso. ya que las instalaciones se concentran en la Sala de calderas y sala de bombas y acumuladores anexa. paro retardado de la bomba respecto de su caldera.Aparte de la descripción general anterior. La central de control digital llevará una programación a medida que incluirá:-Horarios de todos los circuitos. TAC ó equivalente. de manera que el personal de mantenimiento pueda visualizar El estado de la instalación y si se estima oportuno actuar sobre ella. provocando el encendido ó apagado de equipos ó modificación de las consignas. pudiendo modificar estados y parámetros de funcionamiento a distancia. si se estima oportuno facilitarle dichas atribuciones.-Detección de fallo en las bombas a través de los contactos auxiliares de su contactores. e igualmente. esto evitará sobrecalentamiento en los hogares y alargará la vida de las calderas.5.
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y VENTILACION. ITE 02. En recinto de piscina además se comprobará que dichos niveles de ventilación son iguales o 16 DE 100 . Para el recinto de piscina aplicaremos la ITE 10.condiciones ambientales admisibles del edificio. ITE 02.1. compactas o remotas.2.. Para el mantenimiento de una calidad aceptable en los locales ocupados se han previsto aportaciones de aire exterior en caja de mezcla de retorno de las distintas climatizadoras. estando la temperatura ambiente comprendida entre entre 2 y 3 º por encima de la del agua. inferior o igual a 23 ºc en invierno. (temperatura operativa). Concretamente los niveles de ventilación a aplicar serán de 10 lts/seg por persona.-BIENESTAR TERMICO: .2.dispondrán de un sistema propio de control. climatizadoras de agua y deshumectadoras de piscinas conforme a la UNE 100-011.1. encaminada a conseguir unas condiciones de bienestar aceptables con un consumo racional de energía. bien de expansión directa de refrigerante.3. La regulación se realizará en los circuitos primarios mediante válvulas proporcionales.2. con un mínimo de 26ºc y un máximo de 28ºc.CUMPLIMIENTO DEL RITE Y EN PARTICULAR LA ITE 02. 6. independiente del sistema electrónico. igual o superior a 23ºc en verano.2.. Analizamos a continuación cada uno de los puntos de la ITE 02. actuando este únicamente dando o no dando posibilidades de funcionamiento en función de horarios y demandas.
en ninguno de los subsistemas 17 DE 100 . No obstante.7 RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCION.-LOCALES SIN CLIMATIZACION: .superiores a los prescritos por el DECRETO de la Junta de Andalucía.800 m3/h se considerará la posibilidad de instalar un sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. ITE 02. de la radiación solar absorbida y fundamentalmente por las cargas internas de cada espacio.7 del R.3.4. En aplicación de la ITE 02. se justifica la no recuperación del sistema teniendo en cuenta la condición de subsistema para cada una de las unidades de tratamiento de aire. ITE 02. 23/1999.Se excluyen del servicio de climatización las zonas auxiliares tales como archivos.I.. etc.E. Cuando el caudal impulsado por un subsistema sea igual o superior a 10. incluso en las deshumectadoras de piscina aun siendo el caudal impulsado superior al establecido..4. almacenes. así como de su horario de utilización. en el horario de funcionamiento de la piscina no se dan condiciones exteriores más favorables.4. en los que no se prevee una ocupación habitual o actividad concreta ITE 02.6.4. la necesidad o no de utilización de dicho dispositivo debe decidir según las presentes condiciones climatológicas .T. ya que en el régimen de funcionamiento de verano. En base a este criterio no se han previsto sistemas de freecooling. artículo veinticuatro de 8 m3/h por m2 de lámina de agua. En virtud de dicha consideración.ENFRIAMIENTO GRATUITO POR AIRE EXTERIOR. estudiado el perfil de temperaturas exteriores..
realizar el equilibrado del circuito.6. etc.contamos con un caudal de aire de renovación mayor de 3 m3/seg ITE 02.8. Se han previsto elementos específicos..4. La equipos de producción y los circuladotes incorporan elementos antivibratorios flexibles para evitar la transmisión de vibraciones a la red hidráulica.3. tales como válvulas de equilibrado con tomas de presión. Los cictutos de llenado y vaciado de los circuitos son los siguientes.-02. pasillos.9. según ITE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS.-LOCALES SIN CLIMATIZACION: Se excluyen del servicio de climatización las zonas auxiliares tales como archivos. ITE 02. aseos.9.. en los que no se prevee una ocupación habitual o actividad concreta. no 18 DE 100 . Los equipos proyectados cumplen en cuanto al fraccionamiento de potencia con la ITE 02.02 CIR CUITO DN ALIMENTACION Cº FRÍO 25 ALIMENTACION CALOR 32 VACIADO FRÍO 32 VACIADO CALOR 40 ITE.- Las redes de distribución por aire cumplen con lo prescrito en la UNE 02.6 FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA.08. La instalación de distribución de agua se ha dividido en circuitos secundarios según su uso. ITE 02.9 .3 y la norma UNE 86609. ITE 02.CONDUCTOS Y ACCESORIOS .
-02.11. tal como siguen: 19 DE 100 . Al no existir recorridos mayores de 10 mts se utilizarán las propias unidades terminales de difusión como registros para acceder al interior de los conductos. CONTROL. Las unidades de producción de frío y calor dispondrán de un sistema de control de la temperatura de impulsión en continuo mediante microprosesador Para los distintos subsistemas se instalarán sistemas de control independientes que permitan dejar fuera de servicio cada uno de ellos según la ocupación de los mismos. ITE. Dispondrán de un termostato o cuadro de control programado a tal efecto.02. En cumplimiento de la ITE 02.10 AISLAMIENTO TERMICO. en labores de mantenimiento. para cada subsistema limitado a las condiciones ambientales de la ITE 02.12.habiéndose previsto en ningún caso los retornos por plénum.1... ITE 02. Los espesores de los revestimientos para el aislamiento térmico de los aparatos. ITE. El sistema de regulación será del tipo proporcional para todas las climatizadoras.MEDICION.10 se aislarán aquellas conducciones en las que circulen fluidos susceptibles de sufrir consumos energéticos superfluos o en los que se puedan producir contactos accidentales por personas.2. los equipos y las conducciones cumplirán las exigencias establecidas en el apéndice 03. Se han previsto los siguientes elementos de medida para los parámetros fundamentales de en el funcionamiento de la instalación.
Los equipos con partes móviles contarán con la correspondiente protección. ITE 02. Los grupos térmicos estarán dotados de termostato de seguridad de rearme manual que impidan que se alcancen presiones superiores a las de timbre.15. ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS. De los dos sistemas posibles que permite el RITE para acondicionar recintos de piscinas se ha optado por el sistema de equipos de compresión mecánica. taradas a 3. en uno de los circuitos frigoríficos. Presiones diferenciales: puentes de manómetros entre impulsión y aspiración de bombas ó entrada / salida de intercambiadores de placas. 7. utilizándose la energía convencional (caldera) sólo para suplir el calor necesario para el aire mínimo de ventilación y las pérdidas de transmisión del local. Los equipos disponen de un condensador para calentamiento gratuito del agua de la Piscina. En cada grupo térmico se han previsto válvulas de seguridad con escape conducido. .2.5 kgrs/cm2. . deshumedeciéndolo y calentándolo para impulsarlo al ambiente. Dicho calentamiento se realiza mediante el propio circuito frigorífico (condensador). además de la regulación de temperatura en continuo al incorporar quemadores modulantes y dispositivo de corte del quemador en caso de reboque de humos. enfriando el aire . 20 DE 100 .. temperaturas de circuitos: termómetros con vaina de inmersión de 100 mm. Presiones en circuitos: manómetros con válvula de vaciado. INSTALACIONES ESPECÍFICAS. . . ITE 10.REQUISITOS DE SEGURIDAD. NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTRAS ENERGÍAS DISTINTA A LA ELÉCTRICA. Caudales: válvulas de equilibrado con tomas para medición y regulación de caudales.
3 2 . 3 F A N C O I L C R I S A L E R A F A 4 T T 8 1 0 . 7 6 c i r c r c i p p u o n m n o v o m S P D 4 l a d a l e t a e t . 2 3 c i r c r c i c p u o P R O D U C C I O N A C S S P D 4 l a d .1. 2 5 c i r c r c i i z r V C A L D E R A I O M A S A S A G 4 4 B 1 8 2 5 0 1 2 . 7 6 c i r c r p r i r i c r p u o m o s l a d a a l d e a 2 d 5 0 / 1 0 b 1 0 . 7 6 0 . Los equipos que consumen energía eléctrica son la deshumectadora. 7 5 0 . 2 5 c i r c r u o A E R Í A P O S C A L S P D 4 4 l a d B T T 8 6 5 / 1 3 8 B 1 1 . 9 21 DE 100 . 2 2 c i r c r u o A C U M U L A D O R E S S O L A R E S S A D P 4 l a d 0 / 8 T 1 0 . . 2 5 c i r c r u o A C U M U L A D O R A P O Y O S A D P 4 l a d 0 / 8 T 1 0 . 7 5 0 . el climatizador de vestuarios. 2 3 0 . las bombas de los distintos circuitos y las calderas de biomasa. 3 C A L D E R A I O M A S A S A G 4 4 B 2 8 2 5 0 1 2 . 7 c i r c r D E S H U M E C A D O R A T u o R E C I R C U L A C I O N A C S S A P l a d 2 5 / 1 2 5 8 1 0 . 7 1 . 7 5 C L I M A I Z A D O R E S U A R I O O H C 4 4 T T 8 8 B 1 0 . EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA. 7 6 c i r c r p r i r i c r p u o n m n o v S P D l a d a l e t a e t . 3 2 . a l 5 0 / 1 2 8 B 1 0 . 7 6 0 . 2 3 0 . 7 6 0 . 0 / 1 0 8 B 1 0 . 2 5 0 . 2 2 0 . 2 3 c i r c r 0 . 2 5 0 . Los consumos eléctricos servirán para el dimensionado de las líneas de alimentación secundarias a cada equipo y la línea de alimentación general al cuadro secundario desde el cuadro general de baja tensión. 3 6 c i r c r u o P R I M A R I O E ª S O L A R S P D 4 l a d 0 / 8 8 B 1 0 .7. C O N S U M O S E L É C T R I O S S I M U L T Á N E O S P I S C I N A S U R A ) C E N T R A L T É R M I C A : ( k w ) E Q U I P O M O D E L O U D S C o n s u m o o t t a l ( k w ) u o m o s l a d a a l d e a 1 d 5 0 / 1 0 b 1 0 . 2 5 0 . 2 5 K u o m o E S U A R I O S P D 4 l a d l a t a d T 0 / 8 8 B 1 0 . . 3 6 0 . 7 5 V C O N R O L T 0 1 1 1 T O T A L C O N S U M O S S I M U L T Á N E O S C E N T R A L T É R M I C A 1 2 . 0 / 8 8 B 1 0 .
4 C O N T R O L C L / P H 2 0 . 1 0 . 1 0 . S I E N D O L O S C O N S U M O S Q U E S E I N D I C A N D E U N A S O L O D E E L L A S P A R A E L C Á L C U L O D E L O S C O N S U M O S S I M U L T Á N E O S 8. es 22 DE 100 .C. 5 R C 1 2 6 2 .S.N O T A : T O D A S L A S B O M B A S D E L O S C I R C U I T O S S O N D O B L E S A E F E C T O S D E P R E V I S I O N D E E L E M E N T O S D E P R O T E C C I Ó N Y M A N I O B R A . 5 7 . 2 2 . 5 C V 1 4 4 B O M B A C A L E N T A M I E N T O V A S O C O M P 1 C V 1 0 . 7 5 0 . S I E N D O L O S C O N S U M O S Q U E S E I N D I C A N D E U N O S O L O D E L O S M O T O R E S P A R A E L C Á L C U L O D E L O S C O N S U M O S S I M U L T Á N E O S B ) E Q U I P O S C L I M A T I Z A C I O N : ( k w ) E Q U I P O M O D E L O U D S C o n s u m o o t t a l ( k w ) D E S H U M E C T A D O R A B A W H 1 5 0 1 5 7 5 7 3 C A S S E T T E S R A S  2 .2. 5 3 B O M B A F I L T R A C I Ó N V A S O C O M P C V 1 2 . 7 5 B O M B A S D O S I F I C A D O R A S 4 0 .. 0 5 N O T A : P O R C A D A B O M B A D E F I L T R A C I Ó N E X I S T E U N A D E R E S E R V A A E F E C T O S D E P R E V I S I O N D E E L E M E N T O S D E P R O T E C C I Ó N Y M A N I O B R A . 2 B O M B A C A L E N T A M I E N T O V A S O P P A L 5 . 2 T O T A L C O N S U M O S I M U L T A N E O D E P U R A C I O N 1 5 . NECESIDADES DE OTRA ENERGÍA DISTINTA A LA ELÉCTRICA. La otra fuente de energía escogida para los servicios de calefacción y apoyo al A. 5 T O T A L E Q U I P O S C L I M A T I Z A C I O N 6 3 C ) E Q U I P O S D E P U R A C I Ó N : ( k w ) E Q U I P O M O D E L O U D S C o n s u m o o t t a l ( k w ) B O M B A F I L T R A C I Ó N V A S O P P A L 1 0 C V 1 7 .
El volumen necesario para almacenar dicha cantidad de pellets es de 26 m3.94. hormigón HA-25/B/20/IIA.700 kwh Para un poder calorífico máximo de los pellets de 4. con un volumen total de 31 m3. siendo por tanto necesario un volumen de 52 m3 para garantizar el suministro de dos meses de funcionamiento. incluso curado una vez ejecutada la aplicación. Formación de tarima flotante para creación de hueco para alojar el mecanismo de los removedores de los silos mediante tubo estructural de 40 x 40 cms y tablero de aglomerado ignífugo reforzado. en capa de saneo y nivelación de 10 cm de espesor. Apertura de paso de tornillos sinfín en muros de hormigón armado separadores de sala de calderas. compuesto por limpieza de superficie de agua a presión para abrir los poros y facilitar la penetración. ferrallado y montaje de acero B500S en barras corrugadas para parmado en ambas caras con redondo de 12 mm cada 20 cm.001. Impermeabilización de los dos vasos de las dimensiones indicadas. Para la impermeabilización de la losa con el muro se formará mediante cañas de 5 x 5 cm triangulares con aplicación de lechada vandex-super y mortero vandex-unimortat 1.9 kwh/kgr tendríamos unas necesidades mensuales de 17. incluso suministro. incluso encofrado y desencofrado para cava vista.75 kgrs/cm2 colocando la segunda estando fresca la primera capa. tendríamos una demanda mensual de 94. con una utilización de 220 horas mensuales. ya que tienen mucha incidencia en el mismo las condiciones exteriores y el uso real del mismo. según se justifica en la memoria de cálculo.4 x 3 mts de altura. vertido por medios manuales. incluso curado una vez efectuada la aplicación.-SISTEMA DE EVACUACION DE HUMOS. Se han previsto dos silos con unas dimensiones útiles de base de 3 x 3. mediante vertido de hormigón HM-15. 8. Aplicación en paredes. Las necesidades de combustible en este tipo de establecimientos no es fácil de estimar. realizado con paneles metálicos forrados y elementos de berenjenos para realizar despieces y cortes.286 kgrs. Se realizará el fondo de los silos con losa maciza de hormigón armado para cimentación. Se realizarán sobre sótano en bruto próximo a sala de calderas. con programa informático del fabricante que adjuntamos: 23 DE 100 . No obstante basándonos en la demanda energética del edificio de 385 kw. El cálculo de la chimenea ha sido realizado según la UNE 123. elaborado en central para relleno de muro de contención. fondos y techo de dos capas de vandex-super de 0.la biomasa. preformado.
16 Pa Diámetro interior de la chimenea: 300 mm Diámetro exterior de la chimenea: 350 mm CÁLCULOS TRAMO VERTICAL Temperatura media de humos: 151 ºC 24 DE 100 .3 m/s Depresión requerida a la base de la chimenea: 0.0 Kw 250.Los datos de partida son los facilitados por el fabricante de la caldera: Combustible: pellets Potencia del generador: 290 kW Rendimiento del generador: 92 % Temperatura de humos: 160 ºc CÁLCULO DE CHIMENEAS SEGÚN UNE 123-001-94 Calderas centralizadas.5 m3/h Velocidad media de los gases: 4.000 Kcal/h Rendimiento del generador: 82. DATOS DE PARTIDA Potencia del generador: 300.0 % Tipo de combustible: Sólido PCI = 18500 kJ/kg Tipo de quemador: Todo-nada Temperatura de humos: 160 ºC Temperatura ambiente exterior: 13 ºC Altitud de la instalación: 0m Longitud del tramo horizontal: 3m Altura del tramo horizontal: 2m Longitud del tramo vertical: 12 m Número de codos: 3 Número de tes: 1 CÁLCULOS TRAMO HORIZONTAL Temperatura media de humos: 159 ºC Caudal volumétrico de los humos: 1096.
2 Vmin = 1..15 Pa Velocidad de salida de humos: 4.DEPURACION GASES DE ESCAPE.Esbeltez.2 m/s Diámetro interior de la chimenea: 300 mm Diámetro exterior de la chimenea: 350 mm Tiro real: -31.La velocidad media > velocidad mínima con el caudal mínimo ( Vm > Vmin ) Donde: Vmin=( 3080 + 34 H + ( 280 + 8 H ) log(m) ) / 2700 Vm = 4..0 |DPdis| > H 2. H = 14 Dhi = 0.La presión disponible>altura eficaz ( |dPdis| > H ) |dPdis| = 32. ( [H/Dhi] < 200 ). para rugosidad < 1 mm.2 Vm > Vmin 3.15 H = 14.2 m/s Depresión disponible a la base de la chimenea: -32.2 m3/h Velocidad media de los gases: 4..98 Pa CÁLCULO DE CHIMENEAS SEGÚN UNE 123-001-94 Comprobaciones finales: 1..300 H / Dhi = 47 ( H / Dhi ) < 200 9.Caudal volumétrico de los humos: 1078. 25 DE 100 .
se garantiza que la emisión de partículas es prácticamente inexistente y dentro siempre de la legalidad vigente: . 11. .-SILOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. Los flejes giran secuencialmente y se pliegan cuando el silo esta totalmente cargado y no son necesarios. movidos por un motor eléctrico y accionados por una reductora mecánica de gran potencia y fiabilidad de tal modo que se pueda garantizar el arrastre de diferentes tipos de combustible sin ningún problema. Cámara de combustión y parte baja del quemador forrados de ladrillo refractario para soportar temperaturas de hasta 1700 ºc. Quemando a temperaturas relativamente elevadas las emisiones de partícula a la atmóstera son muy bajas y siempre dentro de los límites permitidos por la administración. destinados a mantener perfectamente alimentado el tornillo sinfín. disminuyendo la cantidad de ceniza producida y obteniendo un mayor rendimiento del combustible. Las calderas SAG incorporan de serie un ciclón de acero inoxidable antes del extractor de humos. No obstante. En el interior del silo de almacenamiento. No obstante se ha realizado una estimación de consumo mensual basándonos en la 26 DE 100 . basándonos en la siguiente información facilitada por el fabricante. Las necesidades de combustible en este tipo de establecimientos no es fácil de estimar. ya que tienen mucha incidencia en el mismo las condiciones exteriores y el uso real del mismo. 10. con lo que conseguimos la eliminación de posibles partículas de los gases de escape.-ALIMENTACIÓN DE CALDERA El combustible se transporta al interior de la caldera mediante tornillo sinfín directo. con lo cual conseguimos elevar la temperatura de combustión. se instala un removedor accionado por el tornillo sinfín que acciona un grupo de flejes de acero sueco flexibles.
S. Circuladores dobles en secundario de ACS y calentamiento de piscina.31 m2 de superficie útil.. con tratamiento SELECTIVO de la placa absorbedora. formado por los siguientes elementos: . Su funcionamiento está basado en el efecto invernadero y en el de superficies absorbentes. están desarrollados para aplicaciones de aprovechamiento solar térmico a baja temperatura. CON ENERGÍA SOLAR.C. .PRODUCCION DE A. Circuito hidraúlico de tuberías de cobre de diámetros comprendidos entre 22 y 35 mm. - DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: . . Vaso de expansión . 12. Se ha realizado una previsión de dos silos de 18 m3 correspondiente al consumo de dos meses. 25 uds de captadores solares planos de 2. Los silos se encuentran ubicados en el interior de la edificación. 2 uds. De acumuladores solares de 4000 lts. Circulador doble en primario de captadores. y están diseñados para soportar las más duras condiciones climáticas. Los captadores solares planteados son 25 uds del modelo T25S. Se prevé la instalación de un sistema de aprovechamiento solar como complemento a la central térmica de biomasa. Existe acceso para tráfico rodado para descarga desde el camión. según la cual el consumo mensual sería de aproximadamente 18 m3. . 2 uds de intercambiadores de placas de 45 kw de potencia de intercambio. 27 DE 100 . . . .Experiencia recabada de otras instalaciones. cargándose desde el Exterior mediante una trampilla de carga de 2 x 1 mts aprox. Para su construcción se emplean los materiales más avanzados con el fin de obtener una larga vida útil y el máximo rendimiento energético. CAPTADORES SOLARES: Los captadores solares térmicos TERMICOL.
ACUMULADORES: Los acumuladores para ACS están fabricados en acero al carbono da alta calidad con recubrimiento interno anticorrosivo VITROFLEX HI-TECH. La unión entre las distintas barras que componen la estructura mediante tornillería de seguridad de acero inoxidable. Incorporan ánodos de sacrificio de magnesio. con el siguiente diferencial constructivo: 28 DE 100 . . Las presentes estructuras son para grupos de 5 captadores T25S. CIRCULADORES DE ROTOR HÚMEDO: Son bombas de rotor húmedo DOBLES EN LÍNEA. de la marca SICC. para terraza plana. La cubierta es de vidrio transparente de vidrio templado extraclaro de 3. Motor POLYCOM. Disponen de patas para apoyar directamente en suelo. La carcasa está formada por un cofre de aluminio con pliegues en los bordes y esquineras de cierre que aseguran la estanqueidad del conjunto.2 mm de espesor. . El aislamiento de la carcasa es de lana de roca semirígida de 40 mm de espesor. Aislamiento a base de poliuretano blando de 50 mm de espesor. para resistir los efectos de la intemperie. El absorbedor está formado por un emparrillado de tubos de cobre con aletas de cobre soldadas por ultrasonidos y soldados a los colectores superior e inferior. Las conexiones entre captadores son mediante un enlace cónico de 3 piezas incorporado al panel y preparado para unirse sin juntas ni teflón. modelo 116 PE. de bajo contenido de hierro y transmisividad superior al 90%. con una inclinación de 45º respecto a la horizontal. Boca de hombre lateral de 400 mm. ESTRUCTURA SOPORTE: La estructura de apoyo de captadores está formada por perfiles de acero galvanizado en caliente. Acabado gzvgtkqt"gp"umc{0"Eqpgzkqpgu"jkftc¿nkecu"c"4Ñ0 . presión de trabajo 8 bares. siempre en posición vertical.
REDES HIDRAÚLICAS. Conexiones en acero inoxidable AISI 316. se dilata o contrae. Construidas en cobre no arsenical de 1 mm de espesor fabricadas según norma UNE aisladas con coquilla de espuma elastomérica. además. . Garantiza la estanqueidad total del motor. INTERCAMBIADORES DE PLACAS: Son intercambiadores de placas DESMONTABLES de acero inoxidable AISI-316. . Bombas autopurgantes. es necesario que las presiones del agua caliente y del agua fría sean iguales y.2ºK.C. contar con un caudal mínimo de retorno de ACS (10%). . . Todas las bombas están equipadas con una camisa de embutición monobloc en aleación cromo-níquel. presión proporcional. .S. . Bombas de velocidad variable hasta 2900 rpm. Modos de funcionamiento seleccionable: presión constante. Una cápsula termostática permanente sumergida en el caudal de A. con doble junta. El equilibrado del circuito se garantiza con el retorno inverso. SU FUNCIONAMIENTO ES MUY SILENCIOSO. menor nivel sonoro y mayor duración. frecuencia constante en modelos a25/4-b hasta A 40/11-b- . Para que la válvula funcione con una precisión de +/. . Tensión de alimentación 3 x 400 v. Pulsador para control de rotación. con el consiguiente aumento de rendimiento. bronce para el cuerpo y acero inoxidable para el obturador. DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL ESQUEMA DE PRINCIPIO. Curvas de funcionamiento bien diferenciadas para favorecer el ahorro energético. Juntas de nitrilo. . que asegura el perfecto alineado de los casquillos. Construida con materiales insensibles a la corrosión. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACUMULADORES Y FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA MEZCLADORA DE 4 VÍAS: Las válvulas mezcladoras termostáticas funcionan de forma totalmente automática. . protegida con 2 capas de pintura contra los rayos ultravioletas. regulando el paso de la mezcla. Caja de conexiones equipable con con módulos de funciones especiales. La temperatura del agua caliente debe ser superior como mínimo 5º a la de mezcla. 29 DE 100 .
temperaturas regulables entre 45. La bomba de primario de energía solar para calentamiento del vaso de la piscina principal está parado. La bomba de apoyo con caldera está parada ya que no es necesario calentar. -B: tarado a 48ºc. temperaturas regulables entre 38..temperaturas regulables entre 30. La válvula de tres vías modula según las necesidades.C. Dos son depósitos solares en serie invertida y el tercero es de apoyo con caldera. La extracción de ACS se realiza siempre desde el acumulador de apoyo con caldera.C. funcionan tanto la bomba del primario solar como la del secundario de acumuladores solares.S. garantizándose en el mismo 60 ºc. contamos con un total de 3 acumuladores de 4000 lts de capacidad cada uno de ellos. sólo que en este caso. pasando antes por la válvula mezcladora de 4 vías. Se indica el sentido de circulación del agua. estando la bomba del primario de caldera parada.S. 2) CALENTAMIENTO ACUMULADOR DE APOYO CON CALDERA. La temperatura a la salida de los paneles solares es mayor que la de los acumuladores solares de A.C. Hay extracción de agua desde los acumuladores solares hacia el de apoyo y desde aquí a consumo. al no alcanzarse los 60º en acumulación entra en funcionamiento la bomba del secundario de apoyo con caldera 30 DE 100 . Para comprender mejor la secuencia de funcionamiento del sistema adjuntamos 4 esquemas de las posibles situaciones: 1) CALENTAMIENTO ENERGÍA SOLAR. al tener prioridad el A. La más recomendable en este tipo de instalaciones centralizadas de ACS. con la que se puede garantizar 50ºc en los puntos de consumo. 48 y 58 ºc. Existen 3 escalas de regulación: -A: tarado a 40 ºc. con caldera está en funcionamiento. 55 y 65 ºc. 3) EXTRACCIÓN DE ACS A CONSUMO CON TEMPERATURA DE ACUMULACIÓN MAYOR DE 60º: en los acumuladores solares contamos con acs a temperatura mayor de 60ºc. así como la bomba del primario de caldera.S. -C: tarado a 55ºc. La temperatura del acumulador de ACS de apoyo con caldera es inferior a 60ºc. la bomba del secundario de calentamiento de A. es la escala B.C. 4) EXTRACCIÓN DE ACS A CONSUMO CON TEMPERATURA DE ACUMULACIÓN POR DEBAJO DE 60º. Es la misma situación que en el caso anterior. En el acumulador de apoyo con caldera se han alcanzado los 60ºc de consigna. 40 y 50 ºc.C.S.S. No hay consumo de A. en las que no contamos con unos recorridos importantes de redes de distribución. En cuanto a la acumulación de A.
MEMORIA DE CALCULO 31 DE 100 .
2. 4. 6. CON ENERGÍA SOLAR. NECESIDADES DE CALENTAMIENTO DE LOS VASOS. 5. 3.S. VENTILACIÓN SALA DE CALDERAS S/UNE 100-020. POTENCIA TERMICA DE LOS GRUPOS TERMICOS. DIMENSIONADO SISTEMA DE ESPANSIÓN. NECESIDADES DE PREPARACIÓN DE A. DATOS DE PARTIDA. ESTIMACION DE CARGAS TERMICAS.S.C. DIMENSIONADO REDES DE TUBERÍAS Y CIRCULADORES. 7.C. 9. MEMORIA DE CALCULO 1. 8. 32 DE 100 . PRODUCCION DE A.
Se han considerado las siguientes condiciones extremas de verano e invierno. CLIMATIZACION.84. CLIMATIZACION . Las condiciones interiores de cálculo se han elegido de acuerdo al RITE y su ITE 02. condiciones exteriores de diseño. .014. correspondientes a la Ciudad de JEREZ DE LA FRA (CADIZ). con objeto de dar una elevada calidad de servicio a la instalación de climatización del edificio. UNE 100. Y en concreto su instrucción técnica ITE 02. Bases para el proyecto. DATOS DE PARTIDA. Condiciones climáticas para proyectos.85.1.y a las normas UNE siguientes: . Bases para el proyecto.1/hr31.2.85. Condiciones extremas de invierno: Temperatura seca /humedad relativa 1. CLIMATIZACION.001.012.2 condiciones interiores de cálculo.6(1%) Se han elegido las condiciones correspondientes a los niveles percentiles del 99% y el 1% para invierno y verano respectivamente. 1.4/hr90% (99%) Ugi¿p"pqtoc"WPG"32202240::"ÐENKOCVK¥CEKïPÑ0"ITCFQU"Î FëC"DCUG"37³eÑ0" Condiciones extremas de verano: Temperatura seca / humedad relativa 37. 33 DE 100 . 1. Condiciones exteriores de cálculo. Las condiciones exteriores de cálculo han sido elegidas de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). UNE 100.3 y a la norma UNE 100. Zona de bienestar.
. según la citada ITE.. ......... datos físicos: ...Temperatura equivalente: INVIERNO Locales en general...3. superficie en m2..4...... Las condiciones del agua de piscinas será de 27ºc.. caracterizacion de los cerramientos..24 ºc El recinto de piscina cubierta se rige por la ITE 10..... al tratarse de una piscina de uso terapéutico para personas discapacitadas..... Los datos más significativos de cada espacio a la hora de determinar el cálculo de cargas son los siguientes: . altura en metros...... por lo que para este espacio las condiciones serán de 28ºc de temperatura seca y 65 % de HR según dicha ITE...2 y la norma une 100..2..... 1. 22 ºc VERANO Locales en general. En memoria descriptiva se han indicado los coeficientes de transmisión mácimos según el CTE de los cerramientos.... 1. datos de los locales.... caudales de aire de ventilación: El caudal de aire de ventilación a aportar a cada unidad de tratamiento es el reflejado según la ITE 02..011 34 DE 100 ...2.. en el vaso grande y de 30ºc para la piscina pequeña.. volumen (m3) ..
Dichas cargas internas responden a esta nomenclatura: a) nivel de ocupación máximo previsto. 2..011 han sido determinados en 35 DE 100 .""FG" 10:00 A 20:00 horas. niveles de presión sonora (referencia 20 yPa) superiores a los siguientes: local Nivel sonor o máximo Nivel sonor o máximo (dbA) (NC) DESPACHOS 45 40 SALA USOS MULTIPLES 45 40 ZONAS GENERALES 45 40 Cargas internas: A efectos de climatización y ventilación. adjuntando las cargas de calefacción de ambos espacios. c) Carga latente por ocupante (W): d) Iluminación (W/m2). TGEKPVQ"FG"RKUEKPCÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ00:5073:"Y XGUVWCTKQUÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ0380:48"Y Los caudales de ventilación según la UNE 100. (personas). b) Carga sensible por ocupante (W).ESTIMACION DE CARGAS TÉRMICAS.Niveles sonoros: Cvgpfkgpfq"c"nq"guvcdngekfq"gp"gn"TKVG"KVG"2404050"ÐTwkfqu"{"XkdtcekqpguÑ. las cargas internas consideradas se relacionan en la tabla de anexo para cada espacio. e) Cargas especiales (W/m2) y su factor radiante correspondiente. La estimación de cargas térmicas del recinto de piscina y vestuarios ha sido realizada con el programa informático CARRIER E-20 II. como consecuencia del funcionamiento de la instalación. Horarios de funcionamiento: Ug"jcp"rtgxkuvq"wp"jqtctkq"fg"wvknk|cek„p"fghkpkfq"eqoq"etkvgtkq"32Ñ"rkuekpc"ewdkgtvcÑ."ug"vqoct p" las medidas adecuadas para que no se produzcan en las zonas de normal ocupación.
4.... POTENCIA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO.....51 KGRS/H .52 KW... ..........S. . Vestuarios....10 lts/seg por taquilla.C.............230.... PÉRDIDAS TOTALES DEL RECINTO.. Para ello las unidades contarán con una caja de mezcla en la aspiración de la unidad donde se mezclarán parte del aire de retorno y el aire exterior indicado..10 lts/seg por persona. se obtienen los datos necesarios para el dimensionado del sistema de tratamiento de aire y del calentamiento de los vasos. Para la estimación de las necesidades de producción de ACS se ha utilizado el sistema informático de reconocido prestigio y fiabilidad contrastada..... (con un mínimo de 8 m3/h por m2 de lámina de agua).44 KW. Dichas aportaciones de aire exterior se realizarán en cada unidad de climatización de forma que esté tratado térmicamente y filtrado antes de la impulsión al espacio........-NECESIDAD DE PREPARACIÓN DE A...función de la ocupación conforme al tipo de espacio: ... cuyos resultados adjuntamos en anexo..83. NECESIDADES DE CALENTAMIENTO DE LOS VASOS................. ... Las necesidades de calentamiento de los vasos y necesidades térmicas del recinto de piscina han sido analizados con un programa informático para el cálculo de piscinas cubiertas de reconocido prestigio y fiabilidad contrastada..............49 KW... Partiendo de la base de 500 usuarios al día............146....... CAPACIDAD DE DESHUMECTACION REQUERIDA. Recinto de piscina. 3........ POTENCIA NECESARIA PARA CALENTAR EL AGUA.111....... los resultados obtenidos son los siguientes: 36 DE 100 ... Mediante la citada herramienta.. La toma de aire exterior dispondrá de una compuerta de regulación de caudal que quedará tarada en una posición de forma permanente. cuyos resultados resumimos a continuación: .........
: 140 KW. uniones electrosoldadas a tope. vista soportada del forjado o estructura metálica. Tiempo de preparación: 1 hora. .C. POTENCIA TÉRMICA DE LOS GRUPOS TERMICOS. .. Dado que la central térmica presta servicio de calefacción y producción de A. .S. Para facilitar la evacuación de aire de la red horizontal se instalarán en determinados puntos purgadores automáticos.44 KW. .VESTUARIOS Y ANEXOS: 17 KW.PÉRDIDAS DEL RECINTO (incluido aire ext) 83. . 37 DE 100 . se opta por instalar dos CALDERAS A BIOMASA con una potencia térmica de 250. La red de tuberías será horizontal. 6.152:1988 IN .000 kcal/h cada una. El paso a través de muros y tabiques se hará mediante pasamuros..52 KW. Nº de duchas: 16. EL circuito hidraúlico será bitubular.S. . Responde a las siguientes características: . La soportación será ejecutada según Une 100. Los diámetros estarán comprendidos entre DN 20 y DN 100. . a caudal constante. . Los accesorios serán del mismo tipo y calidad que la canalización. .NECESIDAD DE MANTENIMIENTO EN VASOS: 111.POTENCIA NECESARIA A. DIN 2440 ó DIN 2448.DIMENSIONADO DE LAS REDES DE TUBERÍAS Y CIRCULADORES. el material empleado será tubería de acero negro estirado sin soldadura . de impulsión y retorno con dispositivos de equilibrado. modelo SAG 250. Las necesidades térmicas para el dimensionado de las calderas: . Según las indicaciones anteriores las necesidades de potencia en calderas ascienden a 349 kw. de forma que la altura sea regulable y deje libre la tubería de cara a dilataciones. Potencia en la caldera: 140 kw 5. Tipo de edificio: polideportivo. incrementando dicha potencia en un 10% en concepto de pérdidas de distribución tendremos una necesidad de 385 kw.C.
/ml. según las necesidades más desfavorables de cada espacio. La pérdida de carga por metro lineal será inferior a 40 mm. CIRCUITOS HIDRAÚLICOS EN ACERO: CIRCUITO DIÁMETRO CAUDAL (LTS/H) PRIMARIO CALOR VASO G 3" 17000 PRIMARIO CALOR VASO P 1 1 /2" 9500 PRIMARIO ACS 2 1 / 2" 4500 PRIMARIO BATERÍA POST. 3" 28000 CALENTA PRIMARIO GRUPO TÉRMICO 1 2" 12500 PRIMARIO GRUPO TÉRMICO 2 2" 12500 CIRCUITO HIDRAÚLICO PVC CIRCUITO DIÁMETRO CAUDAL (LTS/H) CONDENSADOR 90 20000 DESHUMECTADORA CIRCUITOS EN PP CIRCUITO DIÁMETRO CAUDAL (LTS/H) ACUMULADORES ACS 75 4500 CIRCUITO DE ENERGÍA SOLAR: TRAMO CAUDAL DIÁMETRO (LTS/H) 1 2400 35 2 480 22 3 1920 35 4 480 22 5 1440 28 6 480 22 7 960 28 8 480 22 9 480 22 10 480 22 11 480 22 12 960 28 13 480 22 14 1440 28 15 480 22 16 1920 35 38 DE 100 . . La velocidad de circulación será inferior a 2 m/seg. .a. . El caudal en cada ramal se calculará sumando el caudal de la acometida de cada elemento terminal atendido.c.
El contenido de agua de cada circuito será la suma del contenido de agua de la red hidráulica más el de los equipos (equipos de producción..5 kgrs/cm2. El coeficiente de presión del gas se obtiene a partir de la expresión: Pm Cp= ______________ dónde PM= presión absoluta máxima de diseño Pm= presión absoluta mínima de trabajo PM . El vaso de expansión será del tipo cerrado de membrana fija. osea 3. los 45º del circuito de recuperación y los 12ºc del circuito de frío.5 kgrs/cm2 manométricos. definida por el tarado de la válvula de seguridad a 3. en la posición que se indica en el esquema de principio de la instalación. Por otro lado como factor de seguridad se tomará el valor de la densidad del agua máxima.DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE EXPANSIÓN.. se toma una presión mínima de trabajo de 0. esto es.15 kgrs/cm2. La temperatura máxima de servicio varía de unos circuitos a otros y va desde los 80ºc de grupos térmicos. Debido a la ubicación de sala de máquinas en sótano.). unidades terminales. a 4ºc. y una presión máxima de diseño del 90% de la presión máxima de trabajo.Pm El cálculo del coeficiente de dilatación del fluido viene dado por: -3 39 DE 100 . Se instalará un vaso de expansión en cada uno de los circuitos cerrados existentes en la instalación. 17 480 22 18 2400 35 19 2400 35 20 2400 35 21 2400 35 22 2400 35 7. colectores. etc.
Ce= ( -1. CON ENERGÍA SOLAR. formado por los siguientes elementos: .75 + 0. . .. 2 uds. Circuladores dobles en secundario de ACS y calentamiento de piscina.PRODUCCION DE A. dos se instalarán en cada grupo térmico como medida de seguridad suplementaria y el otro en el colector hidráulico. De acumuladores solares de 3500 lts. El volumen útil del vaso de expansión se obtiene con la expresión: V = Cp x Ce x V vex donde V es el volumen de agua de la instalación. Resultando tres vasos de expansión de 100 lts respectivamente.VENTILACION SALA DE CALDERAS S/ UNE 60601.. La ventilación inferior de la sala de calderas tendrá una dimensión de 2. En la parte superior del cuarto de calderas y en posición opuesta a la otra rejilla se instalará una rejilla de las mismas dimensiones 100 x 60 cms. 9. 40 DE 100 .0036 x T2) x 10 Siendo T. Se prevé la instalación de un sistema de aprovechamiento solar como complemento a la central térmica de biomasa. 8.31 m2 de superficie útil.S. Circulador doble en primario de captadores. Los cerramientos de la sala de calderas tendrán una resistencia RF-240 según la norma UNE 100-020/89. 2 uds de intercambiadores de placas de 45 kw de potencia de intercambio. .064 x T + 0.910 cm2 útiles mediante una rejilla de 100 x 60 cms o dimensión equivalente. 25 uds de captadores solares planos de 2.C. la temperatura máxima de funcionamiento del agua del circuito en grados centígrados. .
Vaso de expansión . . 41 DE 100 . resulta ser mayor del producto de 500 x el area de captación.75= 121. . Circuito hidraúlico de tuberías de cobre de diámetros comprendidos entre 22 y 35 mm.000 w). 30. osea. Cumplimiento de la potencia mínima de intercambio: La potencia de cada uno de los intercambiadores (45.000 w como indica la normativa para el dimensionado de las instalaciones del programa prosol. estando comprendida entre 50 y 180 como indica la normativa para el dimensionado de las instalaciones del programa prosol.21. Cumplimiento de la relación volumen solar / area de captación: La relación resulta ser de 7000/ 57.
MEDICION Y PRESUPUESTO 42 DE 100 .
d e d i á m e t r o 1 1 2 " P N 1 6 . t o r n i l l o s . 0 3 U D . u n t a s . M o n t a d o e i n s t a l a d o 1 0 3 . 2 3 . u e g o d e j b r i d a s . P T O I N S T A L A C I O N D E D O S C A L D E R A S A B I O M A S A Y E N E R G Í A S O L A R E N L A P I S C I N A B C U I E R T A P O L Í G O N O S U R D E J E R E Z D E L A F R O N T E R A ( C A D I Z ) 1 0 3 . 2 3 . D I L A T A D O R A C E R O I N O X I D A B L E 2 1 2 " 2 7 9 . 3 5 1 9 6 . V Á L V U L A D E R E T E N C I Ó N A C E R O I N O X I D A B L E 2 " 2 6 2 . 0 1 . a i s l a d a c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . M o n t a d o e i n s t a l a d o / 1 0 3 . V Á L V U L A D E R E T E N C I Ó N D E A C E R O I N O X I D A B L E 2 9 8 . M o n t a d o e i n s t a l a d o 1 0 3 . c i e r r e C L A P E T A D E S L I Z A N T E d e j a c e r o i n o x i d a b l e . a c a b a d o e n a l u m i n i o . d e v á l v u l a d e r e t e n c i ó n D E A C E R O I N O X I D A B L E . 0 1 C E N T R A L T É R M I C A D E B I O M A S A 0 . u e g o j d e b r i d a s . 0 8 0 U d . d e d i á m e t r o 2 " P N 1 6 . 6 2 43 DE 100 . 0 1 . a i s l a d a c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . u n t a s . 7 3 " 0 U d . j j u e g o d e b r i d a s . 0 1 . 7 3 7 8 . u n t a s . t o r n i l l o s . 5 4 1 2 5 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . 0 0 1 9 7 3 6 5 . 3 1 1 5 8 . 0 1 U D . M o n t a d o e i n s t a l a d o 1 0 3 . d e v á l v u l a d e r e t e n c i ó n D E A C E R O I N O X I D A B L E C L A P E T A D E S L I Z A N T E d e a c e r o / j i n o x i d a b l e . 2 3 . d e v á l v u l a d e r e t e n c i ó n D E A C E R O I N O X I D A B L E . 2 3 . 2 3 . 0 4 U D . d e d i á m e t r o 2 " 1 2 P N 1 6 . 8 6 1 0 3 . V Á L V U L A D E R E T E N C I Ó N A C E R O I N O X I D A B L E 1 1 4 4 . V A L V U L A D E R E T E N C I O N A C E R O I N O X I D A B L E 2 1 1 7 8 . 0 5 U D . 0 2 U D . 7 4 4 4 . c i e r r e C L A P E T A D E S L I Z A N T E d e / a c e r o i n o x i d a b l e . 2 3 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . 0 1 . 0 1 . a i s l a d a c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . 7 4 / 1 2 " 0 U d . t o r n i l l o s . d e d i á m e t r o 3 " P N 1 6 . c i e r r e C L A P E T A D E S L I Z A N T E d e j a c e r o i n o x i d a b l e . a i s l a d a c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . 0 0 0 0 . u e g o j d e b r i d a s . d e v á l v u l a d e r e t e n c i ó n D E A C E R O I N O X I D A B L E . u n t a s . t o r n i l l o s . 7 3 / 2 " U d . a c a b a d o e n a l u m i n i o .
a c a b a d o e n a l u m i n i o . U d d e d i l a t a d o r d e a c e r o i n o x i d a b l e c o n b r i d a s 0 d e a c e r o a l c a r b o n o d e 2 "  1 / 2 P N  1 6 . 0 9 U D . 6 8 U d d e d i l a t a d o r d e a c e r o i n o x i d a b l e c o n b r i d a s 0 d e a c e r o a l c a r b o n o d e 3 " P N  1 6 . 0 1 . 0 1 . 2 3 . M o n t a d o e i n s t a l a d o A A A C A B 1 0 3 . 7 2 2 3 8 . p a r a c o l o c a c i o n e n t r e b r i d a s . P N  1 6 . 7 3 1 0 3 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . 4 6 U d d e d i l a t a d o r d e a c e r o i n o x i d a b l e c o n b r i d a s 0 d e a c e r o a l c a r b o n o d e 2 " P N  1 6 . t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 2 5 0 º c . 0 6 U D . A i s l a d o c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . V Á L V U L D E M R I P O S E R O I N O X I D L E 2 1 4 8 2 . d e 2 "  1 / 2 d e d i á m e t r o . p e q u e ñ o m a t e r i a l y m o n t a j e . M o n t a d o e i n s t a l a d o A A A A C A B 1 0 3 . 0 8 U D . i s l a d o c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . 9 4 4 5 5 . M o n t a d o e i n s t a l a d o A A A C A B 1 0 3 . p a r a c o l o c a c i ó n e n t r e b r i d a s . 0 1 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o A 2 5 0 º c . m a r i p o s a y A e j e e n a c e r o i n o x i d a b l e I S I  3 1 6 . 2 3 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . i s l a d o c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . p e q u e ñ o m a t e r i a l y m o n t a j e . p e q u e ñ o m a t e r i a l . 0 1 . 0 7 U D . t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o A 2 5 0 º c . p e q u e ñ o m a t e r i a l y m o n t a j e . 3 6 / 2 " 0 A C U d v a l v u l a d e m a r i p o s a c u e r p o d e E R O A B I N O X I D L E . D I L T D O R D E E R O I N O X I D L E 3 " 6 9 6 . 2 3 . D I L T D O R D E E R O I N O X I D L E 2 " 4 5 9 . 1 0 U D . 7 8 5 8 0 . p a r a c o l o c a c i ó n e n t r e b r i d a s . p e q u e ñ o m a t e r i a l y m o n t a j e . 5 2 44 DE 100 . M o n t a d o e i n s t a l a d o A A A A C 1 0 3 . 2 3 . 0 1 . D I L T D O R D E E R O I N O X I D L E 1 1 / 2 " 2 5 1 . a c a b a d o e n a l u m i n i o . p a r a c o l o c a c i ó n e n t r e b r i d a s . A i s l a d o c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . i s l a d o c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o d e e s p e s o r s e g ú n R I T E . 5 9 3 3 0 . t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o A 2 5 0 º c . 8 8 U d d e d i l a t a d o r d e a c e r o i n o x i d a b l e c o n b r i d a s 0 d e a c e r o a l c a r b o n o d e 2 " P N  1 6 . 2 3 . I N O X D E 2 " 8 5 6 . p a r a c o l o c a c i ó n e n t r e b r i d a s . V L V U L D E E S F E R . M o n t a d o e i n s t a l a d o A A A C A B 1 0 3 .
T . U D . p e q u e ñ o m a t e r i a l . E . 2 3 . V Á L V U L A D E A R I P O S A A C E R O I N O X I D A B L E 3 " 2 0 0 7 . p a r a c o l o c a c i o n e n t r e b r i d a s . U d v á l v u l a d e e s f e r a d e 2 " . P N S 6 0 . 3 7 7 . 8 0 1 1 / U d v á l v u l a d e e s f e r a d e 2 " . c u e r p o d e a c e r o i n o x i d a b l e . 1 1 1 1 1 / 4 1 5 4 4 0 3 . p a r a c o l o c a c i ó n r o s c a d a . 1 1 1 1 M 1 1 4 0 3 . e s f e r a d e a c e r o i n o x i d a b l e . o n t a d a e M i n s t a l a d a . d e 3 " d e d i á m e t r o . I . F I L T R O D E A C E R O I N O X I D A B L E 2 2 " 0 . 7 7 3 . 7 0 . 7 45 DE 100 . a c c e s o r i o s . o n t a d a e i n s t a l a d a . 0 . c o n c o q u i l l a d e f i b r a M d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . p e q u e ñ o m a t e r i a l . 6 2 . T . 2 L L A V E U d d e p u r g a d o r a u t o m á t i c o S P I R O T O P 0 1 1 / c o n s t r u i d o e n a c e r o i n o x i d a b l e A I S I 3 6 d e 2 " c o n v á l v u l a d e p u r g a s i n f u g a s y a n t i b l o q u e o . 0 . V Á L V U L A D E S E G U R I D A D " 8 . V A L V U L A D E E S F E R A A C C . c u e r p o d e 0 a c e r o i n o x i d a b l e . P N S 6 . 0 . M o n t a d o e i n s t a l a d o 1 1 1 5 1 / 1 9 5 9 5 0 3 . 2 U D . 0 . 2 3 . 2 U d v a l v u l a d e m a r i p o s a c u e r p o d e A C E R O 0 I N O X I D A B L E . 2 3 . 3 U D . U D . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . E . 2 3 . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n M a l u m i n i o . o n t a d o e i n s t a l a d o 1 1 1 4 M 1 / 1 5 4 5 1 5 0 3 . t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 0 º c . p e q u e ñ o m a t e r i a l . t i p o H に 1 1 1 1 H . I . 6 U d d e v a l v u l a d e s e g u r i d a d c o n a s i e n t o d e 0 a c e r o i n o x i d a b l e . E . o n t a d a e i n s t a l a d a . T . m a r i p o s a y e j e 1 1 e n a c e r o i n o x i d a b l e A I S I S 3 6 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . E . P U R G A D O R A U T O Á T I C O S P I R O T O P 2 " C O N 8 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . T . p e q u e ñ o m a t e r i a l . I . 0 . M o n t a d a e i n s t a l a d a . I N O X 2 " 3 8 . 2 3 . p a r a c o l o c a c i ó n r o s c a d a . U D . M M o n t a d a e i n s t a l a d a . P N S 6 0 . I . d e / 4 " . 1 1 1 1 1 / 4 5 9 4 4 9 0 3 . 3 6 2 7 . e s f e r a d e a c e r o i n o x i d a b l e . c u e r p o d e f u n d i c i ó n .
M o n t a d o e i n s t a l a d o 0 3 3 0 D N Ó S D S I I N N I 3 3 1 . 2 . 1 7 U . c o n b r i d a s . F L T R O E A C E R O O X A B L E E 2 " 2 7 6 . F L T R O E A C E R O O X A B L E E 1 1 / 2 " 1 6 2 . 2 . . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 0 º t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 1 5 c . l i r a d e a c e r o i n o x i d a b l e ½ ざ" g r i f o d e p u r g a c o n p l a t i n a d e c o m p r o b a c i ó n . 1 . 8 1 1 8 1 . 1 . c o n b r i d a s . 0 º t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 1 5 c . r e c u b r i m i e n t o e p o x i . c o n t a m i z I S I 3 0 4 N d e a c e r o i n o x i d a b l e A . P 1 6 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e I s e g ú n R . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 0 º t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 1 5 c . c o n b r i d a s . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . 6 6 2 . c o n t a m i z I S I 3 0 4 N d e a c e r o i n o x i d a b l e A . c o n e x i o n a d o . c o n t a m i z I S I 3 0 4 N d e a c e r o i n o x i d a b l e A . M o n t a d o e i n s t a l a d o 0 3 3 0 D I D I N I D D 3 4 1 . E . c o n e x i o n a d o . 2 8 #1. r e c u b r i m i e n t o e p o x i . 46 DE 100 . 6 U d d e F i l t r o c o l a d o r d e 1 1 / 2 " d e A C E R O 0 I N I D O X A B L E . . 2 . T . 1 9 U . . M o n t a d a e i n s t a l a d a . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o .yj"Ndj„"Жざ U d d e m a n ó m e t r o b a ñ o d e g l i c e r i n a c o n e x i ó n 0 1 / 2 " M c o n c a j a e n a c e r o i n o x i d a b l e . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e I s e g ú n R . . c o n t a m i z I S I 3 0 4 N d e a c e r o i n o x i d a b l e A . T . P 1 6 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e I s e g ú n R . U d d e F i l t r o c o l a d o r d e 2 1 / 2 " d e A C E R O 0 I N I D O X A B L E . c o n e x i o n a d o . E . r e c u b r i m i e n t o e p o x i . F L T R O E A C E R O O X A B L E E " 2 1 2 2 . r e c u b r i m i e n t o e p o x i . T . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 7 1 5 . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . 5 8 0 3 U d d e F i l t r o c o l a d o r d e " d e A C E R O I N I D O X A B L E . E . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e I s e g ú n R . . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . 1 . 1 . P 1 6 . c o n b r i d a s . P 1 6 . . . M A M E T R O E E F E R A G L C E R A C O L R A 1 6 7 . M o n t a d o e i n s t a l a d o 0 3 3 0 D I D I N I D D 3 4 1 . M o n t a d o e i n s t a l a d o 0 3 3 0 D I D I N I D D 4 4 1 . E . . . . e j e c u c i ó n d e p u e n t e À m a n ó m e t r o . M o n t a d o e i n s t a l a d o . . 0 º t e m p e r a t u r a m á x i m a d e s e r v i c i o 1 5 c . . T . c o n e x i o n a d o . 1 8 U . 1 6 U . U d d e F i l t r o c o l a d o r d e 2 " d e A C E R O 0 I N I D O X A B L E . 7 9 2 5 . 2 .
1 0 3 . d e d i á m e t r o 3 " . 1 0 M l d e t u b e r í a d e a c e r o n e g r o D I N 2 4 4 0 E S T I R A D O S I N S O L D A D U R A p a r a d i s t r i b u c i ó n d e a g u a t r a t a d a t é r m i c a m e n t e . 7 7 7 9 9 7 . 8 0 M l d e t u b e r í a d e a c e r o n e g r o D I N 2 4 4 0 E S T I R A D O S I N S O L D A D U R A p a r a d i s t r i b u c i ó n d e a g u a t r a t a d a t é r m i c a m e n t e . e t c . M e d i d a l a l o n g i t u d e j e c u t a d a c o n p / p d e c o d o s . 2 3 . M o n t a d a e i n s t a l a d a . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 5 6 I N O X I D A B L E 0 U d d e t e r m o m e t r o v e r t i c a l p a r a c a l e f a c c i o n d e c o n s t r u c c i o n m e t a l i c a . 2 3 . d e d i á m e t r o 1 1 / 2 " . 3 7 7 4 0 5 . M e d i d a l a l o n g i t u d e j e c u t a d a c o n p / p d e c o d o s . d e 0 ô 1 2 0 º C . 1 0 3 . a c c e s o r i o s . c o n a i s l a m i e n t o t é r m i c o d e 3 0 m m m e d i a n t e c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o M ô 0 d e I S O V E R y t e r m i n a c i ó n e n a l u m i n i o . T E R M Ó M E T R O B I M E T Á L I C O E S F É R I C O A C E R O 3 2 4 1 . d e d i á m e t r o 2 1 / 2 " . 2 3 . c o n a i s l a m i e n t o t é r m i c o d e 3 0 m m m e d i a n t e c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o M ô 0 d e I S O V E R y t e r m i n a c i ó n e n a l u m i n i o . T U B E R Í A D E A C E R O D I N 2 4 4 0 1 1 / 2 " 2 3 0 3 4 . a c c e s o r i o s . a c c e s o r i o s . 2 2 M L . e t c . t e s . M o n t a d o e i n s t a l a d o . T U B E R Í A A C E R O D I N 2 4 4 0 2 1 / 2 " 1 5 0 4 9 . e t c . t e s . e t c . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 1 0 3 . 1 0 3 . a c c e s o r i o s . T U B E R Í A A C E R O D I N 2 4 4 0 2 " 1 9 0 4 2 . 2 4 M L . d e d i á m e t r o 2 " . 0 1 . c o n a i s l a m i e n t o t é r m i c o d e 3 0 m m m e d i a n t e c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o M ô 0 d e I S O V E R y t e r m i n a c i ó n e n a l u m i n i o . t e s . 0 1 . 47 DE 100 . 2 3 . 0 8 1 3 1 4 . 0 1 . 1 0 3 . 2 0 U D . c o n a i s l a m i e n t o t é r m i c o d e 3 0 m m m e d i a n t e c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o M ô 0 d e I S O V E R y t e r m i n a c i ó n e n a l u m i n i o . 0 5 7 9 8 9 . 2 3 . 5 239 0 M l d e t u b e r í a d e a c e r o n e g r o D I N 2 4 4 0 E S T I R A D O S I N S O L D A D U R A p a r a d i s t r i b u c i ó n d e a g u a t r a t a d a t é r m i c a m e n t e . c a j a d e a c e r o i n o x i d a b l e . 2 3 M L . 0 1 . 5 0 M l d e t u b e r í a d e a c e r o n e g r o D I N 2 4 4 0 E S T I R A D O S I N S O L D A D U R A p a r a d i s t r i b u c i ó n d e a g u a t r a t a d a t é r m i c a m e n t e . t e s . M e d i d a l a l o n g i t u d e j e c u t a d a c o n p / p d e c o d o s . M o n t a d a e i n s t a l a d a . c o n v a i n a d e 1 / 2 " M . M e d i d a l a l o n g i t u d e j e c u t a d a c o n p / p d e c o d o s . 0 1 . 2 1 M L . T U B E R Í A A C E R O D I N 2 4 4 0 3 " 4 1 0 5 6 . 2 8 2 3 0 7 4 .
I N T 6 0 1 4 8 . d e r i v a c i o n . c o n u n a p o t e n c i a d e i n t e r c a m b i o d e 2 2 0 K w . M o n t a d o e i n s t a l a d o . c o d o s . e t c ) . 0 1 . m a r c a S E D I C A L . 0 1 . c o n c o q u i l l a d e f i b r a d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . h u e s o d e a c e i t u n a . m o d e l o U F P  5 2 / 3 2  l  c p n 1 0 . 1 1 1 9 8 7 . c o n e x i o n a d o a d i s t i n t o s c i r c u i t o s . v e n t i l a d o r e s p a r a a i r e d e c o m b u s t i ó n y e x t r a c c i ó n a c c i o n a d o s m e d i a n t e v a r i a d o r d e f r e c u e n c i a . d e c a l d e r a d e b i o m a s a p a r a p o l i c o m b u s t i b l e s ( p e l l e t s . 3 8 0 U d .1 0 3 . 1 0 3 . a s t i l l a s 5 c m 2 . m a n i p u l a c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a . I N T E R C A M B I A D O R D E P L A C A S 1 3 0 K W 1 1 1 7 3 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . p r i m a r i o 8 0 / 6 0 . a g i t a d o r d e b i o m a s a y t o r n i l l o s i n f i n t r a n s m i s i ó n d i r e c t a a c c i o n a d o m e d i a n t e v a r i a d o r d e f r e c u e n c i a . 1 0 3 . I . 8 9 48 DE 100 . T . v á l v u l a t e r m o s t á t i c a d e s e g u r i d a d . 2 3 . I N T E R C A M B I A D O R D E P L A C A S 2 2 0 K W 1 1 9 8 7 . m o d e l o S A G  2 5 0 . s e c u n d a r i o 3 0 / 3 6 . 2 3 . s o m b r e r e t e . 2 6 M L . 8 9 1 1 7 3 . p a r a c a l e n t a m i e n t o p i s c i n a p o l i v a l e n t e c o n c a l d e r a . 6 9 7 1 0 0 9 . d i s p o s i t i v o d e a c c i o n a m i e n t o p a r a e l s i s t e m a d e a l i m e n t a c i ó n . C A N A L I Z A C I O N I N O X / I N O X 3 5 0 M M D . 0 1 . t e r m o m e t r o p i r o m e t r o . c o n a i s l a m i e n t o t e r m i c o c o n t i n u o d e 2 5 m m . C A L D E R A D E B I O M A S A S A G  2 5 0 2 3 5 5 0 4 . 8 0 U d . 2 3 . t e n s i ó n d e a l i m e n t a c i ó n 4 0 0 v / 3 f / 5 0 y n e u t r o . e n c h a p a d e a c e r o i n o x i d a b l e A I S I 3 0 4 1 8 / 1 0 C r N i . M o n t a d o e i n s t a l a d o . E . a b r a z a d e r a s d e u n i o n . t e r m o s t a t o d e r e g u l a c i o n y s e g u r i d a d . d e c h i m e n e a m o d u l a r a i s l a d a d e d o b l e p a r e d d e d i a m e t r o 3 5 0 m m . 2 7 U D . d e I n t e r c a m b i a d o r d e p l a c a s c o n j u n t a s d e N i t r i l o e n T I T A N I O . 2 3 . d e p o t e n c i a n o m i n a l 2 5 0 K W . 1 0 3 . 0 1 . 2 5 U D . c o n c u a d r o d e r e g u l a c i o n . a d a p t a d o r e s . 2 8 U D . c o n a l t o r e n d i m i e n t o . 0 8 8 8 8 4 . m a r c a S I S C A F R I N . 1 1 0 U d .
0 B 2 9 0 0 r p m . C I R C U L A D O R S E C U D A R I O C A L E T A I E T O 1 1 3 0 7 . p a r a p r o d u c c i ó n d e A . d e c o l e c t o r p a r a i m p u l s i ó n y r e t o r n o . E . M o n t a d a e i n s t a l a d a . 8 3 1 3 0 7 . 0 1 . 3 2 U d . d e 2 5 0 m m d e d i á m e t r o n o m i n a l . 6 1 2 4 7 9 . V Á L V U L A S . 2 3 . 0 N c o n s t r u i d o e n a c e r o a l c a r b o n o E S T I R A D O S I N S O L D A D U R A . a . 8 3 V A S O P P A L 49 DE 100 . 0 1 . c o n c a l d e r a . o n t a d o e i n s t a l a d o . p r o t e c c i o n I P 4 4 . c . d e b o m b a d o b l e e n l í n e a d e r o t o r h ú m e d o . C I R C U L A D O R P R I A R I O C A L D E R A S 2 1 2 3 9 . 0 1 . c o n u n a p o t e n c i a d e i n t e r c a m b i o d e 1 3 0 K w . c o n e x i o n e s e m b r i d a d a s d e A C E R O N B I O X I D A L E c o n c a l d e r a s . 9 5 U d . 2 2 U d . d e I n t e r c a m b i a d o r d e p l a c a s c o n j u n t a s d e 0 N N i t r i l o . p a r a e l c a l e n t a m i e n t o d e p i s c i n a e n s e ñ a n z a . D I 2 4 4 8 . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . I . 3 0 U D . N M B 1 0 3 . 2 3 . c o n c o q u i l l a d e f i b r a M d e v i d r i o t e r m i n a d a e n a l u m i n i o . T E S I Ó D E A L I E T A C I Ó 4 0 0 V / I I I / 5 0 . I . m a r c a S E D I C A L . c o n u n a p o t e n c i a d e i n t e r c a m b i o d e 5 0 K w d e d i m e n s i o n e s 2 2 7 x 4 8 0 x 1 9 4 . e n T I T A I O . S O P O R T E S . a i s l a d a t é r m i c a m e n t e s e g ú n R . 2 3 . d e I n t e r c a m b i a d o r d e p l a c a s c o n j u n t a s d e 0 N N i t r i l o e n T I T A I O . 2 3 . U d . C O L E C T O R C E T R A L T É R I C A I P / R E T 1 2 6 0 7 . T ª d e t r a b a j o 9 0 º C . 3 2 2 6 0 7 . E . o n t a d a e i n s t a l a d a . N M M 1 0 3 . E T C M o n t a d o e i n s t a l a d o . m a r c a S E D I C A L . 3 2 U D . M 1 0 3 . T . N N M N 1 0 3 . s e c u n d a r i o 3 0 / 3 6 . I T E R C A I A D O R D E P L A C A S 5 0 K W 1 8 7 8 . p r i m a r i o 8 0 / 6 0 . u n a p e r d i d a d e

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Resolución