Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-72-de-1999?documento=legcol&contexto=legcol_759920419dcff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 23:16:27+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 72 DE 1999
RESOLUCIÓN 72 DE 03 DE DICIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:RECURSOS ENERGÉTICOS. SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL, EN LO RELACIONADO CON SUS DEFINICIONES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, CALIDAD DE LA POTENCIA, CALIDAD DEL SERVICIO, INDISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS DE CONEXIÓN, ENTRE OTROS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1134 DE ENERO 15 DE 2000, PG.1772
RESOLUCIÓN 72 DE 1999
“Por la cual se establecen las normas de calidad aplicables a los servicios de transporte de energía eléctrica en el STN y de conexión al STN, como parte del reglamento de operación del SIN.
en ejercicio de las atribuciones legales en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524 y 2253 de 1994,
Que el artículo 20 de la Ley 143 de 1994 estableció que en relación con el sector energético la función de regulación por parte del Estado tendrá como objetivo básico asegurar una adecuada presentación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio;
Disponibilidad. Se define como el tiempo total sobre un período dado, durante el cual un activo de conexión o de uso estuvo en servicio o disponible para el servicio. La Disponibilidad siempre estará asociada con una (sic) la capacidad esperada del activo, en condiciones normales de operación.
Índice de disponibilidad. Se define como el porcentaje de tiempo total sobre un período dado, durante el cual un activo de conexión al STN o de uso del STN, estuvo en servicio o disponible para el servicio. Se excluyen regulatoriamente algunas indisponibilidades para calcular este índice.
Indisponibilidad parcial. Se define como el tiempo equivalente sobre un período dado, durante el cual un activo de conexión, al STN o de uso del STN, estuvo disponible pero con capacidad reducida.
Indisponibilidad total. Se define como el tiempo total sobre un período dado, durante el cual un activo de conexión o de uso no estuvo en servicio o disponible para el servicio.
Transmisor Nacional - TN. Persona jurídica que opera y transporta energía eléctrica en el sistema de transmisión nacional o que ha constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas actividades.
Transportador. De manera genérica se entiende por transportador, los transmisores nacionales, los propietarios de activos de uso del STN, los transmisores regionales, los distribuidores locales, o los propietarios de activos de uso de STR’s y/o SDL’s.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los agentes económicos que prestan los servicios de transporte de energía eléctrica en el STN y conexión al STN.
ART. 3º—Calidad de la potencia en el STN. Es responsabilidad del centro nacional de despacho, CND, mantener la calidad del suministro de electricidad en términos de la frecuencia a nivel del SIN y de la tensión a nivel del STN, manteniendo estas variables dentro de los límites establecidos en el código de redes (Res. CREG-025/95)
Identificado el responsable de una deficiencia en la forma de onda, o de un desbalance en las tensiones de fase, el CND deberá establecer conjuntamente con el responsable, un plazo máximo razonable para la corrección de la deficiencia identificada. El CND deberá informar al CNO sobre el plazo acordado. Si transcurrido el plazo fijado no se ha efectuado la corrección pertinente, el CND deberá coordinar con los terceros que sean del caso, la desconexión del STN del responsable.
ART. 4º—Calidad del servicio en el STN. La continuidad en el servicio de conexión al STN y en el servicio de transporte de energía eléctrica en el STN, dentro de niveles de calidad satisfactorios, es responsabilidad de los prestadores de dichos servicios.
ART. 5º—Medición de la calidad del servicio en el STN. La calidad del servicio de conexión al STN y del servicio de transporte de energía eléctrica en el STN, se medirá con base en indicadores de disponibilidad y/o indisponibilidad aplicables a los siguientes activos:
Circuitos de 220 o 230 kV Longitud = 100 km
Circuitos de 220 o 230 kV Longitud > 100 km.
PAR.1º—El CND deberá diseñar y tener operativa, antes del 30 de junio del año 2000, la base de datos para calcular los indicadores de disponibilidad y/o indisponibilidad de los activos relacionados en el presente artículo. El CND será el responsable de elaborar las estadísticas para alimentar y mantener actualizada dicha base.
PAR. 2º—Para activos nuevos, las estadísticas de indicadores de disponibilidad y/ o indisponibilidad, se registrarán a partir del momento en el cual el activo correspondiente entra en operación comercial, previa autorización del CND.
ART. 6º—Indisponibilidad de los activos de conexión al STN y de los activos de uso del STN. La indisponibilidad parcial de los activos relacionados en el artículo 5º de la presente resolución, se calcula mediante la siguiente expresión:
IP: Horas equivalentes acumuladas de indisponibilidad parcial del activo, durante un período de tiempo de 8.760 horas, móvil semanal, asociadas con reducciones de capacidad.
T: Horas de indisponibilidad parcial del activo en el evento i-ésimo.
CN: Capacidad esperada del activo en condiciones normales de operación.
La indisponibilidad total de los activos relacionados en el artículo 5º de la presente resolución, se calcula mediante la siguiente expresión:
IT: Horas acumuladas de indisponibilidad total del activo, durante un período de tiempo de 8.760 horas, móvil semanal.
T: Horas de indisponibilidad total del activo en el evento i- ésimo.
PAR.—Indisponibilidades excluidas. Para el cálculo del IP y del IT de un activo, se excluyen los siguientes eventos:
1. Indisponibilidades programadas de activos debidas a trabajos de expansión de la red. El TN o el agente propietario del activo de conexión al STN que se incorporará o conectará a dicho sistema, solicitará al CND la conexión de dichos activos con una anticipación mínima de tres (3) meses. El CND consignará de oficio los activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al STN.
2. Indisponibilidades de activos solicitadas por el CND, por razones operativas o consideraciones de calidad o confiabilidad del SIN.
5. Indisponibilidades causadas por terceros. Cuando un activo de conexión al STN o de uso del STN, quede fuera de servicio por causas atribuibles a eventos que registren otros agentes del SIN.
6. Indisponibilidades debidas a mantenimientos mayores. Por una sola vez, durante cada período de seis (6) años, tendrán derecho a un mantenimiento mayor los siguientes activos: activos de conexión al STN, bahías de línea, bahías de transformación, autotransformador, bahías y módulos de compensación.
El tiempo máximo reconocido sin afectar la indisponibilidad de los activos relacionados, será de noventa y seis (96) horas. Los mantenimientos mayores deberán ajustarse a los procedimientos vigentes para definir el programa anual de mantenimiento de activos de conexión al STN y de uso del STN.
El primer período de seis (6) años comienza el primero (1º) de enero del año 2000.
7. Indisponibilidades asociadas con eventos con duración igual o inferior a diez (10) minutos.
ART. 7º—Meta del índice de disponibilidad o de las horas anuales acumuladas de indisponibilidad. Los agentes que presten el servicio de conexión al STN o de transporte de energía eléctrica en el STN, deberán cumplir con las siguientes metas:
Metas año 2000 Meta del índice de disponibilidad anual (%) Meta horas anuales acumuladas de indisponibilidad MHAI
Activos de conexión al STN 99.45 48
Bahías de línea 99.73 24
Bahías de transformación 99.73 24
Autotransformador 99.45 48
Bahías y módulos de compensación 99.45 48
Circuitos de 500 kV 99.18 72
Circuitos de 220 o 99.59 36
230 kV – Longitud = 100 km
Circuitos de 220 o 99.45 48
230 kV– Longitud > 100 km
Circuitos de 220 o 230 kV – Longitud = 100 km 99.59 24
Circuitos de 220 o 230 kV– Longitud > 100 km 99.45 36
PAR. 1º—Antes del 31 de diciembre del año 2001, la CREG establecerá las metas que regirán para el año 2002 y años siguientes.
PAR. 2º—Para cada activo considerado individualmente, las metas establecidas para el año 2000 y 2001, se reducirán en treinta (30) minutos, por cada mantenimiento de emergencia solicitado, por cada cancelación de mantenimiento programado y por cada retraso en reporte de eventos (artículo 10 de la presente resolución).
ART. 8º—Compensaciones. El incumplimiento de las normas y obligaciones reguladas en la presente resolución, en relación con la calidad del servicio prestado por concepto de transporte de energía eléctrica en el STN y conexión al STN, estará sujeto a compensaciones.
Las compensaciones definidas, no exoneran al prestador del respectivo servicio, por los perjuicios causados a terceros.
Para establecer las compensaciones aplicables a los activos de uso del STN y a los activos de conexión al STN, el CND semanalmente calculará las siguientes variables, para cada uno de los activos definidos en el artículo 5º de la presente resolución:
a) Índice de disponibilidad del activo, IDA. El cálculo de esta variable se efectuará de acuerdo con la siguiente expresión:
b) Meta del índice de disponibilidad ajustada, MIDA. El cálculo de esta variable se efectuará de acuerdo con la siguiente, expresión:
MHAI: Meta horas anuales acumuladas de indisponibilidad (artículo 7º de la presente resolución).
SME: Número acumulado de solicitudes de mantenimientos de emergencia, durante un período de tiempo de 8.760 horas, móvil semanal.
CMP: Número acumulado de solicitudes de cancelación de mantenimientos programados, durante un período de tiempo de 8.760 horas, móvil semanal.
ENR: Número acumulado de eventos no reportados dentro de los quince (15) minutos siguientes a la ocurrencia de cada uno de los eventos, durante un período de tiempo de 8.760 horas, móvil semanal (artículo 10 de la presente resolución).
I. Compensaciones aplicables al servicio de transporte de energía eléctrica en el STN. Para establecer las compensaciones aplicables a los activos de uso del STN, el CND semanalmente calculará adicionalmente las siguientes variables:
a) Índice de disponibilidad ajustada del activo, IDAA. El cálculo de esta variable se efectuará de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del anexo de la presente resolución;
b) Índice de disponibilidad teórica del activo, IDTA. El cálculo de esta variable se efectuará de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del anexo de la presente resolución;
c) Porcentaje de compensación semanal del activo, PCSA. La compensación semanal se calcula como se expresa a continuación:
Si para el activo en la semana de cálculo, IDA = MIDA:
Mensualmente el CND por activo, puede haber calculado cuatro (4) o cinco (5) PCSA’s completos, dependiendo del mes.
La compensación aplicable al ingreso mensual asociado con el activo correspondiente será:
IMC: Ingreso mensual compensado
IMF: Ingreso mensual del mes a facturar(1)
(1) Para el caso de la unidad constructiva líneas a 220 o 230 kV – doble circuito, el IMF asociado a un circuito es igual al 50% del ingreso asociado con la unidad constructiva.
N: Número de semanas con cálculo de PCSA en el mes a facturar.
PAR.—Mensualmente el LAC calculará para los últimos doce (12) meses (sin incluir el mes a facturar), y para cada prestador del servicio de transporte de energía eléctrica, las siguientes variables:
IA: Ingreso anual regulado del prestador del servicio de transporte de energía eléctrica j (Res. CREG-004/99).
IMR: Ingreso mensual regulado del agente j, en el mes m (Res. CREG-004/99)
IAC: Ingreso anual compensado del prestador del servicio de transporte de energía eléctrica j.
IMC: Ingreso mensual compensado del agente j, en el mes m.
II. Compensaciones aplicables al servicio de conexión al STN. Para establecer las compensaciones aplicables a los activos de conexión al STN, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si para el activo en la semana de cálculo, IDA = MIDA, con independencia de cualquier situación que se presente:
Compensación = 0;
b) Si para el activo en la semana de cálculo, IDA > MIDA y el activo estuvo disponible en la semana correspondiente:
Compensación = Debe estar pactada en el contrato de conexión correspondiente;
c) Si para el activo en la semana de cálculo, IDA > MIDA y el activo estuvo indisponible en la semana correspondiente y dicha indisponibilidad forzó generación de seguridad fuera de mérito:
Compensación = Costo de la generación de seguridad fuera de mérito asociada con el activo, asignada de acuerdo con la regulación vigente;
d) Si para el activo en la semana de cálculo, IDA > MIDA y el activo estuvo indisponible en la semana correspondiente y dicha indisponibilidad no forzó generación de seguridad fuera de mérito:
Compensación = Debe estar pactada en el contrato de conexión correspondiente.
ART. 9º—Aplicación y asignación de los recursos provenientes de las compensaciones. Las compensaciones de que trata el numeral 1º, del artículo 8º de la presente resolución, se aplicarán a partir del 1º de julio del año 2000, sobre la facturación del servicio correspondiente al mes de junio del mismo año.
Los recursos provenientes de las compensaciones efectuadas por los agentes que prestan el servicio de transporte de energía eléctrica en el STN, serán asignados mensualmente, para cubrir el costo de la generación de seguridad fuera de mérito asignada a los comercializadores del SIN.
Si las compensaciones en un mes dado, superan el costo de la generación de seguridad fuera de mérito asignada a los comercializadores del SIN, los recursos provenientes de las mismas, se deducirán del monto total que deba ser recaudado por concepto de cargos por uso del STN aplicable a los comercializadores del SIN. El LAC y el ASIC coordinarán los respectivos cruces de cuentas.
ART. 10.—Obligación de reportar eventos. Los agentes que presten servicios de conexión al STN, o de transporte de energía eléctrica en el STN, deberán informar al CND toda situación de indisponibilidad de equipos, dentro de los quince (15) minutos siguientes a la ocurrencia del evento. En caso de comprobarse que un agente hubiera omitido efectuar tal notificación, se afectará la meta del índice de disponibilidad del activo asociado con el evento no reportado, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 8º de la presente resolución.
ART. 11.—Vigencia de la presente resolución. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., el 3 de diciembre de 1999.
Numeral 1º: Índice de disponibilidad ajustada del activo, IDAA.
A continuación se establecen los criterios y el algoritmo para el cálculo semanal del índice de disponibilidad ajustada del activo, IDAA, aplicable a los activos de uso del STN definidos en el artículo 5º de la presente resolución.
1. Para cada activo de uso se llevan estadísticas de la totalidad de eventos con una ventana de 8.760 horas. Se excluyen de la estadística aquellas indisponibilidades definidas en el parágrafo del artículo 6º de la presente resolución.
2. Para cada activo se registra la siguiente información: Identificación del activo, evento, fecha y hora de inicio del evento; duración del evento (corresponde al tiempo transcurrido en horas y minutos desde el inicio del evento, hasta el momento en que el activo le es reportado al CND como disponible):
Activo Evento Fecha y hora del evento, (Fei), Duración del evento (DE)
A i dd/mm/yyyy hh:mm Duración: hh:mm
3. Para los cálculos que se efectúan a continuación, se considera un período móvil semanal de un año (8.760 horas). Se tiene entonces para este período:
Si se trata de un activo de uso nuevo en el STN y éste, entró en operación comercial en una fecha posterior a la fecha de inicio del período, se toma como fecha de inicio del período, la fecha y hora en que entró en operación comercial el activo de uso correspondiente.
4. Para cada activo de uso se calcula el tiempo entre fallas (T), como se muestra a continuación:
• Si la fecha en que ocurrió el primer evento (FE1), coincide con la fecha de inicio del período, o si en la fecha de inicio del período el activo uso está en medio de un evento, la fecha del primer evento será igual a la fecha de inicio del período (FE1 = FI).
• Si la fecha en que ocurrió el último evento (FEn), coincide con la fecha de finalización del período, o si la fecha en que ocurrió el último evento (FEn), es inferior a la fecha de finalización del período y el evento no ha terminado, se define D = 0.
• Si la fecha en que ocurrió el último evento (FEn) es inferior a la fecha de finalización del período y el evento ya finalizó, se calcula:
n: Número de eventos ocurridos durante el período.
DEn: Duración del n-ésimo evento.
El tiempo entre fallas (T), para el primer evento del activo de uso se calcula como:
El tiempo entre fallas (T), para los siguientes eventos del activo de uso se calcula como:
5. Se asume que la variable tiempo entre fallas (T), sigue una distribución de probabilidad Weibull con parámetros (parámetro de forma), parámetro de escala) y c (parámetro de localización).
Cuando el activo de uso presente de tres o más eventos (n = 3) durante el período de análisis, la estimación de los parámetros se realiza aplicando el método de máxima verosimilitud y haciendo c = 0.
Cuando el activo de uso presente menos de tres eventos (n < 3) durante el período de análisis, los parámetros se igualan a:
Para n = 1 o 2
Para n = 0
7. Con los parámetros estimados en el numeral anterior, se calcula el índice de disponibilidad ajustada del activo (IDAA), mediante la expresión:
Numeral 2º. Índice de disponibilidad teórica del activo, IDTA.
A continuación se establecen el algorítmo para el cálculo semanal del índice de disponibilidad teórica del activo, IDTA, aplicable a los activos de uso del STN definidos en el artículo 5º de la presente resolución.
1. Se calcula con base en la distribución Weibull de parámetro b = 1, y con a0 calculado como:
L: Longitud del circuito de línea (km). Para activos distintos a circuito de línea, L= 0 y k = 1.
red: Función redondear con 0 decimales, también conocida como función del entero más cercano.
k: Es igual a cero (0) si L ³ 50 km y uno (1) si L < 50 km.
2. Con el parámetro estimado en el numeral anterior, se calcula el índice de disponibilidad teórica del activo (lDTA), mediante la expresión:

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 5