Source: http://www.slideshare.net/alejorozco/normatividadseguridad-en-riesgo-elctrico
Timestamp: 2016-12-07 10:37:45+00:00

Document:
ViikTor Obando
Yonari Hernández Amaya
, Asistente Adminstrativo en CALZADORA ABIGAIL
at CALZADORA ABIGAIL
Joha Rios
Yuranis Tellez
at Hidroconsultores Ltda.
1. IntroducciónPor NORMA TÉCNICA se entiende: todo documento establecido por consenso yaprobado por un organismo reconocido, que suministra para uso común yrepetido, reglas, directrices y características para la actividades o sus resultados,encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normastécnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, latecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos parala comunidad.En nuestro medio se cuenta con EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMASTÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC y más particularmente en el campoeléctrico rige el Código Eléctrico Colombiano, a través de la Norma Técnica NTC2050, versión: Primera actualización del 25 de noviembre de 1998Las normas de seguridad, están diseñadas para evitar accidentes, su práctica ycorrecta aplicación deben proporcionar los mecanismos mínimos que garanticen laseguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación delmedio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origeneléctrico.2. Normatividad eléctrica en Colombia.La Norma Técnica Colombiana NTC 2050 se basa en estándares internacionales,tales como las normas IEC1 serie 50 y la IEEE2 100.1 International Electrotechnical Commission2 Institute of Electrical and Electronics EngineersTema 1: Definiciones Pág. 1 2.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta el Código de Ética Profesional,aplicable a los ingenieros y profesionales afines y auxiliares, definido en la Ley842 de 2003, las Leyes: 51 de 1986, 19 de 1990 y 392 de 1997 reglamentarias delejercicio profesional de las actividades relacionadas con la electricidad y enespecial la Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería ysus profesiones afines y complementarias.A partir del año 2005 el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE),expedido por el Ministerio de minas y energía, a través de la Resolución No.18 0398 de 2004, reglamenta y fija las condiciones técnicas que garanticen laseguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación,Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia.El RETIE es un instrumento Técnico-Legal para Colombia que permite garantizarque las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión,transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con lossiguientes objetivos legítimos: • La protección de la vida y la salud humana. • La protección de la vida animal o vegetal. • La preservación del medio ambiente. • La prevención de prácticas que puedan inducir un error al usuario.Tema 1: Definiciones Pág. 2 3.
Para cumplir estos objetivos legítimos, el Reglamento Técnico se basó en lossiguientes objetivos específicos: • Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos. • Establecer las condiciones para prevenir incendios causados por electricidad. • Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía. • Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctricas. • Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobre-corrientes y sobretensiones. • Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia. • Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. • Establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, operadores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos. • Unificar las características esenciales de seguridad de productos eléctricos de más utilización, para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento.Tema 1: Definiciones Pág. 3 4.
• Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento. • Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos mencionados expresamente.Se presenta en la siguiente tabla las siglas más comúnmente utilizadas en elsector eléctrico, unas corresponden a los principales organismos denormalización, otras son de instituciones o asociaciones y algunas son de usocomún y repetido.Tema 1: Definiciones Pág. 4 5.
En las normas se han fijado criterios claros sobre soportabilidad de sereshumanos y animales, como se ve en la siguiente gráfica tomada de la NTC 4120,con referente IEC 60479-2, que muestra las zonas de los efectos de las corrientesalternas de 15 Hz a 100 Hz. El umbral de fibrilación ventricular depende de variosparámetros fisiológicos y otros eléctricos, por ello se ha tomado la curva C1 (Línearecta blanca – Dalziel (IEEE)) como límite para diseño de equipos de protección.Los valores umbrales para flujo de corriente de menos de 0,2 segundos seaplican solamente al flujo de corriente durante el período vulnerable del ciclocardíaco.Tema 1: Definiciones Pág. 5 6.
3. Clasificación de los niveles de tensión en corriente alterna.Para efectos del Reglamento Técnico (NTC), se fijan los siguientes niveles detensión, establecidos en la norma NTC 1340, así:Extra alta tensión (EAT): corresponde a tensiones superiores a 230 kV.Alta tensión (AT): corresponde a tensiones mayores o iguales a 57,5 kV ymenores o iguales a 230 kV.Tema 1: Definiciones Pág. 6 7.
Media tensión (MT): Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5kV.Baja tensión (BT): Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a1000 V.Muy baja tensión: Tensiones menores de 25 V.Toda instalación eléctrica debe asociarse a uno de los anteriores niveles. Si en lainstalación existen circuitos o elementos en los que se utilicen distintas tensiones,el conjunto del sistema se clasificará para efectos prácticos, en el grupocorrespondiente al valor de la tensión nominal más elevada”.4. Sistema de unidadesSe debe aplicar en el sector eléctrico el Sistema Internacional de Unidades (SI),aprobado por Resolución No. 1823 de 1991 de la Superintendencia de Industria yComercio. Por tanto, los símbolos y nombres mostrados en la siguiente tabla,tanto de magnitudes como de unidades se declaran de obligatorio cumplimiento,en todas las actividades que se desarrollen en el sector eléctrico y debenexpresarse en todos los documentos públicos y privados. Símbolo de Símbolo de la Nombre de la Magnitud Nombre De La Unidad la Unidad Magnitud (SI) Admitancia Y Siemens S Capacitancia C Faradio F Carga Eléctrica Q Culombio C Conductancia G Siemens S Conductividad σ Siemens por Metro S/M Corriente Eléctrica I Amperio A Densidad de Corriente J Amperio por Metro A/M2Tema 1: Definiciones Pág. 7 8.
Cuadrado Densidad de Flujo Culombio por Metro D C/M2 Eléctrico Cuadrado Densidad de Flujo FM Tesla T Magnético Energía Activa W Vatio Hora W.H Factor de Potencia FP Uno 1 Frecuencia F Hertz Hz Frecuencia Angular ω Radian Por Segundo Rad/S Fuerza Electromotriz E Voltio V Iluminancia Ev Lux Lx Impedancia Z Ohmio . Inductancia L Henrio H Intensidad De Campo E Voltio Por Metro V/M Eléctrico. Intensidad De Campo Magnético H Amperio Por Metro A/M Intensidad Luminosa Iv Candela Cd Longitud De Onda λ Metro M Permeabilidad Relativa µr Uno 1 Permitividad Relativa εr Uno 1 Potencia Activa P Vatio W Potencia Aparente PS Voltamperio V.A Potencia Reactiva PQ Voltamperio Reactivo Var Reactancia X Ohmio . Resistencia R Ohmio . Resistividad ρ Ohmio Metro ..M Tensión O Potencial V Voltio V Eléctrico5. Simbología generalPodrán utilizarse los símbolos gráficos contemplados en la Tabla siguientetomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99, IEEE 315, losTema 1: Definiciones Pág. 8 9.
cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se requieranotros símbolos se pueden tomar de las normas citadas. Central Central Conductores Caja de Corriente Conductor hidráulica térmica en de empalme continua neutro en servicio servicio fase Contacto Contacto sin Contacto Conductor de Conmutador Contacto de con disparo operado puesta a tierra unipolar corte disparo automático manualmente automático Dispositivo de protección DetectorDescargador de contra DPS tipo Doble automático Empalmesobretensiones sobretensiones varistor aislamiento de incendio - DPSTema 1: Definiciones Pág. 9 10.
Extintor para Interruptor, InterruptorEquipotencialidad equipo Fusible Generador símbolo automático eléctrico general en aire Interruptor Interruptor Interruptor con Interruptor Interruptor unipolar Interruptor seccionador luz unipolar bipolar con tiempo de diferencial para piloto de dos vías cierre limitado AT Interruptor Parada de Lámpara Masa Seccionador Subestacióntermomagnético emergenciaTablero general Tablero de Tierra Tierra de Tierra aislada Tomacorriente,Tema 1: Definiciones Pág. 10 11.
símbolo distribución protección generalTomacorriente Transformador Transformador Transformador Tomacorriente Tomacorriente en el símbolo de de monofásico trifásico piso general aislamiento seguridad6. Señalización de seguridad. Entre las múltiples técnicas de prevención de accidentes que se utilizan cuando los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el diseño de los procesos técnicos y administrativos o cuando se requiere enfatizar en algunos controles, ocupa lugar destacado la señalización, la cual brinda la posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales. La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes. Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan: • Atraer la atención de quien la observa. • Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad.Tema 1: Definiciones Pág. 11 12.
• Informar sobre la conducta a seguir. • Ser clara y de interpretación única. • Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado.La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta, por lo tanto,nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementariade las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierdasu efecto preventivo, la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia; por lo queresulta conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos: • Cuando no es posible eliminar el riesgo. • Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.) • Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección. • Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.6.1. Objeto. El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial. Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro pero dan advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para prevención de accidentes.Tema 1: Definiciones Pág. 12 13.
6.2. Reglamentación acerca de la señalización. La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora.6.2.1. Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17). Entre las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes".6.2.2. Res. 2400 de 1979. Título V. Artículo 202. Código de colores. “En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A) y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales”.6.3. Clases de señales: La señalización, empleada como técnica de seguridad, se puede clasificar en función del sentido por el cual se percibe:Tema 1: Definiciones Pág. 13 14.
6.3.1. Señalización óptica: Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye: • Señales de seguridad. • Colores de señalización. • Balizamiento. • Iluminación de emergencia.6.3.2. Señalización acústica: Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en casos de emergencia.6.3.3. Señalización Olfativa: Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos determinados y poderlos detectar. Por ejemplo al gas natural inoloro se le agrega un producto oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga.6.3.4. Señalización Táctil: Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de mando, herramientas y objetos manuales.Tema 1: Definiciones Pág. 14 15.
6.3.5. Señales de seguridad. Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más ampliamente usado. Clasificación de las Señales de Seguridad: Las señales de seguridad se clasifican en informativas (rectangulares), de peligro (triangulares) y de obligación o prohibición (circulares) y siempre llevan pictogramas en su interior.6.3.5.1 Las señales informativas: Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.Tema 1: Definiciones Pág. 15 16.
6.3.5.2 Las señales preventivas: advierten de un peligro. 6.3.5.3 Las señales obligatorias: Obligan a un comportamiento determinado. 6.3.5.4 Las señales prohibitivas: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 6.4. Colores de señalización. La Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la siguiente tabla. Color Significado Ejemplos Señala elementos y equipos de protección contra el fuego, Hidrantes y tubería de alimentación recipientes comunes y de de los mismos, cajas para ROJO seguridad para el almacenamiento mangueras, paradas de de toda clase de líquidos emergencia inflamables, mecanismos de parada Señala áreas o zonas de trabajo, almacenamiento, áreas libres frente Áreas de maquinaria, Plantas de a equipos de incendios, puertasAMARILLO energía eléctrica, objetos bajas, vigas, grúas de taller y sobresalientes, riesgos de caída. equipos utilizados para transporte y movilización de materiales, etc. Señala partes peligrosas de Bordes, expuestos de piñones,NARANJA maquinaria, que puedan cortar, engranajes, poleas, rodillos, golpear, prensar, etc. mecanismos de corte, entre otras. Demarcación de zonas de Dirección o sentido de una BLANCO circulación, indicación en el piso de circulación o vía. recipientes de basuraALUMINIO Señala superficies metálicas Cilindros de gas propano, tapas de expuestas a radiación solar y altas hornos. Tema 1: Definiciones Pág. 16 17.
temperaturas Señala recipientes para basuras, GRIS armarios y soportes para Retales, desperdicios, lockers. elementos de aseo. Partes móviles de maquinaria, Volantes de operación manual, MARFIL bordes del área |de operación en brazos de palanca; marcos de maquinaria tableros y carteleras Recipientes que contenganPURPURA Señala los riesgos de radiación materiales radiactivos, equipo contaminado, rayos X, etc. Uso obligatorio de elementos de Obligación protección personal. AZUL Localización de teléfono, talleres, Indicaciones etc. Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461. Su significado se relaciona en la siguiente tabla: Significado general de los colores de seguridad Color Significado Ejemplos de aplicación • Pare Prohibición • Prevención y prevención ROJO Lucha contra • Prohibición incendios • Contra incendios • Uso obligatorio de elementos AZUL * Obligación de protección personal • Acciones de mando • Señalización de riesgos Precaución • Señalización de umbrales, AMARILLO Zona de riesgo pasillos de poca altura, obstáculos, etc. • Señalización de vías y Condición de salidas de emergencia VERDE seguridad • Duchas de emergencia Primeros auxilios • Puestos de primeros Auxilios. * El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular Tema 1: Definiciones Pág. 17 18.
En las siguientes tablas se dan algunos ejemplos de las señales más comúnmente empleadas. Señales prohibitivas Indicación Contenido de imagen del Símbolo símboloProhibido fumar Cigarrillo encendidoProhibido encender fósforos y Fósforo encendidofumarProhibido el paso Silueta humana caminandoProhibido usar agua como agente Agua cayendo sobre el fuegoextintor Tema 1: Definiciones Pág. 18 19.
Señales obligatorias Contenido de imagen del Indicación Símbolo símbolo Uso obligatorio de casco Cabeza portando cascoUso obligatorio de protección Cabeza llevando elementos de auditiva protección auditivaUso obligatorio de protección Cabeza llevando anteojos de ocular seguridadUso obligatorio de calzado de Un zapato de seguridad seguridadUso obligatorio de guantes de Un par de guantes seguridadTema 1: Definiciones Pág. 19 20.
Señales preventivas Indicación Contenido de imagen del Símbolo símboloPrevención general, precaución, Signo de admiraciónriesgo de dañoPrecaución riesgo de Calavera y huesos cruzadosintoxicaciónPrecaución, riesgo de incendio LlamaPrecaución, riesgo de corrosión Líquido goteando sobre una mano y una barraPrecaución materiales oxidantes Corona circular con unay comburentes flamaPrecaución, riesgo de explosión Bomba estallandoPrecaución, riesgo de choque Flecha cortada en posicióneléctrico vertical hacia abajo Tema 1: Definiciones Pág. 20 21.
Señales informativas Contenido de imagen del Indicación Símbolo símbolo Silueta de un extintor con Ubicación de extintor flecha direccional Silueta de un hidrante con Ubicación de gabinete flecha direccional silueta humana avanzando hacia una salida de Ubicación de salida de emergencia indicando con emergencia flecha direccional el sentido requerido Ubicación de estaciones y Cruz y flecha direccionalbotiquín de primeros auxilios Texto indicativo del nombre deUbicación de áreas y oficinas la dependencia y número de administrativas SALUD oficina OCUPACIONAL Tema 1: Definiciones Pág. 21 22.
Identificación de productos químicos Contenido de imagen del Indicación Símbolo símboloUbicación de Líquido Inflamable Flama sobre barra horizontal Líquido goteando sobre unaUbicación sustancias corrosivas mano y una barra Flama sobre barra horizontal Ubicación Gas Inflamable Flama sobre barra horizontal. Ubicación sólido Inflamable Barras rojas y blancas verticales 6.5. Identificación de tuberías. Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación de tuberías en instalaciones industriales. Teniendo en cuenta que esta última es más amplia en la definición de especificaciones, las recomendaciones que aparecen a continuación corresponden a la misma. Colores de identificación para tuberías Tema 1: Definiciones Pág. 22 23.
Contenido de la tubería Color Agua Potable VERDE Aguas Negras NEGRO Agua Sistema contra Incendio ROJO Instalaciones Telefónicas GRIS Instalaciones Eléctricas NARANJA Red Transmisión de Datos AZUL OSCURO Líquidos Combustibles AMARILLO Aire AZUL CLARO Conductos de ventilación BLANCO6.6. Balizamiento: Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para evitar el paso de personal. Esto puede efectuarse por varios métodos, como los siguientes:6.6.1. Banderolas, banderas o estandartes, generalmente en plástico e impresas con pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se quiere indicar, con figuras o leyendas en el color de contraste.6.6.1.1 Barandillas o barreras: Estructuras apoyadas sobre el piso, a las que van unidas elementos horizontales que impiden el paso. Normalmente van pintadas en amarillo y negro.6.6.1.2 Cintas de delimitación: Son cintas plásticas que se colocan sobre varas o elementos clavados en el suelo para delimitar una zona.Tema 1: Definiciones Pág. 23 24.
6.6.1.3 Luces: Consiste en la delimitación de áreas mediante un circuito de lámparas fijas o intermitentes.7. Código de colores para conductores aislados: Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de los niveles de tensión y unificar los criterios para instalaciones eléctricas, se debe cumplir el código de colores para conductores establecido en la siguiente Tabla. Se tomará como válida para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Este requisito es también aplicable a conductores desnudos, como los barrajes.Tema 1: Definiciones Pág. 24 25.
8. Distancias de seguridad: Teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico la técnica más efectiva de prevención, siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, en este apartado se fijan las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificios, árboles, etc.) con el objeto de evitar contactos accidentales. Las distancias verticales y horizontales que se presentan en las siguientes tablas, se adoptaron del National Electrical Safety Code, ANSI C2 versión 2002; todas las tensiones dadas en estas tablas son tensiones entre fases, para circuitos puestos a tierra sólidamente y otros circuitos en los que se tenga un tiempo despeje de falla a tierra acorde con el presente Reglamento. La siguiente tabla resume las distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES Tensión nominal Descripción Distancia (m) entre fases (kV) Distancia vertical “a” sobre techos 44/34,5/33 3,8 y proyecciones, aplicable 13,8/13,2/11,4/7,6 3,8 solamente a zonas de muy difícil acceso a personas. (Figura 5 del <1 0,45 Retie) Distancia horizontal “b” a muros, 115/110 2,8 proyecciones, ventanas y 66/57,5 2,5 diferentes áreas 44/34,5/33 2,3 independientemente de la facilidad 13,8/13,2/11,4/7,6 2,3 de accesibilidad de personas. (Figura 5 del Retie) <1 1,7 Distancia vertical “c” sobre o 44/34,5/33 4,1 debajo de balcones o techos de 13,8/13,2/11,4/7,6 4,1Tema 1: Definiciones Pág. 25 26.
<1 3,5 fácil acceso a personas, y sobre techos accesibles a vehículos de 500 8,6 230/220 6,8 Distancia vertical “d” a carreteras, 115/110 6,1 calles, callejones, zonas 66/57,5 5,8 peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular. (Figura 5 del Retie) 44/34,5/33 5,6 13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 <1 5Tema 1: Definiciones Pág. 26 27.
La siguiente tabla resume las distancias mínimas de seguridad para diferenteslugares y situaciones DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Tensión nominal Distancia Descripción entre fases (kV) (m) 500 8,6 230/220 6,8Distancia mínima al suelo “d” en cruces con 115/110 6,1carreteras, calles, callejones, zonas 66/57,5 5,8peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular 44/34,5/33 5,6(Figura 6). 13,8/13,2/11,4/7, 5,6 6 <1 5Cruce de líneas aéreas de baja tensión en <1 5,6grandes avenidas. 500 8,6 230/220 6,8 115/110 6,1Distancia mínima al suelo “d1” desde líneas 66/57,5 5,8que recorren avenidas, carreteras y calles 44/34,5/33 5,6(Figura 6) 13,8/13,2/11,4/7, 5,6 6 <1 5Distancia mínima al suelo “d” en bosques, 500 8,6áreas cultivadas, pastos, huertos, etc. 230/220 6,8 115/110 6,1 66/57,5 5,8 44/34,5/33 5,6Tema 1: Definiciones Pág. 27 28.
13,8/13,2/11,4/7, 5,6 6 <1 5 500 11,1 230/220 9,3 115/110 8,6Distancia mínima al suelo “e” en cruces con 66/57,5 8,3ferrocarriles sin electrificar o funiculares. 44/34,5/33 8,1(Figura 7) 13,8/13,2/11,4/7, 8,1 6 <1 7,5 500 4,8 230/220 3,0 115/110 2,3Distancia vertical “f” en cruce con ferrocarriles 66/57,5 2,0electrificados, tranvías y trole-buses (Figura 8) 44/34,5/33 1,8 13,8/13,2/11,4/7, 1,8 6 <1 1,2 500 12,9 230/220 11,3Distancia vertical “g” en cruce con ríos, 115/110 10,6canales navegables o flotantes adecuados para 66/57,5 10,4embarcaciones con altura superior a 2 m y 44/34,5/33 10,2menor de 7 m. (Figura 9) 13,8/13,2/11,4/7, 10,2 6 <1 9,6 500 7,9 230/220 6,3Distancia vertical “g” en cruce con ríos, 115/110 5,6canales navegables o flotantes, no adecuadas 66/57,5 5,4para embarcaciones con altura mayor a 2 m. 44/34,5/33 5,2(Figura 9) 13,8/13,2/11,4/7, 5,2 6 <1 4,6 Otras disposiciones que reglamentan las distancias mínimas de seguridad, se pueden consultar en el artículo 13 del Retie.Tema 1: Definiciones Pág. 28 29.
9. Puesta a tierra: Toda instalación eléctrica cubierta por el presente Reglamento, excepto donde se indique expresamente lo contrario, debe disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal forma que cualquier punto del interior o exterior, normalmente accesible a personas que puedan transitar o permanecer allí, no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. La exigencia de puestas a tierra para instalaciones eléctricas cubre el sistema eléctrico como tal y los apoyos o estructuras que ante una sobretensión temporal, puedan desencadenar una falla permanente a frecuencia industrial, entre la estructura puesta a tierra y la red. Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: • Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. • Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. • Servir de referencia al sistema eléctrico. • Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. • Transmitir señales de RF en onda media.Tema 1: Definiciones Pág. 29 30.
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los seres humanos, es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a las tensiones de paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para disminuir la máxima elevación de potencial (GPR por sus siglas en inglés). La máxima tensión de contacto aplicada al ser humano que se acepta, está dada en función del tiempo de despeje de la falla a tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. Para efectos del presente Reglamento, la tensión máxima de contacto o de toque no debe superar los valores dados en la Tabla 21, tomados de la figura 44A de la IEC 60364-4- 44.Tema 1: Definiciones Pág. 30 31.
9.1. Electrodos de puesta a tierra. Para efectos del presente Reglamento serán de obligatorio cumplimiento que los electrodos de puesta a tierra, cumplan los siguientes requisitos, adoptados de las normas IEC 60364-5- 54, BS 7430, AS 1768, UL 467, UNESA 6501F y NTC 2050:9.2. Conductor del electrodo de puesta a tierra: El conductor para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050. El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente formula, la cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80.Tema 1: Definiciones Pág. 31 32.
9.3. Conductor de puesta a tierra de equipos: • El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050. • El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe seleccionarse de igual manera que se selecciona el conductor del electrodo de puesta a tierra. • Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando se empalmen, se deben emplear técnicas comúnmente aceptadas o elementos certificados para tal uso. • El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. • Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o identificados con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. • Antes de efectuar trabajos de conexión o desconexión en los conductores del sistema de puesta a tierra, se debe verificar que el valor de la corriente sea cero.9.4. Valores de resistencia de puesta a tierra: Un buen diseño de puesta a tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de paso, de contacto; sin embargo, la limitación de las tensiones transferidas principalmente enTema 1: Definiciones Pág. 32 33.
subestaciones de media y alta tensión es igualmente importante. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y controla las tensiones transferidas, pueden tomarse los siguientes valores máximos de resistencia de puesta a tierra adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552: Otras disposiciones que reglamentan las puestas a tierra, se pueden consultar en el artículo 15 del Retie.Tema 1: Definiciones Pág. 33 34.
10. Reglas básicas de trabajo: Los siguientes preceptos o reglas de trabajo, deben cumplirse dependiendo del tipo de labor: • Un operario solo, no deberá trabajar en un sistema energizado por encima de 1000 voltios fase a fase. • Antes de entrar a una cámara subterránea, la atmósfera deberá ser sometida a prueba de gases empleando la técnica y equipos o instrumentos requeridos para ver si existen gases tóxicos, combustibles o inflamables, con niveles por encima de los límites permisibles. • Una vez destapada la caja de inspección o subestación de sótano, el personal debe permanecer por fuera de ella, por lo menos durante 10 minutos, mientras las condiciones de ventilación son las adecuadas para iniciar el trabajo.Para quienes trabajan en tensión, se deben acatar las siguientes distanciasmínimas de acercamiento:Se consideran distancias mínimas de seguridad para los trabajos en tensión aefectuar en la proximidad de las instalaciones no protegidas de AT y MT, (medidasentre el punto más próximo en tensión y cualquier parte externa del operario,herramientas o elementos que pueda manipular en movimientos voluntarios oaccidentales), las definidas en la siguiente tabla:Tema 1: Definiciones Pág. 34 35.
Para personal no calificado o que desconozca las instalaciones eléctricas, estasdistancias serán:Tema 1: Definiciones Pág. 35 36.
10.1 Reglas de oro de la seguridad: Al trabajar en línea muerta, es decir, sobre circuitos des-energizados, siempre se debe conectar a tierra y en cortocircuito como requisito previo a la iniciación del trabajo. En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes del circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. Siempre que se trabaje en líneas desenergizadas o líneas sin tensión, se deben cumplir las siguientes “reglas de oro”: • Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte noTema 1: Definiciones Pág. 36 37.
pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. • Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los porta-fusibles de los cortacircuitos. • Se llama “condenación o bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. • Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de tensión, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. • Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra. • Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente. Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando las distancias de seguridad respecto a los conductores, en tanto no se complete la instalación. Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los conductores que van a ser puestos a tierra, para su desconexión se procede a la inversa.Tema 1: Definiciones Pág. 37 38.
11. Glosario • Color de seguridad: Es un color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir. • Color de contraste: Es el que se combina con el de seguridad con la finalidad de resaltar el contenido y mejorar las condiciones de visibilidad. • Fluidos: Son sustancias líquidas o gaseosas que por sus características físico - químicas, no tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene. • Fluidos peligrosos: son aquellos líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. • Rótulo: Marcación que incluye etiquetas, placas, grapas o señales. • Señal de seguridad: Una señal que proporciona información de seguridad, obtenida por la combinación de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo gráfico o texto. • Señal complementaria: Una señal con un texto solamente, para uso donde sea necesario en conjunto con una señal de seguridad. • Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltarTema 1: Definiciones Pág. 38 39.
• Símbolo: Representación de un concepto definido, mediante una imagen. • Tubería: Conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos.Tema 1: Definiciones Pág. 39 40.
12. Bibliografía1. “Protocolo para el programa de señalización y demarcación de áreas, espacios y dependencias de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil”. Aeropuerto La Florida, Tumaco, Nariño 2002.2. http://www.aerocivil.gov.co/contrclo/2005/5000082/index5000082.htm (Consultada el 12 de octubre de 2005)3. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC.4. Código Eléctrico Colombiano, a través de la Norma Técnica Colombiana --NTC 2050, versión: Primera actualización del 25 de noviembre de 19985. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)6. ARP COLSEGUROS. Protocolo de Señalización. Bogotá. 2000.7. COLOMBIA. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. Manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras. Bogotá: Universidad Nacional, 199?, 308 p.8. COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 de 19799. ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC 1461: Colores y señales de seguridad. Bogotá: Icontec, 1987, 16 p.10. ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC 3458: Identificación de tuberías y servicios. Bogotá: Icontec, 1992, 10 p.11. CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Catalogo de señalización. Bogotá, 2001.12. Pagina Web. www.laseguridad.ws. (Consultada el 25 de octubre de 2005)13. http://camacolcundinamarca.org.co/html/pdf/notas/RETIE%20Constructores.pdf (Consultada el 25 de octubre de 2005)Tema 1: Definiciones Pág. 40 Recommended

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 11
 Artículo 202
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 15
 Resolución