Source: http://docplayer.cz/2088847-Smernice-zjednodusena-analyza-rizika-blesku.html
Timestamp: 2017-01-19 13:05:11+00:00

Document:
⭐SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku
Download "SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku"
1 UTE C Duben 2006 SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku2 OBSAH ABSTRAKT OBECNÉ Oblast použití Odkazy Definice Terminologie HODNOCENÍ RIZIKA Obecné Přípustné riziko R T Procedura zjišťování nutnosti ochrany Opatření ochrany HODNOCENÍ SLOŽEK RIZIKA PRO OBJEKTY Základní rovnice Rekapitulace složek rizika pro daný objekt...9 PŘÍLOHA A ODHAD POČTU NEBEZPEČNÝCH UDÁLOSTÍ N ZA ROK...10 PŘÍLOHA B ODHAD PRAVDĚPODOBNOSTI NÁSLEDKŮ ÚDERU (P) NA OBJEKTU...13 PŘÍLOHA C HODNOCENÍ ZTRÁT L NA DANÉM OBJEKTU...14 PŘÍLOHA D PŘÍKLAD APLIKACE...163 ABSTRAKT V publikaci směrnice UTE C zabývající se metodou kompletní analýzy rizika blesku byla stanovena metoda zjednodušené analýzy rizika blesku pro běžnou ochranu. Tato metoda ruší a nahrazuje zjednodušené metody, které byly sou částí norem NFC a NFC Tato informace byla uvedena v tzv. modifikaci F4 a F4. Tato nová metoda je považována za dokonalejší než metody v normách NFC a NF C , neboť zavádí nové parametry, které původní metody v uvedených normách neznaly, jako např.: - přítomnost lidí - riziko požáru, atd. Tento dokument byl schválen 19. června 2006 komisí UF81, Ochrana objektů proti blesku a komisí 37AB, ochrana elektrických a elektronických součástí proti přepětí.4 1. OBECNÉ 1.1. Oblast použití Směrnice UTE je určena pro zjednodušené hodnocení rizika zásahu bleskem do objektu či do elektrického vedení propojeného s objektem. POZNÁMKA Směrnici nelze aplikovat na hodnocení rizika úderu blesku do elektrických rozvodů či zařízení, které jsou zapojeny do rozvodné sítě. Toto řeší norma NF C a směrnice UTE C Cílem směrnice je odhadnout adekvátní riziko ze stanovené horní meze přípustného rizika. Na základě tohoto odhadu je pak možné navrhnout adekvátní způsob ochrany tak, aby bylo riziko sníženo na hodnotu menší nebo rovnu hodnotě přípustné meze rizika. Směrnice UTE C vychází z dokumentu UTE C Oproti UTE C je zde prezentovaná metoda zjednodušená, protože bere v úvahu jenom vybrané parametry. V důsledku toho je aplikovatelná pouze na objekty: - pro které je riziko požáru minimální a nebo běžné i při hrozící jakékoliv panice - pro které je riziko požáru vysoké, ale panika nehrozí Metoda není použitelná pro objekty výbušného charakteru, kde hrozí riziko kontaminace okolního prostředí. POZNÁMKA pojmy riziko požáru a riziko paniky jsou definovány v odstavci C tohoto dokumentu Odkazy NF C UTE C NF C Elektrická zařízení NN Elektrická zařízení NN Směrnice ochrana nízkonapěťových elektrických zařízení proti přepětí způsobeném atmosférickým výbojem volba svodiče Ochrana proti blesku ochrana objektů proti blesku instalace jímačů NF C Ochrana proti blesku ochrana objektů a otevřených prostranství proti blesku jímači typu ESE UTE C Ochrana proti blesku Směrnice část 2: Hodnocení rizika NF EN Elektrická zařízení určená pro výbušné plyny část 10: (C ) klasifikační stupně nebezpečných míst NF EN Elektrická zařízení používaná v prostředí s přítomností (C ) výbušného prachu část 10: seznam míst, kde se nachází výbušný prach NF EN Svodiče NN část 11: svodiče připojené na NN vedení určení (C ) a test NF EN Svodiče NN část 21: svodiče připojené na datové sítě (C ) určení fungování a metody testování5 1.3. Definice Chráněný objekt Je to objekt, jehož ochrana před zásahem blesku je předmětem tohoto dokumentu Objekty s nebezpečím výbuchu Jsou to objekty, kde hrozí nebezpečí výbuchu, jak byly definovány v NF EN (C ) a NF EN (C ) Objekty s nebezpečím kontaminace prostředí Jsou to objekty, které po zásahu bleskem mohou způsobit biologickou, chemickou či radioaktivní kontaminaci, např. jaderné objekty, chemické a petrochemické objekty, atd Elektrická síť Je míněno sítě NN nebo datové sítě Elektronická síť Jsou to sítě citlivé, jako jsou datová zařízení (počítače) a komponenty sdělovacích prostředků Sdělovací sítě Sítě zajišťující přenos dat mezi zařízeními vyskytujícími se v oddělených objektech, jako např. telefonní linky a datová vedení N D - Počet nebezpečných událostí způsobených bleskem na daném objektu Průměrný počet úderů blesku do objektů či souvisejícího vedení za rok N I - Počet nebezpečných událostí způsobených bleskem na provozu (provozních vedení) Průměrný počet úderů blesku do provozních vedení za rok Fyzické následky Následky na objektu či jeho obsahu způsobené mechanickými, termickými, chemickými a výbušnými účinky blesku P Pravděpodobnost následků Pravděpodobnost, s jakou úder blesku způsobí následek na objektu L Škoda Průměrná škoda (na životě a majetku) odpovídající určitému typu následku určité nebezpečné události v daném objektu R Riziko Průměrná roční hodnota škody (na životě a majetku) způsobená bleskem ku celková hodnota (života a majetku) v daném objektu6 R D nebo R I - Složka rizika Parciální riziko závislé na zdroji a typu následku R T Přípustné riziko Maximální hodnota rizika přípustného v daném objektu N P - Úroveň ochrany Hodnota odvozená ze souboru hodnot parametrů bleskového proudu, kdy pravděpodobnost výskytu hodnot parametrů je v rozmezí maxima a minima, v případě přírodního původu blesku POZNÁMKA: Úroveň ochrany je v rozmezí I. až IV. V souladu s NF C Opatření ochrany Opatření, která lze zvolit, aby se snížily případné následky způsobené bleskem Systém ochrany před bleskem (LPS - Lightning Protection System, SPF Systéme de protection contre la foudre) Kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do objektu, sestává se z vnější a vnitřní ochrany Svodič Je určen ke snížení přepětí Servis Zajištění stálého provozu inženýrské a telekomunikační sítě 1.4. Terminologie Ztráty a škody Bleskový proud působí škody. Rozlišují se: - údery do objektu - zásahy do servisních sítí připojených k danému objektu Riziko a složky rizika Riziko R označuje hodnotu rizika jako průměrnou roční hodnotu škody (na životě a majetku) způsobenou bleskem ku celkové hodnotě (života a majetku) v daném objektu. - R 1 : Riziko ztráty na životě - R 2 : Riziko ztrát ve veřejných službách - R 3 : Riziko ztráty kulturního dědictví Každé riziko R je součtem složek rizika R D a R I7 Složky rizika následků úderu blesku do objektu R D : složka rizika hmotných škod vzniklých jako následek jiskření, kdy může vzniknout požár nebo dojde k jinému poškození objektu (částečnému nebo úplnému) Složky rizika následků zásahu do servisních sítí připojených k danému objektu R I : složka rizika hmotných škod způsobených zásahem do servisních sítí připojených k danému objektu (tyto škody mohou vzniknout následkem jiskření, ke kterému může dojít mezi externí instalací a kovovými součástmi na vstupu do objektu) Možnosti složek rizika následků úderu blesku do objektu R 1 : Riziko ztráty na životě R 1 = R D1 +R I1 R 2 : Riziko ztrát ve veřejných službách R 3 : Riziko na kulturním dědictví R 2 = R D2 +R I2 R 3 = R D3 +R I38 2. HODNOCENÍ RIZIKA 2.1. Obecné Následují tyto procedury: - identifikace chráněného objektu včetně stávající ochrany - zjištění rizik na daném objektu (R 1 až R 3 ) - odhad rizik (R 1 až R 3 ) - posouzení nutnosti ochrany na základě porovnání rizik (R1 až R3) s přípustným rizikem R T Přípustné riziko R T R T =10-5 pro R 1 R T =10-3 pro R 2 a R Procedura zjišťování nutnosti ochrany Pro každé riziko platí: - výpočet složek identifikovaných rizik R D a R I - výpočet celkového rizika R - identifikace přípustného rizika R T - porovnání celkového rizika R s přípustným rizikem R T Pro R R T není třeba zajistit ochranu Pro R>R T je nutná ochrana (bleskosvod nebo bleskosvod a svodi č), aby se riziko snížilo na hodnotu R R T V případě, že nelze docílit snížení na R R T tzv. zjednodušenou metodou, je nutné použít metodu definovanou dokumentem UTE C Příklad použití metody je uveden v příloze D Opatření ochrany Opatření ochrany jsou přijatelná, pokud jsou v souladu s níže uvedenými normami: - soubor norem NF C (NF C , NF C ) ochrana s cílem snížení hmotné škody - NF EN (C ) a NF EN (C ) ochrana s cílem snížit riziko selhání interní sítě - norma NF C a směrnice UTE C pro instalaci svodičů9 3. Hodnocení složek rizika pro objekty 3.1. Základní rovnice Složky rizika R D, R I se vyjadřují rovnicemi: R D =N D P D L D R I =N I P I L I Kde: N D nebo I je počet nebezpečných událostí (viz příloha A) P D nebo I je pravděpodobnost vzniku škody v důsledku nebezpečné události (viz příloha B) L D nebo I je následná ztráta (viz příloha C) POZNÁMKA 1 - počet N D nebo I závisí na: parametru N g, hustota úderů blesku, na charakteristikách daného objektu a jeho okolí POZNÁMKA 2 pravděpodobnost P D nebo I je závislá na: charakteristikách chráněného objektu a zvolených opatřeních ochrany POZNÁMKA 3 ztráta L D nebo I závisí na: využití objektu, obydlenosti, typu zajišťovaných služeb, na odhadnuté hodnotě majetku POZNÁMKA 4 - pro R 1 se L D = L I, kde L I = h r f L f, pro R 2 platí L D = L I, kde L I = r f L f a pro R 3 platí L D = L I, kde L I = r f L f, kde r f a h jsou definovány v příloze C, tabulkách C.1 a C Rekapitulace složek rizika pro daný objekt Složky rizik pro daný objekt jsou shrnuty v tabulce 1. Tabulka 1 Složky rizika pro daný objekt Původ škody Úder do objektu Úder do inženýrské sítě Výsledné riziko Složky rizika pro R 1 R D1 = N D P D h r f L f R I1 = N I P I h r f L f R 1 = R D1 + R I1 Složky rizika pro R 2 R D2 = N D P D r f L f R I2 = N I P I r f L f R 2 = R D2 + R I2 Složky rizika pro R 3 R D3 = N D P D r f L f R I3 = N I P I r f L f R 3 = R D3 + R I310 Příloha A Odhad počtu nebezpečných událostí N za rok A.1 Obecné Hustota blesků N g vyjadřuje počet blesků na km 2 za rok. Je odvozena ze vztahu N g 0,1 N k, kde N k (keraunická úroveň, což je počet dnů v roce, kdy je slyšet bouřka) je dáno izokeraunickou mapou níže. POZNÁMKA Pro výpočet N g stačí N k podělit ÚSTÍ N.L. LIBEREC TRUTNOV K. VARY NÁCHOD CHEB PLZEŇ KLATOVY H.KRÁLOVÉ PRAHA H.BROD STRAKONICE JIHLAVA SVITAVY BRNO ŠUMPERK OLOMOUC KROMĚŘÍŽ ZLÍN OSTRAVA Č.BUDĚJOVICE BŘECLAV Obrázek A.1 Izokeraunická mapa ČR A.2 Odhad průměrného počtu úderů do objektu za rok (N D ) N D je dáno vztahem: N D = N g A d C d 10-6 Obdélníkové objekty Pro osamělé obdélníkové objekty o délce L, šířce W a výšce H na plochém povrchu se exponovaná ekvivalentní plocha rovná: A d = LW + 6 H (L + W) + 9π (H) 2 L, W a H v metrech jsou rozměry daného objektu (Obrázek A.2).11 Obrázek A.2 Exponovaná ekvivalentní plocha A d osamělého objektu Objekt s věží Je-li na objektu věž, přibližná přijatelná hodnota ekvivalentní plochy je vyšší hodnota ze dvou výpočtů: jednak dle vztahu pro ekvivalentní plochu (viz výše), kdy se výška věže neuvažuje, a dle vztahu 9π (H P ) 2, kde H p je výška věže. A.3 Okolní prostředí objektu Faktor C d je dán podmínkami okolního prostředí objektu (viz tabulka A.1)12 Tabulka A.1 Faktor prostředí C d Okolní prostředí Objekt je obklopen vyššími objekty nebo stromy Objekt je obklopen objekty stejné či menší výšky Samostatně stojící objekt: do vzdálenosti 3H nebo 3H p se nic nevyskytuje C d 0,25 0,5 1 Samostatně stojící objekt na kopci 2 A.4 Odhad průměrného počtu úderů do inženýrských sítí objektu objektu za rok (N I ) N I je dáno vztahem: N I = N g A I C d 10-6 Kde Ng je hustota úderů blesku (počet úderů na km 2 za rok), A I je ekvivalentní plocha exponovaná úderům blesku do inženýrské sítě (m 2 ) (viz tabulka A.2), C d je faktor prostředí (viz tabulka A.1) pro nějž platí stejné hodnoty pro inženýrské sítě jako pro objekty. Tabulka A.2 Ekvivalentní exponovaná plocha A I v závislosti na typu inženýrské sítě Vzdušné Pozemní A I = =6 600 Kde A I je ekvivalentní plocha exponovaná úderům blesku do sítě v m 2.13 Příloha B Odhad pravděpodobnosti následků úderu (P) na objektu Uvedené hodnoty pravděpodobnosti jsou platné, pokud jsou ochranná opatření v souladu s normou. B.1 Pravděpodobnost vzniku hmotné škody P D Tabulka B.1 Hodnoty P D dle úrovně ochrany Charakteristika objektu N P P D Objekt nechráněný - 1 IV 0,2 Objekt chráněný III 0,1 II 0,05 I 0,02 B.2 Pravděpodobnost hmotné škody v důsledku úderu do inženýrských sítí P I Hodnota pravděpodobnosti P I závisí na instalované přepěťové ochraně v hlavním rozvaděči objektu. Vyjma zvláštních případů, přepěťová ochrana typu I je povinná vždy, když je objekt chráněn bleskosvodem. Tabulka B.2 Hodnota pravděpodobnosti P I v závislosti na úrovni ochrany N P V hlavním rozvaděči není přítomna přepěťová ochrana P I III-IV 0,03 II 0,02 I 0,01 1 POZNÁMKA Přepěťová ochrana slouží ke snížení rizika přepětí a doporučuje se tedy zvolit podle úrovně ochrany a zvoleného systému ochrany proti blesku Pro I imp 12,5 ka platí P I =0,03 bez ohledu na hodnotu N P V případě, že PI<0,03, musíme zvolit přepěťovou ochranu na základě výpočtu ze vzorce: N P I: I imp =100/(mxn) N P II: I imp =75/(mxn) kde m: počet elektrických vedení (s výjimkou jsou datové linky) a připojených kovových kanalizací k systému ochrany n: počet žil v elektrickém vedení14 Příloha C Hodnocení ztrát L na daném objektu C.1 Ztráty na životě (Riziko R 1 ) L D =L I =hr f L f kde hodnoty r f, h a L f jsou dány tabulkou C.1, C.2 a C.3 Tabulka C.1 Hodnoty r f Riziko požáru r f zvýšené 10-1 běžné 10-2 nízké 10-3 Tabulka C.2 Hodnoty h Typ nebezpečí pro osoby H Bez zvláštního nebezpečí 1 Riziko paniky zanedbatelné (např. dvoupatrový objekt a obydlenost menší než 100 osob) Průměrná úroveň paniky (např. objekt určený ke shromažďování, počet osob v rozmezí ) Obtížná evakuace (např. objekt, kde se vyskytují osoby se sníženou pohyblivostí, nemocnice) Vysoké riziko paniky (např. kulturní nebo sportovní objekt, kde se shromažďuje více než 1000 osob) Tabulka C.3 Hodnoty L f pro riziko R 1 Obydlenost objektu Objekt běžně obydlený 10-1 Objekt neobydlený 10-2 L f15 C.2 Nepřípustné ztráty ve veřejných službách (Riziko R 2 ) L D =L I =r f L f Tabulka C.4 Hodnoty L f pro riziko R 2 Typ služby Plyn, voda 10-1 Média, datové služby, elektřina 10-2 L f - hodnota r f je dána tabulkou C.1 C.3 Nenahraditelné ztráty na kulturním dědictví (Riziko R 3 ) L D =L I =r f hodnota r f je dána tabulkou C.116 Příloha D Příklad aplikace D.1 Veřejné shromaždiště V tomto případě se počítá jen hodnota R 1 (riziko ztrát na životě), protože se nejedná o kulturní objekt. Pokud by se jednalo o kulturní objekt, po čítalo by se i R 3 Ng= 2 údery/rok/km 2 rozměry objektu: L=30 m W = 15 m H = 10 m Výška věže: 40 m Exponovaná ekvivalentní plocha počítaná dle přílohy A: A d = m 2 (viz A.2) *C d = 1 (jedná se o osamělý objekt) (viz tabulka A.1) Podle odstavce A.2 N D = 9, *Nejsou žádná elektrická vedení (N I =0) *r f =10-2 (viz tabulka C.1 příloha C) *h=2 (viz tabulka C.2 příloha C) *L f =10-1 (viz tabulka C.3 příloha C) Je třeba zvážit několik možností pro správné určení adekvátní volby systému ochrany, jak je definováno v odstavci 2.3 První možnost: neexistuje žádný systém ochrany proti přímému úderu blesku (P D =1 podle tabulky B.1 v příloze B) Vypočítá se R D1 =N D P D hr f L f =18, (viz tabulka 1), což je vyšší než přípustné riziko (10-5 ) viz odstavec 2.2 Je třeba zajistit ochranu (ochranu bleskosvodem, protože se jedná o riziko přímého úderu R D ) Druhá možnost: pokus instalovat bleskosvod s volbou nízké úrovně ochrany (např. IV): P D =0,2, pro hodnotu R D1 =3, , což opět nevyhovuje Třetí možnost: volba úrovně ochrany větší než III.: v tom případě P D =0,1, R D1 = 1, , což opět nevyhovuje Čtvrtá možnost: volba úrovně ochrany II: P D =0,05 a odtud R D1 =0, Závěr: bleskosvod s úrovní ochrany II je nutný a postačující pro ochranu daného objektu proti přímému úderu blesku POZNÁMKA 1 s trochou zkušenosti není potřeba procházet celý postup od první hypotézy POZNÁMKA 2 pokud by objekt obsahoval sítě, postup by byl stejný, jen by se počítaly hodnoty N I, R I1 a P I Podobné dokumenty
Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova Více Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně
Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách Více PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009
PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny), Více Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE
Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1. Více Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV Více STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560
ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR: Více o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších Více KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2
KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení Více 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé Více FOND VYSOČINY NÁZEV GP
RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový Více Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno
Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v Více SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU
STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN Více 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení
5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění Více Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika
1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu Více TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1
Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před Více ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků) Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS
, Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka Více STUDNY a jejich právní náležitosti.
STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností, Více Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc
Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se Více MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické Více Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu
Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále Více SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Více Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:
Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek Více Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1
Výzva č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím Více AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ
ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)] Více 348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ
348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010 Více STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006
STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá Více MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost
MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná Více F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul. Více ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM
II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3 Více VERZE: 01 DATUM: 05/2014
OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ Více Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)
Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300, Více ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování, Více ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14
ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy Více DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové Více Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio
Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3 Více BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 16.1.2007 Datum revize: 1.2.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:
Datum vydání: 16.1.2007 Datum revize: 1.2.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / Více Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy
Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je Více A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů Více Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace Více POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ
z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc, Více PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA
č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace Více GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen
GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných Více Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo Více Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení
Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy Více 6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice
Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO Více Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1
Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání Více ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Decomarmor P744 Katalogové číslo: - 1.2 Použití přípravku: omítka 1.3 Identifikace: distributora: Více podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1.8.2005 Datum revize: 31.10.2008 Revize č.: 1
1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se. Více Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany
Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele Více ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ
ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1765/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 453/6 zapsaná na listu vlastnictví č. 9195, vymezená v budově Klatovy II, č.p. 453, zapsané na LV č. 9031, stojící Více Plánování v rámci ISMS
Agenda František teiner Západočeská univerzita v Plzni Plánování v rámci IM Základní pojmy Management rizik Analýza rizik Metody analýzy rizik Základní pojmy Aktivum cokoliv, co má pro organizaci cenu Více Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů
Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun Více Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5
Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a Více Bezpečnostní list. Ultramid B36 LN. 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku. 2. Identifikace rizik. Identifikátor výrobku
Bezpečnostní list Strana: 1/9 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Identifikátor výrobku Ultramid B36 LN Chemický název: polyamid (PA6) Číslo CAS: 25038-54-4 Příslušná identifikovaná použití Více PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní Více FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652 Více Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc
POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ Více ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9201-701/2014
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním Více Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona
Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky Více Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC Více VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů, Více VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ
PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit Více datum: 28. 01. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková telefon: 386 720 771 A. podle 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje základní zprávu,
+LVDCY11HO4TN+! KUCBX00GN3SM O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 6455/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 51458/2014/maji datum: 28. 01. 2015 vyřizuje: Ing. Marcela Jirková Více ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15
ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres Více OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y
www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Dělící hlava TA 125 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM Dělící hlava 1 Rozsah aplikací Dělící hlava TA 125 se používá jako Více Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31
strana 1/5 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Lepidlo 1.3 Více (sponzorský vzkaz) Grafický manuál
(sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianty 02.01 Značka černá varianta 02.02 Logo vodorovná varianta 02.03 Logo svislá varianta 02.04 Logo černé varianty 02.05 Logo Více Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:
Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické Více Využití EduBase ve výuce 10
B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský Více O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 22. 1. 2008. Čl. 1 Prodávaný majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Plešivec 251, 381 01 Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. C/5/08-VŘ Více 2. Identifikace rizik: 2.1 Celková klasifikace přípravku: C Žíravý
Datum vyhotovení v ČR: 19.05.2009 Strana 1/5 1. Identifikace přípravku a společnosti: 1.1 Obchodní název přípravku: S-Clean Baso Supermousse 1.2 Doporučený účel použití: Průmyslový čisticí prostředek 1.3 Více Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz
Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list... Více Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA
EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 22. 2. 2013 2011/0284(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu Více Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni Více Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Supra NEOC 1311
Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Řezný olej 1.3 Více Znalecký posudek číslo 4524-64/14
Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Více F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu
F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing. Více Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží
LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. Více MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015
Odbor životního prostředí V Písku dne: 14.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Studie, týkající se možnosti zpracování elektrozařízení ve městě Písku Více PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku
PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část Více Vydání občanského průkazu
Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan, Více Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)
Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach Více VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo
VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních Více Znalecký posudek č. 5741 181/2014
Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku Více VČELÍ VOSK BÍLÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
Datum revize: Strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: INCI-název: Cera alba Více Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod
Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední Více B E Z P E Č N O S T N Í L I S T
strana 1/5 Datum vyhotovení: 6.12.2012 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku NPK 10-10-10 13S Registrační číslo látky Nepřiděluje se Účel použití přípravku Více NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ
NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat Více o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6
Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha Více TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST
PŘÍLOHA Č. 1 Sdružení EPS ČR TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Pěnový polystyren (EPS), typ s retardérem hoření PolyFR (neobsahuje HBCD) Datum 1. vydání: leden 2009 Datum 2. vydání: leden 2016 1. Označení látky Více ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010
ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850, Více 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006 Více MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH
MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu... Více TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY:
TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: PRACOVIŠT PLZE OSSZ KARLOVY VARY OSSZ NÁCHOD OSSZ LITOM ICE OSSZ P EROV OSSZ BRUNTÁL OSSZ KARVINÁ MSSZ BRNO Objednatel : Více INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU
CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: Čl. 3
 Čl. 4
 Čl. 1
 Čl. 1
 zákona č. 137
 Čl. 1