Source: http://docplayer.it/53093729-Indice-attuatori-collettori-moduli-di-contabilizzazione-accessori-vitoni-pag-2-pag-2.html
Timestamp: 2018-08-20 18:22:29+00:00

Document:
INDICE ATTUATORI COLLETTORI MODULI DI CONTABILIZZAZIONE ACCESSORI VITONI. pag. 2 pag. 2 - PDF
Download "INDICE ATTUATORI COLLETTORI MODULI DI CONTABILIZZAZIONE ACCESSORI VITONI. pag. 2 pag. 2"
2 INDICE ATTUATORI Attuatore elettrotermico compatto Attuatore per singola utenza (valvola di zona) COLLETTORI Collettori in acciaio inox DN40 per impianti a pavimento Plus Collettori in acciaio inox DN40 per impianti a pavimento Base Collettori a barra in ottone da 1 per impianti a pavimento Plus Collettori a barra in ottone da 1 per impianti a pavimento Base MODULI DI CONTABILIZZAZIONE Modulo per riscaldamento centralizzato alta temperatura con produzione acqua calda sanitaria scambiatore a piastra Modulo per contabilizzazione acqua fredda/calda sanitaria DN20 Modulo per riscaldamento centralizzato con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria Modulo per contabilizzazione consumi circuito di riscaldamento e raffrescamento in impianti a 4 tubi Modulo per riscaldamento centralizzato e collettori di distribuzione mandata e ritorno, produzione acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria Modulo premontato per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria ACCESSORI Flussimetro Valvole a sfera Volantino manuale Terminale collettore Raccordo eurokonus collettore Staffe collettori ottone Staffe collettori inox VITONI Vitoni termostatizzabili pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 12 pag. 12
3 ATTUATORI Attuatore elettrotermico compatto Attuatore elettrotermico compatto ad azione on-off predisposto per il montaggio su valvole da radiatore, valvole fancoil e collettori per impianti radianti. Caratteristiche:. Materiali autoestinguenti VO.. Ghiera filettata in ottone M30x1,5 o aggancio a baionetta.. Normalmente chiusa (NC) - Normalmente aperta (NA).. Corsa 4 mm.. Grado di protezione IP54.. Tensione di alimentazione 24V o 230V (110V su richiesta). Attuatore per singola utenza (valvola di zona) Attuatore elettrotermico ad azione on-off predisposto per il montaggio su valvole da radiatore, valvole fancoil e collettori per impianti radianti. Caratteristiche:. Materiali autoestinguenti VO.. Ghiera filettata in ottone M30x1,5 o aggancio a baionetta.. Normalmente chiusa (NC) - Normalmente aperta (NA).. Corsa 4 mm.. Grado di protezione IP54.. Tensione di alimentazione 24V o 230V (110V su richiesta). TIPO CODICE AP224 APAUX24 AP2230 APAUX230 CH224 CHAUX24 CH2230 CHAUX230 ALIMENTAZIONE 24V 24V 230V 230V 24V 24V 230V 230V Per la versione Plus aggiungere la P al codice. 2
4 COLLETTORI Collettori in acciaio inox DN40 per impianti a pavimento Plus Caratteristiche:. Collettore ricavato da tubazione in acciaio inox AISI 304 avente diametro 45 mm e spessore 1,2 mm con passaggio interno 42 mm.. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è richiesto l impiego di regolazione. Completo di staffe, attacchi 1 a bocchettone girevole.. Tappo finale con carico/scarico e sfogo aria manuale integrato.. Collettore di mandata con regolazione micrometrica attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco M30x1,5.. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888. CARATRISTICHE CNICHE Materiali Dati tecnici Corpo collettore acciaio inox AISI 304 Liquidi impiegabili acqua + glicole max 50% Componenti interni ottone UNI EN CW614N Temperatura di esercizio C Molle acciaio inox Pressione max 10 bar Tenute idrauliche EPDM Scala flussimetro 0-4 Lt/min Volantini ABS Attacchi di testa 1 Corpo flussimetro PSU regolabile Corpo valvola a sfera ottone UNI EN CW617N Derivazioni 3/4 M eurocono Sfera ottone UNI EN CW mm Farfalla di manovra alluminio EN AB L affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati. 3
5 COLLETTORI Collettori in acciaio inox DN40 per impianti a pavimento Base Caratteristiche:. Collettore ricavato da tubazione in acciaio inox AISI 304 avente diametro 45 mm e spessore 1,2 mm con passaggio interno 42 mm.. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è richiesto l impiego di regolazione.. Coppia di staffe, collettore di mandata con regolazione micrometrica attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco M30x1,5.. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888. CARATRISTICHE CNICHE Materiali Dati tecnici Corpo collettore acciaio inox AISI 304 Liquidi impiegabili acqua + glicole max 50% Componenti interni ottone UNI EN CW614N Temperatura di esercizio C Molle acciaio inox Pressione max 10 bar Tenute idrauliche EPDM Scala flussimetro 0-4 Lt/min Volantini ABS Attacchi di testa 1 Corpo flussimetro PSU regolabile Corpo valvola a sfera ottone UNI EN CW617N Derivazioni 3/4 M eurocono Sfera ottone UNI EN CW mm Farfalla di manovra alluminio EN AB L affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati. 4
6 COLLETTORI Collettori a barra in ottone da 1 per impianti a pavimento Plus Caratteristiche:. Collettore ricavato da barra di ottone trafilato da 1 (possibilità di avere la finitura nichelata).. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è richiesto l impiego di regolazione.. Completo di staffe, attacchi 1 a bocchettone girevole. Tappo finale con carico/scarico e sfogo aria manuale integrato.. Collettore di mandata con regolazione visiva attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco M30x1,5.. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888. CARATRISTICHE CNICHE Materiali Dati tecnici Corpo collettore ottone UNI EN CW614N Liquidi impiegabili acqua + glicole max 50% Componenti interni ottone UNI EN CW614N Temperatura di esercizio C Molle acciaio inox Pressione max 10 bar Tenute idrauliche EPDM Scala flussimetro 0-4 Lt/min Volantini ABS Attacchi di testa 1 Corpo flussimetro PSU regolabile Corpo valvola a sfera ottone UNI EN CW617N Derivazioni 3/4 M eurocono Sfera ottone UNI EN CW mm Farfalla di manovra alluminio EN AB L affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati. 5
7 COLLETTORI Collettori a barra in ottone da 1 per impianti a pavimento Base Caratteristiche:. Collettore ricavato da barra di ottone trafilato da 1 (possibilità di avere la finitura nichelata).. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è richiesto l impiego di regolazione.. Coppia di staffe, collettore di mandata con regolazione visiva attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco M30x1,5.. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888. CARATRISTICHE CNICHE Materiali Dati tecnici Corpo collettore ottone UNI EN CW614N Liquidi impiegabili acqua + glicole max 50% Componenti interni ottone UNI EN CW614N Temperatura di esercizio C Molle acciaio inox Pressione max 10 bar Tenute idrauliche EPDM Scala flussimetro 0-4 Lt/min Volantini ABS Attacchi di testa 1 Corpo flussimetro PSU regolabile Corpo valvola a sfera ottone UNI EN CW617N Derivazioni 3/4 M eurocono Sfera ottone UNI EN CW mm Farfalla di manovra alluminio EN AB L affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati. 6
8 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE Modulo per riscaldamento centralizzato alta temperatura con produzione acqua calda sanitaria scambiatore a piastra Versioni disponibili: DM20 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX. I moduli vengono gestiti in tre fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Alloggiamento per circuito riscaldamento, produzione acqua calda sanitarie DN20 e circuito freddo sanitario DN20. Dimensioni 840x620x140 mm. 2. Circuito idraulico completo di contabilizzazione. Funzioni di regolazione, controllo e contabilizzazione energia termica per riscaldamento e sanitario. Valvola di zona per regolazione riscaldamento ambiente. Produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre AISI 316. Valvola preminenza sanitario. Valvola autoazionata per regolazione temperatura consegna sanitario portata nominale sanitario. Sistema di contabilizzazione dell energia termica con omologazione MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria. Display per la lettura dei dati istantanei e consumi mensili/ annuali. Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito sanitario. Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434. Misuratore di portata DN20 per acqua fredda sanitaria omologati MID 2004/22/CE con uscita impulsiva. 3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Modulo per contabilizzazione acqua fredda/calda sanitaria DN20 I moduli vengono gestiti in tre fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Circuito caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20 completo di nr. 4 valvole di intercettazioni. Dimensioni 350x400x100 mm. 2. Contatore sanitario acqua calza portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 90 C. Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 30 C. Omologato MID 2004/22/EC. 3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Articolo 2002 Articolo
9 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE Modulo per riscaldamento centralizzato con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria Regolazione on/off circuito secondario a singola temperatura. Versioni disponibili: DN20 o DN25 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX. I modulo vengono gestiti in quattro fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Alloggiamento per circuito riscaldamento DN20, circuito caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. Completa di nr. 8 valvole di intercettazione. Dimensioni 550x550x100 mm. 2. Circuito prenotato riscaldamento per modulo utenza. Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura bypass. Filtro a protezione del misuratore di portata. Sistema di contabilizzazione dell energia termica omologato MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria. Display di lettura dei dati istantanei consumi mensili/ annuali. Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori di circuito sanitario. Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 90 C. Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2.5 mc/h temperatura massima 30 C. Omologato MID 2004/22/EC. 4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Articolo 3004 Articolo
10 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE Modulo per contabilizzazione consumi circuito di riscaldamento e raffrescamento in impianti a 4 tubi Versioni disponibili: DN20 o DN25 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX. I modulo vengono gestiti in quattro fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Alloggiamento per circuito riscaldamento e raffrescamento, circuito caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. Completa di nr. 12 valvole di intercettazione. Dimensioni 820x550x110 mm. 2. Circuito premontato riscaldamento e raffrescamento per modulo. Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e taratura bypass. Filtro a protezione del misuratore di portata. Sistema di contabilizzazione dell energia termica omologato MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria. Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/ annuali. Munito di nr. 3 ingressi impulsivi per contatori circuito sanitario. Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 90 C. Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 30 C. Omologato MID 2004/22/EC. 4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Articolo 8408 Modulo per riscaldamento centralizzato e collettori di distribuzione mandata e ritorno, produzione acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria Regolazione on/off circuiti secondari a singola temperatura. Versioni disponibili: DN20 o DN25 a incasso oppure a parete ingressi DX o SX. Collettori di distribuzione 1 da 2 a 12 attacchi 3/4 eurocono. I moduli vengono gestiti in quattro fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Alloggiamento per circuito riscaldamento DN20, circuito caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. Completa di nr. 8 valvole di intercettazione. Dimensioni 550x550x100 mm. 2. Circuito prenotato riscaldamento per modulo utenza e collettori di distribuzione. Regolazione con valvola in zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e taratura bypass. Filtro a protezione del misuratore di portata. Sistema di contabilizzazione dell energia termica omologato MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria. Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/annuali. Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito sanitario. Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 90 C. Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 30 C. Omologato MID 2004/22/EC. 4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Articolo
11 MODULI DI CONTABILIZZAZIONE Modulo premontato per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria Versioni disponibili: DN25 riscaldamento DN32 raffrescamento a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX. I moduli vengono gestiti in tre fasi: 1. Dima per collegamento idraulico all utenza. Alloggiamento per circuito riscaldamento DN25, circuito raffrescamento DN32, circuito sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. Completa di 8+4 valvole intercettazione. 2. Circuito premontato riscaldamento per modulo utenza. Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e taratura bypass. Filtro a protezione del misuratore di portata. Sistema di contabilizzazione dell energia termica omologato MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria. Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/ annuali. Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito sanitario. Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434. Circuito prenotato raffrescamento per modulo utenza. Regolazione con valvola di zona a tre vie DN32. Alimentazione 230 Vac. Organo di bilanciamento idraulico portata. Filtro a protezione del misuratore di portata. Sistema di contabilizzazione dell energia termica omologato MID 2004/22/CE e misuratore di portata DN32 - Qn 6,0 mc/h. Alimentazione a batteria. Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/ annuali. Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 90 C. Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h temperatura massima 30 C. Omologato MID 2004/22/EC. 3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con serratura di chiusura. Articolo
12 ACCESSORI Flussimetro Regolatore e misuratore di portata 0-4 Lt/min. Attacco 1/2 G. codice: FL1204P Valvole a sfera Coppia di valvole a sfera con bocchettone 1 MF (disponibile con O-ring). codice: 999SF25N Volantino manuale Volantino manuale in ABS bianco M30x1,5. codice: B Terminale collettore Terminale con valvola e spurgo integrati con O-ring (possibilità di nichelatura). codice: 253SC/N Raccordo eurokonus collettore Raccordo con sede per vitone termostatizzabile e flussimetro, attacco 3/4 eurokonus. codice:
13 ACCESSORI Staffe collettori ottone Coppia staffe in acciaio zincato per collettore 1 a barra di ottone. codice: Z Staffe collettori inox Coppia staffe regolabili in plastica con adattatore. codice: P VITONI Vitoni termostatizzabili Vitoni termostatizzabili per collettori - valvole fancoil - valvole da radiatore. Versioni vitone: ghiera premistoppa fissa con possibilità di sostituzione senza svuotare impianto. Predisposizione per preregolazione portata oppure on-off. Gomma otturatore con anello inox di trattenimento per evitare l incollaggio con sede di tenuta. Inoltre realizziamo vitoni a disegno. 12
14 MTR S.r.l. Via F. Cavallotti, BIASSONO (MB) Tel Fax
CALEFFI. Collettore di distribuzione per impianti a pannelli. serie /17. sostituisce dp 01260/14
Collettore di distribuzione per impianti a pannelli serie 664 ACCREDITED ISO 900 FM 2654 CALEFFI 0260/7 sostituisce dp 0260/4 Funzione Il collettore di distribuzione per impianti a pannelli radianti è

References: Articolo 2002
 Articolo
9
 Articolo 3004
 Articolo
10
 Articolo 8408
 Articolo
11
 Articolo
12