Source: http://docplayer.it/17224910-Modulo-b-rischio-elettrico-e-atmosfere-esplosive.html
Timestamp: 2018-10-22 13:36:17+00:00

Document:
MODULO B RISCHIO ELETTRICO E ATMOSFERE ESPLOSIVE - PDF
Download "MODULO B RISCHIO ELETTRICO E ATMOSFERE ESPLOSIVE"
Arrigo Mauri
1 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO CORSO DI FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE PER: RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO B RISCHIO ELETTRICO E ATMOSFERE ESPLOSIVE 26 e 27 marzo 2013 In collaborazione con TORINO - VERONA - SALUZZO
2 IL PROGRAMMA DELL INCONTRO RISCHIO ELETTRICO ATMOSFERE ESPLOSIVE 2
3 RISCHIO ELETTRICO RISCHIO ELETTRICO 3
4 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA - DEFINIZIONE DI RISCHIO PERICOLO PROPRIETA O QUALITA INTRINSECA DI UN ATTREZZATURA, UN METODO DI LAVORO, CHE POTENZIALMENTE PUO CAUSARE DANNO RISCHIO PROBABILITA CHE SI DETERMININO IN REALTA LE CONDIZIONI DI PERICOLO, PROVOCANDO UN DANNO DI UNA CERTA ENTITA F = ESISTENZA DEL PERICOLO IN UN CERTO LUOGO E PER UN CERTO TEMPO C = PROBABILITA CHE QUEL PERICOLO SIA CAUSA DI UN DANNO (POSSIBILITA DI CONTATTO FRA PERICOLO ED UOMO) D = DIMENSIONE DEL POSSIBILE DANNO R = F x C x D 4
5 RISCHIO ELETTRICO PERICOLO: DANNO CORRENTE ELETTRICA EFFETTI NEGATIVI DELLA CORRENTE ELETTRICA SULLE PERSONE E in generale su COSE ANIMALI BENI SULLE PERSONE INFORTUNIO ELETTRICO MORTE O LESIONE CAUSATI DA: SHOCK ELETTRICO USTIONE ELETTRICA ARCO ELETTRICO INCENDIO OD ESPLOSIONE ORIGINATI DA ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI QUALSIASI OPERAZIONE (CONTATTO) SU UN IMPIANTO O CIRCUITO ELETTRICO 5
6 RISCHIO ELETTRICO IN AMBITO LAVORATIVO RISCHI PER LA PERSONA CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE (SCOSSA, ELETTROCUZIONE) FULMINI USTIONE (ARCO ELETTRICO) INCENDIO, ESPLOSIONE PER INNESCO ELETTRICO IN AMBITO LAVORATIVO RISCHIO COLLETTIVO Come utilizzatore di un impianto o semplicemente perché l impianto, la struttura esiste RISCHIO PROFESSIONALE SPECIFICO Manutenzione, Interventi su impianti LAVORI ELETTRICI IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO IMPIANTO ELETTRICO BORDO MACCHINA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, COLLAUDO IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI 6
7 RISCHIO ELETTRICO CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO 7
8 EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE IL PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA NEL CORPO UMANO INTERFERISCE CON I PROCESSI FISICI E BIOLOGICI PUÒ DARE LUOGO AD ALTERAZIONI E LESIONI TEMPORANEE O PERMANENTI PRINCIPALI EFFETTI TETANIZZAZIONE ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE USTIONI OLTRE AGLI EFFETTI FISIOLOGICI BISOGNA CONSIDERARE I PERICOLI DOVUTI A BRUSCHI MOVIMENTI CHE POSSONO CAUSARE: CADUTE, pericolose specie in caso di lavori in altezza; URTI, specie nel caso di attività in spazi angusti; NEL 4.5% DEGLI INFORTUNI ELETTRICI LE LESIONI SONO DOVUTE A CADUTE 8
9 Tempo [s] ASPETTI CHE INFLUISCONO SUGLI EFFETTI DELLA CORRENTE PERICOLOSITÀ INFLUENZATA DA VARI FATTORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DEL CONTATTO: TENSIONE DI CONTATTO DURATA DELL EVENTO TIPO DELLA CORRENTE ALTERNATA O CONTINUA FREQUENZA (C.A.) CARATTERISTICHE IMPEDENZA CORPO UMANO SUPERFICIE DI CONTATTO I UMIDITÀ DELLA PELLE PERCORSO DI ELETTROCUZIONE TENSIONE APPLICATA SENSIBILITÀ DEL SOGGETTO Corrente [ma] 1: Inferiore a soglia percezione 2: Percezione senza effetti fisiologici apprezzabili 3: Elettrocuzione: effetti reversibili 4: Elettrocuzione: rischio fisiologico 9
10 ALCUNI DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI ELETTRICI 10
11 ALCUNI DATI STATISTICI SU INFORTUNI ELETTRICI IL 4-5% DEGLI INFORTUNI ELETTRICI HA ESITO MORTALE SUDDIVISIONE: 50% IN CASA 50% NON DOMESTICI CAUSE D INFORTUNIO (IN ORDINE DECRESCENTE): IMPIANTI BT NON A NORMA COMPONENTI ELETTRICI ERRORE UMANO FOLGORAZIONI MORTALI IN ITALIA: CIRCA 5 ALLA SETTIMANA LUOGHI PIU PERICOLOSI: LOCALI DA BAGNO CANTIERI EDILI GLI INFORTUNI DI ORIGINE ELETTRICA NEL CORSO DEI LAVORI ELETTRICI HANNO INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUL TOTALE 80% 20% SONO IN GRAN PARTE DOVUTI AD ERRORE UMANO 11
12 RISCHIO ELETTRICO Indicazioni contenute nel D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA 12
13 RISCHIO ELETTRICO D.LGS. 81/08 PERICOLO: CORRENTE ELETTRICA COME POSSIBILE CAUSA DI UN INFORTUNIO RISCHIO ELETTRICO TITOLO III D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 TESTO UNICO SICUREZZA USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in particolare CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 13
14 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Obblighi del datore di lavoro DL ESEGUE VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSIDERANDO le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro i rischi presenti nell'ambiente di lavoro tutte le condizioni di esercizio prevedibili comprese eventuali interferenze DL ADOTTA MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE AD eliminare o ridurre al minimo i rischi individuare i DPI collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza 14
15 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Requisiti di sicurezza Materiali, macchinari, apparecchiature installazioni e impianti elettrici ed elettronici DEVONO ESSERE Progettati, realizzati e costruiti A REGOLA D'ARTE Specifica inoltre che MATERIALI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE, INSTALLAZIONI E IMPIANTI SONO A REGOLA D'ARTE Se realizzati secondo le norme di buona tecnica DEVONO ESSERE PROCEDURE DI USO E MANUTENZIONE Predisposte a REGOLA D'ARTE TENENDO disposizioni legislative vigenti, indicazioni manuali CONTO DI d'uso e manutenzione delle apparecchiature Norme di buona tecnica 15
16 RISCHIO ELETTRICO D.LGS. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. RISCHI DI NATURA ELETTRICA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 16
17 RISCHIO ELETTRICO D.LGS. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 17
18 RISCHIO ELETTRICO D.LGS. 81/08 Art Obblighi del datore di lavoro 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE NON SONO SPECIFICATE LE REGOLE TECNICHE PER CONSEGUIRE LA SICUREZZA MA LE MODALITÀ E IL FINE DA CONSEGUIRE 18
19 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Lavori sotto tensione Divieto di eseguire lavori sotto tensione Art Lavori in prossimità di parti attive Divieto di eseguire lavori NON ELETTRICI in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette a distanze inferiori ai limiti Tabella 1 ALLEGATO IX Lavori consentiti se svolti A REGOLA D'ARTE RIFERIMENTO: Norme Buona Tecnica definiscono quando il lavoro è pericoloso NORME CEI quando sussistono i presupposti per eseguire il lavoro livello di tensione tipo e caratteristiche tensione Condizioni ambientali come deve essere svolto con riferimento all obbligo di adottare le misure di sicurezza tecniche e comportamentali necessarie In sostanza... Personale informato e formato per effettuare LAVORI ELETTRICI In possesso delle conoscenze teoriche e pratiche QUALIFICATO Dotato di attrezzi e DPI idonei PROCEDURE Autorizzato ad effettuare lavori (IDONEITÀ ) Attrezzi isolati,.. DPI Approfondimento: LAVORI ELETTRICI 19
20 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Protezioni dai fulmini Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica NORME CEI RIFERIMENTO: Norma CEI CEI EN SIGNIFICATO: Non è obbligatorio realizzare impianto di protezione da scariche atmosferiche È obbligatorio provvedere alla: VALUTAZIONE DEI RISCHI Definire se l adozione di impianto di protezione è necessaria per ridurre il rischio quando questo è superiore a quello tollerato (Valutazione statistica in base alle indicazioni Normative ) 20
21 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature DL PROVVEDE AFFINCHÉ EDIFICI, IMPIANTI, STRUTTURE, ATTREZZATURE SIANO PROTETTI DA : PERICOLI DETERMINATI DALL'INNESCO ELETTRICO DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE per la presenza o sviluppo di GAS, VAPORI, NEBBIE O POLVERI INFIAMMABILI, in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di MATERIALI ESPLOSIVI. RIFERIMENTO: Norme Buona Tecnica TITOLO XI DLgs 81/08 NORME CEI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 21
22 D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 Art Verifiche DL PROVVEDE AFFINCHÉ IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI DI PROTEZIONE DAI FULMINI SIANO PERIODICAMENTE SOTTOPOSTI A CONTROLLO FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462: I CONTROLLI SONO QUINDI ULTERIORI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE RIFERIMENTO: - Indicazioni delle norme di buona tecnica - Normativa vigente REGOLA D'ARTE OBBIETTIVO: Verifica dello stato di conservazione e di efficienza AI FINI DELLA SICUREZZA In futuro: Decreto definirà modalità e i criteri per l'effettuazione delle verifiche Esito dei controlli eseguiti ai sensi di questa prescrizione deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza 22
23 QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA NON SPECIFICA LE REGOLE TECNICHE PER CONSEGUIRE LA SICUREZZA MA LE MODALITÀ E IL FINE DA CONSEGUIRE VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO ELETTRICO ADOZIONE MISURE TECNICHE PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE PRINCIPIO GENERALE: Materiali, apparecchiature, impianti elettrici PROGETTATI, COSTRUITI, INSTALLATI, UTILIZZATI E MANUTENUTI in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica? QUALI SONO GLI ALTRI RIFERIMENTI IN AMBITO LEGISLATIVO E NORMATIVO CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI? 23
24 QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO ALL INTERNO DI: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NORME TECNICHE NORME CEI SONO SPECIFICATI I RIFERIMENTI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI AFFINCHÈ GLI IMPIANTI ELETTRICI POSSANO ESSERE CONSIDERATI: SICURI A REGOLA D ARTE SE IMPIANTO ELETTRICO è SICURO IL RISCHIO RESIDUO RISULTA DI PER SÈ - LIMITATO, - CIRCOSCRITTO A SITUAZIONI SPECIFICHE, ad esempio Interventi su impianti elettrici LAVORI ELETTRICI, GUASTI 24
25 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA E RISCHIO ELETTRICO L ELIMINAZIONE / RIDUZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E IL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI SI PUO OTTENERE ATTRAVERSO A: ASPETTO PRATICO CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI CONFORMITÀ DOCUMENTALE PROGETTO, REALIZZAZIONE Documentazione di progetto, schemi quadri elettrici, planimetrie, dichiarazioni di conformità, certificazione componenti, report verifiche MANTENIMENTO SICUREZZA NEL TEMPO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE MANUTENZIONE, CONTROLLI REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI LAVORI ELETTRICI Lavori elettrici fuori tensione Lavori elettrici sotto tensione ORGANIZZAZIONE Procedure di intervento, Formazione, Qualifica del personale, Dispositivi Protezione 25
26 QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI 26
27 NORME TECNICHE E REGOLA D ARTE CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Fondato nel 1907 ENTE ISTITUZIONALE RICONOSCIUTO DA STATO ITALIANO E UNIONE EUROPEA, PREPOSTO IN ITALIA ALLA NORMAZIONE E ALL'UNIFICAZIONE DEL SETTORE ELETTROTECNICO, ELETTRONICO E TELECOMUNICAZIONI.. associazione senza fine di lucro che ha anche lo scopo di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti elettrici perché rispondano alle regole della buona elettrotecnica e i criteri con i quali detti requisiti devono essere controllati In ambito Europeo European Committee for Electrotechnical Standardization In ambito Internazionale (mondiale) IEC (International Electrotechnical Commission). 27
28 QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI: PRINCIPALI LEGGI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA 1955 DPR 547 PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO ABROGATO LEGGE N MARZO LEGGE 46/90 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ABROGATO solo ambito lavorativo Varie indicazioni specifiche per tutti fattori di rischio compresi rischi impianti e apparecchi elettrici e lavori elettrici Obbligo di seguire la regola dell arte e Presunzione regola d arte per impianti a Norme CEI ambito lavorativo e non Requisiti formali e sostanziali per adeguamento impianti esistenti e realizzazione nuovi impianti ambito lavorativo e non (modalità differenti!!!) 1994 D.Lgs 626 ABROGATO 28
29 NORME TECNICHE E REGOLA D ARTE LEGGE N MARZO 1968 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. PRESUNZIONE DELLA REGOLA D ARTE PER IMPIANTI E COMPONENTI A NORME CEI stessi concetti ripresi dalle leggi 791/77 e 46/90 29
30 Legge 46/90 e DM 37/08 del 22/01/ LEGGE 46/90 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E relativo REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DPR 06/12/1991 N. 447 REGOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AI FINI DELLA SICUREZZA 2007 Anno 2008 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI CHE HA ABROGATO: LEGGE 46/90 DPR 06/12/1991 N
31 IMPIANTI ELETTRICI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REGOLA D ARTE E BUONA TECNICA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 31
32 Contatti Diretti e Indiretti - (CEI 64-8) tto o CONTATTO DIRETTO CONTATTO DI PERSONE CON PARTI ATTIVE Parti normalmente in tensione tto tto CONTATTO INDIRETTO CONTATTO DI PERSONE CON UNA MASSA IN TENSIONE PER UN GUASTO Ambiente % Cont. DIRETTO % Cont. INDIRETTO LAVORATIVO 65% 35% DOMESTICO 55% 45% Parti accidentalmente in tensione Possono essere collegate o meno a terra Infortuni ugualmente pericolosi (Tasso di mortalità confrontabile) 32
33 Parte attiva, Massa, Massa estranea (CEI 64-8) PARTE ATTIVA CONDUTTORE O PARTE CONDUTTRICE IN TENSIONE NEL SERVIZIO ORDINARIO, COMPRESO IL CONDUTTORE DI NEUTRO, MA ESCLUSO, PER CONVENZIONE, IL CONDUTTORE PEN. MASSA PARTE CONDUTTRICE DI UN COMPONENTE ELETTRICO CHE PUÒ ESSERE TOCCATA E CHE NON È IN TENSIONE IN CONDIZIONI ORDINARIE, MA CHE PUÒ ANDARE IN TENSIONE IN CONDIZIONI DI GUASTO. MASSA ESTRANEA PARTE CONDUTTRICE NON FACENTE PARTE DELL IMPIANTO ELETTRICO IN GRADO DI INTRODURRE UN POTENZIALE, GENERALMENTE IL POTENZIALE DI TERRA. 33
34 Misure di protezione per la PERSONA LA DISTINZIONE TRA CONTATTI DIRETTI E CONTATTI INDIRETTI NON È SIGNIFICATIVA RISPETTO AL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ Infortuni ugualmente pericolosi (Tasso di mortalità confrontabile) Dipende dal valore della tensione, modalità del contatto, TALE DISTINZIONE È IMPORTANTE PER LE DIVERSE MODALITÀ CHE VENGONO ADOTTATE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE 34
35 MISURE DI PROTEZIONE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA: CONTATTO DIRETTO CONTATTO DI PERSONE CON PARTI ATTIVE Parti normalmente in tensione CONTATTO INDIRETTO CONTATTO DI PERSONE CON UNA MASSA IN TENSIONE PER UN GUASTO Parti accidentalmente in tensione Possono essere collegate o meno a terra 35
36 Protezione contro contatti diretti PROTEZIONI TOTALI A B MISURE DI PROTEZIONE TOTALI POSSONO ESSERE COSTITUITE DA: ISOLAMENTO; INVOLUCRI O BARRIERE. Esistono anche: MISURE DI PROTEZIONE PARZIALI Destinate alla protezione delle persone addestrate o qualificate Nelle aree chiuse dove hanno accesso solo queste persone Caso A Norma CEI 64-8, ISOLAMENTO DELLE PARTI ATTIVE LE PARTI ATTIVE DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE RICOPERTE CON UN ISOLAMENTO CHE POSSA ESSERE RIMOSSO SOLO MEDIANTE DISTRUZIONE. 36
37 Protezione contro contatti diretti PROTEZIONI TOTALI Caso B Norma CEI 64-8, PROTEZIONE MEDIANTE INVOLUCRI O BARRIERE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO INVOLUCRI: IPXXB SUPERFICI SUPERIORI ORIZZONTALI DELLE BARRIERE O DEGLI INVOLUCRI A PORTATA DI MANO: GRADO DI PROTEZIONE NON INFERIORE A IPXXD INVOLUCRO PARTE ATTIVA Superfici Verticali GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP2X O IPXXB Superfici orizzontali a portata di mano GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP4X O IPXXD 37
38 Gradi di protezione IP prima cifra (corpi) Gradi IP 1 2 Prova Una sfera di diametro 50 mm non deve passare attraverso l involucro, e non deve comunque toccare parti sotto tensione o in movimento. Il dito di prova non deve toccare parti sotto tensione o in movimento. Una sfera di diametro di 12,5 mm non deve passare attraverso l involucro. Schema Prova 3 Un filo di diametro 2,5 mm non deve passare attraverso l involucro 4 Un filo di diametro 1 mm non deve passare attraverso l involucro. 5 6 Apparecchio mantenuto in condizioni specificate in una camera avente in sospensione polvere di talco. La quantità di polvere che entra nell apparecchiò non deve nuocere al buon funzionamento dell apparecchio. La prova di cui al punto 5 non deve dar luogo a depositi visibili di polvere nell interno dell apparecchio. 38
39 Gradi IP Gradi di protezione IP seconda cifra (liquidi) Prova Le gocce d acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi Le gocce d acqua che cadono verticalmente non devono provocare effetti dannosi quando l involucro è inclinato fino a 15 rispetto alla sua posizione verticale L acqua che cade a pioggia da una direzione facente con la verticale un angolo fino a 60 non deve provocare effetti dannosi L acqua spruzzata sull involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi Schema Prova L acqua proiettata con un getto sull involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi L acqua proiettata con getti potenti sull involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi Impossibile la penetrazione d acqua in quantità dannosa quando involucro è temporaneamente immerso in acqua (condizioni specificate di pressione e di durata) Impossibile la penetrazione d acqua in quantità dannosa quando l involucro è immerso in acqua con continuità (condizioni concordate tra costruttore e utente più severe di quelle previste al punto 7) 39
40 Gradi di protezione IP 40
41 Gradi di protezione contro l accesso a parti pericolose Lettera Addizionale A B C D Descrizione Protetto contro l accesso con il dorso della mano Protetto contro l accesso con un dito Protetto contro l accesso con un attrezzo Protetto contro l accesso con un filo Grado di protezione Definizione Il calibro di accessibilità di diametro 50 mm deve mantenere un adeguata distanza dalle parti pericolose Il dito di prova articolato di diametro 12 mm e lunghezza 80 mm deve mantenere adeguata distanza dalle parti pericolose Il calibro di accessibilità di diametro 2.5 mm e lunghezza 10 mm deve mantenere adeguata distanza dalle parti pericolose Il calibro di accessibilità di diametro 1 mm e lunghezza 100 mm deve mantenere adeguata distanza dalle parti pericolose 41
42 Protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE ELV (EXTRA LOW VOLTAGE) E basata sul concetto di SORGENTE DI ALIMENTAZIONE SICURA IL SISTEMA ELETTRICO DEVE ESSERE DI CATEGORIA 0 (Bassissima Tensione) Max: 50 V Corrente Alternata 120 V Corrente Continua SORGENTE DI ALIMENTAZIONE: UN TRASFORMATORE DI SICUREZZA A NORME CEI 96-2 UNA SORGENTE ELETTROCHIMICA (BATTERIA) DI SICUREZZA = ANCHE IN CASO DI GUASTO NON PUÒ GENERARE TENSIONE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA 42
43 Protezione combinata contro i contatti diretti e indiretti Bassissima Tensione di Sicurezza: SISTEMA SELV Requisiti per SELV : Tensione MASSIMA circuito di sicurezza: 50 V Corrente Alternata 120 V Corrente Continua Se Tensione inferiore a: 25 V Corrente Alternata 60 V Corrente Continua È ammesso che le parti attive siano accessibili (possono essere toccate) 43
44 IMPIANTO DI TERRA: SISTEMA PROTEZIONE CONTRO CONTATTI INDIRETTI IMPIANTO DI TERRA INSIEME DEI DISPERSORI, CONDUTTORI DI TERRA, CONDUTTORI DI PROTEZIONE, CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI FUNZIONE CONVOGLIARE VERSO TERRA (*) LA CORRENTE DI GUASTO PROVOCANDO L INTERVENTO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E L INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL ALIMENTAZIONE ELETTRICA (*) centro stella trasformatori nei sistemi TN COLLEGAMENTO A TERRA DI MASSE E MASSE ESTRANEE : SERVE AD EVITARE CHE QUESTE POSSANO ASSUMERE TENSIONI PERICOLOSE IN CASO DI GUASTO LA PROTEZIONE VIENE OTTENUTA IN MODO COMPLETO SOLO SE SI REALIZZA UN ADEGUATO COORDINAMENTO CON IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI (AUTOMATICI) INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 44
45 CLASSIFICAZIONE APPARECCHI ELETTRICI 45
46 CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI Classi di sicurezza CLASSE 0 raramente usato Apparecchio fornito di isolamento principale, privo di messa a terra, viene alimentato a tensione unificata, la protezione in caso di guasto è affidata alle caratteristiche dell ambiente in cui è posto il componente elettrico. CLASSE I Apparecchio fornito di isolamento principale, dotato di messa a terra, viene alimentato a tensione unificata. CLASSE II Apparecchio fornito di isolamento doppio (principale e supplementare) o rinforzato, privo di messa a terra, è alimentato a tensione unificata. CLASSE III Apparecchio privo di messa a terra, è alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V ca o 120V cc). Simbolo di sicurezza 46
47 Tipi di isolamento degli apparecchi COMPONENTI ELETTRICI ORDINARI Parte attiva Isolamento principale Isolamento funzionale Necessario per assicurare la protezione contro i contatti diretti (nonché a proteggere il componente da influenze esterne, ) Necessario per consentire il funzionamento dell apparecchio COMPONENTI ELETTRICI IN CLASSE II DOPPIO ISOLAMENTO Isolamento principale Isolamento rinforzato Isolamento supplementare Unico isolamento con caratteristiche e prestazioni pari a quelle richieste per isolamento principale e supplementare Simbolo che identifica i componenti di CLASSE II 47
48 Tipi di isolamento degli apparecchi Doppio Isolamento (classe 2) NO NEGLI APPARECCHI DOTATI DI DOPPIO ISOLAMENTO LA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI E REALIZZATA PER COSTRUZIONE Simbolo di sicurezza PER TALI APPARECCHI IL COLLEGAMENTO A TERRA E ESPRESSAMENTE VIETATO IN QUANTO COMPORTA PIÙ SVANTAGGI CHE VANTAGGI UN GUASTO DI ISOLAMENTO E MOLTO IMPROBABILE IL COLLEGAMENTO DI TERRA POTREBBE INTRODURRE POTENZIALI PERICOLOSI IN CASO DI GUASTO SULL IMPIANTO 48
49 Tipi di isolamento degli apparecchi e collegamento a terra F N PE F N PE F N PE F N PE F N Circuito con componenti in Classe I e componenti in Classe II In caso di guasto verso massa (carcassa) tramite il collegamento di terra la tensione pericolosa può essere trasferita agli altri componenti collegati allo stesso impianto F N PE F N PE Guasto!! F N PE F N PE F N ma non ai componenti in Classe II se questi non sono collegati a terra 49
50 Tipi di isolamento degli apparecchi e collegamento a terra F N PE F N PE F N PE F N Circuito con componenti in Classe I e componenti in Classe II I I I I F N PE Protezione contro i contatti indiretti affidata ad interruzione automatica dell alimentazione Protezione contro i contatti indiretti realizzata per costruzione 50
51 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 51
52 PROTEZIONE DIFFERENZIALE - FUNZIONAMENTO F N PE Ia Ir Ia Ir Id Id PE F N Se corrente Ia è uguale a Ir il differenziale non rileva squilibri Ia = Ir Id = 0 Se parte della corrente ritorna per altra via il differenziale rileva lo squilibrio e se questo è superiore alla sua Id nominale provoca apertura del circuito Ia Ir Id 0 52
53 PROTEZIONE DIFFERENZIALE - FUNZIONAMENTO F N PE Ia Ir F N PE Ia Ir Id Id PE F N La corrente differenziale può richiudersi: - attraverso il conduttore di protezione PE, oppure - attraverso una persona in contatto con una massa accidentalmente in tensione per un guasto PE F N 53
54 Riepilogo misure di protezione CONTATTI DIRETTI CONTATTI INDIRETTI 54
55 CONTATTI INDIRETTI RIEPILOGO MISURE DI PROTEZIONE INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL ALIMENTAZIONE MISURE ATTIVE MISURE PASSIVE Apertura del circuito affidata ai dispositivi di protezione Interruttori, interruttori differenziali, fusibili, Senza interruzione del circuito Impiego di apparecchi dotati di DOPPIO ISOLAMENTO BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA Tensione < 50V in Corrente Alternata [ < 120V in C.C.] SEPARAZIONE DEI CIRCUITI LOCALI ISOLANTI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE LOCALE NON CONNESSO A TERRA 55
56 RIASSUMENDO: TIPI DI CONTATTO E MISURE DI PROTEZIONE TIPO DI CONTATTO PROTEZIONI DIRETTO CONDUTTORI ATTIVI MORSETTI IN TENSIONE INDIRETTO MASSE MASSE ESTRANEE ATTIVE INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL ALIMENTAZIONE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PASSIVE ISOLAMENTO PRINCIPALE BARRIERE DISTANZE INVOLUCRI AVVOLGIMENTI ELETTRICI PORTALAMPADE PORTAFUSIBILI INTERRUTTORI AUTOMATICI FUSIBILI CLASSE II SEPARAZIONE ELETTRICA SELV (BTS) PELV (BTF) 56
57 Misure di protezione per le PERSONE contro la folgorazione TENSIONE NON PERICOLOSA: BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI RISCHIO COLLETTIVO MISURE DI PROTEZIONE TOTALI: - ISOLAMENTO - INVOLUCRI E BARRIERE CONTATTI DIRETTI INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL ALIMENTAZIONE: - Apertura automatica circuito in caso di guasto CONTATTI INDIRETTI Apparecchi DOPPIO ISOLAMENTO Separazione Elettrica PERICOLO: CORRENTE ELETTRICA R = F x C x D CONTATTI DIRETTI E ARCO ELETTRICO LAVORI ELETTRICI DPI ATTREZZI ISOLATI Personale QUALIFICATO Procedure Operative, Organizzazione, Attrezzi e DPI 57
58 ALTRI RISCHI LEGATI ALL IMPIANTO ELETTRICO E AGLI APPARECCHI ELETTRICI SOVRACORRENTI CORRENTI DI SOVRACCARICO CORRENTI DI CORTO CIRCUITO INCENDIO SOVRATENSIONI DANNI AI COMPONENTI DELL IMPIANTO, COMPONENTI ELETTRICI COME POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO SCINTILLE, RISCALDAMENTI LOCALIZZATI, ARCO ELETTRICO Gas e Polveri infiammabili in genere ESPLOSIONE Materiali combustibili INCENDIO 58
59 MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI RISCHI IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D INCENDIO 59
60 IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE LPS Lightning Protection System Impianto Protezione Scariche Atmosferiche Esterno LPS Esterno (PARAFULMINE) È UN IMPIANTO CHE VIENE REALIZZATO ESTERNAMENTE AD UNA STRUTTURA PER LIMITARE I DANNI NEL CASO IN CUI UN FULMINE CADA SULLA STRUTTURA Composto da: CAPTATORI (maglia di captazione) CALATE DISPERSORI Gabbia di Faraday FUNZIONE CONVOGLIARE VERSO TERRA LA CORRENTE DI FULMINE EVITANDO CHE INTERESSI GLI IMPIANTI E LE STRUTTURE 60
61 IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE DI UNA STRUTTURA Norma CEI CEI EN Rischio convenzionale >? < Rischio tollerato LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DI UNA STRUTTURA È LEGATA Alle caratteristiche della struttura Estensione della struttura Altezza, collocazione, Numero di fulmini Nt Nt = Numero di fulmini a terra per anno e Km 2 Al tipo ed entità del danno che si potrebbe avere Rischio per le persone e per i beni destinazione d uso degli ambienti impianti che la struttura contiene Perdita di servizi essenziali In alcuni casi assume rilievo anche per aspetti legati a valutazione rischio di esplosione (quale sorgente di innesco) Si tratta di una valutazione di tipo statistico: COSTI / BENEFICI 61
62 INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO L IMPIANTO ELETTRICO PUÒ CAUSARE L INNESCO DI: SOSTANZE ESPLOSIVE GAS, VAPORI, NEBBIE INFIAMMABILI, POLVERI COMBUSTIBILI MATERIALI COMBUSTIBILI Rischio ESPLOSIONE Rischio INCENDIO DOVE POSSONO ESSERE PRESENTI ATMOSFERE ESPLOSIVE O GRANDI QUANTITA DI MATERIALI COMBUSTIBILI GLI IMPIANTI ELETTRICI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN MODO DA NON COSTITUIRE POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO Esempio: Prodotti ATEX ANTIDEFLAGRANTI 62
63 LEGGE 46/90 E DM 37/08 OBBLIGHI DI PROGETTO E CONFORMITÀ IMPIANTI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI 63
64 Legge 46/90 e DM 37/08 del 22/01/ LEGGE 46/90 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E relativo REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DPR 06/12/1991 N. 447 REGOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AI FINI DELLA SICUREZZA 2007 Anno 2008 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI CHE HA ABROGATO: LEGGE 46/90 DPR 06/12/1991 N
65 Legge 46/90 e DM 37/08 del 22/01/08 LEGGE 46/90 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Riguardava vari tipi di impianti (tra cui impianti elettrici in modo particolare) PRINCIPI FONDAMENTALI INTRODOTTI IMPIANTI ELETTRICI dovevano essere ADEGUATI Requisiti Essenziali di Sicurezza Termini per adeguamento OBBLIGO di provvedere al PROGETTO DEGLI IMPIANTI Consistenza Impianti OBBLIGO di affidare i lavori ad una IMPRESA ABILITATA OBBLIGO per impresa installatrice di rilasciare al termine dei lavori la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A PARTE I TERMINI PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SCADUTI DA TEMPO IL CRITERIO PREVISTO DALLA LEGGE 46/90 È STATO SOSTANZIALMENTE MANTENUTO DAL DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N
66 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 REGOLAMENTO... RIORDINO DISPOSIZIONI RELATIVE AD INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI Art 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Art 2 DEFINIZIONI Art 3 IMPRESE ABILITATE Art 4 REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI Tipi di impianti Termini tecnici e formali Modalità per iscrizione ai Registri Imprese per soggetti che soddisfano i Requisiti Tecnico Professionali Requisiti per Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico Imprese Art 5 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Per i vari tipi di impianti: Quando è necessario il progetto Chi può firmare il progetto Contenuto del progetto 66
67 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Art 6 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Riferimenti Legislativi e Normativi per impianti regola dell arte: Requisiti essenziali di sicurezza Art 7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Riferimenti per Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori Contenuti minimi documentazione nel caso in cui progetto sia redatto da Resp. Tecnico Impresa Modelli per rilascio Dichiarazione di conformità Specificati da Allegati I e II al DM Allegato I: Imprese Installatrici Allegato II: Uffici Tecnici Imprese NON Installatrici Introduzione della DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA per impianti privi di Dichiarazione di Conformità 67
68 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Art 8 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL PROPRIETARIO Obbligo Affidamento lavori ad imprese abilitate Obbligo manutenzione impianti ( sicurezza) Necessità di disporre di DICO o DIRI per nuovi allacciamenti o variazioni NUOVE FORNITURE: o in caso di variazione di potenza, portata ENERGIA ELETTRICA GAS ACQUA Art 9 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ Rilascio a seguito di rilascio di Dichiarazione di Conformità o Certificato di Collaudo dove previsto Art 10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI No Obbligo progetto per: Manutenzione ORDINARIA Installazione apparecchi USO DOMESTICO Fornitura provvisoria energia per IMPIANTI DI CANTIERE e similari 68
69 Art 11 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DEPOSITO PRESSO SPORTELLO UNICO DICHIARAZ. CONFORMITÀ O CERTIF. COLLAUDO Modalità e termini per il deposito dei documenti FINALITÀ Verifiche e riscontri in merito alle risultanze dei registri imprese e alla contestazione delle violazioni, anche finalizzate all applicazione delle relative sanzioni Art 12 CONTENUTO CARTELLO INFORMATIVO Obbligo affissione cartello ad inizio lavori (dati impresa installatrice, progettista impianto o impianti) Art 13 DOCUMENTAZIONE Obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e di consegnarla all avente causa in caso di trasferimento dell immobile (salvo espressi patti contrari) L'articolo 13 è stato abrogato dal DL 25 giugno 2008 n
70 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Art 14 FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI NORMAZIONE TECNICA Contributo (annualmente è destinato il 3% contributo dovuto ad INAIL ) Art 15 SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE: Art. 7 (DICHIARAZIONE CONFORMITÀ) Euro Altri obblighi: Euro Sanzioni Amministrative irrogate da CCIAA (Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura) Annotazione su albo provinciale Imprese Artigiane o Registro Imprese Reiterata violazione (tre volte) può comportare sospensione temporanea iscrizione Albo Proposta ad ordini professionali per provvedimenti disciplinari Nulli i contratti stipulati da imprese non abilitate (richiesta dal committente + risarcimento danni) 70
71 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Anno 2008 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI Il Nuovo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura 71
72 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 let A CLASSIFICAZIONE IMPIANTI impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia ELETTRICA, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; B impianti radiotelevisivi, le antenne e gli IMPIANTI ELETTRONICI in genere; C impianti di RISCALDAMENTO, di CLIMATIZZAZIONE, di CONDIZIONAMENTO e di REFRIGERAZIONE di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; D impianti IDRICI E SANITARI di qualsiasi natura o specie; E F impianti per la DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; G impianti di PROTEZIONE ANTINCENDIO 72
73 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 PER L INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI È RICHIESTA LA REDAZIONE DI UN PROGETTO REDATTO DA: PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI PROFESSIONALI Negli altri casi PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Se gli impianti sono realizzati all interno di strutture per le quali sono superati determinati limiti (specificati da Art. 5, comma 2) RESPONSABILE TECNICO DELL IMPRESA INSTALLATRICE In questo caso l elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale dell opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti in corso d opera (Art. 7, comma 2) Art 5 DI SEGUITO APPROFONDIAMO IL CASO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA Lettera A) 73
74 Lettera A IMPIANTI ELETTRICI DM 37/08 OBBLIGO DI PROGETTO: IMPIANTI ELETTRICI UTENZE CONDOMINIALI O UTENZE DOMESTICHE DI SINGOLE UNITÀ ABITATIVE Potenza Impegnata > 6 kw Superficie > 400 m 2 OBBLIGO DI PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AD ALBO PROFESSIONALE IMPIANTI REALIZZATI CON LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO Se collegati ad impianto elettrico con obbligo di progetto Potenza complessiva resa dagli alimentatori > 1200 VA IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TERZIARIO ED ALTRI USI Impianti alimentati a V > 1000 V (CABINA MT) Potenza Impegnata > 6 kw Superficie > 200 m 2 Presenza di ambienti soggetti a norme specifiche CEI Locali uso medico Maggior rischio incendio Rischio esplosione Rischio: Lettera A IMPIANTI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE TUTTI GLI EDIFICI CON volume > 200 m 3 Significato: non è obbligatorio realizzare impianto di protezione da scariche atmosferiche è obbligatorio provvedere alla valutazione dei rischi Tollerabile = Struttura AUTOPROTETTA superiore a quello tollerabile : Necessario IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 74
75 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Anno 2008 Art 6 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Requisiti essenziali di sicurezza REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER IMPIANTI REALIZZATI PRIMA DEL 13 MARZO 1990 Sono quelli che erano già richiesti da precedente Legge 46/90 obbligo adeguamento impianti esistenti è scaduto da tempo!!! Sezionamento Sovraccarichi Protezione contro le SOVRACORRENTI Corto circuiti Protezione contro i CONTATTI DIRETTI Protezione contro i CONTATTI INDIRETTI Protezione con interruttore differenziale con Id 30mA oppure posti all origine dell impianto Di fatto il riferimento è la regola dell arte NORME CEI 75
76 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Anno 2008 Art 7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Rilasciata da impresa installatrice previa effettuazione delle VERIFICHE Sono parte integrante della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ i relativi ALLEGATI Progetto Tipologia Materiali Impiegati D I SICUREZZA DI FUNZIONALITÀ DELL IMPIANTO Schemi elettrici, planimetrici 76
77 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Anno 2008 DICHIARAZIONE Art 7 DI RISPONDENZA per impianti privi di Dichiarazione di Conformità prima del 1990 Impianti realizzati: tra (Dic. Conf. non reperibile) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Può essere sostituita da dichiarazione resa da un professionista (*) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA Professionista iscritto all albo (per tutti impianti) Responsabile Tecnico Impr. Installatrice (per impianti non soggetti a obbligo progetto professionista) IMPLICITAMENTE: ALLA REGOLA DELL ARTE E ALLE NORME CEI Dichiarazione che certifichi che l impianto rispetta la regola dell arte (Norme CEI) SODDISFATTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 77
78 DM 37/08 del 22/01/08 DM 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, N. 37 Anno 2008 RISCONTRO FORMALE IN MERITO ALL ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI AGLI ASPETTI ESSENZIALI DI SICUREZZA E ALLA REGOLA DELL ARTE Strumento utile in caso di: Trasferimenti di proprietà ed uso degli immobili (vendita, affitto, ) Nuove Forniture o variazione forniture esistenti Data di realizzazione dell impianto 13/03/ /03/2008 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ L 46/90 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DM 37/08 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DM 37/08 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DM 37/08 78
79 DM 37/08 del 22/01/08 Modelli per rilascio Dichiarazione di conformità Specificati da Allegati I e II al DM Allegato I: Imprese Installatrici Allegato II: Uffici Tecnici Imprese NON Installatrici 79
80 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL IMPRESA INSTALLATRICE Dati Impresa Installatrice Iscrizione all Albo Limiti dell intervento (impianto realizzato, ambienti, ) DICHIARAZIONE: Assunzione di responsabilità Tipo di intervento effettuato Impianto a regola d arte Rispettato il progetto Seguito le norme CEI 80
81 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Controllato l impianto ai fini della sicurezza ed affidabilità 81
82 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Allegati obbligatori: Progetto (dove previsto), Relazione tipologia materiali, Schema di impianto realizzato Riferimento a Dic. Conf. Precedenti/Parziali Copia Certificato Riconoscimento Requisiti tecnico - professionali NOTA BENE - Relazione tipologia materiali: Non necessario elenco di tutti i materiali, basta dichiarare che materiali sono marcati: CE; IMQ Elenco solo dei materiali non marcati e senza documentazione 82
83 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali Per individuare in modo PRECISO fino a dove risponde l impresa installatrice È anche un aspetto significativo per chi effettua i lavori... 83
84 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Copia Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali A riscontro che si tratta di impresa abilitata Consegna: entro 30 giorni dalla consegna dell impianto (o data termine lavori) Modelli per rilascio Dichiarazione di conformità Specificati da Allegati I e II al DM Allegato I: Allegato II: Imprese Installatrici Uffici Tecnici Imprese NON Installatrici 84
85 IMPORTANZA DEL DISPORRE DELLA DOCUMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI LA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Schemi elettrici, Planimetrie, Certificati conformità, PREDISPOSTA IN FASE DI PROGETTO AGGIORNATA A CURA DI INSTALLATORE COME AS-BUILT RISULTA FONDAMENTALE PER L ESERCIZIO DELL IMPIANTO ELETTRICO Spesso memoria storica dell azienda IMPORTANTE CHE IN CASO DI INTERVENTI SVOLTI DA SERVIZIO INTERNO O DA DITTE ESTERNE SI PROVVEDA AD AGGIORNARE DOCUMENTAZIONE VIENE RICHIESTA IN CASO DI ISPEZIONE DA PARTE DEGLI ENTI DI VIGILANZA NECESSARIA PER ORGANIZZARE GLI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI ASPETTO DI SICUREZZA!!! COMPITO O SUPERVISIONE DELL UFFICIO TECNICO 85
86 IMPIANTI ELETTRICI ASPETTI LEGATI AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA NEL TEMPO PROCEDURE E MANUTENZIONE MANTENIMENTO SICUREZZA NEL TEMPO 86
87 GUASTI E ASPETTI DI SICUREZZA UN IMPIANTO ELETTRICO CORRETTAMENTE REALIZZATO a regola d arte ED ESERCITO IN MODO ADEGUATO PRESENTA UN ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA PUÒ ESSERE CONSIDERATO SICURO TUTTAVIA ANCHE SE È STATO REALIZZATO CON LE DOVUTE ATTENZIONI, CON ELEVATI STANDARD SENZA BADARE A SPESE - RISORSE ECONOMICHE ILLIMITATE - ACCURATA MANUTENZIONE - SORVEGLIANZA - RISULTA NECESSARIO TENERE CONTO DELLA POSSIBILITA CHE SI VERIFICHINO GUASTI PER QUESTO MANUTENZIONE CONTROLLI E COMPORTAMENTI IDONEI HANNO UN RUOLO FONDAMENTALE PER MANTENERE UN LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO 87
88 Esempio di guasto Spina ESEMPIO DI CONDIZIONE DI PERICOLO OCCULTA DISTACCO DEL COLLEGAMENTO DI TERRA DA UNA SPINA PRESTAZIONI INVARIATE La presa continua a funzionare normalmente - VIENE A MANCARE LA MESSA A TERRA DELLA MASSA (SPESSO L INVOLUCRO STESSO) DELL APPARECCHIATURA ALIMENTATA ANNULLATA LA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 88
89 Esempio di guasto - Spina - SE POI IL CONDUTTORE DI TERRA VA IN CONTATTO CON LA FASE IL POTENZIALE PERICOLOSO VIENE TRASFERITO DIRETTAMENTE ALLA MASSA, ALL INVOLUCRO DELL APPARECCHIATURA PERICOLO GRAVISSIMO POTENZIALE INVOLUCRO=FASE 89
90 MANUTENZIONE E MANTENIMENTO SICUREZZA IMPIANTI Materiali, apparecchiature, impianti elettrici MANUTENUTI in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica PROCEDURE D USO E MANUTENZIONE atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza MANUTENZIONE SEGNALAZIONE ANOMALIE E GUASTI DA LAVORATORI CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI (Esame a vista, ) MANUTENZIONE PROGRAMMATA VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI Compresi impianti non soggetti a obbligo di verifica per legge ASPETTI PRATICI (Esempi) Prova differenziali (tasto di prova, ) Verifica efficienza impianti e lampade illuminazione di sicurezza 90
91 CRITERI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO E VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE MANTENIMENTO SICUREZZA NEL TEMPO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE 91
92 VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IN PASSATO DPR 547/1955 INDIVIDUAVA ALCUNE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESSENZIALI AI FINI DELLA SICUREZZA IMPIANTO DI TERRA IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE DM 12/09/1959 E PREVEDEVA OBBLIGO DI: MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e documentazioni relative all esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e relativi modelli Modello A Modello B Modello C 92
93 VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IN PASSATO DPR 547/1955 ORA DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi CHE COME VISTO VIENE FATTO SALVO DAL D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA 93
94 IMPIANTI DI TERRA NUOVI IMPIANTI Attività A chi compete Documento da compilare A chi va consegnato Data di consegna note Messa in esercizio e omologazione installatore Dichiarazione di conformità (Legge 46/90) Datore di lavoro Termine lavori Denuncia Datore di lavoro Dichiarazione di conformità (esclusi allegati conservati presso l attività) + modulo integrativo (1) - ISPESL - ARPA (ASL) o sportello unico Entro 30 giorni dalla messa in esercizio (data della dichiarazione di conformità) Viene rilasciato attestato di consegna Verifiche a campione ISPELS Nota della verifica ARPA (ASL) - Costi a carico del datore di lavorio (1) il modulo integrativo deve contenere i dati anagrafici e le informazioni specifiche (potenza installata, tensione, ); sono disponibili i modelli predisposti da enti di controllo 94
95 IMPIANTI DI TERRA CONDUZIONE IMPIANTI ESISTENTI Attività A chi compete responsabilità e richiesta d intervento Soggetti operativi autorizzati Frequenza (anni) Documento note Manutenzione Datore di lavoro Ditte, installatori di fiducia del datore di lavoro A scadenze tali da mantenere l impianto efficiente Registro degli interventi facoltativo Costi a carico del datore di lavorio 5 impianti ordinari Verifiche periodiche Datore di lavoro deve avvalersi di soggetti autorizzati - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) 2 Luoghi particolari: cantieri, locali uso medico, ambienti a maggior rischio d incendio Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavoro Verifica straordinaria per decisione del datore di lavoro o per: - esito negativo verifica periodica - modifica sostanziale dell impianto - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) Nel momento della richiesta Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavorio Variazioni relative all impianto Datore di lavoro - ISPELS - ARPA (ASL) In occasione della variazione Comunicazione scritta Casi di: - cessazione dell esercizio - trasferimento degli impianti - modifiche sostanziali 95
96 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PARAFULMINI NUOVI IMPIANTI Attività A chi compete Documento da compilare A chi va consegnato Data di consegna note Messa in esercizio e omologazione installatore Dichiarazione di conformità (Legge 46/90) Datore di lavoro Termine lavori Denuncia Datore di lavoro Dichiarazione di conformità (esclusi allegati conservati presso l attività) + modulo integrativo (1) - ISPESL - ARPA (ASL) o sportello unico Entro 30 giorni dalla messa in esercizio (data della dichiarazione di conformità) Viene rilasciato attestato di consegna Verifiche a campione ISPELS Nota della verifica ARPA (ASL) - Costi a carico del datore di lavorio (1) il modulo integrativo deve contenere i dati anagrafici e le informazioni specifiche (potenza installata, tensione, ); sono disponibili i modelli predisposti da enti di controllo 96
97 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PARAFULMINI CONDUZIONE IMPIANTI ESISTENTI Attività A chi compete responsabilità e richiesta d intervento Soggetti operativi autorizzati Frequenza (anni) Documento note Manutenzione Datore di lavoro Ditte, installatori di fiducia del datore di lavoro A scadenze tali da mantenere l impianto efficiente Registro degli interventi facoltativo Costi a carico del datore di lavorio Verifiche periodiche Datore di lavoro deve avvalersi di soggetti autorizzati - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) 5 Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavorio Verifica straordinaria per decisione del datore di lavoro o per: - esito negativo verifica periodica - modifica sostanziale dell impianto - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) Nel momento della richiesta Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavorio Variazioni relative all impianto Datore di lavoro - ISPELS - ARPA (ASL) In occasione della variazione Comunicazione scritta Casi di: - Cessazione esercizio - trasferimento degli impianti - modifiche sostanziali 97
98 IMPIANTI ELETTRICI LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE NUOVI IMPIANTI Attività A chi compete Documento da compilare A chi va consegnato Data di consegna note Messa in esercizio installatore Dichiarazione di conformità (Legge 46/90) Datore di lavoro Termine lavori Denuncia Datore di lavoro Dichiarazione di conformità (compresi allegati) + modulo integrativo (1) ARPA (ASL) o sportello unico Entro 30 giorni dalla messa in esercizio (data della dichiarazione di conformità) Viene rilasciato attestato di consegna omologazione ARPA Verbale di verifica Datore di lavoro Verbale a disposizione organi di vigilanza - Costi a carico del datore di lavorio (1) il modulo integrativo deve contenere i dati anagrafici e le informazioni specifiche (potenza installata, tensione, ); sono disponibili i modelli predisposti da enti di controllo 98
99 IMPIANTI ELETTRICI LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE CONDUZIONE IMPIANTI ESISTENTI Attività A chi compete responsabilità e richiesta d intervento Soggetti operativi autorizzati Frequenza (anni) Documento note Manutenzione Datore di lavoro Ditte, installatori di fiducia del datore di lavoro A scadenze tali da mantenere l impianto efficiente Registro degli interventi facoltativo Costi a carico del datore di lavorio Verifiche periodiche Datore di lavoro deve avvalersi di soggetti autorizzati - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) 2 Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavorio Verifica straordinaria per decisione del datore di lavoro o per: - esito negativo verifica periodica - modifica sostanziale dell impianto - ARPA (ASL) od organismi individuati (dal Ministero) Nel momento della richiesta Verbale A disposizione organi di vigilanza Costi a carico del datore di lavorio Variazioni relative all impianto Datore di lavoro ARPA (ASL) In occasione della variazione Comunicazione Casi di: - cessazione dell esercizio - trasferimento degli impianti - modifiche sostanziali 99
100 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Controllato l impianto ai fini della sicurezza ed affidabilità NOTA BENE: Ai sensi del DPR 462/01 - La verifica preliminare dell impianto dal punto di vista della sicurezza ha in pratica valenza come prima verifica e omologazione per il nuovo impianto DPR 462/01- Art. 2: La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto Sostituisce la precedente omologazione che doveva essere richiesta all ISPESL per i nuovi impianti Datore di lavoro provvede attraverso ad invio della dichiarazione di conformità 100
101 ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO SICUREZZA NELL AMBITO DEGLI INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI LAVORI ELETTRICI REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI 101
102 DEFINIZIONI LAVORO ELETTRICO - CEI LAVORO ELETTRICO È UN LAVORO CHE COMPORTA L ACCESSO ALLE PARTI ATTIVE E DI CONSEGUENZA IL RISCHIO DI FULMINAZIONE O ARCO ELETTRICO Contatto con parti in tensione Scossa elettrica Ustione LE ATTIVITA ESEGUITE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI (INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, ) SONO PARTICOLARI IN QUANTO RICHIEDONO IL DIRETTO CONTATTO DEGLI OPERATORI CON GLI IMPIANTI ELETTRICI 102
103 SPECIFICITA DEI LAVORI ELETTRICI IL PERICOLO DI ELETTROCUZIONE LEGATO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI NORMA VIENE EVITATO IMPEDENDO IL CONTATTO CON I COMPONENTI SOTTO TENSIONE parti attive entro involucri con grado di protezione non inferiore a IPXXB NO E vietato l accesso ai quadri elettrici alle persone non autorizzate VIETATO ACCESSO TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 103
104 SPECIFICITA DEI LAVORI ELETTRICI IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI TIPO ELETTRICO PUÒ EFFETTUARE OPERAZIONI CHE AD ALTRI SONO VIETATE PERCHÈ CONOSCENDO I PERICOLI LEGATI ALL ELETTRICITA CONOSCENDO GLI IMPIANTI ELETTRICI PUÒ E DEVE ADOTTARE LE REGOLE E I COMPORTAMENTI NECESSARI PER ESEGUIRE LE ATTIVITA IN PIENA SICUREZZA 104
105 SPECIFICITA DEI LAVORI ELETTRICI NE CONSEGUE LA NECESSITA - PRESCRITTA A LIVELLO NORMATIVO E LEGISLATIVO - CHE IL PERSONALE SIA: - INFORMATO - FORMATO - DOTATO DELLE CONOSCENZE PRATICHE PER POTER ESSERE AUTORIZZATO AD ESEGUIRE I LAVORI ELETTRICI QUALI SONO LE?? CONOSCENZE 105
106 RIFERIMENTI IN MATERIA DI LAVORI ELETTRICI In Ambito Legislativo Art Lavori sotto tensione Art Lavori in prossimità di parti attive D.LGS. 81/08 9 Aprile 2008, N. 81 NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA Riferimento a Norme tecniche Lavori sotto tensione affidati a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei per tale attività In Ambito Normativo NORMA CEI LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Edizione: 02/2005 REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LAVORI ELETTRICI PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI: FUORI TENSIONE SOTTO TENSIONE Qualsiasi tensione Fino a 1000 V (Bassa Tensione) PROFILI PROFESSIONALI riferiti alla capacità dei lavoratori di adottare le misure di sicurezza richieste durante l esecuzione dei lavori elettrici 106
107 NORME DI RIFERIMENTO PER LAVORI ELETTRICI NORMA CEI La Norma individua dei Profili professionali riferiti alla capacità dei lavoratori di adottare le misure di sicurezza richieste durante l esecuzione dei lavori elettrici Il Datore di lavoro non è di per se obbligato a seguire la Norma CEI In caso di infortunio deve comunque dimostrare che la persona era in possesso di adeguata preparazione per svolgere Lavori Elettrici Persona Comune PEC Persona Avvertita PAV Persona Esperta PES ed IDONEITÀ AD OPERARE SOTTO TENSIONE 107
108 TIPI DI LAVORO ELETTRICO FUORI TENSIONE SOTTO TENSIONE REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI 108
109 DEFINIZIONI LAVORO ELETTRICO - CEI EN LAVORO ELETTRICO È UN LAVORO CHE COMPORTA L ACCESSO ALLE PARTI ATTIVE E DI CONSEGUENZA IL RISCHIO DI FULMINAZIONE O ARCO ELETTRICO LAVORO ELETTRICO LAVORO SU, CON O IN PROSSIMITA DI UN IMPIANTO ELETTRICO QUALE: PROVE E MISURE RIPARAZIONI SOSTITUZIONI MODIFICHE AMPLIAMENTI MONTAGGI ED ISPEZIONI LAVORI NELLE VICINANZE DI UN IMPIANTO ELETTRICO LAVORO NON ELETTRICO SCAVI, PULIZIE, VERNICIATURE 109
110 DEFINIZIONI LAVORO ELETTRICO - CEI EN LAVORO ELETTRICO ACCESSO ALLE PARTI ATTIVE SE LE PARTI ATTIVE NON SONO IN TENSIONE SE LE PARTI ATTIVE SONO IN TENSIONE LAVORO FUORI TENSIONE Pericolo assente NECESSARIO PIENO CONTROLLO DELLO STATO DELL IMPIANTO LAVORO SOTTO TENSIONE Pericolo presente NECESSARIO ADOTTARE UN DOPPIO ISOLAMENTO TRA LA PERSONA E LE PARTI ATTIVE 110
111 PARTE ATTIVA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE zona dove può innescarsi una scarica (distanza elettrica) Immediate vicinanze con zona dove può avvenire la scarica (zona franca di tolleranza) Zona sicura per contatti elettrici Zona di guardia Zona di lavoro sotto tensione Zona prossima Zona di prossimità o zona prossima D L Distanza Limite DV Distanza Prossima Nuova terminologia CEI LAVORO ELETTRICO (rischio elettrico) LAVORO NON ELETTRICO (no rischio elettrico) 111
112 DEFINIZIONI Sezionamento & Fuori Tensione - CEI EN SEZIONARE FUORI TENSIONE IMPIANTO IN SICUREZZA SITUAZIONE IN CUI SI TROVA UN IMPIANTO O UNA PARTE DI IMPIANTO DOPO CHE SIANO STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL LAVORO FUORI TENSIONE 112
113 QUALIFICA ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI 113
114 CARATTERISTICHE PERSONALI PES CEI Conoscenze generali infortunistica elettrica Completa conoscenza infortunistica specifica (*) Capacità di affrontare in autonomia l organizzazione e l esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro specifico (*) Capacità di valutare i rischi elettrici e le misure idonee a ridurli o eliminarli Capacità di affrontare gli imprevisti Capacità di formare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza Persona Esperta PES (*) = per almeno un tipo di lavoro PEC PAV PES 2 Conoscenze, Esperienza, Qualità personali 114
115 CARATTERISTICHE PERSONALI PAV CEI Conoscenza dell antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro Capacità di comprendere le istruzioni di una PES Capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro dopo aver avuto istruzioni da una PES Capacità di affrontare le difficoltà previste Capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi all attività elettrica da eseguire Persona Avvertita PAV - PEC PAV 3 1 PES 2 115
116 CARATTERISTICHE PERSONALI PEC CEI Può operare in modo autonomo solo in assenza completa di rischio elettrico o sotto sorveglianza di PES e/o PAV in assenza di rischi residui elettrici DI FATTO NON È IDONEA AD ESEGUIRE LAVORI DI NATURA ELETTRICA Persona Comune PEC - PEC PAV 3 1 PES 2 116
117 PROFILI PROFESSIONALI CEI IDONEITÀ IN PRATICA L IDONEITÀ AD OPERARE SOTTO TENSIONE PUO ESSERE RICONOSCIUTA OLTRE CHE AD UNA PERSONA ESPERTA ANCHE AD UNA PERSONA AVVERTITA PES PAV + IDONEITÀ PERSONA ESPERTA IDONEA AD OPERARE SOTTO TENSIONE PERSONA AVVERTITA + IDONEITÀ IDONEA AD OPERARE SOTTO TENSIONE NEI LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ALLA PERSONA Esempio: MISURE E PROVE SOTTO TENSIONE : ALTRI LAVORI SOTTO TENSIONE : SI NO 117
118 PROFILI PROFESSIONALI CEI LIVELLO 1A: Conoscenze TEORICHE LIVELLO 1B: Conoscenze PRATICHE PER ESEGUIRE LAVORI ELETTRICI LIVELLO 2A: Conoscenze TEORICHE LIVELLO 2B: Conoscenze PRATICHE PER ESEGUIRE LAVORI SOTTO TENSIONE (Categorie 0 e I) PAV PES IDONEITÀ PEC PAV PES PES IDONEA PAV IDONEA Non ha conoscenze specifiche nel campo delle attività elettriche Ha conoscenze nel campo delle attività elettriche (teoriche e/o pratiche) ma NON È AUTONOMO Ha conoscenze nel campo delle attività elettriche (teoriche e/o pratiche) che gli consentono di OPERARE IN AUTONOMIA Hanno conoscenze nel campo delle attività elettriche (teoriche e pratiche) e sono considerate IDONEE AD OPERARE SOTTO TENSIONE Secondo Limiti Definiti 118
119 ESEMPIO DI PERCORSO PER LA VALUTAZIONE DELLE FIGURE Datore Lavoro DL schema esemplificativo non vincolante e solo a titolo indicativo!!! FORMAZIONE del personale RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratore Fornisce Informazioni personali: Curriculum Formativo PREPOSTO (*) Fornisce Indicazione su ogni Lavoratore: - Capacità ed Esperienza; - Caratteristiche personali DL RSPP Valutazione dei requisiti (*) Figura aziendale interna che sovraintende dal punto di vista operativo il personale che svolge Lavori Elettrici e può fornire un supporto al procedimento di qualifica in quanto conosce capacità ed esperienza dei singoli ad applicare le misure di sicurezza Attribuzione delle qualifiche dei lavoratori PAV PES IDONEITÀ 119
120 CONOSCENZE LIVELLO 1 120
121 CONOSCENZE LIVELLO 2 121
122 PROFILI PROFESSIONALI LA DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE Non è definitiva Esame periodico se requisiti ancora presenti o se sono stati acquisiti nuovi requisiti Ha valore in campo aziendale È di per se svincolata da aspetti relativi all inquadramento e di carattere economico Relativamente a Datori di Lavoro / Lavoratori Autonomi Autocertificazione Riguarda Lavori elettrici e non a nulla a che vedere con requisiti professionali richiesti da Legge 46/90 e DM 37/08 122
123 PROFILI PROFESSIONALI FORMAZIONE Deve essere DOCUMENTATA Ha carattere CONTINUATIVO Può essere realizzata tramite CORSI AFFIANCAMENTO ESPERIENZA Riferita alle possibili TIPOLOGIE DI LAVORI AD ESEMPIO UNA PERSONA PUO ESSERE: PERSONA ESPERTA per Bassa Tensione PERSONA COMUNE per Alta Tensione COMUNICAZIONE L attribuzione delle qualifiche deve essere ufficializzata in ambito aziendale Comunicazione scritta all interessato 123
124 LAVORI ELETTRICI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI 124
125 LAVORI ELETTRICI LAVORO SOTTO TENSIONE LA SICUREZZA DEL LAVORO È LEGATA ALL ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, ALLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE, ALL UTILIZZO DEI MEZZI DI PROTEZIONE RICHIESTI E ALLA CAUTELA NEI CONFRONTI DEI RISCHI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI L ESECUZIONE DEI LAVORI SOTTO TENSIONE SE EFFETTUATA CON TUTTE LE CAUTELE RICHIESTE PUÒ ESSERE CONSIDERATA PIÙ SICURA O CON LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE ALL EFFETTUAZIONE DEI LAVORI FUORI TENSIONE 125
126 LAVORI SOTTO TENSIONE A CONTATTO È NECESSARIO ADOTTARE: UN DOPPIO ISOLAMENTO TRA LA PERSONA E LE PARTI ATTIVE GUANTI + ATTREZZI ISOLATI (*) GUANTI + TAPPETINO ISOLANTE (*) GUANTI + SCARPE ISOLANTI (*) PROTEZIONE IDONEA NEI CONFRONTI DEL PERICOLO DI ARCHI ELETTRICI ELMETTO ISOLANTE CON VISIERA O OCCHIALI (*) (*) : DI TIPO OMOLOGATO 126
127 ATTREZZI E DPI PER LAVORI ELETTRICI REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI 127
128 ATTREZZI PER LAVORI SOTTO TENSIONE NORMA CEI Attrezzi di lavoro a mano per lavori sotto tensione fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua Nome del costruttore (o marchio di fabbrica) Modello o riferimento del tipo Simbolo idoneità uso elettrico Indicazione livello di tensione Anno di costruzione Marcatura CE 1000 V 01 Sugli attrezzi devono essere riportate le seguenti indicazioni: 128
129 ATTREZZI - INDICAZIONI PARTICOLARI GLI ATTREZZI PER ESEGUIRE LAVORI ELETTRICI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE ISOLATI IN PARTICOLARE PER I CACCIAVITI LA PARTE TERMINALE SCOPERTA DEVE ESSERE: Di lunghezza inferiore a 15 mm per i cacciaviti a taglio; Di lunghezza inferiore a 18 mm per altri cacciaviti d 15 mm d 18 mm 129
130 DPI GUANTI DIELETTRICI Norma CEI EN CEI Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione CLASSE TENSIONE DI PROVA TENSIONE DI UTILIZZO V 500 V I GUANTI DIELETTRICI SONO SUDDIVISI IN 5 CLASSI V 1000 V V V V V V V - + Isolamento Robustezza Sensibilità al tatto + - NEL D.Lgs 475/92 Dispositivi Protezione Individuale - DPI SONO CONTENUTE ALCUNE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I DPI 130
131 ATMOSFERE ESPLOSIVE QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO ED ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 131
132 DIRETTIVE ATMOSFERE ESPLOSIVE LA SICUREZZA DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE E REGOLAMENTATA DA DUE DIRETTIVE DIRETTIVA 94/9/CE DIRETTIVA 99/92/CE APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE NOTE COME DIRETTIVE ATEX 132
133 DIRETTIVE ATMOSFERE ESPLOSIVE DIRETTIVA 94/9/CE Recepita da APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126 G.U. N. 101 del 04/05/1998 DIRETTIVA 99/92/CE Recepita da PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 G.U. n. 197 del
134 DIRETTIVA 99/92/CE Titolo XI DLgs 81/08 DIRETTIVA 99/92/CE D.Lgs 626/1994 Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro INSERITA NEL D.LGS. 626/94 S.M.I. CON ILTITOLO VIII BIS ATMOSFERE ESPLOSIVE 391 DIRETTIVA MADRE: Sicurezza e Salute I 654 LUOGHI DI LAVORO II 655 ATTREZZATURE DI LAVORO III 656 DPI IV 269 MOVIM. MAN. DEI CARICHI V 270 USO DEI VIDEOTERMINALI VI 394 AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI VII 24 AGENTI CHIMICI VII bis 679 AGENTI BIOLOGICI VIII 92 ATMOSFERE ESPLOSIVE VIII bis È ORA INSERITA NEL TESTO UNICO SICUREZZA Art 81/08 134
135 Definizione: ATMOSFERA ESPLOSIVA ATMOSFERA ESPLOSIVA UNA MISCELA CON L'ARIA, A CONDIZIONI ATMOSFERICHE, DI SOSTANZE INFIAMMABILI ALLO STATO DI GAS, VAPORI, NEBBIE O POLVERI IN CUI, DOPO ACCENSIONE, LA COMBUSTIONE SI PROPAGA ALL'INSIEME DELLA MISCELA INCOMBUSTA ARIA + SOSTANZE INFIAMMABILI = ATMOSFERA ESPLOSIVA GAS POLVERI INFIAMMABILI PERICOLO POTENZIALE FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL PERICOLO 135
136 ATMOSFERA ESPLOSIVA e SORGENTE INNESCO ATMOSFERA + SORGENTE ESPLOSIVA DI INNESCO = ESPLOSIONE Potenziale Attiva SORGENTE DI INNESCO: FIAMMA, SCINTILLA, ARCO ELETTRICO, CORPO CALDO ATMOSFERA ESPLOSIVA SORGENTE DI INNESCO. ANCHE UN COMPONENTE ELETTRICO ORDINARIO E UNA SORGENTE DI INNESCO POTENZIALE (Surriscaldamento, corto circuito, arco elettrico, scintilla, ) 136
137 ESPLOSIONE L ESPLOSIONE SI VERIFICA QUANDO ALL INTERNO DI UN DETERMINATO VOLUME DI MISCELA DI COMBUSTIBILE IN ARIA (GAS O VAPORE COMBUSTIBILE E COMBURENTE NELLE GIUSTE PROPORZIONI) A SEGUITO DI INNESCO, LA COMBUSTIONE SI PROPAGA CON RAPIDITÀ DA UNA ZONA CIRCOSCRITTA ALL INTERO VOLUME DELLA MISCELA STESSA. LE POLVERI COMBUSTIBILI IN SOSPENSIONE A CERTE CONCENTRAZIONI POSSONO FORMARE UNA MISCELA ESPLOSIVA IN MODO ANALOGO AI GAS E VAPORI 137
138 CONDIZIONI PER LE QUALI LA MISCELA RISULTA ESPLOSIVA INTERVALLO NEL QUALE PUO AVVENIRE LA COMBUSTIONE LOWER EXPLOSION LEVEL UPPER EXPLOSION LEVEL LEL UEL RAPPORTO DI MISCELAZIONE % GAS, VAPORE, POLVERE / COMBURENTE I LIMITI DI INFIAMMABILITA SONO INFLUENZATI DA TEMPERATURA, PRESSIONE E DALLA PRESENZA DI ALTRI GAS, VAPORI 138
139 PRESENZA DI SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI Sotto forma di GAS, VAPORI, NEBBIE, POLVERI CONCENTRAZIONE NECESSARIA per determinare un rischio LOWER EXPLOSIVE LIMIT LEL LIMITE INFERIORE DI ESPLODIBILITÀ CONCENTRAZIONE IN ARIA DI GAS O VAPORE INFIAMMABILE, AL DI SOTTO DELLA QUALE L ATMOSFERA NON E ESPLOSIVA UPPER EXPLOSIVE LIMIT (UEL) UEL CONCENTRAZIONE IN ARIA DI GAS O VAPORE INFIAMMABILE, AL DI SOPRA DELLA QUALE L ATMOSFERA NON E ESPLOSIVA LIMITE SUPERIORE DI ESPLODIBILITÀ 139
140 INTERVALLO DI CONCENTRAZIONE ENTRO IL QUALE SI HA RISCHIO DI ESPLOSIONE GAS, VAPORI, Valori in % del volume, o in peso per unità di volume [g/m 3 ] LEL UEL POLVERI Valori in peso per unità di volume [g/m 3 ] Esempio: Valori del LEL per alcuni gas infiammabili Esempio: Valori del LEL per alcune polveri combustibili SOSTANZA LEL [% Vol] UEL [% Vol] LEL [g/m 3 ] SOSTANZA LEL [g/m 3 ] Idrogeno 4,0 75,0 3 Metano 4,40 17,0 29 GPL 2,0 9,0 37 Alcool etilico 3,5 15,0 67 Alluminio 35 Caseina 45 Cotone 50 Grano 100 Riso
141 TEMPERATURE DI INFIAMMABILITÀ, ACCENSIONE Per I LIQUIDI INFIAMMABILI che evaporando producono VAPORI INFIAMMABILI TEMPERATURA DI INFIAMMABILITÀ LA PIÙ BASSA TEMPERATURA DI UN LIQUIDO ALLA QUALE, IN CONDIZIONI SPECIFICHE NORMALIZZATE, ESSO EMETTE VAPORI IN QUANTITA SUFFICIENTE A FORMARE CON L ARIA UNA MISCELA INFIAMMABILE Per I GAS E VAPORI.. INFIAMMABILI TEMPERATURA DI ACCENSIONE DI UN ATMOSFERA ESPLOSIVA MINIMA TEMPERATURA DI UNA SUPERFICIE RISCALDATA ALLA QUALE, IN CONDIZIONI SPECIFICATE, AVVIENE L ACCENSIONE DI UNA SOSTANZA INFIAMMABILE (ALLO STATO DI GAS O VAPORE IN MISCELA CON ARIA.) 141
142 PERICOLO DI ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI POLVERE COMBUSTIBILE POLVERE IN GRADO DI BRUCIARE O ARDERE IN ARIA E DI FORMARE MISCELE ESPLOSIVE CON L ARIA A PRESSIONE ATMOSFERICA E TEMPERATURE NORMALI PARTICELLE: - DI PICCOLE DIMENSIONI, Granulometria: Inferiore a 0.2 mm (Max 0.5 mm) - LEGGERE, ASCIUTTE Al di sopra di 0,5 mm (1 mm) non si può parlare di POLVERE COMBUSTIBILE Se si riesce a: produrre / lavorare / utilizzare la sostanza con granulometria al di sopra di 0,5 1 mm si può escludere il rischio di formazione di ATMOSFERE ESPLOSIVE Eventualmente: Si tratta di rischio di INCENDIO 142
143 ASPETTI CHE DETERMINANO UN POSSIBILE RISCHIO DI ESPLOSIONE Affinchè sia possibile l innesco di una ATMOSFERA ESPLOSIVA di GAS o POLVERI in aria PRESENZA DI UNA SORGENTE DI INNESCO CON ENERGIA SUFFICIENTE A COSTITUIRE DA ACCENSIONE ENERGIA MINIMA DI INNESCO MIE ENERGIA MINIMA CHE PUÒ INNESCARE UNA MISCELA DI UNO SPECIFICO MATERIALE INFIAMMABILE CON L ARIA O L OSSIGENO, (Misurata secondo una procedura normalizzata) MINIMUM IGNITION ENERGY In particolare per le POLVERI l energia necessaria per innescare una atmosfera esplosiva è molto variabile a SECONDA DELLA SOSTANZA, delle CONDIZIONI AMBIENTALI (temperatura, umidità ), e della GRANULOMETRIA 143
144 ASPETTI CHE DETERMINANO UN POSSIBILE RISCHIO DI ESPLOSIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE GAS, VAPORI, NEBBIE, infiammabili Simbologia grafica POLVERI combustibili IN NUBE IN STRATO RISCHIO DI ESPLOSIONE RISCHIO DI INCENDIO POLVERI COMBUSTIBILI.. Si depositano IN NUBE IN STRATO Pericolo di esplosione Pericolo di incendio.. Se disturbate 144
145 SCHEMA ADEMPIMENTI LEGISLATIVI Titolo XI DLgs 81/08 PREVENIRE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE EVITARE L INNESCO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE ANCHE IN COMBINAZIONE ATTENUARE GLI EFFETTI DI UNA ESPLOSIONE IDENTIFICARE I PERICOLI E VALUTARE I RISCHI DI ESPLOSIONE ALLEGATO XLIX Criteri ripartizione aree PROBABILITA E DURATA DELLA PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE - (CLASSIFICAZIONE) PROBABILITA CHE LE FONTI DI ACCENSIONE SIANO PRESENTI E DIVENGANO ATTIVE ED EFFICACI CONSIDERARE: Caratteristiche impianti, processi ed iterazioni, entità effetti prevedibili STABILIRE LE MISURE DI TUTELA CON RIFERIMENTO AD AREE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE: IMPIANTI E APPARECCHIATURE IDONEE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, SEGNALETICA, ISTRUZIONI SCRITTE ED AUTORIZZAZIONI AL LAVORO, PREVENZIONE RISCHI DI ACCENSIONE ALLEGATO L Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive 145
146 SANZIONI Titolo XI DLgs 81/08 SONO PREVISTE SANZIONI PER DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE NELL AMBITO DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE LE SANZIONI SONO VISIBILI SUL TESTO COORDINATO DEL Titolo XI DLgs 81/08 ALLEGATO NEL CD CHE VI SARA DISTRIBUITO A FINE CORSO 146
147 Titolo XI DLgs 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 Titolo XI DLgs 81/08 IL DATORE DI LAVORO DEVE: PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN BASE ALLA QUALE PREDISPORRE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE FINALIZZATE A PREVENIRE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE Se attività non lo consente ADOTTARE ULTERIORI PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE L ACCENSIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE LIMITARE I DANNI DOVUTI AD UNA EVENTUALE ESPLOSIONE 147
148 ATMOSFERE ESPLOSIVE - ALCUNE SITUAZIONI TIPICHE ALCUNE SITUAZIONI TIPICHE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE POLVERI combustibili GAS, VAPORI infiammabili SVERSAMENTI DI SOSTANZE CHE POSSONO PRODURRE VAPORI DIFETTI DI TENUTE DI FLANGE O VALVOLE PERDITE DI BOMBOLE O IMPIANTI TECNOLOGICI (METANO, IDROGENO, ACETILENE, AMMONIACA...) PUNTI DI DISCONTINUITÀ SU IMPIANTI MOVIMENTAZIONE (SCARICO, CARICO, TRAMOGGIE, VOLUME INTERNO SILOS, ) E RELATIVE SORGENTI DI EMISSIONI INDIVIDUABILI 148
149 ATMOSFERE ESPLOSIVE - ALCUNE SITUAZIONI TIPICHE ANCHE PICCOLE QUANTITÀ DI LIQUIDI INFIAMMABILI POSSONO, EVAPORANDO, CAUSARE UNA QUANTITÀ SIGNIFICATIVA DI VAPORI INFIAMMABILI AD ESEMPIO: 1 LITRO DI PROPANO LIQUIDO (BOMBOLA IN PRESSIONE) PUÒ FUORIUSCIRE DALLA BOMBOLA ED OCCUPARE UN VOLUME PARI A CIRCA 260 LITRI IL GAS DILUENDOSI CON L ARIA PUÒ DARE ORIGINE A CIRCA m 3 DI ATMOSFERA ESPLOSIVA 149
150 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE INFIAMMABILI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI (POLVERI, LIQUIDI E GAS) SIA IN QUANTO INTRODOTTE DALL ESTERNO CHE PRODOTTE ALL INTERNO DELLO STABILIMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DURANTE LE QUALI POTREBBERO CREARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE E CONSEGUENTE LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PERICOLOSE, TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE E DELLE CONDIZIONI NELLE QUALI POSSONO CREARE ATMOSFERE ESPLOSIVE 150
151 Titolo XI DLgs 81/08 - AREE ESPOSTE E NON ESPOSTE AREA ESPOSTA AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA Pericolo presente AREA NON ESPOSTA AREA IN CUI NON È DA PREVEDERE IL FORMARSI DI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA Pericolo trascurabile IN QUANTITÀ TALI DA RICHIEDERE PARTICOLARI PROVVEDIMENTI PER TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: TUTTE LE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI UTILIZZATE, PRODOTTE, GAS POLVERI E MODALITÀ CON CUI SONO DETENUTE, STOCCATE, 151
154 VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ, FREQUENZA E DURATA DEL RISCHIO MEDIANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE AI SENSI DELLE NORME, IN PARTICOLARE: CEI EN (CEI 31-87), per atmosfere esplosive per la presenza di gas in passato CEI EN (CEI 31-30), CEI EN (CEI 31-88), per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili, in passato CEI EN (CEI 31-66) VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI SORGENTI DI ACCENSIONE IN GRADO DI ACCENDERE L ATMOSFERA ESPLOSIVA UNI EN VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DI UN ESPLOSIONE 154
155 INDIVIDUAZIONE MISURE DI TUTELA ADOTTATE E DA ADOTTARE, QUALI AD ESEMPIO: IMPIANTI ED ATTREZZATURE IDONEE DISPOSITIVI TECNICI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO PROCEDURE DI SICUREZZA DISPOSIZIONI AZIENDALI VERIFICHE PERIODICHE (IMPIANTI, DISPOSITIVI ) AUDIT E CONTROLLI PROCEDURALI 155
156 Titolo XI DLgs 81/08 - DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DATORE DI LAVORO DEVE ELABORARE IL DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI QUALE FORMALIZZAZIONE CHE SI E PROVVEDUTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA INDIVIDUAZIONE E ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Risultato del percorso di valutazione e relativi contenuti MISURE DI TUTELA ADOTTATE 156
158 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELLE PROBABILITÀ CHE SI FORMINO ATMOSFERE ESPLOSIVE E RELATIVA DURATA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE FREQUENZA DI ESPOSIZIONE AL PERICOLO RIPARTIZIONE DELLE AREE IN ZONE IN BASE ALLA FREQUENZA E ALLA DURATA DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE Zona: Zona: Gas (Vapori, nebbie) Polveri
159 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE GAS (VAPORI O NEBBIE) Zona 0. Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva NUBE DI POLVERE COMBUSTIBILE Zona 20. Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva SIGNIFICATO INDICATIVO SPESSO OLTRE 1000 h ALL ANNO (> 42 GG) Zona 1. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 2. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Zona 21. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Zona 22. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. A VOLTE OLTRE 10 E FINO A 1000 h ALL ANNO (TRA GG) RARAMENTE OLTRE 0.1 E FINO A 10 h ALL ANNO (TRA GG) 159
160 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Storicamente CLASSIFICAZIONE DELLE AREE È una attività che nasce TRADIZIONALMENTE nell ambito della progettazione degli IMPIANTI ELETTRICI PRINCIPIO: I COMPONENTI ELETTRICI POSSONO INNESCARE ATMOSFERE ESPLOSIVE Con il seguente criterio: DOVE PUÒ FORMARSI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22 DOVE NON È PREVISTO IL FORMARSI DI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA NO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO ELETTRICO ANTIDEFLAGRANTE IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO oppure dove necessario!! COSTO!!!! VERIFICHE!! FUORI DALLE ZONE 160
161 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Storicamente CLASSIFICAZIONE DELLE AREE In base ai contenuti del Titolo XI DLgs 81/08; CLASSIFICAZIONE DELLE AREE CLASSIFICAZIONE RIGUARDA TUTTI I LUOGHI DI LAVORO ANCHE QUELLI PRIVI DI IMPIANTO ELETTRICO ONERE DEL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER FARE SÌ CHE L IMPIANTO ELETTRICO SIA IDONEO ALLA DESTINAZIONE D USO DEL LOCALE Esempio: Raffineria Norma CEI 64-2: PRIMA EDIZIONE 1973 VIENE ESTESA COME METODO CONVENZIONALE PER VALUTARE LA PRESENZA DEL PERICOLO DI ESPLOSIONE A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO PRINCIPIO: CONSIDERATE TUTTE LE POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO 161
162 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PRIMA DELL INSERIMENTO DEL TITOLO VIII BIS NEL D.LGS. N. 626 ERANO COMUNQUE PRESENTI DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE IMPONEVANO DI CONSIDERARE IL PERICOLO LEGATO ALLA PRESENZA DI SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI ED IMPONEVANO L ADOZIONE DI IDONEE MISURE DI SICUREZZA (NECESSITÀ DI EVITARE QUALSIASI INNESCO) DPR 547/55 Capo II MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI Riscaldamenti pericolosi e scintille Art. 358 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori. 162
163 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE - NORMA CEI SORGENTE DI EMISSIONE PUNTO O PARTE DI IMPIANTO (contenitore, tubazione, apparecchiatura, ) DA CUI PUÒ ESSERE EMESSO IN ATMOSFERA UN GAS, VAPORE (POLVERE) CON MODALITÀ TALI DA ORIGINARE UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA Grado della emissione Disponibilità della ventilazione CONTINUO PRIMO SECONDO Ventilazione presente: BUONA Con continuità, sempre ADEGUATA Sempre nel funzionamento normale, brevi interruzioni SCARSA Emissione: Continua o per lunghi periodi Occasionalmente, nel funzionamento normale Raramente, in condizioni di guasto Non in modo continuativo Grado della ventilazione ALTO MEDIO BASSO Efficacia ventilazione Calcolo modalità con cui la ventilazione è in grado di diluire la concentrazione della sostanza 163
164 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE - NORMA CEI tabella B1 - Influenza della ventilazione sui tipi di zone - norma CEI Grado della emissione Continuo Grado della ventilazione Alto Medio Basso Disponibilità della ventilazione Buona Adeguata Scarsa Buona Adeguata Scarsa zona 0 NE zona non pericolosa zona 0 NE Zona 2 zona 0 NE Zona 1 Zona 0 Zona 0 + zona 2 Zona 0 + zona 1 Buona, Adeguata o scarsa Zona 0 Primo zona 1 NE zona non pericolosa zona 1 NE Zona 2 zona 1 NE Zona 2 Zona 1 Zona 1 + zona 2 Zona 1 + zona 2 Zona 1 o Zona 0 Secondo zona 2 NE zona non pericolosa zona 2 NE zona non pericolosa Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 1 o Zona 0 Note: Zona NE significa zona Non Estesa 164
166 SORGENTI DI INNESCO L INNESCO DI UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA PUÒ AVERE VARIE ORIGINI IMPIANTO ELETTRICO, FENOMENO MECCANICO, CHIMICO, ELETTROSTATICO, UMANO, INNESCO FIAMMA, SCINTILLA, ARCO ELETTRICO, SURRISCALDAMENTO, CORTO CIRCUITO, FULMINE COMBURENTE (OSSIGENO) SOSTANZA INFIAMMABILE!!! ESPLOSIONE!!! 166
167 SORGENTI DI INNESCO NORMALMENTE L OSSIGENO C È SEMPRE O 2 SOSTANZA INFIAMMABILE RISCHIO = + O 2 O 2 Ossigeno A VOLTE SI ADOTTANO SOLUZIONI TECNICHE PER EVITARE IL RISCHIO EVITANDO LA PRESENZA DI OSSIGENO O 2 INNESCO Si tratta di Situazioni particolari SOSTANZA INFIAMMABILE O RISCHIO 2 + INNESCO O 2 O 2 Ossigeno ATMOSFERA INERTE (esempio: AZOTO) 167
168 POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO ALCUNE POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO Superfici calde Fiamme Scintille di origine meccanica Scintille di origine elettrica Cariche elettrostatiche 168
169 POSSIBILI SORGENTI DI INNESCO INNESCO TIPOLOGIA SORGENTI DI ACCENSIONE EFFICACI SUPERFICI CALDE FIAMME E GAS CALDI SCINTILLE DI ORIGINE MECCANICA MATERIALE ELETTRICO Norma UNI EN Prevenzione dell esplosione e protezione contro l esplosione Concetti fondamentali e metodologia Comportamenti umani (fumare ) Interventi manutentivi, saldatura, guasti, Organi meccanici in movimento Guasti impianto elettrico, chiusura contatti CORRENTI ELETTRICHE VAGANTI ELETTRICITA STATICA Trasporto e travaso liquidi e polveri non conduttive FULMINE ONDE ELETTROMAGNETICHE (RF) ONDE ELETTROMAGNETICHE (RAD. OTTICHE) RADIAZIONI IONIZZANTI SORGENTI DI ACCENSIONE: NON SONO LEGATE SOLO AGLI IMPIANTI ELETTRICI ULTRASUONI COMPR. ADIABATICA E ONDE URTO REAZIONI ESOTERMICHE 169
170 E MOLTO DIFFICILE GRADUARE IN MODO OGGETTIVO I DANNI POSSIBILI CONSEGUENTI AD UNA ESPLOSIONE. NON CI SONO RIFERIMENTI NORMATIVI CUI RICONDURSI 170
171 INDIVIDUAZIONE MISURE DI TUTELA ADOTTATE E DA ADOTTARE, QUALI AD ESEMPIO: CARTELLONISTICA Segnalazione delle aree in cui il pericolo è presente Obblighi e Divieti Divieto di fumare Divieto di usare fiamme libere INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DISPOSITIVI TECNICI E IMPIANTI IDONEI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PROCEDURE DI SICUREZZA DISPOSIZIONI AZIENDALI VERIFICHE PERIODICHE DI DISPOSITIVI TECNICI E IMPIANTI AUDIT E CONTROLLI PROCEDURALI 171
172 POLVERI COMBUSTIBILI - SCHERMATURE PER PROTEZIONE CONTRO SCINTILLE ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO TECNICO PER EVITARE CHE EVENTUALI SCINTILLE DI ORIGINE MECCANICA, SALDATURA, POSSANO COSTITUIRE POTENZIALI SORGENTI DI INNESCO 172
173 ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER LA PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI LE POLVERI COMBUSTIBILI SI POSSONO DISPERDERE IN ARIA FORMANDO UNA ATMOSFERA ESPLOSIVA EVENTUALI STRATI DI POLVERE DEPOSITATI POSSONO TORNARE IN SOSPENSIONE STRATO DI POLVERE COME SORGENTE DI EMISSIONE. QUANDO SI LAVORANO POLVERI COMBUSTIBILI PUÒ ESSERE NECESSARIO DOTARSI DI UN PIANO DI MANTENIMENTO DELLA PULIZIA PER EVITARE CHE EVENTUALI DISPERSIONI DI POLVERI POSSANO CREARE RISCHI Operazioni di carico manuali Guasti Rotture sistemi contenimento 173
174 POLVERI COMBUSTIBILI MISURE DI TUTELA TIPICHE NEGLI AMBIENTI PIANO DI MANTENIMENTO DELLA PULIZIA PULIZIA PROGRAMMATA AD INTERVALLI PREDEFINITI Una volta per turno, Una volta al giorno, Settimanale, PULIZIA QUANDO DI FORMINO DEPOSITI VISIBILI IN PUNTI CRITICI (soggetti a piccole perdite) Quando non si vede il colore della superficie sottostante Emissioni Strutturali Zone di carico manuale Le misure di pulizia possono essere pianificate nell ambito delle disposizioni aziendali NOTA: per l aspirazione di polveri infiammabili possono essere adoperati SOLO aspiratori costruiti in modo da non costituire una fonte di ignizione 174
175 INTERVENTI ALL INTERNO DI ZONE CLASSIFICATE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE ALL INTERNO DELLE ZONE CLASSIFICATE E VIETATO INTRODURRE POTENZIALI SORGENTI DI INNESCO E/O USARE APPARECCHI CHE POSSONO COSTITUIRE SORGENTI DI INNESCO L IMPIEGO DI TALI APPARECCHI DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DOVE PREVISTO DA : Permesso di lavoro PRIMA DI IMPIEGARE TALI UTENSILI O APPARECCHI PUÒ ESSERE NECESSARIO (A seconda dei casi e in funzione delle procedure aziendali ) Fiamme libere Scintille, Corpi caldi, Mettere in sicurezza gli impianti, Verificare assenza di atmosfera esplosiva, Eliminare eventuali depositi di sostanze combustibili presenti, Predisporre dispositivi di protezione, Compresi gli strati di polvere Estintori, coperte ignifughe, (a seconda di quanto previsto) 175
176 MISURE DI TUTELA CARICHE ELETTROSTATICHE DOVE L ATMOSFERA ESPLOSIVA PUÒ ESSERE PRESENTE PER PERIODI DI TEMPO SIGNIFICATIVI SPECIE SE I VALORI DI ENERGIA DI INNESCO SONO BASSI R T Ω COLLEGAMENTO DI MESSA A TERRA COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI NECESSARIO ADOTTARE PROVVEDIMENTI CONTRO ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE PAVIMENTI CONDUTTIVI CALZATURE DISSIPATIVE CALZATURE CONDUTTIVE INDUMENTI STRUTTURE FISSE STRUTTURE MOBILI COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA TEMPORANEI : Ad esempio: scarico di liquidi infiammabili (solventi) o polveri combustibili da autocisterne Non conduttivi!!! SCOPO: EVITARE L ACCUMULO DI CARICHE SU STRUTTURE, SUPERFICI CON DIMENSIONI SIGNIFICATIVE, CHE POSSA SCARICARSI FORMANDO UNA SCINTILLA 176
177 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE DIRETTIVA 94/9/CE Recepita da APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126 G.U. N. 101 del 04/05/1998 DIRETTIVA 99/92/CE Recepita da PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 G.U. n. 197 del
178 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE DIRETTIVA 94/9/CE DPR n /03/98 COMPONENTI DESTINATI AD OPERARE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA Marcatura specifica MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE Gruppo di appartenenza: Categoria I = miniere grisutose II = altri impieghi N.ro Identificativo Organismo Notificato G = Gas vapori nebbie D = Polvere Conformità a norme europee Certificato (anno, Atex, N.ro progressivo) MARCATURA PRINCIPALE MARCATURA SUPPLEMENTARE fr: respirazione limitata d: prova di esplosione g: sicurezza intrinseca c: sicurezza costruttiva b: controllo sorgenti di accensione p: pressurizzazione k: immersione nel liquido Modo di protezione Gruppo del gas Classe di temperatura 178
179 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE A SECONDA DEL TIPO DI ZONA RICHIESTA CATEGORIA APPROPRIATA DIRETTIVA 94/9/CE DPR n /03/98 ZONA Categoria 0 20 Categoria Categoria 2 Lettera G D GAS Tipo DUST (polveri) 2 22 Categoria 3 LA MARCATURA CERTIFICA L IDONEITÀ DEI COMPONENTI PER ESSERE IMPIEGATI ALL INTERNO DELLE ZONE CLASSIFICATE Simbologia grafica Ex, Gruppo II, Categoria 1, G Ex, Gruppo II, Categoria 2, G Ex, Gruppo II, Categoria 3, G Ex, Gruppo II, Categoria 1, D Ex, Gruppo II, Categoria 2, D Ex, Gruppo II, Categoria 3, D Gas DUST (polveri) 179
180 DIRETTIVA 94/9/CE APPARECCHI E SISTEMI PER UTILIZZO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA - Prodotti ATEX - 180
181 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE DIRETTIVA 94/9/CE Recepita da APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126 G.U. N. 101 del 04/05/1998 DIRETTIVA 99/92/CE Recepita da PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 G.U. n. 197 del
182 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE DIRETTIVA 94/9/CE DPR n /03/98 COMPONENTI DESTINATI AD OPERARE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA Marcatura specifica MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE Gruppo di appartenenza: Categoria I = miniere grisutose II = altri impieghi N.ro Identificativo Organismo Notificato G = Gas vapori nebbie D = Polvere Conformità a norme europee Certificato (anno, Atex, N.ro progressivo) MARCATURA PRINCIPALE MARCATURA SUPPLEMENTARE fr: respirazione limitata d: prova di esplosione g: sicurezza intrinseca c: sicurezza costruttiva b: controllo sorgenti di accensione p: pressurizzazione k: immersione nel liquido Modo di protezione Gruppo del gas Classe di temperatura 182
183 DIRETTIVA 94/9/CE DPR n /03/98 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE A SECONDA DEL TIPO DI ZONA RICHIESTA CATEGORIA APPROPRIATA ZONA Categoria 0 20 Categoria Categoria Categoria 3 Lettera LA MARCATURA CERTIFICA L IDONEITÀ DEI COMPONENTI PER ESSERE IMPIEGATI ALL INTERNO DELLE ZONE CLASSIFICATE G D GAS Tipo DUST (polveri) Simbologia grafica Ex, Gruppo II, Categoria 1, G Ex, Gruppo II, Categoria 2, G Ex, Gruppo II, Categoria 3, G Ex, Gruppo II, Categoria 1, D Ex, Gruppo II, Categoria 2, D Ex, Gruppo II, Categoria 3, D Gas DUST (polveri) 183
184 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE Norma CEI EN COSTRUZIONI ELETTRICHE A PROVA DI ESPLOSIONE MODO DI PROTEZIONE d Atmosfera pericolosa Principio di base: Non è possibile impedire ai gas infiammabili di entrare all interno della custodia Giunti di laminazione I componenti elettrici che possono costituire da innesco dell atmosfera esplosiva vengono racchiusi all interno di una custodia che deve soddisfare i seguenti requisiti: Custodia deve resistere alla sovrapressione interna dovuta ad una eventuale esplosione; I passaggi tra interno ed esterno della custodia devono impedire l innesco dell atmosfera esplosiva circostante Giunti di laminazione: conformati per evitare che gas caldi e prodotti esplosione interna possano fuoriuscire in condizioni tali da innescare atmosfera esplosiva presente all esterno: Percorso lungo e stretto tale da assicurare il raffreddamento sufficiente dei gas 184
185 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE Norma CEI EN COSTRUZIONI ELETTRICHE A SICUREZZA AUMENTATA MODO DI PROTEZIONE e Idoneo per costruzioni elettriche che nel funzionamento ordinario non sono causa di innesco: non è da prevedere la presenza di archi scintille o temperature superficiali elevate Consiste nell applicazione a dette costruzioni elettriche che non producono archi, scintille, o temperature pericolose misure complementari al fine di fornire una sicurezza aumentata contro la possibilità di temperature eccessive e la formazione di archi e scintille all interno o sulle parti esterne di costruzioni elettriche che non ne producono in servizio ordinario Accorgimenti costruttivi: Rafforzamento sistema di isolamento; Protezione isolamento da inquinanti ambientali e mantenimento prestazioni nel tempo Sovradimensionamento della costruzione elettrica per ridurne il riscaldamento Tipicamente: Morsettiere; Elettromagneti e bobine; Motori elettrici (solo alcuni tipi no scintille!!!); Apparecchi di illuminazione; 185
186 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE Norma CEI EN COSTRUZIONI ELETTRICHE A SICUREZZA INTRINSECA MODO DI PROTEZIONE i Principio di base: modo di protezione basato sulla limitazione dell energia. Caratteristiche del circuito tali da non consentire (in condizioni di funzionamento ordinario e specifiche condizioni di guasto) l accumulo e il rilascio di energia sufficiente a provocare l accensione di una atmosfera esplosiva Sicurezza intrinseca comprende oltre che l apparecchio anche il sistema che lo alimenta Costruzione elettrica associata ZONA SICURA Cavi collegamento Costruzione a sicurezza intrinseca ZONA PERICOLOSA Il sistema e le caratteristiche dell apparecchio a sicurezza sono tali che non è possibile il trasferimento di energia in quantità sufficiente a provocare l accensione di una atmosfera esplosiva Requisiti del sistema da calibrare in funzione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili al fine di rispettare i limiti di innesca 186
187 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE ALTRI MODI DI PROTEZIONE Norma CEI EN COSTRUZIONI ELETTRICHE CON INCAPSULAMENTO MODO DI PROTEZIONE m Principio di base: Costruzioni elettriche o loro componenti inglobate in un blocco di resina che impedisce l innesco di atmosfera esplosiva Norma CEI COSTRUZIONI ELETTRICHE IMMERSE IN OLIO MODO DI PROTEZIONE o Principio di base: Costruzioni elettriche o loro componenti immerse in un liquido (generalmente olio) che impedisce l innesco di atmosfera esplosiva 187
188 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI - MARCATURA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE ALTRI MODI DI PROTEZIONE Norma CEI EN COSTRUZIONI ELETTRICHE CON INCAPSULAMENTO MODO DI PROTEZIONE p Principio di base: Costruzioni elettriche collocate all interno di una custodia in cui viene introdotto un gas di protezione in grado di mantenere una sovrapressione rispetto ad ambiente esterno Si impedisce la formazione di atmosfera esplosiva all interno 188
189 ATMOSFERE ESPLOSIVE ESEMPI: CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PERICOLO ESPLOSIONE E MISURE DI TUTELA ADOTTATE 189
190 ESEMPIO: RISULTATI CLASSIFICAZIONE Nel caso specifico: Pericolo escluso in fase di CLASSIFICAZIONE Temperatura inferiore a infiammabilità 190
191 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 191
192 ESEMPIO: RISULTATI CLASSIFICAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE: CARTELLONISTICA 192
193 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 193
194 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 194
195 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 195
196 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 196
197 RISULTATI CLASSIFICAZIONE 197
198 RISULTATI CLASSIFICAZIONE E MISURE DI TUTELA ADOTTATE MISURE ORGANIZZATIVE, DISPOSIZIONI E DIVIETI 198

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 7
 Art. 5
 Art. 2
 Art. 358