Source: http://docplayer.cz/17617897-Z-j-i-s-t-o-v-a-c-i-h-o-r-i-z-e-n-i.html
Timestamp: 2018-12-11 16:52:29+00:00

Document:
Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í - PDF
Download "Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í"
1 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Č.J.: KUOK 85422/2012 V Olomouci dne SpZn.: KÚOK/75591/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak: V/5 Vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová tel.: fax: Dle rozdělovníku Z Á V Ě R Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Rozšíření skladové kapacity na ČS PHM Vladimír Dostál zemní práce, autodoprava s.r.o., k.ú. Bělotín Charakter a kapacita (rozsah) záměru: Oznamovatel - firma Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava s.r.o. hodlá vybudovat novou ČS PHM pro stáčení, skladování a výdej PHM do motorových vozidel v severní okrajové části obce Bělotín mimo obytnou zónu, v samostatném výrobním areálu firmy. K realizaci neveřejné ČS bude využit prostor v severní části průmyslového areálu, za stávajícím objektem myčky, na odvrácené straně od vjezdu do areálu. Realizací stavby se nejedná o přístavbu ke stávajícímu objektu mycí linky, ale zcela samostatnou novostavbu zřízenou na ploše za objektem mycí linky v rozsahu 2 skladové nadzemní ocelové nádrže typu BENCALOR NDN 16 o celkovém objemu 32 m 3. Stáčecí a výdejní plocha bude vybavena ocelovou vanou s odvodem případných úkapů ocelovými rigoly do ocelové vpusti a zaolejovanou kanalizací do stávající akumulační jímky o objemu 36 m 3. Skladování PH bude realizováno ve 2 nadzemních dvouplášťových nádržích o celkovém objemu 2 x 16 m 3. Ke skladování zachycených úkapů slouží záchytná jímka o kapacitě 36 m 3.
2 Nádrže budou vybaveny kontrolou těsnosti mezipláště, pomocí přetlakového vzduchu s napojením na manometr, a blokováním proti přeplnění - kontrola měřící sondou E218.26, která automaticky vypne čerpadlo při naplnění nádrže na 95 % a současně tento stav akusticky a světelně hlásí. Odvětrání nádrží je zajištěno přes koncové odvětrávací potrubí s ukončením předtlako - podtlakovým ventilem. Tyto nádrže budou instalovány na železobetonové desce. Před uvedením ČS do provozu budou provedeny těsnostní zkoušky nádrží a zkoušky těsnosti potrubí. Dešťové vody z objektů ČS (zastřešení výdejního a stáčecího místa) budou odvedeny přes lapače splavenin do stávající dešťové kanalizace v areálu firmy. Pro potřeby instalované technologie nevznikají žádné nároky na odběr pitné ani užitkové vody. Splaškové odpadní vody v tomto objektu nevznikají. Umístění: Kraj: Olomoucký Obec: Bělotín Kat. území: Bělotín Pozemky parc.č.: 420/1, 420/5, 1697 Zahájení výstavby: předpokládaný termín X/2012 Ukončení výstavby: předpokládaný termín XII/2012 ÚDAJE O OZNAMOVATELI Oznamovatel: Vladimír Dostál zemní práce, autodoprava s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Holická 1173/49a Olomouc - Hodolany Oprávněný zástupce oznamovatele: Vladimír Dostál; tel: ; Souhrnné vypořádání připomínek: K záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 2
3 Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov (dále jen KHS ), České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc (dále jen ČIŽP ), Odboru životního prostředí Městského úřadu Hranice a Olomouckého kraje. V žádném zobdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany životního prostředí Ochrana ovzduší Realizace záměru se dotýká těchto zdrojů znečišťování ovzduší: o Stacionární zdroje (bodové): v případě, že záměr nebude dosahovat kapacity uvedené v zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ), příloze 2 bodu 6.25 : "Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m 3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad m 3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) bude se tedy patrně jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Příslušným orgánem pro vydání stanoviska v následných správních řízeních je dle 11 odst. 3 zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností. o Mobilní zdroje (liniové): Automobilová doprava související s realizací záměru a provozem zařízení Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje k předloženému záměru následující - z hlediska ochrany ovzduší nemáme k realizaci předmětné akce zásadních připomínek, dle našeho názoru se Oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další fázi zpracovávat Dokumentaci vlivů záměru na ŽP. Odpadové hospodářství Bez připomínek. (Upozorňujeme pouze na neplatnost citovaného předpisu č. 106/2005 Sb.) Oddělení lesnictví Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Oddělení ochrany přírody Natura 2000 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 3
4 přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru vydal dne (interním sdělením) v souladu s 45i odst. 1 zákona stanovisko, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Zdůvodnění: V okolí záměru se nenachází žádné lokality soustavy Natura 2000, nejblíže ležící evropsky významné lokality jsou asi 7 8 km vzdálené EVL CZ Bečva - Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy smíšené lužní lesy, Hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý), EVL CZ Hranická propast se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy jeskyně a netopýr velký) a EVL CZ Hustopeče Štěrkáč s předmětem ochrany lesák rumělkový. Po seznámení se s předloženými podklady orgán ochrany přírody došel k závěru, že žádný předmět ochrany těchto EVL nelze považovat za potenciálně dotčený vzhledem k charakteru záměru a jeho vzdálenosti od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL. Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr není situován na zemědělské půdě, z hlediska ochrany ZPF nemáme připomínky. Oddělení vodního hospodářství V souvislosti s realizací záměru bude v areálu nakládáno se závadnými látkami dle ust. 39 vodního zákona. Vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu zpracování havarijního plánu. Příslušným vodoprávním úřadem ke schválení havarijního plánu je Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí. Plán opatření pro případ havárie musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc Po prostudování oznámení ČIŽP pouze upozorňuje, že podle ust. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro předpokládaný záměr nutno řešit zadržení dešťové vody v předmětné lokalitě a zpomalení jejího odtoku v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, zejména respektovat ust. 20 odst. 5 písm. c) této vyhlášky, který stanoví požadavek přednostního vsakování srážkových vod. Dále bez připomínek. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov (dále jen KHS ) Po zhodnocení souladu předloženého oznámení dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb. ) a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 4
5 vyjádření, v němž neuplatňuje žádné zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru. Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí K oznámení nemá vodoprávní úřad MěÚ Hranice ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů námitek, při dodržení následujících připomínek: - Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. - Při realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ust. 39 vodního zákona. Prostory, kde budou uloženy a používány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. - Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod. - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. - Povrchové vody ze všech manipulačních ploch budou odváděny přes zařízení, které zajistí odloučení ropných látek a zároveň bude mít funkci havarijního zařízení. - V celém zařízení ČS, kde bude docházet k nakládání se závadnými látkami, bude vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek. Výstupy z něj budou předkládány na žádost vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP. - Bude zpracován provozní řád zařízení, se stanovením životnosti zařízení, termínem provádění revizí a prohlídek, kontroly funkčnosti kontrolního systému úniku závadných látek atd. z hlediska ČSN a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v souvislosti s nakládáním se závadnými látkami. - Bude prokazatelně určena odpovědná osoba, zodpovídající za provoz ČS. - Bude předložen ke schválení havarijní plán čerpací stanice, dle vyhl. č. 450/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech Havarijního plánu. Podmínky zohledněny viz. podmínky závěru zjišťovacího řízení Dále bez připomínek. Olomoucký kraj Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ani se strategickým dokumentem Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 5
6 Závěr: Záměr Rozšíření skladové kapacity na ČS PHM Vladimír Dostál zemní práce, autodoprava s.r.o., k.ú. Bělotín naplňuje dikci bodu 10.4 ( Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. ) kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s 4 odst. 1 písm. c) a 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován. Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle 7 citovaného zákona, kdy ze strany veřejnosti a dotčených orgánů státní správy nebyly vznesené žádné připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr Rozšíření skladové kapacity na ČS PHM Vladimír Dostál zemní práce, autodoprava s.r.o. n e b u d e d á l e p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a při zohlednění následujících podmínek, za kterých je možno výše uvedený záměr realizovat: 1. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. 2. Při realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ust. 39 vodního zákona. Prostory, kde budou uloženy a používány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. 3. Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod. 4. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 5. Povrchové vody ze všech manipulačních ploch budou odváděny přes zařízení, které zajistí odloučení ropných látek a zároveň bude mít funkci havarijního zařízení. 6. V celém zařízení ČS, kde bude docházet k nakládání se závadnými látkami, bude vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek. Výstupy z něj budou předkládány na žádost vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP. 6
7 7. Bude zpracován provozní řád zařízení, se stanovením životnosti zařízení, termínem provádění revizí a prohlídek, kontroly funkčnosti kontrolního systému úniku závadných látek atd. z hlediska ČSN a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v souvislosti s nakládáním se závadnými látkami. 8. Bude prokazatelně určena odpovědná osoba, zodpovídající za provoz ČS. 9. Bude předložen ke schválení havarijní plán čerpací stanice, dle vyhl. č. 450/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech Havarijního plánu. Zdůvodnění: K výše uvedenému záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, územního pracoviště Přerov Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, (dále jen KHS ), České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc (dále jen ČIŽP ), Odboru životního prostředí Městského úřadu Hranice a Olomouckého kraje. V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA. Do podmínek závěru zjišťovacího řízení byly zaneseny podmínky vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Městského úřadu Hranice. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutno posuzovat v rozsahu celého zákona za předpokladu zohlednění podmínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady. Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Otisk úředního razítka Mgr. Radomír Studený vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje 7
8 Rozdělovník: Dotčené územní samosprávné celky Obec Bělotín, Bělotín 151, Bělotín Olomoucký kraj Dotčené správní úřady Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, Přerov ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc Městský úřad Hranice, Odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice Oznamovatel (oprávněný zástupce oznamovatele) Vladimír Dostál zemní práce, autodoprava s.r.o., Holická 1173/49a, Olomouc - Hodolany Na vědomí MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, Olomouc MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 8

References: zákona č. 100
 zákona č. 201
 zákona č. 114
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 100
 zákona č. 254
 zákona č. 500