Source: https://es.scribd.com/document/148854947/Parametros-de-Diseno
Timestamp: 2019-04-22 22:46:55+00:00

Document:
Cargado por Aminta L. Gonzalez
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.docx
NOM TÉCS COMPLS PROY ARQ
223562961-NORMAS-TECNICAS
Normas Arquitectonicas Edificios
Normas Tecnicas Complementarias DF
NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE RQUITECTURA.pdf
NORMAS TÉCNICAS EN PROYECTO ARQUITECTONICO
Guía Práctica de Accesibilidad para Todos CCSS
accesibilidad edificacion 1
MANUAL ACCESIBILIDAD DE CHILE.pdf
INDICE CAPÍTULO 1 ................................................................................. GENERALIDADES .................................................................................... 1 PERFIL DE LAS FACHADAS A LA VÍA PÚBLICA ...........................................  1.1 ELEMENTOS QUE SOBRESALEN AL PARAMENTO ........................................  1.2 ESTACIONAMIENTOS ............................................................................... CAPÍTULO 2 ................................................................................. HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO .......................... DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES. ...................................................................................... ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES ................................................... ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN ............................................. CAPÍTULO 3 ................................................................................. HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL .................... PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE. ................................................... SERVICIOS SANITARIOS. ........................................................................... DEPÓSITO Y MANEJO DE RESIDUOS .......................................................... ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ................................................................. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES ........................................... LOCALES PARA SERVICIO MÉDICO ........................................................... CAPÍTULO 4 ................................................................................. COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS .......... ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y CIRCULACIONES .................................. RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA ................................ VISIBILIDAD ............................................................................................ CONTROL DE RUIDO Y AUDICIÓN ............................................................. PREVISIONES CONTRA INCENDIO .............................................................. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ........................................... CAPÍTULO 5 ................................................................................. INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA ................................... CAPÍTULO 6 ................................................................................. INSTALACIONES ..................................................................................... INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ........................................... INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................... INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES .......................................................... INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE VOZ Y DATOS ...................................... INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE EXPULSIÓN DE AIRE .......................................................................................................
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES Las presentes Normas se refieren al Título Quinto relativo al Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; también satisfacen lo dispuesto en la Ley para Personas con Discapacidad en el Distrito Federal en lo que se refiere a las facilidades arquitectónicas correspondientes y establecen las bases para facilitar el Dictamen de Prevención de Incendios a que se refiere la Ley del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Estas Normas son de aplicación general para todo tipo de edificación con las especificaciones y excepciones que en ellas se indican, se incluyen las edificaciones prefabricadas permanentes destinadas a vivienda. Señalan la aplicabilidad de otras disposiciones, tales como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) cuando así procede. El cumplimiento de estas Normas queda bajo la responsabilidad de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables, en su caso. El proyecto arquitectónico para las edificaciones en el Distrito Federal debe prever las condiciones, elementos y dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad, incluyendo a los menores, a las gestantes y a los adultos mayores, éstas brindarán las facilidades mínimas necesarias para el libre acceso. Las condiciones, elementos y dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad se encuentran en los primeros incisos de los requisitos complementarios a las tablas correspondientes a cada uno de los elementos del proyecto arquitectónico que aparecen en estas Normas. En esta sección se incorporan sólo las disposiciones aplicables a los espacios no comprendidos en las edificaciones, en áreas exteriores y en vialidades públicas. Para mayor información se recomienda consultar el Manual Técnico de Accesibilidad, editado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.
PERFIL DE LAS FACHADAS A LA VÍA PÚBLICA 1.1 ELEMENTOS QUE SOBRESALEN DEL PARAMENTO
Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exterior, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de 2.50 m sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10 m. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 0.20 m. 1.1.2 BALCONES
Los balcones o volúmenes situados a una altura mayor a 2.50 m podrán sobresalir del alineamiento hasta 1.00 m; cuando la banqueta tenga una anchura menor de 1.50 m los balcones podrán sobresalir del alineamiento hasta un máximo de 0.60 m, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deben ajustarse a las restricciones sobre distancia a líneas de transmisión que señale la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE “Instalaciones eléctricas” y a las demás disposiciones aplicables sobre obras e instalaciones eléctricas.
Queda prohibida la construcción de balcones y volúmenes sobre las colindancias vecinas.
.  Queda prohibido cerrar o destinar a los balcones y los volúmenes que sobresalen del alineamiento como espacios habitables o complementarios para cualquier uso.
5 por vivienda 1 por cada 150 m2 construidos 1 por cada 50 m2 construidos 1 por cada 200 m2 construidos 1 por cada 200 m2 construidos 1 por cada 200 m2 de terreno 1 por cada 150 m2 de terreno 1 por cada 150 m2 de terreno 1 por cada 150 m2 construidos 1 por cada 70 m2 de terreno o de superficie ocupada 1 por cada 50 m2 construidos PLURIFAMILIAR (SIN ELEVADOR) PLURIFAMILIAR (CON ELEVADOR) COMERCIAL ABASTO Y ALMACENAMIENTO TIENDAS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y DE ESPECIALIDADES 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 150 m2 de terreno 1 por cada 50 m2 construidos .1 ESTACIONAMIENTOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de la misma. forrajes.1 USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR RANGO O DESTINO Hasta 120 m2 Más de 120 m2 hasta 250 m2 Más de 250 m2 Hasta 65 m2 Más de 65 m 2 hasta 120 m2 Más de 120 m2 hasta 250 m² Más de 250 m² Hasta 65 m2 Más de 65 m 2 hasta 120 m2 Más de 120 m2 hasta 250 m² Más de 250 m² Central de Abastos Mercado Bodega de productos perecederos Bodega de productos no perecederos y bienes muebles Depósito y comercialización de combustible Gasolineras y Verificentros Estaciones de gas carburante Rastros y frigoríficos Exhibición y ferias comerciales temporales Venta de abarrotes.2. refaccionarías y herrajes. Tampoco se permitirá construir marquesinas sobre los predios vecinos.   Todos los elementos de la marquesina deben estar situados a una altura mayor de 2.50 m sobre el nivel de la banqueta. mayores de 80 m2 Venta de artículos manufacturados. de sanitarios. pero sin exceder de 1. TABLA 1. Vidrierías. panaderías. comestibles y comidas elaboradas sin comedor. farmacias y boticas mayores a 80 m2 Venta de materiales de construcción y madererías Materiales eléctricos.50 m y no deben usarse como balcón cuando su construcción se proyecte sobre la vía pública.00 m. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 1 por vivienda 2 por vivienda 3 por vivienda 1 por vivienda 1. En la Tabla 1. así como de las disposiciones que establezcan los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes. minisupers y misceláneas. el ancho de la banqueta disminuido en 1. ferreterías. granos.     1.1.1. mayores a 80 m2 No.5 por vivienda 3.3   MARQUESINAS Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento. molinos.5 por vivienda 2.25 por vivienda 2 por vivienda 3 por vivienda 1 por vivienda 1.2 1.1 se indica la cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden al tipo y rango de las edificaciones.
lavado. institutos técnicos. mayores a 80 m2 Baños públicos Gimnasios y adiestramiento físico Salas de belleza. universidades Centros de estudio de postgrado Galerías de arte. contabilidad y computación Escuelas secundarias y secundarias técnicas Escuelas preparatorias. MEDIA SUPERIOR . laboratorios y estudios fotográficos mayores a 80 m2 Servicios de alquiler de artículos en general. sastrerías. belleza. de análisis clínicos y radiografías Asilos de ancianos. despachos y consultorios mayores a 80 m2 Representaciones oficiales. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 80 m2 construidos 1 por cada 80 m2 construidos 1 por cada 80 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos AGENCIAS Y TALLERES DE REPARACIÓN TIENDAS DE SERVICIOS SERVICIOS 1 por cada 30 m2 construidos 1 por cada 100 m2 construidos 1 por cada 30 m2 construidos 1 por cada 50 m2 construidos 1 por cada 50 m2 construidos 1 por cada 50 m2 construidos 1 por cada 50 m2 construidos 1 por cada 75 m2 construidos 1 por cada 75 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 60 m2 construidos 1 por cada 60 m2 construidos 1 por cada 60 m2 construidos 1 por cada 60 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 25 m2 construidos 1 por cada 40 m2 cubiertos 1 por cada 100 m2 de terreno 1 por cada 60 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos 1 por cada 60 m2 construidos ADMINISTRACIÓN HOSPITALES CENTROS DE SALUD ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA ANIMAL EDUCACIÓN ELEMENTAL EDUCACIÓN MEDIA . peluquerías. seminarios y conventos NUM. lubricación y mantenimiento automotriz Talleres de reparación de maquinaria. de especialidades. llanteras. tecnológicos. tintorerías.TABLA 1. de lavadoras. CONALEP. vocacionales y escuelas normales Politécnicos.1 (continúa) USO TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIENDAS DEPARTAMENTALES CENTROS COMERCIALES RANGO O DESTINO Tiendas de autoservicio Tiendas de departamentos Centro Comercial Venta y renta de vehículos y maquinaria Talleres automotrices. centros de capacitación CCH. embajadas y oficinas consulares Bancos y casas de cambio mayores a 80 m2 Hospital de urgencias. clínicas y hospitales veterinarios Guarderías. mudanzas y paquetería Oficinas. casas de cuna y otras instituciones de asistencia Veterinarias y tiendas de animales Centros antirrábicos. jardines de niños y escuelas para niños atípicos Escuelas Primarias Academias de danza. lavanderías. clínicas de urgencias y clínicas en general Laboratorios dentales. estéticas. de refrigeradores y de bicicletas. general y centro médico Centros de salud. museos. SUPERIOR E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EXHIBICIONES CENTROS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONES RELIGIOSAS . centros de exposiciones permanente o temporales a cubierto exposiciones permanentes o temporales al aire libre (sitios históricos) Bibliotecas Templos y lugares para culto Instalaciones religiosas.
galgódromos. teatros. no se permite No requiere en zona de estacionamiento Agencias de correos. cafeterías con internet. telégrafos con 1 por cada 30 m2 construidos atención al público Centrales telefónicas sin atención al público 1 por cada 100 m2 construidos Estación de radio o televisión.5 m2 construidos Cantinas. cervecerías. autodromos. MÍNIMO DE CAJONES . centros de convenciones 1 por cada 20 m2 construidos 1 por cada 40 m2 construidos (o Centros comunitarios. salas de conciertos. arenas taurinas y campos de tiro Boliches y pistas de patinaje 1 por cada 40 m2 construidos Billares. salones y jardines para banquetes de terreno en el caso de los jardines) Lienzos charros y clubes campestres 1 por cada 40 m2 construidos Centros deportivos 1 por cada 75 m2 construidos Estadios. con auditorio y 1 por cada 30 m2 construidos estudios cinematográficos Estaciones repetidoras de comunicación celular No requiere ALIMENTOS Y BEBIDAS ENTRETENIMIENTO RECREACIÓN SOCIAL DEPORTES Y RECREACIÓN ALOJAMIENTO POLICIA BOMBEROS RECLUSORIOS EMERGENCIAS FUNERARIOS TRANSPORTES TERRESTRES TRANSPORTES AÉREOS COMUNICACIONES TABLA 1. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Cafeterías. salones de juegos electrónicos y de mesa 1 por cada 10 m2 construidos sin apuestas. fondas mayores 1 por cada 30 m2 construidos de 80 m2 Restaurantes mayores de 80 m2 y hasta 200 m2 1 por cada 15 m2 construidos Centros nocturnos y discotecas 1 por cada 7.TABLA 1. cineteca.1 (continúa) USO RANGO O DESTINO NUM. hipódromos. 1 por cada 75 m2 construidos velódromos. telégrafos y teléfonos 1 por cada 30 m2 construidos Centrales telefónicas y de correos.1 (continúa) USO NUM. cines. pulquerías y 1 por cada 10 m2 construidos videobares 1 por cada 10 m2 construidos Restaurantes mayores de 200 m2 RANGO O DESTINO 1 por cada 70 m2 de terreno Circos y ferias Auditorios. culturales. estaciones de policía y 1 por cada 100 m construidos agencias ministeriales Estación de bomberos 1 por cada 200 m2 construidos Centros de readaptación social y de integración 1 por cada 100 m2 construidos familiar y reformatorio Puestos de socorro y centrales de ambulancias 1 por cada 100 m2 construidos 1 por cada 200 m2 construidos (hasta 1000 fosas) y de 1 por Cementerios y crematorios cada 500 m2 de terreno (más de 1000 fosas) Agencias funerarias y de inhumación 1 por cada 30 m2 construidos Terminal de autotransporte urbano y foráneo 1 por cada 50 m2 construidos Terminales de carga 1 por cada 200 m2 construidos Estaciones de sistema de transporte colectivo 1 por cada 200 m2 construidos Encierro y mantenimiento de vehículos 1 por cada 100 m2 construidos Terminales del sistema de transporte colectivo 1 por cada 20 m2 construidos Terminales aéreas (incluye servicio de helicóptero 1 por cada 20 m2 construidos para renta) Helipuertos (plataforma en azotea). bares. salones y de terreno en el caso de los jardines para fiestas infantiles jardines) 1 por cada 20 m2 construidos (o Clubes sociales. mayores de 80 m2 Hoteles y moteles 1 por cada 50 m2 construidos Garitas y casetas de vigilancia 1 por cada 100 m2 construidos 2 Encierro de vehículos.
las graderías se consideran como superficie construida. se considera la totalidad de la superficie construida cubierta de todos los niveles. el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.40 m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias. La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o más usos. Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5. Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos. III.DE ESTACIONAMIENTO INDUSTRIA INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS ABIERTOS Plazas y explanadas Jardines y parques 1 por cada 100 m2 construidos 1 por cada 1000 m2 de terreno (hasta 50 ha) y 1 por cada 10. será por local o cuando la sumo de locales sea mayor a 80. Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a 0.00 x 2. excluyendo únicamente la destinada al estacionamiento. IV. será la suma de las demandas de cada uno de ellos.000 m2 (más de 50 ha) 1 por cada 100 m2 construidos Estaciones y subestaciones eléctricas Estaciones de transferencia de basura 1 por cada 200 m2 construidos 1 por cada 200 m2 construidos Micro-industria. en su caso. invernaderos e instalaciones hidropónicas o de cultivo biotecnológicos Prados. II.80 x 2. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.00 x 2. V. presas y bordos Bodegas para implementos y alimenticios Campos de cultivos anuales de estación y de plantación Viveros.00 m. Cuando el estacionamiento sea en “cordón”. Se aceptarán hasta un sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 4.20 x 2. industria doméstica y de alta 1 por cada 100 m2 construidos tecnología Industria vecina y pequeña 1 por cada 100 m2 construidos SUELO DE CONSERVACIÓN AGROINDUSTRIA Todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural de acuerdo con la normatividad vigente Bordos y presas Centrales de maquinaria agrícola Campos para silvicultura Campos experimentales Viveros (Solo para áreas administrativas) Viveros (Solo para áreas administrativas) Laboratorios Estanques. .50 se considera como un cajón. potreros y aguajes Zahúrdas. hortalizas.20 m. establos y corrales Laboratorios e instalaciones de asistencia animal INFRAESTRUCTURA FORESTAL PISCÍCOLA No requiere 1 por cada 100 m2 construidos No requiere No requiere No requiere (1 por cada 100 m2 construidos) No requiere (1 por cada 100 m2 construidos) 1 por cada 75 m2 construidos No requiere 1 por cada 200 m2 construidos No requiere 1 por cada 100 m2 construidos No requiere No requiere 1 por cada 100 m2 construidos AGRÍCOLA PECUARIA CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 1. La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o destinos indicados en la Tabla.1 I. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias.00 m2.40 m.
00 x 3. jardines para niños. áreas de espera. en ambos casos se deben colocar letreros señalando la ubicación del estacionamiento y la edificación a la que dan servicio.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce. XVII. deben tener área de estacionamiento exclusiva para transporte escolar. centros de salud o sanatorios). En los inmuebles y zonas declarados monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes. las tiendas de autoservicio y departamentales.00 m2. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio. en el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1. XIV. X. . no se considerará el área de reparación como espacio de estacionamiento. En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio. En los edificios de servicio de salud y asistencia (hospitales. En las edificaciones destinadas a talleres automotrices. La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la Tabla serán homologados por el Director Responsable de Obra. siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de 300. cajones y rampas. excepto las guarderías. los centros comerciales y los mercados contarán con una zona de maniobra de carga y descarga de 1. El servicio de urgencias debe estar provisto de un espacio independiente para ambulancias. una parte o la totalidad de los cajones de estacionamiento. cumplirán adicionalmente con las siguientes disposiciones: a. quien debe incluir en la Memoria Descriptiva su justificación. clínicas. cuya superficie mínima será de 15. Los locales comerciales a partir de 240. XVIII.50 m para estacionamiento en batería o de 3. la longitud del cajón debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículos dominantes.VI. XII.00 m2 por cada 40. se eximirá a juicio de la Administración.00 m2 de construcción de bodegas y/o frigoríficos. XIII. y VII.000.00 m y pendiente máxima del 8%. será no menor de 2. XI. deben proporcionar una área adicional para vehículos siniestrados.00 m2 deben contar con un estacionamiento independiente para vehículos de transporte de desechos sólidos. XIX. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 5. Las edificaciones que requieran de estudio de impacto urbano. Las edificaciones mayores a 1. de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano.00 m2. tribunales y juzgados. se sujetarán al dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Las edificaciones existentes que pretendan cambiar el uso o destino y que no cumplan con la totalidad de los cajones de estacionamiento dentro de sus predios. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3. podrán usar para tal efecto otros predios. para uso exclusivo de personas con discapacidad. Las edificaciones destinadas a la educación.20 m.00 m y no se atraviesen vialidades confinadas y demuestren a la Administración que cuentan con los cajones necesarios para cubrir la demanda total de estacionamiento. XVI. llanteras y similares. de preferencia al mismo nivel que éstas. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%.00 m en cordón. Las edificaciones destinadas a agencias del ministerio público. IX. podrán permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos. escuelas para niños atípicos y escuelas de educación para personas con discapacidad. VIII. b. ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores. La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos. XV. incluyendo pasillos de circulación.
Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos deben estar separadas de las destinadas a los peatones. XXIV. debe existir un pretil de 0.00 m2. colindancias.50 m en curva. Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera techadas para la entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere la fracción anterior. en este último caso.15 m y una banqueta de protección con una anchura mínima de 0. situada a una distancia no menor de 4. una anchura no menor de 1. con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles. El Director Responsable de Obra debe incluir en la Memoria Descriptiva su justificación y las dimensiones de los equipos y de los espacios correspondientes. XXX. En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas. con una anchura mínima de 2. así como elevadores para autos (montacargas) en lugar de las rampas.3-A y 1. adicionalmente.50 m cada uno. XXI. XXXIII. la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle. Todos los estacionamientos públicos deben tener servicios sanitarios de acuerdo a la tabla correspondiente de estas Normas. Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y quedar lo más alejado posible de la esquina.50 m.50 m del alineamiento y con una superficie mínima de 1. en los estacionamientos privados de hasta 60 cajones. el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 7. XXXI. Las rampas con pendientes superiores al 12%.50 m. XXIX. en el caso de circular autobuses o camiones éstos deben tener una anchura mínima de 3. A partir de 200 camas deben contar con un helipuerto de emergencia. XXXII. Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos deben estar separadas entre sí y de las destinadas a los vehículos.30 m en rectas y de 0. XXV. Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%.50 m y en curvas de 3. XXVIII. Para cubrir la demanda de cajones de estacionamiento requerida y resolver adecuadamente las circulaciones. se admite que tengan un solo carril de entrada y salida.15 m de altura y 0. estas edificaciones deben tener un acceso libre para vehículos desde la vía pública en el que se puedan dejar y recoger usuarios de emergencia. fachadas y elementos estructurales. se podrán utilizar equipos mecánicos en interiores y exteriores como plataformas giratorias.15 m sobre la superficie de rodamiento de los vehículos. con una longitud mínima de 4. con los ángulos redondeados.50 m. XXVII.60 m de altura por lo menos. XXII.20 m y el piso terminado estará elevado por lo menos 0. al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa. deben ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos y deben cumplir con lo dispuesto para escaleras en estas Normas.60 m de longitud (ver Figuras 1. XXIII. XX. Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0. Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben tener una banqueta de 0.3-B). eleva-autos para un auto. XXVI.c. Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente señalados para la entrada y salida de los vehículos. Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2. deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3. Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa a las áreas de espera para el público. Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir del alineamiento.50 m.30 m de anchura. y .
1-A y 1.2-B).2.1 ANCHO DE LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulación de los vehículos de conformidad con lo establecido en la Tabla 1. En los estacionamientos.2 (ver Figuras 1.30 5. se debe colocar señalamiento horizontal y vertical relativo a los sentidos de la circulación vehicular y de información al peatón.00 5.XXXIV.00 4. AUTOS GRANDES .00 6.00 3.00 5.50 (en los dos sentidos) FIGURA 1. TABLA 1.2.1-A.2 ANGULO DEL CAJÓN 30° 45° 60° 90° 90° AUTOS GRANDES (ancho en metros) 3.50 (en los dos sentidos) AUTOS CHICOS (ancho en metros) 2.00 6. 1. excepto los destinados a vivienda.70 3.
2-A. AUTOS GRANDES FIGURA 1. AUTOS CHICOS .1-B.FIGURA 1.
3-A. TRANSICIÓN EN RAMPAS .FIGURA 1.2-A. AUTOS CHICOS FIGURA 1.
excepto los casos que se señalen en la Tabla 2.00 6.60 2. Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las edificaciones según su uso o destino.30 (a) (b) .10 2.30 2. La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.00 3.40 2.30 2. cuarto de servicio y otros espacios habitables VIVIENDA UNIFAMILIAR Sala o estancia VIVIENDA PLURIFAMILIAR Comedor Sala-comedor Cocina Cocineta integrada a estancia o a comedor Cuarto de lavado Baños y sanitarios Estancia o espacio único habitable 7.30 TIPO DE EDIFICACIÓN HABITACIONAL LOCAL Recámara principal Recámaras adicionales.30 6.40 2.20 2. En caso de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos de la clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores. ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 2.30 2.60 2.FIGURA 1.00 2.30 2.68 25. mínimo) (En metros) (En metros) 7. se determinan conforme a los parámetros que se establecen en la siguiente tabla.60 m.1 y en los estacionamientos que incorporen eleva-autos. alcoba.60 1.50 2. TABLA 2.30 13.00 1.00 2.40 2. TRANSICIÓN EN RAMPAS CAPÍTULO 2 HABITABILIDAD.1 Área mínima Lado Altura (En m2 o indicador mínimo mínima Obs.30 2.00 1.10 2.3-B.1 DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES.30 2.
50 Baños públicos: Regaderas individuales y 2.00 5.00 Pemex - 3.50 Pemex 2.00m3/ trabajador DRO DRO 0.500 m2 9.00 4.000 m 7.50 2.00 Pemex - 1.70 ABASTO Y ALMACENAMIENTO TIENDAS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y ESPECIALIDADES TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIENDAS DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS COMERCIALES de 2.00 2.00 m2/empleado 2 de 2.90 DRO DRO 2.000 m2 AGENCIAS Y TALLERES DE Ventas a cubierto REPARACIÓN (Venta o renta hasta 250 m2 de materiales y vehículos) más de 250 m2 Áreas de trabajo cubierto hasta 250 m2 más de 250 m2 a 10.00 m2/empleado 2 más de 5.501 a 5.00 m2/empleado - 2.000 m2 más de 10.00 6.50 2.00 m2 TIENDAS DE SERVICIOS vestidores individuales Otros servicios: hasta 250 m2 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Suma de áreas de trabajo (bancos. mínimo) (En metros) (En metros) 2.000 m 8.00 2.00 3.TABLA 2.00 2.00 .70 LOCAL Área mínima Lado Altura (En m2 o indicador mínimo mínima Obs.70 3.1 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN COMERCIAL Bodegas Mercado: Puestos sin preparación de alimento Puestos con preparación de alimento Locales Gasolineras con bombas de servicio al público Locales hasta 250 m2 de más de 250 m2 Área de ventas: hasta 250 m2 de 251 a 2500 m2 más de 2500 m2 Área de ventas hasta 2.50 (c) 2.50 2.000 m2 de 5.50 1.70 3.50 2.30 2.501 a 5.25 3.70 3.500 m 6.00 m2/empleado 2 públicas) de 251 a 2.60 2. casas de bolsa.00m3/ trabajador 10.00 2.30 2.001 a 10. casas de en el mismo nivel: cambio y oficinas privadas y Hasta 250 m2 5.50 2.
50 m2/comensal 0.70 2.00 2.50m2/lactante 0.30 5.40 2.70 m2/asiento 3.45 m / asiento 0. casas de cuna y otras instituciones de asistencia ASISTENCIA ANIMAL Áreas de trabajo EDUCACIÓN ELEMENTAL Áreas de lactantes ( PREESCOLAR ) Aulas preescolares Áreas de esparcimiento al aire libre EDUCACIÓN PRIMARIA Y Superficie del predio MEDIA Aulas Superficie del predio EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.90 m2/alumno 1.00 m2/alumno DRO - DRO DRO 0.40 m2/comensal - 2.30 2.30 .50 2.75 m3/asiento 0.50 3.50 2.30 2.50 m2/cama DRO 2.50 m2/asiento 1.00 m3/asiento Bares y locales de comida rápida: Área de comensales Área de cocina y servicios Los demás locales de Alimentos: Área de comensales sentados Área de servicios 0.30 3. SUPERIOR Y Aulas EDUCACIÓN INFORMAL E Áreas de esparcimiento al INSTITUCIONES aire libre CIENTÍFICAS Cubículos cerrados Cubículos abiertos Laboratorios EXHIBICIONES Galerías y museos CENTROS DE hasta 250 m2 INFORMACIÓN más de 250 m2 (Bibliotecas) hasta 250 concurrentes Más de 250 concurrentes DRO DRO DRO DRO 2.30 2. g) (i) INSTITUCIONES RELIGIOSAS ALIMENTOS Y BEBIDAS : 0.00 2.40 2. 2 a 3 camas comunes 4 ó más camas Salas de operación.30 2.40 DRO Consultorios Cuartos de encamados Individuales comunes.60 m2/alumno 0.00 m2/alumno 5.30 DRO 0.50 2.00 m2/cama 5.70 2.00 DRO 2.30 2.00 m2/alumno 0.90 m2/alumno 3.70 2. laboratorios y demás locales Servicios médicos de urgencia (públicos y privados) ASISTENCIA SOCIAL Asilos de ancianos. (En m2 o indicador mínimo mínima mínimo) (En metros) (En metros) 6.00 m2/comensal 0.60 m2/alumno 2.30 m2/cama 6.30 2.10 m2/comensal - 2.TABLA 2.50 m / asiento DRO 2.70 3.30 (e) 1.1 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD LOCAL Área mínima Lado Altura Obs.00 m2/alumno 6.00 (f.30 7.50 m2/alumno 0.
en hoteles. cines.20 DRO DRO DRO DRO DRO 2.1 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN ENTRETENIMIENTO LOCAL Auditorios.00 m3/persona 12.00 m /empleado 10.40 2.50 2.45 m / asiento 0.75 m3/persona 0.30 ALOJAMIENTO 6. se destinarán por lo menos dos espacios por cada 100 comensales para uso de personas con discapacidad.00m3/trabajador DRO DRO CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 2.00m2/trabajador o 10.30 2.45 m / asiento 2.00 m3 /interno DRO 1. salas de concierto.30 2.30 DRO 2. .50 m / asiento DRO 0. teatros.00 m3/persona 10.00 2.00 m3 /persona 5.00 m3/persona DRO 0.TABLA 2. En comedores de uso público y restaurantes. h.30 10. j) Más de 250 concurrentes DEPORTES Y RECREACIÓN Canchas o instalaciones de prácticas y exhibiciones Graderías Hoteles y moteles: Cuartos Residencias colectivas y casa de huéspedes: Dormitorios individuales Dormitorios comunes: hasta 250 ocupantes más de 250 ocupantes Albergues juveniles Dormitorios comunes Campamentos para remolques y campismo Áreas administrativas Dormitorios comunes Celdas individuales Celdas comunes 3.00 m3 /persona DRO 5.50 m2/asiento 7. centros de convenciones Hasta 250 concurrentes Área mínima Lado Altura (En m2 o indicador mínimo mínima mínimo) (En metros) (En metros) Obs.70 (d) POLICIA BOMBEROS RECLUSORIOS EMERGENCIAS FUNERARIOS : AGENCIAS FUNERARIAS TRANSPORTES TERRESTRES 2.50 m2/persona 1.30 2.20 2.70 m2/persona 3.30 COMUNICACIONES INDUSTRIA Todo tipo de industria Área de trabajo 2. centros escolares u hospitales - - 2.30 DRO 2.30 2.1 I. crematorios y mausoleos Estacionamientos privados y públicos: Estacionamiento para autobuses y ambulancias. así como comedores para empleados.30 2.70 DRO - Salas de velación.00 m2/persona 2 DRO 2.00 m2 0.50 (g.00 DRO 2. 0.00 2.00 m2 3.
debe contar con la aprobación del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. El “Símbolo Internacional de Accesibilidad” se utilizará en edificios e instalaciones de uso público. teléfonos y demás lugares adaptados para personas con discapacidad.2. rampas y señalización. consignando su razonamiento en la Memoria Descriptiva a que se refiere el Título III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. salas de reunión. IV. e incluye áreas de exposición y circulaciones. para uso de personas en silla de ruedas. Las literales que aparecen en la columna de observaciones indican lo siguiente: a) La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta. Serán aceptables índices menores en casos de comensales en barras. sin incluir presbiterio. o de pié. baños. El índice se refiere a la concentración máxima simultánea de visitantes y personal previsto.00 m2 y una altura de 2. en su caso. El índice en m2/persona. catres o literas. espacios de culto tales como altares y circulaciones dentro de las áreas de culto. escaleras. vestíbulos. se debe cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-026-STPS y NOM001-SSA. elevadores. b) Las dimensiones libres mínimas para los espacios de los muebles sanitarios. áreas de espectadores sentados. El indice en m3. la cual será accesible desde la vía pública y estacionamiento. niños y gente pequeña. y En los casos que se señalan dos o más indicadores para un mismo tipo de local. coro. puertas. con una altura máxima de 0. El índice de m2/persona. el dimensionamiento mínimo debe responder a todos los parámetros. se establecen en la Tabla No. áreas de apoyo y circulaciones internas entre las áreas amuebladas para el trabajo de oficina. personas en camas. entradas. ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES Se establecen las características de accesibilidad a personas con discapacidad en áreas de atención al público en los apartados relativos a circulaciones horizontales.II. aplicando el índice de m2/persona.78 m. Determinada la capacidad del templo. o centro de entretenimiento.3 de estas Normas. III. El índice considera comensales en mesas. incluye áreas de escena o representación. permitirá dimensionar el espacio mínimo necesario considerando indistintamente. cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos. Se incluyen privados. sin perjuicio de observar la altura mínima aceptable. estacionamientos. santuarios o altares laterales. la altura promedio se determinará aplicando el índice de m3/persona.10 m y se colocarán ajustándose al índice de una por cada 1500 personas o fracción sin dar directamente a la calle y sin obstruir la circulación de los accesos. V. recorridos. . para indicar entradas accesibles. c) d) e) f) g) h) i) j) 3. 2. rampas. y Las taquillas tendrán un área mínima de 1. En lugares de uso público donde se proporcione atención. Las siglas DRO indican que el Director Responsable de Obra debe fundamentar expresamente las dimensiones de los locales característicos que definen el uso principal del inmueble. y circulaciones dentro de las salas. recepción de pagos o similares se contará al menos con un módulo o taquilla a partir de cinco. En su caso. incluye áreas de concurrentes sentados. información.
50 m al mismo nivel que el arroyo. de manera que no se impida el libre uso de la misma a las personas con discapacidad. a continuación se proporciona algunas sugerencias que puedan servir como idea inicial.1.3. ESPACIOS ABIERTOS.75 m. con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. uno a una altura de 0. se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos.3 2.3. parques y jardines o en los exteriores de conjuntos habitacionales deben satisfacer lo siguiente: Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben obstaculizar la libre circulación de las personas con discapacidad. como por ejemplo los editados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.4 y 2.6. 2. con cambio de textura para que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. en los espacios abiertos. excusados para usuarios en silla de ruedas.20 m. se debe cumplir con la NOM-001-SSA “Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso.2. cuando el ancho lo permita. los pavimentos serán antiderrapantes. . a) 2.2. éstas se podrán localizar junto a los andadores de las plazas. se ubicarán fuera de la circulación peatonal.1 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Las características para la accesibilidad se establecen en los apartados relativos a sanitarios.3 ÁREAS DE DESCANSO Cuando así lo prevea el proyecto urbano. vestidores. c) Las rampas en banquetas no deben constituir un riesgo para estas personas. se recomienda recurrir a los manuales pertinentes. en la proximidad de cruceros o de áreas de espera de transporte público. bebederos. Cuando estas circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se recomienda colocar dos barandales en ambos lados del andador. pero lo suficientemente cerca para ser identificada por los peatones.1 ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO COMÚN VÍA PÚBLICA. Cuando existan desniveles para las entradas de autos. en condiciones de seguridad.3. baños. parques y jardines con una separación máxima de 30.00 m y en banquetas o camellones . los cuales contemplan mayores alternativas para cada caso.2. muebles sanitarios.20 m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de peatones. Sin embargo. 2. como apoyo a las personas que lo requieran.1.3. y d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben ubicarse en la banqueta. tránsito y permanencia de las personas con discapacidad a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud”. 2. ÁREAS VERDES. medidos sobre el nivel de banqueta 2.90 m y otro a 0. regaderas y estacionamientos En el diseño y construcción de los elementos de comunicación en los edificios destinados al sector salud. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para vendedores ambulantes ni mobiliario urbano.1.4 BANQUETAS Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1. b) Las concesiones en vía pública no deben. PARQUES Y JARDINES El proyecto. Se colocará algún soporte. como barandal o tubo. en las áreas verdes. Debido a que existen muchos tipos de discapacidad.2 CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES Deben tener un ancho mínimo de 1.3. de acuerdo a lo que se establece en: 2. 2.5 CAMELLONES Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1. las obras y las concesiones en la vía pública. impedir el paso a las personas con discapacidad.
.10 m en todo su perímetro. deben contar con barandal provisto de pasamanos en cada uno de sus lados.25 m en planta. Las guarniciones que se interrumpen por la rampa. incluyendo la soportería cuando es de cristal deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI. II. V. VI. Las diferencias de nivel que se forman en los bordes laterales de la rampa principal se resolverán con rampas con pendiente máxima del 6%. bocas de tormenta o coladeras o cuando el paso de peatones esté prohibido en el crucero. Tendrán un ancho mínimo de 1. 2. como cambios de textura.20 m para que pueda ser utilizado por personas en silla de ruedas. IV. Se permiten rampas con solución en abanico en las esquinas de las calles sólo cuando la Administración lo autorice. y Se permiten rampas paralelas a la banqueta cuando el ancho de la misma sea de por lo menos 2. al menos un metro antes de su inicio.00 m y pendiente máxima del 10% así como cambio de textura para identificación de ciegos y débiles visuales. Los vidrios y cristales en guardas y pasamanos. las aristas de los bordes laterales de las rampas secundarias deben ser boleadas con un radio mínimo de 0. El mobiliario y señalización que sobresale de los paramentos debe contar con elementos de alerta y detección en los pavimentos. se rematarán con bordes boleados con un radio mínimo de 0.3. el borde inferior del mobiliario fijo a los muros o de cualquier obstáculo puede tener una altura máxima de 0. Adicionalmente deben cumplir con lo siguiente: I.00 m III. No se ubicarán las rampas cuando existan registros. La superficie de la rampa debe ser antiderrapante.3. o a cada 10.68 m y no debe reducir la anchura mínima de la circulación peatonal.00 m en explanadas o accesos a edificios públicos. niños y gente pequeña y en lugares de uso masivo colocar un teléfono de teclado y pantalla. Cuando así lo permita la geometría del lugar.05 m.9 ELEMENTOS QUE SOBRESALEN. “Productos de vidrio .2.3.8 BARANDALES Y PASAMANOS Las escaleras y escalinatas en exteriores con ancho hasta de 10.7 TELEFONOS PÚBLICOS En áreas de teléfonos públicos se debe colocar al menos un teléfono a una altura de 1. VII. Deben estar señalizadas y sin obstrucciones para su uso.00 m o fracción en caso de anchos mayores. estas rampas se resolverán mediante alabeo de las banquetas hasta reducir la guarnición al nivel de arroyo. 2.vidrio de seguridad usado en la construcción especificaciones y métodos de prueba” 2.3.6 RAMPAS ENTRE BANQUETAS Y ARROYO Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir con las franjas reservadas en el arroyo para el cruce de peatones. VIII. Las rampas deben señalizarse con una franja de pintura color amarillo de 0.
FIGURAS ILUSTRATIVAS .
1 TIPO DE EDIFICACIÓN HABITACIONAL Vivienda COMERCIAL Abasto y almacenamiento DOTACION MÍNIMA (En litros) 150 L/hab. La provisión de agua potable en las edificaciones no será inferior a la establecida en la Tabla 3.RAMPAS EN BANQUETA CAPÍTULO 3 HIGIENE.1./día Mercados públicos Locales comerciales en general Baños públicos Servicios sanitarios públicos Lavanderías 100 L/puesto/día 6 L/m2/día 300 L/bañista/día 300 L/mueble/día 40 L/kg Ropa seca . SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE. TABLA 3.
100 L/trabajador/día
TABLA 3.1 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN
SERVICIOS Administración DOTACION MÍNIMA (En litros)
0ficinas de cualquier tipo
Otros servicios Hospitales y centros de salud Atención médica a usuarios externos Servicios de salud a usuarios internos Asistencia social
50 L/persona/día 100 L/trabajador/día 12 L/sitio/paciente 800 L/cama/día 300 L/huésped/día 25 L/animal/día 20 L/alumno/turno 25 L/alumno/turno 25 L/alumno/turno 50 L/persona/día 10 L/asistente/día 10 L/concurrente/día 12 L/comensal/día 10 L/asistente/día 25 L/asistente/día 150 L/asistente/día 10 L/asiento/día 300 L/huésped/día 200 L/persona/día 200 L/persona/día 200 L/interno/día
Asistencia animal Dotación para animales en su caso Educación e instituciones científicas Educación preescolar Educación básica y media básica Educación media superior y superior Institutos de investigación Exhibición e información Museos y centros de información Instituciones religiosas Lugares de culto Templos, iglesias y sinagogas Alimentos y bebidas Cafés, restaurantes, bares, etc. Entretenimiento Espectáculos y reuniones Recreación Social Centros comunitarios, sociales, culturales, salones de fiestas, etc. Deportes y Recreación Practicas deportivas con baños y vestidores Espectáculos deportivos Alojamiento Hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes Campamentos para remolques Policía y bomberos Policía y bomberos Reclusorios Centros de readaptación social, de integración familiar y reformatorios Funerarios Agencias funerarias Cementerios, crematorios y mausoleos Visitantes a cementerios, crematorios y mausoleos Transportes y comunicaciones Estacionamientos Sitios, paraderos y estaciones de transferencia Estaciones de transporte, terminales de autobuses foráneos Estaciones del sistema de transporte colectivo
10 L/sitio/visitante 100 L/trabajador/día 3 L/visitante/día 8 L/cajón/día 100 L/trabajador/día 10 L/pasajero/día 2 L/m2/día
TABLA 3.1 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIA Todo tipo de Industria INFRAESTRUCTURA Equipamiento e infraestructura ESPACIOS ABIERTOS Jardines y parques CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.1 I. II. 3.2 3.2.1 En los centros de trabajo donde se requieran baños con regadera para empleados o trabajadores, se considerará a razón de 100 L/trabajador/día y en caso contrario será de 40 L/trabajador/día; y En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada para el riego. SERVICIOS SANITARIOS MUEBLES SANITARIOS.
DOTACION MÍNIMA (En litros) 100 L/trabajador/día
Aplica las necesidades de uso y funcionamiento y además los 100 L/trabajador/día índices de los locales correspondientes. 100 L/trabajador/día 5 L/m²/día
El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones no será menor al indicado en la Tabla 3.2. TABLA 3.2
TIPOLOGÍA MAGNITUD EXCUSADOS 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 2 3 2 2 3 4 3 LAVABOS 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 3 REGADERAS 0 0 0 0 0 2 3 4 4 3 1 2 2 3 2 0 0 0 1 4 8 4
COMERCIAL Todo tipo de comercios y Hasta 25 empleados bodegas De 26 a 50 De 51 a 75 De 76 a 100 Cada 100 adicionales o fracción Bodegas y almacenes mayores Hasta 25 personas a 200m2 donde se manipulen De 25 a 50 materiales y sustancias que De 51 a 75 ocasionen manifiesto desaseo De 76 a100 Cada 100 adicionales o fracción Otras bodegas y almacenes Hasta 25 personas mayores a 300 m2 De 25 a 50 De 51 a 75 De 76 a100 Cada 100 adicionales o fracción Venta y renta de vehículos Hasta 100 personas De 101 a 200 personas Cada 100 adicionales o fracción Baños públicos De 5 a 10 usuarios De 11 a 20 usuarios De 21 a 50 usuarios De 51 adicionales o fracción
Cada 50 alumnos Básica y Media Básica Hasta 75 alumnos Media Superior y Superior De 76 a 150 Cada 75 adicionales o fracción Institutos de Investigación Hasta 100 personas De 101 a 200 Cada 100 adicionales o fracción Exhibiciones e información Museos y Centros de Hasta 100 personas Información De 101 a 400 Cada 200 adicionales o fracción Instituciones religiosas Lugares de culto.2 (continúa) TIPOLOGÍA MAGNITUD SERVICIOS Administración y Servicios Financieros Oficinas de Cualquier tipo Hasta 100 personas De 101 a 200 personas Cada 100 adicionales o fracción Hospitales y Servicios de Salud y Asistencia Salas de espera hasta 100 personas De 101 a 200 Cada 100 adicionales o fracción Cuartos de camas hasta 10 camas De 11 a 25 Cada 25 adicionales o fracción Empleados: hasta 25 empleados De 26 a 50 De 51 a 75 De 76 a 100 Cada 100 adicionales o fracción Educación e Investigación Educación Preescolar. (templos. Hasta 100 asistentes iglesias y sinagogas) De 101 a 200 Cada 100 adicionales o fracción Alimentos y bebidas Servicios de alimentos y Hasta 100 personas bebidas De 101 a 200 Cada 100 adicionales o fracción Entretenimiento Auditorios. gimnasios) Cada 200 adicionales o fracción Alojamiento Hoteles. salones de fiestas y De 101 a 200 para banquetes Cada 100 adicionales o fracción Deportes y recreación (centros Hasta 100 personas deportivos.TABLA 3. teatros. cines . De 101 a 200 hipódromos. estadios. clubes Hasta 100 personas sociales. salas Hasta 100 personas de conciertos. moteles y albergues Hasta 10 huéspedes De 11 a 25 Cada 25 adicionales o fracción EXCUSADOS LAVABOS REGADERAS 2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 4 5 3 2 3 4 2 2 3 2 2 4 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 . centros de De 101 a 200 convenciones Cada 200 adicionales o fracción Recreación social0 Centros culturales.
III. se tendrá que colocar adicionalmente regadera de agua caliente. en los sanitarios para hombres. un casillero o canastilla por cada regadera. o uno por cada cien alumnos. con acceso libre de obstáculos y fácilmente identificable con el símbolo internacional de accesibilidad. debe existir por lo menos un vestidor para personas con discapacidad. contarán con bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada treinta trabajadores o fracción que exceda de quince. En baños de vapor o aire caliente. con un vestidor. según sea el caso. En lugares de uso público. II.TABLA 3. Los baños públicos y centros deportivos deben contar. En instalaciones deportivas. V. tiendas y almacenes de ropa. se instalará por lo menos uno en cada nivel con una altura máxima de 78 cm para su uso por personas con discapacidad. donde sea obligatorio el uso de mingitorios.2 I. estaciones Hasta 10 personas 1 de bomberos y cuarteles De 11 a 25 2 Cada 25 adicionales o fracción 1 Reclusorios Centros de readaptación social. baños públicos. Todas las edificaciones. IV. de integración familiar y DRO reformatorios Funerarios Agencias funerarias Hasta 100 personas 2 De 101 a 200 personas 4 Cada 200 adicionales o fracción 2 Transportes y Comunicaciones Estacionamientos Empleados 1 Público 2 Estaciones de transporte Hasta 100 personas 2 De 101 a 200 personas 3 Cada 200 adicionales o fracción 2 INDUSTRIA Industrias donde se manipulen Hasta 25 personas 2 materiales y sustancias que De 25 a 50 3 ocasionen manifiesto desaseo De 51 a 75 4 De 76 a100 5 Cada 100 adicionales o fracción 3 Otras Industrias Hasta 25 personas 2 De 25 a 50 3 De 51 a 75 4 De 76 a100 5 Cada 100 adicionales o fracción 3 ESPACIOS ABIERTOS Hasta 100 personas 2 Jardines y parques De 101 a 400 4 Cada 200 adicionales o fracción 1 LAVABOS 1 2 2 REGADERAS 1 2 1 DRO DRO 2 4 2 1 2 2 2 1 2 3 4 4 3 1 2 3 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 3 1 2 2 3 2 0 0 0 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3. además. niños y gente pequeña. excepto de habitación y alojamiento. fría y una de presión. se colocará al menos uno a partir de cinco con barras de apoyo para usuarios que lo requieran.2 (continúa) TIPOLOGÍA MAGNITUD EXCUSADOS Policía y bomberos Centrales de policía. .
En los casos de sanitarios para hombre. . DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES SANITARIOS VII. X.3 I.70 0.75 0. En los casos en que se demuestre el predominio numérico de un género entre los usuarios. VIII.10 0. un espacio para excusado de cada diez o fracción a partir de cinco.70 Usos domésticos y baños en cuartos Excusado de hotel.70 0.90 0.20 1. y Las siglas DRO indican que el Director Responsable de Obra debe fundamentar expresamente la cantidad de muebles sanitarios. TABLA 3. consignando su razonamiento en la Memoria Descriptiva a que se refiere el Título III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.75 0. En estos casos. Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50 m para acceder a ellos. pero la proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de uno a tres. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de excusados.3.80 1.2 Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o accesorios sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las establecidas en la Tabla 3. se colocará por lo menos un lavabo y una regadera adicional por cada diez personas y. donde existan dos excusados se debe agregar un mingitorio.VI. En industrias y lugares de trabajo donde el trabajador esté expuesto a contaminación por venenos. debe contar con la aprobación del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. para uso exclusivo de personas con discapacidad. se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En estos mismos casos y en la misma proporción se debe prever lavabos con una ubicación que permita la entrada de una silla de ruedas y contar con llaves y accesorios que puedan ser accionados por personas con discapacidad. Lavabo Regadera Baños públicos Excusado Lavabo Regadera Regadera a presión Excusado para personas con discapacidad CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3. 3. IX. se debe destinar.20 1.70 0.80 1. y deben colocarse pasamanos y/o soportes en los muros. II. lavabos. materiales irritantes o infecciosos. las medidas del espacio para excusado serán de 1. en su caso. vestidores y casilleros en los centros de trabajo”.3 Local Mueble o accesorio ancho (en m) 0.80 0. por lo menos.80 1. En los sanitarios de uso público indicados en la Tabla. Los excusados. señalándolo así en el proyecto.70 m. regaderas a los que se refiere la Tabla 4.70 fondo (en m) 1. en su caso.2. a partir de locales con tres excusados podrá sustituirse uno de ellos. se debe cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS “Relativa a los requerimientos y características de los servicios y regaderas. podrá hacerse la proporción equivalente.05 0.70 x 1.
el Director Responsable de Obra definirá lo pertinente. 3.3.4. así como las cocinas domésticas.01 m2/m2 construido. excepto las recámaras.90 m. Otros usos no habitacionales con más de 500 m2.2. y II. salas de televisión y de costura. Se consideran locales habitables: las recámaras. III. alcobas. aulas de educación básica y media. con puerta de ancho mínimo libre de 0. 3. En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel. clínicas y similares. hoteles con más de 25 habitaciones e instalaciones similares. los espacios libres que quedan al frente y a los lados de excusados y lavabos podrán ser comunes a dos o más muebles.3 DEPÓSITO Y MANEJO DE RESIDUOS 3. IV. sin incluir estacionamientos. salas de televisión y de costura. 3.En baños públicos. y los que contengan desechos orgánicos deben estar provistos con tapa basculante o algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados. azoteas.3 y 3.4. de acuerdo a los indicadores mínimos únicamente en los siguientes casos: I.3. locales de trabajo y de reunión. Cada uno de estos grupos debe estar contenido en celdas o recipientes independientes de fácil manejo. . químicos-tóxicos y radioactivos generados por hospitales e industrias deben fundamentarse por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.2. salas.4. superficies descubiertas o patios que satisfagan lo establecido en el inciso 3. clínicas y similares y aulas de educación básica. los servicios y los estacionamientos.4 de estas Normas. roperías. cuartos para encamados de hospitales.3.4 3. cocinas. salas. Se consideran locales no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas. Se consideran locales complementarios: los baños. comedores. tales como residuos sólidos peligrosos. excusados y mingitorios.1 RESIDUOS SÓLIDOS Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba de roedores para almacenar temporalmente bolsas o recipientes para basura. se contará con una habitación con baño accesible para personas con discapacidad. Adicionalmente. barras de apoyo en excusados y regadera o tina. locales de alojamiento. pisos antiderrapantes y regadera fija y de tipo teléfono. tomando en cuenta la Ley Federal de Salud. estancias o espacios únicos. Se permite que los locales habitables y los complementarios tengan iluminación y ventilación artificial de conformidad a los puntos 3. closets. Ley Ambiental del Distrito Federal y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. locales de alojamiento. despensas.4.1. Los sanitarios deben tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las regaderas deben tener materiales impermeables hasta una altura de 1. alcobas. en las edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos sólidos en tres grupos: residuos orgánicos.2 RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Los espacios y dispositivos necesarios para almacenar temporalmente desechos contaminantes diferentes a los definidos en el inciso 3. vestíbulos. reciclables y otros desechos. V. estancias o espacios únicos. Vivienda plurifamiliar con más de 50 unidades a razón de 40 L/habitante.50 m. y El acceso de cualquier baño público se hará de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista regaderas. a razón de 0. las circulaciones. cuartos de lavado y planchado doméstico. comedores.1 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN GENERALIDADES Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública. VI. En los locales no habitables. cuartos para encamados de hospitales.
se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del local. locales de trabajo. el uso de bloques prismáticos no se considera para efectos de iluminación natural.6. diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local. excepto aquellos que cuenten con barandales y manguetes a una altura de 0. cualquier otra forma debe considerar una área equivalente. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.50 m medida perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos. reunión. VIII. la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local. si no hay la distancia mínima requerida para los patios de iluminación. en el caso de no contar con ventilación natural se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción II correspondiente a las condiciones complementarias de la Tabla 3.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES 3.4. deben cumplir con la Norma Oficial NOM-146-SCFI. con dimensión mínima de 2. No se permiten ventanas ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino prolongándose más allá de los linderos que separen los predios.2 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y ventilación natural con base de forma cuadrada o rectangular. excepto en vivienda unifamiliar. techumbres. VI. VII. pórticos o volados. o estar protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos.90 m del nivel del piso. 3.4 PROPORCIÓN MÍNIMA DEL PATIO DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (con relación a la altura de los paramentos del patio) 1/3 TIPO DE LOCAL Locales habitables . III. Tampoco se pueden tener vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad.3. balcones. TABLA 3. Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no debe ser inferior al 85%. II. Las escaleras. excepto en industrias que será del 5%. V.5% del área del local en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no será inferior al 15%. en estos casos.2. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas. por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera. almacenamiento.4. y Los vidrios o cristales de las ventanas de piso a techo en cualquier edificación. IV.4. circulaciones y servicios. incluyendo los domésticos. cocinas no domésticas. patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos. No se permite la iluminación y ventilación a través de fachadas de colindancia.4.2. deben estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública.1 VENTANAS Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente: I. estos patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas en la Tabla 3.
En cualquier orientación. en caso de emplear criterios diferentes.4 I. se permite la reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública. Los patios podrán estar techados por domos o cubiertas transparentes o traslúcidos siempre y cuando tengan una transmisibilidad mínima del 85% del espectro solar y una área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del área del piso del patio.5. el Director Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva. adecuación y modificación podrán observar las dimensiones de los patios de iluminación y ventilación del proyecto original o construcción existente siempre y cuando cuenten con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL II. Los muros de patios que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en esta Norma y hasta 1. VI. IV. se permite la reducción hasta de una quinta parte en la dimensión mínima del patio.90 m de altura sobre el piso terminado del nivel más bajo que tenga locales habitables o complementarios. En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios podrán descontarse de la altura total de los paramentos que lo confinan. según corresponda. podrán remeterse un mínimo del equivalente a su altura con el propósito de no ser considerados para el dimensionamiento del patio. III. En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a vía pública.3 veces dichos valores. Para determinar las dimensiones mínimas de los patios.4. que sirvan como vestíbulos. y En las zonas históricas y patrimoniales los inmuebles sujetos a reparación. las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores a ésta.3 Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se establecen en la Tabla 3. deben tener acabados de textura lisa y colores claros. Si la altura de los paramentos del patio fuera variable se tomará el promedio de los dos más altos. 3. se tomará como cota de inicio 0.5 REQUISITOS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Nivel de Iluminación TIPO DE EDIFICACIÓN Local HABITACIONAL Vivienda unifamiliar Vivienda plurifamiliar Circulaciones verticales horizontales y 50 luxes 50 luxes 100 luxes 75 luxes 70 luxes 200 luxes COMERCIAL Abasto y almacenamiento Mercados públicos Venta de combustibles y explosivos Almacenes Circulaciones Naves Áreas de servicio Áreas de bombas . estacionamientos o locales de máquinas y servicios. siempre y cuando la dimensión ortogonal tenga por lo menos una quinta parte más de la dimensión mínima correspondiente. los pretiles y volúmenes en la parte superior de estos paramentos. VIII.Locales complementarios e industria 1/4 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3. TABLA 3. VII. V.
iglesias y sinagogas) Alimentos y bebidas Servicios de alimentos y bebidas con o sin esparcimiento TABLA 3.5 (continúa) . casas de bolsa y casas de cambio Baños Sanitarios En general 100 luxes 75 luxes 250 luxes Oficinas privadas y públicas Áreas y locales de trabajo Circulaciones Cuando sea preciso apreciar detalles Cuando sea preciso apreciar detalles : Toscos o burdos Medianos Muy finos Consultorios y salas de curación Salas de espera Circulaciones Salas de encamados Emergencia en consultorios y salas de curación Circulaciones verticales horizontales y 250 luxes 100 luxes 100 luxes 200 luxes 300 luxes 500 luxes 300 luxes 125 luxes 100 luxes 75 luxes 300 luxes Hospitales y centros de salud Atención médica o dental a usuarios externos Atención a usuarios internos Servicios médicos de urgencia(públicos y privados) Asistencia social Residencias colectivas Asistencia animal Centros antirrábicos. (templos. centros de exposiciones Centros de información Instituciones religiosas Lugares de culto. y educación informal Institutos de investigación Exhibiciones Galerías de arte. clínicas y hospitales veterinarios Educación e instituciones científicas Atención y educación preescolar 50 luxes 300 luxes 250 luxes 300 luxes 100 luxes 300 luxes 100 luxes 250 luxes 250 luxes 150 luxes 100 luxes 250 luxes 100 luxes 250 luxes 50 luxes 30 luxes 200 luxes Salas de curación Aulas Aulas y laboratorios Circulaciones Aulas y laboratorios Circulaciones Aulas y cubículos Salas de exposición Vestíbulos Circulaciones Salas de lectura Áreas de reunión En general Restaurantes Centros Nocturnos Cocinas Educación formal básica y media Educación formal media-superior y superior.5 (continúa) Nivel de Iluminación TIPO DE EDIFICACIÓN Local Tiendas de productos básicos y especialidades Tiendas de autoservicio Tiendas departamentales y Centros comerciales Agencias y talleres de reparación En general 250 luxes Tiendas de servicios y servicios diversos Baños públicos Gimnasios y adiestramiento físico SERVICIOS Administración Bancos.TABLA 3. museos.
estaciones de bomberos y cuarteles Funerarios Agencias funerarias Transportes Velatorios Entrada y salida Espacio de circulación. incluyendo encierros de vehículos Servicios de mudanzas INDUSTRIA 100 luxes Para todo tipo de industria 200 luxes 300 luxes 500 luxes 50 luxes 100 luxes 150 luxes Comunicaciones Servicio al público de correos y telégrafos. mensajería y paquetería. En general INFRAESTRUCTURA 250 luxes De acuerdo a los locales de que se trate Infraestructura ESPACIOS ABIERTOS Plazas y explanadas Parques y jardines Circulaciones Estacionamientos 75 luxes 30 luxes CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3. Áreas de trabajo en que sea preciso apreciar detalles: toscos o burdos medianos muy finos Área de almacenamiento Circulaciones Comedores 125 luxes 300 luxes 100 luxes 50 luxes 200 luxes 50 luxes 50 luxes 250 luxes Estacionamientos privados y públicos.Entretenimiento y Recreación social Espectáculos y reuniones Salas durante la función Iluminación de emergencia Salas durante los intermedios Vestíbulos Circulaciones Emergencia en circulaciones y sanitarios Circulaciones Habitaciones Circulaciones Vestíbulos Áreas y locales de trabajo Estacionamiento de vehículos Circulaciones Áreas y locales de trabajo 1 lux 25 luxes 50 luxes 150 luxes 100 luxes 30 luxes 100 luxes 75 luxes 100 luxes 150 luxes 250 luxes 30 luxes 75 luxes 250 luxes Deportes y recreación Prácticas y/o espectáculos deportivos Alojamiento Hoteles y moteles Casas de huéspedes Albergues turísticos juveniles Campamentos para remolques y campismo Policía y bomberos Centrales de policía.5 . pasillos. rampas y zonas peatonales Espacios para estacionamientos (cajones) Caseta de control Zona de espera Pasillos y cajones En general Áreas de trabajo en que no sea preciso apreciar detalles.
6 LOCAL Vestíbulos. excepto en la de la habitación será de 100 luxes. Las aberturas de los cubos de escaleras a estos ductos deben tener un área entre el 15% y el 8% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel y estar equipadas con persianas de cierre hermético controladas por un fusible de calor. El porcentaje de iluminación de emergencia debe realizarse conforme a la Tabla 3. y NOM-025-STPS.4 VENTILACIÓN ARTIFICIAL. con lo dispuesto en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEDE.6 I.4.2. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera condiciones herméticas. El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales. en su caso. se ventilarán con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso los cambios indicados en la Tabla 3. El Director Responsable de Obra debe cumplir. sanitarios de uso público y baños domésticos Baños públicos. “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”.2. y.5 . cuya área en planta debe responder a la siguiente función: A= hs/200 En donde: II. “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios”. locales de trabajo.4. se instalarán ventilas de emergencia hacia el exterior con un área mínima del 10% de lo dispuesto en la fracción II del inciso 3.4. NOM-013-ENER. TABLA 3. “ Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales”. restaurantes. bares y salones de fiesta CAMBIOS POR HORA 6 10 20 25 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3. así como elevadores en todas las edificaciones. la puerta para azotea debe contar con cierre automático. el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior. cerrar herméticamente y tener la siguiente leyenda “ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA”. cines. En todos los casos. auditorios y estacionamientos Cocinas en comercios de alimentos Centros nocturnos. Las escaleras en cubos cerrados podrán estar ventiladas mediante ductos adosados a los paramentos verticales que la circundan. III. 3. en metros cuadrados III. NOM-007-ENER. cafeterías. o bien. en metros lineales s= área en planta del cubo de la escalera. para evitar que funcione como chimenea.7.I. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA IV. reunión o servicio en todo tipo de edificación tendrán ventilación natural con las mismas características que lo dispuesto en 3. “Instalaciones eléctricas (utilización)”. reunión en general. y II.4. A= área en planta del ducto de ventilación en metros cuadrados h= altura del edificio. Los locales de trabajo.1.6. 3.
curaciones y terapias Salas de operación y de expulsión. laboratorios y cuarto séptico Morgue Atención médica o dental a usuarios externos Servicios sanitarios Central de esterilización y equipos Urgencias Consultorios Elevadores Encamados. cines. centros de información Exhibiciones Galerías de arte.7 TIPOS DE EDIFICACIÓN COMERCIAL Comercios en general SERVICIO Administración Hospitales y centros de salud Atención a usuarios internos. recuperación.Los locales indicados en la Tabla 3. salones de fiestas 50 5 10 5 5 5 5 5 5 . vestíbulos y salas de espera Locales comerciales (servicios) Salas de preparación operatoria. salas de conciertos. teatros. museos y salas de exposición Circulaciones y servicios de más de 40 m2 construidos Zonas de galerías en edificaciones de deportes Circulaciones y servicios y recreación Centros de información Bibliotecas Instituciones religiosas Templos Pasillos Alimentos y bebidas (con o sin esparcimiento) Zonas de comensales en locales de alimentos y bebidas con una superficie mayor a 40 m2 construidos Entretenimiento y Recreación social Entretenimiento Zona de público en auditorios. servicios sanitarios y pasillos Asistencia animal Atención veterinaria Bioterio Educación e instituciones científicas Laboratorios en centros de educación e Pasillos y bioterios institutos de investigación. deben tener iluminación de emergencia en los porcentajes mínimos que en ella se establecen.7. UBICACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ( en por ciento) Zonas de venta en tiendas de especialidades. casas de cuna y asistencia Vestíbulos. Asistencia social Asilos. autoservicio. departamentales y centros comerciales Mayores a 80 m2 construidos 10 10 30 50 100 100 20 50 20 70 50 50 30 5 Recepción. cinetecas Recreación social Centros culturales. TABLA 3. salas de espera.
III. para optimizar el diseño térmico y lograr la comodidad de sus ocupantes con el mínimo consumo de energía.000 concurrentes Una por cada 1. 3.000 concurrentes De alojamiento de 100 cuartos o más Industrias de más de 50 trabajadores NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACIÓN. circulaciones horizontales y verticales.TABLA 3. se debe considerar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER. con excepción de las de uso habitacional. estaciones de bomberos y Circulaciones y servicios sanitarios cuarteles Funerarios. TABLA 3.“Eficiencia energética en edificios. a partir de 101 Una por cada 100 trabajadores o fracción. baños. 3. a partir de 501 Una por cada 10. El proyecto debe prever que estas áreas correspondan a las zonas prioritarias que permitan el desalojo normal en condiciones de seguridad. transportes y comunicaciones Atención al público Circulaciones y servicios sanitarios INDUSTRIA Para todo tipo de industria Zonas de trabajo y servicios sanitarios 5 5 5 10 5 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 3.000 concurrentes Una por cada 1. y En todos los géneros de edificios de más de 5 niveles.8 TIPO DE EDIFICACIÓN Educación elemental. envolvente de edificios no residenciales”. bomberos y reclusorios Centrales de policía.5 En las edificaciones. se debe alimentar con circuitos de emergencia al menos un 10% del total de la carga eléctrica de iluminación y fuerza que permita la operación de los vestíbulos.7 (continúa) Deportes y recreación Prácticas y espectáculos deportivos Circulaciones y servicios sanitarios Alojamiento Hoteles y moteles Circulaciones y servicios sanitarios Policía. se deben instalar sistemas automáticos e independientes que permitan el funcionamiento y la iluminación de las áreas prioritarias.6 LOCALES PARA SERVICIO MÉDICO Las siguientes edificaciones deben contar con local de servicio médico con un sanitario con lavabo y excusado y la cantidad de mesas de exploración señaladas en la Tabla 3.000 concurrentes Centros comerciales de más de 1.7 I. incluyendo elevadores y áreas de resguardo.000 concurrentes Una por cada 100 cuartos o fracción. centros culturales de más de 500 ocupantes Deportes y recreación de más de 10.000 concurrentes (excepto centros deportivos) Centros deportivos de más de 1. Una por cada 500 alumnos o fracción. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES II. Cuando no exista una planta de emergencia propia.8. a partir de 51 . excepto las destinadas a vivienda.
60 m por cada 100 usuarios o fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la Tabla 4.90 0. EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 4.2 (Rutas de evacuación y salidas de emergencia). se debe observar lo establecido en 4. tránsito y permanencia de las personas con discapacidad a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud”.50 Servicios médicos de urgencia (público y privados) Asistencia social Residencias colectivas Acceso principal 1.90 0.1 PUERTAS Las puertas de acceso. intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.1.20 0. con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-026-STPS.50 1. casas de bolsa y de cambio Oficinas privadas y públicas Servicios diversos Hospitales y centros de salud Atención médica o dental a usuarios externos Atención a usuarios internos Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal de vehículos Acceso principal peatonal Acceso principal 1.90 1. Adicionalmente a lo dispuesto en este subcapítulo.50 2.10 m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0. e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías” y NOM 001-SSA “Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso.1 TIPO DE EDIFICACIÓN HABITACIONAL Vivienda unifamiliar y plurifamiliar TIPO DE PUERTA ANCHO MÍNIMO (en metros) 0. 4.CAPÍTULO 4 COMUNICACIÓN.1 para cada tipo de edificación.75 Acceso principal Locales habitables Cocinas y baños COMERCIAL Almacenamiento y abasto Mercados públicos Tiendas de productos básicos y especialidades Tiendas de autoservicio Tiendas de departamentos y centros comerciales Agencias y talleres de reparación y mantenimiento Tiendas de servicios SERVICIOS Administración Bancos.20 2.90 1.20 1.90 0.1 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y CIRCULACIONES En el diseño y en la construcción de los elementos de comunicación se debe cumplir con las disposiciones que se establecen en este capítulo. y en su caso.90 1.20 Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal Consultorios Acceso principal Cuarto de encamados Sala de operaciones Acceso principal 1.20 0. “Colores y señales de seguridad e higiene.20 1.20 1.20 . TABLA 4.50 1.20 0.
II. mausoleos y Acceso principal crematorios Paso de féretros Transportes y comunicaciones Estacionamientos privados y Acceso peatonal públicos. oficinas Acceso principal ministeriales y juzgados Reclusorios Celdas Emergencias Acceso principal Funerarios Agencias funerarias. exceptuando las destinadas a vivienda.90 Acceso principal Aulas 1.20 2.20 1. Las manijas de puertas destinadas a las personas con discapacidad serán de tipo palanca o de apertura automática.20 Entretenimiento y Recreación social De todo tipo Acceso principal y entre vestíbulo y sala Sanitarios Deportes y recreación Prácticas y espectáculos deportivos Acceso principal Alojamiento Hoteles.90 1.20 Acceso principal 0.20 0. cocinas y baños Asistencia animal Educación e instituciones científicas De todo tipo Exhibiciones Exhibiciones (museos.90 0.20 1.) Centros de información Instituciones religiosas Lugares de culto.10 0.20 1.20 2.90 1. .90 1.50 m de largo frente a las puertas para permitir la aproximación y maniobra de las personas con discapacidad. galerías.20 0.20 0. templos y sinagogas Alimentos y bebidas De todo tipo Acceso principal Acceso principal Acceso principal 1.TABLA 4. etc.20 0.20 1. incluyendo encierros de vehículos Acceso de vehículos Terminales de autobuses foráneos Estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Terminales ferroviarias Aeropuertos Helipuertos INDUSTRIA Para todo tipo de industria Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal Acceso principal peatonal CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.90 Acceso principal Cocina y sanitarios 1.1 (continúa) Dormitorios. se debe contar con un espacio al mismo nivel entre el exterior y el interior de al menos 1.20 0. albergues turísticos Acceso principal juveniles Cuartos para alojamiento Casas de huéspedes Acceso principal Policía y bomberos Estaciones.1 I.20 1.50 1.90 2.90 1. garitas.20 1. En el acceso a cualquier edificio o instalación.90 0.40 1. moteles.40 1.
80 que 1. 4. VI.90 0.30 2.75 0.2 (Continúa) .90 2.30 1. PASILLOS IV. etc.30 DRO Asistencia animal Áreas de trabajo Áreas de trabajo Educación e instituciones científicas De todo tipo Corredores o pasillos comunes a dos o más aulas o salones Exhibiciones Museos.90 1. no serán inferiores a las establecidas en la Tabla 4.30 TABLA 4.III.2.20 3.30 2.30 Pasillo principal Circulación de vehículos 1. V.50 Circulación principal Circulación secundaria Circulación en área pacientes Circulaciones por las circulen camillas Circulaciones por las circulen camillas de que 1.20 2.30 2.20 2. Las puertas de vidrio deben contar con vidrio de seguridad templado que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI o contar con vidrios o cristales alambrados.1.2 TIPO DE EDIFICACIÓN HABITACIONAL Vivienda unifamiliar plurifamiliar CIRCULACIÓN HORIZONTAL Ancho (en metros) Altura (en metros) Residencias colectivas y Pasillos Comunes a dos o más viviendas Pasillos comunes a dos o más cuartos 0. y Las puertas de vidrio o cristal en cualquier edificación deben contar con protecciones o estar señalizadas con elementos que impidan el choque del público contra ellas.80 DRO 2.20 1.2 Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones.20 2. Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con mayor número de ocupantes sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.00 2.30 2. oficinas.20 0.30 2.30 COMERCIAL Abasto y almacenamiento Mercados. el vestíbulo debe contar una puerta convencional al lado destinada a las personas con discapacidad. tiendas departamentales y centros comerciales Agencias y talleres de reparación Ventas a cubierto SERVICIOS Administración Bancos. En áreas de exhibición 1. TABLA 4. Cuando se utilicen puertas giratorias o de torniquete. galerías de arte. tiendas de productos básicos y de autoservicio. casas de bolsa y casas de cambio Hospitales y centros de salud Atención médica a usuarios externos Atención a usuarios internos Servicios médicos de urgencias Pasillos en áreas de venta 1.30 2.
2.Centros de información Bibliotecas Pasillos Instituciones religiosas Lugares de culto Templos.90 1.30 1.30 2.30 2. Alojamiento Hoteles y moteles Pasillos comunes a dos o más cuartos Casas de huéspedes Pasillos comunes a dos o más cuartos Albergues turísticos juveniles Pasillos comunes a dos o más cuartos Policía y bomberos Policía y bomberos Pasillos principales Reclusorios Centros de readaptación social.80 2. salones de fiestas. etc. no invadir las circulaciones y estar cerca de los accesos o de las salidas de emergencia. tiendas departamentales.30 DRO 2. quedará libre de butacas fijas.) Túneles Recreación social Centros comunitarios. teatros. a partir de sesenta.1 relativo a públicos. Circulaciones de servicio y autoservicio. salas de concierto y teatros al aire libre. iglesias Pasillos centrales y laterales y sinagogas Alimentos y bebidas Cafés.40 1.90 0.40 1. centros comerciales y en edificios públicos.30 2. cines.80 1.20 2.1. antiderrapante.20 1.50 1. incluyendo encierros de estacionamientos vehículos 1. II.90 0. deben destinarse dos espacios por cada cien asistentes o fracción.40 1.30 2.30 2. Pasillos principales culturales.30 2. restaurantes. cuando en la planta baja se tengan diferentes niveles se deben dejar rampas para permitir el tránsito de personas con discapacidad en áreas de atención al público. Esta condición debe respetarse en todos los niveles de los edificios para la salud. .2 I. crematorios y personas Pasillos en donde circulen mausoleos féretros Transportes y comunicaciones Estacionamientos privados y Ver 1. En auditorios.25 m de fondo y 0.30 2. En edificios para uso público.20 2. cada espacio tendrá 1. para uso exclusivo de personas con discapacidad.20 0. Entretenimiento y Deportes Pasillos laterales entre butacas o asientos Espectáculos y reuniones Pasillos entre butacas o asientos y Respaldos de la butaca o asiento de adelante (ver 4.20 2.30 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.2.20 1.30 2. Pasillos en donde circulen cementerios. de Circulaciones para interiores integración familiar y reformatorios Funerarios Agencias funerarias. tiendas de autoservicio.20 0.20 2. bares. sociales. el piso debe ser horizontal.20 1. etc.80 m de frente.
90 . se pueden exceptuar las que se encuentren en palcos y plateas. VIII.90 0.60 m en su anchura por cada 100 usuarios adicionales o fracción.75 0. Común a dos o más viviendas COMERCIAL Almacenamiento y abasto Mercados públicos Tiendas de productos básicos 0. ESCALERAS IV.50 m. con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de invidentes.20 m. a menos que el pasillo sea cuando menos de 0. deben contar con rampas y no tener escalones. como máximo. 4.90 TIPO DE ESCALERA Ancho mínimo (en metros) Hacia tapanco o similar Para público 0. TABLA 4.70 m. en todos los casos las butacas tendrán una anchura mínima de 0. En edificios públicos los pisos de los pasillos deben ser de materiales antiderrapantes.3 Las dimensiones mínimas de las escaleras se establecen en la Tabla 4. en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en las fracciones que anteceden.75 m. b) Las butacas deben estar fijas al piso.60 0. excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas. IX. Las circulaciones peatonales en espacios exteriores tendrán un ancho mínimo de 1.3. Las circulaciones horizontales mínimas. se incrementarán 0. En las edificaciones de entretenimiento se debe cumplir las siguientes disposiciones: a) Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de 12 cuando desemboquen a uno solo.3 TIPO DE EDIFICIACIÓN HABITACIONAL Vivienda unifamiliar y plurifamiliar Residencias colectivas Privada o interior con muro en un solo costado Privada o interior confinada entre dos muros. se utilizarán tiras táctiles o cambios de textura para orientación de invidentes y tendrán un ancho mínimo de 1. Los pasillos deben estar libres de cualquier obstáculo.III.45 m y la profundidad mínima de 0. los pavimentos serán firmes y antiderrapantes.20 m. y c) Los asientos de las butacas serán plegadizos. b) Debe existir una escalera con anchura mínima de 0. V. Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes disposiciones: a) El peralte máximo será de 0. VI. El ancho de las circulaciones horizontales no debe disminuirse en ningún punto. y c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas. con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas contiguas.1. interiores o exteriores. VII.00 m de desarrollo horizontal de gradería.90 m por cada 9.
90 Educación. y educación informal.90 1.20 Para público Para público en zona de habitaciones Para público 1. Tiendas de autoservicio Tiendas de departamentos y centros comerciales y de servicios Agencias y talleres de reparación de vehículos Venta de combustibles y explosivos SERVICIOS Administración Bancos.20 0. Educación formal.20 0.20 1.80 Servicios médicos de urgencia (públicos y privados) Asistencia animal En descansos.90 1.20 1. Entretenimiento.20 1.80 0.20 0.90 0.20 1. casas de bolsa y casas de cambio Oficinas privadas y Públicas Tiendas de servicios y Baños públicos Hospitales y centros de salud Atención médica o dental a usuarios externos Atención a pacientes internos TIPO DE ESCALERA Para público (hasta 250 m2) Para público (más de 250 m2) Para público Ancho mínimo (en metros) 0. en donde gire la camilla Áreas de trabajo 1.90 1.80 1.TABLA 4. Educación formal básica y media.90 Para uso de internos En donde se puedan transportar féretros Los descansos en donde gire el féretro Para público 1. incluyendo encierros de vehículos Para público 1.20 0.20 0. Institutos de investigación Museos y exhibiciones Centros de información Instituciones religiosas. Recreación social y Deportes Alojamiento Hoteles y moteles Casas de huéspedes Albergues turísticos juveniles Policía y bomberos Funerarios Agencias funerarias Cementerios Crematorios y Mausoleos Transportes y comunicaciones Estacionamientos privados y públicos.3 (continúa) TIPO DE EDIFICIACIÓN Tiendas de especialidades.90 Para público Para público hasta 5 niveles Para público más de 5 niveles Para público Para público En las que se pueden transportar camillas En descansos. media superior y superior.20 . Alimentos y bebidas. Exhibiciones y centros de información En zona de aulas y salones Pasillos interiores Atención y educación preescolar. en donde gire la camilla 1.90 1.
. cambio de textura en piso en el arranque y a la llegada de la escalera. Las escaleras y escalinatas contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos.25 m.90 m medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos. deben estar adaptadas para su uso por personas con discapacidad y de la tercera edad.TABLA 4.90 1.1.3 I. II.18 m y un mínimo de 0. IV. En cada tramo de escaleras. en cuyo caso el peralte podrá ser hasta de 0. sin menoscabo de lo establecido en la fracción I. En las edificaciones de uso público en donde las escaleras constituyen el único medio de comunicación entre los pisos. a una altura de 0. V. Las medidas de los escalones deben cumplir con la siguiente relación: “dos peraltes más u na huella sumarán cuando menos 0. VII. VI. Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de cinco niveles o más tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel. IX. VIII. El peralte de los escalones tendrá un máximo de 0. III. La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 0. microbuses.1 relativo a puertas de estas Normas. pisos firmes y antiderrapantes y contraste entre huellas y peraltes.20 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4. la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones.20 m.61 m pero no más de 0.65 m”.90 0.3 (continúa) TIPO DE EDIFICIACIÓN Sitios.10 m excepto en escaleras de servicio de uso limitado. paraderos y estaciones de transferencia de autobuses urbanos y suburbanos. con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el punto 4.20 Para público Para público Para público 0. Para ello las escaleras deben cumplir al menos con las siguientes especificaciones: barandal con pasamanos en ambos lados. Todas las escaleras deben contar con barandales en por lo menos en uno de los lados. El ancho de los descansos debe ser igual o mayor a la anchura reglamentaria de la escalera.50 Para público 1. la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas. trolebuses y tranvías Terminales de autobuses foráneos Estaciones del Sistema de Transporte colectivo Terminales Ferroviarias Embarcaderos Aeropuertos y helipuertos Comunicaciones INDUSTRIAL Para todo tipo de industria INFRAESTRUCTURA Infraestructura ESPACIOS ABIERTOS TIPO DE ESCALERA Para público Ancho mínimo (en metros) 1.
40 m del barandal del lado interior con un peralte de los escalones de un máximo de 0. debe haber uno a una altura de 0. en este espacio no se colocará ningún elemento que obstaculice su uso. deben contar con un borde lateral de 0. Cuando la longitud sea mayor de 3.1.25 m medida a 0.20 m.4 RAMPAS PEATONALES Las rampas peatonales que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las siguientes condiciones de diseño: I. 4.20 m en edificaciones públicas. se permite el uso de escalas exclusivamente para mantenimiento con peralte máximo de 0. Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y deben tener un diámetro mínimo de 1. Las rampas de acceso a edificaciones contarán con un espacio horizontal al principio y al final del recorrido de cuando menos el ancho de la rampa. VI. III. II.20 m.30 m.12 m y una longitud máxima de 3. ESCALERAS INDUSTRIALES XI.05 m de altura.3. .75 m.00 m. Siempre que exista una diferencia de nivel entre la calle y la entrada principal en edificaciones públicas. 4. IV. siempre y cuando tengan un diámetro mínimo de 1.1. la anchura mínima en edificios para uso público no podrá ser inferior a 1. La longitud máxima de una rampa entre descansos será de 6. y Las escaleras de tramos de trazo curvo o compensadas deben tener una huella mínima de 0. así como pasamanos en cada uno de sus lados.1 En instalaciones industriales y en bodegas se permite el uso de escaleras para uso interno con peraltes hasta de 0.3. Deben tener una pendiente máxima de 8% con las anchuras mínimas y las características que se establecen para las escaleras en el inciso 4. huella no menor de 0.25 m como mínimo y con acabado antiderrapante. siempre estarán dotadas de barandales a ambos lados.00 m.18 m y una anchura mínima de la escalera de 0.00 m se colocarán protecciones para el usuario de forma circular y rigidizadas verticalmente entre sí a toda su longitud a partir de una altura de 2.3 ESCALAS MARINAS La escala marina será vertical con peralte máximo de 0. VIII.2 ESCALAS En instalaciones industriales o de servicio.3. Las rampas con longitud mayor de 1.X.1.90 m y otro a una altura de 0.3.30 m. Se permitirán escaleras de caracol en el interior de viviendas.90 m.1. 4. VII. V. 4.80 m. permitiéndose la huella sin el acabado antiderrapante.00 m se colocarán protecciones para el usuario de forma circular y rigidizadas verticalmente entre sí a toda su longitud a partir de una altura de 2. y Los materiales utilizados para su construcción deben ser antiderrapantes.30 m. El ancho de los descansos debe ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de la rampa. Cuando la longitud sea mayor de 3. debe existir una rampa debidamente señalizada. Se debe contar con un cambio de textura al principio y al final de la rampa como señalización para invidentes.1.20 m.20 m. huellas de 0.
. escaleras eléctricas y pasillos móviles. Para unidades hospitalarias. VIII. además de la planta baja. Quedan exentas las edificaciones plurifamiliares con un altura o profundidad vertical no mayor de 15. V. En edificios de uso público que por su altura no es obligatoria la instalación de elevadores para pasajeros. No deben colocarse escalones anteriores a las puertas de acceso. Los elevadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros.4. se debe prever la posibilidad de instalar un elevador para comunicar a los niveles de uso público.1. como máximo 65 m2sin contar indivisos. Adicionalmente. 4. escaleras y elevadores para sillas de ruedas” de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE “Instalaciones eléctricas (utilización)”. Los edificios de uso público que requieran de la instalación de elevadores para pasajeros. Para el cálculo de elevadores se considerará la mayor afluencia de personas en planta baja.1.50 m y fondo de 2.32 m2 por persona. montacargas.00 m desde el nivel de acceso o hasta cinco niveles. especificaciones de seguridad y métodos de prueba” y con lo establecido en el Artículo 620 “ascensores. se debe indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil. IV. expresada en kilogramos y en número de personas. VI. IX. VII.4 TIPO DE EDIFICACIÓN HABITACIONAL Cualquier edificación SERVICIOS Servicios administrativos y financieros TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO (en segundos) 60 II. calculadas en 70 kilos cada una. además de la planta baja.5. será cuando menos la que permita desalojar 10% de la población total del edificio en 5 minutos. y El intervalo máximo de espera será de 80 segundos sin menoscabo de lo que se indica en la Tabla 4. III. escaleras eléctricas y bandas transportadoras se debe cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga. o mas de cuatro niveles. tendrán al menos un elevador con capacidad para transportar simultáneamente a una persona en silla de ruedas y a otra de pie. siempre y cuando la superficie de cada vivienda sea. Los cables y elementos mecánicos deben tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.4 TABLA 4. clínicas y edificaciones de asistencia social de más de un nivel con servicio de encamados en los niveles superiores se requerirán elevadores cuya cabina permita transportar una camilla y el personal que la acompaña con una dimensión de frente de 1. considerando 0. y se tendrá un vestíbulo al frente cuyas dimensiones dependerán de la capacidad del elevador y del número de cabinas.30 m. deberán cumplir con las siguientes condiciones de diseño: I.00 m desde el nivel de acceso de la edificación.5 ELEVADORES En el diseño y construcción de elevadores. La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores.1 ELEVADORES PARA PASAJEROS Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros que tengan una altura o profundidad vertical mayor a 13.
4. 4. Para elevadores de carga en otras edificaciones. 4.1. así como cumplir con las características complementarias y disposiciones que se describen a continuación: Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos del Reglamento en lo relativo a rutas de evacuación y salidas de emergencia. sismo o pánico y hasta que el último ocupante del local ubicado en la situación más desfavorable abandone el edificio en emergencia.1. ESCALERAS ELÉCTRICAS.70 m/seg. Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 0. .2 ELEVADORES PARA CARGA.60 m/seg. desde el inicio de una emergencia por fuego.00 kg por cada metro cuadrado de área neta de la plataforma de carga. en la Memoria Descriptiva.4.5. adicionalmente se debe cumplir con las siguientes condiciones complementarias: I. debe fundamentar sobre la base de estas disposiciones las soluciones adoptadas y vigilar su correcta aplicación al proyecto y a la obra. El Director Responsable de Obra.4 (continúa) TIPO DE EDIFICACIÓN Oficinas privadas Oficinas públicas Servicios de salud y asistencia Elevadores para público Elevadores para pacientes SERVICIOS TURÍSTICOS Hoteles Comunicaciones y transportes Edificios para estacionamiento TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO (en segundos) 35 45 45 30 50 60 4. II.1 RUTAS DE EVACUACIÓN Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben garantizar que el tiempo total de desalojo de todos de sus ocupantes no exceda de 10 minutos.1. se observarán las disposiciones contenidas en este apartado.20 m.60 m y máximo de 1. Los monta-automóviles o eleva-autos en estacionamientos deben calcularse con una capacidad mínima de carga útil de 200. 4.00 kg por cada metro cuadrado de área neta de la plataforma de carga.2. En su caso podrá contar con áreas de resguardo según se establece en 4.5 cuando menos.4.6 Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación máxima de treinta grados y una velocidad máxima de 0. Estos elevadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga. una pendiente máxima de 15° y una velocidad máxima de 0.TABLA 4.2 RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA Las características arquitectónicas de las edificaciones deben cumplir con lo establecido para rutas de evacuación y para confinación del fuego. se deben considerar la máxima carga de trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1. Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deben calcularse considerando una capacidad mínima de carga útil de 250. y No se deben colocar escalones anteriores a las puertas de acceso.7 BANDAS TRANSPORTADORAS PARA PERSONAS.
III. NIVELES PARA LA SALIDA A LA VIA PUBLICA”. . sin menoscabo de lo indicado en el artículo 92 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. se debe cumplir según lo dispuesto en la NOM-026-STPS. circulación horizontal o circulación vertical. con la leyenda: “EN CASO DE SISMO O INCENDIO. y Las puertas de los cubos de escaleras que forman parte de una ruta de evacuación. sin importar el grado de riesgo. Cuando se trate de escaleras.5 m/seg. III. se considera de 2.60 m de ancho de la puerta más angosta. candados o seguros en las puertas de emergencia.20 m sobre el nivel del piso. En edificios de servicio público esta leyenda debe estar escrita con sistema braille a una altura de 1. en cada nivel y en azoteas. así como de letreros por el interior y el exterior con la leyenda escrita: “ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA”. En casos especiales se permitirá la inyección inducida de aire en el sentido contrario al flujo del desalojo de personal que garantice la ventilación necesaria. Los trayectos de las rutas de evacuación contarán con una señalización visible con letrero a cada 20 m o en cada cambio de dirección de la ruta con la leyenda escrita: “RUTA DE EVACUACION”. FALTAN .20 m. deben contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador. En edificios de servicio público esta leyenda debe estar escrita con sistema braille a una altura de 1.2 Además de lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. en su caso. conectadas al sistema de alumbrado de emergencia.2. funcionen como tiros de aire que provoquen la propagación del fuego. . SALIDAS DE EMERGENCIA. y II. Estos letreros se ubicarán a una altura mínima de 2. acompañada de una flecha en el sentido de la circulación del desalojo. EMPLEE LA ESCALERA”. NO UTILICE EL ELEVADOR.00 m. considerando como máximo. Deben contar con letreros. En edificios de servicio público esta leyenda debe estar escrita con sistema braille a una altura de 1. Los acabados de los pisos de las rutas de evacuación serán de materiales incombustibles y antiderrapantes. en su caso. El tamaño y estilo de los caracteres permitirán su lectura hasta una distancia de 20 m. con la leyenda: “SALIDA DE EMERGENCIA”. IV. deben contar con cerraduras de pánico y cierrapuertas. El tamaño y estilo de los caracteres permitirán su lectura a una distancia de 20. En edificaciones con grado de riesgo medio y alto y en el interior de salas de reunión o de espectáculo.20 m sobre el nivel del piso. . V. Estos letreros estarán a una altura mínima de 2. . .La velocidad. Los elevadores para público en todas las edificaciones. VI. se debe cumplir según lo dispuesto en la NOM-026-STPS. el letrero “RUTA DE EVACUACION” se ubicará dentro del cubo en cada nivel de embarque. .20 m o sobre el dintel de la puerta o fijada al techo en caso de que este no exista. para fines de diseño para un desalojo en condiciones de emergencia. 4. el paso de una persona por segundo por cada 0. las salidas de emergencia observarán las siguientes disposiciones: I. Además de lo indicado en Capítulo IV del Título Quinto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. II.20 m sobre el nivel del piso. Adicionalmente. en las rutas de evacuación se observarán las siguientes disposiciones: I. Se evitará que los tramos componentes de una ruta de evacuación. las leyendas de “SALIDA DE EMERGENCIA” deben estar iluminadas permanentemente. Se prohíbe la instalación de cerraduras. Los elevadores y las escaleras eléctricas no deben ser considerados parte de una ruta de evacuación. adicionales a las barras de seguridad de empuje simple. cuando están confinados o cuando tengan aberturas al exterior. se añadirá esta otra leyenda: “ESTA USTED EN EL NIVEL . ya sea circulaciones horizontales o verticales. o con fuente autónoma y sistema de baterías.
debe aplicarse la siguiente fórmula: h’= (d´ ( h+ k )) / d En cual: la h’ = a la altura del ojo de un espectador cualquiera. Para asegurar condiciones de igual visibilidad para un grupo de espectadores por encima de la cabeza de los demás.Ubicación del Punto Observado o Punto Base del trazo o cálculo de la isóptica.1    CÁLCULO DE LA ISÓPTICA 4. 4. Dicha curva es el resultado de la unión de los puntos de ubicación de los ojos de los espectadores de las diferentes filas con el punto observado a partir de una constante k. La curva en cuestión se denominará Isóptica Vertical.1.10 m tratándose de espectadores sentados y de 1. se determinará una curva conforme a cuyo trazo se escalonará el piso donde se encuentran los espectadores.IV.3 Las condiciones mínimas de visibilidad se obtendrán mediante métodos matemáticos o de trazo gráfico a partir de las visuales entre los ojos del espectador.Las alturas de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al Punto Base del cálculo. En edificaciones que alberguen filas o gradas de más de 20. se debe estudiar la correcta visibilidad de los espectadores en sentido horizontal por medio de la Isóptica Horizontal. Para obtener el trazo de la isóptica por medios matemáticos.1 ISÓPTICA VERTICAL El cálculo de la isóptica vertical define la curva ascendente que da origen al escalonamiento del piso entre las filas de espectadores para permitir condiciones aceptables de visibilidad. . Esta constante tendrá una dimensión mínima de 0.Las distancias en planta entre el Punto Observado y la primera fila de espectadores.3.55 m si se trata de espectadores de pie.12 m. se considerará que la distancia entre los ojos y el piso es de 1. d’ = a la distancia del mismo espectador al Punto Base para el trazo. h = a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula. VISIBILIDAD 4.00 m de ancho. así como las distancias entre las filas sucesivas. d = a la distancia desde el punto base para el trazo a los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se calcula. En su caso. las puertas de vidrio que se utilicen en las salidas de emergencia deben contar con vidrio de seguridad templado que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI. que es la medida promedio que hay entre el nivel de los ojos y el de la parte superior de la cabeza del espectador. según sea el caso. .     Para calcular el nivel de piso en cada fila de espectadores. él o los puntos más desfavorables del área o plano observados y las cabezas de los espectadores o asistentes que se encuentren frente o al lado suyo. k = es una constante que representa la diferencia de nivel entre los ojos y la parte superior de la cabeza. previendo así los movimientos hacia delante de los espectadores situados a un lado del espectador. especialmente los ubicados en las primeras filas. . .Magnitud de la constante k empleada. Para obtener la curva isóptica se deben considerar los siguientes datos:         .3.
La curva en planta obtenida en el cálculo de la isóptica horizontal para las filas de espectadores podrá sustituirse para facilitar su construcción por el arco o los arcos de círculo que prácticamente coincida con la misma. 4. no debe exceder de 30°.1.12 m. El punto observado para el cálculo o trazo estará sobre la esquina más alejada del borde más próximo de la cancha a la primera fila. en los que las primeras filas de espectadores se ubiquen muy cerca de los objetos observados. En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas. En el caso de una sala de conferencias. a excepción del valor de la constante k que en este caso debe tener una dimensión mínima de 0. debe preverse que el nivel de los ojos de los espectadores en el primer plano horizontal. Los procedimientos de cálculo para la visibilidad horizontal son semejantes a los de la isóptica vertical. en la fila más alejada. se calcularán dos isópticas horizontales: una para el lado más largo de la cancha y otra para el lado más corto de la misma. El trazo tendrá su origen en el centro de cada fila. En aulas de edificaciones de educación elemental y media.3. la distancia entre la última fila de bancas o mesas y el pizarrón no debe ser mayor de 12. El trazo de la isóptica debe hacerse a partir de la parte inferior de la pantalla. Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores podrán redondearse al centímetro con el fin de facilitar la construcción del escalonamiento.3 ISÓPTICA HORIZONTAL En el caso de estadios o espectáculos deportivos. el ángulo vertical formado por la visual del espectador y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma.2 VISIBILIDAD MÍNIMA ACEPTABLE EN LOCALES CON PISO HORIZONTAL En lugares con piso horizontal y capacidad mayor a 250 espectadores. Los anuncios.15 m. cancha o estrado más cercano a los espectadores.00 m. no podrá ser inferior en ningún caso al del plano en que se desarrolle el evento. la altura de la plataforma o plano donde se desarrolla el espectáculo.1. monitores o letreros sobre las áreas de espectadores no deben obstruir la visibilidad de estos hacia el área del espectáculo. o el ángulo de rotación de las visuales rebase los 90°. o bien. 4. el valor k no debe ser menor a 0. equivalente al movimiento involuntario hacia el frente que un espectador en el centro de la primera fila tendría que hacer para observar uno de los extremos de la cancha o escenario. deben determinarse mediante trazos desde la altura de los ojos de cada fila de espectadores hasta el punto más bajo observado. .3. Si es necesario. el trazo de la isóptica debe hacerse a partir del punto extremo del proescenio. Cuando el espectáculo se desarrolle sobre planos horizontales. ya sea a cubierto o al aire libre. la altura máxima permisible para ubicar el punto observado será el borde superior del atril del conferencista o de la mesa del presidium. debe garantizarse la visibilidad hacia el espectáculo mediante el cálculo de la isóptica horizontal. la correcta altura del objeto observado.Para el cálculo de la isóptica podrá optarse también por un método de trazo gráfico siempre que se desarrolle en una escala adecuada que permita la obtención de datos confiables y que dé como resultado las condiciones óptimas de visibilidad. Esta define la curvatura en planta que tendrá la primera fila de espectadores para permitir la adecuada visibilidad lateral.
1 TRAZO DE LA ISÓPTICA (Ilustrativa) . el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.3.4 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS La documentación del proyecto incluirá planos y memoria de cálculo con el trazo de la o las isópticas suscrita por el Director Responsable de Obra y.4. FIGURA 4.1. en su caso.
3 TRAZO DE ISÓPTICA HORIZONTAL (Ilustrativa) .2 TRAZO DE LA ISÓPTICA EN PISO HORIZONTAL (Ilustrativa) FIGURA 4.FIGURA 4.
deben estar aislados en locales acondicionados acústicamente.4 TRAZO DE ISÓPTICA HORIZONTAL (Ilustrativa) 4. El sistema constructivo y el aislamiento debe II. medida a 0.FIGURA 4. de generación y de transformación eléctrica y la maquinaria en general.4 CONTROL DE RUIDO Y AUDICIÓN El Director Responsable de Obra debe presentar una Memoria Descriptiva que incluya los estudios y análisis correspondientes que justifiquen las medidas que se adopten para garantizar el cumplimiento de las siguientes disposiciones: I. Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles deben estar aislados acústicamente. que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles. Los equipos de bombeo. .50 m en el exterior del predio. de manera que reduzcan la intensidad sonora a dicho valor.
Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida . en su caso. a base de fosfato mono amónico” NOM-106-STPS “Seguridad . por los menos a dicho valor.5 PREVISIONES CONTRA INCENDIO El Director Responsable de Obra y los Corresponsables de Instalaciones y de Diseño Urbano y Arquitectónico deben considerar lo establecido en esta Norma e incluir los criterios de diseño y las resistencias de los materiales en la Memoria Descriptiva.1 GRADO DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES. medido a siete metros en cualquier dirección fuera de los linderos del predio del establecimiento.Especificaciones” NOM-101-STPS “Seguridad .Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono-Parte 1: recipientes” NOM-103-STPS “Seguridad . Con base en el artículo 90 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida” NOM-104-STPS “Seguridad. y III.5-B. 4.000 CONCEPTO Altura de la edificación (en metros) Número total de personas que ocupan el local incluyendo trabajadores y visitantes Superficie construida (en metros cuadrados) Inventario de gases inflamables (en litros) Inventario de líquidos inflamables (en litros) Inventario de líquidos combustibles (en litros) . uso y ocupación conforme lo que establecen las Tablas 4.Extintores contra incendio a base de polvo químico seco tipo ABC.5-A GRADO DE RIESGO PARA EDIFICACIONES NO HABITACIONALES BAJO MEDIO ALTO Hasta 25 Menor de 15 Menor de 300 Menor de 500 Menor de 250 Menor de 500 No aplica Entre 15 y 250 Entre 300 y 3000 Entre 500 y 3.000 Mayor a 25 Mayor de 250 Mayor de 3. se presentará un estudio que indique las consideraciones de diseño que garanticen la condición de audición adecuada para todos los usuarios. las edificaciones se clasifican en función al grado de riesgo de incendio.000 Mayor de 3. de acuerdo a sus dimensiones. lo dispuesto en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas relativas a la seguridad. Así mismo se debe de considerar lo relativo a la norma NOM-011-STPS relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.ser capaz de reducir la intensidad sonora. 4. a base de bicarbonato de sodio” 4.000 Mayor de 2.Extintores a base de espuma química” NOM-102-STPS “Seguridad .000 Mayor de 1. espectáculos. TABLA No.000 Entre 250 y 1. protección y combate de incendios en los centros de trabajo” NOM-005-STPS “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo. e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías” NOM-100-STPS “Seguridad . transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas” NOM-026-STPS “Colores y señales de seguridad e higiene.5-A y 4. actos de culto y en general centros de reunión de más de 500 personas en las que la actividad fundamental sea auditiva.000 Entre 500 y 2.Agentes extinguidores . fabricación y selección de equipos para el combate de incendios: NOM-002-STPS “Condiciones de seguridad – Prevención.Polvo químico seco tipo BC.5. En los locales destinados a auditorios.
000 y 5.1. a una temperatura mínima de 1200° K ( 927° C) durante el lapso mínimo que establece la siguiente tabla y de conformidad a la NMX-C-307 “Industria de la construcción . y Para el cálculo de metros cuadrados. La resistencia mínima al fuego de los elementos constructivos. fuego y calor.5-B CONCEPTO Edificaciones con uso exclusivo de vivienda Usos mixtos GRADO DE RIESGO PARA EDIFICACIONES CON VIVIENDA BAJO MEDIO ALTO Mas de seis y hasta Hasta seis niveles Mas de diez niveles diez niveles De acuerdo al riesgo del uso no habitacional 4. de acuerdo a la separación entre edificios. En caso de que un inmueble presente zonas con diversos grados de riesgo.6 RESISTENCIA MINIMA AL FUEGO GRUPO DE ELEMENTOS Edificaciones de riesgo bajo (en minutos) Edificaciones de riesgo medio Edificaciones de riesgo alto .1 INDICACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO: I. número de ocupantes en inmuebles con varios cuerpos. conforme a lo que se determina en estas normas. deben resistir al fuego directo sin llegar al colapso y sin producir flama o gases tóxicos o explosivos. En cada inmueble se delimitará físicamente cada una de las áreas o zonas con características similares para los efectos de la propagación de fuego y calor. acabados y accesorios se establece en la siguiente tabla: TABLA 4. De la misma manera se debe aislar las zonas o áreas de grado de riesgo medio de las demás áreas con riesgo bajo y las colindancias.000 No existen Entre 1. En caso de no existir este aislamiento. los dispositivos y medidas de control se deben aplicar de acuerdo al grado de riesgo más alto que se presente en toda la zona. IV.componentes . las características de las losas entre los niveles de construcción o las áreas delimitadas por muros y puertas cortafuego.5. Los inventarios se considerarán asimismo por zona físicamente delimitada para la propagación de los efectos de explosión. Las edificaciones que tengan una zona clasificada con grado de riesgo alto.resistencia al fuego . estos parámetros se aplicarán por edificio.5. 4. II. se debe tomar en cuenta a la máxima población fija probable más la flotante en cada área o zona físicamente delimitada para la propagación de fuego. 4.000 Cualquier cantidad TABLA No. La clasificación para un inmueble se determinará por el grado de riesgo de incendio más alto que se tenga en cualquiera de los edificios. En cuanto al número de personas que ocupan el lugar.determinación”. alturas. áreas o zonas que existan en un mismo predio.000 No existen Mayor de 5. sus acabados y accesorios en las edificaciones. III.edificaciones. los dispositivos o medidas de previsión y control deben aplicarse en cada zona de acuerdo a sus características constructivas y al elemento que genera el riesgo.Inventario de sólidos combustibles (en kilogramos) Inventario de materiales pirofóricos y explosivos Menor de 1. ésta se debe aislar de las demás zonas con riesgo medio o bajo en el mismo inmueble y con la colindancia.2 RESISTENCIA AL FUEGO Los elementos constructivos. V. en función del grado de riesgo.
VI. cortinajes y elementos textiles incorporados a la edificación Campanas y hogares de fogones y chimeneas Ductos de instalaciones de aire acondicionado y los elementos que los sustentan Divisiones interiores y canceles que no lleguen al techo Pisos Falsos para alojar ductos y cableados 60 60 60 60 60 180 120 30 60 120 120 120 60 30 120 30 30 180 120 30 60 180 180 180 120 30 120 30 30 180 120 30 60 CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4. para cualquier grado de riesgo. muros divisorios y canceles de piso a techo o plafond fijados a la estructura Plafones y sus sistemas de sustentación Recubrimientos a lo largo de rutas de evacuación o en locales donde se concentren más de 50 personas.5. y Para determinar o evaluar la capacidad de resistencia al fuego de un material. se debe analizar el grado de riesgo para cada área. quedarán prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables. 4. columnas. vigas.6 I. tapicería. Las características de los acabados. edificación. IV. Los productos ignifugantes para retardar la propagación de la llama y su incandescencia posterior en tejidos textiles deben garantizar los tiempos de resistencia al fuego directo que se señalan en esta tabla. en caso contrario podrán protegerse con placas o recubrimientos o refuerzos resistentes al fuego que cumplan con los valores especificados en esta tabla. Los elementos estructurales de acero de las edificaciones en las áreas o zonas de un inmueble con grado de riesgo alto. bodegas y espacios o áreas de circulación restringida de personas como son locales técnicos. entrepisos. bóvedas de seguridad. o de la aplicación de un producto sobre un material.3 CONFINACIÓN DEL FUEGO En las edificaciones de grado de riesgo alto para evitar la propagación del fuego y calor de cualquier zona al resto de la edificación. de manera que el fuego pueda ser confinado. se aplicarán los métodos y procedimientos de prueba que establecen las Normas Mexicanas aplicables. se construirán exclusivamente con elementos que no generen gases tóxicos o explosivos en su combustión. V. nivel o zona del inmueble y prever que se construyan las barreras físicas necesarias o las separaciones mínimas del resto de las construcciones. bajo la hipótesis de la ocurrencia de siniestro en cualquiera de ellas. deben protegerse por medio de tratamiento por inmersión o desde su proceso de fabricación para cumplir con los tiempos de resistencia al fuego. III. trabes. Elementos decorativos Acabados ornamentales. casas de bombas. recubrimientos y elementos de ornato fijos a base de textiles. cubiertas) Escaleras y rampas Puertas cortafuegos de comunicación a escaleras. En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos. Los elementos estructurales de madera en las edificaciones.Elementos estructurales (Muros de carga. exteriores o de fachadas. subestaciones o cuartos de tableros. rampas y elevadores Puertas de intercomunicación. Los plafones y los recubrimientos térmicos o mecánicos de los ductos de aire acondicionado y de las tuberías de cualquier tipo. deben protegerse con placas o recubrimientos resistentes al fuego que cumplan con los valores especificados en esta tabla. En particular se debe prever lo siguiente: . de un producto. plásticos y madera deben ser justificadas por el Director Responsable de Obra en la memoria técnica. arcos. II.
III. y en todo caso. . estarán equipadas con detectores de fuego. se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta. IV. V. excepto las domésticas. Las casetas de proyección audiovisual o cinematográfica. que unan dos o más niveles de una edificación con el nivel más alto. Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos. excepto los de retorno de aire acondicionado. vanos o huecos. XI. VIII. se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales que cumplan con lo especificado en esta Norma y demás disposiciones aplicables. Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción y los elementos decorativos.60 m. rellenándose con materiales obturadores resistentes al fuego. VII. Se construirán muros resistentes al fuego y puertas cortafuego en el perímetro que confine cada zona en estudio. Los elementos sujetos a altas temperaturas. no tendrán comunicación con ésta. como tiros de chimeneas. estarán a no menos de 60 cm de las chimeneas. VI. En caso de plafones falsos. huecos y vanos no utilizados. de maquinaria o equipo susceptibles de provocar explosión. deben evitarse acabados inflamables.I. Las chimeneas deben proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por medio de un tiro directamente al exterior en la parte superior de la edificación. Para todas las edificaciones: I.50 m sobre el nivel de la azotea. X. tendrán su acceso y salida independientes de la sala de exhibición. Las campanas de estufas o fogones. éstos deben aislarse. Los ductos verticales para instalaciones. Los pasos de los ductos de instalaciones en los entrepisos deben sellarse con materiales a prueba de fuego y que sean de fácil remoción para su mantenimiento. IX. por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60º C. explosivos. dichos materiales se aislarán por elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego. esto también se aplicará a los ductos. se prolongarán 2 m por arriba de las azoteas. para evitar el efecto del tiro. II. En los locales destinados al almacenamiento de líquidos. tales como: ropa. materias inflamables. Sus compuertas o buzones deben ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego. el espacio comprendido entre el plafond y la losa no se debe comunicar directamente con cubos de escaleras o elevadores. campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80º C deben distar de los elementos estructurales de madera un mínimo de 0. Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas. desperdicios o basura. debiendo instalarse la salida a una altura de 1. Las puertas o registros en cada nivel serán de materiales a prueba de fuego y deben cerrarse herméticamente. II. y Cuando entre dos zonas de estudio contiguas existan ductos.
. como rociadores automáticos de agua. así como exigir depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario. XIII.XII. tapa embisagrada con mecanismo de cierre y tener altura máxima de 0. Cada arenero debe estar equipado con una pala.5 kg o otros extintores de mejor eficiencia con la misma ubicación. con areneros de doscientos litros de capacidad colocados a cada 10.00 m entre ellos en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. además de las protecciones señaladas en esta sección. Se permite sustituir cada arenero por un extintor tipo A B C con capacidad mínima de 6. Las edificaciones e inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos deben contar.75 m. y La Administración podrá autorizar otros sistemas de control de incendio.
que cuenten con las condiciones de ventilación suficiente. para riesgo alto y una hora para riesgo medio. Red de Hidrantes.1 EXTINTORES Todas las edificaciones deben prever el espacio y señalización para la colocación de extintores.5. quedarán prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables y el uso de estos locales como bodegas de cualquier magnitud.8 y 4. y que permitan la supervivencia de sus ocupantes por un periodo mínimo de tres horas.7 GRADO DE RIESGO BAJO Un extintor.5.9 y sus condiciones complementarias. 4. uno sonoro y uno visual.00 Un extintor por cada 200 m2 en cada m2 en cada nivel o zona de riesgo nivel o zona de riesgo DETECTORES ALARMAS Un detector de humo por cada Un sistema de detección 80.9. 4. tomas siamesas y depósito de agua EQUIPOS FIJOS SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS El equipo y la red contra incendio Señalizar áreas peligrosas. de acuerdo a la ruta de evacuación y deben estar perfectamente señalizadas.4. Excepto en vivienda. contarán como mínimo de los dispositivos para prevenir y combatir incendios que se establecen en la siguiente tabla: TABLA 4. excepto en vivienda unifamiliar Un detector de incendio en cada nivel -del tipo detector de humo.00 m2 ó fracción con control central) y detectores de fuego en caso que se manejen gases combustibles. conforme a lo que señala la Norma Oficial Mexicana y en las Tablas 4. En vivienda plurifamiliar. al detector. MEDIO ALTO DISPOSITIVOS EXTINTORES * Un extintor por cada 300. Alarma sonora Sistema de alarma sonoro con Dos sistemas independientes de asociada o integrada activación automática.00 m2) y repetición en control central. el Director Responsable de Obra determinará el tipo de fuego que pueda producirse en función del material sujeto a combustión y la clase de agente extinguidor adecuado. Para seleccionar el tipo de extintores a emplear.4 ÁREAS DE RESGUARDO Las áreas de resguardo serán zonas aisladas al fuego por muros y puertas cortafuego de cierre automático y hermético. dispositivo cada 200. en función del grado de riesgo que representan. detector de humo por cada 80. se identificarán con color rojo el equipo y la red contra incendio se identificarán con color rojo. .00 m2 ó fracción o uno por de incendios en la zona de riesgo (un cada vivienda.5. uno por cada vivienda y no se requiere control central.5 DISPOSITIVOS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS Las edificaciones en función al grado de riesgo. natural o artificial que no propicie la propagación de fuego en el resto del edificio. activación automática y manual (un en vivienda.5. Excepto alarma.Excepto en vivienda. código de color en todas las redes de instalaciones * De acuerdo a lo establecido en la tabla 4. deben calcularse en base al aforo de personas que se prevea que las requieran. Excepto en vivienda. en cada nivel.
etc. solventes. Se colocarán en sitios donde la temperatura no exceda de 50° C y no sea menor de –5° C.8 CLASES DE FUEGO. Se ubicarán y fijarán a una altura mínima del piso no menor de 0. papel. litio. de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano no exceda de 15. SEGÚN EL MATERIAL SUJETO A COMBUSTIÓN Fuegos de materiales sólidos de naturaleza orgánica tales como trapos. tipo ABC Polvo químico seco. de fácil acceso y libres de obstáculos. madera.9 Se colocarán en lugares visibles.5. calor o gases predecesores de incendio y que actúan sobre un sistema de alarma tal que el personal autorizado pueda conocer la localización del evento y actuar de inmediato o se dé inicio automáticamente a las rutinas de alarma y combate de incendio previstas para tal efecto.9 TIPO DE AGENTE EXTINGUIDOR APLICABLE SEGÚN LA CLASE DE FUEGO Agente extinguidor Agua Polvo químico seco.50 m medidos del piso a la parte más alta del extintor. Estarán protegidos de la intemperie.TABLA 4. tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos.5. y Su señalización debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable.10 m a la parte más baja del extintor. grasas. titanio. Estarán en posición para ser usados rápidamente. Fuegos que se presentan en metales combustibles en polvo o a granel a base de magnesio. materiales sólidos que al quemarse se agrietan. tipo BC Bióxido de carbono (CO2) Halón Espuma Agentes especiales Fuego Clase A SI SI NO NO SI SI NO Fuego Clase B NO SI SI SI SI SI NO Fuego Clase C NO SI SI SI SI NO NO Fuego Clase D NO NO NO NO NO NO SI CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4. Fuegos que se producen como resultado de la mezcla de un gas (butano. zinc u otros elementos químicos.2 DETECTORES DE INCENDIO Los detectores de incendio son dispositivos que se activan ante la presencia de humo.) con el aire y flama abierta. Fuegos que se generan en sistemas y equipos eléctricos “energizados”. aceites. basura. y en caso. producen cenizas y brasas. Clase A Clase B Clase C Clase D TABLA 4. de acuerdo a las siguientes disposiciones: . potasio. etc. deben estar a una altura máxima de 1.) o de los vapores que desprenden los líquidos inflamables (gasolina. viruta. sodio. de encontrarse colgados. propano. 4.00 metros desde cualquier lugar en un local. y en general.
la distancia a la fuente de calor y el tipo de fuego donde se establezca el tipo de sensor (rociador) que se requiere en base a la tabla 4. la temperatura bajo el techo. Se admitirá el uso de detectores de humo que operen bajo los principios de ionización y/o de funcionamiento fotoelectrónico. Estas medidas pueden aumentarse o disminuirse previo estudio que considere la altura del techo o plafond y la velocidad estimada de desarrollo y propagación del fuego. Características de los sistemas de detección de incendios por presencia de humo: I. Deben seleccionarse para la presión de trabajo de la red. Los detectores deben contar con un sistema de supervisión automático que permita verificar su funcionamiento sin necesidad de desmontarlos. y Contar el sistema con un dispositivo de alarma local y remoto activado por la baja de presión en la red o por el flujo del agua en el momento de activarse los rociadores. en las cuales se colocará como mínimo un detector de este tipo por cada 80. Dicho sistema en edificaciones con grado de riesgo alto debe permitir la localización de la señal de alarma por medio de un tablero o monitor en algún módulo de vigilancia. En vivienda plurifamiliar. la altura de los techos. II.1.5.1 DETECTORES DE HUMO.5.00 m2 de techo. y La canalización eléctrica para el cableado de control será a prueba de explosión. y una separación máxima de nueve metros entre los centros de detectores. sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector.6. V.2. asociado a una alarma sonora. TABLA 4.5. II. III.3 DETECTORES PARA GASES DE COMBUSTIÓN O SENSORES DE FLAMA . uno por cada vivienda y no se requiere control central. Debe funcionar por medio de suministro de energía eléctrica de corriente alterna preferente y contar con un respaldo de baterías. Las edificaciones de grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional.1. IV.1.5. deben contar al menos con un detector de este tipo.2 SENSORES O DETECTORES DE CALOR Se emplearán únicamente cuando exista un sistema de aspersión o una red de rociadores y actuarán de manera automática abriendo una válvula en una línea presurizada.5. Activar una alarma sonora o dos sistemas de alarmas visuales y sonoras en caso de riesgo alto.4.5. 4. Para la selección de los detectores de calor se debe realizar un estudio técnico que involucre la altura de montaje del detector.10 DETECTORES DE CALOR DE USO COMÚN CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA Ordinaria Intermedia Alta RANGO DE DETECCIÓN °C (°F) 58 a 79 (135 a 174) 80 a 121 (175 a 249) 122 a 162 (250 a 324) PARA COLOCARSE EN TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA BAJO TECHO °C (°F) 38 (100) 66 (150) 107 (225) 4. Cumplirán con las siguientes características: I. Las edificaciones de grado de riesgo alto de uso no habitacional deben contar con un sistema de detección de incendios en cada zona de riesgo aislada.
El equipo debe contar con una fuente autónoma ininterrumpible que permita el funcionamiento del sistema durante 30 minutos como mínimo.5. el sistema de alarmas debe contar con: I.00 m 2 en lugares visibles. contar con los equipos necesarios y suficientes de comunicación con el exterior. III. uno sonoro y otro luminoso. incluyendo el consumo de las luces y bocinas de alarma. es decir. losas o elementos de concreto. II. se debe realizar un estudio técnico especializado debido a lo complejo de su selección. excepto en instalaciones escolares.5. Para la selección y colocación de los detectores de gases de combustión.5. mercados populares. 4. y El equipo de control contará con alarma sonora y luminosa local.3 EQUIPOS FIJOS . estos deben ser activados simultáneamente y deben cumplir con las Normas y disposiciones aplicables. En edificaciones con grado de riesgo alto. campanas u otros artefactos sonoros cuya fuente de locomoción esté asociada al paso del agua en el caso de hidrantes o rociadores automáticos. Cuando se cuente con sistemas de rociadores automáticos. 4. de concentración de personas y en los locales de permanencias de vigilancia del edificio. V. Un local de control central o módulo de vigilancia que permita a los encargados conocer una situación de emergencia y su localización precisa dentro de la edificación. Los locales de control central o módulos de vigilancia deben estar localizados estratégicamente de manera que exista la posibilidad de establecer contacto visual directo o a través de circuito cerrado de televisión con las áreas en que se desarrolle el incendio o de acudir a ellas directamente en un máximo de 3 minutos. contarán con los sistemas de activación manual. en las áreas de trabajo. se admitirá en sustitución del sistema de detección de humos el empleo de sistemas mecánicos de sirenas. En edificaciones con grado de riesgo alto de uso no habitacional contarán con dos sistemas.Se deben instalar específicamente en áreas en las que se prevea la presencia significativa de fuego (flama directa) debido a procesos químicos o industriales. detectores de flama y otros tipos de detectores de incendio. Los dispositivos manuales activadores de estos sistemas deben localizarse uno por cada 200. la energía eléctrica se debe suministrar por circuitos del sistema de emergencia en caso de existir una planta. excepto cuando la trayectoria se aloje dentro de los muros. dispositivos activadores locales colocados estratégicamente en las zonas de riesgo a fin de que los usuarios puedan activarlos directamente. incluyendo todo el recorrido de las rutas de evacuación. que permitan a los ocupantes conocer dicho estado de alerta.2 SISTEMAS DE ALARMAS En edificaciones con grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional contarán exclusivamente con un dispositivo sonoro que permita a los ocupantes conocer el estado de alerta debido a una situación de emergencia. Adicionalmente a los sistemas de alarmas de activación automática asociados a detectores. estadios abiertos y casos similares debidamente justificados por el Director Responsable de Obra. IV. alumbrado con fuente autónoma de energía y estar equipadas con barreras cortafuego. Estarán colocados en los puntos estratégicos que aseguren que todos los concurrentes en el área de influencia del incendio se puedan percatar de la ocurrencia del evento.5. Toda la instalación de la red debe hacerse con tubería y dispositivos del tipo a prueba de explosión.
de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5 lt/m2 construido. con succiones independientes para surtir a la red con una presión constante entre 2. En dicho calculo se debe incluir además de la presión requerida en el sistema de bombeo.5 cuerdas por cada 25 mm. así como en zonas de equipos eléctricos y electrónicos.2 kg/cm2 en el punto más desfavorable.5 kg/cm 2 en el punto más desfavorable. V. la tubería de la red hidráulica contra incendio debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40.5 y 4. la de los esfuerzos mecánicos que resista la tubería.000 m2 en cada nivel o zona. Los ramales secundarios tendrán un diámetro m ínimo de 2” (51 mm). Las redes de inundación automática de gases o elementos inhibidores de la combustión. gabinetes o hidrantes con salidas dotadas con conexiones para mangueras contra incendios. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos. La red alimentará en cada piso. VII. equipadas con válvula de no retorno.5. cople movible y tapón macho. IV. excepto las derivaciones para salidas de hidrante que deben ser de 1½ ” (38 mm) de diámetro II. de manera que el agua de la red no escape por las tomas siamesas. conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas o en dispositivos especiales para facilitar su uso. solo se permitirán para casos especiales en que se justifique plenamente su uso. Estarán provistas de Pitones de paso variables de tal manera que se pueda usar como chiflones de neblina. las que deben ser en número tal que cada manguera cubra una área de 30 m de radio y su separación no sea mayor de 60 m. Su uso es contraindicado en el caso de solventes. La capacidad mínima para este efecto será de 20. en base al alto valor que representa el equipo o material a proteger y la imposibilidad de hacerlo por otros medios y cuando se garantice que se activarán las alarmas necesarias con el tiempo suficiente para el desalojo del personal en el recinto en que se apliquen. y estar pintada con pintura de esmalte color rojo. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada. III. La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación simultanea de al menos 2 hidrantes por cada 3. VIII. tales como golpe de ariete y carga estática. REDES DE HIDRANTES Tendrán los siguientes componentes y características: I.2 kg/cm2.000 L. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios.Los equipos fijos comprenden: Redes de Hidrantes. Las redes de hidrantes serán obligatorias para todas las edificaciones de grado de riesgo alto en las que se manejen almacenamientos de productos o materiales inflamables. y El troncal principal no debe ser menor de 3” (75mm). Redes de Rociadores y Redes de Inundación. cortina o en forma de chorro directo. VI. aceites y combustibles líquidos.3. y en su caso. Tomas Siamesas de 64 mm de diámetro. IX. y garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2. reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. por lo que se prohíbe su instalación en estaciones de servicio y en locales o áreas de equipos eléctricos. que ofrecen las redes de hidrantes sin que puedan sustituir a estas últimas. una eléctrica y otra con motor de combustión interna. 4. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras. . Las mangueras deben ser de 38 mm de diámetro. 7. Las redes de rociadores automáticos se permitirán con el objeto de incrementar la seguridad. dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvula de no retorno. de material sintético.5. una a cada 90 m lineales de fachada y se ubicará al paño del alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta. Deben instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm se exceda la presión de 4.
III. y Una red para alimentar directa y exclusivamente los rociadores o aspersores y los medios para proveer presión y debe ser calculada para permitir la operación simultanea de todo el sistema.5. en su caso.5 kg/cm 2 en el punto más desfavorable. Deben instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier rociador se exceda la presión de trabajo de los mismos y válvulas normalmente abiertas que permitan el mantenimiento o reposición de rociadores sin suspender el funcionamiento de la red de hidrantes. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente la red de rociadores.3 REDES DE INUNDACIÓN DE ELEMENTOS INHIBIDORES DE LA COMBUSTIÓN Operarán a base de bióxido de carbono. que garantice un periodo de funcionamiento mínimo de una hora. o en la proximidad a material contraindicado para el uso de agua.5. polvo químico seco o espuma. La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación simultanea de al menos 5 hidrantes por cada 500 m2 en cada nivel y garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2. Se requiere además obligatoriamente de una bomba jockey (de presurización de línea) que mantenga presión continua en la red. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos.3. Tanques o depósitos para almacenar con seguridad el agente extinguidor en el volumen necesario. IV. Tanques o cisternas para almacenar agua en un volumen adicional a la reserva para la red de hidrantes en función al gasto nominal del 10% del total de los hidrantes instalados en un nivel. 4. en base al alto riesgo que representa el equipo o material a proteger y la imposibilidad de hacerlo por otros medios. El Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones. líneas de rociadores que se activarán en forma automática e independiente por detectores de temperatura integrados. VII. Se aplicarán exclusivamente para casos especiales en que se justifique su uso en la memoria técnica correspondiente. no pongan en riesgo la seguridad física de las personas. como la cercanía a tableros. o zona. una eléctrica y otra con motor de combustión interna. que pueden ser las mismas del sistema de hidrantes.85 m s. la red hidráulica contra incendio debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40 y estar pintada con pintura de esmalte color rojo. deben vigilar que el funcionamiento automático de estos sistemas.y rematar con una llave de globo en L. . en un tiempo mínimo.. motores o cables eléctricos. con succiones independientes para surtir a la red con la presión nominal de los rociadores. la de los esfuerzos mecánicos que resista la tubería. VIII. Las redes de rociadores automáticos deben estar provistas de sistema de alarma que permita al personal de vigilancia percatarse del evento. Queda prohibido usar Halón 1211 por su alta toxicidad. en el punto más desfavorable. Tendrán los siguientes elementos y características: I.n. y Los rociadores no deben emplearse en áreas con riesgo de shock eléctrico.5. 4. a 1.t.5. cople para manguera de 1½” (38 mm) de diámetro y reductor de presiones. V. sin reducir las condiciones de operación de la red de hidrantes. La red alimentará en cada piso.2 REDES DE ROCIADORES Se instalarán únicamente con el objeto de incrementar la seguridad que ofrecen las redes de hidrantes sin que puedan sustituir a estas últimas y tendrán las siguientes características: I. II. VI. halón. En dicho cálculo se debe incluir además de la presión requerida en el sistema de bombeo. en su caso.3.p. II.
bodegas. En industrias. la pared y el soporte). TABLA 4. extintores contra incendio (identificación del sitio. trampolines y plataformas se debe considerar lo establecido en este inciso.11.2 Las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las siguientes condiciones: . III.20 m para las públicas y de 0.90 m en las privadas. paneles y mamparas fijos. 4. con superficie áspera o de material antiderrapante.2 MUROS Y ELEMENTOS DIVISORIOS Los muros. espejos. Andadores en las orillas de las albercas con anchura mínima de 1. deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI. Fuentes e Instalaciones Similares de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE “Instalaciones eléctricas (utilización)”.11 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD TIPO DE EDIFICIO Estadio Hipódromo Galgódromo Plaza de toros Autódromos ELEMENTO Foso Rejas Rejas Reja Callejón Barreras Reja o barrera ALTURA MÍNIMA (en metros) 2. en el número.20 2.6.10 4. excepto aquellos que cuenten con barandales y manguetes a una altura de 0.00 m lineales de perímetro. del nivel del piso.10 m de ancho a una profundidad de 1. adicionalmente se debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 680 Piscinas.3. o estar alambrados o protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos. diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.1 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION LOCALES PARA GUARDA Y EXHIBICIÓN DE ANIMALES Los locales destinados a la guarda y exhibición de animales y las edificaciones de deportes y recreación.6. 4.6. deben contar con rejas y desniveles para protección al público.6. con excepción de la de vivienda. se debe aplicar el color rojo para identificar los siguientes elementos: cajas de alarmas de incendio.5.6 4. batientes y corredizos de vidrio y cristal instalados en cualquier edificación.3 ALBERCAS Para el diseño de las albercas.00 2.40 2. soportes o casetas de mangueras contra incendio. cajas de mangueras contra incendio.50 m. 4. construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos.6 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS En edificaciones de riesgo de grado medio y alto. locales de equipos y las edificaciones de riesgo alto.4.00 1. II. carretes. Un escalón de 0.90 m.3.10 2.1 Las albercas deben contar con los siguientes elementos y medidas de protección: I. 4.20 m con respecto a la superficie del agua en el muro perimetral de aquellas albercas públicas cuya profundidad sea mayor a 1.90 m. para las albercas públicas cuya profundidad sea mayor a 0. y Una escalera por cada 23. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras. bombas y redes de tuberías contra incendio. toda la tubería de los distintos servicios debe identificarse mediante código de colores de acuerdo a la NOM-026-STPS. dimensiones mínimas y condiciones de diseño establecidas en la Tabla 4. excepto en edificaciones de vivienda.6.10 2.
en su caso.4 Las condiciones para el diseño de las plataformas de las albercas se establecen en la siguiente tabla: .25 m.00 m.20 m y no mayor de 0.3.00 m Profundidad Distancia a que debe mantenerse la mínima del profundidad mínima del agua a agua partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal del trampolín Al frente Hacia A cada lado atrás 3. a fin de que los clavadistas la distingan claramente.20 m 3.6.3 Las condiciones para el diseño de los trampolines de las albercas se establecen en la siguiente tabla: TABLA 4. también en la parte posterior.50 m 4.30 m 1. y Colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 0. Las alturas máximas permitidas serán de 3.00 m y hasta 3. deben diferenciarse con señalamientos las zonas de natación y de clavados.50 m y en donde cambie la pendiente del piso del fondo.00 m 5.I. La superficie en ambos casos será antiderrapante. contar con escalones de material o diseño antiderrapante.12 Altura de los trampolines sobre el nivel del agua Hasta 1.00 m para las plataformas. III. Las escaleras para trampolines y plataformas deben ser de tramos rectos separados de la pared como mínimo 0.70 m Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del centro del extremo frontal del trampolín 1.12 m y como máximo 0. huellas de 0.90 m en ambos lados y en estas últimas.00 m para los trampolines y de 10.50 m 2.50 m 1.20 m 1. 4. e indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas.16 m. deben satisfacer la norma mexicana aplicable.50 m 2. La anchura de los trampolines será de 0. así como el punto en que la profundidad sea de 1.6.12 m como mínimo y una separación entre peraltes no menor de 0.50 m y la mínima de la plataforma de 2. La superficie del agua debe mantenerse agitada en las albercas con plataforma.3.00 m De más de 1. II. IV.50 m 6.
00 m Volado mínimo entre el borde de la alberca y la proyección vertical del extremo frontal de la plataforma 1. Los excusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga y deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable.50 m 1. .TABLA 4. VIII. IV. VII.75 m CAPÍTULO 5 INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA El Director Responsable de Obra y.13 Altura de las plataformas sobre el nivel del agua Profundidad Distancia a que debe mantenerse la mínima del profundidad mínima del agua a agua partir de la proyección vertical del centro del extremo de la plataforma Al frente Hacia atrás 1. Los fluxómetros deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.50 m 1. Las tuberías. Las cisternas deben ser impermeables. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES HIDRAULICAS La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2 m por arriba de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación.50 m. III. V.50 m A cada lado 3. deben observar lo dispuesto en las Normas de Ordenación Generales de Desarrollo Urbano. y II. fierro galvanizado o de otros materiales que cumplan con las Normas Mexicanas correspondientes.2 I. Los tinacos deben cumplir la Norma mexicana NMX-C374.00 m 10.1.50 m De más de 6. Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto y deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable.1 6. hasta 10. en su caso el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. tener registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos de cualquier tubería permeable de aguas negras. las Normas de Ordenación que aplican en Áreas de Actuación y demás disposiciones aplicables. CAPÍTULO 6 INSTALACIONES 6. cloruro de polivinilo.50 m Distancia mínima entre las proyecciones verticales de los extremos de las plataformas colocadas una sobre la otra. conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre rígido.Tinacos prefabricados especificaciones y métodos de prueba”.00 m 3.ONNCCE “Industria de la construcción .00 m Hasta 6.75 m 0. VI.00 m 4.50 m 7. Los mingitorios no deben tener un gasto superior a los 3 litros por descarga y deben cumplir con la Norma Mexicana aplicable. 0. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de uso público deben tener llaves de cierre automático.00 m 4.
50 m arriba del nivel de la azotea de la construcción cuando ésta sea transitable. III.05 m de diámetro mínimo que se prolongará cuando menos 1. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo.00 m. Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.50 X 0.80 m para profundidades mayores a 2. fierro galvanizado. 6. tinas.1.1. aprovechamiento o desalojo. VII. ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble sanitario. las cuales se canalizarán por sus respectivos albañales para su uso. Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 10. tratamiento. en su caso.3 Las edificaciones que requieran de estudio de impacto urbano o urbano ambiental y las instalaciones públicas de infraestructura hidráulica y sanitaria estarán sujetas a los proyectos de uso racional de agua. uno para aguas pluviales y otro para aguas residuales. regularización y sitio de descarga que apruebe la Administración y lo contenido en el Reglamento de Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal y.60 m para una profundidad de hasta 1. 6.3.40 X 0. En las edificaciones ubicadas en zonas donde exista el servicio público de alcantarillado de tipo separado. Todos los lavabos. lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no permitan consumos superiores a diez litros por minuto y deben satisfacer la Norma Mexicana NMX-C-415-ONNCCE “Válvulas para agua de uso doméstico –Especificaciones y métodos de prueba”. IV.10 m por cada 100 m 2 o fracción de superficie de cubierta. Estas edificaciones deben contar con instalaciones independientes para las aguas pluviales y las residuales (jabonosas y negras). II. 6. Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su profundidad: de 0.3 DESCARGAS AL EXTERIOR . V. y Los registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hacia fuera de los límites de su predio deben ser de 15 cm de diámetro como mínimo.60 X 0. INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO 6. a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. reuso. techumbre o azotea.1.3. VI. los desagües serán separados. contar con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo y cumplir con las Normas Mexicanas aplicables. Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 mm. cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplan con las Normas Mexicanas aplicables. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios o locales de trabajo y reunión deben tener doble tapa con cierre hermético.1. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación sanitaria debe prever obturadores hidráulicos.2 LÍNEAS DE DRENAJE I. cobre.3.00 a 2.00m y de 0.70 m para profundidades de 1.00 m.00 m entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal.IX. de 0.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS Las tuberías. en edificaciones de más de tres niveles se debe contar con una tubería adicional que permita la doble ventilación. conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e instalaciones de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido. Los albañales deben estar provistas en su origen de un tubo ventilador de 0.
Todas las edificaciones consideradas con grado de riesgo alto de incendio. envolvente de edificios no residenciales” NOM-013-ENER. y en su caso. “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de edificios” NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga -especificaciones de seguridad y métodos de prueba” Los equipos. Las gasolineras deben contar en todos los casos con trampas de grasa en las tuberías de agua residual antes de conectarlas a colectores públicos y deben cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.I.2 El Director Responsable de Obra.2. casas de máquinas. sobrepase esta altura. 6. en particular: NOM-001-SEDE. En el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas residuales. antenas.2 PARARRAYOS Las edificaciones deben estar equipadas con sistemas de protección a las descargas eléctricas atmosféricas que las protejan eficientemente contra este tipo de eventualidad. INSTALACIONES ELÉCTRICAS II.2. . La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o terrenos de oxidación deben contar con trampas de grasa registrables. el Corresponsable en Instalaciones deben vigilar que el proyecto y las instalaciones cumplan con lo dispuesto en el Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. torres. y Todas las edificaciones aisladas en un radio de 500. la Administración determinará el sistema de tratamiento a instalar y lo que determine el Reglamento de Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal. IV. “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo” NOM-007-ENER. III. normas y especificaciones consideradas en su diseño. la Administración autorizará el uso de fosas sépticas de transformación rápida que cumplan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente. En las zonas donde no exista red de alcantarillado público. y Se deben colocar desarenadores en las tuberías de agua residual de estacionamientos públicos descubiertos. en los casos y bajo las condiciones siguientes: I. plazas y circulaciones empedradas o adoquinadas. y en su caso. cobertizos. II. soportes de anuncios o cualquier tipo de apéndice.00 m de altura. “Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales” NOM-008-ENER. “Eficiencia energética en edificios. materiales y componentes de las instalaciones eléctricas deben cumplir con las Normas Mexicanas aplicables.00 m sin importar su altura. siempre y cuando se demuestre la absorción del terreno. III. el Corresponsable en Instalaciones deben cumplir con lo dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las instalaciones especiales y deben establecer en la Memoria Descriptiva los criterios. incluyendo aquellas cuyos tanques elevados de metal o concreto. 6. “Instalaciones eléctricas (utilización)” NOM-025-STPS. A las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas negras que provengan de excusados y mingitorios. V. Todos los cuerpos construidos de más de 25.1 INSTALACIONES ESPECIALES El Director Responsable de Obra. 6.
determinados por cálculo en la memoria técnica y sujetarse a las normas oficiales mexicanas correspondientes. mantenimiento y conservación del equipo. terminales aéreas o puntas se deben colocar firmemente ancladas sobre superficies sólidas de techos. 6. debe ser sustentado por la memoria de cálculo. adicionalmente debe existir una punta de descarga a cada 15. muros o pretiles y superficies abiertas en las áreas o zonas más altas de las construcciones. Se colocarán puntas de captación de descargas eléctricas atmosféricas en todo el perímetro a cada 15. En edificaciones para habitación plurifamiliar. jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y vehículos. basándose en cable acorazado. Las tuberías de conducción de gas licuado deben ser de cobre tipo “L” o de fierro galvanizado C -40.3 INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES Las instalaciones de gas en las edificaciones deben sujetarse a las disposiciones que se mencionan a continuación: I.00 m de longitud como máximo en ambos sentidos en superficies horizontales o inclinadas suficientemente extensas. a una altura de cuando menos 1.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LOS RIESGOS POR ELECTRICIDAD ESTÁTICA Las edificaciones donde se almacenen. hasta los electrodos o varillas de puesta a tierra.00 m como máximo y en los vértices de las losas o cubiertas superiores de los edificios. la red de interconexión y los dispositivos de puesta a tierra. de transmisión eléctrica y sistemas de distribución. . Cualquier otro arreglo o el uso de otros sistemas o dispositivos captadores. III. conductores. Los cambios de dirección se harán con curvas con radios no menores a 203 mm. cumplir con las Normas Mexicanas aplicables y se colocarán visibles adosadas a los muros. deben contar con sistemas diseñados en base a estudios especiales. donde no existan flamas o materiales inflamables. desde los elementos captadores.80 m en el exterior en líneas de distribución. evitando la formación de arcos. Las fábricas y almacenes de explosivos así como las plantas de generación. adecuadamente protegido. Los materiales a emplear deben ser resistentes a la corrosión y estar debidamente protegidos contra ella. estar en contacto con el terreno natural. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas y que por la naturaleza de sus procesos empleen materiales. Se considerará como parte del sistema de pararrayos los elementos de captación. sustancias o equipos capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas o que estén ubicados en una zona donde puedan recibir descargas eléctricas atmosféricas. Los materiales. Toda la instalación del sistema de pararrayos formará una red metálica sin interrupción. deben cumplir con lo que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS. La instalación de los elementos de captación. Los recipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado. estar ligada por medio de conectores mecánicos o soldables a la estructura y conectarse por estos mismos medios a barras (electrodos) de cobre debidamente registrables. todos los accesorios y componentes de las instalaciones eléctricas deben cumplir con las Normas Mexicanas correspondientes.Se excluyen aquellas edificaciones ubicadas en el radio de 500. Toda construcción basada en marcos. cubiertas. debe instalarse antes de colar las losas de los pisos.2. pasto o hierba. armaduras o columnas metálicas debe contar con una red de tierras que interconecten entre sí a todas las estructuras. interruptores y en general. Los recipientes de gas deben colocarse a la intemperie en lugares ventilados. La conducción a tierra debe seguir el camino más directo y evitar los dobleces de 90°. los recipientes de gas deben estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso de niños y personas ajenas al manejo.00 m de un edificio más alto. azoteas. empleando para ello los conectores mecánicos o soldables adecuados. tales como: patios. II. como el de sistemas con dispositivos de cebado o los sistemas de dispersión de cargas. 6. esta red.
20 m cuando menos. DE VOZ Y DATOS V. XII. normas y especificaciones considerados en su diseño. según lo determine la Administración. IX.00 m a motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión.00 a 50. y de cualquier tubería con fluidos corrosivos o de alta presión. cumplir con las Normas Mexicanas aplicables y deben estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con las letras “D” o “P”. excepto en cocinas y laboratorios o áreas de trabajo industrial donde se cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 6. podrán estar ocultas en el subsuelo de los patios o jardines a una profundidad de cuando menos 0. se colocarán visibles adosadas a los muros. y una humedad relativa de 50% ± 5%. el Corresponsable en Instalaciones deben considerar lo dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables y deben establecer en la Memoria Descriptiva los criterios. y Todas las instalaciones. XI. Los medidores de gas en edificaciones de habitación se colocarán en lugares secos. Las tuberías de conducción de gas deben colocarse a 0. el Corresponsable en Instalaciones deben considerar lo dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables y deben establecer en la Memoria Descriptiva los criterios. de cualquier dispositivo o conductor eléctrico. Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de locales cerrados. y en su caso. . de 35. Para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se debe solicitar autorización a la Administración antes de su instalación. de 30. VIII. Las conexiones deben ser de acero soldable o fierro roscable. de 20.IV.60 m. XV. medida en bulbo seco. Nunca se colocarán sobre la tierra y aquellos de alto consumo deben apoyarse sobre asientos resistentes a su peso y en posición nivelada. hechas con materiales incombustibles. las tuberías. INSTALACIONES TELEFÓNICAS. A fin de atravesar muros o espacios cerrados deben estar alojados dentro de otro tubo de cuando menos 2 veces el diámetro del tubo que alojan y cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. choques y altas temperaturas. XIII. a razón de un cambio de volumen de aire por hora.5 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE EXPULSIÓN DE AIRE El Director Responsable de Obra. hornos o quemadores. X. los recipientes. Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24° C ± 2° C. y en su caso. VII. iluminados y protegidos de deterioro. Las instalaciones de gas para calefacción deben tener tiros y chimeneas que conduzcan los gases producto de la combustión hacia el exterior. permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia mínima de 25. XIV. Las tuberías de conducción de gas natural deben ser de cobre tipo “L” o de fierro galvanizado C-40. Los sistemas tendrán filtros mecánicos para tener una adecuada limpieza del aire. En ambos casos las tuberías deben estar pintadas con esmalte color amarillo o contar con señalamientos con esmalte color amarillo a cada 3. Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deben ser de acero soldable o fierro negro C-40.00 m a almacenes de materiales combustibles. La presión de diseño máxima permitida en las tuberías será de 4. Las circulaciones horizontales se podrán ventilar a través de otros locales o áreas exteriores. 6.00 m y en las conexiones. Para las edificaciones de comercio y de industrias deben construirse casetas de regulación y medición de gas. normas y especificaciones considerados en su diseño. Quedará prohibida su ubicación en el interior de los locales cerrados.4 El Director Responsable de Obra. VI.00 m a estaciones de alta tensión y de 20. Los calentadores de gas para agua deben colocarse en patios o azoteas o en locales con una ventilación mínima de veinticinco cambios por hora del volumen de aire del local. a una altura de cuando menos 1.2 kg/cm².80 m en el exterior en líneas de distribución. los calentadores para agua. las conexiones y los accesorios deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.00 m a locales con equipos de ignición como calderas.00 m a subestaciones eléctricas.
Documentos similares a Parametros de Diseño
Johan Cazarez Martinez
Adilson Martinez
Arq Leopoldo Ramos
yarimacalle
Israel Gutie Alonso
ルイス ホルヘ
Jose Ramon Ugalde
owiedo
Movilidad Y Accesibilidad En El Gran Resistencia Principales problemas y desafios
KarolContte
ballack_19a4186
Manual Accesibilidad para tecnicos
Dark_Letter
Clarisa Ortigoza
Manual Entorno Accesible
NO31.pdf
eemg333
ley_962.pdf
Chartreuse90
duelo discapacidad
Boletín Jurídico No 7 Julio 2017
Patricia Jacinto
Aceptando La Diferencia
renstarlo
Historia y Política Argentina
NEE cambio de mirada.pdf
Documento de Trabajo No. 03-2007. “BREVE HISTORIA DE LA ACCIÓN AFIRMATIVA EN EL MUNDO”
Serie Propuestas Pedagógicas Para El Aula
EMPLEA-Journal_3-1
Programa de Gobierno Diego Olegario Arcos Insuasty 2016 - 2019
Artículo 86 y 87 de la república Bolivariana de Venezuela
Ana L. López
Rehabilitación de Base Comunitaria
RLedgerd
Estado y Desafíos de La Inclusión Educativa
Amparo_esclerosis_derecho_a_la_salud.pdf
DCN MODIFICADO RM. 119 ED. - 2015 FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA
Plan-Calidad.pdf
Folleto Cvo_octubre 2017
Mayli Velásquez
La Terapia Ocupacional Es La Ciencia y Arte Que Consiste en El Uso de La Actividad y Ocupación Como Medio Terapéutico
Analisis Critico Al Decreto 170!! LEER
Pavimentos Para Juegos Infantiles
Ing Civil Edwin Yaulli
Plan 2020 Nacional de Educacion a Largo Plazo

References: Artículo 620
 artículo 92
 artículo 99
 artículo 90
 Artículo 680

Artículo 86