Source: http://docplayer.it/10889776-Modello-di-registro-della-sicurezza-antincendio.html
Timestamp: 2018-05-23 17:56:40+00:00

Document:
MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - PDF
Download "MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO"
Michelina Danieli
1 I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro della Sicurezza Antincendio (cod ) DIMOSTRATIVO
2 MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Modello di REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Art. 5 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Allegato II punto 2.11 e Art. 4 D.M. 10 marzo 1998 (Cod ) Il modello di registro vuole essere un sussidio per il Datore di Lavoro nella gestione dei luoghi di lavoro sotto il profilo della sicurezza antincendio. Gli effetti di tale attività ricadono in modo diretto sulla tutela della popolazione aziendale e delle altre persone che accedono ai luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (fornitori, clienti, visitatori, utenti, ecc.). La strutturazione in capitoli consente da un lato il monitoraggio degli aspetti impiantistici, e dall altro di quelli organizzativi. In particolare il Registro dei controlli è composto da: Riferimenti legislativi, norme tecniche e periodicità delle verifiche (qualora definite dalle norme); Schede relative alle verifiche di: - estintori - impianti idrici antincendio - impianti speciali (rivelazione e segnalazione, evacuatori, ecc.) - impianti tecnologici (centrali termiche, impianti di riscaldamento/condizionamento ecc.) - controlli vari (vie ed uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza, ecc.) - dispositivi di protezione individuale antincendio Schede relative alle attività di: - informazione - formazione - esercitazioni Il registro è costituito da schede precompilate (da completare a cura di personale incaricato dal Datore di Lavoro) e può essere integrato con l inserimento di verbali e rapporti di verifica redatti a cura delle ditte specializzate incaricate per le varie attività. Il modello proposto rappresenta un valido strumento di gestione della sicurezza antincendio anche nelle aziende non soggette ai controlli dei Comandi dei Vigili del Fuoco, in quanto è possibile selezionare le schede di interesse. w w w. p o l i s t u d i o. i t
3 REGISTRO SICUREZZA ANTINCENDIO Art. 5 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Allegato II punto 2.11 e Art. 4 D.M. 10 marzo 1998 NOME AZIENDA Stabilimento Indirizzo Attività soggette (D.M. 16 febbraio 1982) N. N. N. N. N. N. N. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: POLISTUDIO S.p.A. SOCIETA DI INGEGNERIA via Cimarosa n CEREGNANO (RO) Tel r.a. Fax Cap. Soc int. vers. Iscrizione Registro Imprese di Rovigo C.F. e P.IVA
4 SOMMARIO 1.0 RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.P.R. 12 Gennaio 1998, n D.M. 10 marzo Norme tecniche e periodicità Estintori Impianto idrico antincendio Impianto automatico antincendio Impianti speciali Impianti elettrici Impianti tecnologici Controlli vari Dispositivi di protezione individuale Informazione Formazione Esercitazione LA GESTIONE DEL REGISTRO SICUREZZA ANTINCENDIO Premessa Struttura del documento AZIONI PREVENTIVE Sorveglianza Controllo Periodico Manutenzione Revisione Informazione Formazione Esercitazione Incaricato ESTINTORI ESTINTORI IN DOTAZIONE ESTINTORI A POLVERE ESTINTORI A SCHIUMA ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO 2 ) ESTINTORI A IDROCARBURI ALOGENATI ESTINTORI AD ACQUA VERBALE ESTINTORI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO IDRANTI IN DOTAZIONE IDRANTI A MURO E CASSETTE A CORREDO IDRANTI A COLONNA SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO NASPI VERBALE IDRANTI/NASPI RETE IDRICA ANTINCENDIO (Pompe, Valvole, Riserva) VERBALE RETE IDRICA ANTINCENDIO IMPIANTO AUTOMATICO ANTINCENDIO IMPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICI (Sprinkler) IMPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICI (Gas)... 30
5 6.3 VERBALE IMPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICI IMPIANTI SPECIALI IMPIANTO RIVELAZIONE SEGNALAZIONE INCENDIO VERBALE IMPIANTO RIVELAZIONE SEGNALAZIONE INCENDIO EVACUATORI FUMO E CALORE VERBALE EVACUATORI FUMO E CALORE IMPIANTI ELETTRICI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA VERBALE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI CENTRALI TERMICHE VERBALE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO VERBALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CONTROLLI VARI VIE DI ESODO/USCITE DI EMERGENZA VERBALE VIE DI ESODO/USCITE DI EMERGENZA SEGNALETICA DI SICUREZZA VERBALE SEGNALETICA DI SICUREZZA PORTE TAGLIAFUOCO VERBALE PORTE TAGLIAFUOCO DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE LUNGO LE VIE DI ESODO VERBALE DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE LUNGO LE VIE DI ESODO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AUTORESPIRATORE VERBALE AUTORESPIRATORE INFORMAZIONE FORMAZIONE ESERCITAZIONE INFORMAZIONE FORMAZIONE ESERCITAZIONE VERBALE INFORMAZIONE VERBALE FORMAZIONE VERBALE ESERCITAZIONE ANTINCEDIO... 61
6 1.0 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n 59. Art. 5 Obblighi connessi con l esercizio dell attività 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adattate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l insorgere di un incendio e sulle procedure da adottare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. 3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni ovvero delle condizioni esercizio dell attività che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento. 1.2 D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. Art.4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o fornitore. omissis
7 1.3 Norme tecniche e periodicità Estintori ESTINTORI A POLVERE Azione preventiva Normativa Periodicità Sorveglianza UNI 9994:03 p. 5.1 Consigliato mensile Controllo UNI 9994:03 p mesi Revisione UNI 9994:03 p anni Collaudo UNI 9994:03 p /12 anni (con marcatura CE) ESTINTORI A SCHIUMA Azione preventiva Normativa Periodicità Sorveglianza UNI 9994:03 p. 5.1 Consigliato mensile Controllo UNI 9994:03 p mesi Revisione UNI 9994:03 p mesi Collaudo UNI 9994:03 p /12 anni (con marcatura CE) ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO 2 ) Azione preventiva Normativa Periodicità Sorveglianza UNI 9994:03 p. 5.1 Consigliato mensile Controllo UNI 9994:03 p mesi Revisione UNI 9994:03 p anni Collaudo UNI 9994:03 p anni ESTINTORI A IDROCARBURI ALOGENATI Azione preventiva Normativa Periodicità Sorveglianza UNI 9994:03 p. 5.1 Consigliato mensile Controllo UNI 9994:03 p mesi Revisione UNI 9994:03 p anni Collaudo UNI 9994:03 p /12 anni (con marcatura CE) omissis
8 4.0 ESTINTORI
9 4.1 ESTINTORI IN DOTAZIONE Elenco degli apparecchi in esercizio Numero di identificazione Numero di matricola Estinguente Peso e potere estinguente Luogo di installazione Anno costruzione Data Il Responsabile dell attività
10 4.1.1 ESTINTORI A POLVERE Azione Preventiva SORVEGLIANZA Premesso che l azione di sorveglianza viene svolta giornalmente dal personale aziendale incaricato attraverso un controllo visivo degli estintori, viene redatto un apposito verbale ogni qualvolta si rilevino anomalie e comunque secondo la seguente periodicità. PERIODICITA : CONSIGLIATO MENSILE INCARICATO: PROCEDURA: Controllare, con costante e particolare attenzione, l estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l effettuazione dei seguenti accertamenti: Sia presente e segnalato con apposito cartello, in modo visibile (es.: recante la dicitura estintore e/o estintore N.. ; Sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l accesso allo stesso sia libero da ostacoli; Non sia manomesso o mancante lo spinotto di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; I Contrassegni distintivi esposti a vista e siano ben leggibili; Il manometro indichi un valore di pressione compreso all interno del campo verde; Non presenti anomalie quali: ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.; Assenza di danni alla struttura di supporto (se portatile), o alla maniglia e alle ruote (se carrellato). Il cartellino di manutenzione sia presente sull apparecchio e sia correttamente compilato; Controllare che l estintore sia correttamente agganciato o alloggiato; Se il supporto o alloggiamento è danneggiato va subito sostituito o riposizionato. CONTROLLO PERIODICITA : 6 MESI INCARICATO: Ditta PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) REVISIONE PERIODICITA : 3 ANNI INCARICATO: Ditta PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) COLLAUDO PERIODICITA : 6/12 ANNI (con marcatura CE) INCARICATO: Ditta PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) Data Il Responsabile dell attività La Ditta incaricata omissis
11 4.2 VERBALE ESTINTORI Verbale n. del N estintore Sorveglianza Controllo Revisione Collaudo ESITO ESITO ESITO ESITO Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Descrizione ricambi/note Data Il Responsabile dell attività La Ditta incaricata omissis
12 5.0 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO omissis
13 6.3 VERBALE IMPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICI Verbale n. del Elemento verificato Sorveglianza Controllo Periodico Manutenzione Revisione programmata Sostituzione estinguente ESITO ESITO ESITO ESITO ESITO Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Descrizione ricambi/note Elemento verificato Sorveglianza Controllo Periodico Manutenzione Revisione programmata Sostituzione estinguente ESITO ESITO ESITO ESITO ESITO Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Descrizione ricambi/note Elemento verificato Sorveglianza Controllo Periodico Manutenzione Revisione programmata Sostituzione estinguente ESITO ESITO ESITO ESITO ESITO Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Descrizione ricambi/note Data Il Responsabile dell attività La Ditta incaricata omissis
14 12.0 INFORMAZIONE FORMAZIONE ESERCITAZIONE
15 12.1 INFORMAZIONE FORMAZIONE ESERCITAZIONE Azione Preventiva INFORMAZIONE PERIODICITA : INCARICATO: PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) FORMAZIONE PERIODICITA : INCARICATO: PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) ESERCITAZIONE ANTINCENDIO PERIODICITA : ALMENO ANNUALE INCARICATO: PROCEDURA: Vedi schede seguenti (a cura dell incaricato) Data Il Responsabile dell attività La Ditta incaricata
16 12.2 VERBALE INFORMAZIONE Verbale n. del ARGOMENTO: Relatore: Partecipanti NOME E COGNOME FIRMA Sintesi della riunione Direzione Relatore Data omissis
Norma UNI 9994-1:2013 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori d'incendio - Parte 1:
Brugherio, (Mi) 15 Luglio 2013 A tutti i Clienti C/O loro sedi OGGETTO : La nuova versione della norma UNI 9994 Come molti di voi sapranno in data 20 giugno 2013 è stata pubblicata la norma in oggetto,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI P.co degli Aranci 81100 Caserta (CE) PRINCIPALI INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATARI: ADDETTI ALL EMERGENZA COMPONENTI SQUADRA ANTINCENDIO. Il Datore di Lavoro dott.ssa
Manutenzione estintori: Norma UNI 9994-1 (20.06.2013)
Manutenzione estintori: Norma UNI 9994-1 (20.06.2013) La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata e il
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 Norma UNI 9994:2013 Pagina 1 di 39 SOMMARIO Anagrafica aziendale... 3 1. Premessa... 4 2. Perché questo registro?... 5 3. Le fasi di manutenzione...
Istituto Comprensivo TALIERCIO Via Commercio, 1 Marina di Carrara SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE REGISTRO ANTINCENDIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO
CONTROLLO INIZIALE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE PROGRAMMATA ED IL COLLAUDO DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO, QUALE NORMA SEGUIRE?
Il 20 Giugno 2013 dopo 10 anni è stata diffusa la nuova norma per gli estintori di incendio nella sua parte 1, la norma UNI 9994-1 edizione Giugno 2013 va a sostituire la norma UNI 9994:2003. Qui sotto
N 111 del 30/05/2016 Registro Generale N 825 del 30/05/2016. OGGETTO: Manutenzione e ricarica estintori Affidamento incarico AC0400ACIG ZEC1A12C75
COPIA CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce 5 Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Gara - Contratti D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 111 del 30/05/2016 Registro Generale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Servizio di Prevenzione e Protezione Registro controlli antincendio SCHEDA CONTROLLO DELLE USCITE DI SICUREZZA Controllo periodico Controllo straordinario Piano Controllo
CONTENUTI E MODALITA DI GESTIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Il presente documento è in formato MS Word e solo per motivi di protezione fornito in questa sede in pdf COMUNE DI BATTIPAGLIA Provincia SA Azienda Casa di Riposo per ANZIANI CASTELLUCCIO Datore di Lavoro
Le novità subentrate sono le seguenti: 1. CAPITOLO 3 TERMINI E DEFINIZIONI
La nuova normativa UNI 9994-1 edizione 06/2013: Estintori d incendio - Manutenzione Dopo 10 anni ecco, rivista e aggiornata alle esigenze del mercato, la nuova norma tecnica UNI 9994-1 (prima parte), in
Norma UNI 9994-1 - 2013
Norma UNI 9994-1 - 2013 La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico,la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio.
Registro antincendio e dei controlli periodici
Registro antincendio e dei controlli periodici Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 Art. 4. D.M 10 marzo 1998 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 www.sicurezzainnanzitutto.it
SCHEDE PREVENZIONE INCENDI
Da consegnare ai collaboratori scolastici perché segnino l intervento delle ditte esterne che sarà poi riportato sul registro antincendio SCHEDE PREVENZIONE INCENDI Scuola ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI
OGGETTO: Manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di estinzione incendi e degli impianti di sicurezza antincendio e delle relative forniture accessorie CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Verbania, lì
REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
Amministrazione Provinciale di Pordenone Settore Edilizia e Appalti AUDITORIUM CONCORDIA Via Interna, 2 Pordenone REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO Auditorium Sala Conferenze Sala Teatrale e Musicale
Avv. Nicola Vito DISANTO
REGISTRO DA IMPOSTARE PER I CONTROLLI PERIODICI DA ESEGUIRE IN MATERIA DI PRENVEZIONE INCENDI AZIENDALI ALMENO: CONTROLLO ANNUALE 1. - MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO
REGISTRO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 2012-2013 SEDE di
Autonomia Scolastica n. 24 Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) Tel e Fax. 089876220 - C.M. SAIC81100T - C.F. 80025250657 Email :saic81100t@pec.istruzionew.it
Servizi in Materia Ambientale Ambiente, Prevenzione, Medicina, Formazione, Ecologia, Rifiuti
Città Travagliato, 01.10.2015 Spett.le cliente ANTINCENDIO E PREVENZIONE La norma UNI 9994-1:2013 si applica in tutte quelle attività, inpendentemente dalla presenza o obbligo del CPI o meno. La stessa
Liceo Scientifico Statale Charles Darwin Plesso: SUCCURSALE Via San Giorgio 10090 Sangano (TO)
REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE Plesso: SUCCURSALE_Sangano Indirizzo: Via San Giorgio 10090 Città: Sangano (TO) Telefono: 011 90 87 184 Classe di Rischio Incendio: 0-1 - 2-3 - 4-5 Certif. Prevenzione
La scelta dell azienda di manutenzione degli impianti antincendio, i manutentori, le competenze
La scelta dell azienda di manutenzione degli impianti antincendio, i manutentori, le competenze Marino Mariani CEA Estintori SpA Sviluppo e Supporto ai Servizi di Sicurezza e Antincendio Imola, 19 novembre
PREVENZIONE INCENDI IL RUOLO DELLA MANUTENZIONE
PREVENZIONE INCENDI IL RUOLO DELLA MANUTENZIONE 1 Associazione M. A. I. A. Autore: Giuseppe Macchi Introduzione L evoluzione legislativa ed ancora di più quella normativa sia nazionale che europea nel
REGISTRO DI SORVEGLIANZA PERIODICA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE Via G. Deledda, 2-09036 GUSPINI (Codice Fiscale 91011420923 Tel 070/970051-Fax 070/9783069) e-mail mail: caee046004@istruzione.it sito: www.direzionedidatticastataleguspini.it
Verifica da effettuarsi a cura dell Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza
Verifica da effettuarsi a cura dell Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza Scheda di verifica ESTINTORI A POLVERE Data Risultato della verifica Eventuali Interventi firma
Il Progetto Formazione II MEETING MANUTENTORI ANTINCENDIO Milano, 12 maggio 2011 1 La formazione nel settore della manutenzione antincendio Il gruppo, costituito nel 2003, ha l obiettivo di supportare
COMUNE DI SOMMATINO Provincia di Caltanissetta
COMUNE DI SOMMATINO Provincia di Caltanissetta Istituto Statale di Istruzione dell'infanzia, Primaria e Secondaria Nino Di Maria Viale Garibaldi, 9 9309 Sommatino (CL) Tel: 09228747 Fax: 0922873789 - e.mail:
Diamo valore alla vostra sicurezza
Diamo valore alla vostra sicurezza Assistenza Emporio Accademia L organizzazione fa la sicurezza La sicurezza è una cosa seria. E complessa. Non è quindi un caso se ai professionisti della sicurezza vengono
ANTINCENDIO I NOSTRI SERVIZI ED I NOSTRI PRODOTTI GESTIONE COMPUTERIZZATA ATTREZZATURA ANTINCENDIO Esclusivo software gestionale per l elaborazione dei dati analitici, riferimenti UNI e scadenze operative
ATTIVITÀ DI TE.S.I. S.r.l.
Prove, collaudi e certificazioni nel campo antincendio; formazione; consulenze tecniche; verifiche ascensori. ATTIVITÀ DI Tecnologie Sviluppo Industriale S.r.l. (TE.S.I.) é un'azienda articolata in più
Norma Uni 994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi Estintori d'incendio Parte 1
A tutti i Clienti Corsalone, (AR) 01 Agosto 2014 C/O Loro sedi Oggetto: Norma UNI 9994-1:2013 Il 20 Giugno 2013 dopo 10 anni è stata pubblicata la nuova norma per gli estintori di incendio nella sua parte
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA RAGIONE SOCIALE O TIMBRO DELL AZIENDA : Responsabile della gestione del registro : DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO: REV. REDAZIONE DESCRIZIONE
Registro della Sicurezza Antincendio
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO" VIA OLONA, 9 - M0NTESILVANO (Pescara) Tel. 0854453744 Fax 0854450786 [PEIC827008@ISTRUZIONE.IT] [PEIC827008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Istituto Comprensivo Statale L. Acquaviva di Catignano Via Madonna Delle Grazie s.n. Telefono 085841408-fax 085841238 Codice fiscale 91100520682 posta elettronica peic819009@istruzione.it sito web: www.istitutoacquaviva.com
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ASSOCIAZIONE
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ASSOCIAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO ANAGRAFICA ASSOCIATI RAGIONE SOCIALE: FORMA SOCIETARIA: INDIRIZZO: CITTA : CAP: PROV: TEL: FAX: SITO: NOME: PERSONA DI RIFERIMENTO
Operazioni manutentive periodiche obbligatorie previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche riguardo:
S.C. Tecnico Progetti Integrati B CODICE CIG : 530290821E ALLEGATO 3 Operazioni manutentive periodiche obbligatorie previste dalla normativa e dalle specifiche tecniche riguardo: 1. Estintori 2. Idranti

References: Art. 5
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 4
 articolo 20
 Art. 5
 articolo 3
 Art.4
 Art. 12
 Art. 4