Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-24-noviembre-2006-comunidad-autonoma-de-cataluna-189985
Timestamp: 2016-10-20 22:29:17+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Territoriales a les Terres de L'Ebre, TRI/ /2006, de 24 de noviembre, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (exp. I612/067/05)
RESOLUCIÓN de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Territoriales a les Terres de L'Ebre, TRI/ /2006, de 24 de noviembre, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (exp. I612/067/05) Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Territoriales a les Terres de L'Ebre, TRI/ /2006, de 24 de noviembre, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (exp. I612/067/05) Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	La empresa Bon Vent de Corbera, S. L., con domicilio social en la c. Navas de Tolosa, 161, 08224 Terrassa, ha solicitado ante los Servicios Territoriales de Trabajo e Industria en Les Terres de l'Ebre la autorización administrativa, la aprobación del Proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica de la subestación transformadora 30/132 kV para el parque eólico Vilalba dels Arcs, en el término municipal de Vilalba dels Arcs (Terra Alta).
De acuerdo con lo que establecen el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; y los artículos 125 y 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la mencionada solicitud ha sido sometida a un período de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm. 4681, de 21.7.2006, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vilalba dels Arcs.
Asimismo, de acuerdo con lo que prevé el artículo 127 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se solicitó un informe al Ayuntamiento de Vilalba dels Arcs, que en la sesión plenaria de 21.6.2006 acordó informar favorablemente en relación con la subestación 132/30 kV, expediente número I612/067/05, en Vilalba dels Arcs.
La Plataforma para la Defensa de La Terra Alta, en fecha 21.8.2006, presentó alegaciones de tipo ambiental que hacen referencia a la incidencia sobre el paisaje, la fauna y los campos de cultivo y la compatibilidad con el turismo o otras actividades, que una vez estudiadas por el peticionario y analizadas no procede su consideración al tener carácter ambiental y no encontrarse la autorización de esta instalación dentro de ninguno de los supuestos previstos en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias de competencia de otros organismos o entidades públicas necesarias para realizar las obras y las instalaciones mencionadas de acuerdo el artículo 120.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. También solicitó la condición de parte interesada en el expediente, que le fue otorgada.
El GEPEC, en fecha 21.8.2006, solicitó la condición de parte interesada en el expediente, que le fue otorgada.
1. Otorgar la autorización administrativa del Proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de la subestación transformadora 30/132 kV para el parque eólico Vilalba dels Arcs, en el término municipal de Vilalba dels Arcs (Terra Alta).
Tipo exterior convencional con dos posiciones de línea y dos posiciones de transformador.
Dos transformadores 132/30 kV de 50 MVA con regulación de carga.
Cabinas de interior blindadas aisladas en SF6 con dos posiciones de transformador, diez posiciones de línea, dos posiciones de servicios auxiliares y dos posiciones de medida de tensión de barras.
Transformación para servicios auxiliares en corriente alterna y en corriente continua.
Un transformador 30/0,400 kV de 160 kVA, un rectificador batería 125 Vcc y 100 Ah, y dos convertidores 125/48 Vcc.
Finalidad: garantizar la recepción de la energía procedente del parque eólico Vilalba dels Arcs, su transformación de la tensión de distribución de 30 kV y distribución en la línea de evacuación a 132 kV, promovida por la empresa Aprofitament d'Energies Renovables de la Terra Alta, SA (AERTA). Termino municipal: Vilalba dels Arcs. Presupuesto: 2.844.672,00 euros.
3. Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza. Esta declaración de utilidad pública lleva implícita la ocupación urgente de los bienes y derechos afectados que se sometieron a información pública en el Anuncio publicado en el DOGC núm. 4681, de 21.7.2006, y conlleva las afecciones que se describen en las modificaciones sobrevenidas de la tramitación del expediente.
1. Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto técnico y posterior modificación presentados, firmados por el ingeniero industrial señor Francesc Roig Munill, colegiado núm. 11889, visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña con el núm. 318766 en fecha 9 de mayo de 2005, que ha servido de base para la tramitación del expediente con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. La construcción y el funcionamiento de esta instalación eléctrica se someten a lo establecido en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas por la Orden ministerial de 18 de octubre de 1984; la Ley 13/1987, de 9 de julio, de segundad de las instalaciones industriales, y el resto de las disposiciones de aplicación general.
5. Los Servicios Territoriales de Trabajo e Industria en Les Terres de l'Ebre podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y una vez finalizadas en relación con el cumplimiento de las condiciones generales y especiales de esta Resolución.
7. La Administración dejará sin efecto esta autorización administrativa por las causas que establece el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y en el supuesto de incumplimiento, por parte del titular de la instalación, de las condiciones impuestas en ésta.
8. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y es independiente de las autorizaciones o licencias de competencia de otros organismos o entidades públicas necesarias para realizar las obras y las instalaciones aprobadas. La publicación de la presente Resolución tendrá los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en relación con los titulares de las fincas desconocidos y de domicilio ignorado.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el director general de Energía y Minas (c. Provença, 339, 2.º, 08037 Barcelona), en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tortosa, 24 de noviembre de 2006.-Fermí Andrés i Molins, Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real decreto 
 artículo 127
 Real decreto 
 artículo 120
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 34
 Resolución 
 artículo 59
 artículo 114