Source: https://www.fonkel.com.mx/detalleproducto.php?id=441
Timestamp: 2020-08-13 10:32:36+00:00

Document:
ALTANOVA IST20175
- Bancos De Capacitores
- Filtro Activo Armónico
Prueba Disparo Automático de Generación
STS 4000 - Probador Multifuncional para Elementos de Subestación, marca ISA Test modelo STS4000. Cat.20175
Código: IST20175
Categoría: PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS
Modelo: STS 4000
Transformadores de Corriente (TCs), Convencionales y no Convencionales (usando protocolo IEC61850-9-2): Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo tensiones. Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo Corrientes (con opción 50175, no incluida). Medición de Burden o carga Secundaria. Curva de Excitación o Saturación del Núcleo Magnético.
El equipo es capaz de probar automáticamente Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial, Transformadores de Potencia, Interruptores de Potencia, Cuchillas Desconectadoras, Motores, Generadores, Apartarrayos, Boquillas, Capacitores, Redes de Tierra y Líneas de Transmisión.
Tiene la facilidad de probar TC y TPs, tanto del tipo convencional como los no convencionales, a través del Merging Unit (MU) usando el protocolo IEC 62850-9-2
Puede realizar pruebas de inyección primaria de hasta 3000 A en C.A. solamente con opción opción 50175 no incluida, Modelo BUX 3000.
Cuenta con tres medidas de seguridad integradas: llave de seguridad, paro de emergencia y relevador de A.T.
1. DESCRIPCIÓN: Equipo Multifunción Para realizar las Pruebas a:
1.1. Transformadores de Corriente (TCs), Convencionales y no Convencionales (usando protocolo IEC61850-9-2):
1.1.1. Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo tensiones
1.1.2. Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo Corrientes (con opción 50175, no incluida)
1.1.3. Medición de Burden o carga Secundaria.
1.1.4. Curva de Excitación o Saturación del Núcleo Magnético
1.1.5. Medición de Resistencia de Devanados
1.1.6. Tensión Soportada en C.A.
1.1.8. Prueba a Bobinas Tipo Rogowski (con opción 50175, no incluida)
1.1.9. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia (con opción 11175, no incuida)
1.1.10. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incuida).
1.2. Transformadores de Potencial (TPs) y Divisores Capacitivos, Convencionales y no Convencionales (usando protocolo IEC61850-9-2):
1.2.1. Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase
1.2.2. Medición de Burden o carga Secundaria.
1.2.3. Medición de Resistencia de Devanados
1.2.4. Tensión Soportada en C.A.
1.2.5. Seguimiento de Polaridad desde el Secundario del TC hasta el Tablero (con opción 41175, no incuida)
1.2.6. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia (con opción 11175, no incuida)
1.2.7. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incuida)
1.3. Transformadores de Potencia
1.3.1. Relación de Transformación por Tap
1.3.2. Medición de Resistencia Estática de Devanados por Tap
1.3.3. Medición de Resistencia Dinámica de Devanados por Tap
1.3.4. Tensión Soportada en C.A.
1.3.5. Corriente de Excitación o Prueba en Vació
1.3.6. Medición de la Impedancia de Cortocircuito por Tap
1.3.7. Medición de la Reactancia de Dispersión
1.3.8. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia a los transformadores de 2 y 3 devanados (con opción 11175, no incuida)
1.3.9. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incuida)
1.4. Interruptores de Potencia y Cuchillas de Potencia
1.4.1. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia (con opción 11175, no incuida)
1.4.2. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incuida)
1.5. Generadores y Motores
1.5.1. Medición de Resistencia Óhmica de Devanados
1.5.2. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia (con opción 11175, no incluida y Agregando también Reactores de Compensación RCTD con la Opción 47175 No Incluida)
1.5.3. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incluida y Agregando también Reactores de Compensación RCTD con la Opción 47175 No Incluida)
1.6. Apartarrayos, Boquillas y Capacitores
1.6.1. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia (con opción 11175, no incuida)
1.6.2. Medición de Capacitancia (con opción 11175, no incuida)
1.7. Redes de Tierra (Solo con Opción 81175 No Incluida)
1.7.1. Resistencia de Puesta a Tierra
1.7.2. Resistividad de Terreno
1.7.3. Potencial de Paso
1.7.4. Potencial de Toque
1.8. Líneas de Transmisión (Solo con Opción 84175 No Incluida)
1.8.1. Impedancia de Secuencia Positiva
1.8.2. Impedancia de Secuencia Negativa
1.8.3. Impedancia de Secuencia Cero
1.8.4. Constante de Aterrizamiento de la línea.
1.9. Pruebas a Interruptores Electromagnéticos y Relevadores de Protección
1.9.1. Corriente y tiempo de operación
2. CARACTERISTICAS GENERALES:
2.1. El equipo es capaz de probar automáticamente Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial, Transformadores de Potencia, Interruptores de Potencia, Cuchillas Desconectadoras, Motores, Generadores, Apartarrayos, Boquillas, Capacitores, Redes de Tierra y Líneas de Transmisión.
2.2. Tiene la facilidad de probar TC y TPs, tanto del tipo convencional como los no convencionales, a través del Merging Unit (MU) usando el protocolo IEC 62850-9-2
2.3. Puede realizar pruebas de inyección primaria de hasta 3000 A en C.A. solamente con opción opción 50175 no incluida, Modelo BUX 3000.
2.4. Cuenta con tres medidas de seguridad integradas: llave de seguridad, paro de emergencia y relevador de A.T.
2.5. Mide automáticamente la relación de transformación de los transformadores de potencia, resistencia de devanados y de la inductancia de corto circuito, probando también la operación del cambiador de Taps.
2.6. Incorpora un generador de cuatro salidas integrado en el equipo:
2.6.1. Baja corriente en C.A
2.6.2. Baja corriente en C.D.
2.6.3. Alta Tensión en C.A.
2.6.4. Baja tensión en C.A.
2.7. Cuenta con tres entradas de medición para tensión: C.D., C.A. y corriente C.A./C.D.
2.8. Cuenta con una gran pantalla gráfica a color (640 x 480 pixeles, 1 VGA) y un panel de control interconstruidos en el equipo además de una interfaz sumamente amigable al operador, la cual no requiere controlador externo para su uso.
2.9. Cuenta con un programa interno para configurar secuencias de prueba manuales y automáticas, analizar las mediciones y generar reportes.
2.10. Todos los parámetros y los resultados de las pruebas son almacenados en la memoria interna del equipo y pueden descargarse a través del puerto de comunicación Ethernet o a través de una memoria USB externa y analizarlos en una PC bajo ambiente Windows.
3.1. Salida de Frecuencia ajustable; Alcance: 15 hasta 500 Hz, resolución: 10 mHz; exactitud: 10ppM.
3.2. Generación de Salida de Baja Corriente en C.A. seleccionable:
3.2.1. De 3 ó 6 A de CA; 70 ó 140 V de CA; 420 VA; frecuencia ajustable desde 15-500 Hz
3.3. Generación de Salida de Baja Corriente en C.D. seleccionable:
3.3.1. De 3 ó 6 A de CD; 65 ó 130 V de CD; 390 W.
3.4. Generación de Alta Tensión de C.A.: La salida de Alto voltaje está aislada por medio de un interruptor de A.T. dentro del equipo de prueba. Este interruptor se cierra sólo cuando el operador selecciona una prueba de alto voltaje, después de girar la llave y se presiona el botón de inicio START. Los alcances de voltaje son los siguientes:
3.4.1. Alta tensión de CA (Siempre y cuando el Equipo se Alimente con 230 V de C.A.) hasta 2000 V; 1.25 A; 2500 VA; 60 s; Frecuencia ajustable (15-500 Hz).
3.4.2. Alta tensión de CA (Siempre y cuando el Equipo se Alimente con 230 V de C.A.) hasta 1000 V; 2.5 A; 2500 VA; 60 s; Frecuencia ajustable (15-500 Hz).
3.4.3. Alta tensión de CA (Siempre y cuando el Equipo se Alimente con 230 V de C.A.) hasta 500 V; 5 A; 2500 VA; 60 s; Frecuencia ajustable (15-500 Hz).
3.4.4. Exactitud Típica en todos los alcances: ± 0.05% lectura ± 0.05% del alcance.
3.4.5. Exactitud Garantizada en todos los alcances: ± 0.1% lectura ± 0.1% del alcance.
3.5. Alcances de Medición de corriente de la salida de Alta Tensión de C.A.:
3.5.1. Alcance de 0.05 A Exactitud Típica ± 0.1% lectura ± 0.1% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.2% lectura ± 0.2% del alcance, Resolución 0.01 mA.
3.5.2. Alcance de 0.5 A Exactitud Típica ± 0.05% lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1% lectura ± 0.1% del alcance, Resolución 0.1 mA.
3.5.3. Alcance de 5 A Exactitud Típica ± 0.2% lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.4% lectura ± 0.1% del alcance, Resolución 1 mA.
3.6. Generación de Baja Tensión en C.A.: 70 ó 140 V; 420 VA; Frecuencia ajustable desde 15 hasta 500 Hz.
3.7. Medición de entradas externas:
3.7.1. Corriente C.A. Alcance 1 A. Exactitud Típica ± 0.05 % de lectura ± 0.05 % del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 0.1 mA. Impedancia de Entrada 0.1 ?.
3.7.2. Corriente C.A. Alcance 10 A. Exactitud Típica ± 0.05 % de lectura ± 0.05 % del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 1 mA. Impedancia de Entrada 0.1 ?.
3.7.3. Corriente C.D. Alcance 1 A. Exactitud Típica ± 0.03 % de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.05 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 0.1 mA. Impedancia de Entrada 0.1 ?.
3.7.4. Corriente C.D. Alcance 10 A. Exactitud Típica ± 0.03 % de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.05 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 1 mA. Impedancia de Entrada 0.1 ?.
3.7.5. Alcances Altos en Tensión de C.A.:
3.7.5.1. Alcance de 300 mV, Exactitud Típica ± 0.15% de lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.3 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 0.015 mV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.5.2. Alcance de 3 V, Exactitud Típica ± 0.1% de lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.2 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 0.15 mV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.5.3. Alcance de 30 V, Exactitud Típica ± 0.05% de lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 1.5 mV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.5.4. Alcance de 300 V, Exactitud Típica ± 0.05% de lectura ± 0.05% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.1 % del alcance. Resolución 15 mV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.6. Alcances Bajos Tensión de C.A.:
3.7.6.1. Alcance 30 mV, Exactitud Típica ± 0.1% de lectura ± 0.25% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.2 % de lectura ± 0.5 % del alcance. Resolución 3 µV. Impedancia de Entrada 10 M?.
3.7.6.2. Alcance 300 mV, Exactitud Típica ± 0.08% de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.15 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 30 µV. Impedancia de Entrada 10 M?.
3.7.6.3. Alcance 3 V, Exactitud Típica ± 0.03% de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.05 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 150 µV. Impedancia de Entrada 10 M?.
3.7.8. Alcances Bajos Tensión de C.D.:
3.7.8.1. Alcance 10 mV, exactitud típica ± 0.05% de lectura ± 0.15% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.3 % del alcance. Resolución 0.4 µV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.8.2. Alcance 100 mV, exactitud típica ± 0.05% de lectura ± 0.1% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.1 % de lectura ± 0.2 % del alcance. Resolución 4 µV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.8.3. Alcance 1 V, exactitud típica ± 0.03% de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.05 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 75 µV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.7.8.4. Alcance 10 V, exactitud típica ± 0.03% de lectura ± 0.08% del alcance, Exactitud Garantizada ± 0.05 % de lectura ± 0.15 % del alcance. Resolución 400 µV. Impedancia de Entrada 500 k?.
3.8. Cronómetro:
3.8.1. Una entrada digital con selector: Normalmente Abierto, Normalmente Cerrado.
3.8.2. Tipo de entrada: seco o húmedo.
3.8.3. Máxima entrada: 300 V de C.A. o de C.D..
3.8.4. Umbrales de voltajes de entrada seleccionables: 5 V, 24 V, 48 V o mayor de 80 V.
3.8.5. Resolución del temporizador: 1 ms
3.8.6. Exactitud: entrada digital: ± 0.001% de la medición ± 0.1 ms para entrada con duración de más de 1 ms.
3.8.7. Máximo tiempo medido: 9999 s.
3.8.8. Selección de medición de tiempo en ciclos o en segundos.
3.9. Medición de ángulo de fase en el alcance desde 0° hasta 360°. Resolución 0.01°. Exactitud: ±0.1° tipica y ±0.2° garantizada.
3.10. A partir de las mediciones internas y externas el equipo calcula los siguientes parámetros:
3.10.1. Relación de Transformación
3.10.2. Polaridad
3.10.3. Burden o Carga
3.10.4. Curva de saturación ANSI C57.13.1 a 30°, ANSI C57.13.1 a 45° o IEC60044-1
3.10.5. Resistencia Óhmica
3.10.6. Impedancia de Cortocircuito
3.10.7. Reactancia de Dispersión
3.10.8. Corriente de Excitación
3.11. Alcances de medición de relación de transformación:
3.11.1. De 0.8 a 166, Exactitud Típica ±0.2%, Resolución: 1.
3.11.2. De 167 a 1666, Exactitud Típica ±0.25%, Resolución: 1.
3.11.1. De 1667 a 9999, Exactitud Típica ±0.3%, Resolución: 1.
3.12. Alcance de medición para prueba de resistencia:
3.12.1. Usando Fuente de Baja Corriente de 6 A de C.D. a 4 hilos
3.12.1.1. Alcance 100 m?, Exactitud Típica ±0.3%, Resolución: 0.1 m?.
3.12.1.2. Alcance 1 ?, Exactitud Típica ±0.3%, Resolución: 1 m?.
3.12.1.3. Alcance 10 ?, Exactitud Típica ±0.2%, Resolución: 10 m?.
3.12.2. Usando Fuente de Tensión de 10 V de C.D. a 2 hilos
3.12.2.1. Alcance 100 ?, Exactitud Típica ±0.6%, Resolución: 0.1 ?.
3.12.2.2. Alcance 1 k?, Exactitud Típica ±0.5%, Resolución: 1 ?.
3.12.2.3. Alcance 20 k?, Exactitud Típica ±0.5%, Resolución: 10 ?.
3.13. Alcances de Medición de Impedancia usando la fuente de A.T. de C.A. de hasta 2000 V.
3.13.1. Fuente de 500 V, Corriente de Salida 0.5 a 5 A, Alcance de Impedancia 1000?, Resolución 20 m?, Exactitud Típica 0.25% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.2. Fuente de 500 V, Corriente de Salida 0.05 a 0.5 A, Alcance de Impedancia 10000 ?, Resolución 200 m?, Exactitud Típica 0.1% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.3. Fuente de 1000 V, Corriente de Salida 0.5 a 2.5 A, Alcance de Impedancia 2000 ?, Resolución 400 m?, Exactitud Típica 0.25% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.4. Fuente de 1000 V, Corriente de Salida 0.05 a 0.5 A, Alcance de Impedancia 20000 ?, Resolución 2 ?, Exactitud Típica 0.1% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.5. Fuente de 2000 V, Corriente de Salida 0.5 a 1.25 A, Alcance de Impedancia 4000 ?, Resolución 800 ?, Exactitud Típica 0.25% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.6. Fuente de 2000 V, Corriente de Salida 0.05 a 0.5 A, Alcance de Impedancia 40000 ?, Resolución 2 ?, Exactitud Típica 0.1% de lectura ± 0.1% del alcance.
3.13.7. Fuente de 2000 V, Corriente de Salida 0.5 a 2.5 A, Alcance de Impedancia 2 M?, Resolución 20 ?, Exactitud Típica 0.15% de lectura ± 0.15% del alcance.
3.14. Medición de Inductancia de Corto Circuito
3.14.1. Alcance de Medición: 10 mH a 2 H
3.14.2. Número de Dígitos: 5
3.14.3. Resolución: 0.001 mH
3.14.4. Exactitud: 1% de la lectura ± 0.5 mH
3.15. Protecciones del Equipo:
3.15.1. Auto diagnóstico al arranque y si algún dispositivo está fallado, el sistema envia un mensaje de advertencia.
3.15.2. Botón de paro de emergencia.
3.15.3. Permisivos para generación de alto voltaje / corriente.
3.15.4. Mensaje de alarma de sobrecorriente y sobrecalentamiento de la fuente y dispositivos electrónicos activos.
3.15.5. Protecciones fusible contra sobre-corriente para la fuente, para el amplificador de potencia y para el transformador de potencia
3.15.6. Protecciones fusible contra sobre-corriente para la fuente de corriente de baja potencia, para las salidas de tensión y para la entrada de medición de corriente.
3.15.7. Protecciones contra generación de altas tensiones, mediante la confirmación de acceso por llave.
3.15.8. Aviso contra conexiones erróneas y descargas residuales provenientes de cargas externas.
3.15.9. Activación de función perro guardián durante la ejecución de secuencias automáticas.
3.15.10. Despliegue de alarmas.
3.15.11. Si el equipo no es conectado a tierra, el equipo no permite la generación de potencia.
3.15.12. Si los límites de generación de corriente y duración son rebasados, la generación es interrumpida y el usuario es aviso por medio de un mensaje de alerta.
3.16. Estándares aplicables:
3.16.1. Set de prueba conforme a la directiva EEC para compatibilidad electromagnética e instrumentos de baja tensión.
3.16.2. Compatibilidad electromagnética: Directiva No. 2004/108/EC. Estándar aplicable: EN61326-1:2006.
3.16.3. Directiva de bajo voltaje: Directiva No. 2006/95/EC. Estándares aplicables: CEI EN 61010-1:2001.
3.16.4. Protección de E/S: IP 2X-IEC60529; IP 4X para salida de AT.
3.17. Selección de Menú en pantalla
3.17.1. Pruebas a Transformadores de Corriente
3.17.2. Pruebas a Transformadores de Potencial
3.17.3. Prueba a Transformadores de Potencia
3.17.4. Pruebas a Redes de Tierra
3.17.5. Pruebas a Interruptores de Potencia
3.17.6. Pruebas a Equipos de Control y Medición
3.17.7. Pruebas de Capacitancia y Tangente Delta (con opción 11175, no incuida)
3.17.8. Configuración
3.18. Fuente de Alimentación
3.18.1. Tensión de Alimentación: 100 a 230 V de C.A. ± 15% , 50-60 Hz
3.18.2. Consumo de Potencia:
3.18.2.1. En Uso Normal 1.8 kW (3600 VA; 16 A)
3.18.2.2. Con Potencia Máxima durante 25 segundos máximo 3.6 kW (7200 VA, 32 A)
3.19. Panel de control y Pantalla Gráfica:
3.19.1. LCD tipo: TFT
3.19.2. Dimensiones: a color luminiscente de 132 x 99 mm
3.19.3. Resolución: 640 x 480 pixeles a color.
3.20. Interfaces de Comunicación:
3.20.1. Puertos de comunicación USB esclavo y Ethernet para conexión a PC.
3.20.2. Puerto USB para conectar teclado o para salvar información de ajustes y resultados de prueba.
3.20.3. Puerto USB para conexión de teclado o mouse.
3.21. Interfaz de Conexión a Módulos Externos
3.21.1. Conexión para mando del STCS y TD500
3.21.2. Interfaz de Alarmas de los Módulos
3.21.3. Entrada de Arranque Remoto por Switch
3.21.4. Alerta de Seguridad para acceso de sirena y torreta.
3.22. Memoria
3.22.1. Hasta 64 planes de prueba
3.22.2. Hasta 1000 resultados de pruebas.
3.23. Temperatura de operación: Desde -10°C hasta 55°C.
3.24. Humedad relativa: Desde 5 hasta 95 % sin condensación.
3.25. Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 450 mm x 400 mm x 230 mm
3.26. Peso : 22 kg.
4. Software TDMS (Incluido)
4.1. El software de administración de pruebas y de gestión de datos TDMS Marca ISA facilita la gestión de datos para la aceptación de ensayos y actividades de mantenimiento.
4.2. Las siglas TDMS significan Test & Data Management Software diseñado para administrar la ejecución de los programas de prueba ISA y los resultados de las pruebas realizadas.
4.3. El software TDMS proporciona la adquisición de datos de todos los siguientes equipos de la marca ISA como son:
4.3.1. STS 5000, STS 4000, STS 3000, T 2000 and T 3000
4.4. El software puede controlar remotamente los siguientes equipos de la marca ISA:
4.4.1. DRTS 66, DRTS 64, DRTS 34, DRTS 33, DRTS 6, DRTS 3+ and ART 3
4.4.2. T 1000+,TD 1000+, RELTEST
4.4.3. CBA 1000 y CBA 2000
4.4.4. BTS 200
4.5. El software esta protegido con una contraseña, sin embargo, tiene la posibilidad de crear un sin número de usuarios, que podrán estar dentro de cualquier de los 3 (tres) grupos de actividades propios del sistema: administración, edición del programa y uso normal.
4.6. Después de ejecutar el programa y realizar las pruebas necesarias desde el panel frontal del equipo, el usuario USUARIO podrá guardar la información de los resultados en un archivo y consultarla a través del software TDMS.
4.7. El usuario ADMINISTRADOR de pruebas puede construir el árbol de la red que está bajo su control, configurar las características del dispositivo y ubicación en la red, e importar los resultados.
4.8. Esto creará con el tiempo una lista de resultados de pruebas históricos para el dispositivo.
4.9. Es posible imprimir los resultados o escoger más resultados de la prueba e imprimirlos en un único informe para comparar resultados previos sobre el mismo dispositivo o pruebas similares en dispositivos diferentes con las mismas características.
4.10. El informe también puede ser exportado en los formatos: Adobe Acrobat, Microsoft Word o Microsoft Excel.
4.11. También es posible seleccionar un conjunto de resultados previos y repetirlos directamente desde el TDMS: el software apropiado es ejecutado y cargado con los resultados de las pruebas seleccionadas.
4.12. El TDMS cuenta con hasta con 15 idiomas para su manejo, esta configuración de idioma pude ser cambiada de manera muy fácil y rápida.
4.13. Características del Software TDMS
4.13.1. Gestionar la ejecución de los programas de prueba.
4.13.2. Organizar los resultados de las pruebas
4.13.3. Imprimir los resultados de las pruebas
4.13.4. Exportación de informes a Adobe Acrobat, Microsoft Word o Microsoft Excel.
4.13.5. Tiene incorporado un editor para generar informes de ensayo de un solo equipo, para un grupo de dispositivos ensayados o para una subestación entera.
4.13.6. Posibilidad de crear un sin numero de usuarios (administrador, edición del programa y uso normal.
4.13.7. SOFTWARE diseñado para el ensayo remoto y calibración automática de:
4.13.7.1. Ensayo de Relevadores de Protección para la familia DRTS.
4.13.7.2. Contadores de energía, convertidores y módulos de ensayo de calidad de la onda para la familia DRTS.
4.13.7.3. Ensayo primario, secundario para prueba de Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial y Transformadores de Potencia para familia TX000 (solo con opción Software PADS cat. 10176F, no incuida).
4.13.7.4. Ensayo para sistemas de prueba multi - función para prueba de Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial y Transformadores de Potencia para familia STS X000 (solo con opción Software PADS cat. 10176F, no incuida).
4.13.7.5. Modulo de ensayo de interruptores para la familia CBA
4.13.7.6. Modulo de ensayo de baterías para BTS 2000.
5. ESTA OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA INCLUYE:
5.1. 1 (Un) Equipo multifuncional para pruebas a transformadores STS 4000 cat. 20175
5.2. 1 (Una) Maleta Rígida de Aluminio para transportar Equipo STS4000 cat. 37175
5.3. 1 (Un) Juego estandar de cables de prueba para equipo STS4000 cat. 25175
5.4. 1 (Un) Software de gestión y manejo de datos TDMS
5.5. 1 (Un) Cable de Alimentación con Clavija tipo Europea.
Revisión: 2.0 Reviso: EGI Fecha: 14-Septiembre-2015

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución