Source: http://docplayer.pl/106789405-Postanowienia-ogolne-i-techniczne.html
Timestamp: 2019-10-14 09:28:13+00:00

Document:
2 AT /2005 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Kształt i wymiary Wymagania PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚĆI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...10 INFORMACJE DODATKOWE...10 RYSUNKI...12
3 AT /2005 3/19 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są przeciwpożarowe bramy kurtynowe typu MARC-K produkowane przez firmę FIMARC - Zenon Małkowski, Wiry, ul. Grabowa 9. Bramy kurtynowe typu MARC-K wykonane są z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionej nierdzewnym drutem stalowym. Tkanina z włókna szklanego może być powleczona jednostronnie lub dwustronnie masą pęczniejącą z zawartością włókien węglowych. W zależności od sposobu powlekania tkaniny, rozróżnia się następujące rodzaje bram kurtynowych typu MARC-K: bramy kurtynowe typu MARC-K 00 wykonane z tkaniny o grubości 0,8 mm, bez powlekania, bramy kurtynowe typu MARC-K 01 wykonane z tkaniny jednostronnie powlekanej o łącznej grubości 1,3 mm, bramy kurtynowe typu MARC-K 02 wykonane z tkaniny dwustronnie powlekanej o łącznej grubości 1,8 mm. Maksymalne wymiary bram kurtynowych wynoszą: szerokość mm, wysokość mm. Konstrukcja bram składa się w dwóch dwuczęściowych prowadnic wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej, o symbolu DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10327:2005 i grubości 1 2 mm (w zależności od wymiarów bramy), obudowy wału wykonanej z płyt PROMATECT-H o grubości 40 mm wg AT /2003 lub płyt gipsowo kartonowych grubości nie mniejszej niż 25 mm lub ocynkowanej blachy stalowej, o symbolu DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10327:2005 i grubości 1 1,5 mm. Możliwe jest wykonywanie obudowy wału z płyty gipsowo kartonowej o łącznej grubości 12,5 mm i ocynkowanej blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1 mm. W bramach może być stosowany mechaniczny napęd wewnętrzny (rurowy) do bram 24V DC, zewnętrzny 230/400V AC lub ręczny. Dobór napędu uzależniony jest od szerokości bramy. Napęd ręczny może być stosowany tylko do podnoszenia bram o szerokości nie większej niż 2,5 m, napęd wewnętrzny (rurowy) o szerokości nie większej niż 7,0 m, a napęd zewnętrzny może być stosowany do bram o dowolnej szerokości. Prędkość otwierania bram wynosi 3 30 cm/s (w zależności od jej wielkości), a prędkość zamykania alarmowego cm/s.
4 AT /2005 4/19 Dolna krawędź bramy kurtynowej może być wyposażona w listwę bezpieczeństwa, spełniającą wymagania PN-EN 12453:2002, powodującą zatrzymanie bramy gdy listwa napotka na przeszkodę. Gdy przeszkoda zostanie usunięta brama ponownie się zamyka. Wał napędowy zabezpieczony jest wspornikami, chroniącymi go przed deformacją wynikającą z działania wysokich temperatur. Wsporniki te powinny być montowane w rozstawie nie większym niż 300 cm. Bramy typu MARC-K wyposażone są w centralkę sterującą, która w wypadku pożaru powoduje automatyczne zamknięcie bramy. Alternatywnie może być stosowany zamek topikowy. Przy bramach o napędzie ręcznym zamknięcie bramy następuje samoczynnie pod własnym ciężarem po zwolnieniu elektromagnesu. Schematy konstrukcyjne bram kurtynowych typu MARC-K pokazano na rys Wymagane właściwości techniczne bram kurtynowych typu MARC-K podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Bramy kurtynowe typu MARC-K przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia przeciwpożarowe w przegrodach budowlanych i spełniają kryteria następujących klas odporności ogniowej wg norm PN-EN :2004 i PN-EN :2002: bramy MARC-K 00 - E 120, bramy MARC-K 01 - E 120 / EW 30, bramy MARC-K 02 - E 120 / EW 60. W zakresie rozprzestrzenianie ognia bramy kurtynowe typu MARC-K zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia. Bramy kurtynowe objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem: - obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690), - postanowień niniejszej Aprobaty, oraz instrukcji montażu opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. Zabezpieczenia antykorozyjne bram nie są objęte niniejszą Aprobata Techniczną ITB. Dobór zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok lakierniczych powinien być uzależniony od stopnia agresywności korozyjnej środowiska i powinien być zgodny z Polskimi Normami i Instrukcją ITB Nr 305.
5 AT /2005 5/19 Instalowanie bram kurtynowych typu MARC-K oraz prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez przeszkoloną ekipę montażową, posiadającą upoważnienie Wnioskodawcy do prowadzenia tych prac. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Blachy stalowe. Blachy stalowe gatunków DX51D+Z275, DX52D+Z275 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10327:2005. punktem Wyposażenie i akcesoria. Wyposażenie bram i akcesoria powinny być zgodne z 3.2. Kształt i wymiary Kształt bram powinien być zgodny z rysunkami 1 6. Odchyłki wymiarów liniowych powinny być zgodne z BN-85/ /03. Maksymalne wymiary bram kurtynowych wynoszą: szerokość mm, wysokość mm, 3.3. Wymagania Bezpieczeństwo użytkowania. Bramy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w normie PN-EN 12453: Aspekty mechaniczne. Bramy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12604: Odporność ogniowa. Bramy kurtynowe typu MARC-K powinny spełniać kryteria następujących klas odporności ogniowej określone wg PN-EN :2002: bramy: MARC-K 00 - E 120, bramy MARC-K 01 - E 120 / EW 30, bramy: MARC-K 02 - E 120 / EW 60.
6 AT /2005 6/ Oznakowanie. Każda brama powinna być oznakowana w sposób trwały tabliczką znamionową w miejscu ściśle określonym przez producenta. Tabliczka znamionowa powinna zawierać co najmniej następujące informacje: - oznaczenie producenta, - symbol wyrobu, - numer wyrobu, - rok produkcji, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2005, - klasę odporności ogniowej. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Wszystkie elementy składowe bram powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Na opakowaniu powinny być umieszczone co najmniej dane z oznakowania oraz: - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT- 6002/2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7 AT /2005 7/19 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobatą Techniczną AT /2005 dokonuje Producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania producenta: - zakładowej kontroli produkcji, - uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania według p , b) zadania akredytowanej jednostki: - wstępnego badania typu, - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu obejmuje: - dopuszczalne odchyłki wymiarów, - bezpieczeństwo użytkowania, - aspekty mechaniczne, - klasy odporności ogniowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzenie wyrobów składowych i materiałów, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.
8 AT /2005 8/19 Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2005. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wymiarów i kształtów, b) oznakowania Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: a) aspektów mechanicznych, b) bezpieczeństwa użytkowania, c) odporności ogniowej Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu należy wykonać przez oględziny i porównanie z p. 1 i rys Wymiary liniowe należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm zaś wymiary grubości należy sprawdzić z dokładnością do 0,1 mm. Wyniki sprawdzenia należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowania należy sprawdzić zgodnie z PN-EN 12445:2002 i porównać z wymaganiami PN-EN 12453:2002.
9 AT /2005 9/ Aspekty mechaniczne. Aspekty mechaniczne należy sprawdzać zgodnie z PN-EN 12605:2002. Wyniki sprawdzenia należy porównać z wymaganiami podanymi w p Badanie odporności ogniowej. Badanie odporności ogniowej należy wykonać wg normy PN-EN :2002. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania polega na oględzinach i odczytaniu informacji podanej na oznakowaniu oraz porównaniu jej z wymaganiami podanymi w p Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6002/ Aprobata Techniczna AT /2005 zastępuje Aprobatę Techniczną AT Aprobata Techniczna AT /2005 jest dokumentem stwierdzającym przydatność przeciwpożarowych bramy kurtynowych typu MARC-K do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT- 6002/2005 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
10 AT / /19 z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U Nr 119/2003, poz.117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów objętych Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie i prawidłową jakość wbudowania W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze stosowaniem w budownictwie przeciwpożarowych bramy kurtynowych typu MARC-K-60 należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest ważna do 30 września 2010 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN :2002 PN-EN :2004 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1. Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2. Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
11 AT / /19 PN-EN 10327:2005 PN-EN :2003 PN-EN 10152:2004 PN-EN 10143:1997 PN-83/N PN-EN 12604:2002 PN-EN 12605:2002 PN-EN 12453:2002 PN-EN 12445:2002 BN-85/ /03 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekanych ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie, do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiaru i kształtu Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbek Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Wymagania Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. Metody badań Elementy budowlane metalowe. Wrota stalowe rozwierane. Wymagania i badania Raporty z badań i oceny 1. NL-2198/A/03. Ocena techniczna bram zwijanych typu MARC-K w zakresie funkcjonalnym i wytrzymałościowym dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, 2. LP-564.1, 2/03. Raport z badania bram kurtynowych typu MARC-K. Laboratorium Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2003 r., 3. NP-564/A/03/JJ/ZM. Klasyfikacja ogniowa bram kurtynowych typu MARC-K. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2003 r.
12 AT / /19 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Widok ogólny bramy kurtynowej typu MARC-K Rys. 2. Przekrój B-B z rys. 1 bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach 7000 x 8000 mm Rys. 3. Przekrój A-A z rys. 1 bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach 7000 x 8000 mm Rys. 4. Przekrój A-A z rys. 1 bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000 mm (wariant z mocowaniem do stropu) Rys. 5. Przekrój B-B z rys. 1 bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000 mm (wariant z mocowaniem do ściany) Rys. 6. Przekrój B-B z rys. 1 bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000 mm (wariant z napędem mocowaniem na wał) Rys. 7. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K z zastosowaniem...19 zamka topikowego
13 AT / /19 Rys. 1. Widok ogólny bramy kurtynowej typu MARC-K
14 AT / /19 Rys. 2. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do 7000 x 8000mm
15 AT / /19 Rys. 3. Przekrój A-A z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do 7000 x 8000mm
16 AT / /19 Rys. 4. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000mm (wariant z mocowaniem do stropu)
17 AT / /19 Rys. 5. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000mm (wariant z mocowaniem do ściany)
18 AT / /19 Rys. 6. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K o wymiarach do x 8000mm (wariant z napędem nasadzanym na wał)
19 AT / /19 Rys. 7. Przekrój B-B z rys. 1 dla bramy kurtynowej typu MARC-K z zastosowaniem zamka topikowego
2/21 AT 15-9729/2016 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A p r

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8
 ustawy
10