Source: http://docplayer.it/8766944-Attrezzature-e-impianti-a-pressione.html
Timestamp: 2018-09-25 18:22:45+00:00

Document:
ATTREZZATURE E IMPIANTI A PRESSIONE - PDF
Download "ATTREZZATURE E IMPIANTI A PRESSIONE"
Tito Silvestri
1 Corso di aggiornamento per RSPP / ASPP INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE PER L UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO, SOTTOPOSTE ALL OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE A PRESSIONE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Montanari Andrea SSIA Reggio Emilia Novembre 2013 ATTREZZATURE E IMPIANTI A PRESSIONE 1
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Lato utilizzatori Sicurezza delle attrezzature a pressione Norme Tecniche Modalità tecniche di costruzione e verifica T.U. 81/08 Titolo III Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) e All. V, VI e VII All.VII Regime delle verifiche periodiche D.Lgs. N.93 del 25/02/2000 Recepimento italiano della Pressure Equipment Directive PED 97/23/CE D.M 11/04/2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche D.M 329/04 Decreto del Fare, 20 Agosto 2013 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Affinché un attrezzatura a pressione possa essere esercita in piena sicurezza deve essere: progettata sulla base di un accurata analisi del rischio; costruita con materiali idonei, impiegando procedimenti costruttivi di comprovata affidabilità e personale altamente qualificato; controllata con l impiego di CND appropriati e operatori espressamente qualificati; collaudata a freddo in tutte le sue parti; dotata di dispositivi di protezione e sicurezza; montata sull impianto da personale esperto secondo tecniche consolidate; collaudata a caldo adottando ogni precauzione ragionevolmente applicabile; esercita ampiamente nei limiti di progetto; controllata secondo un piano di ispezioni basato sull esperienza acquisita particolarmente attento soprattutto nelle prime fasi di esercizio. 2
3 Lo scopo della normativa L impiego delle attrezzature a pressione prevede l immagazzinamento di energia meccanica in linea di massima proporzionale al parametro (PS)* volume (V) l obbiettivo principale della normativa è prevenire il rischio di scoppio. A seguito dello scoppio si liberano grandi quantità di energia che possono provocare gravi infortuni, ingenti danni alle cose e anche all ambiente qualora si liberino sostanze tossiche, infiammabili o esplosive. Per una corretta e completa comprensione delle modalità di effettuazione delle verifiche di esercizio sugli Impianti, è necessario essere a conoscenza delle seguenti Normative: La Direttiva PED 97/23/CE e l Art. 19 Il D.M. 329 del 01/12/2004 (G.U. n.22 del 28/01/2005) Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi e relative Tabelle A e B Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 integrato dal Dlgs 3 Agosto 2009 n 106 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro artt. 9, 70, 71 e relativo Allegato VII D.M. 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del , n. 98, S.O. n. 111). Il Decreto del Fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto scorso (Supplemento Ordinario n. 146), modifica al comma 11 dell' Articolo 71 del DLgs. 81/2008 3
4 Un passo indietro: cenni storici alla normativa Con il Regio Decreto Legge , n. 1331, veniva istituito un Consorzio obbligatorio nazionale fra gli utenti di apparecchi a pressione denominato Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente come scopo la prevenzione degli infortuni, causa di ipotetici scoppi, ed il controllo della combustione. Successivamente con il Regio Decreto , n. 824, veniva approvato il Regolamento con le norme operative, i campi di applicazione e le deleghe per la concessione degli esoneri e per l emanazione e l aggiornamento della normativa tecnica. Nel corso degli anni sono stati emanati diversi decreti e circolari per regolamentare adeguare la normativa al progresso tecnologico in particolare per quanto riguarda l impiego dei materiali e la costruzione degli apparecchi, la progettazione e dimensionamento dei dispositivi di sicurezza. A seguito della Legge di riforma sanitaria n. 833/78 venivano soppressi L Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e l Associazione Nazionale per il controllo della combustione (ANCC). Con D.P.R , n. 619 viene istituito l Istituto superiore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ISPESL) con funzioni omologative, mentre con successivi decreti interministeriali vengono stabilite le competenze Ispesl e AA.SS.LL.. 4
5 CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE A PRESSIONE ANTE PED Generatori di vapore CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE A PRESSIONE ANTE PED Recipienti contenenti vapor d acqua o acqua surriscaldata 5
6 CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE A PRESSIONE ANTE PED Recipienti contenenti gas Classe a recipienti soggetti a sole verifiche di costruzione aventi p x v < 8000 e p < bar destinati ad essere installati singolarmente ed a contenere fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti i recipienti stessi Classe b recipienti soggetti alle verifiche di costruzione e di primo impianto aventi p x v < 8000 e p < bar destinati a funzionare in collegamento con altri recipienti aventi le medesime caratteristiche Classe c recipienti soggetti alle verifiche di costruzione e di primo impianto e periodiche tutti i recipienti con caratteristiche diverse da quelle previste peri recipienti di classe a) e classe b) CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE A PRESSIONE ANTE PED 6
7 PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE (ANCC/ISPESL) ANTE PED E DOCUMENTAZIONE Acquisizione documentazione dal fabbricante Analisi della documentazione Intervento in azienda per rintracciabilità materiali Esecuzione visita interna ad apparecchio smontato o comunque non finito Esecuzione prova idraulica a costruzione terminata Attribuzione targa e libretto matricolare 7
8 DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Cos'è la PED? E' la Direttiva Europea che armonizza la legislazione del settore "Attrezzature in pressione" e che sostituisce tutte le precedenti Regole Nazionali. Quando è entrata in vigore? La PED è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile Supplemento Ordinario n. 62 ed è entrata in vigore il 29 Maggio 2002 Cosa comporta? Da tale data, solo attrezzature che soddisfano i requisiti della PED e aventi il marchio "CE" potranno essere immessi sul mercato. 8
9 A cosa si applica: Progettazione Fabbricazione Valutazione di conformità di attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS > 0,5 bar Il Decreto di recepimento in Italia si compone di 22 Articoli e 7 Allegati Il cuore della Direttiva PED è l Allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione DEFINIZIONI ATTREZZATURA A PRESSIONE Per «attrezzature a pressione» si intendono: recipienti; tubazioni; accessori di sicurezza; accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc. 9
10 DEFINIZIONI Per «ACCESSORI DI SICUREZZA» si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Per «ACCESSORI A PRESSIONE» si intendono dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione. Tra cui: le valvole idrauliche come le saracinesche, le valvole a farfalla, le valvole a fuso, gli sfiati, le valvole di non ritorno, ecc DEFINIZIONI RECIPIENTE Alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati. Comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti. 10
11 DEFINIZIONI INSIEME Varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale (e protetto) Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato completamente dal Fabbricante, senza componenti sciolti, deve essere commercializzato ed esercito come tale DEFINIZIONI PRESSIONE Per «pressione» si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo. PS>0,5 Bar PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE Per «pressione massima ammissibile (PS)» si intende: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza in genere nella parte superiore dell attrezzatura. TEMPERATURA Per «temperatura minima/massima ammissibile (TS)» si intendono: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante. VOLUME Per «volume (V)» si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti. 11
12 Il principio di base della Direttiva PED impone ai fabbricanti di identificare il livello di pericolosità dell apparecchiatura costruita. Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata nell apparecchiatura ed è funzione di tre parametri. Tipo di attrezzatura Tipo di fluido contenuto tubazione, recipiente, accessori Caratteristica fisica del fluido (gas, liquido) Tipo di fluido (pericoloso o non pericoloso) Condizioni operative pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante; dimensioni dell apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni); Tipo di fluido GRUPPO 1 = PERICOLOSI INFIAMMABILI FACILMENTE INFIAMMABILI ESTREMAMENTE INFIAMMABILI COMBURENTI TOSSICI ALTAMENTE TOSSICI ESPLOSIVI GRUPPO 2 = NON PERICOLOSI TUTTI GLI ALTRI FLUIDI DIVERSI DAL GRUPPO 1 ESEMPI: Xn NOCIVI Xi IRRATANTI PERICOLOSI PER ORGANISMI ACQUATICI VAPORE GAS FREON ECC. 12
13 In base all Allegato II della Direttiva, in funzione dello stato fisico del fluido (gas, liquido) del gruppo di appartenenza del fluido (pericoloso o non), della tipologia dell'attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente), esistono 9 tabelle. Fluid (fluido) Gruppo di appartenenza Vessel (recipienti) Piping (tubazioni) GRUPPO 1 TABELLA 1 TABELLA 6 GAS GRUPPO 2 TABELLA 2 TABELLA 8 GRUPPO 1 TABELLA 4 TABELLA 9 LIQUIDI GRUPPO 2 TABELLA 2 TABELLA 7 ATTREZZATURE A PRESSIONE A FOCOLARE TABELLA 5 Attraverso le quali tramite l interpolazione dei valori di Pressione e Volume/DN è possibile definire la categoria di rischio (dalla I alla IV) del componente, dell attrezzatura o dell insieme. Tabella I Recipienti gas,vapori e liquidi Fluidi Gruppo 1 ( fluidi pericolosi ) PS (bar) C I 1000 C II 100 C III PS * V = 1000 PS * V = Articolo 3, (3) Regola d arte PS * V = 50 PS * V = 25 C IV
14 Tabella II Recipienti gas,vapori e liquidi - Fluidi Gruppo 2 ( fluidi non pericolosi ) ACQUISTO E INSTALLAZIONE di ATTREZZATURE, INSIEMI, RESPONSABILITA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA INSIEMI PED La direttiva PED regolamenta gli INSIEMI composti da varie attrezzature a pressione montate che risultano: Integrate Funzionali Formano un tutto (funzionante e sicuro) tale che il fabbricante lo destini ad essere commercializzato in quanto tale. Fabbricante: si assume la responsabilità della progettazione e costruzione dell Insieme immesso sul mercato a suo nome INSTALLAZIONE di IMPIANTI La direttiva PED non comprende il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall Utilizzatore, sotto la responsabilità di quest ultimo. Utilizzatore: acquista attrezzature a pressione (o insiemi) per costruire un impianto e metterlo in esercizio. Resta responsabile: Dell assemblaggio da lui effettuato (compatibilità tra singole attrezzature o insiemi e la loro protezione) 14
15 ATTREZZATURE, INSIEMI E INSTALLAZIONI PED DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA SINGOLE ATTREZZATURE PED Dichiarazione CE di conformità PED Manuale per l uso TARGA Marcatura CE con indicati i limiti ammissibili PS, TS, Volume, ect Disegni costruttivi INSTALLAZIONE di IMPIANTI Dichiarazione CE di conformità PED di tutte le singole attrezzature Dichiarazione CE di conformità PED per l INSIEME Manuale d uso singole attrezzature Disegni costruttivi singole attrezzature Manuale d uso per l INSIEME PED Targa Marcatura CE singole attrezzature con indicati i limiti ammissibili PS, TS, Volume, ect Targa Marcatura CE INSIEME PED attrezzature con indicati i limiti ammissibili PS, TS, Volume, ect INSTALLAZIONI di ATTREZZATURE, INSIEMI, RSPONSABILITA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 15
16 Manuale d Uso e Manutenzione Deve contenere tutte le informazioni utili per Trasporto e Installazione: posizionamento e ancoraggio collegamenti dispositivi di sicurezza e protezione procedura di messa in servizio Esercizio: funzionamento a regime, start up e fermate piani di controllo e ispezioni Manutenzione ordinaria e straordinaria Dismissione: procedura di eventuali bonifiche discarica dei materiali La PED non entra nel merito dell esercizio delle attrezzature a pressione ma. Con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.93 (recepimento direttiva PED) all art.19 si affidava ad uno o più decreti da emettersi successivamente, il compito di armonizzare le norme per l esercizio, allineate con i dettami della Direttiva stessa. 16
17 Il D.M.329/04, introduce il nuovo regolamento recante norme per la messa in servizio e l utilizzazione delle attrezzature a pressione; vale a dire che stabilisce: LE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE SOGGETTE LE VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO IL REGIME DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA LE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE SOGGETTE CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 329/04 attrezzature a pressione ed insiemi come definiti nel D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.93 (DIRETTIVA PED Pressure Equipment Directive), sottoposte a una pressione massima ammissibile PS> 0.5 bar (salvo quelle escluse ai sensi dell art.2). Generatori di vapore d acqua o di acqua surriscaldata, recipienti di vapore d acqua, recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua preesistenti alla data del 29 maggio 2002 ed omologati dall ISPESL secondo la normativa previgente alla Direttiva PED recipienti per liquidi e le tubazioni ( aventi DN > 80) per liquidi, vapori e gas preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale apparecchi semplici a pressione disciplinati dal D.Lgs. 27 settembre 1991 n
18 DEFINIZIONE DI APPARECCHI SEMPLICI A PRESSIONE Il D.Lgs. 27/09/1991 si applica a recipienti saldati atti a contenere ARIA O AZOTO fabbricati in serie, soggetti a pressione interna superiore a 0.5 bar, e non destinati ad esposizione a fiamme, con le seguenti caratteristiche: D.LGS. 27/09/1991 n 311 Pressione massima di esercizio (PS) 30 bar PS x V bar litro OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.M.329/04 Controllo di messa in servizio / primo impianto Dichiarazione di messa in servizio Riqualificazione periodica Verifiche di integrità Verifiche di funzionamento Controlli dopo riparazione Riqualificazione dopo modifica Denuncia entro 11 febbraio 2009 di tubazioni e recipienti per liquidi installati prima del 29/05/
19 LE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE NON SOGGETTE A cosa non si applica L art. 2 del Dm 329/04 elenca una serie di 20 tipologie di apparecchi esclusi dal proprio campo di applicazione fra i quali: - gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè; - le pentole a pressione per uso domestico - i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; - gli estintori d'incendio fissi, quando PS 10 bar, oppure il loro D int interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar; LE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE NON SOGGETTE - i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata se V tot 25 litri e Ps 32 bar; - i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali: Ps x Vtot 300 e PS 10 bar; - recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi: Vtot 25 litri oppure se con PS 12 bar Vtot 50 litri - le tubazioni con DN 80 19
20 VERIFICA OBBLIGATORIA DI PRIMO IMPIANTO OVVERO DELLA MESSA IN SERVIZIO (ART.4 DM 329/04) A cosa si applica Chi la richiede Cosa comporta Alle attrezzature o insiemi a pressione, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto. La verifica, viene effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della corretta installazione sull'impianto delle attrezzature o insiemi. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata. RICORDARSI CHE E' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme ai soli fini della verifica di primo impianto. LE VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO (art.4 DM 329/04) UTILIZZATORE: Richiede la verifica al soggetto verificatore Fornisce al soggetto verificatore le informazioni e l assistenza necessarie per l esecuzione delle attività di verifica e controllo Consente al soggetto verificatore l esecuzione delle verifiche SOGGETTO VERIFICATORE: Accerta la corretta installazione delle attrezzature e degli insiemi Accerta l esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo, accerta inoltre che l installazione e destinazione d uso dei componenti sia conforme alle istruzioni operative del fabbricante 20
21 ESCLUSIONI DALLE VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO OVVERO DELLA MESSA IN SERVIZIO (ART.5 DM 329/04) Sono esclusi dal controllo di primo impianto ovvero della messa in servizio quanto segue: Tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2 Gli estintori portatili e bombole per autorespiratori I recipienti semplici (SPV) con PS 12 bar e PS x V < 8000 (bar x l) Gli insiemi marcati CE ove da parte di un ON per quanto di propria competenza risultano effettuate le verifiche di accessori di sicurezza e dispositivi di controllo. Per i Quali l efficienza deve essere documentata nella dichiarazione di messa in servizio da parte dell utilizzatore LA DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO (art.6 DM329/04) All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ispesl e all'azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: indirizzo legale della Ditta ed ubicazione impianto l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; una espressa dichiarazione, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso; 21
22 IN BASE AL DECRETO SI POSSONO PRESENTARE LE SEGUENTI POSSIBILITÀ: Apparecchio non rientrante nel campo di applicazione del decreto stesso Nessuna adempienza per l'utilizzatore nei riguardi del D.M. 329/04. Ciò nonostante le attrezzature devono essere debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione. Il loro utilizzo non deve altresì pregiudicare la salute e la sicurezza di persone, animali domestici e beni IN BASE AL DECRETO SI POSSONO PRESENTARE LE SEGUENTI POSSIBILITÀ: Attrezzature o insiemi a pressione, (rientranti nel campo di applicazione del Decreto) installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto (art.4 del DM329/04) Obbligo di sottoporre tali attrezzature/insiemi a: verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio; denuncia di messa in servizio; verifiche di riqualificazione periodica 22
23 IN BASE AL DECRETO SI POSSONO PRESENTARE LE SEGUENTI POSSIBILITÀ: Attrezzature o insiemi a pressione, (rientranti nel campo di applicazione del Decreto) aventi determinate caratteristiche dimensionali o costruttive (vedi art.5 DM 329/04) Obbligo di: Dichiarazione di messa in servizio La dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni. OBBLIGO DELLE VERIFICHE PERIODICHE (art.8 DM329/04) FINALITA : permanenza nel tempo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori: a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti; b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio; Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati 23
24 VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA Verifica di integrità : La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrino difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilità dell'attrezzatura, vengono intraprese, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entità' del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilità con la permanenza dei difetti riscontrati. IL CASO PARTICOLARE DEI SERBATOI PER GPL Il metodo EA Tale metodo si basa su un fenomeno di rilascio di energia nella forma di onde elastiche transitorie risultanti da micro-movimenti interni del materiale (del serbatoio) quando questo viene opportunamente sollecitato. Il metodo consente, attraverso l utilizzo di specifiche attrezzature e strumentazioni opportunamente tarate, di localizzare e monitorare nel serbatoio sottoposto al controllo le sorgenti di emissioni acustiche causate dalle eventuali discontinuità superficiali della parete, delle saldature, etc. 24
25 IL REGIME DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (art.10 DM329/04) Classificazione in Categorie: Tutte le attrezzature e gli insiemi che rientrano nel campo di applicazione del D.M.329/04 in base all art.10 devono essere classificate in categorie in accordo all allegato II del D.Lgs. 90/00 Come abbiamo visto, la direttiva PED, in base al: Tipo di attrezzatura Tipo di fluido contenuto Condizioni operative classifica le attrezzature in gradi di pericolosità crescente dalla I alla IV. In linea con tali criteri di classificazione delle attrezzature il Decreto associa, a ciascuna categoria, un diverso regime delle verifiche di I impianto e di riqualificazione periodica. Esempio di classificazione di apparecchio a pressione Parametri necessari per la classificazione di un serbatoio di aria compressa preesistente all entrata in vigore della P.E.D. Tipo di apparecchio: Recipiente per gas compressi, liquefatti, disciolti, diversi dal vapor d acqua Pressione massima ammissibile: 11.7 bar Volume: lt Fluido contenuto: Aria - Appartenente al gruppo 2 (fluidi non pericolosi) per cui: dal grafico della Tabella 2 del D.Lgs. 93/2000, riportato in allegato al D.M. 329/04, si estrapolerà la categoria di appartenenza dell apparecchio. 25
26 Esempio di classificazione di apparecchio a pressione Tabella 2 del D.Lgs. 93/2000 Interpolando i dati conosciuti: Pressione 11,7 bar Volume lt otteniamo che l apparecchio in esame rientra nella categoria IV. Avendo classificato il fluido appartenente al gruppo 2, essendo il recipiente risultato di categoria IV, dalla tabella Allegato B del D.M. 329/04 otteniamo le seguenti frequenze di riqualificazione periodica: Apparecchio soggetto a verifica di funzionamento ogni 3 anni Apparecchio soggetto a verifica di integrità ogni 10 anni 26
27 IL REGIME DELLE VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (art.10 DM329/04) La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e a pressione seguono la stessa periodicità dell attrezzatura a cui sono destinati. TABELLA Allegato A Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione ATTREZZATURA A PRESSIONE Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Frequenza ispezioni: -ogni 2 anni: verifica di funzionamento -ogni 10 anni: verifica di integrità Frequenza ispezioni: -ogni 4 anni: verifica di funzionamento -ogni 10 anni: verifica di integrità Frequenza ispezioni: -ogni 5 anni: verifica di funzionamento -ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità Frequenza ispezioni: - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità 27
28 TABELLA Allegato B Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione ATTREZZATURA A PRESSIONE Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in I e II categoria LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Frequenza ispezioni: -ogni 3 anni: verifica di funzionamento -ogni 10 anni: verifica di integrità Frequenza ispezioni: -ogni 4 anni: verifica di funzionamento -ogni 10 anni: verifica di integrità Generatori di vapor d acqua..omissis Frequenza ispezioni: -ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna -ogni 10 anni: verifica di integrità ESENZIONI DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (art.11 DM329/04) Nell articolo vengono riportate tipologie di attrezzature escluse dall'obbligo della riqualificazione periodica, fra cui: -i recipienti contenenti fluidi del gruppo 2, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna o esterna, PS 12 bar e PS x V bar*l; -i recipienti < 1000 litri PS 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a); - i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali: PS x V 300 bar*l e PS < 10 bar; - i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali: PS x V 400 bar*l e PS < 10 bar; 28
29 Campo di applicazione del DM 329/04 Esclusioni art.2 NO Esclusioni verifica primo impianto, art. 5 NO Verifica di primo impianto, art.4 + Dichiarazione di messa in servizio, art.6 SI SI Nessuna adempienza per l'utilizzatore nei riguardi del D.M. 329/04. Ciò nonostante le attrezzature devono essere debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione. Il loro utilizzo non deve altresì pregiudicare la salute e la sicurezza di persone, animali domestici e beni Esclusioni dalle verifiche di riqualificazione periodica, art. 11 NO Verifiche di riqualificazione periodica artt. 10, 12, 13 SI MAPPATURA: CAPIRE COSA FARE La mappatura è quella attività rivolta a censire tutte le apparecchiature in pressione attribuendo loro la cat. Rischio PED Valuta principalmente le apparecchiature ANTE-PED (costruite prima del 29/05/2002) Identifica a quali obblighi di verifiche è soggetta l apparecchiatura; Richiede una buona conoscenza di tutta la legislazione in materia, sia attuale (PED + DM DM11/04/2011) sia precedente (ISPESL) Fa emergere non conformità nella applicazione della direttiva PED, errata applicazione delle procedure di messa in servizio, verifiche di riqualificazione periodica non eseguita, ecc 29
30 RIASSUMENDO OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI CATEGORIZZARE LE ATTREZZATURE DI CUI ALL ART.1 IN ACCORDO ALL ALLEGATO II DELLA PED (art.10) VERIFICARE E DOCUMENTARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DURANTE LE VISITE PERIODICHE (art.9; art.13) FORMALIZZARE UNO SCADENZIARIO IN DETTAGLIO E CHIEDERE L ESECUZIONE DELLE VISITE PERIODICHE (art.7; art.8; art. 10) REALIZZARE LA RACCOLTA/AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI TECNICI CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMUNICARE LA MESSA FUORI ESERCIZIO, PERMANENTE O TEMPORANEA, DI QUALUNQUE ATTREZZATURA ED INSIEME ASSOGGETTATO A VERIFICA (art.7) COMUNICARE IL RIAVVIO DI UN ATTREZZATURA O INSIEME GIÀ SOTTOPOSTA A TEMPORANEA MESSA FUORI ESERCIZIO (art.7) RICORDARE LA MANCATA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E PROVE ALLE DATE DI SCADENZA PREVISTE, COMPORTA.. LA MESSA FUORI ESERCIZIO DELLE ATTREZZATURE ED INSIEMI COINVOLTI (art.7) 30
31 ALLEGATO II DM 11 aprile 2011 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE Punto Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw 6. Forni per le industrie chimiche e affini. b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio
riguardante: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti e apparecchi a pressione
Decreto Ministeriale n 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
Modalità di verifica di generatori e recipienti di vapore e di recipienti gas
Modalità di verifica di generatori e recipienti di vapore e di recipienti gas Generatori di vapore TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI Generatore di vapore a tubi da fumo Generatori di vapore TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI
La PED. per gli. frigoriferi. impianti
La PED per gli impianti frigoriferi È in vigore dal 2002, ma a distanza di tre anni rimangono ancora degli aspetti poco o non del tutto noti agli utilizzatori. Si tratta della Direttiva europea 97/23/CE,
DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Direttiva 97/23/CE P.E.D. Cos'è la PED? E' la Direttiva Europea che armonizza la legislazione del

References: Art. 19
 Articolo 71
 Articolo 3
 art.19
 art.2
 art. 2
 art.5
 art.10
 art. 3
 art. 3
 art.2
 art. 5
 art.4
 art.6
 art. 11
 ART.1
 art.13
 art.8
 art. 10