Source: http://docplayer.it/6099825-1-articolo-20-dell-ordinanza-contro-l-inquinamento-atmosferico-oiat.html
Timestamp: 2018-07-20 17:20:56+00:00

Document:
1 Articolo 20 dell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) - PDF
Download "1 Articolo 20 dell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt)"
1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Protezione dell aria e prodotti chimici N. registrazione/dossier: M Berna, gennaio 2009 (aggiornamento gennaio ) Informazione concernente la messa in commercio di impianti a combustione alimentati con carbone o legna secondo l articolo 20 dell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) 1 Articolo 20 dell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) Secondo l articolo 20 OIAt 2, gli impianti a combustibile solido (carbone e legna) con una potenza termica pari o inferiore a 350 kw possono essere messi in commercio 3 solo se il fabbricante o l importatore ne prova la conformità alle esigenze di cui all allegato 4 OIAt (art. 20a OIAt). Tra questi figurano gli apparecchi industriali prodotti in serie quali: caldaie per impianti alimentati con legna in pezzi, scaglie di legno, pellets o carbone; stufe per impianti alimentati con legna in pezzi, pellets o carbone; termocucine individuali e collegate al riscaldamento centrale per impianti alimentati con legna in pezzi o carbone; camini (inserti per camini) e camini aperti (caminetti) alimentati con legna in pezzi. L articolo 20 OIAt non si applica ad apparecchi individuali come barbecue, forni per pane e per pizza installati all aperto. 2 Come si dimostra la conformità secondo l allegato 4 OIAt? In linea di principio la prova della conformità si fonda sulle disposizioni determinanti per i prodotti edili. Per gli impianti a combustibile solido si applica la seguente procedura a livello europeo: un laboratorio nell Unione europea (UE) o in Svizzera 4 abilitato a svolgere prove di omologazione per gli impianti a combustione controlla che l installazione (il tipo di apparecchio) ottemperi alle norme europee determinanti (EN) e alle esigenze di cui all allegato 4 OIAt. I risultati del controllo sono documentati in un rapporto di prova. con la dichiarazione di conformità, il fabbricante o l importatore dichiara che l impianto a combustione messo in commercio è identico al tipo esaminato Gli esempi riportati nei punti 5 e 6 sono stati aggiornati Link: La norma è entrata in vigore il 1 gennaio Per «messa in commercio» si intende il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di impianti nuovi. La messa in commercio comprende quindi la vendita e la cessione a titolo gratuito o la fabbricazione ad uso personale o per l importazione. Il commercio di impianti di seconda mano non rientra nell articolo 20 OIAt Fachhochschule Nordwestschweiz, Prüfstelle für Holzfeuerungen, Klosterzelgstrasse 2, 5210 Windisch 1/6
2 3 Quali norme si applicano agli impianti realizzati artigianalmente? Per gli impianti prodotti in piccole serie, una valutazione della conformità mediante misurazione su banco di collaudo conforme alle norme europee determinanti (EN) risulterebbe troppo onerosa, se non addirittura impossibile. Secondo l articolo 20 capoverso 1 lettera h numeri 1 e 2 OIAt, detti apparecchi devono pertanto 1. essere stati costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti (ASIFP); o 2. essere dotati di un sistema di separazione delle polveri che riduca di almeno il 60 per cento le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell ambito dell esercizio normale. In merito al punto 1 In caso di stufe ad accumulazione e in maiolica di cui al punto 1, l Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti (ASIFP) verifica se il programma di calcolo è stato applicato correttamente e se l impianto è conforme all OIAt. Detta conformità è provata apponendo sull apparecchio una targhetta d identificazione dell ASIFP. Possono essere riconosciuti anche altri modelli di calcolo, a condizione che garantiscano il rispetto del valore limite. In merito al punto 2 La potenza del sistema di separazione di polveri è generalmente determinata su un banco di collaudo da un organismo accreditato per la verifica di impianti a combustione alimentati con legna. Su richiesta del fabbricante o dell importatore, un separatore di particolato certificato può essere inserito nell elenco di Energia legno Svizzera e pubblicato all indirizzo (cfr. anche 5. Per definizione, le installazioni individuali con una potenza termica pari o inferiore a 350 kw non rientrano nel quadro delle disposizioni sancite dall articolo 40 della legge sulla protezione dell ambiente (LPAmb) e non sono pertanto soggette all articolo 20 OIAt. Questi apparecchi devono tuttavia soddisfare le esigenze concernenti i valori limite di emissione previsti dall allegato 3 numero 522 OIAt (valore limite di 4000 mg/m 3 di CO per le installazioni con una potenza termica pari o inferiore a 70 kw). La prima misurazione o la misurazione di collaudo può essere effettuata entro 3 mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dall entrata in funzione dell impianto. 4 Come avviene il controllo del rispetto della nuova regolamentazione da parte dell autorità? La targhetta d identificazione applicata sull impianto, consente alle autorità esecutive cantonali e comunali di riconoscere se questo è conforme alla OIAt o se è stato costruito applicando un programma di calcolo (ad es. la targhetta d identificazione ASIFP). Nell ambito della cosiddetta «sorveglianza del mercato», l UFAM controlla se i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti. Questi controlli successivi possono essere effettuati sulla base di segnalazioni o di prove a campione (cfr. art. 37 OIAt). La realizzazione tecnica della sorveglianza del mercato può anche essere affidata a enti di diritto pubblico o a organizzazioni settoriali di diritto privato. 5 > Misure > Impianti a combustione > Immissione in commercio > Separatore di particelle per impianti di combustione a legna 2/6
3 5 Esempi di targhetta d identificazione Esempio 1 Esempio 2 Targhetta d identificazione standardizzata secondo le norme europee determinanti con informazioni aggiuntive conformemente all OIAt (emissioni di polveri): Apparecchio prodotto in Svizzera, esigenze minime secondo l OIAt: Esempio Cheminée AG, CH-8000 Zurigo Esempio Cheminée AG, CH-8000 Zurigo EN 13240: A2: 2004 EN 13240: A2: 2004 Stufa Confort CF5497 Stufa Confort CF5497 Distanza da componenti infiammabili: almeno 140 cm Valori d emissione nei prodotti di combustione: CO 790 mg/ m 3 Polveri 6 68 mg/m 3 Valori d emissione: CO 790 mg/m 3 Polveri 68 mg/m 3 Pressione max. di esercizio 1,9 bar Temperatura dei gas di scarico 300 C Potenza termica 6 kw Potenza termica 6 kw Efficienza energetica 73 % Combustibile legna in pezzi 6 In aggiunta alle esigenze generali sulla targhetta d identificazione conforme alle norme europee (EN), in Svizzera è necessario indicare anche le emissioni di polveri dell apparecchio. 3/6
4 6 Esempio di dichiarazione di conformità L esempio seguente soddisfa le esigenze dell articolo 20a OIAt concernenti la prova di conformità di un impianto a combustione. L indicazione dei valori effettivi misurati è facoltativa. Il fabbricante o l importatore può inserire informazioni supplementari sulla dichiarazione di conformità. Le dichiarazioni di prestazione secondo il Regolamento (n. 305/2011) dell UE concernente i prodotti da costruzione sono accettate come dichiarazioni di conformità a condizione che riportino tutte le informazioni richieste dall articolo 20a OIAt. Ciò è ad esempio anche il caso se invece dell indicazione dei valori limite da rispettare vengono menzionate le emissioni di CO e polveri. Dichiarazione di conformità Fabbricante / Importatore Prodotto Esempio Cheminée AG Viale Stazione Esempio Città Svizzera Caldaia Holz & Feuer Denominazione del tipo XT 283 N/23 Il prodotto menzionato corrisponde al tipo esaminato, che è conforme alle esigenze dell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (all. 4 n. 212 OIAt). Tipo di impianto secondo l allegato 4 numero 212 OIAt Norma europea EN Caldaia a pellets con carica automatica Valori d emissione da rispettare: - CO - polveri (PM) Valori misurati secondo il rapporto di prova: - CO - polveri (PM) 300 mg/m 3 40 mg/m 3 95 mg/m 3 22 mg/m 3 Organismo di valutazione della conformità Istituto ABC Via centrale Esempio sul Reno Germania Numero del certificato di conformità Conferma della correttezza dei dati: Timbro dell azienda, nome, funzione e firma della persona responsabile 4/6
5 7 Valori limite da rispettare secondo l allegato 4 OIAt (su banco di collaudo) Esigenze di igiene dell aria (all. 4 n. 212 OIAt) Tipo di impianto Norma europea determinante 7 Esigenze particolari (valori limite d emissione) 1 per il monossido di carbonio (CO) e per le particelle solide (polvere) Caldaia per impianti alimentati con EN o legna in pezzi e con carbone, con carica EN manuale Caldaia per impianti a combustione EN o alimentati con scaglie di legno e con EN carbone, con carica automatica Caldaia a pellets con carica automatica EN o EN dal 1 gennaio 2008 dal 1 gennaio 2011 Tenore di CO in % CO: 800 mg/m 3 polvere: 60 mg/m 3 CO: 400 mg/m 3 polvere: 90 mg/m 3 CO: 300 mg/m 3 polvere: 60 mg/m 3 Stufa a combustibile solido EN CO: 1500 mg/m 3 polvere: 100 mg/m 3 Stufa a pellets per il riscaldamento di EN CO: 500 mg/m 3 locali polvere: 50 mg/m 3 Termocucine individuali a combustibile EN CO: 3000 mg/m 3 solido polvere: 110 mg/m 3 Termocucine a combustibile solido EN CO: 3000 mg/m 3 collegate al riscaldamento centrale polvere: 150 mg/m 3 Inserti per camini e camini aperti a EN CO: 1500 mg/m 3 combustibile solido polvere: 100 mg/m 3 1 Tenore di ossigeno a cui si riferisce il valore limite: per gli impianti alimentati con legna: 13 % vol. per gli impianti alimentati con carbone: 7 % vol. CO: 800 mg/m 3 polvere: 50 mg/m 3 0,064 % CO: 400 mg/m 3 polvere: 60 mg/m 3 0,032 % CO: 300 mg/m 3 polvere: 40 mg/m 3 CO: 1500 mg/m 3 polvere: 75 mg/m 3 CO: 500 mg/m 3 polvere: 40 mg/m 3 CO: 3000 mg/m 3 polvere: 90 mg/m 3 CO: 3000 mg/m 3 polvere: 120 mg/m 3 CO: 1500 mg/m 3 polvere: 75 mg/m 3 0,024 % 0,12 % 0,04 % 0,24 % 0,24 % 0,12 % 8 Fattori di conversione per impianti a combustione alimentati con legna Conversione di in ppm mg/m 3 mg/mj* mg/kwh* mg/kg* 1 ppm CO 1 1,25 0,84 3,03 14,3 1 mg/m 3 CO 0,80 1 0,67 2,40 11,4 1 mg/mj* CO 1,19 1,49 1 3,60 16,7 1 mg/kwh* CO 0,33 0,41 0,28 1 4,7 1 mg/kg* CO 0,07 0,09 0,06 0, mg/m 3 polvere - 1 0,67 2,40 11,4 1 mg/mj* polvere - 1,49 1 3,60 16,7 1 mg/kwh* polvere - 0,41 0,28 1 4,7 1 mg/kg* polvere - 0,09 0,06 0,21 1 *) Nota: i seguenti fattori di conversione si applicano solo a gas di scarico con un tenore di ossigeno pari al 13 % vol. Esempi: 1 ppm CO (concentrazione di emissioni nocive nei gas di scarico in ppm) equivale a 1,25 mg/m³ (concentrazione di emissioni nocive nei gas di scarico in mg/m³); 1 ppm CO equivale a 3,03 mg CO/kWh (mg per quantità di legna bruciata in kwh); 1 mg CO/MJ equivale a 16,7 mg CO/kg (mg per kg di legna bruciata). 7 Fonte delle norme: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur 5/6
6 Base per il calcolo dei fattori di conversione Combustibile Faggio Umidità (atro 8 ): % Tenore in acqua (rel.) % Composizione del combustibile Carbonio (C) 49 % Idrogeno (H) 6 % Ossigeno (O) 45 % Tenore di riferimento in ossigeno 13 % 9 Informazioni UFAM, divisione Protezione dell aria e prodotti chimici, sezione Industria e impianti a combustione Tel.: atro: assolutamente secco 6/6

References: Articolo 20
 Articolo 20
 articolo 20
 Articolo 20
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 40
 articolo 20
 art. 37
 articolo 20
 articolo 20