Source: http://docplayer.pl/2995294-Do-zamawiajacego-w-dniu-01-07-2015-r-wplynely-pytania-dotyczace-ww-sprawy-o-tresci-nastepujacej.html
Timestamp: 2017-08-22 09:44:03+00:00

Document:
Do Zamawiającego w dniu r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej: - PDF
Download "Do Zamawiającego w dniu 01.07.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:"
1 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla Sandomierz Sandomierz r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na Budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znak PN/19/2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znak PN/19/2015 Do Zamawiającego w dniu r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej: Pytania 1. Oferent zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wzoru umowy w następującym zakresie: W związku z zapisem 1 ust 1 pkt b) wzoru umowy, Oferent zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia i jego odbiór do użytkowania, w tym m.in. sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, w szczególności złożenie i zaakceptowanie dokumentacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uzyskanie pozytywnej opinii i zarejestrowanie lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego nie będzie możliwe w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotowego zamówienia? Czy wówczas Wykonawca i Zamawiający podpiszą aneks terminowy do umowy, wydłużający czas realizacji prac Wykonawcy o czas opóźnienie danych organów administracyjnych? W celu wyeliminowania takich wątpliwości Oferent zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości wydłużenia wprost terminów realizacji umowy, gdy procedury administracyjne się wydłużają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu 9 ust 2 wzoru Umowy poprzez dodanie na końcu zapisu jako poniżej? Propozycja zapisu: W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Zamawiającego do
2 odbiorów w powyższym terminie, Wykonawca jest uprawniony, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na odbiór przez Wykonawcę, do jednostronnego sporządzenia danego protokołu odbioru ze skutkiem dla Zamawiającego. 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do 9 do procedury odbiorowej kolejnego ust nr 7 wprowadzającego możliwość sporządzenia odbioru warunkowego z wadami nieistotnymi, a mianowicie, że gdy Przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zawiera jedynie wady nieistotne, wówczas, Zamawiający dokona warunkowego odbioru z uwagami, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na ich usunięcie? 4. Oferent zwraca uwagę, że obecna forma kar umownych opisanych w 11 wzoru umowy ust 1 pkt. d) jest niezgodna z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 471 k.c. i 476 k.c. Obecny zapis 31 ust 1 pkt a i b wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego oraz k.c., art k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umową, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Wobec powyższego czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści 11 ust 1 pkt d) wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia opóźnienia we wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie karach umownych na karę za wstąpienie opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy? 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w 11 wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy?: Propozycja zapisu: W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust Oferent zwraca uwagę, że we wzorze umowy brak jest łącznego limitu kar. Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samym na możliwość zaoferowania konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust 2 par. 11 wzoru umowy ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż na-
3 liczone kary umowne. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w 11 wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 20 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie? 7. Oferent wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art k.c., pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku z zawarciem umowy. Czy zatem Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 11 ust 2 wzoru Umowy w poniższy sposób?: Propozycja zapisu: Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego w całości poniesioną szkodę rzeczywistą do wartości łącznego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 8. Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie do 14 wzoru Umowy kolejnego ust. ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia o ponad 30 dni i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty nie uregulował należności dla Wykonawcy? 9. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na przedłożenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w 16 ust 1 wzoru Umowy, na 14 dni od podpisania umowy przez strony? 10. Prosimy o potwierdzenie, że załączony plik o nazwie 1A10_SAN_ES0x_schematy-PBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kartką z projektu i nie zawiera żadnych schematów. 11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zainstalowania w kontenerze jednostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z czasem podtrzymania 15 min. 12. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku
4 szpitala należy zasilić rozdzielnicę RGL w kontenerze. 13. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku szpitala należy zasilić rozdzielnicę ROP w kontenerze. 14. Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać rozbudowa rozdzielnicy głównej nn (poz. 20 w przedmiarze branży elektrycznej). 15. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczby opraw projektorowych PRT3. W przedmiarze robót elektrycznych jest ich 6, natomiast na planie rys. E01 części elektrycznej jest ich Prosimy o wskazanie, ile powinno być słupów oświetleniowych o wysokości 3m. Według przedmiaru robót elektrycznych jest ich 12, natomiast na planie rys. E01 części elektrycznej jest ich Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy pomalować aluminiowe słupy oświetleniowe o wysokości 3m? (poz. 11 w przedmiarze branży elektrycznej) 18. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zamontować 17 szt. opraw przeszkodowych LEDEO. Na planie projektu zagospodarowania terenu pokazane są 2 oprawy przeszkodowe na budynku F szpitala. 19. Prosimy o wyjaśnienie z której rozdzielnicy mają być zasilane oprawy przeszkodowe, ponieważ obwody opraw przeszkodowych znajdują się w RGL oraz w ROP. 20. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiarowej znajduję się projektowana tablica oświetlenia przeszkodowego ROP? 21. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zbudować złącze kablowe (poz. 22 w przedmiarze branży elektrycznej). 22. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany kabel YKY 5x16 w ilości 500m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 40? W projekcie elektrycznym nie występuję taki kabel. 23. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany kabel YKY 5x10 w ilości 227m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 41? W projekcie elektrycznym nie występuje taki kabel. 24. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel YKY 5x25mm2, który przewidziany jest do zasilania rozdzielni RGL i ROP? 25. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem projektowaną kanalizację kablową. 26. Prosimy o wskazanie w projekcie gdzie należy wybudować studnie kablowe SKR-1 oraz studnie energetyczne, które są umieszczone w przedmiarze elektrycznym w poz. 49 i 50? 27. Prosimy o wyjaśnienie do jakiego połączenia należy wykorzystać kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw. 5x2x0,5 w ilości 180m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 52? W projekcie elektrycznym nie występuję taki kabel. 28. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel światłowodowy,
5 który przewidziany jest do podłączenia sygnału z systemu CCTV? 29. Prosimy o udostępnienie projektów obejmujących swoim zakresem remont wartowni. 30. Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy ułożyć kabel UTP w ilości 1200m? Należy przy tym pamiętać, że długość linii kablowej dla kabla UTP wynosi maksymalnie 100mb. 31. Prosimy o potwierdzenie, że kamery systemu CCTV powinny być wyposażone w grzałki i być zasilone z rozdzielnicy zlokalizowanej w kontenerze przy lądowisku. 32. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy również wymienić Wskaźnik Kierunku Wiatru, który znajduje się na dachu budynku F, na wskaźnik wyposażony w oświetlenie projektorowe oraz przeszkodowe. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu r.: W nawiązaniu do Państwa pisma z dn r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że: 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią 15 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w uzasadnionych przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) Zamawiający informuje, że pytanie jest bezprzedmiotowe, ponieważ 9 ust. 2 projektu umowy zawiera proponowany zapis, 3) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią 9 ust. 3 pkt. a) projektu umowy, w przypadku wad nadających się do usunięcia, umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin na usunięcie wad, 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w 11 ust. 1 pkt. d) projektu umowy poprzez zastąpienie określenia opóźnienia zapisem opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w 11 projektu umowy, poprzez wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w 11 projektu umowy ogólnego limitu kar do wartości 20% łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy, 7) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności przewidzianej w 11 ust. 2 projektu umowy, 8) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w 14 projektu umowy zapisu ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od umo-
6 wy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia o ponad 30 dni, 9) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na przedłożenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 14 dni od daty podpisania umowy, 10) Zamawiający informuje, że załączony plik o nazwie 1A10_SAN_ES0x_schematy-PBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kartką i nie zawiera żadnych schematów, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, 11) Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem wymaga zainstalowania jednostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z czasem podtrzymania 15 min., 12) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę RGL zlokalizowaną w kontenerze należy zasilić z rozdzielnicy rejonowej usytuowanej w Budynku F Przychodnie Specjalistyczne, 13) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę ROP w kontenerze należy zasilić z rozdzielnicy rejonowej nn usytuowanej w Budynku F Przychodnie Specjalistyczne, 14) Zamawiający informuje, że rozbudowa rozdzielnicy głównej (rejonowej nn w Budynku F Przychodnie Specjalistyczne), poz. 20 w przedmiarze branży elektrycznej polegać będzie na zabudowaniu pola odpływowego w rozdzielnicy rejonowej nn dla zasilania rozdzielnicy RGL, 15)Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć liczbę opraw PRT3 zgodnie z załączonym przedmiarem robót elektrycznych, 16) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć ilość słupów oświetleniowych o wysokości 3m zgodnie z załączonym przedmiarem robót elektrycznych, 17) Zamawiający informuje, że nie należy malować aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 3m, ponadto informuje, że nie należy uwzględniać w kosztorysie branży elektrycznej poz. 11 przedmiaru robót elektrycznych, 18) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych należy uwzględnić montaż 17 szt. opraw przeszkodowych LEDEO, 19) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych należy wycenić tylko rozdzielnice RGL, 20) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych nie należy uwzględniać rozdzielnicy ROP, 21) Zamawiający informuje, że złącze kablowe ZKP z poz. 22 przedmiaru robót elektrycznych należy zbudować przy kontenerze,
7 22) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x16 w ilości 500m (poz. 40 przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania kontenera z rozdzielnicy rejonowej nn usytuowanej w Budynku F, 23) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x10 w ilości 227m (poz. 41 przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania słupów oświetleniowych o wysokości 3m, 24) Zamawiający informuje, że do zasilania rozdzielnicy RGL przewidziany jest kabel YKY 5x16mm 2 wyszczególniony w poz. 40 przedmiaru robót elektrycznych, 25) Zamawiający informuje, że projekt kanalizacji kablowej zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 26) Zamawiający informuje, że projekt zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 27) Zamawiający informuje, że Wykonawca w poz. 52 przedmiaru robót elektrycznych, powinien wycenić w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych kabel łączący rozdzielnię lądowiska RGL z panelem sterującym w SOR. Rodzaj kabla zależy od producenta zaoferowanego systemu oświetlenia nawigacyjnego, 28) Zamawiający informuje, że kabel światłowodowy należy wycenić w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych w poz. 69, zgodnie z załączonym przedmiarem robót elektrycznych, 29) Zamawiający informuje, że projekt remontu wartowni zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 30) Zamawiający informuje, że kabel UTP w ilości 1200m przewidziany jest dla systemu telewizji CCTV i kamer IP, 31) Zamawiający wymaga, aby system kamer CCTV był przystosowany do pracy w zakresie temperatur -30 C do +50 C, 32) Zamawiający wymaga wymiany Wskaźnika Kierunku Wiatru na dachu Budynku F oraz montażu drugiego Wskaźnika Kierunku Wiatru uwzględnionego w projekcie. W związku z tym należy ilość Wskaźników Kierunku Wiatru z poz. 5 d.1 przedmiaru robót elektrycznych zwiększyć na 2 sztuki.
Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań Wykonawców dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej modyfikacją
Starogard Gdański, dnia 23.01.2017r. FSZ.242.35.2016 Do wszystkich Wykonawców Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań Wykonawców dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej modyfikacją
UMOWA NR.../2015. p p Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym
UMOWA NR.../2015 Projekt umowy Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... 2015r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym

References: art. 471
 art. 353
 art. 494
 art. 14
 art. 139
 art. 38