Source: https://es.scribd.com/document/96610078/Proteccion-Digital-de-Fallo-de-interruptor
Timestamp: 2020-01-24 18:25:48+00:00

Document:
Protección Digital de Fallo de interruptor | Relé | Diodo emisor de luz
Protección Digital de Fallo de interruptor
guardarGuardar Protección Digital de Fallo de interruptor para más tarde
Protección Digital de Fallo de Interruptor Manual de Instrucciones
GEK-106218F
Copyright © 2006 GE Multilin
GE Multilin 215 Anderson Avenue
Tel: (905) 294 6222
Fax: (905) 294 8512
GE Multilin Avda. Pinoa, 10 48170 Zamudio ESPAÑA Tel: +34 94 485 88 00
Fax: +34 94 485 88 45
1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y APLICACIÓN
2. LÓGICA DE OPERACIÓN (FIGURA 1)
2.1. FUNCIONES DE PROTECCIÓN
2.1.1. UNIDADES DE SOBREINTENSIDAD
2.1.2. OTRAS FUNCIONES
2.2. FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO
2.2.1. MEDIDA
2.2.2. ESTADO ASOCIADO DE
2.2.3. LEDS DE
2.2.4. SUPERVISIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN DEL INTERRUPTOR
2.2.5. UNIDAD DE AUTOCHEQUEO INTERNO
2.3. FUNCIONES DE ANÁLISIS.
2.3.1. REGISTRO DE
2.3.2. OSCILOGRAFÍA
2.4.1. TABLAS DE AJUSTES
2.4.2. SINCRONIZACIÓN DE LA HORA EN EL EQUIPO
2.4.3. ENTRADAS Y SALIDAS CONFIGURABLES
2.5. INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (MMI)
2.6. COMUNICACIONES REMOTAS
4.1. LISTA DE MODELOS
4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4.2.1. MECÁNICAS
4.2.2. ELÉCTRICAS
4.2.3. COMUNICACIONES
4.2.4. NORMAS
5. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
5.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA
5.1.1. CAJA
5.1.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS
5.1.3. CONSTRUCCIÓN INTERNA
5.2. TEORÍA DE OPERACIÓN
5.2.1. 5.2.1. MÓDULO MAGNÉTICO
5.2.2. TARJETA DE CPU
5.2.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
5.2.4. TECLADO Y
DBF Protección de Fallo de Interruptor
6. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
6.1. CONEXIONES Y EQUIPO RECOMENDADO PARA LAS PRUEBAS
6.2. INSPECCIÓN VISUAL
6.3. PRUEBAS DE AISLAMIENTO EN EL PANEL
6.4. INDICADORES
6.5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
6.6. COMUNICACIONES
6.7. AJUSTE DEL DBF
6.8. ENTRADAS
6.8.1. 6.8.1 ENTRADAS DIGITALES
6.8.2. 6.8.2 ENTRADA DE SINCRONIZACIÓN IRIG-B
6.9. FUNCIONES
6.9.1. 6.9.1 PRUEBA DE LA UNIDAD 51PL
6.9.2. PRUEBA DE LA UNIDAD 51PH
6.9.3. PRUEBA DEL DETECTOR DE ARCO
6.9.4. PRUEBA DE DISPARO TRIFÁSICO O BIFÁSICO SIN INTENSIDAD
6.9.5. 6.9.5 PRUEBA DE LA UNIDAD DE SOBREINTENSIDAD DE NEUTRO
6.10. PRUEBA DE LA MEDIDA DEL RELÉ
6.10.1 MEDIDA DE LA INTENSIDAD
7.1. INSTALACIÓN
7.2. CONEXIÓN A TIERRA DE LOS ELEMENTOS SUPRESORES DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS.
7.3. MANTENIMIENTO
8. TECLADO Y DISPLAY
8.1. ÁRBOL DE MENÚS.
8.2. GRUPO DE AJUSTES (TECLA SET )
8.3. GRUPO DE INFORMACIÓN (TECLA INF)
8.4. GRUPO DE CONTROL (TECLA ACT)
8.5. MENÚ DE UNA SOLA TECLA
8.6. MENÚ DE CONFIGURACIÓN
Figura 1. Lógica del Fallo de Interruptor (189C4114 Hoja 2) Figura 2. Conexiones Externas (189C4114 Hoja 1) Figura 3. Vista Frontal (226B7412 Hoja 9) Figura 4. Vista Posterior (226B7412 Hoja 10) Figura 5. Diagrama de Dimensiones (226B6086 Hoja 10) Figura 6. Esquema de taladrado para montaje en panel Figura 7. Conexión RS232 (relé DBF a PC) Figura 8. Conexión RS232 (relé DBF a MODEM)
DESCRIPCIÓN GENERAL Y APLICACIÓN
El sistema DBF es una protección de fallo interruptor basada en microprocesador que además realiza funciones de control y medida con distintos algoritmos, que permiten su utilización en distintas aplicaciones de protección de interruptores en Sistemas Eléctricos de Potencia.
Las funciones de gestión de la información procesada y suministrada por el equipo, pueden realizarse en modo local, por medio de un interfaz hombre-máquina (MMI que incluye un teclado de 20 teclas y un display LCD de dos líneas localizado en el frente del relé), y en modo remoto mediante un ordenador conectado al puerto serie RS232 del equipo por un enlace de fibra óptica o módem
El sistema incorpora las siguientes funciones:
• Arranque de bajo nivel y por fase de la protección de fallo de interruptor con dos escalones de temporización.
• Arranque de alto nivel y por fase de la protección de fallo de interruptor con dos escalones de temporización.
• Arranque trifásico de bajo nivel de la protección de fallo de interruptor con dos escalones de temporización.
• Arranque trifásico o bifásico de alto nivel de la protección de fallo de interruptor con dos escalones de temporización.
• Detección de Arco interno no extinguido entre contactos del interruptor.
• Detección de fallo de los contactos auxiliares del interruptor o interrupción del circuito de disparo.
• Posibilidad de disparo trifásico con temporización sin detección o medición de corriente.
• Disparo Back-up por arranque externo (activado por señales de disparo externas sobre entradas digitales del equipo)
b) Medida y Supervisión
• Medida de las corrientes de fase y de neutro.
• Supervisión del estado del interruptor.
• 16 LEDs indicadores en el frente totalmente configurables
• Un LED fijo de indicación de estado.
• Supervisión del envejecimiento del Interruptor (SI 2 t).
• Unidad de autochequeo interno.
c) Análisis:
• Oscilografía
d) Control:
• 3 tablas de ajustes.
• Sincronización horaria por comunicaciones o mediante una entrada IRIG-B.
• Entradas y salidas configurables
• La lógica interna puede ser configurada por el usuario.
e) Interfaz de Comunicaciones
• Comunicación remota a través de tres puertos de comunicaciones, uno localizado en el frente del relé y los otros dos en la parte trasera.
• Interfaz Hombre-Máquina (MMI) consistente en un teclado de 20 teclas y un display alfanumérico LCD de dos líneas con 16 caracteres cada una.
• Software basado en Windows™ para realizar la configuración del relé (GE-INTRO) y para comunicación local o remota (GE-LOCAL). Estos módulos de software son parte del paquete GE- NESIS (General Electric Network Substation Integrated System) utilizado para el control y supervisión de Subestaciones Eléctricas.
El Sistema DBF incorpora las siguientes unidades:
• Tres unidades de sobreintensidad (una por fase):
Bajo nivel - Sobreintensidad de tiempo definido 51PL
Alto nivel - Sobreintensidad de tiempo definido
• Una unidad de sobreintensidad de neutro
Sobreintensidad de tiempo definido
51NT
La lógica del DBF permite que pueda ser usado en distintas aplicaciones en función de las diferentes condiciones y ajustes que pueden implementarse en el equipo. Básicamente estas son:
Sobreintensidad de fase de bajo nivel - 51PL
La operación de identificación de fallo interruptor se inicia al detectar el equipo una intensidad de corriente en una, dos o en las tres fases del circuito, mayor que el nivel al cual está ajustado, además (AND) de una señal de disparo de la protección principal del circuito protegido donde está instalado el interruptor. Las señales, bien sean monofásicas o trifásicas, entran a las puertas OR1, OR2 ó OR3 (se dispone de cuatro entradas digitales a través de conversores de contactos). De este modo las puertas AND1, AND2 y AND3 son activadas y puede iniciarse de este modo (dependiendo del ajuste) uno o varios temporizadores para iniciar el disparo a través del DBF, si el nivel sobrepasa los ajustes de 50BF_1P y los tiempos ajustados en los pasos 1/2. Los temporizadores T1 (por fase) o T do . controlan los tiempos de los pasos 1 y 2 respectivamente. Las entradas a OR6 se realizan por medio de los temporizadores T1 y las entradas a OR10 se activan directamente de las salidas de AND1, AND2 or AND3.
Los temporizadores T1 and T do son de tiempo definido y pueden ser ajustados por el usuario.
La señal de arranque de fallo interruptor (disparo del relé principal) es trifásica (entrada digital E7-E8), la señal se activará al mismo tiempo en las entradas de OR1, OR2 y OR3 y así se activarán AND1, AND2 y AND3.
Sobreintensidad temporizada de fase de alto nivel - 51PH
El proceso de arranque de esta función es similar a la 51PL excepto que en este caso el rango de ajuste es más alto que en el caso del ajuste de bajo nivel y la salida es controlada por el ajuste (3/2 SELECCIÓN DE FASE) y operada cuando dos o las tres fases superan el umbral de ajuste. En el primer caso AND11 y AND12 se activarán, mientras que AND13 dará una salida en el segundo caso. Las salidas de AND12 o AND13 se envían vía OR5 hacia la entrada inferior de AND4 . La entrada superior de AND4 se activarán por un arranque de una o más fases, y se enviará a AND5, AND6, o AND7, y a través de OR4.
Sobreintensidad de tierra - 51NT
La acción del fallo de interruptor se basa en la activación de la unidad de sobreintensidad de neutro. Básicamente realiza una salida adicional de fallo de interruptor a través de AND19, cuando una señal de dos polos está presente en OR10.
Unidad de detección de Arco interno no apagado
En general, la condición que indica esta situación es la situación de indicación del interruptor abierto con intensidad presente en una de las tres fases.
Si en interruptor está abierto, los contactos 52/b activarán los convertidores de contactos de las entradas C11, D11 y C12. En esta situación, una de las entradas de OR16, OR17 y OR18 se activa. La otra entrada se activará si se tiene alguna salida de IMI A , IMI B o IMI C al superar el nivel del ajuste. La salida de cualquiera de estas puertas AND se conecta a OR8, el cual activa el temporizador T4 para finalmente tener una salida a través del relé auxiliar D2-C2.
Operación de disparo instantáneo (arranque de uno o dos polos)
Esta función se usa principalmente como control o respaldo de las otras funciones y su principal característica es la operación en ausencia de corriente. La entrada superior de la puerta AND19 se activa con una señal que viene del interruptor (contacto 52/b ) a través de OR9. La otra entrada que llega a AND19 puede ser activada
El temporizador T3
se puede ajustar, bien para operación temporizada o instantánea de la puerta OR6 y los respectivos relés de
cuando se necesita una
bien por una señal de arranque trifásico (E7-E8) o una salida de OR4 a través de AND2P.
salida. Este modo de operación evita la acción de los temporizadores T1 y T do operación instantánea.
Reposición de los relés biestables
La protección de fallo de interruptor DBF tiene dos relés biestables que operan de modo diferente de acuerdo al número de escalones (temporizadores) seleccionados y mantienen activada la salida de disparo. Una entrada digital a través de F11-F12 (señal de pulso) repone los relés biestables a su posición original antes del disparo.
En condiciones normales, con la sola excepción de las protecciones de línea con disparo monofásico, siempre se usa el disparo trifásico originado por cualquier otra protección instalada en la subestación. Este es el caso por ejemplo de las protecciones de subtensión o sobretensión, las cuales producen disparo trifásico sobre todos los alimentadores conectados a la barra que protegen en la subestación. Por este motivo y en vista que el DBF también realiza un disparo trifásico sobre los alimentadores de la barra donde esté conectado el interruptor fallado, puede programarse sobre el mismo un modo de disparo trifásico prácticamente sin temporización (T2 para faltas trifásicas severas) por medio del ajuste disparo trifásico por ajuste (ver nota 1 en la Figura 1), así el DBF produce un disparo trifásico rápido usando la señal provista entre los E7-E8.
Del mismo modo, el DBF ofrece un disparo de respaldo para faltas bifásicas y trifásicas con muy poca intensidad circulando a través del circuito. En este caso el detector de alto nivel no actuará (valor inferior al nivel de ajuste) y podría no producirse el disparo requerido por las bornas C9, D9 or C10.
Habilitando el ajuste ARRANQUE DE DOS POLOS (nota 2 de la Figura 1), se permite una salida de disparo en estos casos vía OR10 , AND19 y el temporizador T3.
El Sistema DBF ofrece una medida continua de las intensidades RMS de las intensidades de fase y neutro.
Estas medidas son accesibles directamente sobre el display de cristal líquido (LCD) localizado en el frente del
relé, o por medio de el software de comunicación GE_LOCAL.
2.2.2. ESTADO ASOCIADO DE INTERRUPTOR.
El sistema DBF supervisa el estado del Interruptor mediante la Entrada digital 52/b, y se muestra mediante el
MMI local o bien mediante el software de comunicación. En el primer caso (LCD) aparecerán las palabras
ABIERTO o CERRADO mientras que en el caso de comunicación local o remota usando un PC, se mostrará el
símbolo correspondiente abierto o cerrado del Interruptor .
2.2.3. LEDS DE SEÑALIZACIÓN.
El DBF se equipa con 17 LEDs, un LED fijo (de dos colores) con asignación de la señal de alarma, y 16 de color rojo. Estos 16 LEDs son todos configurables mediante el software GE-INTRO, que asigna a cada LED el suceso a indicar seleccionado para cada uno de ellos. El suceso a indicar es una consecuencia de la activación de uno o varios Estados Internos o un conjunto de Sucesos Internos agrupados en 10 conjuntos
para PROTECCIÓN y 5 para la Configuración General (comunicaciones).
El sistema permite realizar lógicas con puertas AND combinando los distintos estados internos de la PROTECCIÓN y así generar al exterior un solo evento de PROTECCIÓN que será consecuencia de la combinación de los estados anteriores. Del mismo modo, pueden combinarse distintos Estados de la Configuración General y generar un evento al exterior que los agrupe, que en este caso será un evento identificado como evento de. También es posible el realizar una categoría de puertas AND de más alto nivel combinando las anteriores y asignarla a uno de los LED programables.
Por ajuste, puede definirse si el LED configurable será sellado o no, aún con pérdida de la alimentación DC. Asimismo, puede definirse si el LED será intermitente o fijo tras ser activado.
El pulsador de REPOSICIÓN permite realizar la prueba de los LEDs, así como el de reponerlos a estado anterior a su activación. Si solamente se requiere la prueba de los mismos, basta con mantenerlo pulsado un tiempo muy corto, Si se desea reponer los LEDs que estén sellados, hay que mantener el pulsador presionado por más de tres segundos.
Si se desean más detalles sobre las entradas, salidas o configuración de LEDs, referirse a manual GEK- 105594A para más detalles.
El DBF se suministra con la siguiente configuración de LEDs por defecto:
∅ A BF Arranque
2 do Nivel de Disparo
∅ B BF Arranque
Detección de arco interno
∅ C BF Arranque
Disparo trifásico sin corriente
3∅ BF Arranque
51∅ A H Activo
51∅ B H Activo
51∅ C H Activo
1er Nivel de Disparo
En Comunicación Remota
Para supervisar la “salud” o capacidad de interrupción del interruptor, el DBF calcula y almacena para cada operación, el valor acumulado del cuadrado de la intensidad multiplicada por el tiempo de operación del
interruptor en cada fase (I 2 t). I 2 t se expresa en (kA)
El valor de I 2 t se calcula y acumula independientemente para cada fase. Puede accederse a la información, bien mediante el MMI local o bien mediante el software GE-LOCAL si se usa un PC conectado al puerto RS232 frontal o conectado remotamente.
La función tiene un "Temporizador de Integración" el cual mediante ajuste puede ser usado para asignar un tiempo fijo de operación (dado por el ajuste de otro “Tiempo de Integración”). Si este modo de operación no se usa, la unidad mide el tiempo durante la apertura (periodo de tiempo entre la señal de disparo de la protección principal del alimentador y el cambio del estado de los contactos 52/b).
El ajuste de límite de corriente interrumpida fija la capacidad máxima del interruptor (este es un valor que se ajusta en función de la información proporcionada por el fabricante del interruptor). Cuando se alcanza este límite en alguna de las tres fases, el DBF proporciona una alarma y activa el ajuste "Límite de corriente interrumpida" fija la máxima capacidad del contacto. Adicionalmente, el DBF dispone de un contador que contabiliza todas las operaciones de disparo acumuladas.
El propósito de esta función es proporcionar una información más aproximada del estado actual de los contactos internos del interruptor, con el fin de asegurar en lo posible, un adecuado mantenimiento del mismo y disminuir el riesgo latente de daños cuando el interruptor ha estado sometido a altos requerimientos durante un tiempo largo. Una vez que se ha intervenido en el interruptor y se ha realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, los valores acumulados de I 2 t y el número de operaciones se reponen a cero.
Para tener en cuenta interruptores ya usados, el equipo permite ajustar los valores iniciales de (I 2 t) así como el número de operaciones, a fin de tener en cuenta las anteriores operaciones del interruptor, así como las operaciones ocurridas durante las pruebas.
La tecnología numérica del sistema DBF incorpora una unidad de autochequeo, que garantiza la correcta operación de todo el conjunto y ofrece una alarma externa en caso de detectarse un error interno.
Cuando el equipo se arranca y durante operación normal, se activan dos unidades internas de autochequeo que supervisan la fuente de alimentación. Los programas y algoritmos almacenados en memoria (ROM), la memoria de trabajo (RAM), la memoria de la oscilografía (RAM) y la memoria donde residen la calibración y los ajustes (EEPROM).
Adicionalmente, existe una prueba del hardware para los LED’s de señalización, los cuales se encienden cuando se presiona el pulsador TARGET RESET . Los LEDs que se encuentren sellados se repondrán si se mantiene el pulsador TARGET RESET presionado por al menos tres segundos.
El sistema DBF incluye un Registro de Eventos y un registro de oscilografía con una resolución de 1 ms. Para evitar la pérdida de la fecha/hora y los registros de oscilografía durante un fallo de la alimentación al equipo, éste lleva incorporado un condensador que permite mantener la información durante al menos 24 horas después de la pérdida de alimentación.
2.3.1. REGISTRO DE EVENTOS.
El sistema DBF almacena un registro de los últimos 144 eventos, y almacena para cada evento la siguiente información: fecha y hora (con precisión de 1 ms.), el tipo de evento, los valores RMS de tensión e intensidad durante el evento y el estado de la unidad.
Este Registro de Eventos se almacena en una memoria no volátil y su información se mantiene de modo indefinido, aún en el caso de pérdida de la tensión de alimentación en el equipo.
Los eventos almacenados son clasificados como de Estado interno o como Eventos internos (mencionados en la página 9) tal como se muestra en las tablas 2P y 2C.
TABLA 2P - ESTADO INTERNO DE LOS EVENTOS DE PROTECCIÓN
Escritura Contadores
Cambio Configuración
Trigger Comunicaciones
Reset Operación
Entrada Nº 5
Tarjeta de exp.
Entrada Nº 10
Entrada Nº 12
Lógica del Fallo Interruptor
Hi-Set A Arranque
Hi-Set B Arranque
Hi-Set C Arranque
50BF Polo A Inicio
50BF Polo B Inicio
50BF Polo C Inicio
Lo-Set A Arranque
Lo-Set B Arranque
Lo-Set C Arranque
50BF 3 Fase Inicio
50BF Neutro Inicio
Arranque de Arco Interno fase A
Arranque de Arco Interno fase B
Arranque de Arco Interno fase C
Disparo Fase A
Disparo Fase B
Disparo Fase C
Disparo trifásico con Corriente
Disparo del segundo escalón
Alarma EEPROM paralelo
Alarma EEPROM serie
Ajustes Generales por defecto
Ajustes por defecto Tabla 1
Ajustes por defecto Tabla 2
Ajustes por defecto Tabla 3
A Alarma Mantenimiento
B Alarma Mantenimiento
C Alarma Mantenimiento
Tabla 1 Activa
Tabla 2 Activa
Tabla 3 Activa
Ajuste de dos estados
Estado Polo A del interruptor
Estado Polo B del interruptor
Estado Polo C del interruptor
Estado Latching Relé 1
Estado Latching Relé 2
TABLA 2C - SUCESOS DE ESTADO DE COMUNICACIÓN INTERNA
Modo Remoto/Local
Alarma Fecha/Hora
Ajustes comunic.
Enlace PROTECCIÓN
Enlace IRIG-B
OSCILOGRAFÍA
El sistema DBF almacena hasta 4 registros de oscilografía con una resolución de 16 muestras por ciclo. Cada registro tiene una capacidad máxima de 66 ciclos. El número de ciclos pre-falta puede seleccionarse entre 2 y 10 ciclos. Cada registro incluye la siguiente información:
• Valores de las intensidades (IA, I B , I C y I N )
• Información de señales digitales:
- Estado de las funciones de PROTECCIÓN
- Estado de las entradas digitales.
• Los eventos que pueden arrancar (por ajuste) la oscilografía son:
Eventos que arrancan la Oscilografía
1 er Nivel Disparo
50BF A Inicio
2 do Nivel Disparo
50BF B Inicio
50BF C Inicio
BF A Disparo
Arranque Lo-Set fase A
BF B Disparo
Arranque Lo-Set fase B
BF C Disparo
Arranque Lo-Set fase C
BF 3P Disparo
Inicio disparo 3F 50BF
Arranque unidad neutro
Arranque Com.
Arranque Arco fase A
Arranque Hi-Set fase A
Arranque Arco fase B
Arranque Hi-Set fase B
Arranque Arco fase C
Arranque Hi-Set fase C
• Ajustes de la tabla activa para el registro
Se puede configurar una máscara para determinar qué funciones o disparos internos pueden arrancar la oscilografía. Asimismo, pueden configurarse las entradas digitales o realizar una activación por comunicaciones o desde el MMI
Los registros de oscilografía son almacenados y luego recuperados en un archivo en formato COMTRADE por medio del software de comunicaciones GE-LOCAL. Para visualizar las formas de onda, señales digitales, fasores, y poder realizar un análisis post falta en general, se recomienda el uso del software de oscilografía GE_OSC u otro similar que pueda aceptar ficheros en formato COMTRADE. También es posible realizar la visualización de las formas de onda por usando hojas de cálculo (por ejemplo EXCEL).
El sistema DBF tiene 3 tablas independientes de ajustes, las cuales están almacenadas en una memoria no volátil, de modo que esta pueda mantenerse aun con la pérdida de la tensión de alimentación. Solamente puede tenerse activa una tabla a un tiempo y es la que el sistema utiliza para evaluar las distintas funciones que están incluidas en el DBF.
Los ajustes en el DBF se agrupan del siguiente modo:
Ajustes de la tabla activa
Máscara de Oscilografía
Permiso de funciones
Los ajustes generales son comunes a todas las tablas. El resto de ajustes son específicos para cada tabla.
La “TABLA ACTIVA” es la que tiene los ajustes con los que el DBF trabaja en operación normal. Las otras dos tablas pueden ser ajustadas completamente, pero estarán almacenadas y no estarán activas.
El ajuste de la TABLA ACTIVA puede ser modificado bien por medio del MMI localizado en el frente del equipo, o bien en modo remoto usando el software GE_LOCAL o activando 2 entradas digitales, por medio de las cuales se realiza la acción de “SELECCIÓN DE LA TABLA CERO (0)” y “SELECCIÓN DE LA TABLA UNO (1)”. Este último modo permite realizar hasta 4 combinaciones (de 0 a 3) y necesita que se configure primero la asignación de las dos entradas que se usarán para la selección de la tabla de ajustes. Esta asignación de entradas se realiza usando el software GE-INTRO. Si la aplicación solamente requiere el uso de dos tablas, bastará con utilizar una entrada digital.
La combinación seleccionada se obtiene del código binario producto de las dos entradas mencionadas (ver la tabla adjunta). La combinación 0-0 significa que el relé usará los ajustes de la tabla que fue seleccionada desde el teclado del MMI o desde el lado remoto, sin haber realizado una asignación específica de tabla al equipo.
Selección Tabla uno
Selección de tabla cero
ENTRADA (at CC n)
ENTRADA (at CC n )
Selección por ajuste
NOTA: Si se selecciona el control de la “Tabla de Ajuste” por medio de una entrada digital, esta selección tiene prioridad sobre la “TABLA ACTIVA” ajustada, de modo que la tabla que va a usarse se determina por el estado de las entradas digitales.
El sistema DBF tiene una entrada para realizar la sincronización horaria en función de una hora patrón que debido a los requisitos de precisión, normalmente es una señal GPS que llega a un equipo que realiza una demodulación a una señal IRIG-B. De este modo, puede realizarse una coordinación de tiempo universal de alta precisión con otros equipos y así tener una única referencia con resolución de un ms. para los eventos generados por el equipo.
El uso de esta entrada permite realizar la comprobación de tiempo, comparar y ordenar los eventos generados por los otros relés instalados en la misma subestación, siempre que todos ellos tengan la posibilidad de ser sincronizados del mismo modo que el DBF, esto es a base de una señal GPS del satélite. En consecuencia, puede obtenerse una muy buena organización de la información para realizar un posterior análisis post-falta con la información proporcionada por los distintos equipos tras un incidente.
De modo alternativo, pueden sincronizarse las distintas unidades instaladas en la subestación, bien manualmente mediante el uso del MMI local o en forma remota mediante el software de comunicaciones. En cualquier caso, la entrada IRIG-B tiene la prioridad sobre todas las vías de sincronización del equipo, debido a que es una señal con mayor precisión que cualquier otra alternativa.
2.4.3.1 ENTRADAS DIGITALES
El modelo de DBF de rango más alto, tiene hasta 14 entradas digitales (dos grupos con 3 entradas digitales cada uno y cuatro grupos con 2 entradas digitales cada uno), mientras el modelo básico tiene 6 entradas digitales (dos grupos de 3 entradas digitales cada uno). Cada grupo tiene una borna terminal común a todas las entradas. En el caso del modelo de alto rango, lleva incorporada una tarjeta opcional de expansión, que proporciona las entradas digitales adicionales.
Todas la entradas digitales son configurables por medio del software GE-INTRO, y los eventos que pueden asignarse a las entradas se muestran en la siguiente tabla:
Entrada Nula
Arranque fallo interruptor - Fase A
Arranque fallo interruptor- Fase B
Arranque fallo interruptor - Fase C
Arranque fallo interruptor - Trifásico
Contacto 52/b - Fase A
Contacto 52/b - Fase B
Contacto 52/b - Fase C
El diagrama de conexiones externas (Figura 2), muestra la configuración de entradas por defecto que lleva el equipo al salir de fábrica.
2.4.3.2 SALIDAS
El DBF básico tiene incorporado las siguientes salidas:
• 2 Contactos fijos de disparo (A12-B12 y C1-D1)
• 4 Contactos de disparo configurables (C4-D4 a C8-D8)
• 1 Señal de arranque de fallo interruptor (A11-B11)
• 1 Detector de arco interno no apagado C2-D2)
• 1 Alarma de Equipo (C3-D3)
• 1 Reserva (C8-D8)
La tarjeta opcional de expansión en el DBF de más alto rango, proporciona asimismo, 6 contactos biestables adicionales (E1-F1 a E6-F6).
Las salidas configurables pueden programarse para operar dependiendo de la selección realizada en los estados Internos de la Protección (disparos, arranques, alarmas, etc. - ver tabla 2P and 2C). Asimismo, se puede configurar una lógica interna a partir de puertas OR, AND, o NOT, permitiendo de este modo una aplicación muy amplia y flexible.
La Figura 2 muestra la configuración por defecto de las salidas y en la sección 4 se describen sus características técnicas.
El MMI del DBF incluye como suministro estándar un teclado de 20 teclas y un display de cristal líquido (LCD) de dos líneas de 16 caracteres por línea. El display lleva incorporado un diodo LED para proporcionar iluminación de fondo para aumentar la resolución visual de la pantalla (la intensidad de la iluminación puede ajustarse desde la parte trasera de la tarjeta frontal donde se encuentra el MMI.
Este interfaz permite al usuario realizar el cambio de ajustes, visualizar las corrientes de cada fase, algunos estados internos, ajustar la fecha y la hora, arrancar la oscilografía y acceder a la información almacenada en la unidad. La funcionalidad de este interfaz local y su uso se describen en la sección TECLADO Y AJUSTES.
El DBF tiene tres puertos de comunicaciones:
PORT 1 en el frente del relé
PORT 2 en la parte posterior del relé -
PORT 3 en la parte posterior del relé -
conector serie DB-9
DB-9 RS232 o Fibra Óptica
Con relación al PORT 3, puede suministrarse bien con conector DB-9 RS232 o con conector de fibra óptica, por lo que las combinaciones que pueden tenerse en los puertos traseros son:
a) dos conectores DB-9 RS232
b) un conector DB-9 RS232 y un conector de fibra óptica.
La comunicación sobre el PORT 1 siempre tiene prioridad sobre la comunicación sobre el PORT 2. Esta selección se realiza de modo automático cuando se activa la señal DCD (Detección de señal de datos en el Carrier). En la Figura 7 se muestra el cableado externo que se requiere realizar para conectar el DBF aun PC, o para conectar el DBF a un MODEM.
Los PORT 1, PORT 2 y PORT 3 son independientes y el DBF responde por ellos de modo simultáneo.
El protocolo de comunicaciones es el mismo que el utilizado en el resto de protecciones digitales de GE y se requiere el uso del software GE_LOCAL. El libro de instrucciones para este software (GEK-105568A) es el que describe como realizar la comunicación del DBF con el equipo. El protocolo tiene una alta fiabilidad para permitir la comunicación con varios equipos al mismo tiempo. Asimismo, garantiza una muy eficiente transferencia de datos (especialmente para los datos de oscilografía y ficheros muy extensos), así como también detección de errores y recuperación automática de las comunicaciones en caso de perderse éstas.
El estado local/remoto de las comunicaciones se indica siempre por el LED inferior de la columna derecha. Siempre que hablemos de comunicación local nos referiremos a la comunicación vía MMI (desde el teclado y display), vía PORT 1, o vía PORT 2. Si hablamos de comunicación remota, siempre nos referiremos a la conexión vía PORT 3
Las comunicaciones locales y remotas pueden coexistir al mismo tiempo, aunque la realización de cambio de ajustes y operaciones de acción a través del MMI local, PORT 1 o PORT 2 tienen la prioridad sobre cualquier otra operación. El PORT 3 está limitado a la transmisión de información o visualización si es que el MMI local o el PORT1, PORT 2 o MMI estuvieran activados. Cuando se interrumpe la comunicación local, bien por el PORT
1, PORT 2, o el MMI, aparece la pantalla inicial
⎡ DBF
⎢ ⎣ GENERAL ELECTRIC
⎤ ⎥ , Esta aparece automáticamente si no se
ha presionado ninguna tecla durante los últimos 15 minutos. En estas circunstancias, el puerto de comunicaciones remotas (PORT 3) recupera las prestaciones de modificar ajustes y realizar operaciones.
En esta sección describiremos los ajustes del DBF y el procedimiento para cambiarlos. El la tabla 3 se encuentra la lista de todos los ajustes de usuario presentes en el DBF, así como el rango de los mismos y los ajustes por defecto con los que el equipo sale de fábrica.
Para ver o modificar los ajustes usando el software GE-LOCAL vía el PORT 1, PORT 2, o PORT 3, el usuario debe de seguir los siguientes pasos:
• Comprobar que la conexión del cable de comunicaciones es la indicada en el diagrama del la Figura 7. Comprobar la correspondencia entre el conector DB-9 en el cable con el conector DB-9 o DB-25 disponible en el PC que va a usarse para comunicarse con el DBF.
• Conectar el cable entre el relé (o módem) y el puerto serie de su ordenador.
• Arrancar el software GE-LOCAL. Para mayores detalles sobre la instalación y uso de este software revisar el libro de instrucciones GEK-105568.
• Asegurarse que los parámetros de comunicación (velocidad, puerto, paridad, etc.) en el GE- LOCAL concuerdan con los parámetros ajustados en el DBF. Específicamente los parámetros de configuración que se realizan vía el MMI local son:
∗ VELOCIDAD DE COMUNICACIONES: Se ajusta sobre el relé dependiendo si las comunicaciones se realizan vía el PORT 1 o PORT 2 (significa LOCAL), o PORT 3 (significa NET)
∗ BIT PARADA: Bit de datos que corresponde a cada una de las vías de comunicación: LOCAL o NET
Para una mejor explicación sobre la modificación o visualización de los parámetros de comunicaciones del DBF, ver el Capítulo 8, sección 8.1. “Árbol de Menús”.
El sistema DBF tiene 3 tablas de ajustes almacenadas en una memoria no volátil. Estas tablas pueden seleccionarse bien por ajuste o bien mediante las entradas configurables. Existe también un juego de ajustes independientes que son comunes a todas las tablas. Los siguientes grupos de ajustes son los comunes a todas las tablas:
• Ajustes Generales
• Ajustes del interruptor
• Ajustes de la tabla activa
Los otros grupos de ajustes contienen:
• Ajustes de las funciones de fallo interruptor
• Ajustes de detección de arco interno.
IMPORTANTE: Se debe observar que para simplificar los ajustes de la unidad y por razones de seguridad, todos los ajustes relacionados con la configuración de la unidad (entradas y salidas configurables, estados internos para eventos y señalización de LEDs) se han retirado de los ajustes que pueden realizarse por medio del MMI local, así como del software de comunicación remota GE_LOCAL. Para modificar esta configuración, debe usarse el software GE_INTRO descrito en el libro de instrucciones GEK-105569.
TABLA 3. Tabla de Ajustes
Común a todas las Tablas
Grupo Ajustes Generales
Estado del Relé
En/Fuera de servicio
Relación CT Fases
Relación CT Neutro
Grupo Ajustes Interruptor
Interruptor Nº
KI 2 t Modo de Operación
Fijo-Medido
Tiempo de Integración KI 2 t
0.03-0.25s
Límite Máximo KI 2 t
1-999.999
Grupo Tabla Activa
Nº de Tabla activa
Máscara Oscilografía
Ciclo pre falta
Disparo 1 ra Etapa
Disparo 2 da Etapa
Disparo 50BF fase A
Disparo 50BF fase B
Disparo 50BF fase C
Disparo 50BF 3P
Arranque Comunicaciones
Inicio 50BF fase A
Inicio 50BF fase B
Inicio 50BF fase C
Inicio trifásico 50BF
Arranque neutro
Función 50BF 1P
Permitida-No-Permitida
No-Permitida
Función 50 BF 3P
Función 3P No I
Ajustes 50BF
Arranque PH Hi-Set
Arranque PH Hi-Lo-Set
Arranque de neutro
0.50-6A
Fase Temp. T1
Fase Temp. T2
3P No I Temp. T3
Lógica BF (3P/2P)
Dos-Fase/Tres Fase
Dos-Fase
Falta severa 3P
Baja carga 2P
Estados Nº de Salida
Temp. 2do Estado
Ajustes de Arco Interno
Arranque de arco interno
0.05-1A
Temp. de arco interno
0.10-2s
COMENTARIOS SOBRE LOS AJUSTES:
1. El ajuste "ID" permite al usuario el identificar la unidad con un nombre relacionado al elemento que protege (por ejemplo el nombre de una línea o de un alimentador) con un máximo de 20 caracteres ASCII.
2. El ajuste de "TABLA ACTIVA" permite seleccionar la tabla que será activa durante la operación normal del DBF. Esta selección se realiza de entre las tres tablas disponibles en el equipo. Esta selección puede realizarse también por medio de las entradas digitales configuradas con este propósito. Este modo de selección tiene prioridad sobre la selección realizada durante el proceso de ajustes (si la entrada ha sido configurada para realizar el cambio de tablas).
3. Para ajustar la función de supervisión del interruptor, es necesario ajustar primero el “(kI) 2 t OP. MODE”. Si este modo de operación se selecciona como “medida”, no se necesita ningún otro ajuste, debido a que el tiempo usado para el cálculo, es el tiempo que la unidad recoge durante el intervalo. Orden de Disparo - cierre de contacto 52/b. Si se selecciona el modo “Fijo”, se necesita entonces ajustar el "(k)I 2 t INTEGRATION TIME". En este caso, el tiempo usado será siempre el mismo (normalmente el tiempo de operación del interruptor que suministra el fabricante del mismo).
4. Los "CICLOS PRE-FALTA” que van a mostrarse en cada registro oscilográfico pueden ajustarse entre dos y diez (2-10). En todos los casos, el número total de ciclos de cualquier registro oscilográfico será de 62, independientemente del número de ciclos pre-falta ajustados en el equipo.
5. La diferencia entre la función de permiso y Disparos permitidos por ajuste es:
• El ajuste de permiso activa o desactiva la función
• El ajuste de permiso de disparo permite activar o desactivar cualquier función de disparo, pero manteniendo activa la función que la origina, manteniendo así su capacidad de generar eventos, señalizaciones y alarmas.
6. Los rangos de intensidad mostrados en la Tabla 3 corresponden a los modelos con rangos 1-12A para las fases y 0.5-6A para el neutro, basado en una corriente nominal de 5A. La diferencia en los rangos de ajuste de los distintos modelos solamente afecta a las funciones de sobreintensidad (51PH, 51PL y 51N).
7. Algunas veces los nombres usados para describir los ajustes cuando se usa el MMI local o el software de comunicaciones son nombres cortos o abreviados. esto se debe a la limitación de espacio impuesto a los por el sistema operativo Windows o por las limitaciones del display frontal del relé.
Interfaz Com.
F.O Plástica+RS232
F.O Cristal+RS232
Ver Tabla [1R]
P1, P2, P3: Mlink
P1, P2: Mlink ; P3:
48-125 Vcc
110-250 Vcc
TABLA [1R] - RANGOS
0.2-2.4 A
0.5-6 A
Caja rack metálica de 19” y 2 U de altura
Protección IP51 (IEC 529)
MMI Local LCD (2 filas, 16 caracteres) y teclado de 20 teclas
Bornero trasero: 4 bloques con 12 bornas cada uno(6 bloques en caso de tener la tarjeta de expansión incorporada al equipo).
Dimensiones: 437 x 164 x 88 mm
Peso: Neto 6 kg. Embalado 7 kg.
50 or 60 Hz (seleccionar Tabla por ajuste)
1 or 5 A (Modelos diferentes)
48-125 DCV ó 110/250 VDC (modelos
Rango Operacional
80% a 120% del valor nominal
Tensión Entradas Digitales seleccionado)
48-125,
- 3s de duración
50 x In
- 1 s de duración
-20º C a + 55ºC
-40ºC a + 70ºC
Contactos de Disparo:
-Capacidad Continua
-Capacidad de Ruptura
25A por 4 seg.
-Tiempo de Operación
8 ms o menor
9A a 30V
0.65A a 100V
- Inductivos(L/R=40 ms)
0.5A a 30V
• Cargas -Circuitos de Intensidad
-A tensión nominal DC
-Entradas Digitales
• Precisión -Corriente -Tiempo - Indice de Error
• Repetitividad -Valor de Operación -Tiempo de operación
0.5 VA a I r = 5 A 0.1 VA a I r = 1A
12 W en reposo 16 W con todos los relés activados 8 mA (0,1 W a V nom = 125 VDC)
5% or 30ms (cualquiera sea el mayor) Clase E-5 como IEC 255-4
2% or 30 ms (el mayor de los dos)
-RS232 usando conector hembra DB9 (2/3 conectores dependiendo del modelo) - Modo: Half duplex -Fibra óptica plástica de 1 (dependiendo del modelo)
Apertura numérica N.A. 0.5 longitud de onda Conector típico HFBR-4516
660 nm (visible red)
-Fibra óptica de cristal 62.5/125 (dependiendo del modelo):
-17.5 dBm
-25.4 dBm
Apertura numérica N.A. 0.2 Longitud de onda Conector típico SMA
820 nm (casi infrarrojo)
El sistema DBF system cumple con las siguiente normativa, la que incluye toda la normativa propia utilizada en GE en materia de aislamiento y compatibilidad electromagnética, y la normativa aprobada por la Comunidad Económica Europea con la Directiva 89/336 del mercado Común Europeo, la cual está en línea con el resto de la normativa Europea. Asimismo, cumple con los requisistos de la normativa Europea en lo referente a baja tensión, condiciones ambientales y condiciones de operación establecidos en las normas ANSI C37.90, IEC 255- 5, IEC 255-6 e IEC 68.
600V, 2kV
50/60 Hz 1 min.
Tensión de Impulso
5kV,0.5 J
Interferencia 1 MHz
IEC 255-22-2
IEC 255-11
Inmunidad a radio interferencia
Campos Electromagnéticos radiados
con modulación de amplitud
modulación de amplitud. Modo Común
con modulación de Frecuencia
Transitorios rápidos
IEC 255-22-4
Campos Magnéticos Frecuencia
30 Av/m
Emisión RF
El DBF contiene componentes electrónicos que pueden ser dañados por corrientes debidas a descargas electrostáticas que fluyen a través de terminales de ciertos componentes internos. La principal fuente de descargas electrostáticas es el cuerpo humano, especialmente en condiciones de baja humedad, suelos enmoquetados y con calzado aislante. Cuando existen condiciones de este tipo hay que extremar las precauciones a la hora de manipular los componentes internos del DBF. El personal que manipule el interior de relé debe verificar que su cuerpo ha sido descargado, bien tocando alguna superficie a potencial de tierra, bien utilizando una muñequera antiestática conectada a tierra.
5.1.1. 5.1.1. CAJA
La caja del DBF está fabricada en acero inoxidable, estando compuesta por un cuerpo principal y una tapa que lo cubre. El cuerpo principal de la caja contiene los bloques de terminales necesarios para realizar las conexiones externas y unas guías utilizadas para soportar las bandejas que contienen los conjuntos internos del relé. Cabe destacar que las bandejas son extraíbles con el fin de facilitar las labores de mantenimiento del relé.
5.1.2. 5.1.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS
Todas las conexiones eléctricas de tensiones, intensidades, entradas digitales y relés de salida están hechas a través de los bloques de terminales sujetos a la parte trasera de la caja. Las conexiones necesarias para la comunicación del equipo están realizadas mediante tres conectores tipo DB-9, uno en la parte delantera y dos en la trasera en la opción de comunicación RS-232, viéndose sustituido uno de los conectores traseros por el correspondiente conector de fibra óptica en los modelos en que se incluya esta opción.
5.1.3. 5.1.3. CONSTRUCCIÓN INTERNA
Los componentes internos del DBF además de la caja (descrita anteriormente) son las bandejas inferior y superior. La bandeja inferior contiene el módulo magnético donde están instalados los Transformadores de Intensidad y los conectores correspondientes para unir el secundario de estos transformadores con el bus interno del equipo y a través de este a la CPU del relé.
En el modelo básico (sin tarjeta de expansión), la bandeja inferior contiene también un circuito impreso donde se aloja la fuente de alimentación, las entradas digitales y los relés auxiliares de disparo.
La bandeja superior contiene la tarjeta con la CPU de protección y la CPU de comunicaciones. Asimismo, contiene la tarjeta de expansión, cuando esta se suministra.
En la cubierta frontal está instalado el teclado, el display alfanumérico, los LEDs de señalización y el pulsador de reposición. Asimismo, en la cubierta frontal se describe el modelo (ver Tabla [1R] en el Capítulo 4) y las características principales de la unidad.
La identificación de los LEDs configurables (16) puede realizarse imprimiendo las respectivas leyendas en las etiquetas disponibles en las fundas plásticas instaladas en el frontal del equipo.
El bus interno localizado en la parte posterior del frontal del relé realiza la conexión entre los componentes arriba descritos. Las dos bandejas donde están los componentes son totalmente extraibles. La secuencia de extracción es la siguiente: Soltar los cuatro tornillos localizados en la cuatro esquinas del frente del equipo, retirar la tapa frontal, desconectar el cable de conexión que une ésta con el resto del equipo y específicamente con la CPU, retirar el conector plástico que une el bus frontal, y finalmente tirar de las dos bandejas para extraerlas completamente. La secuencia de instalación de todos los componentes extraídos será exactamente la inversa a la seguida para extraerlos.
Los bloques de bornas localizados en la tapa posterior del equipo van identificados con las letras A, B, C y D, y opcionalmente con las letras E and F si la unidad lleva la tarjeta de expansión (ver figura 4). Adicionalmente, cada borna está identificada con un número.
Los conectores para las comunicaciones están situados en la parte frontal y al lado derecho de la parte posterior de la caja. El puerto frontal está identificado como PORT 1 y los puertos traseros como PORT 2 y PORT 3. La señal IRIG-B demodulada que se usa para sincronizar usa un conector localizado también en la parte posterior del relé.
El sistema DBF mide continuamente las señales de corriente, realiza cálculos complejos usando sus datos internos, almacena los incidentes relevantes, arranca los disparos y genera información que puede ser usada para identificar el estado del sistema eléctrico asociado. La funcionalidad del DBF está asociada a los siguientes módulos:
- Módulo Magnético
- Tarjeta CPU
- Teclado y display.
El módulo magnético realiza dos funciones esenciales: Proporcionar aislamiento galvánico, y factor de escala a las señales analógicas que entran al sistema. En el caso de los transformadores de intensidad, la señal de intensidad es convertida en una señal de tensión proporcional a la intensidad de entrada. Los transformadores de intensidad están diseñados para mantener la linearidad en el rango total de medida del relé.
El DBF utiliza dos microprocesadores de 16-bits operando a una frecuencia de 20 MHz. Uno de estos microprocesadores se usa para controlar y realizar las comunicaciones y el otro para realizar los cálculos y evaluar los algoritmos de protección. En general, los microprocesadores se responsabilizan del control de las señales de entrada y salida, realizando cálculos y operaciones a gran velocidad. El uso de los dos microprocesadores tiene una gran ventaja, ya que permite independizar las labores de protección de las de comunicaciones, incrementando la rapidez y fiabilidad de todo el conjunto.
Las señales de tensión mencionadas anteriormente se llevan a un conversor analógico/digital el cual las convierte en señales digitales equivalentes que quedan listas para su entrada al microprocesador. La resolución del conversor es de 10 bits.
El código se almacena en una memoria no volátil EPROM, mientras que los ajustes y los eventos se guardan en una memoria EEPROM. La información de oscilografía se almacena en memoria RAM. Esta información se mantiene por 24 horas tras desconectar el equipo (retirar la alimentación DC) por medio de un condensador.
Un reloj en tiempo real de alta resolución asegura que la fecha y hora de todos los incidentes pueda ser etiquetada con una resolución de un milisegundo. Este reloj puede ser sincronizado desde el exterior por medio de la entrada IRIG-B disponible para tal fin.
Las funciones de entrada/salida están divididas en los dos microprocesadores. Los puertos serie, el teclado y el display están controlados por el microprocesador de comunicaciones. Las comunicaciones externas son procesadas por un controlador de comunicaciones serie el cual contiene un tranceiver asíncrono universal (DUART). Las entradas y salidas digitales son procesadas por el microprocesador de protección.
El DBF contiene 6 circuitos independientes para procesar las entradas digitales. Estos circuitos comprueban la presencia o ausencia de la tensión de entrada y están diseñados para aislar eléctricamente la tensión de las entradas al microprocesador, y así aumentar la fiabilidad de todo el sistema.
En el frente del relé, tal como indicamos anteriormente, están localizados los 17 LEDs de señalización que indican el estado del equipo y señalizaciones definidas.
El pulsador situado en el frente tiene la función de reponer la señalización de los LEDs y de realizar su prueba.
La fuente de alimentación del DBF puede ser de 48 VDC ó 110/250 VDC como valores nominales. El rango de operación de la fuente de alimentación es + 20%. La fuente se encuentra aislada galvánicamente del resto de los relés del circuito. La fuente de alimentación suministra ± 12 VDC a la circuitería analógica y a los relés de salida, y ± 5 VDC a los circuitos digitales.
5.2.4. TECLADO Y DISPLAY
El display del DBF localizado en el frente del relé es de cristal líquido y consta de dos filas de caracteres alfanuméricos, de 16 caracteres cada fila. El display tiene iluminación de fondo que sirve para dar una mejor resolución a la pantalla. Esta iluminación puede graduarse por medio de un potenciómetro situado en la parte trasera de la cubierta protectora. El teclado tiene 20 teclas de membrana.
El la siguiente sección realizaremos una descripción de las pruebas más importantes a realizar en el equipo para comprobar su correcta operación. En las secciones 6.1 a la 6.10 del capítulo 6 están descritas las pruebas específicas de operación del DBF.
Equipo recomendado para las pruebas es el siguiente:
• Fuente trifásica de corriente (con posibilidad de ajustar el desfase de modo independiente a la magnitud de la intensidad).
• Fuente de tensión DC
• Reloj de precisión para comprobar la temporización de los eventos
• Un amperímetro/voltímetro digital de AC
• Relé biestable para simular la operación del interruptor
• Una caja con un botón pulsador para maniobrar el relé biestable.
Conectar el relé tal como se indica en el diagrama de conexiones externas de la Figura 2.
Conectar el circuito de pruebas tal como se indica:
52LR
52LR/b
52LR/a
AC Corriente Source
Conectar las tres fuentes de corriente (Fases A, B y C) a las bornas A1-A2, B1-B2 y A3-A4, así como el neutro a las bornas B3-B4.
Por razones de seguridad, el conector externo de tierra debe de estar conectado sólidamente a tierra.
Aplicar la tensión de alimentación entre las bornas A10-B10
El relé biestable se usa para simular la operación del circuito del interruptor y el disparo de la protección principal del alimentador. El diagrama arriba indicado no muestra el cableado completo que hay que realizar al equipo para su operación normal.
Comprobar que el relé no ha sufrido daño alguno durante el transporte y su anterior y posterior manipulación.
Comprobar que todos los tornillos están convenientemente ajustados y que los bloques de bornas no estén rotos o dañados.
Comprobar que la información de la placa de características coincide con la indicada en el modelo requerido
Si el usuario realiza pruebas de aislamiento en el panel donde se encuentre instalado el equipo, las bornas de tierra A9-B9 deberán ser previamente aisladas de tierra.
Comprobar que al pulsar el botón de reposición TARGET RESET (con la fuente de alimentación DC conectada), todos los LED se encienden.
El relé funciona con una fuente de alimentación que puede operar con una variación de ± 20% de su valor nominal. Comprobar que variando la tensión en este rango, el LED de ESTADO se mantiene de color verde.
Todos los contactos de disparo programables se configuran con el software GE_INTRO.
Manteniendo el relé en la condición de disparo, comprobar el consumo del mismo y el estado de las comunicaciones al solicitar el número del modelo desde el MMI.
Las tensiones de prueba y los consumos típicos se indican abajo:
Modelo "A" (48 VDC)
Tensión (dcV)
DC Batería (mA)
Con Tarjeta de Expansión
Sin Tarjeta de Expansión
Modelo "H" (110/250 VDC)
El propósito de estas pruebas es comprobar los puertos de comunicaciones del relé (PORT1, PORT2 y PORT3). Para esto necesitaremos usar un PC y el software de comunicaciones GE_LOCAL. La Figura 7 muestra el cable serie y los accesorios de conexión necesarios para poder realizar la conexión entre el PC y el equipo. La figura 8 muestra el cable y los conectores necesarios para realizar la conexión remota (por MODEM) a través del
Los parámetros de comunicación en el PC necesariamente deberán coincidir con los parámetros definidos en el equipo. Los parámetros por defecto con los que el equipo sale de fábrica son los siguientes:
Número de Relé r:
Velocidad del puerto remoto:
Velocidad del puerto local:
Bit de paridad remoto:
Bit de paridad local:
6.8. AJUSTE DEL DBF
Antes de salir el relé de fábrica, se le implementan unos ajustes por defecto, que el equipo usará en el caso de que el usuario no haya definido unos nuevos. A continuación se describen estos ajustes.
Los ajustes específicos que se requieren para cada prueba son los indicados. Otros ajustes que se realicen en el equipo no afectarán el resultado de las pruebas.
6.9. ENTRADAS
6.9.1. 6.8.1 ENTRADAS DIGITALES
Conectar con el relé usando el software GE-LOCAL + PC y presionar el botón de ESTADO.
• Cablear y descablear las bornas para conectar el DBF con el 52LRa
• Comprobar que aplicando tensión nominal DC (cerrando 52LR) entre las bornas:
El estado correspondiente sobre la pantalla del PC se volverá de color rojo mientras la tensión esté presente.
Si el relé tiene una tarjeta de expansión adicional, realizar la misma comprobación pero a través de los siguientes conversores de contactos.
(CC7)
(CC13)
(CC14)
6.9.2. 6.8.2 ENTRADA DE SINCRONIZACIÓN IRIG-B
Conectar la salida IRIG-B del descodificador a la entrada posterior IRIG-B del DBF. Hay que tener cuidado al realizar la conexión debido a que la entrada está polarizada.
Comprobar que el tiempo medido por las dos unidades es el mismo.
6.10. FUNCIONES
6.10.1. 6.9.1 PRUEBA DE LA UNIDAD 51PL
El DBF tiene una configuración por defecto con la que el equipo sale de fábrica. Asimismo la configuración por defecto que lleva incorporada se muestra en el esquema de conexiones externas de la figura 2.
1. Ajustar el relé para operar en el modo de dos etapas de disparo (ajuste 1/2 ETAPAS).
2. El temporizador de precisión arrancará al mismo tiempo que se inyecta la tensión de alimentación en las bornas E7, C9, D9 o C10. La entrada del temporizador identificada con SAP se cableará a cualquier contacto del DBF que esté en prueba, por ejemplo, el contacto entre las bornas C4-D4.
3. Ajustar la unidad a 5A (1A).
4. Ajustar los temporizadores T1 and T2 do a uno y dos segundos.
5. Ajustar a 50BF_1P.
6. Cablear un contacto del 52LRa a la borna C9.
7. Aplicar una intensidad AC entre las bornas A1-A2 mayor que el ajuste de bajo nivel.
8. Aplica

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución