Source: http://docplayer.it/15411986-Ord-ingg-di-brescia-n-3775-ord-ingg-di-brescia-n-1311.html
Timestamp: 2017-12-13 23:09:52+00:00

Document:
Ord. Ingg. di Brescia N Ord. Ingg. di Brescia N PDF
Ord. Ingg. di Brescia N Ord. Ingg. di Brescia N. 1311
Download "Ord. Ingg. di Brescia N. 3775 Ord. Ingg. di Brescia N. 1311"
Costanzo Ruggeri
1 I PROGETTISTI: IL DIRETTORE TECNICO APRICA STUDI: Dott. Ing. Silvia RONDI Dott. Ing. Luciano TRECCANI Ord. Ingg. di Brescia N Ord. Ingg. di Brescia N DATA REDATTO CONTROLL- PAGINE OGGETTO DELLA MODIFICA REV. DESCRIZIONE: ASM BRESCIA SPA COMUNE DI BRESCIA INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL POLO DEPURATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA POTENZIALITÀ FINALE PREVISTA DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE RELAZIONE DI SINTESI NON TECNICA FILE DATA PAGINE COMMESSA aprica studi srl R005.0 Marzo Brescia, via Creta 56/c REDATTO CONTROLLATO NOME DOCUMENTO RONDI TRECCANI SINTESI NON TECNICA Documento di proprietà Aprica Studi S.r.l.: Vietata la riproduzione o l uso per scopi diversi da quelli previsti.
2 I N D I C E 1. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE STRUTTURA DEL SIA E GRUPPO DI LAVORO DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE, LE MOTIVAZIONI, GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE ED I RISULTATI ATTESI DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA DELL IMPIANTO DESCRIZIONE DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, INTESE, LICENZE, PARERI, NULLA OSTA, ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI, PREORDINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO CON L INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE UBICAZIONE DELL INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE CONSIDERATE AREE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE INQUADRAMENTO NORMATIVO PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) PIANO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA, URBANISTICA PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA (PTPR) IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) Il sistema ambientale Il sistema del paesaggio e dei beni storici Il sistema della mobilità Il sistema insediativo
3 3.2.3 PIANI REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI DI BRESCIA E DI FLERO PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI DI BRESCIA E DI FLERO ALTRI STRUMENTI ATTINENTI LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE PIANO REGIONALE DELLA QUALITA DELL ARIA (P.R.Q.A.) PIANO AGRICOLO PROVINCIALE PIANO FAUNISTICO VENATORIO IL PIANO PROVINCIALE CAVE PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI La pianificazione regionale La pianificazione provinciale ASPETTI DI PIANIFICAZIONE ATTINENTI IL TRAFFICO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (R.D N.1265 E DM ) REGIME VINCOLISTICO E SISTEMA DELLE AREE PROTETTE SISTEMA DELLE AREE PROTETTE REGIME VINCOLISTICO SINTESI DEL QUADRO PROGETTUALE ELEMENTI DI SINTESI DEGLI SCENARI PROPOSTI SCENARIO 0 : CONFIGURAZIONE ATTUALE (2007) SCENARIO 1 : CONFIGURAZIONE INTERMEDIA ALL ATTIVAZIONE DELLA NUOVA LINEA BIOLOGICA SCENARIO 2 : CONFIGURAZIONE FINALE AL DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO Consistenza delle opere civili Opere civili afferenti alla realizzazione della linea biologica D Opere civili afferenti alla ristrutturazione e potenziamento della linea fanghi Consistenza delle Opere Elettromeccaniche Opere Elettromeccaniche afferenti alla nuova linea di depurazione biologica
4 Opere elettromeccaniche per la riqualificazione ed il potenziamento della linea di trattamento fanghi DATI DI PROGETTO DEFINIZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI RIFERIMENTO PORTATE TRATTATE DALL IMPIANTO DI VERZIANO NELLE CONFIGURAZIONI INTERMEDIA E FINALE CARICO DI SOLIDI ALLA LINEA DI TRATTAMENTO FANGHI ELEMENTI COMPARATIVI TRA LA SITUAZIONE ATTUALE E GLI SCENARI FUTURI CARICHI IN INGRESSO CARICHI IN USCITA CARICHI RIMOSSI PRODUZIONE DI FANGHI, GRIGLIATI E SABBIE CONSUMO DI RISORSE Reagenti chimici Energia ELEMENTI INFORMATIVI DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE OPERAZIONI DI SCAVO E MOVIMENTI TERRA OPERAZIONI DI TRASPORTO VERSO L IMPIANTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ATMOSFERA ACQUE SUPERFICIALI ACQUE SOTTERRANEE SUOLO E SOTTOSUOLO VEGETAZIONE FLORA E FAUNA PAESAGGIO RUMORE VIABILITA E TRAFFICO STIMA DEGLI IMPATTI PREMESSA SINTESI DEGLI IMPATTI ASSOCIATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE COMPARAZIONE DEGLI SCENARI EVOLUTIVI
5 6.2 IMPATTI IN FASE DI COSTRUZIONE IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO DELL IMPIANTO ATMOSFERA Emissioni odorigene Emissioni DI AEROSOL Emissioni di NOx e CO dei motori di cogenerazione Individuazione degli interventi di mitigazione SUOLO E SOTTOSUOLO Qualità dei suoli Stabilità Rischio sismico Uso del suolo ACQUE SOTTERRANEE Qualità delle acque sotterranee Livello della falda Prelievi ACQUE SUPERFICIALI Portate Qualità delle acque superficiali della rete idrica VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI PAESAGGIO, BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI CONSUMI DI RISORSE, PRODUZIONE DI RIFIUTI ENERGIA Utilizzo di materie prime in fase di esercizio PRODUZIONE DI RIFIUTI TRAFFICO IMPATTO ACUSTICO Valori di emissione Valori di immissione assoluta Valori di immissione differenziale Conclusioni SINTESI DEGLI INTERVENTI MITIGATIVI PROPOSTI ALTERNATIVA ZERO
6 1. PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO La presente dello Studio di Impatto Ambientale con annessa Stima degli Impatti viene redatta in attuazione della normativa in materia di compatibilità ambientale, in particolare dell allegato C del D.P.R. 12/04/1996, che prevede nell ambito dello Studio di Impatto Ambientale un riassunto non tecnico del contenuto dello stesso. Tale adempimento è finalizzato alla comprensione del contenuto dello Studio di Impatto Ambientale, anche per utenti non esperti, affinché siano garantite l informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento 1. Oggetto dello studio è il polo depurativo di Verziano in Comune di Brescia; la pianificazione nel settore del trattamento delle acque reflue di origine civile, prevede infatti l aumento delle capacità di trattamento del polo 2. Sulla base di tali previsioni, ASM BRESCIA SPA ha richiesto ad Aprica Studi S.r.l. di avviare la progettazione definitiva degli interventi di potenziamento e la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, per ottenere i pareri di compatibilità necessari alla realizzazione dell opera. 1.1 PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE Il soggetto proponente è l Azienda dei Servizi Municipalizzati della città di Brescia (ASM BRESCIA SPA), fondata il 23 luglio 1908 con delibera del Comune di Brescia, a seguito di un referendum cittadino che riconosce l opportunità del trasferimento dei servizi di pubblica utilità in capo ad un azienda pubblica. Nel 1909 il Comune affida ad ASM la distribuzione di energia elettrica; nel 1924 la produzione e distribuzione di gas e nel 1933 la gestione dell acquedotto. La fase di espansione inizia a partire dagli anni 60, con il moltiplicarsi delle attività e dei servizi sia all interno del territorio cittadino, con l acquisizione della gestione del servizio di nettezza urbana, degli impianti semaforici, delle centrali termiche negli edifici pubblici, dei parcheggi e parcometri, della depurazione e fognatura, sia al di fuori, con metanodotti e acquedotti, depuratori e reti fognarie. La crescita passa anche attraverso la creazione di società dedicate e di partnership con le amministrazioni territoriali. 1 D.P.R. 12/04/1996, Allegato C Lettera d). 2 Piano Regionale di Risanamento delle Acque settori funzionali pubblici servizi acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione (P.R.R.A.) emanato con deliberazione n. VII/402 del Consiglio Regionale in data
7 Passaggio vincente nella storia di ASM BRESCIA SPA è l ingresso nella generazione e nel trasporto di energia elettrica, con la partecipazione alla costruzione di centrali termoelettriche e dei relativi elettrodotti. Nel 1961 viene avviato l impianto di Cassano d Adda, insieme ad AEM Milano, e nel 1967 la centrale di Ponti sul Mincio, con AGSM Verona. Ma significativo è soprattutto l avvio, nel 1972, del primo servizio di teleriscaldamento in Italia e, nel 1998, del termoutilizzatore che utilizza i rifiuti come combustibile, recuperandone l energia contenuta per produrre energia elettrica e calore. Nel 1998 ASM si trasforma in società per azioni. Dal luglio 2002 è quotata in Borsa. Dal settembre 2004 è nell indice Midex. Nel settore della produzione elettrica ASM con ENDESA nel 2001 si è aggiudicata ELETTROGEN, oggi ENDESA Italia. Alla fine del 2003 ENDESA ed ASM hanno costituito ERGON Energia, una società di vendita di energia elettrica, servizi energetici e in futuro anche di gas. In questi ultimi anni ASM ha anche rafforzato la sua presenza fuori dal territorio d origine. È socia di Trentino Servizi, la multiutility che opera nella provincia di Trento. Con l acquisto della società Metanizzazione Meridionale, attiva nella distribuzione di gas metano per usi civili e industriali in Abruzzo e Molise, partecipa alla società Abruzzo Energia. Ha anche rilevato nuove società operanti nella distribuzione del gas nel Nord Italia. Dal 2004 la rete di distribuzione elettrica in 45 Comuni della provincia di Brescia è passata dall ENEL ad ASM BRESCIA SPA. Con questa operazione ASM BRESCIA SPA ha portato ad oltre 215 mila il numero dei clienti del servizio elettrico, ai quali vengono forniti 4 mila gigawattora. Negli ultimi giorni del 2004 è arrivato il via libera alla fusione con Bergamo Ambiente Servizi. BAS è attiva principalmente nel territorio bergamasco, sul quale opera nei settori del ciclo idrico integrato, della distribuzione e vendita di gas, della pubblica illuminazione, dell igiene urbana e della produzione di energia elettrica mediante termogenerazione da combustibili derivati dai rifiuti. Grande attenzione è sempre stata posta all ambiente: tutti gli impianti ASM BRESCIA SPA sono dotati di Sistema di Gestione Ambientale e di certificazione UNI EN ISO
8 1.2 STRUTTURA DEL SIA E GRUPPO DI LAVORO Le attività di predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale sono state coordinate ed eseguite da Aprica Studi, con il supporto di OIKOS PROGETTI S.r.l., Società di consulenza ambientale e progettazione specializzata nelle problematiche di valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda la struttura dello Studio di Impatto Ambientale, il DPCM del 27 dicembre 1988 fissa le norme tecniche per la redazione dello Studio d'impatto Ambientale (SIA), ovvero il documento tecnico redatto, nell ambito della Procedura di V.I.A., dal soggetto richiedente, nel caso specifico, il potenziamento dell impianto mediante la realizzazione di una nuova linea di depurazione biologica. Lo Studio consentirà di analizzare in dettaglio le relazioni intercorrenti tra il polo depurativo oggetto di verifica e l'ambiente, fornendo di conseguenza tutte le basi informative previste dalla legislazione in materia per le successive fasi istruttorie condotte dalla Pubblica Amministrazione al fine di giungere al giudizio di compatibilità ambientale. Lo Studio di Impatto Ambientale descrive i tre distinti quadri di riferimento: 1. Progettuale: riassume le caratteristiche dell'opera, in questo caso del polo depurativo esistente, e le motivazioni delle scelte tecniche effettuate; 2. Programmatico: inquadra il polo depurativo nel contesto degli obiettivi perseguiti dagli strumenti di pianificazione territoriale e di settore; 3. Ambientale: descrive l'ambiente circostante l impianto e le possibili interazioni tra questo e l'atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo e sottosuolo, la vegetazione, la flora, la fauna, gli ecosistemi, la salute pubblica, il rumore ed il paesaggio. Il presente studio si compone quindi dei seguenti elaborati: RELAZIONI ID R R R R R005.0 TITOLO ELABORATO Quadro di Riferimento Programmatico Quadro di Riferimento Progettuale Quadro di Riferimento Ambientale Stima degli Impatti Sintesi non tecnica 7
9 ELABORATI GRAFICI ID ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFIA Tavola A1 Inquadramento territoriale Tavola A2 Mosaico delle destinazioni d uso dei PRG vigenti Tavola A3 Regime vincolistico Tavola B1 Planimetria del polo depurativo: Situazione attuale (Scenario 0) Tavola B2 Planimetria del polo depurativo: Scenario intermedio (Scenario 1) Tavola B3 Planimetria del polo depurativo: Scenario Finale (Scenario 2) Tavole B4 Schema di processo semplificato: Situazione attuale (Scenario 0) Tavola B5 Schema di processo semplificato: Scenario intermedio (Scenario 1) Tavola B6 Schema di processo semplificato: Scenario Finale (Scenario 2) Tavola B7 Fasi di cantiere: Scenario Intermedio (Scenario 1) Tavola C1 Rete idrografica Tavola C2 Inquadramento geomorfologico Tavola C3 Carta litologica Tavola C4 Indagini geognostiche Tavola C5 Carta pedologica Tavola C6 Carta idrogeologica Tavola C7 Uso reale del suolo Tavola C8 Carta di sintesi degli elementi morfologici antropici e naturali Tavola C9 Unità di paesaggio Tavola C10 Viabilità Tavola D1 Carta dell intervisibilità Tavola D.2.a Fotosimulazioni punto di vista 1 Tavola D.2.b Fotosimulazioni punto di vista 2 Tavola D.2.c Fotosimulazioni punto di vista 3 ALLEGATI ID Allegato I Allegato II TITOLO STUDIO IDROLOGICO E VERIFICA DEL RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Allegato 1A - Relazione di Misura Allegato 1B Previsione di Impatto Acustico 1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE, LE MOTIVAZIONI, GLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE ED I RISULTATI ATTESI Il potenziamento dell impianto di depurazione di Verziano, che consentirà di raggiungere una potenzialità complessiva pari a AE, sarà attuato mediante la realizzazione di una nuova linea di depurazione biologica (denominata linea D ) ed il potenziamento/adeguamento dell intero comparto fanghi. 8
10 Per quanto riguarda la linea acque, la soluzione che si è scelto di adottare, tenendo conto della potenzialità richiesta, delle caratteristiche del refluo da trattare e degli spazi disponibili per l intervento, unitamente all efficienza di rimozione necessaria ad assicurare gli obiettivi di depurazione, è quella di un sistema di ultrafiltrazione costituito da membrane a fibre cave immerse (bioreattore a membrane, MBR), analogo a quello già realizzato in fase di potenziamento della linea depurativa B. Il processo di ultrafiltrazione permette, non solo di espletare un'azione filtrante efficace prevenendo così il trascinamento di biomassa e particelle colloidali nell'effluente, ma anche di operare a concentrazioni di biomassa elevate con un accurato controllo dell età del fango. Questa soluzione assicura, sia sul piano dei risultati di processo che su quello gestionale, l'affidabilità dei risultati di trattamento nei limiti dei volumi e delle aree rese disponibili per la realizzazione. Il potenziamento della linea fanghi prevede invece l inserimento nella filiera di un pretrattamento avanzato del fango di supero noto come idrolisi termica (T.H.P., Thermal Hydrolisys Pre-treatment), che vanta una serie di importanti referenze su impianti di potenzialità pari o superiore a Verziano. Tale processo ha il pregio di rendere il fango aerobico estratto dalle linee biologiche compatibile con il trattamento di stabilizzazione anaerobica, già presente a Verziano, senza richiedere volumi di digestione aggiuntivi, ottimizzando la produzione di biogas ed il recupero energetico. È previsto poi un impianto finale di essiccamento termico del fango. Oltre alla opere connesse al potenziamento del depuratore, saranno realizzati e inseriti anche tutti i locali tecnologici e gli impianti elettrici, elettromeccanici ed idraulici necessari alla corretta operatività dell impianto, nonché le attrezzature antinfortunistiche ed antincendio DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA DELL IMPIANTO Sulla base di quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che ha previsto al 2016 il collettamento all impianto di Verziano di 24 comuni ubicati nell hinterland bresciano e in seguito a studi condotti localmente che hanno consentito di aggiungere al collettamento ulteriori cinque comuni dell area dell Alta Val Trompia, nella nuova configurazione finale (2016) la popolazione equivalente complessivamente servita dall impianto di depurazione assommerebbe a AE, per un totale di 29 comuni collettati, compresi Brescia e Collebeato (che già colletta a Verziano tramite la rete fognaria del capoluogo). 9
11 1.3.2 DESCRIZIONE DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, INTESE, LICENZE, PARERI, NULLA OSTA, ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI, PREORDINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO CON L INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE In data 24 gennaio 1994 il Comune di Brescia, a suo tempo gestore del servizio di collettamento e di depurazione dei reflui, ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico delle acque derivanti dal processo depurativo ai sensi della L.R. 62/85; l iter autorizzativo è stato seguito dall Amministrazione Provinciale di Brescia. ASM BRESCIA SPA, subentrata nella gestione della rete e del depuratore nel luglio 1995, ha prodotto nel frattempo le integrazioni via via richieste dagli Enti di controllo per il completamento dell iter. L autorizzazione a recapitare in corpo idrico superficiale gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dalle pubbliche fognature del sistema di collettamento e depurazione a servizio del Bacino del Comune di Brescia e dei Comuni limitrofi, è stata quindi rilasciata dalla Provincia di Brescia ad ASM BRESCIA SPA in data 21 febbraio 2007 con Atto Dirigenziale n Gli scarichi autorizzati devono rispettare i limiti di concentrazione previsti dall Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 152/06 e dal Regolamento Regionale 3/06. In particolare: lo scarico finale n. 1 dovrà rispettare: i valori limite di emissione della Tab. 1 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto per i parametri BOD 5 (25 mg/l), COD (125 mg/l), solidi sospesi totali (35 mg/l) su campioni di 24 ore ponderati in base alla portata; per i rimanenti parametri, i valori limite d emissione della tabella 3 dell allegato 5 alla Parte Terza del Decreto; dal i valori limite d emissione di cui alla Tab. 6 dell Allegato B al R.R. 3/06 per il parametro Fosforo totale (1 mg/l) e Azoto totale (10 mg/l) su campioni di 24 ore ponderali in base alla portata; le prescrizioni integrative che si rendessero necessarie in relazione alla situazione ambientale ed igienico -sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti, con particolare riguardo all attivazione del trattamento di disinfezione ed al limite del parametro Escherichia Coli che non dovrà essere superiore ai UFC/100 ml che saranno emanati dall azienda sanitaria locale; lo scarico finale T112A dovrà rispettare i valori limite d emissione dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto per i parametri BOD 5 (25 mg/l), COD (125 mg/l). Solidi 10
12 Sospesi Totali (35 mg/l); per i parametri in elenco alla Tab. 5 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto, i valori limite d emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto; gli scarichi finali T74, T81, T105, T108, T109, T110, T128 e T133 dovranno rispettare il valore limite d emissione della Tab. 2 dell Allegato B al R.R. 3/06 riportato di seguito: per il parametro solidi sedimentabili 0,5 ml/l; lo scarico T128 per i parametri in elenco alla tab. 5 dell allegato 5 alla parte Terza del Decreto, i valori limite d emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto; gli scarichi finali T106, T111, T112 e T112B dovranno rispettare i valori limite d emissione della Tab. 2 dell Allegato B al R.R. 3/06 riportati di seguito: BOD 5 60 mg/l, COD 160 mg/l, Solidi Sospesi Totali 80 mg/l, grassi e oli animali/vegetali 20 mg/l; gli scarichi T106 e T112 per i parametri in elenco alla Tab. 5 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto, i valori limite d emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto; gli scarichi finali T80, T97, T99, T104 e T107 dovranno rispettare i valori limite d emissione della Tab. 2 dell Allegato B al R.R. 3/06 riportati di seguito: BOD 5 60 mg/l, COD 160 mg/l, Solidi Sospesi Totali 80 mg/l, grassi e oli animali/vegetali 20 mg/l; gli scarichi T80, T97 e T107 per i parametri in elenco alla Tab. 5 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto, i valori limite d emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto. L autorizzazione è soggetta, tra le altre, all osservanza delle seguenti disposizioni e prescrizioni: gli scarichi degli scaricatori di piena dovranno attivarsi solo in caso di forti e/o prolungate precipitazioni meteoriche e dovranno essere periodicamente sottoposti a manutenzione; in attesa degli adempimenti previsti dalla D.G.R.L. del n. 8/528 relativa alle direttive per il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in conformità alle disposizioni dell art. 37 del R.R. 3/06, il gestore degli impianti di depurazione dovrà effettuare, ad intervalli regolari, un numero minimo annuo di controlli sullo scarico e sulle acque in entrata, secondo le disposizioni dell allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/06, in particolare devono essere prelevati 24 campioni; i risultati delle analisi, effettuate secondo le modalità previste dalla D.G.R.L. del n. 8/528, devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo; 11
13 si dovrà comunicare immediatamente qualsiasi inconveniente che provochi la modifica quali/quantitativa delle acque scaricate dall impianto di depurazione in località Verziano nel corpo idrico superficiale. Per quanto riguarda la sezione di pre trattamento dei rifiuti speciali, ASM BRESCIA SPA è autorizzata all esercizio delle operazioni di smaltimento D8, D9 e D15 presso l impianto di Verziano. Il rinnovo dell autorizzazione rilasciata con D.G.R. n del 23/11/2001 ai sensi dell art. 28 del D. Lgs 22/97 (che costituisce rinnovo dell autorizzazione di cui alla D.G.R. n del 02/12/1996 come aggiornata ed integrata dalla D.G.R. n del 20/04/ ), è stato recentemente rilasciato dalla Provincia di Brescia con provvedimento n del 22/11/2006, ai sensi dell art. 210 del D. Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni già riportate all allegato A alla D.G.R. n del 23/11/2001, nonché a quelle del sub-allegato A1 al provvedimento stesso, che contiene l elenco aggiornato dei codici CER autorizzati. L autorizzazione prevede che vengano effettuate operazioni di deposito preliminare (D15) e trattamento (D8 e D9), di rifiuti speciali non pericolosi; i rifiuti in ingresso sono stoccati in 4 serbatoi contenuti in bacini a tenuta. Il quantitativo giornaliero trattabile è costituito da 315 m 3 con carico organico di kg/g di BOD 5, di cui 72 m 3 /d nell impianto chimico-fisico, e 35 m 3 di fanghi biologici da disidratare. Le tipologie di rifiuti trattabili sono quelle di cui ai seguenti Codici: Il trattamento è soggetto, tra le altre, al rispetto delle seguenti prescrizioni: i rifiuti devono essere allo stato liquido o pompabile; i rifiuti di cui ai codici , , , , , , e devono essere trattati direttamente alla linea fanghi; 3 L originaria autorizzazione dell impianto risale all anno 1992 (D.G.R. n del 28/01/1992) 12
14 i rifiuti alimentati al processo di depurazione biologica dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi. Le concentrazioni delle sostanze indicate nella Tabella 5 dell Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell Allegato 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall ente gestore per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tabella 5; le concentrazioni di cloruri e solfati nel refluo complessivo di liquami di fognatura e rifiuti speciali liquidi pre-trattati, devono rispettare i limiti di cui alla citata Tabella 3 dell Allegato 5 per lo scarico in pubblica fognatura; le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.P.R. 203/88. 13
15 2. UBICAZIONE DELL INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE CONSIDERATE L area di insediamento dell esistente impianto di depurazione è situata in frazione di Verziano, nella porzione meridionale del territorio del Comune di Brescia (Figura 2.1). IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI Figura Inquadramento dell impianto L area, in particolare, è posta a Sud del nucleo storico della frazione Verziano, dalle cui abitazioni più prossime dista circa 150 metri; sempre nel territorio del Comune di Brescia, ad Est l abitato più prossimo è rappresentato dalla frazione di Folzano, ad Ovest dalla frazione Fornaci ed infine a Nord dal Villaggio Sereno. A poche decine di metri a Sud dell impianto si trova invece il territorio del Comune di Flero; altri comuni prossimi all impianto sono il comune di Castel Mella, situato ad ovest rispetto all impianto ad una distanza di circa un chilometro, ed il comune di San Zeno Naviglio ubicato a circa 2,5 chilometri ad est. Il territorio per la maggior parte a destinazione tipicamente agricola, è comunque antropizzato in relazione ad attività agricole e artigianali ed urbanizzato con alcune aree ancora in fase di espansione. L accessibilità all impianto avviene da Nord dove, a circa 3 km a Nord dal sito, corrono in direzione Est Ovest: 14
16 - la tangenziale sud De Gasperi che permette di evitare l attraversamento di Brescia in direzione Est Ovest; - l autostrada A4 Milano Venezia con i caselli di Brescia Ovest, collegato alla strada provinciale SP 22. Dalla strada Provinciale SP 22 (vedi Figura 2.1), si accede all impianto dalla strada comunale che collega la SP 22 con la SP IX Quinzanese: prima di raggiungere la località Fornaci si attraversa il nucleo storico della frazione di Verziano e, svoltando a sinistra, si imbocca la strada a fondo cieco con la quale si accede all impianto di depurazione. 2.1 AREE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA La superficie che, secondo le indicazioni del Committente, sarà destinata alla realizzazione della nuova linea di depurazione biologica è un area già di proprietà di ASM BRESCIA SPA e riservata a servizi tecnologici (area ST ) in base all attuale Piano Regolatore, al quale si rimanda per quanto concerne i parametri di edificabilità. Tale superficie, praticamente priva di sottoservizi, è utilizzabile senza problemi. Essa non presenta particolari caratteristiche di salvaguardia ad eccezione della presenza di alcuni fontanili, che verranno opportunamente salvaguardati mediante accorgimenti e opere compensative per quelli che dovessero vedere ridotte le normali portate. L area di intervento è pressoché rettangolare con dimensioni approssimativamente pari a 110x150 m²: tale superficie è attualmente in parte occupata dal bacino di accumulo provvisorio, che sarà dimesso non appena ASM BRESCIA darà corso alla attivazione della vasca di equalizzazione ed omogeneizzazione dei reflui, per la quale sono in fase di ultimazione le procedure di collaudo. Infine, l upgrading della linea di trattamento fanghi avverrà all interno del perimetro attualmente occupato dalla linea, grazie alla scelta di tecnologie con ridotto footprint e tali da non richiedere ulteriori volumi di stabilizzazione rispetto a quelli già esistenti. In Figura 2.2 è rappresentata la disposizione planimetrica delle opere di prossima realizzazione previste per il potenziamento della linea acque (linea D ) e della linea fanghi. La corretta localizzazione planimetrica delle opere esistenti è compiutamente rappresentata nelle tavole allegate allo Studio di Impatto Ambientale ed al Progetto Definitivo. 15
17 Figura 2.2 Localizzazione delle opere previste per il potenziamento di Verziano. AFFINAMENTO LINEA A POTENZIAMENTO LINEA FANGHI NUOVA LINEA BIOLOGICA D Vasca di Spaglio n. 2 Vasca di Spaglio n. 1 Colline IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI SPECIALI Colline LINEA C Colline PRE-TRATTAMENTI COLLETTORE NORD LINEA A LINEA B VASCA DI EQUALIZZAZIONE PRE-TRATTAMENTI COLLETTORE SUD 16
18 3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 3.1 LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE INQUADRAMENTO NORMATIVO A livello di comunità europea, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, il principale provvedimento normativo è rappresentato dalla direttiva 2000/60/CE, ispirata al principio dell utilizzo sostenibile dell acqua enunciato nei principali documenti internazionali. Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dalla direttiva, ognuno degli Stati membri per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel proprio territorio, provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico. Si ricordano inoltre la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. A livello nazionale, il principale riferimento normativo è costituito dal Decreto Legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale, che sostituisce, a partire dal 29 aprile 2006 (data della sua entrata in vigore), la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Il nuovo decreto illustra le disposizioni in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche nella Parte Terza, rispettivamente nella Sezione I, nella Sezione II e nella Sezione III, facendo proprio, per lo più, quanto già delineato nella previgente normativa (legge 18 maggio 1989 n. 183, legge 5 gennaio 1994 n. 36, decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152). Ai fini del presente studio è inoltre utile citare il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, che (art. 3) contempla tre destinazioni d uso ammissibili delle acque reflue recuperate: irriguo, civile e industriale. In caso di riutilizzo irriguo o civile, il decreto (art. 4) prevede il rispetto di requisiti di qualità delle acque reflue all uscita dell impianto di recupero. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere più elevati (rispettivamente pari a 10 e 35 mg/l). A scala regionale, la Regione Lombardia con la Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 ( Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ) ha fissato le 17
19 basi per una riorganizzazione generale delle norme in materia di tutela e gestione delle acque, adeguando il quadro normativo alle disposizioni comunitarie ed al contesto legislativo nazionale. La Legge regionale 26/2003, all art. 45, individua nel Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all art. 13 della Direttiva europea 2000/60, lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione dell Autorità di bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, nonché il perseguimento delle finalità individuate. Il Piano di gestione del bacino idrografico è costituito dunque dai seguenti elaborati: Atto di indirizzi, approvato dal consiglio regionale il 27 luglio 2004; Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), la cui proposta è stata approvata dalla Giunta con Deliberazione n. VII/19359 del 12 novembre PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) Il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) è articolato per bacini e sottobacini, specifiche problematiche o categorie di acque e detta gli indirizzi delle future strategie di intervento e di gestione del settore. Nella sezione relativa alle designazione delle aree sensibili e delle misure di intervento da adottare, viene affrontato il problema dell eutrofizzazione. Il PTUA (art. 26 N.T.A.) riconosce l intero territorio regionale, ad eccezione dei bacini di dello Spoel e del Reno di Lej, quale bacino drenante alle aree sensibili Mare Adriatico Nord Occidentale e delta del Po, le quali richiedono pertanto specifiche misure di intervento. Ai fini della salvaguardia del delta del Po e dell area costiera dell adriatico Nord Occidentale, l Autorità di bacino del fiume Po, con delibera n. 7/2004 del Comitato Istituzionale, ha individuato quale obiettivo a scala di bacino per i Piani di Tutela, l abbattimento del 75% del carico complessivo di fosforo totale e di azoto totale, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricadenti nel bacino del Fiume Po, essendo quest ultimo bacino drenante nelle predette aree sensibili. Dall esame delle alternative di intervento analizzate dal PTUA è risultata opportuna l applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei limiti di emissione della tabella 2 18
20 dell allegato 5 del D. Lgs. 152/99 che comporta un abbattimento dei carichi a scala regionale pari al 74% per il fosforo totale e al 72% per l azoto totale, garantendo un sensibile avvicinamento alle percentuali previste dalla delibera dell Autorità di bacino del fiume Po. L attuazione della politica di Piano inerente il riuso delle acque reflue nell industria e in agricoltura, sia attuata mediante riuso diretto al campo, che con scarico delle acque reflue nel reticolo irriguo, previa valutazione di adeguati limiti di scarico, consente un ulteriore significativa riduzione della percentuale di nutrienti che gravano sulle aree sensibili del delta del Po e sulla costa adriatica. Gli interventi previsti per il riuso delle acque reflue consente di considerare raggiungibile, entro il 2008, l abbattimento dei nutrienti del 75%. Il PTUA, al fine di perseguire un uso sostenibile della risorsa idrica, prevede una serie di misure di intervento, tra cui quelle inerenti il risparmio ed il riuso dell acqua nel settore irriguo-agricolo. A tale scopo il PTUA contempla l utilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane depurate, al fine di limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, ma anche di ridurre l apporto di sostanze nutrienti, quali fosforo e azoto, nei corpi idrici e di favorire così il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il PTUA prevede il progressivo riutilizzo delle acque reflue urbane ai fini irrigui, per tutti gli impianti di trattamento lungo i corsi d acqua significativi che rappresentano un punto critico per la qualità del recettore ed individua gli impianti di depurazione esistenti per i quali favorire il riuso dei reflui in agricoltura, la cui valutazione di fattibilità dovrà essere affrontata all interno dei Piani d Ambito, predisposti dagli ATO. L impianto di depurazione di Verziano è uno di quelli annoverati per tale funzione; tale impianto, inoltre, è tra quelli proposti per il finanziamento nel Piano nazionale delle infrastrutture idriche previsto dal art. 4 c. 35 e 36 della legge n. 350/2004. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale lungo i corpi idrici significativi superficiali, il PTUA prevede, accanto alle misure generali, specifiche misure di bacino. Il PTUA riconosce infatti la necessità di utilizzare, per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di maggiori potenzialità (> AE), limiti di emissione più restrittivi di quelli di legge, come riportato nella Tabella
21 Tali limiti dovrebbero essere applicati entro il per gli impianti di potenzialità inferiore a AE ed entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti di potenzialità maggiore di AE. Tabella Limiti di emissione per le acque reflue urbane (PTUA). PARAMETRI POTENZIALITÀ IMPIANTO (AE) Media annua (mg/l) > BOD COD Solidi sospesi Fosforo totale (1*) 1 * da applicarsi entro il 2016 Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per i laghi, aree sensibili la cui tutela è un obiettivo strategico regionale, è stata verificata la necessità di ridurre ulteriormente la concentrazione di fosforo in uscita dagli impianti di depurazione presenti nel bacino drenante, rispetto ai limiti indicati per l intero territorio regionale. Infatti, per i reflui dei depuratori di potenzialità maggiore di AE si ritiene opportuno un abbattimento del fosforo in uscita sino a valori pari a 0,5 mg/l. Il raggiungimento di tale concentrazione è associato alla riduzione delle emissioni di BOD, COD e SS nei limiti rispettivamente di 10, 60 e 15 mg/l. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati tali limiti dovrebbero essere applicati entro il Il PTUA, sulla base di quanto proposto, demanda alla Regione Lombardia, mediante un apposito regolamento, la definizione dei limiti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Tali limiti sono stati recentemente definiti dalla Regione Lombardia tramite il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (BURL, 1 Supplemento Ordinario al n marzo 2006). Secondo tale regolamento, nel caso specifico di impianti di potenzialità maggiore o uguale a A.E., i valori limite di emissione da rispettare sono quelli riportati nella seguente tabella. 20
22 Tabella Limiti di emissione per impianti di potenzialità a.e (Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3) Parametri Scarichi recapitanti in laghi Scarichi recapitanti in Adriatico [mg/l] Entro Entro Entro il Tab.4 Regolamento Tab.6 Regolamento Tab.5 Regolamento BOD COD Solidi sospesi Fosforo totale 0,5 1 1 Azoto totale Relativamente alle infrastrutture idriche, il PTUA (che dal momento della sua approvazione è lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione) dedica all argomento l Allegato 6 alla Relazione generale. Nello specifico, per quanto riguarda il depuratore di Verziano, il PTUA ha previsto al 2016 il collettamento all impianto di 24 comuni ubicati nell hinterland bresciano, per un totale complessivo di AE. Oltre ai 24 comuni del PTUA, gli studi condotti localmente, hanno consentito di aggiungere anche ulteriori cinque Comuni dell area dell Alta Val Trompia (Lodrino, Tavernole sul Mella, Marmentino, Pezzaze, Bovegno). I comuni interessati dal futuro collettamento all impianto di Brescia sono riportati in Figura
23 Figura 3.1 Stato di fatto dei collettori e previsioni di collettamento e depurazione (Elaborata partendo dalle Tavole dell Allegato 6 PTUA) PIANO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Informazioni di dettaglio relative all attuale stato delle infrastrutture idriche dei 29 comuni che entro il 2016 saranno collettati al depuratore di Verziano, sono desumibili dal Piano d Ambito, predisposto dall Autorità d Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, la cui stesura si è conclusa nel maggio 2006 e la cui approvazione è avvenuta tramite Deliberazione della Conferenza d Ambito n. 2 del 14/06/
24 L art. 149 del D. Lgs. 3 maggio 2006 n. 152 individua nel Piano d Ambito lo strumento di programmazione dell Autorità d Ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture facenti parte del servizio idrico integrato, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario. La descrizione dello stato di fatto delle opere del servizio idrico integrato è presentata al Capitolo 2 e si riferisce ai risultati della ricognizione delle opere esistenti effettuata nel corso del 2002, sulla base di specifiche modalità previste in appositi protocolli d intesa dalla Regione con le Province e le Autorità d Ambito. Al 2002, ben 13 dei 29 comuni in esame sono privi del servizio di depurazione delle acque reflue urbane; la maggior parte di essi sono concentrati nella Val Trompia. Dei 16 comuni coperti dal servizio di depurazione, 13 sono dotati di impianti di depurazione comunali, mentre i comuni di Brescia e di Flero sono sede di impianti di depurazione intercomunali. Il comune di Collebeato è già collettato all impianto di Verziano. Il Piano D Ambito evidenzia come la pianificazione vigente sia orientata a favorire il collettamento ad un unico impianto centralizzato laddove sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico e riassume i vantaggi legati ad un depuratore centralizzato di grosse dimensioni: a fronte di un notevole investimento per la realizzazione del sistema di collettamento e di depurazione, si ha la convenienza dell economia di scala sia dal punto di vista dei costi di gestione che di esercizio; gli impianti centralizzati sono costruiti su più linee in modo da agevolare ampliamenti ed in modo da non interrompere completamente l impianto in caso di malfunzionamento o manutenzioni straordinarie; gli impianti centralizzati sono caratterizzati da affidabilità gestionale in quanto in loco è presente personale specializzato che interviene prontamente in caso di malfunzionamenti; gli impianti centralizzati risentono meno delle variazioni di carico in ingresso, in quanto spesso sono dotati di vasca di equalizzazione, e consentono rendimenti depurativi più elevati. 23
25 3.1.4 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO Il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM 24 maggio Per quanto concerne l area di indagine, essa è compresa nel sottobacino F. Mella affluente dell Oglio sottolacuale. L impianto si colloca all esterno delle fasce PAI; tuttavia la confluenza del Canale scolmatore del depuratore di Verziano nel Vaso Garzetta si trova in Fascia C (Fascia di inondazione per piena catastrofica). 3.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA, URBANISTICA PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA (PTPR) Il 3 marzo del 2001 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia, in vigore dal 6 agosto Il Piano esprime i nuovi orientamenti per la tutela del paesaggio della Regione Lombardia e costituisce l'atto generale di indirizzo per l'avvio di politiche coerenti di tutela del paesaggio regionale ai diversi livelli. L area di studio è ricompresa nell ambito geografico denominato Bresciano e fa parte dell Unità Tipologica di Paesaggio Fascia della Bassa Pianura Paesaggi della pianura irrigua ed in particolare rientra nei Paesaggi della pianura cerealicola IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) Il 21 aprile 2004, con deliberazione n. 22, il Consiglio Provinciale ha definitivamente approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia. La deliberazione consigliare di approvazione è stata pubblicata sul BURL il 22 Dicembre 2004 e con tale atto il piano ha assunto efficacia ai sensi della L.R. 1/2000. Il PTCP struttura il proprio contenuto in 4 sistemi territoriali: sistema ambientale; sistema paesistico; sistema della mobilità; sistema insediativo Il sistema ambientale Il sistema ambientale è articolato su quattro componenti naturali: acqua, suolo, aria, componente biotica. Relativamente alla componente acqua, di fondamentale interesse ai fini del presente studio, il PTCP riconosce che tale risorsa, immagazzinata nei sistemi idrologici 24
26 superficiali e sotterranei, debba essere tutelata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e a tal fine individua una serie di obiettivi, indirizzi, prescrizioni, raccomandazioni ed azioni ( Norme tecniche di attuazione ). Per quanto riguarda le aree sensibili, il PTCP fa proprie, fino a più completa individuazione da parte della Regione, quelle descritte dal D. Lgs 152/99, che in provincia di Brescia sono: i ghiacciai, le zone umide, i laghi, i corsi d acqua afferenti ai laghi, per la profondità di 10 km. Per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in tali aree, il PTCP prescrive che siano applicate le disposizioni dell art. 32 del decreto 152/99, ferme restando le disposizioni dell art 28 commi 1 e 2, e propone alla pianificazione regionale di settore le seguenti ulteriori individuazioni: aree carsiche; aree ad alta ed altissima vulnerabilità; F. Mella da Villa Carcina ad Azzano Mella. Relativamente al settore degli acquedotti, delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione, obiettivo del PTCP è quello di garantire alla collettività provinciale servizi di depurazione ed acqua di buona qualità idropotabile in quantità sufficiente. Per quanto riguarda la componente suolo, al fine di perseguire un suo utilizzo sostenibile, il PTCP propone di limitarne gli sprechi, controllarne gli usi ed evitare la contaminazione del territorio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al controllo del consumo di suolo a scopo edificatorio e a tale scopo il PTCP orienta lo sviluppo edilizio al contenimento del consumo di nuovi suoli e al riutilizzo di suoli già compromessi e già forniti di opere di urbanizzazione. Gli obiettivi del PTCP in materia di aria sono la riduzione dell inquinamento atmosferico da traffico motorizzato, da emissioni industriali, da centrali di produzione di energia, nonché la riduzione delle emissioni domestiche ed il parziale assorbimento dei gas climalteranti. Il PTCP svolge un ruolo rilevante nel disciplinare la localizzazione degli impianti di produzione di energia e degli insediamenti industriali di importanza provinciale. Per contenere l inquinamento legato al traffico, invece, promuove la pedonalità, la ciclabilità e il trasporto pubblico nei centri abitati più grandi. 25
27 Relativamente alla componente biotica, gli obiettivi del PTCP riguardano la riqualificazione della biodiversità attraverso il recupero delle specie locali in rarefazione o estinte in epoche storiche, la salvaguardia delle specie endemiche, il riequilibrio dell assetto ecosistemico. Il PTCP promuove dunque la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi, finalizzata alla valorizzazione e alla ricostruzione delle relazioni tra ambiti di valore ambientale di diverso ordine e grado ed il miglioramento qualitativo delle trasformazioni. Il PTCP individua, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli ecosistemi, il progetto di rete ecologica provinciale. In tutto sono stati identificati 72 ecomosaici, ciascuno dei quali interessa uno o più comuni e potrà costituire un ambito di riferimento per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e certificazione della qualità ambientale. In particolare, il territorio del Comune di Brescia (ove ha sede l impianto di depurazione di Verziano), ricade nell ecomosaico E56 Ecosistema urbano di Brescia Il sistema del paesaggio e dei beni storici La disciplina paesistica promossa dal PTCP, senza negare direttrici e occasioni di sviluppo, cerca di tutelare in maniera puntuale e coerente beni e quadri paesistici così come riconosciuti dal Piano Paesistico Regionale. Per quanto riguarda la componente storico-culturale del sistema in esame, gli obiettivi del PTCP consistono nella tutela, nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio storico, attuata in prima istanza attraverso il censimento e l individuazione dei beni in oggetto, e nella massima salvaguardia e valorizzazione delle aree archeologiche Il sistema della mobilità Il PTCP configura l assetto delle infrastrutture di trasporto a scala sovra-locale, da raggiungere nel medio periodo. Gli obiettivi del PTCP riguardano: il soddisfacimento del fabbisogno arretrato di infrastrutture stradali; l ottenimento di migliori livelli di sostenibilità ambientale con l incremento dell uso del trasporto pubblico e con l attento inserimento ambientale delle infrastrutture; una migliore sostenibilità sociale nel senso della diminuzione dell incidentalità e dei tempi di percorrenza, nonché nel miglioramento dell accessibilità delle varie parti del territorio; 26
28 la promozione di una maggiore godibilità del territorio attraverso percorrenze ciclabili e pedonali oltre che a fune, su natanti e ferroviarie, di tipo turistico. In relazione agli obiettivi sopra descritti, il PTCP individua gli elementi salienti di relazione fra il sistema della mobilità e i sistemi ambientale, paesistico e insediativo Il sistema insediativo Relativamente al sistema insediativo, l obiettivo primario del PTCP è la correzione degli squilibri territoriali introdotti dalle recenti trasformazioni socio-economiche: l attuale accentramento di servizi e attività nel capoluogo crea disarmonie e tensioni nell assetto territoriale che trovano espressione nei flussi pendolari, specie automobilistici, e nel fabbisogno di parcheggi nel capoluogo. Al fine di correggere tali squilibri, il PTCP prevede una organizzazione policentrica del territorio provinciale con la suddivisione della Provincia in Sistemi Urbani Sovracomunali (S.U.S.) comprendenti uno o più centri ordinatori, che già esercitano un ruolo di servizio nei confronti dei comuni circostanti e nei quali il P.T.C.P. prevede la localizzazione di altri servizi di qualità, finora concentrati solo nel capoluogo. I sistemi urbani individuati dal P.T.C.P. sono in tutto 9. Il Comune di Brescia (ove ha sede l impianto) e il confinante Comune di Flero e di Castel Mella rientrano nel S.U.S. di Brescia. Le trasformazioni socio-economiche, iniziate dagli anni del dopoguerra, hanno comportato in questo territorio un continuo e rilevante consumo di suolo per infrastrutture a rete, servizi collettivi, insediamenti residenziali, produttivi, direzionali. Brescia ha triplicato il suolo urbanizzato, ma alcuni comuni del sistema urbano nei cinquant anni considerati hanno decuplicato l impianto insediativo. L attività agricola è stata quindi sempre più marginalizzata e le aree destinate alla produzione agricola si riducono a piccoli spazi interstiziali PIANI REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI DI BRESCIA E DI FLERO L area oggetto di valutazione ricade per lo più nel territorio del Comune di Brescia, ma nella parte più a sud va ad interessare anche il territorio del Comune di Flero. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Brescia è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. VII/17074 del 6/4/2004 (pubblicato sul B.U.R.L. in data 3/6/2004). 27
1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ PROPONENTE...3 2 PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO...5 3 DESCRIZIONE SINTETICA SULL IMPOSTAZIONE DEL SIA...
SOMMARIO 1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ PROPONENTE...3 2 PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO...5 3 DESCRIZIONE SINTETICA SULL IMPOSTAZIONE DEL SIA...8 4 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA RICHIESTI...10

References: art. 37
 art. 28
 art. 210
 art. 45
 art. 13
 art. 4
 articolo 52
 art. 149
 art. 32