Source: http://docplayer.it/2430809-G-lusardi-p-amodeo-l-ascensore-e-l-edificio.html
Timestamp: 2017-07-29 11:46:45+00:00

Document:
G. LUSARDI - P. AMODEO. L ascensore e l edificio - PDF
Download "G. LUSARDI - P. AMODEO. L ascensore e l edificio"
1 G. LUSARDI - P. AMODEO L ascensore e l edificio2 L INSTALLAZIONE DELL ASCENSORE NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO Sino all entrata in vigore del D.M. 587/87 l unico collegamento tra la normativa riguardante l installazione degli ascensori e la normativa antincendio era costituito dall art. 9 del D.P.R. 1497/63 che si riporta integralmente: Art. 9 Protezione antincendio 9.1 Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono avere sufficiente resistenza al fuoco. 9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili. 9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario devono essere isolate termicamente da questi. 9.4 Gli impianti aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezione antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei Vigili del Fuoco o della Direzione Generale dei Servizi Antincendio. In questi impianti il vano di corsa ed il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio. Successivamente il ministero dell interno con la circolare n. 32 del 26 marzo 1965 faceva presente che in attesa dell emanazione del regolamento da parte della Direzione Generale dei Servizi Antincendio, per evitare che da una sosta nell attività di prevenzione derivi pregiudizio al settore produttivo interessato, i Comandi Provinciali VV.F possono rilasciare ugualmente il nulla osta di competenza previo accertamento della sussistenza delle condizioni volute ai fini della prevenzione antincendio in generale. Per tali condizioni saranno osservate le norme dei vigenti regolamenti comunali ove esistano. In mancanza ed in ogni caso dovrà essere principalmente tenuta presente la necessità che non esistano comunicazioni tra il vano degli ascensori e gli ambienti interrati o comunque adibiti a depositi od attività pericolose. Successivamente il ministero dell interno con la lettera circolare n /4135 del 25 luglio 1979 affrontava in particolare il problema delle caratteristiche che devono possedere le porte di piano e stabiliva che: le porte di piano per gli impianti ascensori aventi corsa maggiore di 20 m installati in edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e per gli impianti installati in edifici industriali, devono essere realizzate in materiale incombustibile e di resistenza al fuoco non inferiore a 30 determinata secondo le modalità stabilite nell appendice allegata alla Circolare n. 91 del 14 settembre Quanto sopra riportato è stato successivamente superato dalla lettera circolare prot. n. P1208/4135 sott. 9 del 13 luglio 1995 in cui si dice che si ritiene opportuno rivedere quanto stabilito dalla lettera circolare n /4135 del 25 luglio In particolare, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni specifiche vigenti, ai fini della conformità all art. 9.4 del D.P.R. 1497/63, dovrà essere assicurata in ogni caso l incombustibilità del vano corsa (compresi porte e portelli) degli ascensori e montacarichi di cui allo stesso articolo ed inoltre ne dovrà essere accertata la congruente resistenza al fuoco, quando necessaria, ai fini della compartimentazione antincendi dell edificio. In relazione a quanto sopra è da ritenersi superata l indicazione prescrittiva del valore di 30 per la resistenza al fuoco delle porte. 230 L Ascensore e l Edificio3 Infine sempre il ministero dell interno con la circolare n. 25 del 2 giugno 1982 aveva individuato le caratteristiche che deve avere il certificato di prevenzione incendi relativo ai vani di ascensori e montacarichi, in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m e stabiliva che per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti secondo la prassi attuale dovrà essere rilasciato un Certificato di Prevenzione Incendi con validità una tantum, se i criteri stessi risultano osservati. A questo punto nasceva il problema se i dipartimenti periferici dell ISPESL potessero o meno procedere al collaudo dell impianto ascensore, in mancanza del relativo certificato di prevenzione incendi. Al riguardo l ISPESL con circolare n. 17 del 7 marzo 1985 chiariva che il collaudo viene effettuato soltanto dopo la presentazione del detto certificato. La circolare precisava inoltre che il certificato può essere costituito anche dal verbale di collaudo dell intera costruzione (sempre agli effetti della protezione antincendio); in esso può anche non esservi uno specifico riferimento al D.P.R. 1497/63. Tuttavia il certificato deve fare preciso riferimento allo stabile e alla sua ubicazione e deve consentire di individuare gli ascensori in esso installati. La circolare concludeva dicendo che allorché il comando provinciale dei vigili del fuoco ritenga di non poter rilasciare C.P.I. differenziati, per evitare che il mancato rilascio del CPI risulti motivo ostativo al collaudo degli ascensori e dei montacarichi, rientranti nell articolo di cui all oggetto, si ritiene che si possa procedere a detto collaudo su dichiarazione del comando provinciale VV.F. di rispondenza degli impianti alle norma di prevenzione incendi o di rispondenza ai relativi progetti già dallo stesso comando approvati. È opinione dello scrivente che lo stesso criterio dovrebbe essere seguito da parte degli organismi notificati o delle ditte installatrici che dopo l entrata in vigore del D.P.R. 162/99 effettuano i collaudi in sostituzione dell ISPESL. Invece gli organismi notificati, nella generalità dei casi, effettuano i collaudi anche in mancanza del CPI, limitandosi alla verifica della rispondenza dell impianto ascensore alla norma armonizzata secondo cui sono stati installati, trascrivendo alla conclusione del relativo libretto una frase generica del tipo: il collaudo non riguarda la rispondenza dell elevatore alla normativa antincendi, consentendo così il normale utilizzo dell ascensore anche nel caso in cui lo stesso non rispondesse alla normativa antincendio, con una precisa violazione di una norma di legge. L importanza che il legislatore attribuì alla necessità della esistenza sia nel locale argano che alla sommità del vano di corsa di un apertura destinata a scaricare i fumi di un eventuale incendio, è dimostrata dal fatto che con la legge 7 dicembre 1984 n. 818 Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi anche l attività 95 fu inserita tra quelle per le quali era necessario effettuare l adeguamento cioè realizzare misure urgenti ed essenziali di prevenzione incendi al fine di ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio. L attività 95 (allegato B Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco del D.M. 8 marzo 1985 Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge n. 818/84) è infatti vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m installati in edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all art. 9 del D.P.R. 1497/63. Per questa attività l allegato A, sempre del D.M. 8 marzo 1985, prevedeva la necessità di effettuare l adeguamento indicato al punto 12 e cioè: Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali. L aerazione naturale dall esterno, per il vano di corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 mq. Ove non sia possibile raggiungere per l aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta. Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile. Successivamente all uscita della legge 818/84 alcuni chiarimenti erano stati forniti dalla circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi, in cui in particolare per quel che riguarda gli ascensori, punto 13), si diceva: Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge n. 818/84 è ammessa l installazione di condotti suborizzontali per l aerazione del locale macchine a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee. L Ascensore e l Edificio 2314 Successivamente al 1963 il CNR per questo, come per molti altri articoli del D.P.R., esprimeva pareri in seguito a quesiti posti da utenti e ditte costruttrici ed installatrici molto utili per risolvere casi di installazione particolare dell ascensore; si riportano questi pareri sia perché sono fondamentali nel caso di modifiche o adeguamenti di ascensori preesistenti che perché possono essere di utile guida nel caso di installazione di nuovi impianti. Il parere n /18 riguardava le caratteristiche delle porte di vano di ascensori che sbarcano in sotterranei in cui vi sono autorimesse o centrali di riscaldamento e dice: Le porte dei piani corrispondenti a sotterranei in cui esistono autorimesse o centrali di riscaldamento devono essere metalliche e prive di vetro, a meno che non esista una seconda porta metallica di separazione verso i locali citati. Successivamente sullo stesso argomento il CNR emanava il parere n. 7504/377 in cui si confermava quanto già detto nel parere precedente e si specificava che: l adozione di porte metalliche prive di vetro costituisce una misura di sicurezza minima nei riguardi dell ascensore, ferma restando la validità delle norme generali antincendio e la competenza dei Vigili del Fuoco. Altro parere richiesto al CNR riguardò la possibilità di utilizzo di porte di piano in materiale termoplastico. Al riguardo il CNR rispose con il parere n /11 in cui si precisava che: Non sono da ritenersi sufficientemente resistenti al fuoco le porte dei piani in materiale termoplastico, le porte in materiale plastico infiammabile, le porte in materiale plastico che, pur non infiammabile, non sia autoestinguente. Altra richiesta di parere riguardò poi la possibilità di utilizzo di porte di piano non cieche e al riguardo il CNR chiarì con il parere n /242 che: Negli impianti in cui il vano di corsa è completamente chiuso sono ammesse porte di piano non cieche, cioè costituite da telai con reti, griglie o traforati metallici, purché gli impianti non abbiano le caratteristiche previste al comma 4 dell art. 9 del D.P.R. 1497/63 (impianti aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m). Per quel che riguarda invece la separazione tra il vano di corsa dell ascensore ed il vano scala per gli impianti aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, i pareri /13 e /152 stabilivano che: Le scale sono da considerarsi ambiente interno dell edificio e pertanto, nel caso di impianti aventi le caratteristiche previste all art. 9.4, il vano di corsa deve essere isolato dal vano scala per mezzo di pareti cieche (cioè senza aperture) di materiale incombustibile. Lo stesso parere rimandava anche al parere /310 all art. 6 in cui si diceva: Gli edifici adibiti esclusivamente a servizi (quali uffici, mense, spogliatoi, ecc.) facenti parte di complessi industriali, ai fini dell applicazione degli articoli 6.5.a) e 9.4, sono da considerarsi edifici civili purché separati dagli altri edifici adibiti ad attività industriale. Il parere /346 riguardava invece il problema della sopraelevazione di un ascensore o montacarichi preesistente e faceva presente che: Nel caso di sopraelevazione di un ascensore montacarichi preesistente, anche per valori di corsa maggiori di 20 m e per altezza di gronda dell edificio in cui esso è installato maggiore di 24 m, il giudizio per quanto attiene alle protezioni antincendio, sulla eventuale diminuzione delle condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti ammessi, è di competenza dei Vigili del Fuoco. Anche l art. 20, sempre del D.P.R. 1497/63, che riguarda specificatamente le protezioni del vano di corsa dell ascensore, ha attinenza con la protezione antincendi, infatti il punto 20.2 dice: I passaggi esterni del vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza dagli organi mobili dell impianto è minore di 0,7 m, devono essere segregati con robuste pareti o protezioni di materiale incombustibile. Per quel che riguarda l individuazione delle caratteristiche di non combustibilità è opportuno ricordare quanto indicato nella circolare del dipartimento centrale omologazione ISPESL n del 17 dicembre 1986 in cui si ricordava che il D.M. 26 giugno 1984 classifica i materiali secondo il grado di partecipazione al fuoco al quale sono sottoposti (reazione al fuoco). In relazione alle prove previste dal D.M. stesso i materiali sono assegnati alle classi 0,1,2,3,4,5 con l aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili. Pertanto materiali assegnati a classe di reazione al fuoco diversa dalla classe 0 non possono essere accettati per le difese e le protezioni di impianti ascensori per le quali il D.P.R. 1497/63 prevede l impiego di materiale incombustibile. Anche il parere /248 ritornò sul problema della incombustibilità delle difese del vano di corsa, infatti diceva: Nelle posizioni in cui le norme non prevedono l obbligo di installare protezioni possono essere installate recinzioni che non rispondono alle caratteristiche (tipo e dimensioni) previste dalle norme, purché siano incombustibili e sufficientemente robuste. Il CNR ha affrontato con molta attenzione il problema della incombustibilità delle difese del vano di corsa, infatti anche con il parere n /114 ha ricordato che: In linea di massima sono da ritenere incombustibili le protezioni costituite in muratura, acciaio, leghe di rame ed alluminio, vetro. Analogamente il parere n /249 stabiliva che: Nelle protezioni del vano di corsa, possono essere installate lastre 232 L Ascensore e l Edificio5 di materiale plastico, eternit e simili purché incombustibili e con resistenza non minore di quella richiesta per le lastre di vetro di sicurezza. Infine il parere n /318 si esprimeva su un problema molto frequente per ascensori di vecchi edifici installati nel vano scala in cui, soprattutto per problemi di estetica, al piano terra si applicavano rivestimenti in legno o in plastica. Questo parere stabiliva che sulle protezioni del vano di corsa in rete metallica non possono essere applicati internamente o esternamente, rivestimenti in materiale combustibile. Un aiuto decisivo nel dare un po di ordine alla normativa antincendio per gli edifici di civile abitazione e quindi in particolare anche per gli ascensori è stato fornito certamente dal Decreto del ministro dell interno n. 246 del 16 maggio 1987, Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Il punto 1 specificava a quali tipologie di edifici si applica il decreto, infatti diceva che le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m, il decreto prese in considerazione anche gli edifici esistenti, infatti stabilì che le presenti norme si applicano anche agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l aumento di altezza. A questo punto è opportuno chiarire prima di tutto la differenza esistente tra altezza antincendio ed altezza di gronda, in quanto in qualche caso alcuni professionisti non fanno distinzione tra i due termini. Come specificato dalla circolare del dipartimento centrale omologazione dell ISPESL n. 54/87 che fa riferimento al D.M. 30 novembre 1983, si definisce altezza ai fini antincendio l altezza massima misurata dal livello inferiore dell apertura più alta dell ultimo piano abitabile e/o agibile, escluso quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso, mentre l altezza di gronda è l altezza massima misurata dal piano esterno di accesso più basso all intradosso del solaio di copertura del più elevato locale abitabile. Questa distinzione è confermata anche dalla circolare n. 6140/4122 del 28 marzo 1987 del Ministero dell Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. La problematica relativa all altezza antincendi è strettamente legata alla possibilità dell accostamento dell autoscala all edificio, infatti il punto sempre del decreto n. 246/87 fa presente che per gli edifici di tipo a e b deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo a devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo b almeno di scale a prova di fumo interna. Nella tabella (a) sono riportate le caratteristiche REI che devono avere i vani scale e ascensori in funzione dell altezza antincendi dell edificio, della superficie massima del compartimento e della massima superficie di competenza di ogni scala per piano. TABELLA A Tipo di edificio a Altezza antincendi da 12 m a 24 m Massima superficie del compartimento (m 2 ) 8000 Massima superficie (m 2 ) di competenza di ogni scala per piano Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore Nessuna prescrizione Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto Almeno a prova di fumo interno Caratteristiche «REI» dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti (**) 0 Aprova di fumo 500 Nessuna prescrizione (**) b da 24 m a 32 m Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto Almeno a prova di fumo interno 0 Aprova di fumo c da oltre 32 m a 54 m Almeno a prova di fumo interno Almeno a prova di fumo interno con filtro 90 d da oltre 54 m a 80 m avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m 2 90 Almeno a prova di fumo interno con filtro e oltre 80 m (*) avente camino di ventilazione di sezione 120 non inferiore a 0,36 m 2 (*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell edificio deve essere prevista una area per l atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala (**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti. L Ascensore e l Edificio 2336 Nella tabella B è riportato il tipo di comunicazione da prevedere. TABELLA B Tipo di edificio a b c d, e Tipo di comunicazione Diretta Tramite disimpegno con pareti REI e porte REI Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI e porte REI Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto DATI RELATIVI ALLO SVILUPPO AUTOSCALA MT32 Grafico relativo allo sviluppo dell autoscala di 32 m Vano corsa (2.5.0.) Il vano corsa dell ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture: a) accessi alle porte di piano; b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; c) portelli d ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato. Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell area della sezione orizzontale del vano stesso e comunque non inferiore a 0,20 mq. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione è consentita l installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all impianto ascensore. Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti. Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell ascensore può essere comune. Locale macchine (2.5.1.) Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. L accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qua- 234 L Ascensore e l Edificio7 lora il locale macchine sia ubicato sul terrazzo, l accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica. Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 mq, realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all aperto ad un altezza almeno pari a quella dell apertura di aerazione del vano corsa. Comunicazioni (2.6). Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell edificio secondo quanto indicato nella tabella B. Scale, androni e passaggi comuni reazione al fuoco dei materiali (2.7). Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0. Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo a e di tipo b, anche per i rivestimenti delle scale e dei gradini. Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all interno della stessa unità immobiliare. È opportuno ricordare per completezza il punto 8.1. dello stesso decreto, anche se non riguarda specificatamente gli ascensori in cui si dice che negli edifici di tipo c, d, e, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5. Al punto 5 si stabiliva che questo sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire un affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Naturalmente anche le norme EN 81-1 (terza edizione, marzo 99) e le norme EN 81-2 (seconda edizione, maggio 99) si sono interessate alle problematiche relative alle norme antincendio da prevedere in occasione dell installazione di ascensori negli edifici, apportando qualche leggera modifica alla precedente edizione della norma che per semplicità non si riporta. Per quel che riguarda il vano di corsa il punto dice: Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi degli incendi, il vano di corsa deve essere completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitti ciechi. Sono ammesse solo le seguenti aperture: a) accessi delle porte di piano; b) accessi delle porte di ispezione o di soccorso del vano e degli sportelli di ispezione; c) aperture di uscita di gas e fumi in caso di incendio; d) aperture di ventilazione; e) aperture necessarie per il funzionamento tra il vano di corsa ed il locale macchinario o delle pulegge di rinvio; f) aperture nelle difese di separazione tra ascensori in conformità a 5.6. Il punto invece dice che il vano di corsa deve essere convenientemente ventilato. Esso non deve essere utilizzato per assicurare l aerazione di locali estranei al servizio degli ascensori. La nota a questo comma precisa poi che in mancanza di relative norme o regolamenti, si raccomandano aperture di ventilazione alla sommità del vano con area non minore dell 1% della sezione orizzontale del vano di corsa. Poiché quindi esiste in Italia una normativa specifica costituita dal decreto 246/87, è necessario che per gli edifici con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m, il vano di corsa abbia una superficie netta di areazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 mq. Il punto riguarda invece la ventilazione del locale macchinario e ricorda che: i locali del macchinario devono essere convenientemente ventilati. Quando il vano è ventilato attraverso il locale del macchinario, se ne deve tenere conto. L aria viziata proveniente da locali estranei agli ascensori non deve essere convogliata direttamente nei locali del macchinario. Essi devono essere realizzati in modo che i motori, le apparecchiature, i cavi elettrici, ecc., siano il più ragionevolmente possibile riparati da polvere, esalazioni nocive e umidità. Il punto stabilisce che le porte di piano devono essere conformi ai relativi applicabili regolamenti antincendio per gli edifici. L Ascensore e l Edificio 2358 È molto importante quindi stabilire, già in fase di progetto dell edificio, se è necessario prevedere l installazione di porte REI, e, in caso affermativo, se queste porte devono essere REI 30 o o 90 o 120, anche in considerazione del notevole costo di questa tipologia di porte. Nelle figure seguenti sono riportati esempi di porte tagliafuoco REI ad apertura centrale e telescopica. Porte tagliafuoco REI ad apertura centrale e telescopica La problematica relativa alla sicurezza antincendi è stata successivamente affrontata dal legislatore relativamente ad edifici ed attività di particolare pericolosità, come le autorimesse; infatti il D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l esercizio di autorimesse e simili oltre ad affrontare la problematica relativa alla costruzione ed all utilizzo in condizioni di sicurezza di questa tipologia di locali, al punto affronta anche il problema degli ascensori e stabilisce che: per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferire a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto. Altra tipologia di edificio che è stata considerata dal legislatore è stata l edificio scolastico con il decreto ministeriale 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica. Questo decreto ha per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Le norma del decreto si applicano agli edifici ed ai locali di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizione dopo l entrata in vigore del presente decreto. Si intendono modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l aumento di altezza. L art del decreto affronta il problema della resistenza al fuoco delle strutture e stabilisce che gli elementi strutturali dell edificio devono comunque essere realizzati in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R (strutture portanti) e REI (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti). L art. 4 riguarda specificatamente gli ascensori e montacarichi e stabilisce che le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del ministro dell interno del 16 maggio 1987 n. 246 (già riportato). 236 L Ascensore e l Edificio9 Per completezza di informazione si ricorda che per resistenza al fuoco si intende l attitudine di un elemento di costruzione a conservare, secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato, in tutto o in parte, la stabilità R, la tenuta E e l isolamento termico I così definiti: stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l azione del fuoco; tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore. Pertanto: con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l isolamento termico; con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta; con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità. Ad esempio con il simbolo REI 90 si intende un elemento di costruzione che conserva sino a 90 minuti la stabilità, la tenuta e l isolamento termico; mentre con il simbolo R 90 si intende un elemento che conserva per 90 minuti la resistenza meccanica. A solo titolo indicativo si riporta nella figura seguente una tabella dalla quale si può evincere la resistenza al fuoco di alcune strutture e materiali di più frequente utilizzo. RESISTENZAAL FUOCO ORE 1/ s t r u t t u r a S spessore minimo cm p a r e t i s o l a i ,00* 2,50* 3,70* 4,50* travi 1,06* 1,91* 3,18* 4,03* pilastri 1,25* 2,25* 3,75* 4,75* * spessore rivestimento isolante cm L Ascensore e l Edificio 237 Vedere altro
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Provincia di Genova ORDINE DEGLI ARCHITETTI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI Ai fini dell iscrizione dei Professionisti Negli elenchi del Ministero dell Interno Di cui all art. 1 della Legge Dettagli Decreto Ministeriale n 246 del 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. Preambolo Ministero dell'interno: Decreto ministeriale 16/05/1987 N. 246 Gazzetta Ufficiale N. 148 del 27/06/1987 Il Ministro dell'interno Dettagli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli LA COMPARTIMENTAZIONE LE DISTANZE DI SICUREZZA
Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/1984 e del D.M. 25/3/1985 MODULO C Tecnologie dei materiali e delle strutture Dettagli La sicurezza antincendio negli uffici
Lucidi lezione "Normativa Antincendio" Conformità edifici civili ed industriali alle norme di prevenzione incendi. Fase progettuale: - Vie di esodo - Autorimesse - Locali per impianti tecnologici (CT, Dettagli DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1987 n. 246 Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
ESPRESSIONI SPECIFICHE DELLA PREVENZIONE INCENDI ( ESTRATTO DEL D.M. 30 NOVEMBRE 1983 ) Ai fini di un uniforme linguaggio ed uniforme applicazione delle norme emanate, si è rilevata la necessità di determinare Dettagli Locale gruppo elettrogeno (Scheda)
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO Sistema di alimentazione: TT, TN-S, IT Norme di riferimento: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli C. Scale e ascensori
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PREVENZIONE INCENDI 167 C. Scale e ascensori Scale Il numero e la larghezza delle scale a servizio di particolari attività (ad esempio alberghi o locali di pubblico spettacolo) Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
Direzione regionale VV.F. Lombardia Corsi di formazione Prevenzione incendi Gli impianti di ascensori Ing. G. Sola 1 File: ascensori Creato il 26 novembre 2005 Aggiornto: il 28 novembre 2005 Attività specifica Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI INTRODUZIONE Le dimensioni delle cabine degli ascensori devono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, dipendenti dalla particolare Dettagli RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PREMESSA... 3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO... 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO... 4 OPERE CIVILI... 6 NORME DI RIFERIMENTO... 8 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE INCENDI... 8 NORME RELATIVE Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) Compartimentazione Distanze di sicurezza Ing. Silvano BARBERI Corpo Nazionale Dettagli Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Prot. n P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4 Roma, 2 LUGLIO 2003 Allegati: n 1 -AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI -AI Dettagli PREVENZIONE INCENDI norme e procedure
PREVENZIONE INCENDI norme e procedure dott. ing. Gioacchino Giomi COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO ROMA 1 abitazione 2 fabbrica 3 albergo 4 albergo 5 CHE COSA E LA PREVENZIONE INCENDI è una funzione di preminente Dettagli ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Materiale Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione Dettagli ANACI ROMA INCENDIO NEI CONDOMINI
INCENDIO NEI CONDOMINI FILMATO ANACI ROMA TRIANGOLO DEL FUOCO PRIMA DOMANDA... L incendio scoppia nei condomini moderni... o anche nei condomini antichi? L incendio non ha età! ANACI ROMA Dove può scoppiare Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli http://www.vigilfuoconole.it/normativa/1983-dm-30-11-83-simboli.htm
Pagina 1 Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la Dettagli TESTO COORDINATO E COMMENTATO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
TESTO COORDINATO E COMMENTATO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) Legenda: - In corsivo Dettagli LOCALI DI PUBBLICO D.M. 19.08.1996
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 19.08.1996 CAMPO APPLICAZIONE a) Teatri (sia al chiuso che all aperto); b) Cinematografi (anche drive-in); c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegni; e) locali di Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
1.0.0. PREMESSA L Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco intende procedere, presso il Presidio Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, alla ristrutturazione di tre reparti (Pneumologia; Centro assistenza Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Milano lì Ns. Rif.: 13 novembre 2013 820038.309 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. loro sedi K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal Dettagli Decreto Ministero dell Interno 30 novembre 1983 TERMINI E DEFINIZIONI GENERALI DI
Decreto Ministero dell Interno 30 novembre 1983 TERMINI E DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 30/11/1983 1. Caratteristiche costruttive 2. Distanze 3. Affollamento - esodo 4. Mezzi antincendio Dettagli QT_EFC_03. I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03
QT_EFC_03 I sistemi di Evacuazione Fumo e Calore nelle regole tecniche di Prevenzione Incendio QUADERNO TECNICO EFC_03 Il presente documento è stato realizzato dall ufficio tecnico Zenital, coordinato Dettagli TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE
TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE La scelta della tipologia impiantistica varia a seconda della destinazione d uso: EDILIZIA CIVILE: Classe Esempi 1 Locali per la residenza Alloggi ad uso privato 2 Locali per il Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli Caratteristiche previste per gli elevatori pag. 3. Norme di prevenzione incendi per ascensori pag. 3. Ascensori per nuovi edifici residenziali pag.
1/30 INDICE CATALOGO PROGETTAZIONE SEZ.: ELEVATORI OLEODINAMICI Introduzione al catalogo progettazione pag. 3 Caratteristiche previste per gli elevatori pag. 3 Riferimenti normativi pag. 3 Norme di prevenzione Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Con riferimento al DPR 151/2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma Dettagli SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo
SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE VENERDI 07 Maggio 10 - ore 8,30 Sede: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA - Villa Toeplitz Relatore: Ing. Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2 Relazioni con il D.M. 18/09/2002 - La Guida AIIGM Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM CORSO DI FORMAZIONE CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEGLI Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI
ChiesadiMilano LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI ED ADEGUAMENTI PIÙ URGENTI REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ED IL CONTROLLO Dettagli APPROFONDIMENTO DELLA TEMATICA DI PREVENZIONE INCENDI APPLICATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI FACCIATE VENTILATE
APPROFONDIMENTO DELLA TEMATICA DI PREVENZIONE INCENDI APPLICATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI FACCIATE VENTILATE Monza, 22 gennaio 2014 Progettazione di una facciata ventilata Nella Dettagli RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE
Permesso di costruire Centro-Video-Gioco-Sport FABBRICATO: COMMERCIALE-DIREZIONALE RELAZIONE TECNICA INQUADRAMENTO GENERALE Il fabbricato oggetto dell attuale presentazione per il rilascio del permesso Dettagli Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DM 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile Dettagli SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
COMUNE DI MONTESE Provincia di Modena Via Panoramica, 60-41055 Montese Sportello Unico Tel. 059 971112 fax 059 971125 C.F. 00273460360 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA Da presentare entro 15 giorni dalla Comunicazione Dettagli L AUTORIMESSA IN CONDOMINIO CON CAPACITA DI PARCAMENTO SINO A 9 AUTOVEICOLI IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
L AUTORIMESSA IN CONDOMINIO CON CAPACITA DI PARCAMENTO SINO A 9 AUTOVEICOLI IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Via Panfilo Tedeschi 1 67100 L'Aquila (AQ) Tel./Fax 086262641 www.zedprogetti.it NOTE Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici
Prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati pannelli fotovoltaici 1 CONTENUTI DELLA GUIDA PREMESSA CAMPO DI APPLICAZIONE REQUISITI TECNICI CARATTERISTICHE DOCUMENTAZIONE VERIFICHE Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 1 ALLESTIMENTI TEMPORANEI 1. Elenco Dettagli Il testo riportato è aggiornato con l emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965
Circolare n 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. TESTO COORDINATO E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi Dettagli Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli In data 4 Maggio 2012 sono stati inoltre forniti da parte del Ministero (Protocollo n. 6334), chiarimenti relativi alla Guida 2012 [3].
Oggetto: Considerazioni riguardo alla nuova linea guida 2012 del Ministero dell Interno per l installazione degli impianti fotovoltaici (Protocollo n. 1324 del 7 febbraio 2012) In data 7 Febbraio 2012 Dettagli Guida Alla Progettazione
Guida Alla Progettazione GUIDA ALLA PROGETTAZIONE Indice SCOPO DELLA GUIDA ALLA PROGETTAZIONE...2 ORGANIZZAZIONE DELLA GUIDA...2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GUIDA...3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI...3 ELENCO Dettagli ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE
ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE 1. autorizzazioni edilizie planimetrie aggiornate (sede dell impresa) certificato di Licenza d Uso o Agibilità (sede dell Dettagli La nuova modulistica per i procedimenti di Prevenzione Incendi
La nuova modulistica per i procedimenti di Prevenzione Incendi ing. Giampietro BOSCAINO Comando Provinciale VVF Taranto D.M.07/08/2012 - Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI IN LEGNO
LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI IN LEGNO VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA LEGNO NELL AMBITO DELLE COSTRUZIONI ATTRAVERSO L INDIVIDUAZIONE DI MODALITA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA Dettagli ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI
ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI Premessa Il presente documento contiene l elenco esemplificativo della documentazione aziendale, eventualmente Dettagli Indice GUIDA ALLA PROGETTAZIONE Scopo della ''Guida Alla Progettazione...2 Organizzazione della Guida...2 Campo di Applicazione della Guida...3 Riferimenti Legislativi...3 Elenco Schede Tecniche...4 Sezione Dettagli Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO DECRETA:
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTA la Dettagli Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli
Le guide degli alberghi La prevenzione incendi Il registro dei controlli INTRODUZIONE L art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto Dettagli STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
via aspromonte, 29-23900 LECCO - tel. 0341-282334 / 365570 fax c.f. - p. i.v.a. via colonna, 29-22100 COMO - tel. 031-505548 / 505410 fax 01985140134 e-mail : scilecco@tin.it - scicomo@tin.it A.L.E.R. Dettagli ALLEGATO DOCUMENTAZIONE TECNICA
ALLEGATO DOCUMENTAZIONE TECNICA LOCALI FISSI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA Gestione del rischio incendio e delle misure mitigative negli istituti scolastici Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli Documento integrativo in risposta alla lettera Prot. n. 0035330 del 21-10-2013 recante oggetto: PRATICA N. 74057
Documento integrativo in risposta alla lettera Prot. n. 0035330 del 21-10-2013 recante oggetto: FONDAZIONE CLINICAL INDUSTRIAL RESEARCH PARK Fabbricato ad uso uffici e laboratori di ricerca, in comune Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Sede Decentrata n.4 via f.lli Antoni Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli UNI 11528:2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio. ing.
UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio ing. ALBERTO MONTANINI Presidente Assotermica Presidente Commissione Post-Contatore Dettagli GUIDA ALLA PROGETTAZIONE Indice GUIDA ALLA PROGETTAZIONE Scopo della ''Guida Alla Progettazione...2 Organizzazione della Guida...2 Campo di Applicazione della Guida...3 Riferimenti Legislativi...3 Elenco Dettagli Requisiti strutturali e tecnologici delle unità d offerta sociosanitarie Normativa di riferimento
Requisiti strutturali e tecnologici delle unità d offerta sociosanitarie Normativa di riferimento Nella tabella sono riportati i principali riferimenti normativi vigenti alla data del 1/7/2014, fatte salve Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Asilo Nido Marina di Pisa Il tecnico Dettagli REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE PER SALE GIOCHI Art. 1 DEFINIZIONE E sala gioco l esercizio pubblico con biliardi e/o altri giochi leciti, Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli (PROVINCIA DI ROMA) MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE
CITTÀ DI FIUMICINO (PROVINCIA DI ROMA) Marca Bollo 16,00 AL S.U.A.P. Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Fiumicino MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE Dettagli Materiale didattico validato da: Gestione emergenze
Gestione emergenze 1. Piano di emergenza 2. Misure di prevenzione 3. Misure di Protezione 4. Estintori e fuochi 5. Evacuazione dai locali 6. Controlli periodici Rev. 1 ott. 2009 Situazioni di emergenza Dettagli Eventuale controllo del Comando a seguito della presentazione dell attestazione di rinnovo periodico presentata oltre il termine stabilito
Prevenzione incendi: il Ministero dell Interno ha emanato chiarimenti in merito all applicazione del regolamento di semplificazione antincendio (lettera circolare del 18 aprile 2012 prot. n. 0005555) Canale: Dettagli Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali
Normativa UNI 11292 Locali destinati ad ospitare unità di pompaggio per impianti antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali Definizione di norma tecnica Le norme sono documenti prodotti mediante Dettagli IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Regione Lazio Coordinamento Direttori SPRESAL PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Documento di consenso approvato il 30 settembre 2008 ASL Capofila Dettagli Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie
SISTEMI DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO NEL SETTORE RSA: UN PROGETTO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI VARESE Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie Barza d Ispra, 18 maggio Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI Emanato con D.R. Rep. n. 16022/2010 prot. n. 7682 del 26/05/2010. Entrato in vigore l'11/06/2010. Regolamento Dettagli Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori
Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori Seguire i riferimenti posti sul modulo prestampato Rif. (*) La portata termica totale dell impianto gas sul quale sono stati eseguiti i Dettagli Integrazione al Titolo III del Regolamento di Igiene
Allegato alla Delibera n. 850 del 17.12.2004 Integrazione al Titolo III del Regolamento di Igiene Articolo 3.2.11: Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall alto Le seguenti disposizioni Dettagli Verifica della conformità normativa 2
Verifica della conformità normativa 2 Per una corretta gestione della sicurezza è necessario predisporre (vedi allegato 2.A.) e archiviare l apposita documentazione. 2.1 Elenco documentazione Certificato Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 9
 Art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 6
 art. 20
 art. 4
 art. 1
 art. 5
 Art. 1
 ARTICOLO 49
 Articolo 3