Source: http://www.ediliziaecostruzioni.com/sistemi-antincendio/sistemi-antincendio.php?edilizia=normativa-fuoco
Timestamp: 2017-10-19 21:58:25+00:00

Document:
Costruzioni civili soggette ad incendi:normativa sul fuoco
D.M. del 06/07/1983. - Norme sul comportamento al fuoco "delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
(Gazzetta ufficiale n. 201 del 23-7-83 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 157.0; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, Art 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, Art. 2 ;
Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n° 16 del 15 febbraio 1951 ;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni della predetta circolare, concernenti le strutture e i materiali consentiti, il materiale scenico, le coperture dei locali e gli ambienti delle scene, al fine di armonizzare con l'evoluzione della normativa tecnica sul comportamento delle strutture e dei materiali ;
Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Art, 1. - Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati nell’Art. 17, della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951.
Art. 2. - Strutture e materiali consentiti
a) Strutture
I requisiti di " resistenza al fuoco " degli elementi strutturali dei locali di cui all'art. 1 vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare (i ), elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali sopraccennati, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata.
b ) Materiali
Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:
1) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere (3 ), è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti = pareti = soffitti = proiezione orizzontale delle scale).
Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile) ;
3) le poltrone ed i mobili imbottiti, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25/8/1984, debbono esser di classe 1 IM ;
4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o di materiale combustibile purché di classe non superiore a 2. i materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli clementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini.
È consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile.
"La classe di reazione ai fuoco deve essere certificata, sulla base delle procedure e delle prove di cui ai decreto dei Ministero dell'interno dei 26 giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 234 del 25 agosto 1984".
Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n° 16/1951,vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni - quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o sorveglianza aziendale - potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe i di reazione al fuoco,
Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di disse 0 (non combustibili).
È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni,
Art. 3. - Materiale scenico
È consentito l'impiego di materiali combustibili anche superiore alla 2a condizione che, sotto la personale responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale.
"A richiesta dell'interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla G. U. n. 234 del 25 agosto 1984.
Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi od altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco".
Art.4. - Copertura dei locali.
Gli elementi strutturali della copertura del locale debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla classe dell'edificio, secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera a)
I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera b)
Art. 5. - Ambienti contenenti le scene.
I muri perimetrali e la copertura della scena debbono avere le caratteristiche indicate nell’Art. 2.
Art.6. - Adeguamento alle prescrizioni.
Il certificato di prevenzione incendi previsto al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e l'autorizzazione per l'agibilità dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti non possono essere rilasciati prima che sia stata verificata da pane della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza.
B) Assicurare un servizio di sorveglianza durante lo spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni di primo intervento d'emergenza o, in alternativa, installare impianti fissi automatici di segnalazione ed estinzione incendi.
C) Controllare i dispositivi di sicurezza delle cabine di proiezione gli impianti di illuminazione d'emergenza, gli impianti di produzione di calore e di condizionamento.
D) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi,
E ) Ottemperare ad ogni altra prescrizione che la commissione provinciale di vigilanza riterrà necessario impartire.
La commissione provinciale di vigilanza, in caso di inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza, o di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti ed in ogni atra circostanza in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula proposte di sospensione dell'attività all'autorità competente al rilascio delle licenze,
Art. 7. - Disposizioni abrogate
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 61 della circolare del Ministero dell'interno n, 16 del 15 febbraio 1951 nonché le modifiche apportate all'art. 25 suddetto con la circolare del Ministero dell'interno n. 79 del 27 agosto 1971.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale Della Repubblica italiana. L'approccio prescrittivo: requisiti in funzione della destinazione d'uso dei locali

References: Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art.4

Art. 5

Art.6

Art. 7