Source: http://slideplayer.it/slide/980897/
Timestamp: 2016-10-21 18:38:03+00:00

Document:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. - ppt scaricare
PubblicatoCelso Giannini
Presentazione sul tema: "Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione."— Transcript della presentazione:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. 2
Il Decreto nasce dalla necessità di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo. 3
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. 4
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 2. Prodotti incombustibili 1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità ovvero è richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1 FL ) per impiego a pavimento e di classe (A1 L ) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare. 5
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 3. Prodotti non classificati 1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (F FL ) per impiego a pavimento e in classe (F L ) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare. 6
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 4. Prodotti installati lungo le vie di esodo 1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto: a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1); b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1); c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0). 7
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 5. Prodotti installati in altri ambienti 1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto. 8
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 6 Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo 1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto. 2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco: a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di previsione incendi per i materiali combustibili): prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2- sl,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto; b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto). 9
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 7. Prodotti isolanti installati in altri ambienti 1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto. 2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata: a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I della tabella 3 allegata per impiego a soffitto; b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL- s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I e II della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I e II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto; c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1FL) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I, II e III della tabella 3 allegata per impiego a soffitto; d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto). 10
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 8. Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare 1. Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere), è ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0). 2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L- s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL- s2,d0). 3. Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2), (BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL- s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1), (CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL- s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0), (DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL- s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al fuoco (EL). 11
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 9. Requisiti di posa in opera 1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui è stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresì conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN e nella norma UNI EN 13238, nonché, eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto. 2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto. 12
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna Art. 10. Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco 1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1991. 13
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna 14
Scaricare ppt "Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione."
Presentazioni simili Dott.Ing.Giovanni Vassallo1 REAZIONE AL FUOCO La Reazione al Fuoco è una misura di Protezione Passiva. Ha lo scopo di valutare il grado di partecipazione.
PERCHE? LAMBERTO ING. MAZZIOTTI DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA DIRIGENTE AREA PROTEZIONE PASSIVA DECRETO 16 Febbraio 2007.
1 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Norme nazionali e Decreti ministeriali Mauro Caciolai Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.
CARATTERI DISTRIBUTIVI E MORFOLOGICI DEGLI EDIFICI Prof. Giuseppe Saponaro Conferenza Comandante Vigili del Fuoco Provincia Ferrara Ing. Cristiano Cusin.
1 Resistenza al fuoco Determinazione della prestazione da richiedere Classificazione del compartimento Scelta della curva di incendio Determinazione delle.
Termini e definizioni generali e simboli grafici di Prevenzione Incendi e segnaletica di sicurezza I.T.I.S. Avogadro –Torino- CORPO NAZIONALE VIGILI DEL.
Ing. Luigi Giudice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco L’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie esistenti.
Certificare limpianto dinsegna luminosa. impianti di insegna luminosa alla luce del D.M. 37/08 by M. Peirone.
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e lesercizio delle SCUOLE.
Sponsor dell’evento: Direzione regionale Campania Anteprima UNI 11224: controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi Il punto di.
LA DIRETTIVA 89/106/CEE PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Scopo della CPD è eliminare le barriere tecniche al commercio e consentire la libera circolazione ed.
Regolamentazione di resistenza al fuoco per i prodotti da costruzione arch. Roberto Lenzi Corpo permanente dei vigili del fuoco Provincia Autonoma di Trento.

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10