Source: https://es.scribd.com/doc/86002153/Estudio-de-Seguridad-Electronic-A-Proyecto-ORO-PLAZA
Timestamp: 2016-07-25 18:33:46+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsValiant ComicsZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out morePROYECTOCENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS ³ORO PLAZA´
SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA ROBOINTRUSION/PANICO, DETECCION DE INCENDIO, SEÑALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA, CIRCUITO CERRADO DE VIDEO HIBRIDO E INGRESOS RESTRINGUIDOS
GUAYAQUIL } ECUADOR
1.- MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.- TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
3.- LISTADO DE PLANOS
CAPITULO II DESCRIPCION TECNICA DE LOS SISTEMAS
CAPITULO III CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS
CAPITULO IV INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
2.3 Responsabilidad de los Oferentes 1.2 2.4 Cables para el Sistema de protección contra Robo / intrusión y Pánico.7.4 Experiencia de los Oferentes 1.3 Capacitación 1. Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas
2.2.1 2.7 Ejecución 1.1 2.3 2. Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN O CABLES UTILIZADOS PARA CADA SISTEMA
2.2.7.7. Cables para el Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido Cables para el Sistema de Accesos en áreas restringidas
CAPITULO III: CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS
1.5.5 Procedencia de los equipos 1.2
CAPITULO II: DESCRIPCION TECNICA DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS
2.2.1 2.3 Garantía 1.2.1 Normas que deben cumplir los equipos 1. Cables para el Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.2 2.2.3.2.1 GENERALIDADES
Sistema de Protección contra Robo / Intrusión y Pánico.1 Programación final 1.6 Trabajos no incluidos 1.3.3 2.3.3.4 2.7.2 Alcance de los trabajos 1.2 Entrega de Planos finales 1.2 Supervisión 1.1 Coordinación 1.5
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD COMPOSICION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.
4 Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido y Equipos controladores o Grabador Digital Hibrido y Cámaras y Accesorios 3.5 Montaje para el Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas
.1.2 Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio tipo Inteligente.2 Montaje para el Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Inteligente.1.1.3 Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia.5 Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas. y Avisos de Salida y Lámparas de Emergencia 3.1.1.1. 4.1.1.3. y Topología y Lectoras y accesorios
CAPITULO IV: INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
4.3 Montaje para el Sistema de Señalización de evacuación y luces de emergencia. y Panel Principal de Robo/intrusión y pánico tipo convencional para Centro comercial.1. 4.1.1 ESPECIFICACIONES SISTEMA
3.1 Sistema de Protección contra Robo / intrusión y Pánico.1 Montaje para el Sistema de protección contra Robo / intrusión y Pánico. aéreas comunitarias y monitoreo de Oficinas y Dispositivos y Panel de Alarmas de Robo/Intrusión y pánico tipo convencional para oficinas y Dispositivos 3. 4. y Panel Principal de Control de Incendio tipo inteligente y Dispositivos 3. 4.1 DESCRIPCION SISTEMAS DEL MONTAJE DE LOS DIFERENTES
4.4 Montaje para el Sistema de Circuito Cerrado de Video Hibrido.
2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. Cámaras de video entre otros. elaboración de planos.
La Calibración de las Cámaras de video. En el presente documento se empleará la palabra ³contratista´ para referirse al Proveedor e Instalador de los sistemas descritos. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO E INTRUSION/ PANICO.³SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA ROBOINTRUSION/ASALTO. necesarios para la instalación de los sistemas completos. además de que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en las memorias. Cerraduras Magnéticas o Eléctricas. mano de obra. tales como detectores de humo. cálculos.1 GENERALIDADES
Se establece que las presentes especificaciones y memorias regirán para la ejecución de los trabajos de SUMINISTRO. para que verifiquen que los sistemas se instalen de acuerdo al diseño aprobado. supervisión y planos de obra. y/o Sensibilidad. memorias y especificaciones Técnicas. y la palabra ³diseñador´ a la parte designada para realizar el diseño. SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA. totalmente operativos y en perfectas condiciones de operación. SEÑALIZACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA. DETECCION DE INCENDIO. accesorios. SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO HIBRIDO Y CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS para el Centro Comercial y de Oficinas ³ORO PLAZA´. El ³CONTRATISTA´ proveerá todos los equipos. CIRCUITO CERRADO DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS EN EL CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS ³ORO PLAZA´
1. así como también que los sistemas sean instalados de acuerdo a los planos y que sean puestos en funcionamiento adecuado. Temporización. Se denominará ³fiscalizador´ a la parte designada por los responsables del proyecto "Centro Comercial y de Oficinas ORO PLAZA". materiales. deben ser ejecutadas hasta lograr la mayor
. SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO. 1. En el contrato se incluirá lo siguiente: y Calibración de todos los dispositivos que por la naturaleza de su funcionamiento tengan ajustes de Posición.
deberán ser planos ³as built´ de la instalación. así como verificar el sitio y las condiciones de trabajo. con el objeto de ejecutarlas oportunamente y evitando interferencias con los trabajos de otros contratistas. en la operación de los sistemas durante 4 horas mínimo. deben ser previsto por el contratista. Cualquier Omisión.1 COORDINACIÓN.2. además de liderar al personal técnico designado. El contratista designará un Supervisor de obra. materiales y equipos. hasta tener un total entendimiento de las obras a realizarse. Deberá programar y coordinar las obras. y previo a la Recepción Provisional. Entrega de manuales de Operación. 1. y Garantía por 2-3 Años por la instalación. deberá incluir un Cronograma de ejecución de obra. Es responsabilidad de los Oferentes examinar cuidadosamente los planos. contados a partir de la puesta en marcha y recepción ó aprobación de los trabajos por la parte fiscalizadora. pruebe y ponga en operación todos los sistemas. Programación y mantenimiento de todos los equipos de los diferentes Sistemas. Capacitación al personal de Seguridad y Mantenimiento. para lograr un Monitoreo idóneo de todas las áreas.2. 1. En caso de necesitar accesorios extras para lograr una adecuada calibración. el contratista deberá proveerlas con anticipación a la entrega de la oferta e incluirlas en la misma explicando el motivo por el cual añade el accesorio. Cualquier equipo adicional y/o mano de obra no especificados en estas memorias. con experiencia en el montaje de sistemas similares a los ofertados. 1. El contratista al final de las pruebas. designado por el Propietario
1.3 CAPACITACIÓN.2 SUPERVISIÓN. Diagramas Unifilares y especificaciones técnicas definitivas al final de los trabajos contratados. procederá a capacitar al personal de planta (Seguridad y/o Mantenimiento). Entrega de los planos.2. detallando todos los trabajos a realizar. El contratista en su oferta. pero necesarias para cumplir con la operación de los sistemas. para que supervise. o discrepancia observada en la revisión de los diseños y
.3 RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES. Diagramas Unifilares y especificaciones Técnicas preparados por el DISEÑADOR. con todas las modificaciones realizadas.nitidez y resolución que permiten la especificaciones de las cámaras y del Equipo controlador Grabador Video. defecto.
además de las normas ADA (American Dissability Association). carpintería. ULC. si es posible monto de los contratos. Provisión. Instalación y/o Mantenimiento. que el Oferente ó Contratista consideren de mejor calidad o tecnología. Estaciones Manuales y demás equipos de Notificación y Señalización de alarmas de incendio. de los Estados Unidos de América. Estos proyectos pueden ser de Diseño. como se muestra en los Planos. Todos los dispositivos o Sensores de Humo. CE. tanto paneles de control.Especificaciones Técnicas. ISO 9001 y EN. preferiblemente. Cualquier alternativa ó desviación a estas especificaciones.5 PROCEDENCIA DE LOS EQUIPOS Los equipos ofertados deben ser de procedencia. Especificar nombre de la (s) persona(s) y sus respectivos teléfonos a quien (es) contactar en caso de ser necesario. Etc. Europa Occidental. deben ser notificadas al fiscalizador del proyecto. 1. Taiwán e Israel y de preferencia homologados UL. (ULC). ubicados en diferentes sectores del centro Comercial y Corredores de Oficinas del presente proyecto.6 TRABAJOS NO INCLUIDOS. pintura o decoración. instalados o que estén bajo su mantenimiento. Especificar Persona Natural o Jurídica. 1. y Trabajos de albañilería. Los cambios a las especificaciones no consultados serán considerados como incumplimiento a la ejecución del trabajo contratado.5. y Alimentación eléctrica para los equipos. (UL). 1. dirección exacta del proyecto. ISO. fuentes de poder y equipos de Señalización. deberá ser sometida a consideración del fiscalizador y contratante. deben satisfacer las regulaciones NFPA 72 y NFPA 101 (National Fire Protection Association) de acuerdo a rangos de Coberturas e instalación.4 EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES Los Oferentes deberán adjuntar a su propuesta un listado de los principales proyectos de Sistemas Electrónica ejecutados en los últimos 2-3 años. En la propuesta no deben considerarse los siguientes trabajos: y Instalación de las ducterías para los Sistemas. y si es posible con otros estándares tipo (CE).1 NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS Todos los equipos deben cumplir con los estándares mínimos de la Underwriters Laboratories Inc. Detectores de Gas. y normas NEC (National Electric Code). 1. Sistemas que fueron suministrados.
. Japón. EN.
el contratista se compromete a reemplazar cualquier material.7. Todos los sistemas que se instalarán en el Proyecto. contados a partir de la Entrega / recepción Definitiva de los trabajos a la fiscalización y al propietario. El contratista entregará los planos ³as built´ completos de las instalaciones en las Bodegas y Oficinas. Durante el período mínimo que dure la garantía. los que deben ser muy claros y explícitos al momento de la Entrega / recepción definitiva.4 MANTENIMIENTO. Equipo o Accesorio defectuoso.7 EJECUCIÓN. así como Diagramas Unifilares de cableado e interconexiones requeridas en cada sistema y dispositivos de los mismos. utilizados en la instalación de todos los Sistemas. sin costo alguno para el propietario.3 GARANTÍAS. con el supervisor Respectivo.7.7.7. de forma que se cumplan con todas las garantías y funciones especificadas. por el lapso de dos a tres años calendario. basándose en los requerimientos operativos establecidos por el Diseñador y la Contratante. y materiales suministrados por él.1 PROGRAMACIÓN FINAL. Mano de obra calificada.
1. 1.2 ENTREGA DE PLANOS FINALES. 1. el contratista someterá a la aprobación del propietario lo siguiente: y y Listado del personal que ejecutara la obra. serán programados por el contratista. El contratista garantizará todos los equipos. Antes de proceder a la ejecución e instalación de los sistemas.1. el contratista deberá realizar mantenimiento preventivo bimensual a un precio a convenir con el Propietario
. 1. Durante el Período de garantía. Catálogos y Especificaciones de todos los dispositivos y equipos a instalarse.
a todos los Usuarios y/o Clientes. instalados en todos los Locales comerciales del Mall dentro de los baños. Accesos no Autorizados en áreas Restringidas y Control mediante el Monitoreo por Circuito Cerrado de video en todas sus áreas. esto es en las Oficinas.2 . será diseñado para brindar el mayor grado de Seguridad Posible.1 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO / INTRUSIÓN Y PANICO Este sistema se desarrolla o implementa basándose en las dos secciones del proyecto. estas alarmas trabajaran individualmente por cada Oficina. pero reportaran el disparo de una Alarma al Panel Central del centro Comercial. de tal manera de lograr una evacuación rápida y segura en caso de un posible siniestro. Contactos Magnéticos para el control de la apertura de las puertas de las oficinas y botones de pánico en los baños de las Oficinas. la cual activara un Relay que se llevara como señal
. que son utilizados en las puertas que dan ingreso en áreas restringidas o de Mantenimiento y servicio para personal que labora en Locales. El monitoreo de los Sensores de la segunda sección del proyecto. 2 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD El Sistema de Seguridad del "Centro Comercial ORO PLAZA" se compone de los siguientes sistemas: y y y y y Sistema de Protección contra Robo / Intrusión y Pánico.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
El Sistema de Seguridad del ³Centro Comercial y de Oficinas ORO PLAZA´.. la misma que esta ubicada en la Consola de Seguridad. Sistema de Prevención de Incendio o Conato de Incendio Tipo Inteligente. Sistema de Monitoreo por Circuito Cerrado de Video tipo Hibrido Sistema de Control de Accesos en áreas restringidas. la primera para el área del centro Comercial con sensores tales como: Contactos Magnéticos. se llevara a Cabo mediante el control o Monitoreo del disparo de la sirena de cada Oficina. Sistema de Señalización de Evacuación y Luces de emergencia. entre los sistemas de Prevención o Conato de Incendio y los Sistemas de Señalización de Evacuación y luces de emergencia y Control de Accesos en áreas restringidas.2. 2.
Existiendo una interrelación. además de disponer de un Sistema de Señalización y Luces de emergencia para mejorar y ayudar al proceso de evacuación si es necesario. todos estos sensores trasmitirán señales de alarmas en caso de ser necesarias hacia la unidad Central que los Controla y Comanda. también se Utilizan Botones de Pánico o Emergencia. Robo / intrusión y pánico. 2. ante los posibles riesgos de: Conato de Incendio. y dan el soporte de Servicios y Mantenimiento. La segunda sección del proyecto correspondiente a Oficinas tendrá sus propios paneles de Alarmas individuales pequeños de 4 zonas para controlar los sensores utilizados en cada Oficinas como son.
de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas adjuntados en este estudio. 2. Todas las tuberías para este sistema. deberá contar con todas las ducterías necesarias para la instalación de estos sistemas. la misma que estará Ubicada en la consola de Seguridad dentro de las Oficinas de la Administración. Oficinas. Donde se instalarán detectores Térmicos y de Humo inteligentes. etc. Cuartos eléctricos y Técnicos. deben tener la capacidad de conexión o comunicación vía software o hardware hacia la consola de Seguridad Central ubicada en las oficinas Administrativas del Centro Comercial. etc. a todos los sensores y actuadores que detectan o emiten una señal de alarma en caso de un Conato de incendio hacia ella. Locales Comerciales. Locales comerciales. tratando que todos estos dispositivos sean dispuestos según Normas como la NFPA y ADA.. deben ser del tipo EMT o conduit. además de respetar las dimensiones que se plantean en los planos y especificaciones técnicas. El Centro Comercial y de Oficinas ³ORO PLAZA´. ubicados en un cuarto técnico o útil dentro del edificio de Oficina.de alarma a los Módulos Expansores de Zonas más cercanos de la Unidad Central del Centro Comercial. ubicadas en las rutas de escape hacia las puertas de salida de Emergencias. además de poseer un punto de 110 voltios para cada una de las Unidades de Control. Cuartos Eléctricos o Técnicos. Se debe tener presente que la Unidad de Control del sistema de prevención de Incendio. técnicos y de Administración. como son el
. detectores de Gas. Oficinas administrativas. El Sistema de prevención de Incendio Inteligente. Rutas de Evacuación. debiendo controlar y disparar esta unidad. ubicados en las Secciones de Locales de Comidas. como lo indican los Planos. de acuerdo a rangos de Cobertura. de tal manera de cumplir con Normas NEC y NFPA. Se debe tener presente que esta Unidad de Incendio debe tener la capacidad de conexión vía Telefónica o Internet hacia los sistemas de Ayuda Inmediata de Machala. El Sistema de prevención de Incendio será del tipo inteligente y cubrirá todas las secciones de: Locales de Comida. Para ello se han dispuesto la utilización de una Unidad Central de Control de Incendio del tipo inteligente de 1-2 lazos SLC. Detectores térmicos del tipo inteligentes. Se debe tener presente que las Unidades de Alarmas contra Robo-Intrusión/Pánico. Oficinas Particulares. Visibilidad. Además de la utilización de Estaciones Manuales de Incendio inteligentes y Luces Estroboscopicas. Cuartos Eléctricos. deben tener un punto de 110 Voltio estabilizado y de UPS preferiblemente. cubrirá en resumen todas las Áreas del Mall o Centro Comercial así como de las Oficinas. Pasillos. etc. Estaciones Manuales inteligentes y Luces de Notificación según los requerimientos establecidos en las Normas ya indicadas.2. Detectores de Gas. Nivel lumínico y Sonoro.2 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO Y CONATO DE INCENDIO Este Sistema basa su implementación en sensores tales como: Detectores de Humo y Calor.
4 SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO TIPO HIBRIDO El sistema de monitoreo por Circuito Cerrado de Vídeo o ³C.1 megapixels para obtener imágenes más claras y nítidas de las áreas de Exteriores del centro comercial y poder ejercer un Monitoreo eficaz de las personas y Vehículos que ingresan. tipo Bullet WDR.Cuerpo de Bomberos para este caso. pasillo de servicios de los Locales de Comida. hall de ingresos o ascensores de la sección de oficinas Particulares. cada uno cumpliendo con una función específica que a continuación describimos: LAMPARA DE EMERGENCIA. apuntando o alumbrado las rutas de escapes.Las lámparas de emergencias serán ubicadas en las áreas de trabajo o con mucha concentración de personas. de una manera más ágil y segura.
.V.V´ tipo Híbrido.2. con al menos 36 leds para uso Exterior. estabilizado. estos equipos puedan ayudar a las personas a encontrar las rutas de escapes. ubicados en tabla de localización de los equipos y como se muestran en los planos.-
Estos 2 equipos (Lámparas de emergencia y Letreros de Salida). 2. además de 8 cámaras tipo Bullet (bala) Varifocal de por lo menos 650 TVL tipo Infrarroja. la dirección o sitio donde se encuentra dichas puertas de escape. y necesitaran un punto de 110 voltios. Estos equipos serán colocados sobre (o muy cerca) de las puertas o Ruta de escape del sector. en tanto que en los ingresos/egresos vehicular y en lotes de Parqueos frontal y posterior al Centro Comercial. ubicadas en los pasillos de ingreso del Mall hacia el patio de comida.2. está compuesto por 11 Cámaras a Color tipo Domo Varifocal CCD de por lo menos 650 ³T. para indicar a las personas.T. se utilizaran 5 cámaras Fijas tipo IP de 2. polarizado y de UPS por cada fuente de Poder. 2. Parqueaderos del Edificio de Oficinas y Área de Mantenimiento o Cuartos Eléctricos. para que en los momentos de corte de energía.
LETRERO DE SALIDA. además de una cámara PTZ de 20x Zoom tipo auto iris de también 2. serán alimentados desde punto de 110 voltios normales. ubicadas en los corredores del centro Comercial. Para alimentar las cámaras NSTC o Standard se utilizaran fuente centralizadas de 4 hasta 16 cámaras de Vídeo.C.3 SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA Este sistema se compone de Lámparas de Emergencias y Letreros de Salida. En tanto que la Camaras IP Fijas se alimentaran por la entrada POE que proviene del Switcher de datos de la red que se implementara para el sistema de Video Hibrido.1 megapixels.L´ para uso interior.
utilizaran convertidores pasivos de UTP/COAXIAL de 400 mts de alcance en modo a Color y 600 mts de alcance en modo B/W. También el sistema de video será Controlado o Monitoreado desde la Consola de Seguridad Ubicada en las Oficinas Administrativas y con capacidad de ser monitoreado el sistema completo Vía red TCP/IP o Internet. Es importante definir que el DVR HIBRIDO deberá contar con su punto de 110 volts estabilizado.En cuanto a la cámara PTZ IP. Las cámaras NTSC o Standar. en tanto que paras las cámaras IP en Megapixels. Capacidad mínima en disco duro de 3TB. En cuanto al medio de transmisión para las señales de video. El equipo controlador y grabador de vídeo hibrido.Compresion H. se instalarán en el cuarto de la administración y deberán tener en total al menos 2 puntos dobles de 110 voltios. pero para definir un mínimo de capacidad de 3TB con posibilidad de expansión a 6TB.
. además de poseer la capacidad de monitoreo remoto del DVR a través de la red TCP/IP. Todas las tuberías serán instaladas respetando las dimensiones que se indican en los planos y diagramas Unifilares para este sistema. se utilizara Cable UTP categoría #6. deberá ser un "Digital Video Recorder de 16 canales tipo Híbrido. etc. por lo que se deberán utilizar Transmisores/Receptores convertidores de video del tipo Pasivos. Control PTZ RS 485. 2 Puertos USB. teniendo hasta 15 clientes conectados a la Vez. Salida de Video en HDMI 1920X1080. además de su correspondiente punto de Datos para armar la red de video desde la Consola de Seguridad El Grabador digital de video NTSC de 16 canales. NC. estabilizado. ambos de 16 canales. Todas las tuberías y/o Canaletas del sistema de vídeo que van por el tumbado y ductos bajantes del Edificio. 16 entradas de Alarmas. con velocidades de 480 o 240 Fps en modo Live y Record respectivamente. este será del tipo cable UTP categoría #5E. deben ser del tipo ³CONDUIT o EMT´. para trabajar en resoluciones de 1024x768 a 30fps por canal y a resoluciones de 1960x1280 a 15 Fps por canal. polarizado y de UPS para su alimentación y 2 puntos de red de datos o TCP/IP. La capacidad en Disco debe ser calcula para extender al menos 90-120 días de grabación Según los requerimientos del departamento de Seguridad del centro Comercial. deberá tener una resolución D1en tiempo real o 480 FPS. con al menos 5 sistemas operativos para dispositivos Móviles. desde las cámaras hacia los DVR convencional e Hibrido.264. para evitar el ingreso de ruidos en las Señales de Vídeo de las Cámaras (Cables). Puerto RJ 45. Los equipos Convertidores de UTP a Coaxial y los Grabador digitales 1 Normal y el Otro Híbrido de vídeo. esta se alimentaran desde su propio transformador energizador colocado en un gabinete metálico hermético y de uso exterior donde se dejara el correspondiente punto de 110 voltios. COM. Salida de alarma NO. tanto en B/W y Color Indistintamente. polarizado y de UPS.
computador de control ubicado en la Consola de seguridad el cual posee el software que Programa. podrán estar en los mismos cuartos técnicos y Útiles donde se encuentra los paneles de Accesos es decir distribuidas en el Centro Comercial y en la Sección de Oficinas Se debe tener que los puntos de 110 voltios para los paneles de Accesos deben ser Polarizados.1 CABLES PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO/INTRUSION Y PANICO. los cuales se conectan a los paneles de control de accesos ubicados en la Cuarto técnicos o Útil.3 MEDIO DE TRANSMISIÓN O CABLES UTILIZADOS PARA CADA SISTEMA
2. y serán comandadas por el sistema de Incendio solo en el caso de las Emergencias. los cuales van atados o controlados por la misma red de paneles que forman parte del sistema de control de Acceso para el centro Comercial y Oficinas.2. Se deberán utilizar los siguientes tipos de cables: Cable UTP categoría #3 de 2 pares AWG#24
.3. para las secciones del ingreso al Pasillo de servicio de los Locales de Comida. e ingresos a la sección de Oficinas desde los hall de ascensores o cabina del ascensor de Oficinas. controla y Monitorea todo el sistema de Control de Accesos. mediante el Uso de tarjetas de Proximidad que sean compatibles con las que se utilizaran en todas las Áreas del Centro Comercial y de Oficinas. El sistema de control de accesos restringidos se lo implementara en base a lectores de Proximidad de Corto Alcance. serán del tipo magnéticas de al menos de 600 lbs o mayor según el material o peso de la puerta. como se indican en los planos. de tal manera de poder permitir el paso.5 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS El sistema de control de Accesos en Áreas restringidas basa su operación para el control del ingreso de solo personal Autorizado en Secciones No Publicas o Privadas.
2. Las fuentes de poder que alimentaran las lectoras y las cerraduras.2. solo al personal que labora o tiene el permiso adecuado para ingresar a Dichas áreas. Estos paneles se conectan o se comunican mediante una red o Puerto RS 485 o RS 422 hacia el convertidor de red RS 485 o RS 422 a RS232. estabilizados y de preferencia de UPS. Existen también como parte constitutiva del sistema de Control de Accesos. Las cerraduras para la puertas que restringen el acceso. Lectores de Mediano alcance para el control del ingreso Vehicular al parqueo subterráneo de las Oficinas. Estas cerraduras se abrirán automáticamente en caso de alguna emergencia o siniestro de tal manera de lograr una adecuada evacuación de todas la personas de las edificaciones.
4 CABLES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO TIPO HIBRIDO. como en la Malla de protección.3.5 CABLES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGUIDAS Se deberán utilizar los siguientes cables: Cable de 2-3 pares tipo "STP" #22 AWG.3. Cable UTP Categoría #5e para la señal de video desde los transmisores de video en las cámaras hacia al receptor de video en el Cuarto de Control o Consola de Seguridad en la Administración. Sé debe considerar la utilización de los siguientes tipos de cables: Cable flexible o Gemelo #16-18 AWG.Cable UTP categoría #3 de 3 pares AWG#24 Cable UTP categoría #3 de 6 pares AWG#24 2. tanto en el Conductor de la Señal. Cable de 3-4 pares tipo ³STP´ #22 AWG. Cable gemelo 2x18 AWG desde las fuentes de poder hacia las Cerraduras Magnéticas y barreras de ingreso Vehicular para la orden del disparo de apertura de las puertas y barreras. 2. sé debe tener presente que el Cable Coaxial deberá tener un 95% de cobre. Se deberán utilizar los siguientes tipos de cables: Cable FPLR Retardante al fuego de 1-2 pares no blindado AWG#18 Cable 2 en 1 o Gemelo 2x18 AWG 2. Cable FPLR 1 PAR AWG#18 desde el modulo de Relay hacia la Fuente de poder de las Cerraduras Magnéticas. para la orden del disparo de apertura de puertas. Cable Coaxial RG-59 U para las señales de vídeo desde el Receptor-Convertidor de video hacia el DVR Hibrido en el misma Administración.3.
. para alimentación de las cámaras.2 CABLES PARA EL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO. para conectar los lectores de Proximidad hacia los paneles de Accesos. para conectar los la Red de Paneles entre Si y hacia el Convertidor de control y de allí al Computador. Cable UTO Categoría #6 para las señales de video y Control de las Camaras TIPO IP fijas y Móvil. siendo preferible que sea de procedencia Americana como el 8241 de la marca Belden.
y 8 Particiones como mínimo y Más de 1500 códigos de usuarios y Mas 200 PGM de Salidas con módulos de salidas de baja y alta corriente y Capacidad hasta 16 teclados y 3000 eventos en memoria y Batería de respaldo de 12 VDC/ 4AH o 7AH y Comunicador digital. ARITECH. CE y EN. Analógico.1. Características principales: y Compacto. NAPCO. y Hasta 8 receptores inalámbricos Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. y Capacidad para recibir mínimo 8 y 16 Zn. ADEMCO. ULC. Características principales: y Compacto. GE. y Homologado UL. GE. homologado y aprobado por la UL. HONEYWELL. analógico. etc. HONEYWELL. ULC y Control por Microprocesador y Capacidad para 16-128 Zonas Convencionales Alámbricas e Inalámbricas. y Unido directamente al Combus de Datos de la Unidad Central y Distancia mínima de Combus de datos de 1000mts.3. ULC y CE para combinar zonas de robo e intrusión y pánico.
.1 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO/INTRUSION Y PANICO
Panel o Unidad de control para Centro comercial y áreas comunitarias
Deberá ser de tipo convencional.
Modulo expansor de zonas alambradas
Deberá ser de tipo convencional. ARITECH.1 ESPECIFICACIONES SISTEMA
3. ADEMCO. etc. CE. y Uso de resistencia de fin de línea en cada zona Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. homologado y aprobado por la UL. NAPCO.
NAPCO. etc. y Expandible Utilizando Módulos y Zonas de Teclados y Más de 32 códigos de usuarios y 128 eventos en Memoria y Capacidad hasta 8 teclados y Batería de respaldo de 12 VDC/ 4AH o 7AH y Comunicador digital. CE y EN. RTI. ULC y Control por Microprocesador y Capacidad para 4 Zonas Convencionales Alámbricas e Inalámbricas. HONEYWELL.
Panel o Unidad de control para oficinas
Deberá ser de tipo convencional. Alambre Awg #22 recubierto en malla o funda de acero inoxidable de 24´ de longitud. ULC. NAPCO. Características principales: y Compacto. etc. ADEMCO. homologado y aprobado por la UL. SENTROL. color blanco o Beige
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. Material Resistente plástico duro. y Homologado UL. CE. Contacto NC.Teclado remoto de activación
Teclado tipo LCD de al menos 40 caracteres en 1 o 2 líneas Compatible con la unidad Central Existente Teclas de Zonas de Pánico.
Dispositivos Contacto magnético tipo Lanfor
Para instalación sobrepuesta con soporte tipo L para imán de 3´. para puertas Lanfor De 2" de Operating Gap .
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. GE. ARITECH. ALEPH. SECOLARM. HONEYWELL. etc. Policía y Ambulancia. ADEMCO. ARITECH.
Contacto magnético tipo empotrado puerta de hierro
. y Hasta 4 receptores inalámbricos Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DSC. GE. Analógico.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. ALEPH. SECOLARM. RTI.
Contacto magnético tipo empotrado puerta de madera
Para instalación empotrada en puertas de Aluminio o Madera De 5/16" de Operating Gap . ALEPH. DSC. MEA y CE para combinar diferentes tipos de sensores y Actuadores Inteligentes Direccionable. SENTROL. etc.1. homologado y aprobado por la NFPA. ATW.
3. Contacto NC tipo Reed switch Cable de señal trenzado AWG #22 de 24´ Equipo homologado UL. GSI. SECOLARM. etc.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. ALEPH. etc. NO.
. FM. 30Watt De montaje interior en pared o Cielo Raso 100 dB a 10 pies ADEMCO. Para montaje discreto bajo Escritorio ó Pared. Inteligente Direccionable.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser REVERE. de enclavamiento. doble lazo NC. etc. UL. SENTROL. Alambre Awg #22 de 12´ de longitud
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser AMSECO. ULC.y y y y
Para instalación empotrada en puertas de hierro De ¾´ de diámetro del Magneto con Operating Gap de 3/4".
Switch de activación manual. Características principales: y Compacto.2 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO
Deberá ser de tipo Inteligente Direccionable. Contacto SPDT. SECOLARM. ULC.
Sirena decorativa de Uso Interior
De material sintético color Blanca. SENTROL. ALEPH. RTI. RTI. Contacto NC De 3/8´ de diámetro para empotrar. etc. De 12 V DC de alimentación.
y Teclado LCD de 20 Caracteres en 4 Líneas con luz y 2 tomas telefónicas en RJ45 y una de Internet en RJ45 y Capacidad de 499 Eventos Históricos en Memoria y Verificación automática del tipo de detector. y 3 Relay tipo C de salida totalmente programables de Notificacion y Problemas. y 2 Baterías de respaldo de 12 VDC/ 7AH Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. Etc. Alimentación.
Dispositivos Detector de humo foto electrónico direccionable de bajo perfil
Tipo Foto electrónico con base de conexión Direccionable de bajo perfil. HOCHIKI. Módulos de Control y Aislamiento. SILENT KNIGHT. FIRE LITE. Supervisión. y 1000 mts con cable Retardaste al fuego no blindado AWG#12-18. 2 cables para conexión del lazo Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector Voltaje de operación: 15-32 VDC pico
. KIDDE. y Máxima Longitud del lazo 3048 mts con Cable Blindado retardante al fuego AWG#12. y Con 4 Teclas de Funciones de Simulacro de Evacuación. Silencio y Problema. y Piezo zumbador local. BOSH. Restablecimiento. 6 o 7. y Puerto de Impresora y PC EIA 232 de Velocidad Variable. y El lazo SLC. Módulos Relay. y 1 lazo direccionable soporta un total de 127 sensores entre: detectores de humo direccionable. y Sistema de Verificación de alarmas seleccionado por punto de detección. Módulos de Monitoreo. y Cumplir la norma NFPA 72 para Requerimientos de Alarmas de fuego. y Prueba de Sensibilidad con resultados impresos y Señal de alarma por Mantenimiento cuando el detector tiene mucha acumulación de Polvo y Identificación de problemas puntuales. y Modo de auto programación para reducir el tiempo de instalación y Totalmente programable vía teclado local de la unidad o vía la entrada de teclado PS-2 o mediante PC portátil a través de Software Utilitario en windows. y 2 Circuitos de Notificación NAC para uso con módulos de control y Seleccionable sincronización de los Estrobos por cada circuito NAC. y 4 AMP notificación appliance Power en los NACs de la Unidad. EDWARDS. y 6 leds indicadores en la parte frontal del panel para alarmas de Incendio. deben configurarse de acuerdo a la NFPA para operar o trabajar en cableados estilos 4. Silencio y Reconocimiento. de Gas.y Capacidad hasta 254 dispositivos direccionales sobre 2 lazos de señal.
BOSH. FM e ISO 9001. SIMPLEX. UL. KIDDE. EDWARDS. UL 1484 para seteo de(25%LEL) Relé de Alarma SPDT. UL. BOSH. WINLAND. ULC. SILENT KNIGHT. KIDDE. SIMPLEX. FM e ISO 9001.C Compensación de temperatura
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser MACURCO.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER.y y y y y y y
Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Corrientes en Stand By: 300 microA a 24 VDC 2 Leds de destellos cuando la unidad está siendo monitoreada Material de Construcción en lexan de color blanco Velocidad máxima de aire: 1500 pies/min sin disparar falsa alarma.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER.
Detector térmico de respuesta rápida convencional y/o direccionable de bajo perfil
Termo velocimétrico de 135 °F Respuesta o velocidad de cambio superior a 15°F/min Usa tecnología a base de termistor para una rápida respuesta Direccionable de bajo perfil.75 Watt Normado UL. y verde en parpadeo condición de problema. FIRE LITE. ULC. SILENT KNIGHT. EDWARDS. Voltaje de operación: 15-32 VDC pico Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Corriente en Stand By: 300 microA a 24 VDC 2 Leds de destellos cuando la unidad esta siendo monitoreada Material de Construcción en lexan de color blanco Cumplir Normas NFPA. FIRE LITE. KIDDE. Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector en caso de ser direccionable. Etc. FIRE LITE. Alimentación de 12-24 VDC o VAC. Etc. SIMPLEX. HOCHIKI. Etc.
Detector de GAS GLP tipo convencional
De montaje superficial Con Leds indicadores de la condición del Detector Led verde condición Normal. Relé de Problema N. consumo de 0. GE.
. Cumplir Normas NFPA. HOCHIKI. Rojo condición de Alarma. 2 cables para conexión del lazo en caso de ser direccionable. HOCHIKI. BOSH.
Supervisión de condición de Problema
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser MACURCO. SILENT KNIGHT. FIRE LITE. BOSH. KIDDE.Detector de Monóxido de carbono tipo convencional
De montaje superficial sobre una caja 4x4 Alimentación de 12-24 VDC o VAC. Permite las conexiones de 2 y 4 hilos para conexiones clase A y clase B de dispositivos de entrada o inicialización. BOSH. EDWARDS. bodegas cerradas. Voltaje de operación: 15-32 VDC pico. Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C. etc. consumo 3 watt Detección de Monóxido de carbono para el disparo de ventiladores en parqueos. no requiere alimentación adicional. Relé de Alarma SPDT de 5AMP para ventilador Relé de Alarma de 0. Modulo de Control necesita energía para luces estrobos y Sirenas o Zumbadores
. SIMPLEX. FIRE LITE. Led indicador de condición del modulo. SIMPLEX. GE. Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación.
Identifica automáticamente al dispositivo con la unidad de control a través del Modulo de Monitoreo Energizado directamente desde el lazo SLC. Alta inmunidad a ruidos de radio frecuencia y electromagnéticos. Corriente en Operación: 400 microA a 24 VDC. WINLAND.5 AMP NC o NO Para conectar a algún avisador o panel de Alarmas.
Modulo de control. aunque viene prefijado de fabrica en 35 ppm dentro de 5 minutos.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. HOCHIKI. Resistencia de fin de línea de 47 k ohm. De calibración Opcional.
Identifica automáticamente al dispositivo con la unidad de control a través del Modulo de Monitoreo Circuitos internos y relays Energizados directamente desde el lazo SLC. verde intermitente en estado normal y rojo en alarma. Etc. KIDDE. Etc. no requiere alimentación adicional. HOCHIKI.
Modulo de Monitoreo. Usado en sistemas inteligentes de 2 hilos donde la dirección es individual por cada modulo a través de un selector rotativo. Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. BOSH. FIRE LITE. FM e ISO 9001.O de 0. . Dirección entrante desde 0 hasta 159 por cada detector. Etc. KIDDE. SILENT KNIGHT. Llave de desactivación normal o hexagonal.Resistencia de fin de línea de 47 k ohm.
Voltaje de operación: 12/24VDC Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Intensidad luminosa: 15/75 candelas homologada UL 1971
. Usado en sistemas inteligentes de 2 hilos donde la dirección es individual por cada modulo a través de un selector rotativo. Cumplir Normas NFPA. SIMPLEX. EDWARDS. Rango de humedad de operación: 10% al 93% humedad relativa sin condensación. BOSH.25AMP A 30 VDC o VAC. Construcción en Lexan o Poli carbonato color rojo con leyenda ³FIRE´ O "FUEGO" en español Cumplir norma ADA 5 lb. Corriente en Operación: 390 microA a 24 VDC.
Alarma manual de incendio convencional y/o Direccionable.
Luz estroboscópica con sirena. HOCHIKI. verde intermitente en estado normal o en comunicación y rojo en alarma. SILENT KNIGHT.
Switch simple acción al bajar palanca. ULC. KIDDE. SIMPLEX. de presión máxima al bajar palanca Cumplir Norma UL38 Para actuadores Manuales Palabra activación en color amarillo debe aparecer al activar la estación manual. Etc. Led indicador de condición del modulo. EDWARDS. Direccionable de bajo perfil. contacto N.y
El Modulo de control debe usarse para conmutar los 24 VDC de la fuente que debe energizar los equipos actuadores y de Notificación de la unidad central de incendios Alta inmunidad a ruidos de radio frecuencia y electromagnéticos. Voltaje de operación: 15-32 VDC pico. FIRE LITE. Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C. Dirección entrante desde 0 hasta 159 para el detector en caso de ser direccionable. UL. HOCHIKI. Permite conexiones de equipos actuadores y de notificación en Clase B (ESTILO Y) o Clase A (ESTILO Z). 2 cables para conexión del lazo en caso de ser direccionable.
Cumplir Normas NFPA.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. FM. EDWARDS. Cableado con cable sólido AWG 12-18 según distancia. ADA. KIDDE.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NOTIFIER. SILENT KNIGHT. EDWARDS. BOSH. Corriente de operación del Estrobo: 93 mA promedio a 24 VDC Corriente de operación de la sirena:23 mA promedio a 24 VDC Frecuencia de flash: 1 FLASH/seg. GE. Circuito cargador de Batería. FMCS MEA. SYSTEM SENSOR. Corriente de operación del Estrobo: 93 mA promedio a 24 VDC Frecuencia de flash: 1 FLASH/seg.y y y y y y y y
Nivel de sonido homologado UL para luz estrobo con sirena UL S4011 y ULC C5549 Instalación en sistemas que requieren Sincronización o no. Etc. ADA. GENTEX. e ISO 9001. Horn 3000 hz Interrumpida. FM. 12 o 24VDC Suministro de 2.5 VAC/40 VA para 6 y 12 VDC Transformador de 24-28 VAC/100 VA para 24 VDC Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. FIRE LITE.
. KIDDE. NOTIFIER. HOCHIKI. SILENT KNIGHT. FMCS MEA. Circuito de Protección contra cortocircuito y sobre calentamiento. WHEELOCK. SYSTEM SENSOR. GENTEX. Cableado con cable sólido AWG 12-18 según distancia.
Voltaje de operación: 12/24VDC Rango de Temperatura: DE 0°C A 49°C Intensidad luminosa: 15/75 candelas homologada UL 1971 Instalación en sistemas que requieren Sincronización o no. SILENT KNIGHT. Etc. Cumplir Normas NFPA. WHEELOCK. UL. UL.
Fuente de poder para alimentación de actuadores
Voltaje de operación Seleccionable: de 6.
Luz estroboscópica sin sirena. ULC. Etc.5 a 4 Amp de corriente Continua Transformador de 16. AMSECO. FIRE LITE. Leds indicadores de AC Y DC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser: ADEMCO. SECOLARM. e ISO 9001. ULC. HOCHIKI. ALTRONIX.
1. Estarán listadas UL para su uso específico como señalizadores de salidas.30 fps en NTSC y PAL. Características Principales: DVR DIGITAL HIBRIDO DE 16 CANALES y Sistema DVR DIGITAL Híbrido de 16 canales y Formato de video NTSC/PAL y Monitoreo en modo live y en modo Record sobre los 1024x768 pixel de Resolución.1. Esto se lo hará mediante Grabadores Digitales para red de 16 y 9 canales (DVRs Híbrido) que trabaja tanto en B/W o Color. MPEG-4 y H. Contarán con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de noventa minutos cuando estén con su carga máxima. y 15 FPS SXVGA (1280X1024) para cámaras IP. y Compresión MJPEG. con la posibilidad del monitoreo por TCP/IP. Tendrán un Led indicador de presencia de red eléctrica y de activación del circuito de recarga.264 y Salida de Vídeo VGA tipo D y 16 Entradas de video tipo BNC.
Las luminarias "IS" funcionarán en régimen de emergencia no permanente.MODEM. Etc. 3. Serán del tipo Prescolite o Dual lite o similares a criterio de la Dirección de Obra. Estarán listadas UL para su uso específico como señalizadores de emergencia. LEASING LINES.
. y Conexión de cámaras IP 4/8/12/16 Canales y Multi Screen de 1 hasta 65 cámara y Resolución de Grabación minina de 360 x240 a máxima 720x480 (D1) y Velocidad de grabación por canal de 15. Tendrán un Led indicador de presencia de red eléctrica y de activación del circuito de recarga.3. Contendrán una lámpara fluorescente compacta de 8 W de potencia y contarán con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de noventa minutos cuando estén con su carga máxima. Control y Grabación de las señales de Vídeo provenientes de las cámaras de todo el Edificio.3 SISTEMA DE SEÑALIZACION DE EVACUACION Y LUCES DE EMERGENCIA
Las luminarias señalizadores de salida (SALIDA) serán del tipo de emergencia permanente y tendrán su fuente luminosa en base a diodos emisores de luz (Leds). PTSN .4 SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VIDEO HIBRIDO
Equipo Controlador/Grabador de Vídeo Tipo Híbrido
Se encargará del Manejo.
CD-R/RW Time Setting en AÑO/MES/DIA/HORA/MINUTO/SEGUNDO Control del ingreso al Seteo para el administrador y de Usuarios para el Monitoreo. DHCP Capaz de soportar Monitoreo Remoto vía 3G/GPRS/ WI-FI Back Up tanto en floppy. ACTI. JS ELECTRONICS.y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
Networking PPPoE. PPP. DDNS.264 y Salida de Vídeo VGA tipo D de 1280x1024 y Salida HDMI de 1920x1080 y 16 Entradas de video tipo BNC.A MAX 3TB y Back Up tanto en floppy. y Compresión H. NC. HONEYWELL.T. LUXRIOT. Con software de Monitoreo capaz de manejar hasta 64 NVRs o 1024 canales Entradas de alarmas 16 internas y externas 16 Entradas de Audio Monitoreo por Web hasta 16 Clientes simultáneos Play back by Web by MPG4 streaming. y Resolución de Grabación minina de 360 x240 a máxima 720x480 (D1) y 16 canales de audio de Entrada 1 y canal de Salida y 16 canales de entrada de Alarmas y 1 Relay de salida de Alamas NO. COM y 2 puertos USB y Espacio para 7 discos S. Contraste. hard disk r.A. DVR DIGITAL DE 16 CANALES NTSC y Sistema DVR DIGITAL de 16 canales y Formato de video NTSC/PAL y Monitoreo en modo live y en modo Record sobre los 720X480 pixel de Resolución D1. Grabación por Horario diario los 7 días.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. QNAP. PELCO. KALATEL. GYRR. DVD R/W incluido y 3 TB de discos duros. por Hora. SONY. VICON. ADEMCO. DVD-R/RW
. por detección de Movimiento. etc. Ajuste de la señal de video en Brightness. o sin grabación. Chroma & Saturación. PTZ Control support well-know brand PTZ camera. Sistema operativo Windows o Linux OS Embedded Capaz de soportar arreglos de discos IDE/SCSI Tarjeta madre tipo Intel848P(865PE) Chipset CPU Intel P4 CORE DUO 2-3 GB de memoria Ram nVidia GeForce FX5200 128-256 MB AGP Capacidad de almacenamiento de hasta 4 disco de 1 TB. AXIS. continuo. hard disk removible. SAMSUNG.
KALATEL. PELCO. DVD R/W incluido y 3 TB de discos duros.
Cámaras Fijas Interior/Exterior alta resolución tipo Bullet
Sensor de imagen EFFIO CCD SONY CCD Color DE 1/3" Resolución Mínima: 650 TVL líneas Sensibilidad a la luz: Mínima 0. por Hora. o sin grabación.0 Reducción de Ruidos 2D DNR Tipo domos para tumbado Lente Vari focal de 4-9mm Voltaje de operación:12 VDC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. VICON. HONEYWELL. por detección de Movimiento.
DISPOSITIVOS Cámaras Fijas Interiores alta resolución tipo domo
Sensor de imagen EFFIO CCD SONY WDR CCD Color DE 1/3" Resolución: Mínima 650 TVL líneas Sensibilidad Mínima a la luz: 0. ADEMCO.y y y y y y
Time Setting en AÑO/MES/DIA/HORA/MINUTO/SEGUNDO Control del ingreso al Seteo para el administrador y de Usuarios para el Monitoreo. VICON. SONY. KALATEL.1lux a F2. etc. ADEMCO. JS ELECTRONICS. SONY. continuo. GYRR. SAMSUNG. SAMSUNG.O 0 lux con IR Compactas en montaje IP66 Lente Vari focal A/I de 4-9mm 42 IR Leds Voltaje de operación:12 VDC Montura pequeña incluida
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. JS ELECTRONICS. PELCO. etc. Capaz de soportar hasta 16 usuarios al mismo tiempo por la Red Capaz de soportar hasta 5 Sistemas Operativos de dispositivos Mobiles Grabación por Horario diario los 7 días. GYRR. HONEYWELL.01lux a F2.
JS ELECTRONICS. SONY.01lux a F2. y Monitoreo por dispositivo Móvil 3GGP Player y Montura pequeña incluida Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. HONEYWELL. SONY.
Cámaras Fijas Exterior de 2 Megapixels tipo Bullet
y Sensor de imagen 2 CMOS 1/3´ CCD de 1600x1200 líneas de resolución y Sensibilidad a la luz: Mínima 0. ADEMCO. RJ 45 y Múltiples protocolos de trasmisión por red de Datos y Voltaje de operación:12 VDC. a 10 FPS con resolución de 1600x1200 y Video MJPEG a 30 FPS con resolución de 1280x720. etc. ARECONT VISION.Cut Filter for Day/Night Function y -40°C~50°C Wide temperature Range for extreme Weather Conditions y Audio detection for instant alert y Up 60 fps 720 p HD
.264. AXIS. SAMSUNG. PELCO. LUMERA.O 0 lux con IR y Video MPEG-4 a 20 FPS con resolución de 1280x720. a 15 FPS con resolución de 1600x1200 y Compactas en montaje IP66 y Lente Vari focal de 3-9mm y 24 IR Leds para un alcance de 25mts máximo y Compresión MPEG-4 y MJPEG y Compresión de Audio GSM-AMR y MPEG-4 y Puerto Ethernet 10/100 Mbps. VICON.Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. ADEMCO. KALATEL.
Cámaras Móvil PTZ IP Exterior de 2 Megapixels domo colgante
y Sensor de imagen Sony full HD CMOS 1/3´ CCD de 1600x1200 líneas de resolución y 20X Lens Zoom y 360° continuous pan. PELCO. VICON. JS ELECTRONICS. SAMSUNG. MPEG-4. etc. 7 Watt y Trabaja en sistemas operativos Windows. 24VAC. KALATEL.3 at compliant POE y Removable IR. GYRR. HONEYWELL. VIVOTEK. and MJPEG (TRI CODEC) y Compactas en montaje IP66 y WDR Technolgy y Standard 802. 179° Tilt y Real time H. 7/Vista/XP/2000 y En web Browser Mozilla Fire Fox. ACTI. Internet Explorer 6 o mayor. GYRR.
SECOLARM.C y 4-16 salidas individuales de 12 VDC/24 AC con fusible y Fuente de poder de 4-8 Amp y Fusible principal de 4 Amp / 250 VAC y Led indicador de encendido y Switch de ON/OFF Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ALTRONIX.
Transmisor de video pasivo
y Transmitir señal de video Monocromática hasta 610mts y Color a 400mts y Operación Pasiva no necesita alimentación y Usa cable Categoría 5 y Salida conector BNC y entrada terminales atornillados y Conector BNC Bañado en Oro y Alta inmunidad al ruido con acople de impedancia y filtro de ruido y Rango de Humedad 0. ITT. JS ELECTRONICS
. AMSECO.95%. PELCO. y Rango de Temperatura de -10º a 74º C y Respuesta de frecuencia de DC a 5Mhz y Atenuación -15 dB de DC a 5Mhz Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NVT. 1 Súper video de Entrada/Salida. SPECO TECHNOLOGIES. TOSHIBA. Potencia de consumo: alrededor de 105 Watt. PANASONIC. ADEMCO.A. JS UNITED.y Up 30 fps 1080p HD
Tipo LCD color VGA Soporta Formatos NSTC y PAL Tamaño: 26 Wide Screen Alta resolución de 1366x768 pixels Impedancia de Entrada/Salida: 75 Ohm.
Fuentes de poder de Vídeo
y Entrada de 115V. TATUNG. entrada de PC Tipo D-SUB Voltaje de Operación: 120VAC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser PHILIPS. etc. Control Remoto 2 Canales de Audio IN/OUT Carcasa Metálica 2 Videos Compuestos de Entrada/Salida.
CE.1. Controlador listo para conexión TCP/IP (Opcional) Operación anti-pass back Alta Durabilidad y Confiabilidad Alimentación de 12 V DC con batería de respaldo de 4AH
. Características Principales: y y y y y y y y y y y y y Control dinámico de Memoria hasta 5.5000 eventos en buffer 10 Horarios de tiempo y 10 Horarios de feriados Comunicación vía RS232/RS422/RS485 2 Puertos para Lectoras de Proximidad (formato de 26 O 37 bit wiegand) 4 Entradas y Salidas independientes incluida 2 salidas de Relays Funciones de Auto diagnósticos. además de ser homologado y aprobado por Normas UL. JS ELECTRONICS 3.000 usuarios de Tarjetas y 3500. 255 Códigos de Sitio por Panel.
Deberá Utilizar el Concepto de inteligencia Total distribuida para operaciones fuera de línea. y Rango de Temperatura de -10º a 74º C y Respuesta de frecuencia de DC a 5Mhz y Atenuación -15 dB de DC a 5Mhz Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser NVT. ITT.95%.6K baudios. SECOLARM. Opción de teclado LCD para programación local (Opcional).5 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS
Panel Control de Accesos (INTERFASE).Transmisor/Receptor de video pasivo de 16 puertos
y Conecta hasta 16 cámaras de video usando UTP Categoría 5 y Transmite/Recibe señales de video hasta 610mts con elementos pasivos y Trabaja con transmisores Activos y Pasivos y Usa cable desde Categoría 2 a Categoría 5 y Puerto RS 485 para conectar cámaras PTZ hasta 16 cámaras remotas y 16 Salidas tipo conector BNC y 16 entradas tipo terminales atornillados y Operación pasiva no necesita alimentación y Montaje para Rack de 19´ y Alta inmunidad al ruido con acople de impedancia y filtro de ruido y Rango de Humedad 0. Programación de la velocidad de Comunicación hasta 56.
Windows Me o Windows XP. La Arquitectura debe ser de 32 bits. Windows 2000. KERI SYSTEMS. KANTECH.0 o mayor El seteo entre el software y hardware (modulo TCP/IP y Software de Accesos y Red de datos) dependerá del fabricante y deberá lograr una comunicación rápida y eficaz entre el usuario de la red de Datos y el sistema o red de Accesos. NORTHERN COMPUTERS. Según el fabricante estos módulos permiten la posibilidad de manejar multiusuario. Segura y Económica. LENEL. KANTECH. o uno por cada Panel de acceso.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. Automáticamente estos módulos generan o dan una dirección IP a la red o Nodo De Accesos o a cada panel del sistema de Accesos. RBH. estos datos pueden trasmitirse encriptados o no a través de la red Lan. Características Principales: y y Aplicación nativa Windows (todas las versiones WIN98/2000/ME/XP) Múltiples códigos de sitio hasta 255 para una amplitud y selección de numeración de Tarjetas de hasta 65535 por sitio. etc. LENEL. dentro de una plataforma versátil y elegante.V en un solo equipo. etc.C. esto también varía dependiendo del fabricante. KERI SYSTEMS. CONTINENTAL.
Debe tener la Capacidad de integrar el control de accesos. GE. Me. RBH. para permitir la instalación bajo ambientes Windows 98. CONTINENTAL. ATI ACCESS. diseñada para pequeñas y medianas aplicaciones (Hasta 12lectoras). NT 4. La plataforma windows puede ser 2000. El protocolo TCP/IP debe correr en una red o plataforma windows. NT version4. NORTHERN COMPUTERS. GE. AMERICAN AUTOMATRIX. el Monitoreo de Alarmas y el Sistema de C. para asegurar el manejo del Software de forma rápida. Dependiendo del fabricante estos módulos serán uno por red de acceso o Nodo de comunicación.
. XP. Según el fabricante. AMERICAN AUTOMATRIX. Modulo convertidor para Red TCP/IP y Servirá para comunicar el panel de acceso o red de acceso a la Red de área Local o LAN y permitirá controlar y monitorear al sistema de Accesos desde la red de Datos. pero solo una estación de trabajo o usuario a la vez puede bajar o adquirir datos de la red de Accesos o Panel.T.Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH.0 (SP6).
AMERICAN AUTOMATRIX. etc.5VDC. Configuración del Anti-pass back por panel o Anti-pass back global (S/W). KANTECH. o funciones de Alarmas.y y y y y y y y y y y y y
Integración con software estándar de la industria en lo relacionado a imágenes digitalizadas de fotos.
DISPOSITIVOS Lectora de proximidad de corto Alcance
Rango de Lectura / tiempo: de 4´ hasta 5. Control de Accesos Dual Accesos en áreas/Puertas por nivel de Acceso o por horario Específico Definiciones disponibles de Usuarios por Nombre de Compañía. etc. Código Duress de Emergencia. Hasta 99 segundos de activación de relés. u opcional clock data interfase. KERI SYSTEMS. GE etc. CONTINENTAL. Led/Buzzer 1 led de bicolor (Rojo y Verde)/Piezo Buzzer Disponibilidad en múltiples colores Formato de Salida: 26-37 bit Wiegand.
Lector de proximidad de Mediano alcance
Rango de Lectura / tiempo: hasta 15-20´ (40cmts-60 cmts)/30ms Voltaje / corriente de Operación: 5VDC-14. LENEL. GE.5" ( de 10. KANTECH. CONTINENTAL. Archivos de Sonido para Anunciación del Acceso de Entrada. Tipo de Tarjeta. NORTHERN COMPUTERS. 20 mA promedio/ 115 mA Pico a 12VDC.2 a 14 cm)/30ms Voltaje / corriente de Operación: 5-16VDC. NORTHERN COMPUTERS. HID. KERI SYSTEMS. De bajo Perfil a 125 KHZ. Capacidad hasta 128 Lectoras Conexión de hasta 64 paneles de Accesos. RBH. 10 Grupos de feriados con 32 fechas por Grupo en cada Panel. Sellado Para uso Interior y Exterior Instalación en caja Rectangular normal 2x4. Serial o Ethernet Lan. AMERICAN AUTOMATRIX. 10 grupos de horarios con 5 horarios cada Grupo por Panel. ATI ACCESS.
Las marcas sugeridas para esta aplicación podrían ser ATI ACCESS. Rango de humedad de operación: 0% a 95% humedad relativa Rango de Temperatura: DE -30°C A 65°C
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. + -30 mA Para uso con Tarjetas o Tags de varios modelos y aplicaciones Formato de Salida: Wiegand. Reportes con formatos personalizados los cuales pueden ser exportados a cualquier otra aplicación.
KERI SYSTEMS.
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DOOR KING. DITEC.
Voltaje de Alimentación: 230 -120 VAC. Voltaje de operación del motor: 24VDC.y y y y y
Frecuencia de Recepción: 433. ALPHA SYSTEM.3-5 Amp máx. Torque de 600 Nm.5 metros Tiempo de apertura de 2-4 seg. BFT. etc.92 MHZ Material de construcción: PVC sellado ultrasónico IP65 Conectores de Entrada/Salida RJ45 para cable CAT 5 Rango de humedad de operación: 5% a 95% humedad relativa Rango de Temperatura: DE -40°F A 150°F
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. FEDERAL APD. Tipo fail safe Encapsulado compacto en plástico fuerte
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser DOOR KING. frecuencia. retardo. etc. FEDERAL APD. DITEC. Para uso intensivo. etc. AMTEL. Corriente de operación: 1.
Lazos o loops detectores de Metal
Voltaje de operación:10-30 V DC/AC Consumo de Potencia: 3 watt Indicadores luminosos LEDs de energía y de detección o falla Para aplicaciones en lazos inductivos enterrados desde 20 a 1000 uH Ajuste de sensibilidad en 10 niveles Ajuste automático dentro de 4 rangos de frecuencias 2 relay de salidas programables Programación mediante Dip Switch de sensibilidad. INSIGNIA. CAME. CAME. HID. Potencia del motor 300 Watt. GE. AMTEL. ALPHA SYSTEM. ATI ACCESS. Con grado de protección IP54 Para aplicaciones en entornos Industriales y Comunitarios Ideal para pasos o envergaduras de hasta 6. etc.
De Acero inoxidable Switch Pulsador Momentáneo
. KANTECH. CONTINENTAL. AMERICAN AUTO-MATRIX. BFT.
RTI. SECO-LARM. Etc. HID. etc. KERI SYSTEMS. INSIGNIA. KANTECH.5 VAC/40 VA para 6 .
. de presión Electromagnética Voltaje de operación:12 / 24 V DC De aluminio anonizado Soportes o accesorios de Montaje Sin magnetismo Residual Para aplicaciones en todo tipo de Puertas Tipo fail safe
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ATI ACCESS. y Leds indicadores de AC Y DC Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser: ADEMCO. GE. 24 VDC y Suministro de 2. LOCKNETICS.C a 1 AMP/125VAC
Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser ATI ACCESS.12 y 24 VDC y Salidas filtradas y electrónicamente reguladas. CAMDEN. ALTRONIX. AMSECO. y Circuito de Protección contra cortocircuito y sobre calentamiento. AMERICAN AUTO-MATRIX.y y
Con leyenda de Salida Contacto N. ECLIPSE. SECURITRON.5 Amp de corriente Continua y Transformador de 16.
De 600 lb. etc. etc. SECOLARM. y Circuito cargador de Batería. RTI. SECOLARM. SECURITRON. 12. ATI ACCESS. CONTINENTAL. Las marcas sugeridas para esta aplicación deberán ser BOSH. Supresor de transcientes o Picos y Dependerán de cada fabricante en su presentación y Servirán para eliminar los picos generados en la conmutación de las cerraduras eléctricas y/o magnéticas y Ellos generaran un trayecto a tierra de estos transcientes para proteger los contactos secos de los paneles de Accesos contra picadas o daños. Fuente de poder para alimentación de Cerraduras Magnéticas y Voltaje de operación Seleccionable: de 6. y Cada pieza consistirá de un elemento Resistivo y Capacitivo. y Según el Fabricante vendrán encapsulados o no en Caucho.
El contacto deberá ser empotrado en el batiente de la puerta y el imán irá oculto en el interior de la puerta misma.1. Para la Sirenas Decorativas se dejara una 4x4 u Octogonal Grande sobre la
. con tubería de 1/2" Emt. se dejará una caja rectangular parada en la pared lateral Junto al interruptor de los baños. Los IMANES deberán ser instalados con monturas tipo´ L´ en las puertas y los Electroimanes en la pared lateral o el perfil de la Puertas. se bajara desde el tumbado. y desde esta caja hasta el perfil metálico de las puertas lanfor corredizas. Para los botones de pánico. Estructura metálica o pared. Para los contactos magnéticos empotrados tanto para puertas Aluminio/Madera y de hierro. para el caso de las Oficinas. para desde esta caja cablear hacia la unidad de control que los controla. y se bajará con tubería de 1/2" hasta el marco de la puerta a 5 cm de la esquina superior opuesta a las bisagras. para desde ir allí ir con las tuberías y cables hasta las Canaletas Porta Cables hasta llegar a los módulos expansores de Zonas. hacia una caja Octogonal en pared lateral a la puerta a una altura de tomacorriente.1 MONTAJE DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ROBO /INTRUSION Y PANICO. se dejará una caja octogonal en la losa sobre el tumbado. también se deja una caja rectangular Parada junto al interruptor de los baños. y Todas los ramales de Tuberías deben ser EMT de ½´ desde los Sensores de Alarmas hasta la Canaleta porta Cables de Comunicaciones. para el caso de los Locales comerciales.4. La Tubería Para los contactos magnéticos tipo Lanfor.1
DESCRIPCION SISTEMAS
se dejaran cajas 4x4 a una altura de Tomacorriente por debajo de la toma de gas para las cocinas. En caso de no existir tumbado. 4. dejándoles el espacio y la altura adecuada para trabajar holgadamente tanto en mantenimiento preventivo como correctivo. de un punto de 110 voltio estabilizado y polarizado. se deberá rematar o unir mediante funda metálica flexible hacia otra caja octogonal grande que descansara sobre el tumbado.1. Lo mismo se aplica para los detectores de gas y Módulos de Monitoreo en la Terraza del Centro Comercial que sirven para monitorear fuga de los bidones de almacenaje de Gas. En la ubicación que indican los planos para los detectores de humo y térmicos Direccionables e inteligentes. el detector se sujetara a la caja ubicada en la estructura siempre que la altura no sobrepase los 15 pies. También se dotará a las Unidades de Control. justo encima de la puerta de ingreso a cada Oficina es decir en los pasillos o corredores de oficinas. Además de un punto de VOZ Y DATOS. las cuales serán instaladas en los lugares indicados en los planos. Partiendo desde esta caja octogonal en la losa o en la estructura Metálica hasta el detector de Humo bajo el tumbado. En el caso de Módulos de Monitoreo y Control que sirve para monitorear y controlar el disparo de un dispositivo o Actuador. aunque estas alarmas son monitoreadas por disparo desde la Unidad Central del Centro Comercial El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser: de dos. conservando estos principios de instalación. y Los gabinetes de los Módulos expansores de alarmas y fuente de poder. deberán instalarse sobrepuestos en las paredes de los sitios que se presentan en los planos o que lo permita la construcción y el nivel de seguridad. se dejar una caja de paso 4x4 lo mas
. Para el Caso de los Detectores de Gas y Módulos de Monitoreo en las cocinas de los locales de Comida. se instalará una caja octogonal grande con su tapa en la losa sobre el tumbado o en la estructura metálica.losa del tumbado. a la cual se sujetara la base del detector mediante tornillos largos.2 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO O CONATO DE INCENDIO y Todos los ramales de tuberías deben ser EMT de ¾´ desde los detectores o dispositivos de señalización y de Notificación hacia la Canaleta porta Cables de Comunicaciones. El mismo Criterio se aplica para la unidad de Control de Central del centro Comercial y las Unidades de Alarmas de las oficinas. estas cajas de unen con tuberías a la canaleta porta cable tal como se lo indica en los planos. para la comunicación por la red de datos TCP/IP o por Voz con la consola De seguridad del Centro comercial si fuera necesario. tres y seis pares tipo UTP CAT #3.
cerca posible de los dispositivos y Actuadores. deberá instalarse sobrepuesto en la pared de la oficina de Administración. Estas luces serán comandadas o disparadas desde un modulo de control o por la unidad de Incendio inteligente desde sus Salidas NAC O Auxiliares. o cajas 4x4 en pared justo 15 cm bajo el tumbado falso o estructura metálica.40 mts o altura Interruptor. estabilizado.3 MONTAJE PARA EMERGENCIA. Para las luces estroboscópicas.1. y El cable retardante al fuego entra y sale de cada detector y Modulo. La dirección o zona de cada dispositivo deberá ser la misma identificación de zona que se entregara en los planos y diagramas de conexiones finales por el contratista. para la comunicación por la red de datos TCP/IP o por Voz. el dispositivo debe estar identificado con el número o dirección que se fija en el dip switch que posee. debe provenir de un tomacorriente ubicado junto al panel. y El gabinete del panel de alarmas de Incendio. que lo zonifica y comunica correctamente con el panel de Incendio. La dirección o zona de cada uno de los dispositivo Sensores y Módulos. Con los sistemas de Auxilio y respuesta inmediata. a una altura de 1. dejando el espacio y la altura suficiente para trabajar holgadamente tanto en mantenimiento preventivo como correctivo. EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE
4. deberá ser la misma identificación de zona que se entregara en los planos y diagramas de conexiones finales por el contratista. esta dirección hace que se zonifique y se comunique correctamente con el panel de Incendio. De igual manera que en caso de los detectores de humo y módulos.
. La alimentación eléctrica para el panel de Incendio inteligente. de un punto de 110 voltio estabilizado y polarizado. El cable para la conexión de todos los dispositivos debe ser cable FPL no blindado retardante al fuego de 1-2 pares cuyo calibre debe ser no mayor de AWG #18. También se dotará para la fuente de alimentación Auxiliar. Para las estaciones Manuales de Incendio. estos sensores y Dispositivos están debidamente identificados con su número o dirección en el dip Switch que poseen. se instalarán cajas 4x4 sobre el tumbado en caso de instalar las luces en el tumbado. de un punto de VOZ Y DATOS. sobre la cual se montará la luz. Además se dotara a este panel FACP. se dejara una caja 4x4 sin tapa en los lugares que indica los planos. polarizado y de preferencia conectado a un sistema de emergencia o UPS.
tendrá su propio transformador de alimentación cercano a ella en un gabinete hermético y de uso exterior. el cual tendrá alimentación POE.
4. y Los cables que entran a los DVR Híbrido y NTSC. también deberán tener las identificaciones correspondientes. desde el Convertidor Transmisor ubicado cercano a la cámara hacia el Convertidor Receptor en el cuarto de la Consola de Seguridad en la Administración. hasta lograr una correcta sujeción. y a los Monitores de Vídeo. Se necesitara una Toma corriente estabilizado y polarizados.y
Cada lámpara de Emergencia y Letrero o Aviso De Salida contara de un punto de 110 voltios normal (toma doble) cercano a sitio de la instalación del equipo. para energizar o alimentar las IP fijas. y Para las Camaras tipo IP Fijas y la Móvil PTZ en Megapixels. se sujetaran de las paredes o estructuras metálicas del edificio. instaladas en diferentes sitios como en cuartos técnicos o útiles que la construcción o la seguridad lo permita. en tanto que la Cámara IP Móvil. deberán estar identificados con el número de cámara designado en el plano entregado por el contratista al Final de la Obra. conectados al sistema de emergencia o UPS si fuera Posible. y Todos los ramales de Tuberías deben ser EMT de 1/2´ en los recorridos que van desde las cámaras hacia las canaletas de comunicaciones o porta cables de cada piso y en las Canaletas pasantes de piso a piso hacia los DVRs. Se utilizará cable coaxial RG59U con malla de cobre al 90-95% en el tramo final del recorrido de cada cámara. y Los cables para las señales de video de las cámaras NTSC serán UTP Cat # 5e. y En sitios que se indican en los planos para cámaras de Vídeo. se instalarán cajas octogonales grandes en losa de Tumbado para el caso de las interiores.1. donde existirá el punto de 110 voltios. y Los cables UTP/Coaxial y de alimentación de las Cámaras.4 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO O "CCTV" HIBRIDO. que va desde el convertidor pasivo de 16 ch tipo rack mount hasta el DVR NTSC o Hibrido en la misma consola de seguridad en la Oficinas de la Administración. estabilizado. En el
. Polarizado y de preferencia de UPS y Las cámaras se alimentarán desde fuentes de poder especiales para CCTV que son de 4CH y de 16CH para este proyecto. y Las Lámparas de Emergencias y letreros de Salida. para alimentar cada fuente. mediante tornillos y tacos. se utilizara cable UTP categoría#6 desde las cámaras hasta el switcher de datos ubicado más cercano.
el resto de recorrido se hará por las canaletas de comunicación sobre todo en las la bajante y corredores centrales.
y Todas las instalaciones eléctricas y de Voz y datos necesarias para este sistema
así como sus tuberías. serán ejecutadas por el contratista eléctrico y de Comunicaciones
. Las etiquetas deben ser letreros de acrílico fijados al chasis del equipo con pegamento fuerte. y Los cables del lazo de comunicación de entre Paneles y que salen de ellos hacia el Convertidor RS 422 O RS 485 a TCP/IP. para el sistema de video en la Consola de Seguridad. y Los Cables que enlazan los lectores de tarjetas hacia los Paneles de Accesos de accesos ubicados en los cuartos técnicos o los Útil. se dejará una caja octogonal grande en pared o mampostería cercana a la cámara. y En caso de existir problemas en la instalación de las cámaras que demande la fabricación de accesorios especiales para el montaje. deben ser del tipo STP de 34 Pares AWG#22 O #24 en tanto que el cable de alimentación o disparo de las cerraduras magnéticas será cable flexible o gemelo 2x18 AWG.caso de las cámaras definidas como de uso exterior.1. El contratista deberá utilizar funda o tubería flexible metálica para las cámaras Interiores. y Todos los equipos serán alojados en un rack Piso techo. viajaran entre tramos de tubería de ½ EMT y la canaleta Porta Cables de Comunicación. y Se contara con al menos 4 tomas Dobles Estabilizados. y funda sellada en las Camaras de Exteriores para la conexión final de la cámara hasta la caja octogonal. y Partes las Tuberías deben ser de ½´ EMT tanto para los Lectores y Cerraduras. el Oferente deberá incluirlo en su oferta aún cuando no conste en el Listado de Equipos. y deberán ser debidamente etiquetados con números de identificación de forma tal. polarizados y de UPS.5 MONTAJE PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN AREAS RESTRINGIDAS. y Los conectores de vídeo en las Cámaras y equipos Receptores deberán ser BNC del tipo roscable (TWIST ON) o Machinados Americanos. y de 1 punto de Datos para controlar y Monitorear a cada DVR Hibrido y NTSC desde la Cualquier sitio dentro o fuera del Centro Comercial o de los dispositivos móviles asignados con la debida autorización adecuada. que se pueda asociar el DVR digital Hibrido con su Convertidor y monitor correspondiente.
y Los lectores de tarjetas de Proximidad y Pulsador de Salida que serán instalados para controlar las puertas de ingresos hacia los distintos corredores de servicio detrás de los Locales de comida y/o en los Halls de Oficinas. serán ejecutadas por el contratista eléctrico y de Comunicaciones
. de tal manera que no son visibles y quedan empotrados o internos en el perfil al igual que las cerraduras Magnéticas. y Las fuentes de poder de accesos. se conectaran a una caja 4x4 o 5x5 sobre el tumbado o cuarto cercano. siempre que esto revista algún grado de seguridad. y Las Cerraduras Magnéticas serán embutidas en los perfiles de aluminio y/o madera de las puertas de ingreso a los diferentes corredores de servicio de los Locales y/o Oficinas. serán provistos de cajas rectangulares profundas en la pared lateral cercana a la puerta que controlan. mediante un tubo terminal de ½´ EMT hacia el perfil hueco de la estructura de aluminio o Madera de las puertas. y otro tubo para las cerraduras Magnéticas. Los Cables de alimentación de estos dispositivos viajara desde una caja 4X4 o 5x5 cercana a la puerta. mediante 2 tubos EMT de ½´. una por cada lector y pulsador. polarizado y alimentación de UPS preferiblemente.
así como sus tuberías. si la construcción lo permite. en caso contrario se instalara una base soporte de Acero Inoxidable para el Lector y desde estas cajas. y desde esta caja hacia la canaleta de comunicaciones mediante 2 tubo de ½´ EMT o un solo tubo de ¾´ EMT. a altura de interruptor. serán ubicadas en Cuartos Técnicos Cercanos o Útiles a la puertas que se Controlan. Para los paneles de Accesos y fuentes de Poder de Accesos deberá existir una toma doble estabilizado. y facilidad en el Mantenimiento. un tubo para el cableado de los lectores y pulsadores.
5.-TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
BAJA 2/6 Señalización e Iluminación de SISTEMA DE Emergencia. Detección de Incendio. CCTV SEGURIDAD Hibrido y Control de MEZZ DE P.ARCHIVO LÁMINAS ORO PLAZA SEGURIDAD 17-10. Accesos en áreas BAJA 3/6 restringidas SISTEMA DE SEGURIDAD PRIMER PISO 4/6 SISTEMA
.SISTEME DE 2011. SEGURIDAD P. SISTEMA DE Intrusión/Pánico.dwg SEGURIDAD SEMISOTANO Sistemas De Seguridad 1/6 para la prevención contra Robo.
SISTEMA DE SEGURIDAD MEZZ DE PRIMER PISO 5/6 SISTEMA DE SEGURIDAD CUBIERTA 6/6
More From This UserESIA BORRADOR SAMBOCITYAnteproyecto de Ciclovias Con Las Modificaciones[1]Linea Sanitaria 2012 HT (1)Manual de Diseno Para Infraestructura de Ciclovias(d1125252) Gran Vitara JiiCódigo-AeronauticoREQUISITOSPARASEROFICIALDECUMPLIMIENTO2Acuerdo 058 ConstruccionEstatutoorganico Para Edificaciones5 Articulo de Mecanica
Estudio de Seguridad Electronic A Proyecto ORO PLAZA by Ronald Rodriguez Velez176 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución