Source: https://es.scribd.com/document/314911028/caracterizacion-calidad-agua-potable
Timestamp: 2019-04-23 13:51:45+00:00

Document:
Cargado por Alexandra Naranjo
Art 3 Evaluación y Control de Calidad Del Proceso de Obtención de Vapor en Calderas _ IngenieriaQuimica
CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA
CIUDAD DE YOPAL
JHEAN ELEISON PÉREZ LÓPEZ
optar al título de Ingeniero Químico
Ingeniero Químico, M. Sh. Ph.D
5 . en especial mis hermanos y primos que siempre me brindaron su apoyo y nunca me dejaron desfallecer. A mis amigos. gracias a su amor y compresión soy lo que soy. A ELLA. los que aún lo son y los que lo fueron. para colocarme por un instante en el lugar que nunca estaré. A toda mi familia.DEDICATORIA A mi tía DIOSELINA. A mi madre CECILIA. fue capaz de sacarme del lugar en donde siempre había estado. que aun sin ser y sin existir. gracias a su esfuerzo estoy donde estoy.
6 . por todas palabras de aliento cuando las cosas no estaban saliendo bien. A esta gran Universidad. por haberme permitido formar parte de su equipo de trabajo en la planta de tratamiento de agua potable. que fue el lugar de un gran cambio en mi vida. A todo el grupo de operarios y personal vinculado a la planta de tratamiento por su amistad y apoyo durante esta experiencia tan importante. A la Ing. y que siempre tuvo lo mejor para mí. la señora María Graciela Socha. por brindarme siempre su apoyo y experiencia durante el desarrollo de la práctica empresarial.AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer al Ing. Maribel Patacón profesional de apoyo. todo hubiera sido mucho más difícil. A la auxiliar del laboratorio. En general quiero dar gracias a todas las personas que me han apoyado a lo largo de todo este proceso y sin los cuales. Fredy Vargas jefe de planta.
19 1.TABLA DE CONTENIDO pág.1. 18 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 17 1.3 Sólidos suspendidos. 20 7 .5 Conductividad.1 Color aparente.1.8 Cloro residual.1.1.1. INTRODUCCIÓN 16 1. 18 1. CONCEPTOS TEÓRICOS 17 1.2 Turbiedad. 18 1.1.6 PH.1.7 Temperatura. 19 1.1. 19 1.4 Sólidos disueltos. 19 1.
1. 22 1.11 Nitrito.12 Acidez.1.16 Aluminio. 21 1.1. 23 2.13 Alcalinidad Total.1.1.1.9 Hierro total.1.15 Cloruros. 25 8 . 21 1.1 Calibración de equipos. 21 1.10 Sulfato. 22 2.3 Análisis de parámetros físico-químicos a muestras recogidas en la red de distribución. 25 2.2 Recolección y análisis de parámetros físicos a muestras puntuales tomadas en la PTAP.1.1. 21 1.14 Dureza total.1.17 Carbono Orgánico Total (COT). 22 1.1.1.1 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE MUESTRAS 23 2. 20 1.1. 22 1. DESARROLLO EXPERIMENTAL 23 2.
2.2 Carbono Orgánico Total (COT). CONCLUSIONES 39 5. 27 2.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 29 3. 29 3.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 28 3.1 MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS. 27 2.3.4 Medida de los parámetros químicos en el tanque de salida de la 26 PTAP.3 26 IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS DE ALUMINIO Y CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT).3 ANÁLISIS DE ALUMINIO Y CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) 36 4. RECOMENDACIONES 40 BIBLIOGRAFÍA 41 ANEXOS 43 9 .2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS 33 3.1 Aluminio.3.2. 2.
....................... Acidez........ ..... 30 Grafica 2................. ...... .... Dureza Total....... Tanque 3 y red de distribución.... Muestras puntuales y de red de distribución. tanque 3 y red de distribución............ 33 Grafica 8............ Muestras puntuales y de red de distribución.... Muestras puntuales y de red de distribución..... Tanque 3 y red de distribución......... Temperatura........ Muestras puntuales y de red de distribución........... Tanque 3 y red de distribución............. 34 Grafica 9. .......................................... 34 Grafica 10...... Grafica 1................................ 31 Grafica 4... 34 Grafica 11.... . . 35 10 ..... Muestras puntuales y de red de distribución...... Alcalinidad Total......... Muestras del tanque 1..... Sólidos Totales....... 32 Grafica 6............... 33 Grafica 7............... 30 Grafica 3............. Conductividad............................. ..LISTA DE GRAFICAS pág. ....... Cloro residual como cloro libre........... Turbiedad....... Tanque 3 y red de distribución. Muestras puntuales y de red de distribución.... Color aparente. PH..................... Cloruros................ 31 Grafica 5......
.......Grafica 12...... Hierro Total............... Caja extradomiciliaria del barrio El Paraíso............. Tanque 3 y red de distribución.. 35 Grafica 13........... Tanque 3 y red de distribución. ....... Aluminio... Sulfato............................ COT.. 36 Grafica 15....................... ..... Nitrito...................................................... Planta y red de distribución. ..... 35 Grafica 14........... 38 11 ........... 38 Grafica 16....... Tanque 3 y red de distribución................
........... ..........LISTA DE TABLAS pág. Características del agua. 17 12 ........................................... Tabla 1...........
43 Anexo B. Análisis a muestras de fincas y fuentes de abastecimiento. 76 13 .LISTADO DE ANEXOS pág. Equipos de laboratorio y patrones de calibración y/o verificación de lecturas. Procedimiento de muestreo laboratorio de proceso PTAP. 67 Anexo D. Anexo A. 44 Anexo C. Métodos analíticos utilizados.
la primera es la calibración de equipos y análisis físico-químico de muestras. Escuela de Ingeniería Química. así como las conclusiones y recomendaciones para lograr mejorar el proceso. la segunda es la recolección de muestras para análisis físico-químico y microbiológico en la red de distribución. y cumpliendo con la normatividad Colombiana existente. DESCRIPCIÓN La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal. PALABRAS CLAVES: acidez.D Mario Álvarez Cifuentes 14 . ____________ * Practica Empresarial ** Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas. y la tercera es la Implementación de pruebas de Aluminio y Carbono Orgánico Total (COT). métodos y los resultados.RESUMEN TITULO: CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO * DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE YOPAL. pH. en la red de distribución. se sigue con el cuerpo del trabajo que está dividido en tres partes importantes. que le permite establecer las acciones preventivas o correctivas. aluminio. alcalinidad. análisis. turbiedad. Para ello. con el fin de cumplir con los criterios de calidad establecidos. Este trabajo de grado se centra en el análisis físico-químico realizado a las muestras de agua recolectadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Yopal. dureza. Director: Ph. El trabajo inicia con una descripción de las principales características del agua. y en diferentes puntos establecidos por la empresa a lo largo de los 6 meses de duración de la práctica. que validan la calidad del agua suministrada. establece un sistema para el análisis de las características físico-químicas y microbiológicas del agua servida. Se presentan los procedimientos. como parte de su misión. cloro. establece el suministro óptimo y continuo de agua potable. ** AUTOR: JHEAN ELEISON PÉREZ LÓPEZ.
chlorine.D Mario Álvarez Cifuentes 15 . establishes the optimum and continuous supply of drinkable water. DESCRIPTION The Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal. and the third is Implementation tests of aluminum and Total Organic Carbon (TOC). it establishes a system for the analysis of the physical-chemical and microbiological characteristics of the served water. and the conclusions and recommendations to achieve better process. and fulfilling the existent Colombian regulation. This graduation work is centered in the physical-chemical analysis carried out to the samples of water gathered in the drinkable water treatment plant of Yopal city. ** AUTHOR: JHEAN ELEISON PÉREZ LÓPEZ. like part of their mission. Chemical Engineering department. that allows it to establish the preventive or corrective actions. aluminum. For it. KEYWORDS: acidity. turbidity. and at different points established by the company in the 6-months duration of the practice. followed by the body of work that is divided into three major parts. hardness. Director: Ph. the second is the collection of samples for physico-chemical and microbiological analysis in the distribution network. pH. alkalinity. analysis. The work begins with a description of the main characteristics of water. It shows up the procedures.ABSTRACT TITLE: CHARACTERIZATION OF THE WATER QUALITY IN THE PLANT OF TREATMENT OF * DRINKABLE WATER AND IN THE NET OF DISTRIBUTION OF THE YOPAL CITY. the first is the calibration of equipment and physicalchemical analysis of samples. ____________ * Internship Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal ** Faculty of Physical Chemical Engineering. in the distribution network. with the purpose of fulfilling the established approaches of quality. methods and the results that validate the quality of the supply water.
realizados a las diferentes muestras de agua. dureza. realizados durante la práctica empresarial llevada a cabo en la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Yopal. con el objetivo de garantizarle características físico-químicas y microbiológicas que la hagan apta para el consumo humano. como fue el caso del análisis de aluminio y carbono orgánico total. Los resultados obtenidos son comparados con los valores permitidos para el agua potable establecidos en el decreto 475 de 1998 y la resolución 2115 de 2007.S.Y E. mostrando las fortalezas y los puntos a mejorar sobre las características del agua servida a la población yopaleña. es necesario controlar la calidad del agua que se sumista a determinada población. Durante el desarrollo del trabajo se hace una revisión teórica de los parámetros a medir en el laboratorio. entre otros. sin ella la vida misma y el desarrollo de las sociedades nunca hubiera sido posible. acidez. como la recolección de muestras en la red de distribución y calibración de los diferentes equipos utilizados. Por esta razón. así como la implementación de métodos para realizar el análisis de nuevos parámetros químicos del agua.INTRODUCCIÓN El agua es el recurso más importante del mundo.A. se presentan los resultados de los diferentes análisis como color. 16 .P.A. vinculada a La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E. se detallan las diferentes actividades realizadas durante la práctica. El presente trabajo es el resultado de los análisis físico-químicos de diferentes muestras de agua. turbiedad.
Hg. El agua posee entonces unas características variables que la hacen diferente de acuerdo con el sitio y el proceso de donde provenga. Coliformes fecales. Olor. Conductividad. a su ubicación y a los procesos físicos y químicos que se realizan durante su paso. Ag. Cd. Pesticidas. Ambiental. Pb. Cr. Cu. Ba.1 1. Sede Manizales. Universidad Nacional de Colombia. Protozoarios (patógenos). PH. Adela. Nitritos. CONCEPTOS TEÓRICOS El agua en estado natural es una solución de diversos compuestos que se le van adhiriendo de acuerdo con los procesos del ciclo hidrológico y que le dan un carácter diferente a las aguas naturales de acuerdo con la composición de los suelos. Oxígeno disuelto. Mn. Cloro. Color. etc. Alcalinidad. Acidez. Características del agua. Sulfatos. Turbiedad. Grasas y/o aceites. Tabla 1. Zn. Físicas Químicas Microbiológicas Tomada de: LONDOÑO CARVAJAL. Línea de profundización-I. Fe. Línea de profundización-I.. Ambiental. Universidad Nacional de Colombia. Nitratos. Adela. Dureza. Cloruros. COT. As. Temperatura. Fosfatos. Coliformes totales. Amoníaco. 17 .1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA [1][2][3][4] Las características del agua se pueden clasificar como se muestra en la tabla 1. B. Al. Helmintos (patógenos). Sólidos. Sede Manizales.1. Sabor. ____________ 1 LONDOÑO CARVAJAL.
a excretas de organismos vivos. sólo se presentarán las características físicoquímicas analizadas en el laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Yopal. plancton. es decir. 1. zinc y manganeso.3 Sólidos suspendidos. Es el material suspendido en una muestra de agua. lignina. minerales.Dado que es necesario conocer el significado y el origen de las características del agua. a continuación se presentan sus definiciones y las posibles causas. Básicamente representa la cantidad de materia por unidad de volumen que es retenida al filtrar la muestra en un filtro de tamaño nominal de poro de 2 µm o menor. Ya que es el tema central de este trabajo. Es causada por partículas en suspensión o coloides (arcillas.1. materia orgánica e inorgánica finamente dividida.1 Color aparente.2 Turbiedad. y a algas verdes o verde-azules. para su cálculo se tiene en cuenta material en solución y suspensión. 18 . impidiendo su paso directamente. 1. Es el color del agua sin haber sido filtrada o centrifugada para remover el material en suspensión. Es originado principalmente por la presencia de ácidos húmicos. 1. limo.1. La turbiedad se define como la propiedad óptica que tiene una muestra de agua de absorber o reflejar un haz de luz. taninos. bacterias y otros microorganismos) productos de la erosión causada por las corrientes de agua o al crecimiento de microorganismos.1. ácidos grasos. además de óxidos de hierro. fúlvicos.
la absorción de oxígeno.5 Conductividad. Básicamente representa la cantidad de materia por unidad de volumen que es filtrada a través de un filtro de tamaño nominal de poro de 2 µm o menor. varía con el tipo y cantidad de iones que contenga y depende de la temperatura. pues por lo general influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica.1. la formación de 19 .6 PH.1. Varía con la temperatura.1. la precipitación de compuestos.1) La escala va de 0 hasta 14 y 7 representa la neutralidad.4 Sólidos disueltos. La conductividad de una muestra de agua es una medida de la capacidad para transportar una corriente eléctrica. 1. Una solución 0. Se define el pH como el logaritmo base 10 del inverso de la concentración de los iones H+.7 Temperatura. 1.01 N de KCl tiene una conductividad de 1411. (1. ya que ésta influye en el grado de disociación de los compuestos en solución aumentando o disminuyendo la concentración de iones. 1.1. Se usa universalmente para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de una solución. Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua.1. Es el material disuelto (en solución) en una muestra de agua.8 µS/cm a 25 °C. Es una forma de expresar la concentración de iones Hidrógeno [H+] o más exactamente de su actividad.
Se denomina hierro total al que está presente tanto en suspensión como en solución en una muestra de agua.depósitos. El cloro libre reacciona fácilmente con amoniaco y ciertos compuestos nitrogenados para formar lo que se denomina cloro combinado. 1. 20 . Sus óxidos abundan en la naturaliza en forma de minerales y como parte constituyente de las arcillas y limos.85. Se denomina cloro residual a la suma entre cloro libre y cloro combinado presente en una muestra de agua después de cierto tiempo de reacción. o con sensores de temperatura que están incluidos en equipos electrónicos como los pH metros y conductivímetros que necesitan una compensación electrónica de temperatura para reportar los resultados. Se expresa en ˚C y se puede medir con un termómetro de mercurio en un capilar de vidrio. que es una mezcla de cloro molecular.9 Hierro total. 1. es más estable.1.1. floculación. Las formas oxidadas son insolubles en agua y las formas reducidas son solubles. que aunque tiene un poder desinfectante menor. ion hipoclorito y ácido hipocloroso. El hierro (Fe) es el primer elemento del grupo VIII de la tabla periódica. su número atómico es 26 y su peso atómico es 55. EL cloro aplicado al agua se presenta de forma molecular o como hipoclorito para transformarse luego bajo hidrólisis en lo que se denomina cloro libre. la desinfección y los procesos de mezcla rápida.8 Cloro residual. sedimentación y filtración.
Se debe primordialmente a las sales de ácidos débiles tales como carbonatos.1.1. El ion sulfato (SO4-2) es uno de los que se presenta en mayor cantidad en aguas naturales y puede presentar una concentración de unos cuantos hasta miles de miligramos por litro.10 Sulfato.13 Alcalinidad Total. ácidos minerales fuertes incluyendo el ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. bicarbonatos. carbonatos y bicarbonatos. boratos. es tan alta en comparación con el resto de 21 . Es la capacidad que tiene el agua de neutralizar una base fuerte a determinado pH y es un indicador de que tan corrosiva es.1. el recurso más común de la acidez de las aguas naturales es el dióxido de carbono procedente de la atmósfera y de la descomposición aerobia y anaerobia. Sin embargo.11 Nitrito. silicatos y fosfatos. La reducción bacterial de nitratos puede también producir nitritos bajo condiciones anaerobias. 1.1. 1.1. Se debe a la presencia de ácidos orgánicos débiles como el ácido acético y ácido tánico. El nitrito (NO2-) aparece como un estado intermedio en la descomposición biológica de compuestos que contienen nitrógeno orgánico. 1. y unos pocos ácidos orgánicos que son muy resistentes a la oxidación biológica (ácidos húmicos) y llegan a formar sales que contribuyen a la alcalinidad total. que luego reacciona con el agua y forma ácido carbónico. Se define como la capacidad del agua de neutralizar ácidos. Bacterias nitrito-formadoras convierten el amoniaco bajo condiciones aeróbicas a nitritos. En aguas naturales la alcalinidad debida a la presencia de iones hidroxilo.12 Acidez.
micas y arcillas minerales. La importancia a nivel domestico radica en que aguas duras impiden la formación de espuma cuando se utilizan jabones a partir de grasas o aceites.compuestos. Aluminio (Al) es el segundo elemento del grupo IIIA de la tabla periódica.17 Carbono Orgánico Total (COT). ocasionando un mayor consumo y una menor limpieza.14 Dureza total. 1. es uno de los mayores aniones inorgánicos en presentes en el agua.98. Cloruros.1. Produce un sabor salado en el agua que depende de la concentración en que se encuentre y al catión al cual este asociado.16 Aluminio. Está presente en la naturaleza en combinación con silicio y oxigeno para formar feldespatos. en la forma de ion cloruro (Cl-). los compuestos orgánicos pueden reaccionar con el desinfectante para producir compuestos potencialmente tóxicos y carcinógenos.1. En aguas tratadas. Se define como todo el carbono enlazado molecularmente en los compuestos orgánicos. 1. 22 . que éstos son tomados como base para el cálculo de la alcalinidad total.15 Cloruros. 1.1. La dureza total es definida como la suma de las concentraciones de los iones de calcio y magnesio en una muestra de agua. 1. y peso atómico 26. tiene número atómico 13. ambas expresadas como mg/l de CaCO3.1.
1 Calibración de equipos.1. Las actividades realizadas se presentan a continuación. 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL El trabajo realizado estuvo dividido en tres partes. • Implementación de pruebas de Aluminio y Carbono Orgánico Total (COT).2.1 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE MUESTRAS Se realizó de forma permanente desde la vinculación a la empresa hasta la finalización de la práctica. • Recolección de muestras para análisis físico-químico y microbiológico en la red de distribución. Los equipos a los cuales se les realizó calibración y/o verificación de lecturas fueron los siguientes: 23 . La calibración y verificación de lecturas de los equipos de laboratorio se realizó diariamente. así: • Calibración de equipos y análisis físico-químico de muestras. 2.
 Conductivímetro HACH Sension5. 4. que tiene la posibilidad de hacer mediciones sobre una gran variedad de parámetros. Los procedimientos realizados para este propósito se pueden encontrar en los manuales de usuario de cada uno de los equipos. El espectrofotómetro es un equipo con funciones avanzadas. patrones de turbiedad. La verificación de lecturas se realizó sobre los mismos patrones utilizados en la calibración.  Turbidímetro HACH modelo 2100N. 7.51 mg/L. 0.1. El Conductivímetro fue calibrado con una solución patrón de NaCl con valor de conductividad de 1000 µS/cm. 200. 24 . con valores de El turbidímetro se calibró con 5 <0.18.  Espectrofotómetro HACH modelo DR 2800. pero diariamente a partir del 18 de febrero del presente año se implementó la verificación de lecturas para la medición de cloro residual. La calibración se realizó con tres soluciones patrón de pH. PH metro HACH Sension1.85 y 1.01. Sobre éste no se realizó calibración. 1000 y 4000 NTU. contando para ello con un blanco y tres patrones de medida de 0. Imágenes de los equipos de laboratorio y los patrones utilizados en la calibración y/o verificación de lecturas son presentadas en el Anexo A.00. La verificación de lecturas se realizó sobre las mismas soluciones. La verificación de lecturas se realizó sobre el mismo patrón utilizado en la calibración.01 y 10. 20.
3 Análisis de parámetros físico-químicos a muestras recogidas en la red de distribución. 2. el procedimiento y la periodicidad de la recolección de las muestras puntuales son presentados en el Anexo C. Conductividad Nitritos Adicional a las muestras tomadas en la red de distribución.2. así 25 .1.2 Recolección y análisis de parámetros físicos a muestras puntuales tomadas en la PTAP. Los puntos. Los parámetros medidos a las muestras puntuales tomadas en la PTAP fueron: Color aparente Sólidos disueltos Temperatura Turbiedad Conductividad Cloro residual Sólidos suspendidos pH El cloro residual sólo fue medido para las muestras tomadas en los puntos denominados como tanque 1 y tanque 3. La recolección de las muestras de red estuvo a cargo de la auxiliar de laboratorio.1. quien las transportaba al laboratorio para su respectivo análisis. se realizaron análisis a muestras de diferente procedencia de acuerdo con las solicitudes realizadas. Los parámetros medidos fueron los siguientes: Color aparente pH Acidez total Turbiedad Temperatura Alcalinidad total Sólidos suspendidos Hierro total Dureza total Sólidos disueltos Sulfatos Cloruros. dado que es en el tanque 1 en donde se hace la dosificación de cloro.
como a muestras de las fuentes de abastecimiento recolectadas por profesionales
de la empresa. Los resultados de estos análisis son presentados en el Anexo D.
2.1.4 Medida de los parámetros químicos en el tanque de salida de la PTAP.
Una vez por semana se tomó una muestra del tanque de salida de la PTAP
denominado tanque 3 para realizarle el respectivo análisis químico. Los
parámetros medidos fueron los siguientes:
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y
MICROBIOLÓGICO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
Durante un periodo aproximado de un mes se procedió a la recolección de
muestras para análisis físico-químico y microbiológico en la red de distribución.
Los puntos, el procedimiento y la periodicidad de la recolección de las muestras
son presentados en el Anexo C.
Adicional a la recolección de las muestras, en sitio se hizo una valoración sobre el
aspecto, sabor y olor del agua, y se midió cloro residual y pH.
ORGÁNICO TOTAL (COT).
Con el objetivo de cumplir con lo establecido en la resolución 2115 de 20072, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal y más específicamente el
laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable decidió iniciar pruebas de
Aluminio como residual del coagulante, y de Carbono Orgánico Total.
El procedimiento utilizado se presenta a continuación.
2.3.1 Aluminio. Para la implementación de la prueba de aluminio se procedió a
la recolección de muestras en las diferentes cajas extradomiciliarias, así como en
las entradas y la salida de agua de la planta de tratamiento. Este planteamiento
podría no sólo permitir adquirir destrezas en el método utilizado para la
determinación de aluminio, sino que además permitiría ver la tendencia que
tendría la concentración de aluminio en el agua desde que llega a la planta hasta
que es entregada al usuario final.
Las muestras fueron recolectadas según el método descrito para recolección de
muestras para análisis físico-químico presentado en el Anexo C, y en un orden tal
que reflejara el flujo del agua a lo largo de la planta y de la red de distribución.
El periodo de muestreo fue de cuatro semanas, tomando una ronda de muestras
cada semana y procediéndose al análisis el día siguiente a la recolección.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Resolución Número 2115 : Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema
de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Bogota, 2007.
Para el análisis de las muestras y teniendo en cuenta que el método no se había
utilizado en el laboratorio, se procedió a realizar el análisis 3 veces sobre cada una
de las muestras, para de esta forma tener un valor promedio representativo de la
concentración de de aluminio.
2.3.2 Carbono Orgánico Total (COT). El análisis de COT se realizó sobre una
de las muestras recolectadas para el análisis de Aluminio, siendo en las cuatro
ocasiones la de la caja extradomiciliaria ubicada en el barrio EL Paraíso*, para de
esta forma eliminar variables como la ubicación, que pueden tener influencia en
Al igual que para el caso del análisis de aluminio, el método utilizado para la
determinación de COT no se había aplicado antes en el laboratorio, por lo que se
consideró conveniente realizar 3 repeticiones del análisis sobre cada muestra,
para de esta forma tener un valor promedio representativo de la cantidad de COT
Todos los métodos analíticos utilizados en la determinación de los parámetros
físico-químicos de las muestras de agua son presentados en el Anexo B.
Ver anexo C. Procedimiento de muestreo laboratorio de proceso PTAP.
3. Esto corresponde principalmente al aumento en el color de las entradas a la planta. RESULTADOS Y ANÁLISIS A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de la planta de tratamiento.3. así como para las muestras de la red de distribución.1 MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS. Se puede ver que la turbiedad no supera el límite actual de 5 NTU establecido por el decreto 475 de 1998. Las graficas 1 a 7 representan los resultados de la medición de parámetros físicos para las muestras puntuales tomadas en la PTAP. dada la relación entre color aparente y turbiedad. 29 . La grafica 2 presenta la misma tendencia de la grafica 1. pero sí supera el valor de 2 NTU establecido como limite por la resolución 2115 de 2007. ocasionado por la temporada de lluvias. y que entrará en vigencia para la empresa en los próximos 2 años. De la grafica 1 se puede observar que para los meses de octubre de 2009 y abril del presente año los promedios de color aparente superan el valor límite permitido para el agua potable establecido en la resolución 2115 de 2007. Los valores presentados son los promedios calculados para cada mes desde octubre de 2009 hasta abril del presente año.
Muestras puntuales y de red de distribución. La grafica 4 presenta el valor de conductividad para las muestras analizadas. Grafica 2. 30 . La grafica 3 muestra que la concentración de sólidos totales para todas todos los puntos de muestreo está dentro del intervalo permitido. Muestras puntuales y de red de distribución. Color aparente. y que se ubican a menos del 50% de este. Turbiedad.Grafica 1. De esta grafica se puede ver que el valor medido de conductividad para todas las muestras se encuentra muy por debajo del valor establecido como límite.
Para dichas muestras se tiene que el promedio para los meses presentados está dentro del intervalo establecido. Se debe tener en cuenta que los límites establecidos aplican sólo sobre las muestras de la red de distribución. Muestras puntuales y de red de distribución. Muestras puntuales y de red de distribución. teniendo como 31 . Grafica 4. De ésta se puede ver que para los meses de octubre de 2009 y abril del presente año se presentan varios puntos de muestreo con un pH promedio por debajo del límite inferior permitido para el agua potable. El valor del pH medido para los diferentes puntos de muestreo es presentado en la grafica 5.Grafica 3. Sólidos Totales. Conductividad.
32 . los meses de octubre de 2009 y abril del presente año. De ésta grafica se puede ver que el promedio mensual para cada uno de los puntos de muestreo se encuentra aproximadamente en el centro de los límites permitidos. PH. el tanque 3 y la red de distribución se presentan en la grafica 7. dado que éste es el que ejerce la acción desinfectante. razón por la cual con el tiempo disminuye su concentración. El cloro residual es tal vez el parámetro más importante en el agua potable. Muestras puntuales y de red de distribución. Los valores de cloro residual como cloro libre medidos en las muestras del tanque 1. Grafica 5. Los valores de temperatura para los diferentes puntos de muestreo son presentados en la grafica 6. y ésta a su vez es mayor que en la red de distribución. De la grafica se puede ver además que la concentración en el tanque 1 es mayor que en tanque 3. evitando gran cantidad de enfermedades en la población.puntos mínimos cercanos al límite inferior. esto es debido a que el cloro libre tiende a reaccionar con una variedad de compuestos presentes en el agua.
3.2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados sobre los parámetros químicos a las muestras tomadas en el tanque 3 y en la red de distribución. 33 . Cloro residual como cloro libre. Muestras puntuales y de red de distribución. Los resultados representan el promedio de todos los valores para cada mes desde octubre de 2009 hasta abril de 2010 y son plasmados en las figuras 8 a 14. Temperatura. Muestras del tanque 1.Grafica 6. tanque 3 y red de distribución. Grafica 7.
Tanque 3 y red de distribución. Grafica 10. Acidez.Grafica 8. Grafica 9. Tanque 3 y red de distribución. Dureza Total. Tanque 3 y red de distribución. 34 . Alcalinidad Total.
35 . Sulfato. Tanque 3 y red de distribución. Grafica 12. Grafica 13. Tanque 3 y red de distribución. Hierro Total. Tanque 3 y red de distribución.Grafica 11. Cloruros.
Nitrito. Se puede observar que las características químicas analizadas a las muestras de agua están alejadas de los valores límites establecidos para el agua potable.3 ANÁLISIS DE ALUMINIO Y CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) Las graficas 15 y 16 representan las concentraciones determinadas en las pruebas de Aluminio y Carbono Orgánico Total. Se puede ver también que se presentan oscilaciones en los valores de acidez y hierro total. 3. mientras que la alcalinidad total.Grafica 14. dureza y cloruros presentan una curva similar. con un máximo en el mes de febrero del presente año. Las concentraciones de sulfato y nitritos no varían significativamente. Tanque 3 y red de distribución. 36 .
Es importarte notar que para el 20 de marzo del presente año. dejando en evidencia la necesidad de controlar de mejor forma el uso del sulfato de aluminio como coagulante.De los resultados obtenidos se puede ver claramente que los valores determinados para la concentración de aluminio no dependen de la ubicación de la caja extradomiciliaria y que no hay un cambio significativo desde la salida de la planta de tratamiento. poniendo de manifiesto que las altas concentraciones determinadas en el tanque 3 y en las cajas extradomiciliarias se deben al residuo dejado debido a la utilización de sulfato de aluminio como coagulante. 37 . La concentración de aluminio determinada para las entradas de la PTAP fue baja a lo largo del periodo de muestreo. el valor máximo fue apenas superior al 50% del límite permitido. las concentraciones de aluminio en todas las cajas extradomiciliarias estuvieron por encima del doble del límite permitido para el agua potable. El análisis de COT mostró que aunque para el final del periodo de muestreo se presentó un aumento en la concentración.
Grafica 16. 38 . COT. Caja extradomiciliaria del barrio El Paraíso. Planta y red de distribución.Grafica 15. Aluminio.
mostrando de esta forma una deficiencia en la etapa de coagulación que se está realizando. pero se pudo ver que superó el valor de 2 NTU. el color aparente del agua suministrada a la población tuvo un promedio mensual que supera el límite de 15 unidades Pt-Co establecidos en la resolución 2115 de 2007. todos los promedios mensuales de los parámetros estuvieron dentro de los límites permitidos. sino a la calidad con que éstas llegan a la planta. 39 . • Sin contar el color aparente y el aluminio. el valor de turbiedad no superó el valor limite vigente de 5 NTU establecido por el decreto 475 de 1998. • El uso de sulfato de aluminio como coagulante deja un residual de aluminio que llegó a ser hasta el doble del valor establecido como límite para el agua potable. • En la temporada de lluvias. plazo en el cual la planta tendrá que adaptar sus procesos o instalaciones con el fin de garantizar su cumplimiento.4. esto debido no sólo al tratamiento de las aguas crudas. mostrando la necesidad de un mayor control en el proceso de potabilización. limite que establece la resolución 2115 de 2007 y que entrará en vigencia para la empresa dentro de 2 años. CONCLUSIONES El análisis de los parámetros físico-químicos realizados en el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal permite concluir que: • En temporada de lluvias.
• Tener mayor control en las características del agua que cambian rápidamente con el tiempo y por consiguiente de las acciones que se toman para contrarrestar dichos cambios. la dosificación de soda en el tanque 1 para aumentar el pH del tanque 3. para de esta forma no sólo lograr un agua con menos color y turbiedad. y la dosificación de cloro gaseoso para mantener dentro del rango el valor del cloro residual. disminuyendo el color. Tal es el caso de la dosificación de sulfato de aluminio en las entradas para contrarrestar los rápidos cambios que se presentan en el color y la turbiedad del agua cruda. Esto con el fin de determinar la concentración y cantidad optima de coagulante a utilizar y de esta forma realizar un mejor proceso de potabilización de agua. • Utilizar polímeros ayudantes de coagulación. sino disminuir el uso de sulfato de aluminio como coagulante y por consiguiente su residuo de aluminio en el agua servida. por lo cual es recomendable: • Implementar nuevamente la prueba de jarras que dejó de ser realizada desde hace varios meses. la turbiedad y la concentración de aluminio en el agua entregada a la población. 40 . RECOMENDACIONES El análisis de los parámetros físico-químicos a las muestras de agua potable presentó algunos resultados desfavorables.5.
l.. 2009.UU.. 32 p. 20 ed. Ambiental. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.A. Water Analysis Handbook Procedures. Medidor portátil de pH SensION1: manual del instrumento. ________.BIBLIOGRAFÍA [1] AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.. 126 p. EE. 2006.UU. Pocket colorimeter II analysis systems: instruction manual.S. Universidad Nacional de Colombia. Adela. EE. Edition 3. ________. 2009. Línea de profundización-I. New York. 2008. 5th edition. ________. 1998. 52 p. AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION AND WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. 2000. Medidor de conductividad SensION5: manual del instrumento. Manual de instrucciones del turbidímetro de laboratorio Modelo 2100N. Germany. s. _________. 41 . 2da edición. [3] LONDOÑO CARVAJAL. U. 118 p. 7th edition. [2] HACH COMPANY. Sede Manizales. EE. 2000. DR 2800: user manual.UU. _______.
especialización en ingeniería ambiental. Universidad Industrial de Santander. operación. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Mónica Marcela y IBAÑES PINEDO. Decreto número 475 : por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua potable. instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 163 p. 2007. procesos. Bogotá. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE.[4] MENDOZA GÓMEZ. Bogotá. 2006. 1998. Bucaramanga. talleres y monitoreo. William. Decreto 1575 : por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Monografía (Especialista en Ingeniería Ambiental). Resolución Número 2115 : Por medio de la cual se señalan características. Modulo recurso del agua III: tratamiento de agua potable. Bogotá. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (Colombia) y MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (Colombia). 2007. Escuela de Ingeniería Química. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (Colombia). 42 .
Turbidímetro HACH modelo 2100N Figura 4. Figura 2. Figura 1.ANEXO A. Medidor portátil de conductividad HACH SensION5. Equipos de laboratorio y patrones de calibración y/o verificación de lecturas. 43 . Espectrofotómetro HACH DR 2800 Figura 3. Medidor portátil de pH HACH SensION1.
44 . Métodos analíticos utilizados.ANEXO C.
t 52 .
con el fin de asegurar y conservar sus características previas al análisis. evaluar las etapas del proceso de tratamiento e identificar acciones que conlleven al mejoramiento continuo de la calidad del agua de consumo humano. plantas cloradoras. Sistema de abastecimiento: conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes. Procedimiento de muestreo laboratorio de proceso PTAP. químicas y bacteriológicas. CONCEPTOS BÁSICOS Muestreo: aquellas actividades desarrolladas para obtener volúmenes de agua en un sitio determinado del sistema de abastecimiento. Muestra puntual o simple: muestra recolectada en un lugar y tiempo específico y que refleja las circunstancias particulares del cuerpo de agua para el momento y sitio de su recolección.ANEXO C. MATERIALES Y REACTIVOS • Elementos de Protección Personal ELEMENTOS ANÁLISIS FÍSICO ANÁLISIS QUÍMICO ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Guantes X X X X X X X X X Tapabocas Bata de Laboratorio X Gafas de seguridad Cofia X 67 . obras de captación. tanques de almacenamiento y regulación. OBJETIVO El presente documento fue diseñado con el propósito de señalar los aspectos a tener en cuenta en la toma de muestras de agua. cárcamos de bombeo. con el propósito de evaluar características físicas. de tal manera que sean representativos. El proceso de muestreo es realizado para identificar los cambios en el tiempo de la calidad de agua que es transportada en la red de distribución. líneas de conducción y red de distribución. plantas potabilizadoras.
Los envases para la recolección de muestras físico-químicas deben ser lavados con jabón neutro y secados en el horno. éste podrá neutralizar hasta 5 mg/L de cloro residual. este no se hace responsable por ninguna condición de la muestra antes de su entrega al laboratorio y no garantiza ni da constancia de la debida aplicación de este procedimiento. • Recipientes de plástico con capacidad de 1 galón.• Frascos de vidrio con tapón de rosca de capacidad de 250 mL. PREPARACIÓN DEL MATERIAL Los envases que serán destinados a la recolección de muestras para análisis bacteriológico deben ser esterilizados en autoclave a 120 ºC durante 15 minutos. la cual se prepara disolviendo tres gramos de Na2S2O3 en un litro de agua destilada. previo lavado con jabón neutro. PUNTOS DE MUESTREO El laboratorio de proceso de la planta de tratamiento de agua potable realiza monitoreo en: 68 . • Equipo de medición portátil de cloro residual y pH • Bolsas de hielo • Hielera con tapa • Nevera • Mechero de Alcohol • Alcohol industrial • Agua destilada • Toallas absorbentes • Solución de Tiosulfato de Sodio LIMITACIONES Cuando el muestreo no está a cargo del laboratorio. La cantidad del declorante en las muestras de agua potable debe ser de 0. secado. recubrimiento con papel kraft y adición de solución de tiosulfato de sodio al 3%. 1000 mL.2 mL de solución de tiosulfato al 3% para un volumen de muestra de 250 mL.
• Planta de Tratamiento:  Entrada Módulo Uno (EM1)  Entrada Módulo Dos (EM2)  Salida Filtros Módulo Uno (SM1)  Salida Filtros Módulo Dos (SM2)  Tanque Uno (T1)  Tanque Tres (T3) • Red de Distribución:  A nivel Intradomiciliario: En las viviendas se realiza monitoreo para análisis de parámetros bacteriológico. diariamente se recolectan 4 muestras. 46b Esquina San Jorge 69 REGISTRO .  En Cajas Extradomiciliarias CÓDIGO PUNTO DE MUESTREO DIRECCIÓN BARRIO 001 Cra 8ª No.
21 Esquina Provivienda 004 Calle 11 No. 28-197 Arboleda 005 Cra 23 No.002 Cra 21 No. 6-48 San Martín 006 Transversal 6-36 Esquina Floridablanca 007 Calle 18 No. 29 Esquina Juan Pablo 70 . 39-05 Aerocivil 003 Calle 24 No.
el laboratorio suministra el material para la recolección de muestras para análisis físicoquímico y bacteriológico.07.51. Nota: Los puntos y lugares de muestreo de la red de distribución fueron concertados con la gerencia de salud municipal y la empresa de Acueducto y Alcantarillado mediante acta. anexo se encuentra el calendario de la programación realizada para el año en vigencia. el cual debe ser entregado con dos días de anterioridad a la fecha de muestreo . Ambiente. los puntos de muestreo son notificados en la fecha programada con una hora de anterioridad por la secretaria.00. tal como lo indica la siguiente tabla. colabora con el muestreo (cuando es solicitado) y el análisis de muestras a la Unidad de Proyectos de la Dirección Técnica de la empresa.15. cumpliendo con los lineamientos de los artículos establecidos en la resolución 811 de 2008 expedida por el ministerio de la Protección Social. Vivienda y Desarrollo Territorial. TIPOS DE MUESTRAS Y PORCION DE MUESTRA La cantidad de muestra a recolectar es de acuerdo al tipo de análisis a realizar. previa solicitud del plan de muestreo formato 112. TIPO DE ANÁLISIS PUNTO DE MUESTREO 71 PORCIÓN DE MUESTRA .008 Calle 30 No. 7-20 El Paraíso • Servicio a Clientes: El laboratorio de proceso de la PTAP presta el servicio a la Unidad Ambiental de la empresa en el análisis de muestras de fuentes de abastecimiento que recolectan y transportan al laboratorio. se ha de seguir lo acordado en el acta de concertación del protocolo para la toma y preservación de las muestras de agua. De igual forma. • Monitoreo de Saneamiento Ambiental: El laboratorio de proceso junto con la secretaria de salud del municipio realiza monitoreo semanal en las cajas extradomiciliarias.06.
escribir las lecturas en el formato de monitoreo y control de calidad en red 112. 72 .  Abrir la llave del punto de muestreo y dejar fluir libremente el liquido por un tiempo entre 2 y 5 minutos.51. boquillas y filtros de plástico o hule antes de tomar la muestra.  El agua de los grifos debe provenir del sistema de distribución. deben removerse los accesorios o aditamentos externos como mangueras.15.  Tomar una muestra de agua y analizar cloro residual y pH.  Purgar dos o tres veces el frasco en el que se almacenará la muestra para análisis físico-químico.  Limpiar el orificio de salida. con el objeto de captar el agua de interés y no la que está retenida en la tuberías y puntos muertos.01.07.Físico Químico Red de Distribución 1L Bacteriológico Red de Distribución 250 mL Físico Muestras puntuales PTAP 500 mL Físico Químico Muestras Tanque 3 1L Físico Químico Fuente de Abastecimiento 1 Galón PROCEDIMIENTO  Usar bata. no debe de efectuarse toma de muestra en grifos o válvulas que presenten fugas.00. guantes y tapaboca.  Recolectar 1 Litro de muestra para el posterior análisis físico-químico.  Reducir el flujo para permitir el llenado del frasco sin salpicaduras.
 Tape el frasco y coloque la etiqueta diligenciada con los datos de la muestra. 73 .  Revise que los recipientes estén correctamente tapados para evitar posibles derrames o contaminación. Cerrar la llave. para permitir la aireación y asegurar la supervivencia de los microorganismos a ser cuantificados.  Quite la tapa del frasco de toma bacteriológica. recuerde dejar una cámara de aire que permita el adecuado transporte de la muestra (10% del volumen del frasco). mantenga la tapa en la mano.  Abra nuevamente la llave. sin purgar el frasco. cerca del orificio de salida.  Recolecte la muestra para análisis bacteriológico.  Introduzca los recipientes en la nevera de transporte que contenga hielo para lograr su refrigeración y que puedan ser protegidas de la luz. para su respectivo análisis. sin dejarla en ningún sitio.  Para la toma de esta muestra revise la cinta de esterilización del frasco y verifique que se encuentre demarcada por color negro.  Flamear la llave con mechero de alcohol durante 2 minutos con el fin de esterilizar el área en que se va a tomar la muestra.  Realice el recorrido establecido y remita las muestras lo más pronto posible al laboratorio.
Evitar tomar la muestra de la capa superficial o del fondo.Nota: en caso de tomar la muestra en agua superficial o tanque de almacenamiento: • Lavarse las manos y brazos con agua y jabón. • Sumergir el frasco en el agua con el cuello hacia abajo hasta una profundidad de 15 a 30 cm. colocarse guantes y tapaboca. Muestra:___________ Tipo de Muestra:__________________ Dirección:___________________________________________ Punto de Muestreo:_____________________________________ Fecha Toma: __________________Hora toma:_____________ Tipo análisis a realizar:______________________________ Responsable muestreo: _______________________________ Cl2: ________________ pH :___________________ 74 . o en su caso atarse al frasco un sobre peso usando el extremo de un cordón limpio. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS Los recipientes utilizados para la toma y transporte de muestras deben estar rotulados así: No. la toma se hace con la boca del frasco en contra corriente. • Tomar la muestra bajando el frasco dentro del pozo evitando tocar las paredes del pozo. destapar y girar el frasco ligeramente permitiendo el llenado. • Cuando no es posible tomar la muestra con la extensión del brazo. • Si hay corriente en el cuerpo de agua. debe usarse un equipo muestreador comercial.
las muestras que no se analicen inmediatamente deben refrigerarse. • Los recipientes y neveras utilizados para la toma. 75 . • Mantener vigilancia permanente sobre las neveras para asegurar que ninguna persona diferente a los encargados del muestreo tengan acceso a las muestras. • Las muestras deben ser analizadas en el lapso de tiempo recomendado para análisis de muestra según parámetro a medir. • Las muestras tomadas en red. deben ser transportadas en una nevera hermética que garantice su refrigeración. TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS • Las muestras que contengan sólidos sedimentables deben mezclarse para obtener una muestra representativa. por ejemplo) el buen estado de los recipientes de muestras y la temperatura de refrigeración de las muestras mediante un termómetro que se mantiene dentro de una botella llena de agua en la nevera. • Si el proceso de muestreo y el viaje al laboratorio tardan varias horas se debe verificar a intervalos regulares (cada cuatro a seis horas. Si el hielo se ha fundido casi en su totalidad se debe suministrar más para garantizar la temperatura necesaria.MANEJO. preservación y transporte de muestras deben utilizarse únicamente para dicho fin.
PARÁMETRO PRESERVACIÓN Acidez Alcalinidad Cloro libre residual Cloruros Coliformes Fecales Coliformes Totales Color Conductividad Dureza Total Mesófilos Nitritos pH Sólidos Disueltos Totales Sólidos Suspendidos Totales Sulfatos Temperatura Turbiedad Refrigerar Refrigerar Analizar de inmediato Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Refrigerar Analizar de inmediato Refrigerar Refrigerar Refrigerar Analizar de inmediato Almacenar en oscuridad y refrigerar TIEMPO MÁXIMO DE ANÁLISIS 24 horas 14 días 15 minutos 28 días 6 horas 6 horas 48 horas 28 días 6 meses 6 horas 48 horas 15 minutos 7 días 7 días 28 días 15 minutos 24 horas FRECUENCIA DE MUESTREO La frecuencia del muestreo en la red de distribución está sujeto a las disposiciones de la resolución 2115 de 2007. PUNTO DE MUESTREO FRECUENCIA No. DOCUMENTOS O REGISTROS Los siguientes documentos se deben diligenciar cada vez que se desarrollen procesos de monitoreo en la red de distribución y se soliciten informe de calidad de agua. DOCUMENTO CÓDIGO 76 . según la cantidad de población atendida y de dos muestras diarias para análisis fisicoquímico. Profesional de Apoyo Laboratorio. DE MUESTRAS CANTIDAD Muestras puntuales en PTAP Diaria 2 500 mL Diaria Semanal 3 1 500 mL 1000 mL Diaria Diaria 6 2 250 mL 1000 mL Mensual 1 1 Galón Tanque 3 Análisis Físico Análisis Químico Muestras en Red de Distribución Análisis Microbiológico Análisis Físico-Químico Muestras en Fuentes de Abastecimiento RESPONSABLES Auxiliar de laboratorio. siendo ésta de 92 muestras mensuales para análisis bacteriológico.
51.07.07. Bitácora de Actualización: Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por: 03 18 Marzo de 2010 Todos Aprobación Modificación Gerente.00.00.07.51.51.01 Formato de análisis físico-químico muestras de red de distribución 112.06 2.00.00.05 Formato Plan de Muestreo 112.15.07. 77 .15. Aprobaciones: Revisado Cargo: Director Técnico Aprobado Cargo: Gerente 3.15.51.02 Formato de control de recepción de muestras laboratorio PTAP 112.51.07.15.Formato para monitoreo y control de calidad de agua en la red de distribución 112.51.00.15.03 Formato de informe de calidad de agua 112.00.15.04 Formato de consolidación de informes de calidad de agua 112.07.
Análisis a muestras de fincas y fuentes de abastecimiento. FINCAS 78 .ANEXO D.
FUENTES DE ABASTECIMIENTO 84 .
Documentos similares a caracterización calidad agua potable
Más de Alexandra Naranjo
001 Identificacion de Aspectos y Valoracion de Impactos Ambientales a-gam-pr-001
POLITICADESEGURIDADVIAL.pdf
07 Boletin Julio Disan Seguridad y Salud en El Trabajo
manual_riesgo_biologico.pdf
Informe 3 aboratorio quimica

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución