Source: https://www.slideshare.net/tati_cisne4/proyecto-10186420
Timestamp: 2017-03-28 18:36:26+00:00

Document:
by Paulydis
FERNANDO MORALES GRANDE C/ORIXE, 48, BAJO A Ingeniero Técnico Industrial 48015 BILBAO Colegiado nº 4689 COITI de Bizkaia Tfno.: 630545238. Email:fmgingeniero@euskalnet.net PROYECTOS ELÉCTRICOS BT, ALUMBRADOS PÚBLICOS, MT, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, ENERGIA SOLAR (TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA), GESTIÓN DE SUBVENCIONES, DOMÓTICA Y GESTIÓN CENTRALIZADA , EFICIENCIA ENERGÉTICA, SANEAMIENTO, FONTANERÍA, ACS, CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EN EDIFICIOS DE OFICINAS, VIVIENDAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, LICENCIAS DE ACTIVIDAD, DIRECCIONES DE OBRA, ASESORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES. PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESEMPLAZAMIENTO: EDIFICIO AASS, P.B., CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA, 48940 LEIOA-BIZKAIAPROPIETARIO: UNIVERSIDAD PAIS VASCO, EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA CIF: Q4818001BPETICIONARIO: UNIVERSIDAD PAIS VASCO, EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA SEPTIEMBRE 2010 2.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA INDICE1.- MEMORIA2.- CÁLCULOS3.- PLIEGO DE CONDICIONES4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD5.- PRESUPUESTO6.- PLANOS 3.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA 1- MEMORIA MEMORIA Cap. 1 Pág. 1 de 32 4.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA INDICE1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 3 1.2 OBJETO ............................................................................................................................. 4 1.3 EMPLAZAMIENTO ......................................................................................................... 4 1.4 PROMOTOR/TITULAR ................................................................................................... 4 1.5 PROYECTISTA ................................................................................................................. 4 1.6 NORMATIVA ................................................................................................................... 4 1.7 PROGRAMAS DE CÁLCULOS....................................................................................... 7 1.8 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 7 1.9 SISTEMA PROPUESTO ................................................................................................... 8 1.10 PREVISIÓN DE CARGAS .............................................................................................. 8 1.10.1 Situación actual .......................................................................................................... 8 1.10.2 Situación prevista ..................................................................................................... 10 1.11 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA ................................................................................ 11 1.12 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ....... 11 1.13 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ....................................................................... 12 1.13.1 Obra Civil. ................................................................................................................ 12 1.13.2 Instalación eléctrica. ................................................................................................. 14 1.13.3 Medida de la energía eléctrica. ................................................................................. 22 1.13.4 Puesta a tierra. .......................................................................................................... 22 1.13.5 Instalación de alumbrado ......................................................................................... 23 1.13.6 Batería de condensadores ......................................................................................... 23 1.13.7 Cuadros generales de Baja tensión ........................................................................... 25 1.13.8 Líneas de baja tensión .............................................................................................. 25 1.13.9 Protección contra incendios...................................................................................... 26 1.13.10 Ventilación ........................................................................................................... 27 1.13.11 Señalización ......................................................................................................... 28 1.13.12 Armario primeros auxilios.................................................................................... 28 1.13.13 Medidas de seguridad ........................................................................................... 28 1.13.14 Material vario de Media y Baja Tensión .............................................................. 29 1.13.15 Escombros ............................................................................................................ 29 1.14 ALCANCES Y LIMITACIONES.................................................................................... 30 1.15 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ........................................ 30 1.16 CRONOGRAMA ............................................................................................................. 32 MEMORIA Cap. 1 Pág. 2 de 32 5.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA1.1 ANTECEDENTESEl centro de transformación de Areas Sociales, está integrado junto a otros diez Centros deTransformación en el anillo eléctrico de media tensión que suministran electricidad en baja tensióna los diferentes edificios que componen el Campus Universitario de Leioa.La potencia actual es 800+630 KVA.El anillo de media tensión de la UPV de 13,2 KV ha sido sustituido en el año 2009, según el“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA A 13,2 KV, EN ANILLO,QUE ALIMENTA AL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LEIOA (UPV)” realizado por la desaparecidaIngesa, S.A., y firmado por el ingeniero técnico industrial Mikel Atutxa Gutierrez colegiado nº 6262del colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia, realizando la dirección de obrade dicho proyecto el que firma este proyecto.Debido a la previsión de ampliación de potencia del Centro de Transformación de AASS actual seha considerado conveniente su ampliación para lo cual se utilizará el local anexo existente y sinuso, acondicionándolo, en el que se albergará la nueva aparamenta de media tensión así comotodos los transformadores previstos.Los transformadores existentes de 800 KVA(aceite) y 630 KVA (silicona) se revisarán y si están enbuen uso, se trasladarán a su nueva ubicación. Se colocará un nuevo equipo de 1250 KVA (seco).El Centro de Transformación tendrá un acceso directo desde el exterior y otro interior paracomunicar la zona de MT con la de BT con vestíbulo previo.El suministro eléctrico del edificio se realizará en Media Tensión, a 13,2 kV.La zona de ubicación actual de las celdas y del trafo de 800kva, se convertirá en zona de cuadrosde B.T.Como consecuencia de todo ello, la UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO U.P.V/E.H.U., haproyectado la ampliación y aconicionamiento del Centro de Transformación de Areas Sociales,situado en el término municipal de Leioa, con una potencia total de 800+630+1250 KVA.Dicho proyecto es el que nos va a indicar el límite de potencia que se puede ampliar. En caso deser necesario habría que ajustar la previsión de cargas del anillo haciendo un anexo a dichoproyecto.El Centro de Transformación de AASS no forma parte del “Proyecto de ejecución de la ampliacióny reforma del antiguo edificio de Areas Sociales de la UPV”, redactado por Ingenor, actualmenteen ejecución. Dispone de:- un transformador de 800 kVA de aceite con relación de transformación 13,2/0,42-0,22 kV- un transformador de 630 kVA de silicona con relación de transformación 13,2/0,42-0,22 kV- la aparamenta de alta tensión compuesta por dos celdas de línea y dos celdas de protección confusibles. MEMORIA Cap. 1 Pág. 3 de 32 6.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAExiste un anteproyecto visado nº 05252/2010 de fecha 06/08/2010 realizado por el técnico quefirma este proyecto, para la adaptación del centro.El análisis que se realiza en el proyecto es siempre global, teniendo en cuenta las necesidades delos CT actuales y las cargas del anillo de 13,2kv existente.1.2 OBJETOEl presente Proyecto tiene por objeto, la descripción de la situación actual del CT del Edificio deAreas Sociales (estado de equipos y local, consumos y revisiones) y la propuesta de actuacionesa realizar en él, para adaptar el CT a la normativa existente y a las necesidades de demanda depotencia indicadas por la UPV aplicando los coeficientes de simultaneidad adecuados, incluyendola realización de cálculos, mediciones, presupuesto, planos y pliego de condiciones de lapropuesta, con el fin de verificar que las instalaciones son acorde con los receptores y condicionesdel local y con los condicionamientos de seguridad exigidos en la reglamentación vigente.1.3 EMPLAZAMIENTOEl Centro de Transformación está en la planta baja del edificio de Areas Sociales, del Campusuniversitario de Leioa, 48940 LEIOA-BIZKAIA.1.4 PROMOTOR/TITULAREl promotor es: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEACIF: Q4818001B1.5 PROYECTISTANombre: FERNANDO MORALES GRANDENIF: 30592480-LTitulación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIALNº Colegiado: 4689 COITI de Bizkaia1.6 NORMATIVALa normativa aplicable es: • Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. MEMORIA Cap. 1 Pág. 4 de 32 7.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA • Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, B.O.E. nº268 (1 de diciembre de 1982). • Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, B.O.E. nº268 (1 de diciembre de 1982). • Reglamento de AT-MIE-RAT- (BOE 1-8-84). • Instrucciones técnicas complementarias MIE/RAT de 6/7/84. • Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de marzo de 2000. • Ordenanzas municipales y normas urbanísticas del ayuntamiento de Leioa. • RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. • Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Aprobado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001. • Código Técnico de la edificación. (C.T.E.) en su documento SI-4. • Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002, 2 de agosto de 2006) y sus instrucciones complementarias. • Normas particulares de Iberdrola. • NI para instalaciones de enlace de Iberdrola. • UNE EN 12464-1:2003. iluminación De los lugares de Trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores. • Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de Diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. • Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. • Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). • Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. • Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre. • Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales • Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. • Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones. • Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones. MEMORIA Cap. 1 Pág. 5 de 32 8.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA • Reglamento de verificaciones eléctricas. • Reglamento de EETT RV 3.275/1 1.982 del 12 de noviembre. • Regla UNE 20019 Electrotécnica de Baja Tensión. • Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional C.E.I. • MT-NEDIS 2.00.01. Normas particulares para centros de transformación de clientes hasta 72,5 kV, edición 2ª de septiembre de 1999. • Norma UNE 20460-6-61.1994, Instalaciones Eléctricas en los Edificios. Verificaciones iniciales previas a la puesta en servicio. • NTE IEP (Puesta tierra), NTE IEB (Baja Tensión). • Normas UNE y Recomendaciones AMYS. • Normas Iberdrola S.A. • Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: o CEI 60694 UNE-EN 60694: Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. o CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. o CEI 60298 UNE-EN 60298: Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. o CEI 60129 UNE-EN 60129: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. o RU 6407B: Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 kV. o CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1: Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. • Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: o CEI 60076-X UNE-EN 60076-X: Transformadores de potencia. o UNE 20101-X-X: Transformadores de potencia. • Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (secos): o UNE 20178: Transformadores de potencia tipo seco. o RU 5207A: Transformadores trifásicos secos, de tipo encapsulado, para distribución en Baja Tensión. o UNE 21538-X: Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en Baja Tensión de 100 kVA a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. MEMORIA Cap. 1 Pág. 6 de 32 9.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAAsimismo, serán de aplicación las normas UNE para los contenidos que puedan ser objeto deellas, y las prescripciones particulares que tengan dictadas los Organismos competentes, comoson comunidad autónoma, Diputación Provincial o Municipio, en su edición más reciente.1.7 PROGRAMAS DE CÁLCULOSLos programas de cálculos empleados son: - Cálculos de secciones de cable y de ventilación en hojas Excel. - Cálculos de ilumilación con programa dialux.1.8 DEFINICIÓN DEL PROBLEMALa potencia disponible en el centro de transformación es insuficiente para las necesidades que hayprevistas, las cuales se describen a continuación.Situación actual 1 de marzo 2010.Transformador 1 (800KVA): I (A) Cos y S (KVA)máx S (KVA)mín Consumos incluidosLectura 210 0,9 145 Calefacción, ascensor 2 y 3 yMáxima Periodismo antiguoLectura 100 0,9 69 (incluyendo platos 3 y 4mínima existentes)Reserva CPD 175 Reserva CPDTOTAL 320Reserva 480Se considera el consumo máximo.Transformador 2 (630KVA): I (A) Cos y S (KVA)máx S (KVA)mín Consumos incluidosLectura 590 0,9 408 Fuerza y alumbrado aulario 1,Máxima aulario 2, fuerza periodismoLectura 340 0,9 235 antiguo y CPDmínimaTOTAL 408Reserva 222Se considera el consumo máximo. MEMORIA Cap. 1 Pág. 7 de 32 10.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIALas potencias totales indicadas en las tablas anteriores se incluyen en la previsión de potenciasindicadas en el proyecto de Ingenor.1.9 SISTEMA PROPUESTOLa propuesta, después de estudiar los diferentes informes existentes y de las necesidadesindicadas por la UPV, es:Reformar el CT existente colocando un transformador seco de 1250KVA, desplazar los existentesde 800 y 630 KVA a su nueva ubicación y colocando nuevas celdas 24KV en el local contiguoconforme se indica en plano.Se demolerán tabiques, se colocarán nuevos cerramientos adecuados y se habilitará la actualzona de ubicación de los transformadores y las celdas de MT como zona de cuadros de BT.Se realizarán nuevos cuadros de BT adecuados al REBT, Reorganizando su colocación.El nuevo reparto de cargas es: Existente nuevoTR1 800 800TR2 630 630TR3 - 12501.10 PREVISIÓN DE CARGAS1.10.1 Situación actualTransformador 1 (800KVA): P(KW) Cos y S (KVA)máx Fs proyecto Consumos incluidos útil IngenorCPD 175+275 Reserva CPDAASS 520 0,9 577 0,8 Ampliación AASSCafetería 100 0,9 112 Cafetería nuevaParking 28 Socorro parking subterráneonuevo nuevo (>100coches)TOTAL 1167 MEMORIA Cap. 1 Pág. 8 de 32 11.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIATransformador 2 (630KVA): P(KW) Cos y S (KVA)máx Fs proyecto Consumos incluidos útil IngenorCPD 275 ampliación CPDAASS 437 0,9 485 0,7 Ampliación AASS (sin platos 1 y 2)Cafetería 15 0,9 17 Suministro socorroSucursal 10 0,9 11 Previsión localesbancariaAgencia viajes 10 0,9 11 Previsión locales(3ud)Librería 13,4 0,9 15 Previsión localesTienda local 5 0,9 6 Previsión localesParking nuevo 90 0,9 100 Previsión nuevo parking subterráneo >100cochesMantenimiento 60 0,9 67 Previsión nuevo edificioNuevo mantenimientoTOTAL 987Como se ve, no se han incluido las previsiones de los nuevos platos 1 y 2.Las necesidades son superiores a la capacidad del CT.El centro de transformación tiene una serie de deficiencias: • No tiene celda de corte general cuando hay dos transformadores. • El transformador 2 de 630KVA no tiene reja metálica. Hay riesgo de contacto eléctrico con conductores de media tensión y con partes metálicas. • No hay puente de prueba para la medición de las tierras de protección ni de las de servicio. • No hay celda de medida porque no es necesaria. La medida se hace en la subestación. • No están separadas las zonas de media tensión de las de baja tensión. Los cuadros de Baja tensión existentes 2ASF Y 2ASA correspondiente al transformador 1 de 800kVA están en la zona de media tensión frente a dicho equipo. • La iluminación del CT es insuficiente. • Hay redes de saneamiento y arquetas en el interior del local. • El cuadro general de BT del transformador de 800kva, está formado por 5 envolventes separadas en dos grupos de cuadros: Los cuadros de baja tensión 2ASF Y 2 ASA (antiguos) por un lado: -No tienen protección contra contactos directos de los embarrados. MEMORIA Cap. 1 Pág. 9 de 32 12.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA -No hay protección diferencial general según exige el REBT ITC BT 17. -Los interruptores de las salidas son trifásicos, no se corta el neutro por lo que no son de corte omnipolar según exige el REBT ITC BT 17. -No hay protección contra sobretensiones clase I, según ITC BT 23. Los cuadros TR1, 2AS y 1AS más modernos, los cuales están ubicados separados de la media tensión pero: -Los embarrados no tienen protección contra contactos directos y no están identificados con colores. -No hay protección diferencial general según exige el REBT ITC BT 17. -Los interruptores de las salidas son trifásicos, no se corta el neutro por lo que no son de corte omnipolar según exige el REBT ITC BT 17. • El cuadro general de BT del transformador de 630kva, está formado por 2 envolventes de baja tensión 1ASF Y 1ASA, los cuales: -No tienen protección contra contactos directos de los embarrados. -No hay protección diferencial general según exige el REBT ITC BT 17. -Los interruptores de las salidas son trifásicos, no se corta el neutro por lo que no son de corte omnipolar según exige el REBT ITC BT 17. -No hay protección contra sobretensiones clase I, según ITC BT 23. • Se revisarán el estado de las medidas de seguridad existentes (armario de primeros auxilios, guantes, pértiga, enclavamientos, etc)1.10.2 Situación previstapropuesta trafo 1 (800KVA) trafo2 (630KVA) trafo3 (1250KVA) S(KVA) fsim S(KVA) fsim S(KVA) fsimPREVISIONES CPD 275 AASS proyecto (con platos 3 y 4 exist) 505 0,7 se reduce fsim AASS proyecto (sin platos 1 y 2) 485 0,7 CAFETERIA 112 cafeteria socorro 17 locales 43 parking subt.nuevo (5000m2 estimados)>100coches 100 parking subt.nuevo (5000m2 estimados)>100coches SOCORRO 25 mantenimiento nuevo 67TOTAL 547 485 597POT.INSTALADA PROPUESTA 800 630 1250RESERVA DISPONIBLE 253 145 653PLATOS 1 Y 2 (ALDO, FUERZA Y CLIMA) 150 135KW utiles 40 36KW utiles 480 432KW utilesRESERVA 103 105 173 MEMORIA Cap. 1 Pág. 10 de 32 13.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIASe ha considerado una reducción del Fsim del AASS conectado al trafo 1 de 0,8 a 0,7. Los dosconsumos de la reforma del edificio tienen el mismo factor de simultaneidad.1.11 COMPAÑÍA SUMINISTRADORAEl suministro de energía eléctrica se realizará desde las instalaciones propiedad de IBERDROLADISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (STR LIBOA), a la tensión de 13,2 KV, ubicada junto alCampus Universitario de Leioa mediante dos líneas L1 Y L12.La línea subterránea que alimenta al Centro de Transformación de Areas Sociales parte de laposición 12 de la Subestación Transformadora de Iberdrola, STR LIBOA.La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensiónde 13,2 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz.Actualmente la línea de media tensión se encuentran en servicio por lo que se coordinará con laempresa suministradora la ejecución de los trabajos y se procederá a su traslado con el fin deenergizar las instalaciones a construir.Las nuevas instalaciones y modificaciones en las actuales se harán de acuerdo a las indicacionesde la compañía suministradora de energía.El conexionado a la red se realizará EN FRIO.La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por lacompañía eléctrica, es de 82 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 3,59 kAeficaces.1.12 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓNEl centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando para suaparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 60298.La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de MediaTensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 13,2 kV y unafrecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora IBERDROLA.Tendrá tres transformadores (dos existentes 800 y 630KVA y uno nuevo de 1250KVA seco).* CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas modulares deaislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre comoelemento de corte y extinción de arco. Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolventemetálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298. Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: MEMORIA Cap. 1 Pág. 11 de 32 14.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA a) Compartimento de aparellaje. b) Compartimento del juego de barras. c) Compartimento de conexión de cables. d) Compartimento de mando. e) Compartimento de control.1.13 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN1.13.1 Obra Civil.El centro de transformación objeto de este proyecto estará ubicado en el interior del edificio deAreas Sociales en un local propio existente, el cual se amplia.Será de las dimensiones necesarias para alojar las celdas correspondientes y transformadores depotencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los elementos que se detallanen el vigente reglamento de alta tensión.Las dimensiones del local, accesos, actuaciones a realizarm así como la ubicación de las celdas ytransformadores se indican en los planos correspondientes. Se detallan a continuación las condiciones mínimas que debe cumplir el local para poderalbergar el C.T.: - Acceso de personas: El C.T. estará dividido en dos zonas: una, llamada zona Mediatensión y otra, llamada zona de cuadros de baja tensión. La zona de Media tensión contendrá lasceldas de entrada y salida, así como las de protección. El acceso a la zona de M.T. estarárestringido al personal de la Cía Eléctrica y al personal de mantenimiento especialmenteautorizado, y se realizará a través de una puerta peatonal y vestíbulo previo, cuya cerradura estaránormalizada por la Cía Eléctrica. La zona de cuadros de Baja tensión, contendrá los cuadros debaja tensión generales y su acceso estará restringido al personal de mantenimiento especialmenteautorizado. La(s) puerta(s) se abrirá(n) hacia el exterior y tendrán como mínimo 2.10 m. de altura y0.90 m. de anchura.La puerta metálica será homologada para una EI2-30-C5, de una hoja y dimensiones totalesexteriores 900x1200 mm, de chapa lisa galvanizada lacada.Como se indica en la RU 1303A, la puerta de acceso no estará conectado al sistema deequipotencial. - Acceso de materiales: las vías para el acceso de materiales deberá permitir el transporte, encamión, de los transformadores y demás elementos pesados hasta el local. Las puertas se abriránhacia el exterior y tendrán una luz mínima de 2.30 m. de altura y de 1.40 m. de anchura.La puerta metálica será homologada para una EI2-60-C5, de dos hojas y dimensiones totalesexteriores 1400x2200 mm, de chapa lisa galvanizada lacada. MEMORIA Cap. 1 Pág. 12 de 32 15.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAComo se indica en la RU 1303A, la puerta de acceso no estará conectado al sistema deequipotencial. - Dimensiones interiores y disposición de los diferentes elementos: ver planoscorrespondientes. - Paso de cables A.T.: Para el paso de cables de A.T. (acometida a las celdas de llegada ysalida) se preveerá una bancada de obra civil de dimensiones adecuadas, cuyo trazado figura enlos planos correspondientes.La entrada y salida de los cables de media tensión se realiza mediante una arqueta y una zanjaperpendicular a la fachada del local. Una vez instalados los cables deberán sellarse los pasosgarantizando la estanqueidad y manteniendo la resistencia al fuego del muro atravesado, es decirRF-120. Para el sellado de los tubos de PVC de la canalización subterránea se empleará espumade poliuretano, y para el paso de cables por muro se aplicará resina epoxy con colocación decordón de bentonita expansiva, y también en el recibido de arqueta con muro exterior.Para el paso de cables de Alta Tensión en el interior del local, acometida a las celdas, se preveráun foso de dimensiones adecuadas, cuyo trazado se restringirá únicamente a la zona de celdas.Las dimensiones del foso serán las siguientes: una anchura libre de 600 mm., y una altura quepermita darles la correcta curvatura a los cables (500mm). El foso irá recubierto por una rejillametálica tipo tramex apoyada sobre un cerco bastidor, constituido por perfiles recibidos en el piso.La bancada de las celdas deberá tener la resistencia mecánica suficiente para soportar las celdasy sus dimensiones en la zona de celdas serán las siguientes: una anchura libre de 600 mm., y unaaltura que permita darles la correcta curvatura a los cables (550mm). Se deberá respetar unadistancia mínima de 100 mm. entre las celdas y la pared posterior a fin de permitir el escape degas SF6 (en caso de sobrepresión demasiado elevada) por la parte debilitada de las celdas sinponer en peligro al operador. Fuera de las celdas, la bancada irá recubierta por tapas de chapa estriada apoyadas sobre uncerco bastidor, constituido por perfiles recibidos en el piso. - Acceso a transformadores: una malla de protección impedirá el acceso directo de personas ala zona de transformador. Dicha malla de protección irá enclavada mecánicamente por cerraduracon el seccionador de puesta tierra de la celda de protección correspondiente, de tal manera queno se pueda acceder al transformador sin haber cerrado antes el seccionador de puesta a tierra dela celda de protección. - Piso: se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm.,formando una retícula no superior a 0.30 x 0.30 m. Este mallazo se conectará al sistema de tierrasa fin de evitar diferencias de tensión peligrosas en el interior del C.T. Este mallazo se cubrirá conuna capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. -Tabiquería interior: se demolerá un tabique existente, se realizarán nuevos tabiques paracerrar el local y tabiques separadores entre transformadores. La resistencia de paredes y techosserán EI 120, según tabla 2.2 del SI 1 del CTE, porque el local es de riesgo medio, según tabla2.1 del SI 1. Para ello se enlucirá con yeso todas paredes del CT. MEMORIA Cap. 1 Pág. 13 de 32 16.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA - Ventilación: se dispondrá un sistema de ventilación forzada mediante extractor debido a laimposibilidad de refrigerar el local por ventilación natural correctamente. El caudal de aire mínimonecesario se indica en el Capítulo de Cálculos. - Pintura y varios: Para el acabado interior se empleará Pintura plastica antihumedad colorverde pastel hasta cota 1,00 m. y blanca en el resto, sobre paramentos verticales y horizontales.Los elementos metálicos del centro, como puertas y rejillas de ventilación, serán además tratadosadecuadamente contra la corrosión.El C.T. no contendrá otras canalizaciones ajenas al mismo y deberá cumplir las exigencias que seindican en el pliego de condiciones respecto a resistencia al fuego, condiciones acústicas, etc.1.13.2 Instalación eléctrica.LINEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN 13,2KV.En las líneas se emplearán cables de tensión nominal Uo/U, 12/20 KV, con conductores desección circular de aluminio.La denominación y sección adoptada es: Cable HEPRZ1 12/20 KV con aislamiento de dieléctricoseco, conductor de aluminio y 240 mm2 de sección, según N.I. 56.43.01.Las canalizaciones de estas líneas subterráneas se realizarán teniendo en cuenta las siguientesconsideraciones: • La longitud de la canalización será la más corta posible. • La canalización discurrirá por terrenos urbanizados y, a ser posible, de dominio público, evitando los ángulos pronunciados. • El radio de curvatura, una vez instalado el cable, será, como mínimo, 10 veces el diámetro exterior, para los cables con aislamiento de papel. • Los cruces de calzadas deberán ser siempre entubados y hormigonados, perpendicularmente al eje, procurando evitarlos, si es posible. • Los cables se instalarán a 0,80 m. de profundidad mínima, siendo la anchura de zanja, aquella que permita las operaciones de apertura y tendido, con un mínimo, para una sola línea, de 0,40m.Los empalmes y terminales a emplear, se corresponderán respectivamente, con las N.I. 56.80.02 yN.I. 56.80.03. Para su confección se tendrán en cuenta y se realizarán con meticulosidad lasinstrucciones de los fabricantes correspondientes.Se pondrán a tierra la pantalla conductora, el fleje de protección mecánica y los herrajes desujeción de los terminales. Se emplearán electrodos de toma de tierra, bimetálicos, según la R.UNESA 6.501-E. MEMORIA Cap. 1 Pág. 14 de 32 17.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAAPARAMENTA ALTA TENSIÓN* CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SM6 - Tensión asignada: 24 kV. - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 50 kV ef. a impulso tipo rayo: 125 kV cresta. - Intensidad asignada en funciones de línea: 400-630 A. - Intensidad asignada en interrup. automat. 400-630 A. - Intensidad asignada en ruptofusibles. 200 A. - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 16 kA ef. - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 40 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. - Grado de protección de la envolvente: IP307 según UNE 20324-94. - Puesta a tierra.El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN60298, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. - Embarrado.El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes losesfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartadode cálculos.* CELDAS:* CELDA DE LINEACelda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, modelo IM, de dimensiones: 375mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: - Juego de barras tripolar de 400 A. - Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. - Seccionador de puesta a tierra en SF6. - Indicadores de presencia de tensión. - Mando CIT manual. - Embarrado de puesta a tierra. - Bornes para conexión de cable. MEMORIA Cap. 1 Pág. 15 de 32 18.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAEstas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección máximade 240 mm2.* CELDA DE LINEACelda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6, modelo IM, de dimensiones: 375mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: - Juego de barras tripolar de 400 A. - Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. - Seccionador de puesta a tierra en SF6. - Indicadores de presencia de tensión. - Mando CIT manual. - Embarrado de puesta a tierra. - Bornes para conexión de cable.Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico de sección máximade 240 mm2.* CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6, modelo DM1C, dedimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, yconteniendo: - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes, de 16kA. - Seccionador en SF6. - Mando CS1 manual. - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión de 24kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 16 kA. - Mando RI de actuación manual. - Embarrado de puesta a tierra. - Seccionador de puesta a tierra. - 3 Transformadores toroidales para la medida de corriente mediante Sepam. - Relé Sepam S20 destinado a la protección general o a transformador. Dispondrá de lassiguientes protecciones y medidas: - Máxima intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo dependiente oindependiente y de un umbral alto a tiempo independiente, - Máxima intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral bajo a tiempo dependienteo independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, - Medida de las distintas corrientes de fase, MEMORIA Cap. 1 Pág. 16 de 32 19.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA - Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io).El correcto funcionamiento del relé estará garantizado por medio de un relé interno deautovigilancia del propio sistema. Tres pilotos de señalización en el frontal del relé indicarán elestado del Sepam (aparato en tensión, aparato no disponible por inicializacición o fallo interno, ypiloto trip de orden de apertura).El Sepam es un relé indirecto alimentado por batería+cargador.Dispondrá en su frontal de una pantalla digital alfanumérica para la lectura de las medidas,reglajes y mensajes. - Enclavamiento por cerradura tipo E24 impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra yel acceso al compartimento inferior de la celda en tanto que el disyuntor general B.T. no estéabierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al transformador si elseccionador de puesta a tierra de la celda DM1C no se ha cerrado previamente.* CELDA REMONTE.Celda Schneider Electric de remonte gama SM6, modelo GAM, de dimensiones: 500 mm. deanchura, 1020 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y conteniendo: - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes. - Seccionador puesta a tierra en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA. - Embarrado de puesta a tierra. - Mando CIT manual.* CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS (2ud)Celda Schneider Electric de protección con interruptor y fusibles combinados gama SM6, modeloQM, de dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad y 1.600 mm. de altura,conteniendo: - Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas adyacentes. - Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA., equipado con bobina deapertura a emisión de tensión a 220 V 50 Hz. - Mando CI1 manual de acumulación de energía. - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo MESA CF(DIN 43625), de 24kV, y calibre 63 A y 80A. - Señalización mecánica de fusión fusibles. - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. - Embarrado de puesta a tierra. - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles). - Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra yel acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté abierto y enclavado. Dichoenclavamiento impedirá además el acceso al transformador si el seccionador de puesta a tierra de MEMORIA Cap. 1 Pág. 17 de 32 20.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAla celda QM no se ha cerrado previamente.* CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6, modelo DM1C, dedimensiones: 750 mm. de anchura, 1.220 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, yconteniendo: - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas adyacentes, de 16kA. - Seccionador en SF6. - Mando CS1 manual. - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión de 24kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 16 kA, con bobina de apertura a emisión de tensión220 V c.a., 50 Hz. - Mando RI de actuación manual. - Embarrado de puesta a tierra. - Seccionador de puesta a tierra. - 3 Transformadores toroidales para la medida de corriente mediante Sepam. - Relé Sepam T20 destinado a la protección general o a transformador. Dispondrá de lassiguientes protecciones y medidas: - Máxima intensidad de fase (50/51) con un umbral bajo a tiempo dependiente oindependiente y de un umbral alto a tiempo independiente, - Máxima intensidad de defecto a tierra (50N/51N) con un umbral bajo a tiempo dependienteo independiente y de un umbral alto a tiempo independiente, imagen térmica (49rms), - Medida de las distintas corrientes de fase, - Medida de las corrientes de apertura (I1, I2, I3, Io).El correcto funcionamiento del relé estará garantizado por medio de un relé interno deautovigilancia del propio sistema. Tres pilotos de señalización en el frontal del relé indicarán elestado del Sepam (aparato en tensión, aparato no disponible por inicializacición o fallo interno, ypiloto trip de orden de apertura).El Sepam es un relé indirecto alimentado por batería+cargador.Dispondrá en su frontal de una pantalla digital alfanumérica para la lectura de las medidas,reglajes y mensajes. - Enclavamiento por cerradura tipo E24 impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra yel acceso al compartimento inferior de la celda en tanto que el disyuntor general B.T. no estéabierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso al transformador si elseccionador de puesta a tierra de la celda DM1C no se ha cerrado previamente. MEMORIA Cap. 1 Pág. 18 de 32 21.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA* TRANSFORMADORES:* TRANSFORMADOR 1 (TR1 800KVA ACEITE EXISTENTE INCOESA)Sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la Norma UNE 21538, siendo lassiguientes: - Potencia nominal: 800 kVA. - Tensión nominal primaria: 13.200 V (*) - Regulación en el primario: +/-2,5%, +/-5%. - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V (*) - Tensión de cortocircuito: 5,75 %. - Grupo de conexión: Dyn11. - Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 95 kV. Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.(*)Tensiones según: - UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) - UNE 21538 (96)(HD 538.1 S1) CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20kV, de 240 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1kV, de 3x240 mm2 Al para las fases y de 2x240 mm2 Al para el neutro. DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. - Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital MB103, para protección térmicade transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la proteccióncorrespondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados. CUBETA RECOGIDA ACEITE - Cubeta estanca recogida aceite 598l con llave vaciado.* TRANSFORMADOR 2 (TR2 630KVA SILICONA EXISTENTE INCOESA) MEMORIA Cap. 1 Pág. 19 de 32 22.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIASus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21538, siendo lassiguientes: - Potencia nominal: 630 kVA. - Tensión nominal primaria: 13.200 V. - Regulación en el primario: +/-2,5%, +/-5%. - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. - Tensión de cortocircuito: 4,05 %. - Grupo de conexión: Dyn11. - Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 95 kV. Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.(*)Tensiones según: - UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) - UNE 21538 (96)(HD 538.1 S1) CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20kV, de 240 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1kV, de 3x240 mm2 Al para las fases y de 2x240 mm2 Al para el neutro. DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. - Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital MB103, para protección térmicade transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la proteccióncorrespondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados. CUBETA RECOGIDA - Cubeta estanca recogida aceite 500l con llave vaciado.* TRANSFORMADOR 3 (TR3 1250KVA SECO SCHNEIDER)Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ3SE1250EZ, siendo la tensiónentre fases a la entrada de 13.2 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242Ventre fases y neutro(*). MEMORIA Cap. 1 Pág. 20 de 32 23.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAEl transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (AN),modelo TRIHAL de Schneider Electric, encapsulado en resina epoxy (aislamiento seco-clase F).El transformador tendrá los bobinados de AT encapsulados y moldeados en vacío en una resinaepoxi con carga activa compuesta de alúmina trihidratada, consiguiendo así un encapsuladoignifugado autoextinguible.Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas,con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. Se exigirá en elprotoloco de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas parciales.Por motivos de seguridad en el centro se exigirá que los transformadores cumplan con losensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: - Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), - Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), - Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). No se admitirán transformadores secos que no cumplan estas especificaciones. Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21538, siendo lassiguientes: - Potencia nominal: 1250 kVA. - Tensión nominal primaria: 13.200 V. - Regulación en el primario: +/-2,5%, +/-5%. - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. - Tensión de cortocircuito: 6 %. - Grupo de conexión: Dyn11. - Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 95 kV. Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 50 kV.(*)Tensiones según: - UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989) - UNE 21538 (96)(HD 538.1 S1) CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20kV, de 240 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1kV, de 4x240 mm2 Al para las fases y de 3x240 mm2 Al para el neutro. MEMORIA Cap. 1 Pág. 21 de 32 24.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. - Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital MB103, para protección térmicade transformador, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la proteccióncorrespondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados.* EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6. El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobredispuestas en paralelo.* PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6. La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente delinterruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles integradosde cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.APARAMENTA BAJA TENSIÓNLos transformadores dispondrán de su correspondiente CBT (cuadro baja tensión) formado porinterruptor de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (ambos umbrales regulables).Se establecerá una protección diferencial particular construida por un relé independiente, tipo VIGIo mediante núcleo toroidal con relé incorporado de sensibilidad regulable en tiempo e intensidad.TR1 (800KVA): 4X1250A-20KATR2 (630KVA): 4X1000A-23KATR3 (1250KVA): 4X2000A-30KA1.13.3 Medida de la energía eléctrica.La medida se realiza en la subestación STR LIBOA.1.13.4 Puesta a tierra.TIERRA DE PROTECCIÓN.Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensiónnormalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector detierras de protección. MEMORIA Cap. 1 Pág. 22 de 32 25.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIATIERRA DE SERVICIOSe conectarán los neutros de los transformadores TR1 (800KVA) y TR2 (630KVA), que sedesplazan de ubicación, con sus tierras existentes.Se conectará a tierra el neutro del nuevo transformador TR3 (1250KVA), según se indica en elapartado de "Cálculo de la instalación de puesta a tierra" del capítulo 2 de este proyecto.TIERRAS INTERIORESLas tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidadeléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierrasexteriores.La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando unanillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto alas paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja deseccionamiento con un grado de protección IP54.La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un anillo.Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a lasparedes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja deseccionamiento con un grado de protección IP54.Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por unadistancia mínima de 1m.1.13.5 Instalación de alumbradoEn el interior del centro de transformación se instalarán un mínimo de dos puntos de luz capacesde proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de loselementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux .Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que semantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar lasustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.Los equipos a colocar son equipos estancos 2x36w en montaje suspendido. En el vestíbulo previose colocará una estanca de 2x18w.El CT dispondrá del correspondiente alumbrado de emergencia de carácter autónomo queseñalizará el camino de evacuación y las salidas del centro de transformación.Se colocarán nuevos equipos 1x8w, IP44, IK04, autonomía 1h.1.13.6 Batería de condensadoresTransformador 1: MEMORIA Cap. 1 Pág. 23 de 32 26.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAPara compensar el factor de potencia debido al consumo de energía reactiva por parte del propiotransformador, se dispondrá de condensadores de la potencia relacionada en función de lapotencia del transformador a compensar, conectados en el secundario de éste.Serán conjuntos RECTIBLOC de Schneider Electric formados por baterías fijas tipo VARPLUS (dela potencia indicada a continuación) protegidas por interruptor automático.La batería está calculada para realizar una compensación de la reactiva a plena carga deltransformador a fin de que el conjunto en funcionamiento tenga un factor de potencia cercano a 1y se facilite así la correcta regulación de la batería calculada para la mejora del factor de potenciadel consumo de la instalación de baja tensión. Potencia del Potencia del transformador condensador (kVA) (kVAr)-------------------------------------------------- 800 60Transformador 2:Para compensar el factor de potencia debido al consumo de energía reactiva por parte del propiotransformador, se dispondrá de condensadores de la potencia relacionada en función de lapotencia del transformador a compensar, conectados en el secundario de éste.Serán conjuntos RECTIBLOC de Schneider Electric formados por baterías fijas tipo VARPLUS (dela potencia indicada a continuación) protegidas por interruptor automático.La batería está calculada para realizar una compensación de la reactiva a plena carga deltransformador a fin de que el conjunto en funcionamiento tenga un factor de potencia cercano a 1y se facilite así la correcta regulación de la batería calculada para la mejora del factor de potenciadel consumo de la instalación de baja tensión. Potencia del Potencia del transformador condensador (kVA) (kVAr)-------------------------------------------------- 630 30Transformador 3:Para compensar el factor de potencia debido al consumo de energía reactiva por parte del propiotransformador, se dispondrá de condensadores de la potencia relacionada en función de lapotencia del transformador a compensar, conectados en el secundario de éste.Serán conjuntos RECTIBLOC de Schneider Electric formados por baterías fijas tipo VARPLUS (dela potencia indicada a continuación) protegidas por interruptor automático.La batería está calculada para realizar una compensación de la reactiva a plena carga deltransformador a fin de que el conjunto en funcionamiento tenga un factor de potencia cercano a 1 MEMORIA Cap. 1 Pág. 24 de 32 27.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAy se facilite así la correcta regulación de la batería calculada para la mejora del factor de potenciadel consumo de la instalación de baja tensión. Potencia del Potencia del transformador condensador (kVA) (kVAr)-------------------------------------------------- 1250 80Las baterías automáticas regulables de los transformadores 1 y 2 son las indicadas en el proyectode Ingenor de reforma del edificio de AASS. La correspondiente al trafo de 1250kva será de 880kvar (11x80).1.13.7 Cuadros generales de Baja tensiónSe modificarán los cuadros generales de los dos transformadores existentes y se colocará unonuevo para el transformador de 1250KVA. Todos tendrán una una protección diferencial generalconstruida por un relé independiente, tipo VIGI o mediante núcleo toroidal con relé incorporado desensibilidad regulable en tiempo e intensidad.Dispondrá de analizadores de redes agrupando las medidas de tensión, intensidad, factor depotencia, potencia máxima, potencia mínima, etc,. Los analizadores se instalarán en cabecera.Tanto el embarrado general como los interruptores del Cuadro de Protección de Baja Tensiónposeerán un poder de corte mínimo para cortocircuitos de:TR1 (800KVA): CGBT1-20KATR2 (630KVA): CGBT2-23KATR1 (1250KVA): CGBT3-30KALos cuadros serán de tipo prefabricado, metálico, con puerta delantera, frente liso, chapaprotectora de bornas, conexiones y embarrados, protecciones de los embarrados.Todas las partes metálicas de los mismos estarán conectadas a tierra.1.13.8 Líneas de baja tensiónA los Cuadros Generales de Baja Tensión de cada transformador les llega una alimentacióntrifásica a 400 V entre fases y 230 V. entre fase y neutro.Las derivaciones hasta los CGBT discurrirán por bandeja de rejilla por el interior del CT y la zonade cuadros de BT.Las canalizaciones cumplirán la ITC-BT 20 y 21 del REBT.Las secciones a utilizar tendrán la capacidad suficiente para la intensidad máxima admisible, deacuerdo con la previsión de cargas, según la Instrucción ITC BT 10. MEMORIA Cap. 1 Pág. 25 de 32 28.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIALos cables a emplear serán del tipo RZ1-K 0,6/1KV de cobre libre de halógenos.La líneas se compondrán de una sección de fase y neutro de 3x240mm2.La caída de tensión en el punto más desfavorable de la red, no será superior al 5% de la tensiónde servicio.Los cruzamientos, proximidades y paralelismos de los cables subterráneos con otros cables oservicios, se ajustarán a lo establecido en la ITC BT 06.La confección de los empalmes, derivaciones y terminales se realizará cuidadosamente, prestandoespecial atención a las instrucciones que, para cada material, recomiendan los fabricantes de losdiferentes componentes.Se empleará el sistema de punzonado profundo en los conectores destinados a empalmes segúnN.I. 58.12.01 y terminales según N.I. 58.51.73. Los conectores destinados a derivaciones, seránde compresión según N.I. 58.20.71 ó de cuña a presión, de acuerdo con la N.I. 58.21.02.Se emplearán manguitos termorretráctiles para la regeneración de aislamientos y cubiertas.1.13.9 Protección contra incendiosEl CT está situado en el interior del edificio de AASS de uso docente, es una zona de riesgoespecial medio según CTE SI-1 tabla 2.1:La potencia total instalada es 800 (aceite)+630 (silicona)+1250 (seco)= 2680kva yLa potencia unitaria es >630kva.De acuerdo a REBT-2000 y su ITC-BT 28 el local está en el interior de un edificio que es depública concurrencia (local de reunión, trabajo) porque es un centro de enseñanza con unaocupación mayor de 50 personas ajenas al servicio.De acuerdo al CTE SI-4 tabla 1.1 el local está en el interior de un edificio de uso docente.SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCIÓNSegún tabla 1.1 del SI-4, no es necesario la instalación de un sistema automático de extinciónmediante CO2 porque el transformador de aceite tiene una P<1000kva, y la Ptotal instalada en elCT no supera los 4000kva.De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, “en aquellas instalaciones con transformadores oaparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC(aceite) con un volumen unitario superior a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litrosdeberá disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este tipo deinstalaciones, tal como el CO2.Si se trata de instalaciones en edificios de pública concurrencia con acceso desde el interior delos mismos, se reducirán estos volúmenes a 400 litros y 1600 litros, respectivamente. MEMORIA Cap. 1 Pág. 26 de 32 29.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIASi los transformadores o aparatos utilizan un dieléctrico de temperatura de inflamación ocombustión igual o superior a 300ºC (aceite de silicona, aislamiento seco a base de resinas, etc.)podrán omitirse las anteriores disposiciones, pero deberán instalarse de forma que el calorgenerado no suponga riesgo de incendio para los materiales próximos.”Según este criterio, al ser un local de pública concurrencia con acceso desde el interior del edificiodonde hay un transformador de aceite de 800kva con volumen de aceite= 598l>400l, es necesariocolocar un sistema automático de extinción mediante CO2, en el local.Volumen de aceite (inflamable o combustible de punto de inflamación inferior a 300ºC)= 598l.Volumen de silicona (inflamable o combustible de punto de inflamación superior a 300ºC)= 500l.Considerando el caso más desfavorable, se instalará un sistema automático de extinción medianteCO2 en el CT, compuesto por:Batería de extinción automática de incendios formada por 2 botellas de 80 l. de capacidad cadauna, capacidad total de 160 l. y carga máxima de agente extintor CO2 de 110 kg., equipadas conválvula principal con apertura neumática, válvulas antirretorno, latiguillos para el accionamientoneumático de disparo y latiguillos de descarga. Equipadas de bastidor metálico con doble herrajede fijación y colector de descarga. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de CO2.EXTINTORESDe acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de eficaciaequivalente 89 B.De acuerdo a SI-4 tabla 1.1, el local de riesgo especial tendrá un extintor en el exterior del mismoy próximo a la puerta de acceso. En el interior se colocarán extintores C02 de eficacia 89B,necesarios para que el recorrido real hasta uno de ellos no sea mayor de 15m en locales deriesgo especial medio.SISTEMA DETECCIÓNDe acuerdo con SI-4 tabla 1.1, los locales de uso docente de s>5000m2 tiene que tener unsistema de detección en todo el edificio. Como el centro de transformación forma parte del edificio,se colocará un sistema de detección formado por una central de detección analógica, detectorestermovelocimétricos, ópticos y pulsadores. La central del CTestará conectada a la central existenteen el edificio de AASS.1.13.10 VentilaciónEl local deberá estar dotado de un sistema mecánico adecuado para proporcionar un caudal deventilación equivalente al que se indica en el capítulo de cálculos, y dispondrá de cierre automáticoen caso de incendio. MEMORIA Cap. 1 Pág. 27 de 32 30.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIALos conductos de ventilación forzada del centro deberán ser totalmente independientes de otrosconductos de ventilación del edificio.Las rejillas de admisión y expulsión de aire se instalarán de forma que un normal funcionamientode la ventilación no pueda producir molestias a viandantes.1.13.11 SeñalizaciónSegún MIE RAT 14, apartado 3.5, los Centros de transformación se señalizan de la siguientemanera: • Todas las puertas están provistas de rótulos con la indicación de Peligro por alta tensión. • En el interior, con placa de metacrilato, se colocará el esquema de funcionamiento e instrucciones generales de servicio. • Todos los elementos principales de la sala están diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas. • Placa con instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados por contactos con elementos en tensión.1.13.12 Armario primeros auxiliosEl Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.1.13.13 Medidas de seguridadPara la protección del personal y equipos se debe garantizar que: • No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido puestas a tierra. Por ello el sistema de enclavamientos interno de las celdas irá unido al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. • Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con este, incluso en el eventual caso de inundación del Centro. • Los bornes de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. • Los mandos de la paramenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la paramenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno. MEMORIA Cap. 1 Pág. 28 de 32 31.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA • El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe de estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.Para tal efecto, los centros de transformación se proveerán con un banco aislante, una pértiga yunos guantes.SEGURIDAD EN CELDAS SM6Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a losdefinidos por la Norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes: - Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra abierto y con el panel deacceso cerrado. - El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el interruptor abierto. - La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será posible con elseccionador de puesta a tierra cerrado. - Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de puesta a tierra pararealizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el interruptor.Además de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones seenclavarán entre ellas mediante cerraduras según se indica en anteriores apartados.1.13.14 Material vario de Media y Baja TensiónLos empalmes y terminales a emplear, se corresponderán respectivamente, con las N.I. 56.80.02 yN.I. 56.80.03.Para su confección se tendrán en cuenta y se realizarán con meticulosidad las instrucciones de losfabricantes correspondientes.El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto delmismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de laaparamenta.1.13.15 EscombrosDe acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza Municipal de Transportes y Vertido de Tierras yEscombros, las tierras u otros materiales que pudieran generarse durante las obras de instalación,se transportarán a un Vertedero Oficial autorizado. MEMORIA Cap. 1 Pág. 29 de 32 32.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA1.14 ALCANCES Y LIMITACIONESLa zona de actuación es el CT existente del edificio de Areas Sociales de la UPV y los localescontiguos.Las limitaciones son:El aumento de potencia de este CT (1250KVA), ha sido teniendo en cuenta la reserva de potenciadel anillo y las futuras ampliaciones del CT de biblioteca y del CT de Rectorado.No se puede sobrepasar las potencias indicadas en el “Proyecto de ejecución de la ampliación yreforma del antiguo edificio de Areas Sociales de la UPV”, redactado por Ingenor, actualmente enejecución.La potencia útil que se permite para los nuevos platós de TV 1 y 2 son:150KVA del trafo TR1 de 800KVA40KVA del trafo TR2 de 630KVA480KVA del nuevo TR3 de 1250KVA (alumbrado platos)Total disponible para los platos 670KVA (603KW útiles con cosy= 0,9)1.15 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESEl trabajo se realizará de la siguiente forma: - Realización de los nuevos cuadros de BT en taller con protección magnetotérmica y diferencial general y las salidas con protecciones tetrapolares. - Habilitación del local contiguo colocando nuevos tabiques, desplazando una puerta interior y arqueta existente, nueva puerta de doble hoja metálica de acceso para los transformadores, picado de la solera para la colocación de una parrilla de varilla para las tierras, nueva solera y rampa de acceso, nueva arqueta exterior, realización de las instalaciones de electricidad, tierras, protección y ventilación. - Realización de tierras exteriores. - Desmontaje de la escalera existente. - Colocar una nueva arqueta de acometida de MT junto a la nueva puerta de doble hoja metálica y nueva canalización subterránea de entrada. - Colocación de nuevas celdas de MT (2 de línea, 1 de IG, 2 de protección de ruptofusibles para los trafos TR1 de 800KVA y TR2 de 630KVA y una de protección de interruptor para el trafo de 1250KVA). - Colocación de las protecciones de salida de BT de cada trafo y los condensadores necesarios. - Desconectar la línea de MT de las celdas existentes del anillo, retirarla hasta la nueva arqueta y conectar con las nuevas celdas. MEMORIA Cap. 1 Pág. 30 de 32 33.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA - Colocar el nuevo cuadro 2ASA y 2ASF en su ubicación, desconectar las salidas del cuadro antiguo y conectar al nuevo. - Una vez colocado y conectadas las salidas, desconectar, desmontar y desguazar el cuadro antiguo (2ASA Y 2ASF) - Desconectar el transformador TR1 de 800 KVA, revisarlo, trasladarlo a su nueva ubicación, conectarlo a su celda de MT, y conectarlo con el interruptor de BT y desde éste su CGBT mediante conductor RZ1 0,6/1KV y a la red de tierras. - Colocar el nuevo CGBT2 del trafo2 (1TR2, 1ASA y 1ASF), con protección magnetotérmica y diferencial general y las salidas con protecciones tetrapolares. en su ubicación, desconectar las salidas del cuadro antiguo y conectar al nuevo. - Una vez colocado y conectadas las salidas, desconectar, desmontar y desguazar el cuadro antiguo (1TR2, 1ASA y 1ASF). - Desconectar el transformador TR2 de 630KVA, revisarlo, desplazarlo a su nueva ubicación y acondicionar la zona que deja libre. Conectarlo con el interruptor de BT y desde éste al cuadro general de BT, CGBT2, con conductor RZ1 0,6/1kv. Bajo bandeja rejilla en falso techo. Conexión a la red de tierras. - Conectar el cable de media tensión al TR2 desde las celdas. - Después de acondicionar la zona ocupada anteriormente por el transformador TR2 (630KVA), Se colocará el nuevo CGBT3 del trafo3, con protección magnetotérmica y diferencial general y las salidas con protecciones tetrapolares. en su ubicación. - Colocación del transformador nuevo TR3 de 1250KVA. - Conectar la acometida de MT del TR3 desde las celdas. - Conectarlo con el interruptor de BT y desde éste al cuadro general de BT, CGBT3, con conductor RZ1 0,6/1kv. Bajo bandeja rejilla en falso techo. Conexión a la red de tierras. - A partir de este momento tenemos tensión 13,2KV en los tres transformadores TR1, TR2 y TR3 y 400V en los nuevos cuadros de BT. MEMORIA Cap. 1 Pág. 31 de 32 34.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA1.16 CRONOGRAMA PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CT AREAS SOCIALES SEMANASFASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FIRMA CONTRATOREPLANTEO OBRA CON D.F.ACOPIO MATERIALESOBRA CIVIL Demoliciones Desmontajes y desconexiones de equipos fase crítica Traslado de Transformadores y líneas fase crítica Nuevos cerramientos, zanjas y forjados InstalacionesMONTAJE EQUIPOS MEDIA TENSIÓN Nuevo transformador CeldasMONTAJE CUADROS DE BAJA TENSIÓNPRUEBASPUESTA EN SERVICIOLEGALIZACIÓN CTLIQUIDACIÓN OBRA FERNANDO MORALES GRANDE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COLEGIADO Nº 4689 COITI DE BIZKAIA MEMORIA Cap. 1 Pág. 32 de 32 35.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALESCAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA 2. CALCULOS CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 1de 25 36.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA INDICE2.1. ELECTRICIDAD M.T. ............................................................................................................ 3 2.1.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN ............................................................................... 3 2.1.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN ............................................................................... 3 2.1.3.- CORTOCIRCUITOS ........................................................................................................ 4 2.1.4.- DIMENSIONAMIENTO DEL EMBARRADO ............................................................... 6 2.1.5.- SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN..................... 6 2.1.6.- DIMENSIONAMIENTO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T......................................... 7 2.1.7.- DIMENSIONAMIENTO DE LA CUBETA ESTANCA RECOGIDA ACEITE. ........... 8 2.1.8.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES A TIERRA. .................................................... 8 2.2. ELECTRICIDAD B.T. .......................................................................................................... 14 2.2.1.- PREVISIÓN DE CARGAS ............................................................................................ 14 2.2.2.- CÁLCULOS SECCIONES DE CONDUCTORES ........................................................ 15 2.2.3.- CALCULO CORRIENTE CORTOCIRCUITO ............................................................. 19 2.2.4.- RED DE TIERRAS ......................................................................................................... 20 2.2.5.- BATERIA DE CONDENSADORES ............................................................................. 21 2.2.6.- ALUMBRADO ............................................................................................................... 24 CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 2 de 25 37.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA2.1. ELECTRICIDAD M.T.2.1.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓNEn un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: S Ip = 3*USiendo: S = Potencia del transformador en kVA. U = Tensión compuesta primaria en kV = 13.2 kV. Ip = Intensidad primaria en Amperios.Sustituyendo valores, tendremos: Potencia del transformador Ip (kVA) (A) ------------------------------------- 800 35,53 630 27,98 1250 55,51siendo la intensidad total primaria de 119,02 Amperios.2.1.2.- INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓNEn un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la expresión: S - Wfe - Wcu Is = 3*USiendo: S = Potencia del transformador en kVA. Wfe= Pérdidas en el hierro. Wcu= Pérdidas en los arrollamientos. U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0.4 kV. Is = Intensidad secundaria en Amperios.Sustituyendo valores, tendremos: CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 3 de 25 38.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAPotencia deltransformador Is (kVA) (A) ------------------------------------ 800 1138,29 630 895,69 1250 1781,492.1.3.- CORTOCIRCUITOSOBSERVACIONESPara el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. Se tendrá en cuenta la potencia decortocircuito de la red de Media Tensión, valor especificado por la compañía eléctrica.Nos comunica Iberdrola S.A que en ese punto, la red de distribución tiene las siguientescaracterísticas:Datos Técnicos STR LIBOA 30/13,2 KV-6+6,3 MVA - Tensión nominal: 13,2KV - Grupo conexión transformadores: D-y-11, con neutro estrella conectado directamente a tierra - Intensidad cc trifásica embarrado 13,2 kV: 3.598 A - Potencia cc trifásica: 82 MVA - Intensidad de cortocircuito monofásica: 3.601 A - Tiempo desconexión: 500 msCALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITOPara el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión:-Intensidad Primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión Scc Iccp = 3*Udonde: Scc Potencia de cortocircuito de la red en MVA. Up Tensión de servicio en KV. Iccp Intensidad de cortocircuito primaria en kA. CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 4 de 25 39.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA-Intensidad Secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedanciade la red de Alta Tensión)Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible esla teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en lasconsideraciones reales.La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por laexpresión: S Iccs = Ucc 3 * 100 * UsSiendo: S = Potencia del transformador en kVA. Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. Us = Tensión secundaria en carga en voltios. Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓNUtilizando la expresión indicada anteriormente en el que la potencia de cortocircuito es de 82 MVA yla tensión de servicio 13,2 kV, la intensidad de cortocircuito es: Scc (MVA) Up (KV) Iccp (kA) 82 13,2 3,59CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓNUtilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos: Potencia del transformador Ucc Iccs (kVA) (%) (kA) ----------------------------------------------------- 800 5,72 20,18 630 4,06 22,39 1250 6 30,07Siendo: - Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento. - Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión. CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 5 de 25 40.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIA2.1.4.- DIMENSIONAMIENTO DEL EMBARRADOComo resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por SchneiderElectric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los cerificados de ensayo ya se justificanlos valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de lasceldas.COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTELa comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la máximadensidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente igual ala corriente nominal máxima.Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondientecertificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo51249139XA realizado por VOLTA.COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA.La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los elementosconductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzomecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase.Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondientecertificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo51249068XA realizado por VOLTA.El ensayo garantiza una resistencia electrodinámica de 40kA.COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA. SOBREINTENSIDAD TÉRMICA ADMISIBLE.La comprobación por solicitación térmica tienen como objeto comprobar que por motivo de laaparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elementoconductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo.Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondientecertificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo51249068XA realizado por VOLTA.El ensayo garantiza una resistencia térmica de 16kA 1 segundo.2.1.5.- SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN.ALTA TENSIÓNLos cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para unaintensidad determinada, antes que la corriente haya alcazado su valor máximo. De todas formas, CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 6 de 25 41.
PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CENTRO TRANSFORMACIÓN EDIFICIO AREAS SOCIALES CAMPUS UNIVERSITARIO LEIOA. 48940 LEIOA-BIZKAIAesta protección debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión deltransformador en vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales ycortar las intensidades de defecto en los bornes del secundario del transformador.Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío deltransformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hacefundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal deltransformador.La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia deltransformador a proteger.Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un disyuntor enatmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las corrientes decortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para la protección de dichotransformador. Potencia del Intensidad nominal transformador del fusible de A.T. (kVA) (A) ----------------------------------------------------------- 800 80 630 63BAJA TENSIÓNLa salida de Baja Tensión de cada transformador se protegerá mediante un interruptor automático.La intensidad nominal y el poder de corte de dicho interruptor serán como mínimo iguales a losvalores de intensidad nominal de Baja Tensión e intensidad máxima de cortocircuito de BajaTensión indicados en los apartados 2.1.2 y 2.1.3. respectivamente.2.1.6.- DIMENSIONAMIENTO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.Al no ser posible un sistema de ventilación natural, se adoptará un sistema de ventilación forzada.Para el cálculo del caudal de aire necesario se aplicará la siguiente expresión: Caudal (m3/h) = Pérdidas (kW) x 216.De esta manera, tenemos que: Potencia del Potencia de transformador pérdidas Caudal (kVA) (kW) (m3/h) ----------------------------------------------------- 800 11,37 2455,92 630 9,45 2041,2 1250 15,9 3434,4 CÁLCULOS Cap. 2 Pág. 7 de 25 Recommended
Ejemplos para tesis de diseño de interiores bastiano10

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto