Source: https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/EA40EED860E28E8F032583B000596919
Timestamp: 2020-04-01 18:32:13+00:00

Document:
Resolución ENRE 0056/2019. Boletín Oficial n° 34.068, 34.072 y 34.073, miércoles 6, martes 12 y miércoles 13 de marzo de 2019, pp. 80-81, 61-62 y 75-76.
Citas Legales : Informe técnico DSP 4822/2018, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso a) y g), Nota ENRE 127.472, Nota ENRE 128.783, Nota ENRE 130.063, Resolución ENRE 0030/2004, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0129/2009, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0382/2015, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución OPDS 0506/2017 (Buenos Aires), Resolución SE 0077/1998, Resolución SE 0077/1998 - anexo I, Resolución SE 0077/1998 - anexo I - punto 4.2., Resolución SE 0179/1998, Resolución SE 0179/1998 - artículo 2, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 05, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04, Resolución SEE 1105/2017
Expediente Citado : ENRE 47633/2016, EX-2018-42003398-APN-SD#ENRE
(Nota del Centro de Documentación: acceso a la capacidad de transporte existente solicitado para el ingreso de su nueva Central Térmica Salto II, aprobado por la Resolución ENRE 158/2019 )
VISTO el Expediente N° 47.633/2016 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) el el expediente EX-2018-42003398-APN-SD#ENRE, y
Que mediante Nota de Entrada N° 237287 (Nota DIR Nº 1.192/16) la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) ante el requerimiento de la Empresa SOENERGY ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (SOENERGY S.A.), presentó una Solicitud de Acceso para la vinculación de la Central Térmica (CT) Salto II, con una potencia total de 60 MW, en la Localidad de Salto, Provincia de BUENOS AIRES y una solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte, consistente en la construcción de UN (1) nuevo Campo de 132 kV para la acometida del cable subterráneo que vinculará la CT Salto II con la Estacion Transformadora (ET) Salto.
Que la nueva CT Salto II a instalar por SOENERGY S.A., estará constituida por UNA (1) unidad turbogeneradora de 66 MW de potencia.
Que la ET Salto de TRANSBA S.A. se encuentra ubicada en la calle San Juan y Martín y Martiniano Charras, Partido de Salto, Provincia de BUENOS AIRES, y opera en los niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV.
Que, actualmente, la ET Salto posee UNA (1) playa del tipo intemperie con UN (1) sistema simple juego de barras en 132 kV, con UN (1) campo de entrada de líneas hacia la ET Chacabuco Industrial y DOS (2) campos de transformación, a los cuales se vinculan DOS (2) transformadores 132/34,5/13,8 kV - 30/20/30 MVA de potencia cada uno.
Que de acuerdo a lo informado por el solicitante, la ampliación requerida consiste en: i) la construcción de UN (1) nuevo campo de 132 kV para acometida del cable subterráneo que vinculará la CT salto ii con la et salto; ii) el montaje de UNA (1) nueva Barra de 132 kV (Barra B); iii) UN (1) campo de acoplamiento de barras; iv) Instalación de TRES (3) seccionadores para vincular los DOS (2) transformadores de potencia y la salida de línea hacia ET Chacabuco Industrial a la nueva Barra B; v) Ejecución de obras civiles y montajes de pórticos, canales de cables, etcétera; vi) Adecuaciones de los sistemas de medición, protección y telecontrol.
Que el área de jurisdicción de TRANSBA S.A. comienza en los bornes terminales del cable subterráneo de 132 kV proveniente de la CT Salto II, e incluye todo el equipamiento de maniobra “aguas arriba” de ese punto, abarcando toda la playa de 132 kV de la ET Salto.
Que la CT Salto II se vinculará al Sistema de Transporte por Distribución Troncal a través de UN (1) cable subterráneo en 132 kV de aproximadamente UN KILÓMETRO CON DOSCIENTOS METROS (1,2 km), el cual acometerá al nuevo campo de la ET Salto a ser construido y equipado por el solicitante, ejecutando todas las obras y provisiones necesarias para su puesta en servicio.
Que el Pliego Licitatorio a elaborar deberá ser presentado ante la transportista para su aprobación a los efectos de contemplar que todo el equipamiento electromecánico y la construcción de la ampliación mantiene el mismo criterio de diseño y disposición que las instalaciones existentes, conforme la Guía de Diseño aprobada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y las especificaciones técnicas de la transportista.
Que en función de todo lo mencionado y teniendo en cuenta sus observaciones, la transportista da conformidad para la vinculación de la nueva CT Salto II con la ET Salto presentada por la firma SOENERGY S.A.
Que, mediante Nota N° B-112136-1 (Nota de Entrada Nº 237.897) la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) opina que para no afectar de manera adversa la seguridad y calidad del servicio prexistente, la nueva generación deberá cumplir con los requisitos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) establecidos en el Procedimiento Técnico N° 4 (PT 4) para este tipo de generador.
Que esta nueva unidad deberá permanecer en servicio normal frente a rápidas y grandes variaciones de la frecuencia según lo especificado en el PT 4.
Que la nueva unidad generadora deberá contar con PSS (Estabilizador del Sistema de Potencia) basado en la medición de potencia acelerante, correctamente ajustado, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el PT 4.
Que en cuanto a las características que deberá tener el transformador elevador, sus tensiones nominales no deben restringir la normal operación de la red de 132 kV de TRANSBA S.A., así como sus cambiadores de tomas no deberán restringir la plena utilización de la Curva de Capabilidad (P-Q) del propio generador u otras emergencias, considerando los valores extremos de la tensión en bornes del generador (MAS/MENOS CINCO POR CIENTO -+/-5%-). En consecuencia, será necesario que los topes del transformador se ubiquen en posiciones tales que permitan que el generador pueda maximizar su entrega o absorción de potencia reactiva según se requiera, sin estar limitado por la tensión máxima o mínima respectivamente del generador.
Que el generador del MEM debe ser capaz de entregar en forma permanente el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del límite de potencia reactiva inductiva o capacitiva, o el CIEN POR CIENTO (100 %) durante VEINTE (20) minutos con intervalos de CUARENTA (40) minutos, tomando como valor máximo el informado por la curva de capacidad del fabricante.
Que será necesario por parte del generador y la transportista, revisar y adecuar los sistemas de protección y recierres existentes de manera de preservar la selectividad de los mismos en el despeje de fallas y evitar acciones de protección incorrecta (fundamentalmente evitar desconexiones de la central ante fallas externas a la misma).
Que de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, punto 4 del Reglamento de Diseño y Calidad del Sistema de Transporte (RDCST), el generador deberá disponer de las instalaciones de Arranque en Negro, para ello, la nueva CT Salto II deberá prever los equipamientos necesarios a tal efecto.
Que el solicitante deberá completar y enviar las Planillas del Banco Nacional de Parámetros de Generadores, transformadores, interruptores, etc. con los datos de las nuevas instalaciones y todo lo referente a capacidad para regulación de tensión (Regulador Automático de Tensión, Limitadores de mínima y de máxima excitación).
Que el ingreso de esta nueva Central Térmica que totaliza 60 MW, incrementará la oferta de generación en el MEM y producirá una mejora en la seguridad de abastecimiento al actual corredor radial Bragado-Salto.
Que además del equipamiento previsto en la solicitud para la ampliación de la actual ET Salto, se deben modificar los siguientes transformadores de corriente de líneas de 132 kV del área: i) Cambio en la relación del Transformador de Intensidad (TI) de 132 kV a 600 A en: • Línea Salto-Chacabuco Industrial (ambos extremos). • Línea Chacabuco Industrial-Chacabuco (extremo Chacabuco Industrial); ii) Reemplazo de TI de 132 kV por otros de una capacidad no menor a 400 A en: • Línea Chacabuco Industrial-Chacabuco (extremo Chacabuco). • Línea Bragado-Lincoln (extremo Bragado).
Que teniendo en cuenta la opinión favorable de TRANSBA S.A., CAMMESA opina que el acceso es factible desde el punto de vista técnico, debiendo cumplimentarse los requerimientos realizados en la presente
Que, mediante Memorándum ME-2018-46269933-APN-DAM#ENRE el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE manifestó que su actuación se limita a garantizar que todos los actores sectoriales respeten la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex-SE) Nº 77/1998, por lo que, indicó que su informe se limita a constatar que el proyecto en cuestión incorporó el análisis de los parámetros establecidos en la referida resolución de la Ex-SE y a verificar que el agente solicitante haya presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ante las autoridades ambientales jurisdiccionales, ya que el ENRE no es autoridad de aplicación ambiental.
Que, agrega el DAM, que respecto de la Ampliación de la ET Salto de TRANSBA S.A., el EsIA de la ampliación de la ET fue remitido adjunto a la Nota DIR N° 1.057/16 (Nota de Entrada Nº 235.720).
Que, indica el mismo Departamento que por las características de la ampliación (en el interior de una ET en servicio) y teniendo en cuenta que no se contempla la instalación de un transformador de potencia (fuente emisora de ruido al vecindario) el análisis de los parámetros incluidos en el ANEXO I a la Resolución Ex-SE N° 77/1998, efectuado en el EsIA incluyó perturbaciones corona (radio-interferencia y ruido audible) y campos de frecuencia extremadamente baja (campo eléctrico y magnético) esperables en el entorno de la ET.
Que del análisis del contenido de la referida documentación, el DAM sostiene que no surgen cuestiones que deban ser observadas.
Que respecto al Electroducto Subterráneo Central Salto II - ET Salto, el DAM indica que de los antecedentes obrantes en el expediente surge que el cable subterráneo de aproximadamente MIL TRESCIENTOS METROS (1.300 m) de longitud desde la playa de 132 kV de la Central Salto II hasta la acometida al nuevo campo en 132 kV de la ET de TRANSBA S.A. no fue incluido en el EsIA de la ampliación de la ET Salto, ni en el EsIA de la CT Salto II.
Que, por ello, mediante las Notas ENRE Nº 127.472, Nº 128.783 y Nº 130.063 se solicitó la remisión de la documentación pertinente y la presentación de la adenda del EsIA a la Autoridad Ambiental Jurisdiccional.
Que adjunto a la Nota DIR N° 685/18 ingresada el 28/8/2018, TRANSBA S.A. presentó un estudio de los campos magnéticos que emitirá el electroducto en cuestión.
Que dicho informe elaborado por el CENTRO DE ESTUDIOS DE RADIACIONES Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CAERCEM) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES (ITBA) analizó los Campos Magnéticos (CM) emitidos por el electroducto de vinculación entre la Central Salto II (SOENERGY) y la ET Salto (TRANSBA S.A.) en CUATRO (4) transectas singulares, considerando la influencia de las instalaciones de transmisión aledañas (Línea de Alta Tension -LAT- 1 x 132 kV Salto - Chacabuco) y presentó adicionalmente los valores esperados bajo las condiciones de carga estipuladas en el punto 4.2 del ANEXO I a la Resolución Ex-SE N° 77/1998.
Que de acuerdo a lo que surge de los resultados del informe emitido por CERCEM-ITBA, en todos los sitios, los valores de CM extrapolados a máxima corriente, se encontrarán por debajo del límite máximo establecido en el punto 4.2 del ANEXO I a la Resolución Ex-SE N° 77/1998.
Que de las presentaciones a la Autoridad Ambiental Jurisdiccional surge que el EsIA de la Ampliación de la ET Salto fue presentado al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) en el marco del Expediente Nº 2145-11785/2016-0 y cuenta con la aprobación de la Autoridad Ambiental Jurisdiccional, otorgada mediante Resolución OPDS N° 506/2017.
Que, mediante Nota de Entrada N° 242.448 se recibió copia de la Resolución OPDS Nº 832/2017 donde la Autoridad Ambiental Jurisdiccional otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) al proyecto Central Termoeléctrica Salto II (Expedientes Nº 4099-33144/17 y Nº 2145-12966/16)
Que, en el marco del Expediente Nº 4099-33144/17, el generador presentó copia del acuse de recibo por parte del OPDS de Planos de Planta de la ET Salto, Central Termoeléctrica, detalles constructivos de ductos y fosa de empalme del electroducto de vinculación, así como estudios de radiointerferencia y campos electromagnéticos.
Que, finalmente, el solicitante adjunta a la nota ingresada como NO-2018-44930943-APN-SD#ENRE, copia del acuse de recibo por parte del OPDS, del Informe Elaborado por el CAERCEM-ITBA, con las evaluaciones de Campos Magnéticos en el electroducto 1x132 kV que vincula la central de su propiedad con la ET Salto.
Que en lo referente a la Planificación Ambiental (PA) que TRANSBA S.A. ha implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555/2001 y complementarias, dicha transportista deberá adecuar el programa de monitoreo a fin de considerar la ampliación de la ET Salto y junto con el próximo informe de Avance Semestral, remitir la Auditoria Ambiental de Cierre asociada a las obras de la ampliación de la referida ET.
Que para el caso del electroducto de vinculación (cable de 1 x 132 kV entre CT Salto II y ET Salto) el responsable de su operación y mantenimiento deberá incorporar la Auditoría Ambiental de Cierre a su PA (Resolución ENRE N° 555/2001 y complementarias) y, además, ajustar el alcance de la referida planificación, como consecuencia de la incorporación del electroducto en cuestión.
Que, mediante Informe Técnico Nº 4.822/2018 obrante en el IF-2018-43093168-APN-DSP#ENRE el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE informó que analizada la documentación presentada no se advierten cuestiones que deban ser observadas, siempre y cuando las instalaciones vinculadas a la conexión de la CT Salto II de 60 MW con el SADI, cumplan con las Resoluciones ENRE N° 129/2009, N° 400/2011, N° 190/2012, N° 163/2013 y N° 382/2015.
Que mediante Resolución RESOL-2017-1105-APN-SECEE#MEM) la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex-SEE) autorizó el ingreso como Agente Generador del MEM a la firma SOENERGY S.A. para su CT Salto II de 60 MW de potencia nominal, instalada en las cercanías de la Ciudad de Salto, Provincia de BUENOS AIRES, conectándose al SADI en barras de 132 kV de la ET Salto de TRANSBA S.A.
Que atento a la Solicitud de Uso Particular del cable de 132 kV realizado por el Agente Generador a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA TÉRMICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ésta se dirigió al ENRE mediante la Nota NO-2018-66334765-APN-SSME#MHA, solicitando que, como consecuencia del pedido que realizara ante dicha subsecretaría la Empresa SOENERGY S.A. de otorgar al Cable de 132 kV que vinculará la CT Salto II con la ET Salto, la condición de uso particular, y al no haber objeciones de parte de esa subsecretaría, antes de emitir la autorización para la construcción de la Línea de Alta Tensión (LAT), el ENRE convoque a la Audiencia Pública prevista en el artículo 2 de la Resolución Ex-SE N° 179/1998.
Que SOENERGY S.A. para su CT Salto II deberá adecuar sus instalaciones según lo solicitado por TRANSBA S.A. y CAMMESA.
Que TRANSBA S.A. y SOENERGY S.A. deberán firmar el Convenio de Conexión en la ET Salto, estableciendo en el mismo las responsabilidades de operación y mantenimiento que le correspondan a cada empresa, respetando el cumplimiento del artículo 22 de la Ley Nº 24.065
Que por lo expuesto procede llamar a Audiencia Pública para resolver la Solicitud de Uso Particular del cable de 132 kV realizado por el Agente Generador SOENERGY S.A. en virtud de lo establecido en la Resolución Ex-SE Nº 179/1998.
Que de conformidad con lo mencionado, corresponde dar a publicidad la solicitud de acceso por un plazo de CINCO (5) días, a fin de que quien lo considere procedente, presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios al mismo.
Que, en caso de producirse presentaciones respecto del acceso, en el sentido indicado, se tratarán en el ámbito de la Audiencia Pública a llevarse a cabo; en caso contrario y en atención a los informes favorables presentados, el ENRE autorizará el Acceso solicitado y otorgará el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública requerido.
Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE N° 122/2014 por tratarse de una Solicitud de Ampliación por Contratos entre Partes que cumple con todos los requerimientos, deberá publicarse la solicitud por CINCO (5) días en el portal de internet del ENRE, también se deberá solicitar a CAMMESA que realice una publicación similar y por el mismo período de tiempo y publicar por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente.
Que una vez difundida la solicitud, se otorgará un plazo de DIEZ (10) días desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo, en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 22 y 56 incisos a), j) y s) y 63 inciso a) y g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte solicitada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) a requerimiento de la Empresa SOENERGY ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (SOENERGY S.A.) para su Central Térmica (CT) Salto II de 60 MW, así como la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte existente, para la obra consistente en la construcción de i) UN (1) nuevo campo de 132 kV para acometida del cable subterráneo que vinculará la CT Termo Salto II con la Estación Transformadora (ET) Salto; ii) El montaje de UNA (1) nueva Barra de 132 kV (Barra B); iii) UN (1) campo de acoplamiento de barras; iv) Instalación de TRES (3) seccionadores para vincular los DOS (2) transformadores de potencia y la salida de línea hacia ET Chacabuco Industrial a la nueva Barra B; v) Ejecución de obras civiles y montajes de pórticos, canales de cables, etcétera; vi) Adecuaciones de los sistemas de medición, protección y telecontrol.
ARTÍCULO 2.- Publicar dicha solicitud mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio, por el plazo de CINCO (5) días; también se publicará por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente, advirtiéndose en dichas publicaciones que se otorga un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de que no hubiera presentación fundada alguna, vencido el plazo señalado, el ENRE autorizará el Acceso y emitirá el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación referidos en el artículo 1.
ARTÍCULO 4.- Establecer que en caso de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios o, respecto del Acceso, se presentara un proyecto alternativo, las mismas serán tratadas en la Audiencia Pública dispuesta por este acto.
ARTÍCULO 5.- Convocar a Audiencia Pública con el objeto analizar la Solicitud de Uso Particular del cable de 132 kV realizada por el Agente Generador SOENERGY S.A. según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex-SE) N° 179/1998 respecto de las observaciones de los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se encuentren en condiciones de demostrar que sus instalaciones resultarán afectadas por las aquí proyectadas.
ARTÍCULO 6.- Disponer que la Audiencia Pública se celebrará el día 11 de abril de 2019, a las 10:30 horas, en el SALÓN DE PESCADORES - Polideportivo Municipal "Luis Lagoa" sito en Av. GEMME s/n de Salto, BA., Localidad de Salto, Provincia de BUENOS AIRES, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (Resolución ENRE Nº 30/2000).
ARTÍCULO 7.- Designar Instructores al Ingeniero Diego Cubero (dcubero@enre.gov.ar / 011-4510-4722) y al Dr. Francisco RECALT (frecalt@enre.gov.ar / 011 4510-4659)
ARTÍCULO 8.- Publicar la convocatoria por DOS (2) días en: a) El Boletín Oficial; b) En por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, c) En UN (1) diario de los de mayor circulación en la Localidad de Salto, y d) En la página web del ENRE. En la publicación se hará constar que la audiencia tiene por objeto de resolver acerca de analizar la Solicitud de Uso Particular del cable de 132 kV realizado por el Agente Generador SOENERGY S.A., que el procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (Resolución ENRE Nº 30/2004); podrá tomarse vista de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas en las dependencias del ENRE, Avenida Madero Nº 1.020 piso 9 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de NUEVE (9) a DIECISIETE (17) horas, donde se encuentra el Expediente en original y/o en la web del ENRE: https://www.argentina.gob.ar/enre donde se encontrará disponible el expediente digital aludido; y en la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, sita en M y M Charras s/n de Salto, Localidad de Salto, Provincia de BUENOS AIRES, de lunes a viernes de 8 a 12 hs, donde se encuentra una copia de dichas actuaciones; que hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de la Audiencia Pública estará habilitado en la sede de este ENRE como así también en la página web: https://www.argentina.gob.ar/enre, un registro para la inscripción de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de la exposición a realizar, pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
ARTÍCULO 9.- SOENERGY S.A. deberá cumplir con las adecuaciones y requerimientos técnicos planteados por TRANSBA S.A. y CAMMESA mediante sus respectivas presentaciones, como así también con aquellos otros que le sean requeridos al momento de hacerse efectivo el acceso solicitado a efectos de garantizar el funcionamiento del MEM.
ARTÍCULO 10.- Hacer saber a SOENERGY S.A. que de otorgarse el uso particular que solicitara ante la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, sobre parte de las instalaciones tratadas en el presente expediente, deberá solicitar autorización al ENRE para la desafectación del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica de éstas, la cual sólo se otorgará después de comprobar que las instalaciones a ser desafectadas no resultan necesarias para el servicio público, en el presente ni en un futuro previsible.
ARTÍCULO 11.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a SOENERGY S.A., a la SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO, a CAMMESA y al OCEBA.
RESOLUCIÓN ENRE 056/2019
Resolución SEE 1105/2017

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 22
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 05
 Resolución 
 artículo 06
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 22
 Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 artículo 2
 Resolución 

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

RESOLUCIÓN 

Resolución