Source: http://www.slideshare.net/gerardogh66/5-riesgo-electrico-y-retie
Timestamp: 2016-10-28 18:29:06+00:00

Document:
Tema 7 Cono la luz
Sheppard Resume 2015 update
Gerardo Gonzalez Hernandez, Sargento maquinista en Opain
RIESGO ELÉCTRICO Y RETIELiriam Nora Tinoco Restrepo ING. Especialista en Riesgos y Seguros 2.
RETIE:Reglamento técnico de instalaciones eléctricaLey 170 de 1994 (Apertura Económica)Adhesión de Colombia al Acuerdo de laOrganización Mundial de Comercio - OMC• Tratado de libre comercio• Acuerdos sobre Obstáculos al comercio• Eliminación de normas o reglamentos técnicos de carácter obligatorio, que sin defender intereses legítimos de país, se puedan constituir en obstáculo comercial. 3.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAResolución 180398 de abril 7 de 2004 (RETIE inicial)Resolución 181760 de dic. 23 de 2004 (aplaza)Resolución 180498 de marzo 22 de 2005 (RETIE)Resolución 181419 de nov. 1 de 2005 (cambios)Resolución 180466 de abril 2 de 2007Resolución 181294 de agosto 6 del 2008VIGENCIA: 5 añosResolución 18 0632 de mayo 1 de 2008 4.
RETIEEs un Reglamento Técnico:Es un documento susceptibles de serinterpretados solo por El Ministerio de Minasy Energía, que es la entidad responsable delas interpretaciones, las cuales sonconceptos y no sentencias.El RETIE de obligatorio cumplimiento 5.
RETIEPara efectos del reglamento , laspalabras deber y tener, como verbosy sus conjugaciones, debenentenderse como “ Estar obligado” 6.
RETIEObjeto fundamentalEs establecer las medidas tendientes agarantizar la seguridad de las personas, de lavida animal y vegetal y la preservación delmedio ambiente; previniendo, minimizando oeliminando los riesgos de origen eléctrico. 7.
Riesgos eléctricos 1 2 4 5 3 CONTACTO INDIRECTO CORTOCIRCUITOARCOS ELÉCTRICOS SOBRECARGAS RAYO 6 7 8 9 10 11 ELECTRICIDAD EQUIPO TENSIÓN DE CONTACTO Y DE PASO CONTACTO AUSENCIA DE ESTÁTICA DEFECTUOSO DIRECTO ELECTRICIDAD 1412 13 15 PUESTAS A TIERRAZONAS DE SERVIDUMBRE DISTANCIAS DE SEGURIDAD Falta o deficiente señalización 8.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 9.
RETIECAPÍTULO I Disposiciones GeneralesCAPÍTULO II Requisitos Técnicos EsencialesCAPÍTULO III Requisitos Específicos para el Proceso de Generación.CAPÍTULO IV Requisitos Específicos para el Proceso de Transmisión.CAPÍTULO V Requisitos Específicos para el Proceso de Transformación.CAPÍTULO VI Requisitos Específicos para el Proceso de Distribución. 10.
RETIECAPÍTULO VII Requisitos Específicos para el Proceso de Utilización.CAPÍTULO VIII Prohibiciones.CAPÍTULO IX Disposiciones Transitorias.CAPÍTULO X Vigilancia y Control.CAPÍTULO XI Revisión y Actualización.CAPÍTULO XII Régimen Sancionatorio. 11.
CUMPLIMIENTO RETIETodas las empresas en ColombiaTodas las personas en Colombia Certificación RETIE Instalaciones Nuevas Instalaciones Ampliadas Instaciones Remodeladas 12.
CompetenciaCapacitación 13.
RETIE 1. Riesgo Personas responsables de la instalaciones eléctricasArtículo 8.4. Artículo 3Artículo 37.4 Artículo 31.2, Nª f, e, cLey 19 de 1990 14.
ProfesionesActividades tales como construcción, interventoría, recepción, operación,mantenimiento e inspección sean realizadas por personas calificadas con matrículaprofesional, certificado de inscripción profesional o certificado de matrículaTales personas responderán por los efectos resultantes de su participación en lainstalación.La competencia para realizar dichas actividades corresponderá a las personascalificadas, tales como:-Ingenieros electricistas,-Ingenieros Electromecánicos,-Ingenieros De distribución y redes eléctricas,-Ingenieros Electrónicos en los temas de electrónica de potencia, control ocompatibilidad electromagnética-Tecnólogos en electricidad,-Tecnólogos en electromecánica o-Técnicos electricistas 15.
Ingenieros Matricula con ACIEM electricistas Tecnólogos en Matricula con CONATEL electricidad Matricula con CONTE Clases de matriculas: El consejo Nacional de Técnicos electricistas, expide matriculas profesionales de acuerdo Técnicos con lo establecido en el artículo 3º del Decreto Reglamentario 991 de 1991 en las siguientes clases: Electricistas •Clase 1:Técnico en Instalaciones eléctricas Interiores •Clase 2:Técnico en bobinado eléctrico y accesorios •Clase 3:Técnico en mantenimiento eléctricoLey 19 del 1990 Artículo. 11.- Queda •Clase 4:Técnico en electricidad Industrialprohibido el ejercicio de la profesión detécnico electricista a quienes no •Clase 5:Técnico en redes eléctricasposean la correspondiente matrícula. •Clase 6: Técnico en instalaciones eléctricas especiales 16.
RETIEArtículo 31.2, Nª f, e, c :Las personas calificadas deben conocer perfectamente las normas deseguridad y pueden ser evaluados en cualquier momento por la autoridado la empresa para demostrar sus conocimientos.Toda persona calificada, debe estar capacitada sobre los procedimientosque se deben seguir en caso de que ocurra alguna emergencia de tipoeléctrico, así como las reglas de primeros auxilios, incluyendo losmétodos probados de reanimación.La capacitación incluirá sobre los riesgos eléctricos, y debe asegurarseque cada uno de los profesionales que trabajan en dichas instalacionesestén calificados y autorizados para atender las exigencias de rutina deltrabajo. 17.
Primera conclusiónPERSONA CALIFICADA: REQUISITOS1. Profesión autorizada por el RETIE2. Técnico electricista debe tener matricula con el CONTECapacitación en:1. Riesgos eléctricos asociados a la electricidad2. Reglas de primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de reanimación3. Procedimientos que deben seguirse en caso de que ocurra alguna emergencia de tipo eléctrico.4. Normas, elementos de protección personal 18.
PERFIL OCUPACIONAL DEL EJECUTOR DETRABAJO CON TENSIÒN:Requisitos:-Certificación Sena-Exámenes médicos y sicológicos-Habilidades manuales , motoras, trabajo engrupo y responsabilidad 19.
RETIE 2. Riesgo RAYOArtículo 18. Requisitos de protección contra RAYO 20.
Evaluación del nivel de riesgo por exposición al rayo.De acuerdo con el articulo 18 de RETIE, A partir de la entrada en vigencia delReglamento Técnico de Instalaciones EléctricasLas instalaciones de uso final donde se tenga alta concentración de personas, talescomo, viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, hoteles, centros de atenciónmédica, lugares de culto, centros educativos, centros comerciales, industrias,supermercados, parques de diversión, prisiones, aeropuertos, cuarteles, debe hacerseuna evaluación del nivel de riesgo por exposición al rayo.Deben tener un estudio del nivel de riesgo por rayos.La evaluación debe considerar la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, laperdida del suministro de energía, la perdida o graves daños de bienes. Soportado enla norma NTC 4552-2En el caso que el nivel de riesgo resultante del estudio exija la implementación demedidas para mitigarlo, estas deberán tener en cuenta los requisitos establecidos enel RETIE. 21.
Descarga directa Exposición 22.
Protección para la parte externaEL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO 23.
Segunda conclusiónArtículo 18. Requisitos de protección contra RAYO Deben tener un estudio del nivel de riesgo por rayos. La evaluación debe considerar la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, la perdida del suministro de energía, la perdida o graves daños de bienes. Soportado en la norma NTC 4552-2 24.
RETIE 3. Riesgo Arco EléctricoArtículo 13.4 . Prevención de riesgos por arco eléctrico 25.
Articulo 13.4 del RETIEPara la prevención del riesgo porarco eléctrico, Instalar etiquetasdonde se indique el nivel de riesgoque presenta determinado equipo 26.
Articulo 13.4 del RETIEPara la prevención del riesgo porarco eléctrico, Instalar etiquetasdonde se indique el nivel de riesgoque presenta determinado equipo 27.
Articulo 13.4 del RETIE Instalar etiquetasa) Realizar un análisis de riesgos donde se tenga en cuenta latensión, la potencia de cortocircuito y el tiempo de despeje dela falla.b) Realizar una correcta señalización del área de trabajo y delas zonas aledañas a ésta.c) Tener un entrenamiento apropiado para trabajar en tensión.d) Tener un plano actualizado y aprobado por un profesionalcompetente.e) Tener una orden de trabajo firmada por la persona que loautoriza.f) Usar el equipo de protección personal certificado 28.
Tercera conclusiónCategorías:Hay VoltajeO1234: hasta 40 cal/ cm25: Hay que desenergizar 29.
4. Riesgo Ausencia o deficiente Señalización de seguridadSeñalización de seguridad, RETIE Artículo 11 30.
5 Señalización de seguridad, RETIE Artículo 11:• PICTOGRAMAS Características especificas del símbolo de Riesgo eléctrico 31.
Subestación de 13.200 V 32.
Celda de media tensión 33.
RETIE, ARTÍCULO 11º. SEÑALIZACIÓN DESEGURIDAD NTC 2050 seccion110-17.El objetivo de las señales de seguridad es transmitir c) Señales de advertencia. Lasmensajes de prevención, prohibición o informaciónen forma clara, precisa y de fácil entendimiento para entradas a cuartos y otros lugarestodos, en una zona en la que se ejecutan trabajos protegidos que contengan parteseléctricos o en zonas de operación de máquinas, energizadas expuestas, se debenequipos o instalaciones que entrañen un peligro marcar con señales de advertenciapotencial. Las señales de seguridad no eliminan porsí mismas el peligro pero dan advertencias o visibles que prohíban la entrada adirectrices que permitan aplicar las medidas personal no calificado.adecuadas para prevención de accidentes. 34.
TABLEROS DE BAJA O CELDAS DE MEDIA TENSIÓN ARTICULO 17.9.3 DEL RETIETableros de baja tensiónSeñalización rotulaciónUn tablero de baja tensión o celda de mediatensión debe tener adherida de manera clara,permanente y visible, por lo menos la siguienteinformación:• Tensión(es) nominal(es) de operación.• Corriente nominal de operación.• Número de fases.• Número de hilos (incluyendo tierras y neutros).• Razón social o marca registrada del fabricante,comercializador o importador.• El símbolo de riesgo eléctrico.• Cuadro para identificar los circuitos. 35.
EJEMPLO:1500 V100 A2F, 4HINTENCOL 36.
EJEMPLO:13.2 kV100 A2F, 4HINTENCOL 37.
Tableros a 208 V 38.
RETIE Articulo 17.8Rotulado, marcado y etiquetado1. Si el motor está incorporado a un equipo, que no permita la libre observación de la placa, el fabricante debe suministrar una segunda placa para ser fijada en un lugar visible de acuerdo con el articulo 17.8.2.1. del RETIE.2. Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el devanado de un motor o cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar una placa adicional para indicar el nombre del reparador, el año de reparación y las modificaciones de acuerdo con el artículo 17.8.2.1 del RETIE3. Todo motor debe estar provisto de un diagrama unifilar de conexiones y una o varias placas de características. 53 39.
Riesgos: No se observa la placa del transformador Recomendación: Todo transformador debe estar provisto de una placa de características que contenga la información de la siguiente lista en forma indeleble, debe ser fabricada en material resistente a la corrosión y fijada en un lugar visible; según criterio adoptado de la NTC 618. Marca o razón social del fabricante •Marca o razón social del fabricante •Número de serie dado por el fabricante. •Año de fabricación. •Clase de transformador. •Número de fases. •Diagrama fasorial. • Frecuencia nominal. •Potencias nominales, de acuerdo al tipo de refrigeraciónRecomendación: •Tensiones nominales, número deSi una persona distinta del fabricante repara o modifica derivaciones.parcial o totalmente el devanado de un transformador o •Corrientes nominales.cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar •Impedancia de cortocircuito •Peso total en kilogramosuna placa adicional para indicar el nombre del •Grupo de conexiónreparador, el año de reparación y las modificaciones • Diagrama de conexiones.efectuadas según criterio adoptado de la NTC 1954. 40.
TABLEROS O GABINETES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN RETIE, Artículo 11: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDADCÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES AISLADOS (INDUSTRIA, DOMICILIARIAS)Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de las tensiones y tipos de sistemasutilizados, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados establecido en la Tabla 13del RETIE. Se tomará como válido para determinar este requisito el color propio del acabado exteriordel conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura, con cintao rótulos adhesivos del color respectivo. Este requisito es también aplicable a conductores desnudos,que actúen como barrajes en instalaciones interiores. De acuerdo con el RETIE, Articulo 11.4 41.
Riesgo: No se cumple conel código de colores 42.
Riesgo: No se cumple con el código de colores 43.
Cuarta Conclusión-Informar sobre los niveles de riesgo eléctrico: Amperaje,voltios, vatios-Informar los peligros de acuerdo a los niveles de tensión-Prohibir el acceso a personas no calificadas a aéreas olugares donde se ubiquen equipos eléctricos con partesenergizadas el ingreso.-Utilizar el código de colores para identificar conductoresaisladores en la INDUSTRIA y en DOMICILIARIAS . 44.
5. Riesgo Ausencia u Deficientes puestas a tierraArtículo 15 . Sistemas de puesta a tierra 45.
Garantizar que las tensiones transferidas están controladasen maquinas , equipos e instalaciones 46.
PUESTAS A TIERRA 47.
RIESGO Riesgo: Contacto indirecto: El contacto indirecto se da por fallas al interior del equipo, cuando algún conductor energizado queda en contacto con partes metálicas del equipo, haciendo que la carcasa del equipo quede energizada, con potenciales peligrosos para las personas, cuando estas se pongan en contacto can las carcasas. 48.
RETIE, articulo 17.9.1.2.TABLERO o Celda con puesta atierraLas partes conductoras de los tableros deberán cumplir los siguientesrequisitos:e. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente atierra mediante conductores de protección y sus terminales se debenidentificar con el símbolo de puesta a tierra.c. Todos los barrajes, incluido el del neutro y el de tierra sedeben montar sobre aisladoresg. Tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, consuficientes terminales de salida para los circuitos derivados.NTC 2050 sección 384-20. y NTC 384-11:Puesta a tierra de los paneles de distribución:Los marcos de los cuadros de distribución, deben estar puestos a tierraasí:La regleta o barra de tierra se debe conectar equipotencialmente conel armario y el marco del panel de distribución. 49.
RETIE 6. Riesgo SobrecargaArtículo 17.13 . Extensiones y multitomas 50.
SOBRECARGA 51.
Extensiones hechizas 52.
Extensión hechiza 53.
Extensión sin polo a tierra 54.
Extensión con partesenergizadas expuestas 55.
Artículo 17.13 . Extensiones y multitomasj. La marcación de la multitoma debe ser permanente,claramente visible, legible e impresa en el exterior del cuerpode la multitoma. Debe contener como mínimo la siguienteinformación: Razónsocial o marca registrada del fabricante y valores nominalesen voltios (V) y amperios (A).i. El cable o cordón flexible usado en la extensión omultitoma debe estar marcado en sobrerrelieve, bajorrelieveo tinta indeleble permanente, como mínimo con la siguienteinformación: número de conductores, calibre del conductor ytipo de aislamiento. 56.
Artículo 17.13 . Extensiones y multitomask. Marcación de las extensiones: Además de la marcaciónpermanente en el cable debe llevar un brazalete o etiquetacon la siguiente información: Razón social o marcaregistrada del fabricante, valores nominales en voltios (V),amperios (A) y vatios (W).l. El fabricante o comercializador de la extensión deberásuministrar información que permita al usuario conocer lalongitud, los usos permitidos y sus prohibiciones olimitaciones. 57.
REFLEXIÓN Un diseño o construcción segura no debería ser una imposición de ley,debería ser una responsabilidad profesional. Wermer Von Siemens Recommended

References: Artículo 3
 Artículo 31
 artículo 3
 Artículo 11
 Artículo 11
 ARTÍCULO 11
 artículo 17
 Artículo 11

Artículo 17

Artículo 17