Source: https://www.jusline.at/paragraphs/history/456482479
Timestamp: 2020-03-29 16:26:59+00:00

Document:
Änderungen zu § 41 BTV (Bautechnikverordnung) - JUSLINE Österreich
§ 41 BTV
(1) Den im § 40 Abs. 1 § 40a Abs. 1 bis 3 festgelegten Anforderungen wird entsprochen, wenn der § 41a und die OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe Oktober 2011März 2015, eingehalten wirdwerden; der Punkt 4.5 der OIB-Richtlinie 6 ist jedoch nicht anzuwenden; die Berechnung der Energiekennzahlen hat gemäß dem im Internet auf der Homepage des Österreichischen Instituts für Bautechnik (www.oib.or.at) veröffentlichten Leitfaden Energietechnisches Verhalten von Gebäuden (OIB-Leitfaden), Ausgabe Oktober 2011 – Revision Dezember 2011März 2015, auf den in der OIB-Richtlinie 6 verwiesen wird, zu erfolgen.
(2) Abweichend von Punkt 3.1.1 zweiter Satz4.1 erster Absatz der OIB-Richtlinie 6 dürfen andere Nutzungen mit insgesamt nicht mehr als 100 m² konditionierte Netto-Grundfläche jedenfallserfolgt der Wohnnutzung zugeordnet werdenNachweis der Erfüllung der Anforderungswerte HWBRef, PEB und CO2 für das Standortklima. Abweichend von Punkt 4.1 zweiter Absatz der OIB-Richtlinie 6 erfolgt der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ausschließlich unter Heranziehung der Anforderungswerte HWBRef oder LEK, PEB und CO2 (Abs. 3 bis 7).
(3) Abweichend von Punkt 3.24.2.1 der OIB-Richtlinie 6 sind beimbei Neubau von Wohngebäuden ausschließlich folgende Anforderungen bezogen auf den höchstzulässigen jährlichen Referenz-Heizwärmebedarf (HWBRef) in Abhängigkeit von der Geometrie (charakteristische Länge lclc), auf den höchstzulässigen jährlichen Primärenergiebedarf (PEB) und auf die höchstzulässigen jährlichen Kohlendioxidemissionen (CO2CO2), jeweils pro m² konditionierter Brutto-Grundfläche, einzuhalten:
HWBRef in [kWh/(m2²a)]
17,4714,00 x (1+2,3283/lc)
(4) Abweichend von Punkt 3.3.14.2.2 der OIB-Richtlinie 6 sind beimbei Neubau von Nicht-Wohngebäuden der Gebäudekategorien 1 bis 12 ausschließlich folgende Anforderungen bezogen auf die höchstzulässigen Transmissionswärmeverluste nach den Linien Europäischer Kriterien (LEK), auf den höchstzulässigen jährlichen Primärenergiebedarf (PEB) und auf die höchstzulässigen jährlichen Kohlendioxidemissionen (CO2), hinsichtlich PEB und CO2 pro m² konditionierter Brutto-Grundfläche, einzuhalten:
PEB in [kWh/(m2²a)]
CO2 in [kg/(m2²a)]
(5) Abweichend von Punkt 3.4.14.2.1 der OIB-Richtlinie 6 sind bei einer größerengrößerer Renovierung von Wohngebäuden ausschließlich folgende Anforderungen bezogen auf den höchstzulässigen jährlichen Referenz-Heizwärmebedarf (HWBRef) in Abhängigkeit von der Geometrie (charakteristische Länge lclc), auf den höchstzulässigen jährlichen Primärenergiebedarf (PEB) und auf die höchstzulässigen jährlichen Kohlendioxidemissionen (CO2CO2), jeweils pro m² konditionierter Brutto-Grundfläche, einzuhalten:
28,3421,00 x (1+1,8632,5/lc)
(6) Abweichend von Punkt 3.4.2 der OIB-Richtlinie 6 ist bei einer größeren Renovierung von Wohngebäuden mit Wärmerückgewinnung der höchstzulässige Heizwärmebedarf (HWB) nicht um 8 kWh/(m²a) zu reduzieren.
(7) Abweichend von Punkt 3.5.14.2.2 der OIB-Richtlinie 6 sind bei einer größerengrößerer Renovierung von Nicht-Wohngebäuden der Gebäudekategorien 1 bis 12 folgende Anforderungen bezogen auf die höchstzulässigen Transmissionswärmeverluste nach den Linien Europäischer Kriterien (LEK), auf den höchstzulässigen jährlichen Primärenergiebedarf (PEB) und auf die höchstzulässigen jährlichen Kohlendioxidemissionen (CO2CO2), hinsichtlich PEB und CO2CO2 pro m² konditionierter Brutto-Grundfläche, einzuhalten:
(87) Die Anforderungen an den Referenz-Heizwärmebedarf (HWBRef), den Primärenergiebedarf (PEB) und die Kohlendioxidemissionen (CO2CO2) nach den Abs. 3, 4, 5 und 7 bis 6 beziehen sich auf das Referenzklima gemäß OIB-Leitfaden. Für Standorte mit mehr als 3.600 Heizgradtagen (HGT) ergeben sich die Anforderungen an den Referenz-Heizwärmebedarf (HWBRef), den Primärenergiebedarf (PEB) und die Kohlendioxidemissionen (CO2CO2) in Anwendung folgender Formel (Klimakorrektur), wobei dies für:
(8) Die Anforderungen nach den Heizwärmebedarf erst ab dem 1. Jänner 2017 gilt:Punkten 4.3 und 5.2 der OIB-Richtlinie 6 sind auch erfüllt
AnforderungStandortklima = AnforderungReferenzklima x
(3.600+0,33 x (HGTStandort - 3.600))
HGT: Heizgradtagezahl 20/12 gemäß ÖNORM B 8110-5.“
(9) Abweichend von Punkt 44.8 der OIB-Richtlinie 6 wirdgilt der sommerliche Wärmeschutz für Wohngebäude bei Neubau und größerer RenovierungVerwendung von Nicht-Wohngebäuden der Gebäudekategorien 1 bis 12 keine Anforderung an den Endenergiebedarf gestelltaußen liegenden Jalousien, Raffstoren, Rollläden oder Fensterläden jedenfalls als erfüllt.
(10) Abweichend von Punkt 10.25 der OIB-Richtlinie 6 dürfen bei Neubau oder Renovierung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles sowie bei der Erneuerung eines Bauteiles bei konditionierten Räumen folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (Uvon Gebäuden elektrische Direkt-Werte) bei nachstehend genannten, wärmeübertragenden BauteilenWiderstandsheizungen nicht überschrittenals Hauptheizungssystem eingebaut und eingesetzt werden:
TRANSPARENTE BAUTEILE gegen Außenluft2, 3
DACHFLÄCHENFENSTER und sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft2
TÜREN unverglast, gegen Außenluft2
TÜREN unverglast, gegen unbeheizte Gebäudeteile2
TORE Rolltore, Sektionaltor u.dgl. gegen Außenluft
DECKEN über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks
1 Die Anforderungen an kleinflächige Bauteile dürfen angewendet werden, wenn die Summe dieser Bauteilflächen 50m² sowie 10% der konditionierten Hüllfläche nicht überschreiten. Die ÖNORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) ist unbeschadet dessen einzuhalten.
Für Dachschrägen mit einer Neigung von mehr als 60° gegenüber der Horizontalen gelten. Ausgenommen sind Gebäude, deren Kohlendioxidemissionen die jeweiligen Anforderungen für Wändenach Abs. 8 lit. a nicht überschreiten.
(11) Abweichend von Punkt 105.2.2 der OIB-Richtlinie 6 gelten für Gebäude und Zubauten mit einer konditionierten Netto-Grundflächemüssen elektrisch betriebene Wärmepumpen eine Gesamtjahresarbeitszahl von weniger als 50 m² nur die Anforderungen nach § 41 Abs. 9zumindest 3 aufweisen.
(12) Abweichend von Punkt 13.1.1 der OIB-Richtlinie 6 gelten fürFür den Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweis) gelten die Anforderungen nach § 4 der Baueingabeverordnung.
Zum § 41 BTV Gesetzesaktualisierungen Haftungsausschluss

References: § 41

§ 41
 § 40
 § 40
 § 41
 § 41
 § 4
 § 41