Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-1218-2002-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-1751-1998-de-31-de-julio-por-el-que-se-aprobo-el-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-y-sus-instrucciones-tecnicas-complementarias-y-se-crea-la-comision-asesora-para-las-instalaciones-termicas-de-los-edificios
Timestamp: 2017-03-28 21:40:13+00:00

Document:
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios Mis Leyes
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios Estado	:
1218/2002	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Articulo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998Artículo 3. Composición de la Comisión AsesoraArtículo 4. Organización de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.Disposición final segunda. Disposiciones deDisposición final única. Entrada en vigor.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ¡TE, se aprobó por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.
Asimismo, se modifican por el presente Real Decreto distintas instrucciones técnicas complementarias (¡TE), atendiendo alas propuestas de fabricantes y usuarios, y tomando en consideración los nuevos avances tecnológicos.
En la tramitación de este Real Decreto se ha cumplido el procedimiento de información, en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, establecido
en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de marzo de 1998, y en el Real Decreto 1337/1999 de 31 de julio, y se ha oído a las Comunidades Autónomas, a las asociaciones profesionales y a los sectores industriales afectados en las reuniones de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios.
"Artículo 2. Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
1. Se crea la "Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios" como órgano colegiado de carácter permanente que dependerá orgánicamente de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía.
Artículo 3. Composición de la Comisión Asesora
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
a) Un representante del Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja".
Los vocales y sus suplentes serán designados por los respectivos departamentos ministeriales y
organismos a propuesta de los correspondientes titulares de las unidades a que pertenecen.
El funcionamiento de la Comisión Asesora será atendido con los actuales medios de personal y de material de la Dirección General de Política Energética y Minas y no supondrá incremento alguno de gasto público."
"Disposición final primera. Actualización de relación de normas UNE.
Disposición final segunda. Disposiciones de
Se autoriza a los Ministros de Economía y de Fomento para que conjuntamente, o en el ámbito de sus respectivas competencias, y al Ministro de Ciencia y Tecnología en el ámbito de materia de Seguridad Industrial, dicten las disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto y en sus anejos, así como para la actualización y revisión de las instrucciones técnicas complementarias ¡TE."
El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
I. ¡TE 02.2.2:
"La ventilación mecánica se adoptará para los sistemas de acondicionamiento de aire, siendo recomendable para los sistemas diseñados para controlar únicamente las condiciones térmicas como son los de calefacción y refrigeración."
II. ¡TE 02.4.7:
"El aire de ventilación que deba ser expulsado al exterior, por medios mecánicos, puede emplearse para el pretratamiento térmico del aire nuevo que se aporte desde el exterior.
Cuando el caudal de aire de renovación de un subsistema de climatización sea mayor que 3 m3/s y su régimen de funcionamiento superior a 1.000 horas anuales de utilización del local o zona a climatizar, se diseñará un sistema de recuperación de la energía térmica del aire expulsado al exterior por medios mecánicos, con una eficiencia mínima, en calor sensible, del 45 por 100 referida al aire exterior, en las condiciones extremas de diseño de verano."
III. ¡TE 02.6.2:
"Las centrales de producción de calor equipadas con generadores de tipo estándar cumplirán con estos requisitos:
1. Si la potencia térmica de la centrales mayor que 400 kW se instalarán dos o más generadores de calor.
2. Para centrales con potencia térmica igual o menor de 400 kW y con servicios de calefacción y de agua caliente sanitaria se dispondrá de un generador de calor dedicado a este último servicio, salvo cuando la potencia demandada por este servicio se adecue, dentro de un margen del ± 10 por 100, a la potencia del primer escalón del quemador de un único generador de calor para ambos servicios.
Potencia del generador	Regulación del quemador
de calor kW
P 70 _
IV. ¡TE 02.6.3:
"Cuando se utilice maquinaria frigorífica de parcialización escalonada, el número mínimo de escalones de parcialización, que debe disponerse, es el indicado en UNE 86609, independientemente del tipo de accionamiento."
V. ¡TE 02.8.1:
"Las conexiones entre tuberías y equipos, con motor de potencia mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles."
VI. ¡TE 02.8.4:
"Los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados de un dispositivo de expansión de tipo cerrado."
VII. ¡TE 02.8.5:
"Sin embargo en los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, se compensarán los movimientos de las tuberías mediante compensadores de dilatación o cambios de dirección."
VIII. ¡TE 02.8.7:
"Las bombas de más de 1,5 kW de potencia y las válvulas automáticas de diámetro mayor que DN 20 deberán protegerse por medio de filtros de
En los otros casos, se dispondrá de un filtro en cada circuito independiente, de paso de malla adecuado para proteger, entre otras, las válvulas de regulación de las unidades terminales."
IX. ¡TE 02.1 1.2.2:
"En instalaciones de calefacción dotadas de radiadores o convectores se dispondrá, para cada circuito de zona del edificio, un sistema centralizado para control de la temperatura del agua en función de la temperatura exterior y válvulas termostáticas en todos los radiadores situados en los locales de la vivienda, exceptuando locales como aseos, cuartos de baño, cocinas, vestíbulos y pasillos.
En el tramo de acometida de estas instalaciones se instalará un dispositivo de regulación todo-nada controlado por un programador horario y/o una sonda de temperatura, además de los dispositivos de contabilización de consumo a los que se refiere el apartado 02.13, precedidos ambos por un filtro, y válvulas de corte, una de ellas precintable, que permita la interrupción del servicio a cada vivienda desde el exterior de la misma."
X. ITE02.11.2.3:
"A efectos de esta prescripción, se considera colectiva toda instalación cuya potencia térmica sea mayor o igual que 70 kW y que atienda a más de un subsistema o zona, aunque el edificio dé servicio a una sola unidad de consumo."
XI. 02.11.4:
"En el circuito de ventilación mecánica de salas de máquinas se instalará un detector de flujo o un presostato diferencial, ambos de rearme manual, que actúen sobre la acometida eléctrica a la sala.
En los circuitos primarios de calderas y plantas enfriadoras de agua se instalará un presostato diferencial o un detector de flujo que actúe cortando
la acometida eléctrica del generador cuando no exista circulación de agua.
Quedan excluidos de esta exigencia los generadores de calor, para los cuales el fabricante garantice que existe una circulación interna."
XII. ¡TE 02.12:
"En instalaciones de potencia térmica mayor o igual que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición, indicadores o registradores, será el siguiente:
k) Unidades de tratamiento de aire: un termómetro de capilar dispuesto a la entrada del aire de retorno y otro a la salida del aire de impulsión, en unidades de más de 3 m3/s".
XIII. ¡TE 02.14:
"Podrán conectarse a un mismo conducto de evacuación de humos varios generadores, cuando la suma de sus potencias nominales no supere 400 KW.
Cuando no sea posible su cumplimiento en reformas, se justificará la solución adoptada, analizando el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de carga."
XIV. ¡TE 03.5:
"En caso de no adoptarse la ventilación mecánica (p.e.: en sistemas de calefacción) se estimará el número de renovaciones horarias en función del uso de los locales, de su exposición a los vientos y de la estanqueidad de los huecos exteriores."
XV. ¡TE 06.2.1:
"Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se podrán retirar cuando se compruebe que ha sido completada la elimi
nación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla.
Sin embargo, los filtros para protección de las válvulas automáticas, contadores, etc. Se dejarán permanentemente en su sitio."
XVI. ¡TE 08.1.2:
"Toda instalación con potencia térmica instalada mayor o igual que 70 kW queda sujeta a lo especificado en la presente instrucción técnica.
Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 70 kW deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes."
XVII. ¡TE 09.4:
"Se instalará un dispositivo manual de parada del generador, en un lugar accesible.
Se instalarán válvulas termostáticas en todos los radiadores, no siendo preceptivo en los situados en locales como aseos, cuartos de baño, cocinas, vestíbulos, pasillos y por supuesto, en los del local dotado de la sonda de temperatura de regulación general."

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto