Source: http://docplayer.it/1974367-Strumentazione-tecnica-per-eventi.html
Timestamp: 2018-01-24 00:26:37+00:00

Document:
Strumentazione tecnica per eventi. - PDF
Strumentazione tecnica per eventi.
Download "Strumentazione tecnica per eventi."
Gaetano Tiziano Romagnoli
1 Strumentazione tecnica per eventi. Prese per palcoscenici, televisione, radio, open air. 1
2 Per eventi live in completa sicurezza. Programma completo per EverGUM. Sicherheit bei der Energieverteilung. I principali vantaggi a colpo d occhio: elevata resistenza meccanica gomma massiccia di colore nero resistenza all usura e Quadro vuoto da parete EverGUM. Ampio spazio per i collegamenti grazie alle guide DIN preinstallate. Grazie alla parte superiore incernierata, il coperchio una volta aperto non danneggia i cavi che non possono andare in trazione. Circuiti identificati in maniera chiara tramite targhette. Fissaggio a parete sicuro. Combinazioni EverGUM, appendibili o portatili, estremamente pratiche. Maxi quadro portatile EverGUM. Parte inferiore della cassa chiusa con 77 mm di altezza libera da terra per impedire l ingresso dell acqua. Coperchietto con sganci rapidi in acciaio inox. alle intemperie Elevata stabilità dimensionale Elevata rigidità dielettrica e resistenza superficiale buona resistenza ad acidi e alcali 2
3 palcoscenici, pronto all uso. Combinazioni di prese per applicazioni da parete e portatili. I componenti luoghi di applicazione e Prese da pannello Anche i maxi quadri completano il programma dalle esigenze. E possibile RAPIDO. EverGUM sono disponibili e consentono un allestimento scegliere tra una vasta Ideali per risparmiare tempo, corredati da accessori e personalizzato della struttura gamma di prese e spine dotate di fissaggio centrale sono pronti all uso. desiderata, indipendente- da pannello. con ghiera di serraggio. mente dalla diversità dei 3
4 Ogni elemento si adatta perfettamente all altro! Resistenti. Ermetiche. Für Il meglio das Showgeschäft dell attrezzatura bestens per il mondo gerüstet. dello spettacolo. Le prese PowerTOP sono state messe a punto per applicazioni complesse e prolungate nel tempo. Le prese PowerTOP sono disponibili nelle versioni da 63A e da 125A con grado di protezione IP 67. Dotate di portacontatti altamente resistenti al calore e contatti nichelati, serraggio a vite e scarico della trazione esterno. Le prese AM-TOP sono disponibili con struttura a corpo unico nelle versioni da 16A e 32A con grado di protezione. Sperimentate milioni di volte in tutto il mondo. Dotate di portacontatti altamente resistenti al calore e contatti nichelati, serraggio a vite con guarnizione, scarico della trazione e protezione del piegamento del cavo. 4
5 Durature. PowerTOP. Massima sicurezza in condizioni di sollecitazione estrema. I nostri prodotti sono esposti a condizioni estreme, in primo luogo nei laboratori. Infatti, solo i prodotti che superano i test più rigorosi possono essere utilizzati in tutto il mondo e meritarsi il marchio. Condizioni estreme di freddo, caldo, polvere e acqua sono continuamente testate all interno dei nostri laboratori. Superati i test, i prodotti vengono certificati da enti autorizzati conformemente alle norme internazionali, a garanzia della loro affidabilità. In ogni momento. In ogni circostanza. In tutto il mondo. 5
6 Prese da pannello CEE Struttura ed elementi in AMAPLAST. Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Prodotti con altri voltaggi e frequenze sono disponibili su richiesta. Presa da pannello dritta, flangia: 55 x 55 mm, distanza dei fori di fissaggio: 45 x 45 mm Articolo Corrente N Poli 110V 230V 400V ZC Gruppo articolo 1055 Presa da pannello dritta, flangia: 72 x 65 mm distanza dei fori di fissaggio: 52 x 52 mm ZA Gruppo articolo 1055 Presa da pannello dritta, flangia: 75 x 75 mm, distanza dei fori di fissaggio: 60 x 60 mm ZI ZD ZA Manicotti nichelati Gruppo articolo 1056 Fig. modello 1385ZI Presa da pannello con SoftCONTACT dritta, flangia: 107 x 100 mm, distanza dei fori di fissaggio: 85 x 77 mm AE AC Gruppo articolo 1056 Fig. modello 1252AC Presa da pannello RAPIDO con TwinCONTACT sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla, adatti al proseguimento linea, per fori di fissaggio diametro 61 mm, fissaggio centrale con ghiera di serraggio AB Gruppo articolo 1154 Presa da pannello RAPIDO morsetti a vite, per fori di fissaggio diametro 70 mm, fissaggio centrale con ghiera di serraggio AB Gruppo articolo
7 Spine e connettori CEE Struttura ed elementi in AMAPLAST. Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Prodotti con altri voltaggi e frequenze sono disponibili su richiesta. Spina AM-TOP struttura a corpo unico, dotata di portacontatti altamente resistenti al calore e contatti nichelati, serraggio a vite con guarnizione, scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo Gruppo articolo 2141 Fig. modello 21421ZA Spina PowerTOP dotata di portacontatti altamente resistenti al calore, morsetti a telaio e contatti nichelati, serraggio a vite e scarico della trazione esterno Articolo Corrente N Poli 110V 230V 400V ZA 22302ZC ZC ZA ZD ZA AC AB IP 67 Gruppo articolo 2016 Fig. modello 1114AC Spina da pannello per assicurare l aggancio al coperchietto della presa, la spina deve essere dotata di un dispositivo di ritenuta, distanza dei fori di fissaggio: 60 x 60 mm Poli nichelati Gruppo articolo 2084 e 2069 Fig. modello 853SW Presa mobile AM-TOP struttura a corpo unico, dotata di portacontatti altamente resistenti al calore e contatti nichelati, serraggio a vite con guarnizione, scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo Gruppo articolo 3141 Fig. modello 21422ZB Presa mobile PowerTOP 63A con SoftCONTACT 125A con CONTATTO A MOLLA DI TORSIONE Serraggio a vite e scarico della trazione esterno, dotata di portacontatti altamente resistenti al calore e morsetti a mantello SW ZA ZC 21877ZC ZB ZB ZB ZB AB AB IP 67 Gruppo articolo 3016 Fig. modello 1121AB Nota: Nel caso in cui la tensione nominale di impiego delle prese, oltre che sulla targhetta, dovesse essere identificata anche mediante un colore di riconoscimento, è necessario scegliere il codice colore conforme alla norma IEC Tuttavia, tale codice colore deve essere utilizzato solo se facilmente identificabile rispetto al colore della cassa. Nel caso dei prodotti per l industria dello spettacolo, il colore nero delle strutture non rappresenta alcun colore di riconoscimento! 7
8 Prese da pannello e parete per fissaggio esterno SCHUKO in AMAPLAST, conformi alle norme DIN , 2 p+t, 230V. Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Presa da pannello SCHUKO norma tedesca, con coperchietto incernierato, senza protezione bambini, tre morsetti a innesto o tre morsetti a vite come morsetti di collegamento per 1,5-2,5 mm 2 IP 54 Gruppo articolo 1936/1930 Fig. modello Corrente V con morsetti a innesto Articolo con morsetti a vite Presa da pannello dotata di contatto di terra norma franco-belga, con coperchietto incernierato, protezione bambini, tre morsetti a innesto come morsetti di collegamento per 1,5-2,5 mm Gruppo articolo 1930 Fig. modello Possibilità di combinazione con la parte inferiore della prese a parete (vedere sotto). Presa da pannello SCHUKO norma tedesca, senza coperchietto incernierato, senza protezione bambini, tre morsetti a innesto o tre morsetti a vite come morsetti di collegamento per 1,5-2,55 mm IP 20 Gruppo articolo 1938/1937 Fig. modello Presa da pannello SCHUKO norma tedesca, con coperchietto incernierato, adatta anche per canaline portacavi e scatole da incasso Gruppo articolo 1928 Fig. modello Coperchio di protezione dei cavi per presa da pannello SCHUKO Presa da parete SCHUKO norma tedesca, con coperchietto incernierato, con tre morsetti a innesto come morsetti di collegamento per 1,5-2,5 mm 2, un ingresso cavo M 20 x 1,5 dalla parte superiore filettato e un ingresso cavo M 20 x 1,5 cieco (da tagliare) dalla parte inferiore, impilabile mediante sistema di bloccaggio a cursore Gruppo articolo 1935 Struttura inferiore di prese a parete, con ingresso cavi e viti Gruppo articolo
9 Prese, spine, da pannello, prese mobili, prese multiple SCHUKO in AMAPLAST, conformi alle norme DIN / en DIN VDE 0620, 2p+T, 230V. Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Presa da pannello dotata di contatto di terra standard inglese, con protezione bambini, telaio di copertura adeguato, coperchietto incernierato e guarnizione, con morsetti a vite Corrente V Articolo Gruppo articolo 1943 Spina SCHUKO dotata di protezione dal piegamento del cavo, conduttore di protezione doppio in conformità alla norma tedesca e franco-belga, per cavi fino a 3 x 2,5 mm 2, tipo H07RN-F Gruppo articolo 2927 Presa mobile SCHUKO dotata di protezione dal piegamento del cavo e coperchietto, per cavi fino a 3 x 2,5 mm 2, tipo H07RN-F Gruppo articolo 3927 Presa mobile SCHUKO dotata di protezione dal piegamento del cavo, per cavi fino a 3 x 2,5 mm 2, tipo H07RN-F Gruppo articolo 3927 Presa multipla cablata e pronta per l allacciamento, con scarico della trazione interno, comprensiva di staffa di sospensione Dotazione: 3 prese SCHUKO con morsetti Ingresso cavi: 1 x M20 dalla parte superiore chiusa, 1 x M20 dalla parte inferiore filettata, con cavo di alimentazione di 1 m, tipo H07RN-F3G1,5 e spina SCHUKO Gruppo articolo 8002 Presa multipla cablata e pronta per l allacciamento, con scarico della trazione interno, comprensiva di staffa di sospensione Dotazione: 3 prese SCHUKO con morsetti Ingresso cavi: 1 x M20 dalla parte superiore chiusa, 1 x M20 dalla parte inferiore filettata, senza cavo di alimentazione Gruppo articolo
10 Quadri in gomma massiccia EverGUM, colore nero grado di protezione Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Quadro vuoto da parete EverGUM, coperchietto incernierato, senza ingressi Uscite con morsetti N+T con finestra incernierata e guida portante per 12 moduli Articolo Quadro vuoto da parete EverGUM, coperchietto incernierato, senza ingressi con morsetti N+T con finestra incernierata e guida portante per 16 moduli Quadro vuoto da parete EverGUM, coperchietto incernierato, senza ingressi con morsetti N+T Quadro vuoto EverGUM come presa multipla per installazioni a parete, appendibile, portatile, senza ingressi con morsetti N+T Fig. modello con finestra incernierata e guida portante per 6 moduli 70117SW Quadro compatto EverGUM in gomma massiccia, portatile, impilabile, coperchietto incernierato, con sgancio rapido in acciaio inox, senza ingressi e guida portante per 12 moduli, con morsetti N+T 70385SW Maxi compatto EverGUM in gomma massiccia, portatile, impilabile, coperchietto incernierato, con due sganci rapidi in acciaio inox, senza ingressi con morsetti N+T
11 Combinazioni di prese EverGUM in gomma massiccia nera e accessori grado di protezione. Tutte le parti visibili in materiale plastico sono di colore nero, mentre le targhette dei modelli, se non impresse, sono di colore grigio. Presa multipla EverGUM per installazioni a parete, appendibile, portatile Fig. modello come sopra descritto, tuttavia con prese con contatto di terra conforme alla norma inglese (13A, 230V) Uscite 1 Presa CEE 16A, 5p, 400V 1 Presa CEE 16A, 3p, 230V 2 Prese SCHUKO 16A, 2p+T, 230V Possibilità di allacciamento: per 1 cavo fino a 5 x 10 mm² Articolo Quadro compatto EverGUM in gomma massiccia, portatile, impilabile, coperchietto incernierato, con sgancio rapido in acciaio inox Fig. modello come sopra descritto, tuttavia con prese con contatto di terra conforme alla norma inglese (13A, 230V) Maxi quadro EverGUM in gomma massiccia, portatile, impilabile, coperchietto incernierato, con due sganci rapidi in acciaio inox Fig. modello come sopra descritto, tuttavia con prese con contatto di terra conforme alla norma inglese (13A, 230V) Finestra incernierata senza coperchio protettivo con viti a testa zigrinata IP 67 1 Presa CEE 32A, 5p, 400V 1 Presa CEE 16A, 5p, 230V 1 Int. magnetotermico 16A, 3p, C 4 Prese SCHUKO 16A, 2p+T, 230V 4 Int. magnetotermici 16A, 1p, C Possibilità di allacciamento: cavo 2 m H07RN-F5G4 con spina CEE 32A, 5p, 400V 1 Presa CEE 63A, 5p, 400V 1 Presa CEE 32A, 5p, 400V 1 Int. magnetotermico 32A, 3p, C 1 Presa CEE 16A, 5p, 230V 1 Int. magnetotermico 16A, 3p, C 4 Prese SCHUKO 16A, 2p+T, 230V 2 Int. magnetotermici 16A, 1p, C1 1 Int. differenziale 63A, 4p, I N = 0,03A Possibilità di allacciamento: cavo 2 m H07RN-F5G10 con spina CEE 63A, 5p, 400V 6 moduli Finestra: fumé GB GB 40985ZB Finestra incernierata senza coperchio protettivo con viti a testa zigrinata IP 67 8 moduli Finestra: fumé 40978ZA Finestra incernierata senza coperchio protettivo con viti a testa zigrinata IP moduli Finestra: fumé 40980ZC 11
12 CN F UK RI Sedi internazionali / rappresentanze Cina NANJING Electric Appliances Co., Ltd. 58 Qinhuai Road Jiangning Development Zone PRC Nanjing PR China Tel (0) 25 / Fax + 86 (0) 25 / Internet Francia Electrotechnique France SARL Z.I. de Leveau Porte F F VIENNE Tel (0) 4 / Fax + 33 (0) 4 / Internet Gran Bretagna Electric Ltd. Unit 4, Crayfields Industrial Park Main Road, St. Pauls Cray Orpington Kent BR5 3HP, UK Tel (0) / Fax + 44 (0) / Internet Indonesia Elektrotechnik GmbH & Co. KG (Indonesia Representative Office) Graha Mustika Ratu 10 th Floor JL. Jend. Gatot Soebroto Kav Jakarta Tel (0) 21 / Fax + 62 (0) 21 / IND SGP THA USA India Elektrotechnik GmbH & Co. KG (India Representative Office). No. 2 A, Gowthami Towers Cenotaph Road, 1 St. Street Teynampet, Chennai India Tel (0) Fax + 91 (0) Singapore Electric Singapore Pte. Ltd. No. 3 International Business Park # Nordic European Centre SGP-Singapore Tel / Fax + 65 / Thailandia Elektrotechnik GmbH & Co. KG (Thailand Representative Office) 26/4 Sukhumvit 64 Rd. Bangchack Prakhanong Bangkok 10260, Thailand Tel (0) 2 / Fax + 66 (0) 2 / Stati Uniti d America Electrical Products 277, Fairfield Road USA-Fairfield, N.J Tel / Fax / Internet Electric Italia s.r.l. Piazza Garibaldi 1 I Angera (VA) Tel / Fax / Internet Elektrotechnik GmbH & Co. KG Spezialfabrik für Steckvorrichtungen P. O. Box D Lennestadt / Germany Tel (0) / 41-1 Fax + 49 (0) / Internet L indirizzo per visitatori: Aloys-Mennekes-Straße 1 D Kirchhundem / Germany Stabilimento di Neudorf Technoplast GmbH Straße 1 D Neudorf / Erzgebirge Tel (0) / Fax + 49 (0) / Ulteriori rappresentanze in oltre 80 Paesi nel mondo DS_1 3TA08.08.S
AMAXX. AMAXX by MENNEKES. Combinazioni di prese di nuova concezione.
AMAXX AMAXX by MENNEKES. Combinazioni di prese di nuova concezione. Se voglio l intero programma, mi rivolgo alle combinazioni di prese AMAXX. La combinazione adatta per ogni esigenza. Successo della serie

References: articolo 1055
 articolo 1055
 articolo 1056
 articolo 1056
 articolo 1154
 articolo
7
 articolo 2141
 articolo 2016
 articolo 2084
 articolo 3141
 articolo 3016
 articolo 1936
 articolo 1930
 articolo 1938
 articolo 1928
 articolo 1935
 articolo
9
 articolo 1943
 articolo 2927
 articolo 3927
 articolo 3927
 articolo 8002
 articolo
10