Source: https://www.electro-test.be/fr/actualites/que-doit-contenir-un-dossier-electrique-pour-satisfaire-a-lar-du-04-12-2012
Timestamp: 2020-02-26 13:14:22+00:00

Document:
Le dossier se compose de 6 compartiments: en fonction de la date de construction et le type de l’installation, les documents suivants doivent se trouver dans votre dossier;
1. Schémas et des plans de votre installation électrique (RGIE art. 16 et 17)
Le schéma unifilaire doit être complet, des courants de court-circuit et les courbes des sécurités doivent être mentionnés sur le plan ainsi que le type de câbles, la manière d’installation, longueur et leurs sections.
Les schémas doivent être adaptés à chaque modification de l’installation.
2. Information par rapport aux parties qui ne satisferont pas au RGIE
Des infractions contre le RGIE doivent être énumérées.
3. Note de calcul et autres documents prouvant que l’installation satisfait à l’AR.
Vous devez être en possession d’un dossier avec tous les calculs des câbles et les courants de court-circuit;
La longueur des conduites en fonction de la courbe des sécurités;
Le courant de court-circuit requis des sécurités en fonction de la capacité (puissance) du transfo et la distance du transfo;
Une liste des influences externes (RGIE art.19) par local;
Une énumération des circuits vitaux (RGIE art. 104).
4. Vous devez être en possession;
Des deux derniers rapports des contrôles périodiques suivant le RGIE.
Le premier rapport de contrôle (installations avant 1983) ou le contrôle avant la mise en service (installations après 1983) suivant le RGIE.
5. Instructions pour l’usage, l’exploitation et les activités (voir art. 18 de l’AR)
Mettre en vue les prescriptions des Premiers soins en cas d’accident (PSCA) (voir art. 268, §7 de l’AR)
La mise à la disposition des employés / des procédures / instructions / pictogrammes.
6. Liste des employés avec qualification BA4 et BA5.
Pour chaque employés en possession d’une qualification BA4 ou BA5 il faut une description claire de ce qui à conduit à cette qualification et pour quelle activité il a été formé.
Plus d’info concernant l’AR du 04/12/2012, cliquez ici
Que peut Electro Test signifier pour vous?
L’analyse de risques est toujours exécutée en compagnie d’un représentant de votre société, qui est dans la plupart des cas, le responsable de l’installation et/ou le conseillé de sécurité.
Nous pouvons exécuter l’analyse de risques pour les 11 risques, comme décrits dans l’AR, en tenant compte des prescriptions minimales pour les installations comme décrites dans l’annexe 1 du l’AR
En consultation avec vos services, nous rédigeons un plan d’approche et regardons ensemble les mesures nécessaires qui peuvent/doivent être prises
Naturellement c’est à vous de décider quel(s) risque(s) est (sont) acceptables pour votre société ; à ce propos nous pouvons vous conseiller.
Si ce n’est pas possible d’éliminer certains risques, des procédures/instructions/pictogrammes doivent être rédigées, nous pouvons également vous assister à ce niveau.
Une analyse de risques complète et qualitative ne peut être réalisée que, si vous êtes en possession d’un dossier électrique complet comme décrit ci-dessus
Electro-Test peut vous assister pour compléter ce dossier.
Pour plus d’info ou une offre de prix cliquez ici.

References: art. 16
 art.19
 art. 104
 art. 18
 art. 268
 §7