Source: https://ebp.be/fr/bda-online/17903896/ecetia-intercommunale-s-c-r-l-construction-d-une-ecole-maternelle-et-primaire-et-d-une-salle-de-sports-non-ballons-et-l-amenagement-et-l-equipement-de-la-voirie-a-bosson-ferrieres
Timestamp: 2019-12-07 08:59:56+00:00

Document:
Suites aux questions posées par diverses entreprises, le pouvoir adjudicateur apporte les précisions suivantes:
A) En ce qui concerne le montant à reprendre dans le formulaire d'offre pour le lot 1:
Le montant total du LOT 1 comprendra les sous-totaux des Tomes de 0 à 9 pour la partie Architecture + Tome 1,2, 3 et 8 pour la partie Stabilité + Quali Route partie Voirie et Quali Route partie Parking.
B) Diverses questions posées sur les documents du marché (cahier des charges (clauses techniques) et métrés) :
a.  Architecture : Poste 21.36.1 : Seuils en pierre : Quelle est leur épaisseur ?
Réponse : 5cm d'épaisseur
b.  Architecture : Poste 21.44.1a : T de ventilation : Il n'existe pas de poste dans le bordereau se référant à cette partie du CSC. Pourtant, 26 pièces de T de ventilation sont comptées sur les plans. Pouvez-vous donc bien me confirmer cette omission dans le bordereau de prix ?
Réponse : Il s'agit effectivement d'une omission au métré ; 28 pièces sont à prévoir
Réponse : A cette fin le métré corrigé et indicé a été intégré aux documents téléchargeables sous les formats pdf et excel. Ses références sont 1539_CCTB 2022 Métrés récap._lot1_190930-Ind. A. Celui-ci remplace et annule l'ancienne version.
c.  Architecture : Poste 95.41.9a : Escalier trottoir : Ce poste renferme 11 marches d'escalier dans le bordereau. Dans le descriptif du CSC, on ne parle que de l'escalier de 5 marches avec une largeur de 1,8 m. Pouvez-vous me confirmer qu'il faut ajouter l'escalier de 6 marches de 1,05 m de large positionné contre les zones du chapiteau et de la salle de sport ?
Réponse : Oui les 2 sont à prendre en compte
d.  Architecture : Poste 95.41.9b : Escalier entre cour de récréation 1 et 2 : Le descriptif du CSC renferme l'escalier précédent, c'est-à-dire celui de 6 marches de 1,05 m de large. Cependant, d'après le descriptif du poste (escalier des cours de récréation), l'escalier correspondrait plutôt à l'escalier extérieur arrondi au niveau des cours de récréation. Pouvez-vous donc me confirmer que ce poste est bien prévu pour l'escalier arrondi de 7 marches et non l'escalier de 6 marches près des zones chapiteau et salle de sport ?
Réponse : Oui effectivement, ce poste concerne bien les marches arrondies entre les 2 cours de récréation.
e.  Stabilité : Poste 22.53.1b : Coffrages traditionnels pour béton apparent : La quantité est exprimée en m³ dans le bordereau, tandis que dans le CSC, il est mentionné de considéré la quantité de coffrage au m². Pouvez-vous donc me confirmer que l'unité est bien le m² ?
Réponse : Il s'agit bien de M².
f.  Stabilité : Poste 23.13.6a : Cornières sans console (posées sur appuis latéraux) : A partir de quelle section le bureau de stabilité a-t-il pu déterminer les kilos d'acier galvanisé ? Car dans le CSC il est stipulé une cornière de 100*10*10 mm minimum. Donc pour des briques de 90 mm de large, je peux proposer des cornières sans console 100*75*10 mm qui font 13,3 kg/mct. Donc pour 220,428 kg dans le bordereau, cela me fait environ 17 mct de cornière. Mon calcul est-il conforme à la stabilité des cornières ?
Réponse : Dans le bordereau, des cornières 100x100x10mm sont comptabilisées (vous pouvez voir le détail en ouvrant totalement le métré : les petits « + » à gauche et en haut). Il y a donc actuellement 15.6m de cornière 100x100x10mm. Des cornières 100x75x10mm peuvent convenir pour les baies de 1.4m. Il y a deux baies de 2.9m où des cornières 100x100x10mm seront préférées.
Les documents du marché étant modifiés, le "Lisez-moi d'abord" a été adapté en conséquence. Il a été indicé à l'indice B et a été intégré dans les documents téléchargeables.
Cahier Spécial Des Charges N°57/53/4/19/061 - L44 Sécurisation Parois Rocheuses Et Entretien Oa... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Csc N°57/53/4/19/042.l.162.tronçon:grupont/hatrival. Entretien Des Ouvrages D'art,murs.... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Cahier Spécial Des Charges N°57/53/4/19/040 Réalisation Passage Inférieur Et Couloirs Sous Voies... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Cahier Spécial Des Charges 57/52/4/19/121- L 125 Gare De Huy Renouvellement Des Appareils De Voie... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Csc 57/53/4/19/175 : Ligne 130 : Ville De Namur Site Ronet-concassage Bétons Et Maçonneries... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Hockey Club Hannut - Construction D'un Bâtiment... - L'equerre Scrl - Soc. D'architectes (Alleur-4432) | Site Provincial De Naimette-xhovémont - Réfections De La Piste D'athlétisme, Des Aires De Concours E... - Province De Liège (Liège-4000) | Procédure Négociée Directe Avec Mise En Concurrence Préalable-entretien Des Joints Des Pistes... - Liege Airport S.a. (Grâce-Hollogne-4460) | Csc N° 57/54/4/19/182. Maintenance Techn.des Installations De Chauffage, .pour Le Block 45, À Liège.... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Rénovation De Toitures, Menuiseries Extérieures Et Électricité Dans Un Établissement Scolaire... - Asbl Groupe Sainte-véronique (Liège-4000) | Csc 57/54/4/19/216 Entretien Et Dépannage Des Équipements Hvac De L'espace Solvay (liege)... - Infrabel - Direction Asset Management - Area South-east (Liège-4000) | Site Provincial De Naimette-xhovémont - Réfections De La Piste D'athlétisme, Des Aires De Concours E... - Province De Liège (Liège-4000) | Construction D'un Centre De Compétence Construform À Grâce-hollogne... - Ifapme (Charleroi-6000) | Collégiale Saint Jean L'evangéliste, Place Xavier Neujean 3, 4000 Liège - Restauration Globale (3 Lo... - Ville De Liège - Travaux - Direction Des Bâtiments Communaux (Liège-4000) | Hockey Club Hannut - Construction D'un Bâtiment... - L'equerre Scrl - Soc. D'architectes (Alleur-4432) |

References: CSC 
 CSC 
 Csc 
 Csc 
 Csc 
 Csc