Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/240010
Timestamp: 2018-08-21 06:41:41+00:00

Document:
Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest – Riigi Teataja
Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest
Vastu võetud 28.06.2002 nr 35
RTL 2002, 76, 1173
õ. 25.10.2007 13:48
14.08.2002 nr 51 ( RTL 2002, 93, 1448) 31.08.2002
31.12.2002 nr 81 (RTL 2003, 6, 54) 17.01.2003
Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 27 lõike 3 alusel.
(1) Käesolev määrus esitab nõuded, vastavalt «Elektriohutusseaduse» § 27 lõikes 1 toodud jaotusele – kasutuselevõtule eelnevale, korralisele ja erakorralisele elektripaigaldiste tehnilisele kontrollile.
(3) Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise ning ,,Ehitusseaduse" (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) §-s 15 sätestatud väikeehitise ja ajutise ehitise elektripaigaldise puhul pole elektripaigaldise korraline tehniline kontroll kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva elektripaigaldise puhul.
[RTL 2003, 6, 54; jõustunud- 17.01.2003]
1) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (lisa 1) on kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostaja poolt väljastatud dokument, mis tõendab elektripaigaldise vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning elektripaigaldise valmisolekut pingestamiseks ja ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ning kasutamiseks;
2) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus (lisa 2) on korralise tehnilise kontrolli teostaja poolt väljastatud dokument, mis tõendab kasutuseloleva elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele;
3) normdokumendid on tehnilist kirjeldust sisaldavad õigusaktid, standardid või muud dokumendid.
TEHNILISE KONTROLLI TEGEVUSULATUS JA KONTROLLIVAHENDID
§3. Nõuded tehnilise kontrolli teostamiseks
(1) «Elektriohutusseaduse» §-de 25 ja 26 nõuetele vastav isik – tehnilise kontrolli teostaja – võib tehnilist kontrolli teostada oma akrediteerimisdokumentides näidatud tegevusulatuses ja vastavuses kontrollitava elektripaigaldise tehniliste näitajatega. Tehnilist kontrolli teeb 1. ja 2. ning 3. liigi elektripaigaldites tehnilise kontrolli teostaja või 3. liigi paigaldistes elektritöö ettevõtja. Käesolevas määruses tehnilise kontrolli teostamiseks kehtestatud nõuded laienevad peale tehnilise kontrolli teostaja ka kontrolli teostavale elektritöö ettevõtjale, välja arvatud tehnilise kontrolli teostaja akrediteerimisega seonduv.
(2) Tehnilise kontrolli teostaja peab tagama, et tema kontrollitegevuses kasutatavaid tehnilisi vahendeid kontrollitakse, kalibreeritakse ja kasutatakse nõuetekohaselt.
§4. Üldnõuded
(1) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolliga hindab tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise ja selle käidukorraldaja vastavust «Elektriohutusseaduse» nõuetele ning tõendab nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise valmisolekut ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks.
(2) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks peab elektripaigaldise ehitaja deklareerima «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 nõuete täitmist, näidates muuhulgas ära projekteerimisel ja ehitamisel aluseks võetud normdokumendid.
§5. Nõuded kontrollimiseks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile
2) elektripaigaldise projekti koos teostusjooniste ja võimalike parandustega;
3) elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratleva dokumendi;
5) elektripaigaldise ehitaja visuaalkontrolli protokolli soovitavalt koos nõuetekohasuse deklaratsiooniga;
6) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud installatsiooni ja kaabelkütte kohta);
7) tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutusseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste (edaspidi mõõtmised) protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 5).
8) seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid (sh sätestatud kaitselüliteile);
9) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele.
(3) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistatakse §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise kontrolli vastavas aruandes.
§6. Elektripaigaldise kohapealne kontrollimine
1) visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendub, et elektripaigaldis on ehitatud vastavalt projektile, kehtivatele normdokumentidele ja tootja asjakohastele paigaldus-/kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
(3) Oluliste puuduste (vt lisa 6) ilmnemisel esitatakse elektripaigaldis pärast nende kõrvaldamist tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.
§7. Üldnõuded
(1) Korralise tehnilise kontrolliga hinnatakse elektripaigaldise ja selle käidu vastavust «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele ning vastavuse korral tõendatakse seda nõuetekohasuse tunnistusega.
(2) Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise õigusaktides kehtestatud nõuetekohase kasutamise, sealhulgas «Elektriohutusseaduse» § 16 punkti 5 kohase elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli.
(3) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamise tähtaega arvestatakse:
(4) Edaspidised korralised tehnilised kontrollid tuleb teha järgmise perioodsusega:
§8. Nõuded elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile
(1) Elektripaigaldise omanikul peab olema «Elektriohutuseaduse» § 16 punkti 7 kohaselt dokumentatsioon elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta.
(2) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamisel võtab tehnilise kontrolli teostaja aluseks järgnevalt loetletud dokumendid:
1) tellimuse korraliseks tehniliseks kontrolliks;
2) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi;
3) elektripaigaldise hoolduskava;
4) elektripaigaldise eelmise kontrolli dokumendid;
5) elektripersonali olemasolul selle elektriohutusalaste teadmiste hindamise dokumendid;
6) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi;
7) elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;
8) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;
9) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;
10) korralise tehnilise kontrolli teostamiseks vajalikus mahus «Elektriohutuseaduse» nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise mõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 5);
11) kaitseaparaatide seadistustööde aktid.
(3) Elektripaigaldise dokumentatsiooni hulka kuuluvate kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid aeguvad:
1) 1. liigi paigaldistes kolme aasta jooksul;
2) 2. liigi paigaldistes viie aasta jooksul;
3) 3. liigi paigaldistes kümne aasta jooksul.
(4) Tehnilisel kontrollil hinnatakse esitatud dokumentatsiooni vastavust «Elektriohutusseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tehnilise kontrolli teostajal on vajadusel õigus taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.
(5) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja §-s 11 toodud nõuete kohaselt elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandes.
§9. Korralise tehnilise kontrolli teostamine
1) hinnatakse käidukorraldust, st kas elektripaigaldise käit on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse ning kas paigaldises on sooritatud hoolduskava kohased toimingud;
2) teostatakse visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldis vastab selle kohta kehtivatele nõuetele ja tootja asjakohastele paigaldus-/kasutusjuhenditele ega ole ohtu põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
(5) Tehnilise kontrolli teostaja peab teatama elektripaigaldise käidukorraldajale või omanikule kõigist kontrolli käigus ilmnenud elektriseadme või -paigaldise nõuetele mittevastavustest. Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab korralise kontrolli käigus, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 6), peab ta sellest teatama kirjalikult seadme või paigaldise käidukorraldajale või omanikule. Seejuures peab ta tegema ettepaneku seadme või paigaldise koheseks elektrivõrgust väljalülitamiseks ja/või selle kasutamise lõpetamiseks.
(6) Kui kontrolliti pingestamata elektriseadet, -paigaldist või selle osa ja kontrollimisel ilmnes, et taaspingestamine põhjustab otsest ohtu, ei tohi seda enne puuduse kõrvaldamist taaspingestada.
(7) Elektripaigaldise omanik ja käidukorraldaja peavad hoolitsema selle eest, et elektripaigaldise kontrollimisel ilmnenud puudused ja rikked kõrvaldatakse õigeaegselt.
(8) Pärast ilmnenud oluliste (vt lisa 6) ja käiduohutust vähendavate puuduste kõrvaldamist esitab käidukorraldaja või omanik elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.
§10. Nõuded erakorralisele tehnilisele kontrollile
(1) Elektriohutusseaduse § 27 lõike 2 kohaselt teostatakse erakorraline tehniline kontroll, kui käidukorraldaja peab seda elektripaigaldise ohutuse tagamiseks vajalikuks või riikliku järelevalve teostaja põhjendatud nõudel.
(2) Erakorralise tehnilise kontrolli ulatuse ja kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab kontrolli tellija.
(3) Kontrollimeetodite ning mõõtelabori kaasamise vajaduse üle otsustab tehnilise kontrolli teostaja.
(4) Kontrolli tulemused vormistab tehnilise kontrolli teostaja vastavalt oma protseduurireeglitele, metoodikatele jt kirjalikele juhistele.
§11. Nõuded tehnilise kontrolli dokumentatsioonile
(1) Kui tehnilise kontrolli teostaja avastab kontrollimisel, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt lisa 6), peab ta «Elektriohutusseaduse» § 26 lõike 2 punkti 4 kohaselt sellest kirjalikult teatama seadme või paigaldise omanikule. Otsese ohu kohese mittekõrvaldamise korral peab tehnilise kontrolli teostaja saatma omanikule edastatud otsese ohu teatise koopia viivitamatult Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile, kes rakendab vajalikud meetmed.
(2) Pärast tehnilist kontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja aruande (näidised lisa 3 või lisa 4), milles on fikseeritud kõik vajalikud elektripaigaldist ja selle kontrolli puudutavad andmed ning antud hinnang elektripaigaldise ja selle dokumentatsiooni ning käidu vastavusele kehtestatud elektriohutusalastele nõuetele.
6) juhistikusüsteem, toitepinge(d), toitejuhistiku mark, peakaitseseade;
8) elektripaigaldise projekteerija, ehitaja ja nende riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu numbrid;
12) tehnilise kontrolli teostaja, tema riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number ja töötaja nimi ning allkiri ja kuupäev.
§12. Nõuded tehnilise kontrolli tõendava dokumentatsiooni arhiveerimiseks
(1) Elektripaigaldise ehitaja poolt «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 täitmise tõendamiseks esitatud dokumentidest arhiveerib tehnilise kontrolli teostaja vähemalt järgmised:
1) elektripaigaldise ehitaja deklaratsioon ehitatud elektripaigaldise «Elektriohutusseaduse» § 21 lõike 3 nõuetele vastavuse kohta;
2) dokument liitumispunkti (ühenduspunkti) ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta (nt liitumisleping; tehnilised tingimused; piiritlusakt; elektrienergia kasutamise leping vms);
3) kontrollmõõtmiste aruanne.
(2) Tehnilise kontrolli teostaja peab enda poolt väljastatavate elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli aruannete ja tunnistuste koopiad arhiveerima.
[RTL 2002, 93, 1448; jõustunud- 31.08.2002]
§13. Nõuetekohasuse tõendamine
(1) Pärast puuduste kõrvaldamise järelkontrolli koostab tehnilise kontrolli teostaja vajadusel uue aruande või kinnitab elektripaigaldise omanikule väljastatud aruandel ja enda aruande koopial kirjalikult puuduste kõrvaldamist ning näitab otsuse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseks.
(2) «Elektriohutusseadusega» kehtestatud nõuetele vastavuse korral väljastab tehnilise kontrolli teostaja mõistliku aja jooksul «Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse».
(3) Otsest ohtu põhjustavate või oluliste puuduste (vt lisa 6) korral «Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust» ei väljastata.
(4) Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva või korralise või erakorralise tehnilise kontrolli aruandega. Tunnistusel paranduste ja muudatuste tegemine ei ole lubatud. Vajadusel asendab tunnistuse välja andnud tehnilise kontrolli teostaja selle uuega ning võtab kehtetu tunnistuse originaali tagasi.
§14. Korralise tehnilise kontrolli tähtajad
(1) Kehtetu.
(2) Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrollina mõisteti «Elektriohutusseaduse» (RT I 1999, 29, 403) tähenduses elektripaigaldise hindamist ja tõendamist.
(3) Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrollina mõisteti «Elektriohutusseaduse» (RT I 1999, 29, 403) tähenduses elektripaigaldise korralist kontrolli.
Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 35
ehitis (selle osa)
aadressil Tänav nr 00, Küla/Linn/Vald/Maakond
…tüüpi inspekteerimisasutus Asutuse nimi akrediteerimistunnistusega nr … tõendab, et nimetatud ehitise elektripaigaldises on 00.00–00.00.2002. a tehtud kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll.
Elektripaigaldis vastab kehtestatud nõuetele ja selle võib ettenähtud otstarbel kasutamiseks pingestada.
Tunnistus on välja antud «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) alusel ja kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruandega.
Välja antud 00.00.2002
Tunnistuse nr 000 - 2
tüüpi inspekteerimisasutus Asutuse nimi akrediteerimistunnistusega nr …tõendab, et nimetatud ehitise elektripaigaldises on 00.00–00.00.2002. a tehtud korraline tehniline kontroll.
Elektripaigaldis ja selle käit vastavad kehtestatud nõuetele. Tunnistus on välja antud «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) alusel ja kehtib koos elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruandega.
Majandusministri 28. juuni 2002 a.
määruse nr 35 lisa 3
ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEVA
TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE
(NÕUETEKOHASUSE TUNNISTUSE LISA)
nr 000-1
Omaniku nimi ja kontaktandmed
Ehitis või selle osa määratlus
Uus elamu, renoveeritud büroohoone, pangahoone 1-3 korrus, tootmishoone vasak tiib, alajaam eluhoones jne
Elektripaigaldise osised, mida kontrolliti
a/j trafo, mp jaotla, maakaablid, liitumiskilp, sisestuskilp, elamu / büroohoone el paigaldis jne
Liitumisdokument
Liitumisleping /tehnilised tingimused /piiritlusakt vm
Liitumispunkt / ühenduspunkt
Toitepinge(d)
Toitejuhistik (süsteem, mark, pikkused)
Peakaitseseade (tüüp, nimivool)
Elektripaigaldise hindamise alusnormid
EEI 3: 1994 ; EEE 6.väljaanne…
Elektripaigaldise projekteerija,
Eritegevusalade registri registreeringu nr
Elektripaigaldise ehitaja,
Kontrollmõõtmiste teostaja,
Akredit. labori nimi ja tunnistuse nr
Elektripaigaldise käidukorraldaja, telefoni nr
Tehnilise kontrolli teostaja, eritegevusalade registri reg nr, töötaja ametinimi/ nimi
Elektripaigaldise ülevaatuse aeg
Juuresolija(d)
VVm - Vabariigi Valitsuse määrus;
MJMm - majandusministri määrus;
EOS – “Elektriohutusseadus;
EEI - eeskiri “Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised”;
EEE - “Elektriseadmete ehituse eeskirjad” (NSVL Energeetika ja elektrifitseerimise ministeerium).
HD637 - Euroopa harmoniseerimisdokument HD 637 S1:2002 “Tugevvoolupaigaldised vahelduvpingele üle 1kV “
Nõuetele vastavuse hinnangu tähised:
“V” – vastav ; “M” – mittevastav; “O” – oluline puudus; “OO” – otsene oht; (tunnistust ei väljastata; esitatakse teatis Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile); “X” – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada.
Märkused, selgitused
ehitaja deklaratsioon
visuaalkontrolli protokoll
visuaalkontrolli leht
EEI 3 p.611
kaitsejuhtide katkematus
EEI 3 p.612.2
potentsiaalijuhtide katkematus
EEI 3 p.612.3
kaitse rakendusaja kontroll
EEI 3 p.612.6
rikkevoolukaitselüliti kontroll
a/j kõrgepinge osa kontr. dokum.
EEE 4.2
trafode reviis
VVm 41:97
kasutatud normdokumentatsioon
jooniste piisavus
EEI 3 p.514.5.1
paigaldise vastavus projektile
Kaetud tööde aktid, joonised
VVm 182:97
maandusseade
kaabelküte
EEI 3 p.802.5
ristumised, asetused
kaablimuhv
Seadistustööde aktid
kaitseseadmete sättevoolud
Seadmed, materjalid
käidukorraldaja olemasolu
EOS § 16 p 3
käidukorraldaja pädevusnõudele vastavus
MJMm 36:99
hoolduskava (-juhend)
Kaitse otsepuute eest
katted ja kestad
puuteküündivus
lisakaitse RVKL
Kaitse kaudpuute puhul
413.1; 533.1
Kaitseisolatsioon
elektriline eraldus
Kaitse kuumustoime eest
tuleohu eest
põletuste eest
liigkuumenemise eest
Liigvoolukaitse
433; 533
434; 533
kokkusobitamine / selektiivsus
RVKL sobitamine liigvoolukaitsega
RVKL omavaheline selektiivsus
kõrgepingevõrkude maaühendus
pikse-ja lülitusliigpinged
45; 535
Välistoimete arvestamine
elektrilöögi eest
tulekahju eest
Elektriseadmete valik
(sh valgustid; pistikupesad; lülitid; jne)
kaitseklass / IP
lülitusaparaatide tähistamine
vastastikune toime
juhistike liigid, paigaldusviisid
juhistike sh N- ja PE-juhtide tähistamine
koormatavus
juhtide ristlõigete vastavus
pingelangu hindamine
elektrilised liited
tule leviku ohu vähendamine
muude seadmete lähedus
hooldusvõimaluste arvestamine
tarvitid
valmistaja juhiste järgimine paigaldamisel
tähistused, skeemid
Jaotlad ja jaoturid
katted ja kestad, IP
PEN-juhi hargnemine
546.2.3
PEN-juhi tähistamine
N- ja PE-juhtide tähistamine
juhistike tähistamine
juhtide ühendamine jaoturiga
jaoturite kaitselahutus
jaoturite teenindusruum
erinõuded üle 63A
tavaisikute kasutuses olevad
elektriruumides paiknevad
skeemide vastavus tegelikkusele
Maanduspaigaldised, kaitsejuhid
kaitsemaandus /maandustakistus
kaitsejuhid
maandusjuht / mm²
kaitse-ja talitusmaanduse ühitamine
peapotentsiaaliühtlustusjuhid / mm²
lisapotentsiaaliühtlustusjuhid / mm²
infotöötluspaigaldiste maandamine
Õhuliinid pingega kuni 1000V
Fiidri tähistus (märgistus)
Juhtmete asetus, vahekaugused
EEE 2.4.19…
Juhtmete jätkamised, hargnemised
EEE 2.4.14…
Mastid, toed, tõmmitsad, vundam.
EEE 2.4.27…
Mastide numeratsioon ja märgistus
EEE 2.4.6
Isolaatorid, traaversid, kinnitused
EEE 2.4.23…
Maandus, maandustakistus
EEE 2.4.25…
Aparaadid, kilbid
EEE 4.1.8…
Arvestuspunktid
EEE 4.1.29
Ristumised, gabariidid, lähenemised
EEE 2.4.36…65
Ristumine kommunikatsioonidega
EEE 2.3.85..101
Tehnilised näitajad: Ik, U%
Mastalajaamad
Trafo paigutus
EEE 4.2.127
Trafo(de) ühendused KP poolel
EEE 4.2.22
Trafo(de) ühendused MP poolel
EEE 4.1.14…
EEE 1.4.14
Lahklüliti(te) lukustus, blokeering
EEE 4.2.24
Masti konstruks, toed, tõmmitsad
EEE 4.2.133
Väljuvate MP fiidrite tähistus
EEI 4.8
Üle 1000 V jaotlad ja alajaamad
Joonised , kohapealsed skeemid
EEI 4.7
EEE 1.128…
Teenindusalad
Operatiivblokeeringud
Juhtide liidete sobivus
Kaablite jätkamine ja otsamine
Kaablirajatised
Kõrgpingeühendused
Trafo(de) paralleeltöö
Trafo(de) ühendused (m/p; k/p)
Trafode paigutus, mõõdikud
EEE 4.2.28
Omatarbeahelad
Ehituslik osa (ventilatsioon, uksed, gabariidid)
Õhuliinid pingega üle 1000V
Fiidri tähistus
Juhtmete asetus, gabariidid
EEE 2.5.38…
Liinide hargnemised, üleminekühendused
EEE 2.5.82…
Mastid, toed, tõmmitsad, vundamendid
EEE 2.5.87…
EEE 2.5.15
Isolaatorid, traaversid
EEE 2.5.58…
EEE 2.5.63…
Lülitid, lülitusseadmed
EEE 2.5.128
Liitumispunkt, kilbid
EEE 2.5.129
EEE 2.5.104…
Kaabelliinid pingega kuni 220kV
Kaablite paiknemine üksteise suhtes
EEE 2.3.86
Kaabli(te) otsad (muhvid),
EEE 2.3.65…70
Maandamine, maandustakitus
EEE 2.3.71…75
Kaabli(te) trassi märgistus
EEE 2.3.23…24
Kaabli(te) katted pinnases
EEE 2.3.83
Tehnilised näitajad, Ik
kohtkindlad elektriseadmed
lülitus- ja juhtimisseadmed
elektriseadmete IP
kaitseviiside rakendamine
701.471
kerise standard/paigaldus
elektriseadmete kaitseaste
vastavus kuumuskindlusele
Basseiniruumid
702.471
lülitus-ja juhtimisseadmed
Ehitus-, remondi- ja lammutuspaigad
toite automaatne väljalülitamine
704.471
piiratud madalpinge kasutamine
kuni 32A pistikupesade kaitse
seadmete IP (reeglina IP 44)
Põllundus- ja aiandusehitised
SELV ahelad
pistikupesade kaitse RVKL
seadmete IP
Ahtad juhtivad paigad
käsitööriistade kaitse
käsivalgustite kaitse
kohtkindlate seadmete kaitse
toiteallika paiknemine
täielik otsepuutekaitse
II klassi seadmete kasutamine
pingekadu
Ravi- jm. meditsiiniruumid
SELV ja PELV süsteemid
otsepuutekaitse
kaudpuutekaitse
…TN-süsteemid
…IT-süsteemid
…lisapotentsiaaliühtlustus
413.1.6
…plahvatusoht
…tähistamine
…dokumenteerimine
juhtide valik ja paigaldamine
maandamine ja kaitsejuhid
…valgustirühmade juhistik
…IT-susteemi trafod
…3. rühma pp. juhistikud
…toiteallikad
…turvavalgustus
…muud turvatoitesüsteemid
kasutuselevõtukontroll
Näitused, esitused ja väljapanekud
Kaitselahutamine
Lahenduslambid
Väikepingetrafod ja –muundurid
Generaatorite otse ja kaudpuutekaitse
551.3.3
Turvatoide
EM taluvus, tööstusruumid
EM emissioon, tööstusruumid
EM taluvus, olme ja bürooruumid
EM emissioon, olme ja bürooruumid
OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE:
Puudub nõutava pädevusega käidukorraldaja
Teostusjoonised on esitamata
Kontrollmõõtmised on osaliselt teostamata
HINNANG: elektripaigaldise nõutekohasuse tunnistus väljastatakse peale puuduste kõrvaldamist.
Allkiri …………………………………….. Kuupäev……………………
Inspektor: Eesnimi Perekonnanimi ( (0) 0000 000 E-post: nimi@nimi.ee
OTSUS: puudused on kõrvaldatud, elektripaigaldisele väljastatakse nõuetekohasuse tunnistus
Allkiri …………………………………. Kuupäev……………………
KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI TÄHTAEG:
ELEKTRIPAIGALDISE KORRALISE TEHNILISE KONTROLLI ARUANNE
nr 00000
Omaniku nimi, kontaktandmed
büroohoone, pangahoone 1-9 korrused, tootmishoone vasak tiib, eraldiseisev alajaam jne
Elektripaigaldise valmimise/renoveerimise aasta
Piiritlusdokument (olemasolu korral)
liitumisleping/tehnilised tingimused/piiritlusakt või liitumispunkt /ühenduspunkt
Toitejuhistik (süsteem, mark või materjal ja ristlõige, pikkused)
Elektripaigaldise käidukorraldaja , telefoni nr
akredit.labori nimi ja tunnistuse nr
EOS - Elektriohutusseadus
elektripersonali (olemasolul) ohuteadlikkus
hoolduskava ja selle täitmine
EOS § 18 lg 1 p 2
joonised, skeemid
EEI4 4.7
dokumentatsioon (mõõtmiste protokollid, kaetud tööde aktid, seadistustööde aktid, seadmete juhendid, žurnaalid, jm)
EOS § 16 p 7
Laiendus-ja ümberehitustööd
kontrolliprotokollid
projekt, joonised, skeemid
kaitsejuhtide terviklikkus
potentsiaaliühtlustusjuhtide /maandusahelate terviklikkus
kaitse rakendusaja /rakendustagatise/ kontroll
rikkevoolukaitselüliti test
Visuaalkontroll
kordusmaandus
potentsiaalide ühtlustamine
kaitseaparatuur
otsepuutevõimalikkus
vastavus välistoimetele
0-ja I-kaitseklassi seadmed
mittevastavused elektripaigaldise ehitamise ajast
koridori laius ei vasta EEE nõuetele, jaotlal puudub teine väljapääs
isiku- jm kaitsevahendid
Eriruumid
vanni- ja dušširuumid
med.ruumid
Üle 1000 V elektripaigaldis
kohapealsed skeemid
tähistused, märgistused, sildid
ühendused, liited
operatiivahelad
ajamite-, lülitite näiturid,
juhtide paiknemine, gabariidid
ehituslik osa (mastid, vundamendid, uksed, väljapääsud jm)
OLULISEMATE PUUDUSTE KOKKUVÕTE :
Puuduvad kontrollmõõtmiste protokollid
Puuduvad elektrilised skeemid ja joonised
JÄRGMISE KORRALISE KONTROLLI TÄHTAEG:
ELEKTRIPAIGALDISE MÕÕTMISTE, TEIMIDE JA KATSETE NÄIDISLOETELU
Elektripaigaldise tüüpmõõtmiste ja -teimide loetelu:
PEN- või null-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll või takistuse mõõtmine;
maanduspaigaldise takistuse mõõtmine;
puutepinge määramine;
kaitseseadmete rakendumise kontroll;
trafode ja teiste toiteallikate reviisid.
Elektripaigaldise erimõõtmiste ja -teimide loetelu:
Pinnase eritakistuse mõõtmine.
Põranda- ja seinapindade isolatsiooniomaduste määramine.
Katseväikepingeahelate ja kaitseeralduse kontroll.
Lekkevoolude mõõtmine.
Puutevoolude mõõtmine.
Liigpingeteimid.
Kondensaatorseadme absorptsioonisuhte mõõtmine.
Elektripaigaldise elektromagnetlise ühilduvuse mõõtmiste ja katsete loetelu:
toitevõrgu häirete mõõtmine;
elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade mõõtmine;
indutseeritud häirete ja uitvoolude mõõtmine;
staatilise elektri taseme ja taluvuse määramine;
impulssliigpingesummutuse omaduste määramine.
ELEKTRIPAIGALDISE MÕÕTMISTE, TEIMIDE JA KATSETE DOKUMENTEERIMINE
Kokkuvõtvas aruandes peavad olema fikseeritud:
mõõtmisi teostanud labori ja/või tema alltöövõtja nimi;
labori akrediteerimistunnistuse number;
mõõtmisi teostanud ja protokolli kontrollinud töötajate nimed ja nende allkirjad;
ehitis ja selle aadress, kus asub mõõdetud elektripaigaldis;
ehitise omaniku nimi;
mõõtmiste läbiviimise aeg või ajavahemik;
loetelu teostatud mõõtmistest ja vastavate protokollide numbrid ning lehekülgede arv;
olulisemad mõõtmiste käigus avastatud normsuurustele mittevastavused.
Üldandmed mõõtmiste, teimide ja katsete protokollides:
protokollide viite- ja järjekorranumbrid;
mõõte-, teimi- ja katseseadmete tüübid;
mõõte-, teimi- ja katseseadmete kalibreerimistähtaeg;
mõõte- ja katsemetoodikate nimed ja numbrid;
mõõtmisi teostanud töötajate nimed ja nende allkirjad;
ehitise elektripaigaldise mõõdetud osa määratlus.
1. OTSESE OHU NÄITED
Otsest ohtu põhjustavad näiteks järgnevad elektriseadme või elektripaigaldise kehtivatele nõuetele mittevastavusest tulenevad puudused ja rikked:
•seadme kest on ohtliku puutepinge all;
•pistikupesa kaitsekontakt on ühendatud faasijuhiga või elektriseadme kaitsejuht on valesti ühendatud;
•elektriseadme või -paigaldise pingestatud osad on mitteküllaldase puutekaitse tõttu puudutatavad;
•elektriseadme või -paigaldise puutekaitseta osad on pingestatud ahelatest puudulikult eraldatud;
•on tekkinud ilmne tule- või plahvatusoht.
2. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata uuele või renoveeritud elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistust
1. Puudused otsepuutekaitse realiseerimisel:
1.1. Isolatsioonitakistus on alla kehtestatud normi;
1.2. Katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest.
2. Puudused kaudpuutekaitse realiseerimisel:
2.1. Ei ole tagatud kaitse rakendumine ettenähtud aja jooksul;
2.2. Puudub kohustuslik rikkevoolukaitselüliti;
2.3. Peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
2.4. Kaitseväikepinge või kaitseeraldatud ahelad ja/või toiteallikas ei vasta nõuetele.
3. Kaitselahutus ei vasta nõuetele.
4. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
4.1. Ahelal puudub liigvoolukaitse;
4.2. Liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
4.3. Jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.
5. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane.
6. Elektriseade pole ilmselt standardikohane (endavalmistatud vm) või paigaldamisel pole arvestatud välistoimeid (IP jm).
7. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta nõuetele.
8. Turvavalgustuse ja -toitesüsteemides on olulisi puudusi.
9. Puudub elektritööettevõtja deklaratsioon elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.
10. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele mittevastavaid mõõtetulemusi.
11. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.
12. 1. ja 2. liigi paigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud pädevat käidukorraldajat.
3. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata elektripaigaldise ja selle käidu nõuetekohasuse tunnistust
2.1. Ei ole tagatud kaitse nõuetekohane rakendumine;
2.2. Nullimine või peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
2.3. 0-klassi ja I-klassi seadmete mittenõuetekohane kooskasutamise võimalus.
3. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
3.1. Ahelal puudub liigvoolukaitse;
3.2. Liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
3.3. Jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.
4. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane (paigaldises EEI kehtivuse korral).
5. Elektriseadme paigaldamisel pole arvestatud välistoimeid (IP jm).
6. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta ehitamisaegsetele nõuetele.
7. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele mittevastavaid mõõtetulemusi.
8. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.
9. 1. ja 2. liigi paigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud pädevat käidukorraldajat.
10. Puudub käidukava.
11. Sõltuvalt paigaldisest puuduvad hädavajalikud kaitsevahendid.
Metaandmetes akti andja majandus- ja kommunikatsiooniminister asendatud majandusministriga.

References: § 27
 § 27

§3

§4
 § 21

§5

§6

§7
 § 16

§8
 § 16

§9

§10
 § 27

§11
 § 26

§12
 § 21
 § 21

§13

§14
 § 16
 § 18
 § 16