Source: http://docplayer.es/1045412-Experiencias-y-perspectivas-central-nuclear-vandellos-ii-2014-2015.html
Timestamp: 2017-04-23 21:58:39+00:00

Document:
Experiencias y Perspectivas Central Nuclear Vandellós II - PDF
Experiencias y Perspectivas Central Nuclear Vandellós II
Download "Experiencias y Perspectivas Central Nuclear Vandellós II 2014-2015"
María Nieves Serrano Blanco
1 Sociedad Nuclear Española Experiencias y Perspectivas Central Nuclear Vandellós II Madrid. Marzo 20152 Índice 1. Seguridad 2. Producción 3. Experiencia Operativa Perspectivas para el Herramientas para la gestión de incidencias Fuga del circuito 1º al 2º (ODM)3 Seguridad 4 1.1. Notificables Para las centrales nucleares en explotación, los requisitos de notificación de sucesos al CSN se detallan con precisión en la Instrucción IS-10 del Consejo de Seguridad Nuclear "Criterios de notificación de sucesos de las centrales nucleares españolas, plazo de comunicación en función del tipo de suceso, la información a facilitar, el formato de notificación, los criterios por los que se debe notificar, etc Un suceso notificable no tiene porqué ser un incidente operativo: Puede ser la actuación de un sistema de seguridad, actuación positiva como el arranque de un generador diesel. Alimenta una base de datos de experiencia operativa Notificables CNV A.Registros B.Salud y seguridad laboral C.Vertidos D.Especificaciones de Funcionamiento E.Operación F.Sistemas de seguridad G.Otras situaciones de riesgo H.Sucesos extremos TOTALES 95 1.1. Sucesos notificables N /01/2014 Se ha producido la Pérdida de Suministro Eléctrico Exterior "PSE" en la barra eléctrica 6A (tren A), durante la instalación de un registrador en una de las cabinas de la barra. El Generador Diésel de Emergencia "A" ha arrancado y acoplado a la barra, alimentando en secuencia correcta a los equipos N /01/2014 Se ha producido la parada automática del reactor por pérdida de la línea eléctrica de 400 KV. El sistema de protección ha actuado correctamente. El motivo ha sido la actuación de las matrices de disparo del GP al activarse los 1 relés de protección diferencial, debido posiblemente a las fuertes rachas de viento en la zona. N /03/2014 Durante el proceso de revisión de los análisis de notificabilidad derivados de los últimos sucesos ocurridos, se ha detectado que el análisis de notificabilidad realizado en su día del suceso de apertura de los interruptores de disparo del reactor, ocurrido el 9 de Diciembre de 2013 durante las operaciones de recarga, con la planta en Modo 5 y con las barras totalmente insertadas, no contempla adecuadamente los requisitos de notificabilidad establecidos en la IS-10, al concluir que no se requería la emisión de un Informe de Notificabilidad de 24h basando su argumentación en la documentación de referencia utilizada habitualmente para clarificar dudas de la IS-10. Con este informe se notifica dicho suceso, corrigiéndose la deficiencia administrativa tan pronto ha sido detectada. 6 1.1. Sucesos notificables N /05/2014 Se notifica, a juicio del explotador, que a las 00:00 horas del 16 de mayo de 2014 se ha iniciado el periodo contemplado en la convocatoria de huelga de los trabajadores de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) en el centro de trabajo de la Central Nuclear de Vandellós II. Las fechas de la misma y los servicios mínimos son los contemplados en la Orden Ministerial IET/798/2014 de 13 de Mayo. El cumplimiento con los servicios mínimos garantiza la no afectación de la huelga a las condiciones de operación de la central o a su seguridad. N /07/2014 Se ha producido la parada automática de la Planta por pérdida de la línea eléctrica de 400KV. El sistema de protección del reactor ha actuado correctamente. La causa más probable del suceso ha sido la caída de un rayo 2 en la línea de 400KV, que ha provocado la actuación del relé Buchholz del Transformador Principal, que a su vez ha activado las matrices de disparo del Generador Principal. N /08/2014 Tras la finalización de la ejecución del requisito de vigilancia de los canales de temperatura, y al restablecer los controles en automático, se superan los valores de los parámetros condición límite de operación de las ETF s de alto nivel, en un 0,7 % y baja presión del presionador, en un 0.3 Kg/cm2 durante un tiempo inferior a 5 minutos. Este hecho no ha supuesto ningún riesgo para el personal ni para el medio ambiente.7 1.1. Sucesos notificables Día Fuertes tormentas en la zona El día a las 16:42 se produce falta bifásica debido a la caída de un rayo a unos 44.1Km desde Riba-Roja durante una tormenta. Teledisparo y posterior renganche a los cuatro (4) segundos de la línea, genera la orden de apertura del interruptor de alimentación al TAE y la orden de Transferencia Rápida (TARSI). La TARSI tiene un permisivo que impide que la transferencia se complete con el cierre del interruptor sino dispone del mismo. Al no producirse TARSI ocasionó una PSE en la Barra 6A lo que generó la señal de arranque del Generador Diésel de Emergencia A para mitigar la falta de suministro eléctrico en dicha barra. El GD A arrancó iniciando según diseño, la secuencia de arranque y acoplamiento de los equipos afectados. El día a las 17:21 dispararon dos líneas de 110 kv y un transformador en la Subestación de Vandellós. Coincidiendo con estos eventos se produjo una oscilación en las tensiones e intensidades de la red de 400 kv. El desequilibrio en las intensidades de fase de la línea de 400 kv provocó el paso de intensidad por la conexión del neutro del Transformador Principal. Durante este incidente se activó indebidamente la señal de disparo procedente del relé Buchholz y/o de las válvulas de sobrepresión provocando el disparo del reactor por disparo de turbina. N Parada automática del reactor por pérdida de la línea eléctrica de 400kV. El sistema de protección del reactor actuó correctamente. Previamente, a las 16:42 horas del mismo día 10 de Octubre de 2014 se había perdido la línea de 220kV. Los Generadores Diésel de Emergencia "A" y "B", y el Generador Diésel Esencial GD-N han arrancado y acoplado a las barras de Salvaguardias y Centros de Distribución respectivos, alimentando en secuencia correcta. N Pérdida de Suministro Eléctrico Exterior "PSE" en la barra eléctrica 6A (Tren A), debido a fenómenos meteorológicos adversos en la zona (tormenta con fuerte aparato eléctrico). El Generador Diésel de Emergencia "A" ha arrancado y acoplado a la barra, alimentando en secuencia correcta a los equipos.8 1.1. Sucesos notificables Prealerta de emergencia L Hospitalet de l Infant, 10 de octubre de La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, notificó al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 17:21 horas se produjo una parada automática de la planta por la pérdida del suministro eléctrico exterior de 400 KV y 220KV, debido a la fuerte tormenta registrada en la zona. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central, la indisponibilidad de ambas líneas llevó a declarar la prealerta de emergencia, si bien la línea de 220KV fue recuperada en 4 minutos tras la declaración de la Prealerta. Los sistemas de protección y los de alimentación segura de la instalación han actuado correctamente y la planta se llevó a parada segura. La prealerta fue desactivada a las 18:45 horas. La central volvió a conectarse a la red eléctrica el domingo 12 de octubre a las 21:30 horas.9 ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN NATURAL Disponer de un foco frio. (Generadores de vapor) Disponer de un foco caliente.(núcleo reactor) Disponer de una diferencia de cotas, siempre el foco caliente en la cota inferior (aprox. 4 m en CNV II) La fuerza de impulsión que produce la convección natural es la diferencia de densidad del refrigerante entre las secciones del circuito por las que asciende y aquéllas otras por las que desciende. El refrigerante se calienta al pasar por el núcleo y su densidad se reduce. Al abandonar el núcleo se enfría y su densidad aumenta. El efecto neto de la diferencia de densidad ha de igualar y superar las pérdidas por fricción. La Circulación Natural fue establecida en 5 min con un salto de temperatura de 22,8 ºC (316,4 ºC en Rama Caliente y 293,5 ºC en Rama Fría) iniciándose un enfriamiento controlado de aprox. 15 ºC/h. Antes de las dos horas se restableció la circulación forzada mediante la puesta en marcha de una de las bombas principales, estabilizándose la temperatura del primario en aprox. 290 ºC (condiciones estables de ESPERA CALIENTE).10 1.1. Sucesos notificables N Se produce transitorio eléctrico debido a una fuerte tormenta en la zona, que provoca la malfunción de varios equipos, entre otros los transmisores LT-911 y LT-913, de nivel del Tanque de Agua de Recarga que tributan en la lógica de Señal de "Transferencia semiautomática a sumidero de la contención". Una vez confirmado por mantenimiento Instrumentacion la imposibilidad de recuperar los transmisores afectados enel plazo establecido enla acción de la ETF afectada, se aplica la CLO Se informa en el informe 24 h. de los criterios E-1 por haber variado la potencia en más de 20 % como consecuencia de la reducción de carga en aplicación de las ETF s hasta el momento de recuperar el primero de los transmisores. Adicionalmente y tras el reanalisis de la interpretación inicial de las ETF s, se llega a la conclusión que se ha incurrido en incumplimiento de la Condición Lìmite de Operación y de su acción asociada, motivo por el que se incorpora el criterio D-3. El 4 de Diciembre se recibe inspección reactiva por parte del CSN en la que se exponen todas las actuaciones del titular referentes a esta incidencia y se atiende, a su vez, a las cuestiones relacionadas con las últimas incidencias relacionadas con las condiciones meteorològicas adversas. Se clasifica este suceso como INES 1 por afectar al area de Defensa en Profundidad con un suceso que supone haber estado operando fuera de los límites operacionales establecidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. (La capacidad de respuesta a accidentes se ha mantenido entodo momento). N A las 14:59 horas del día 3 de febrero de 2015 se produce disparo monofásico de la línea Garraf- Vandellós, con posterior reconexión automática, que provoca una perturbación en la línea de 400 KV. Esto provoca la activación de la lógica de protección por relé Buchholz del Transformador Auxiliar de la Unidad (TAU), 4 causa de la apertura de los interruptores de acoplamiento de CN Vandellós II a la Red de 400 KV, con la consiguiente parada automática del Reactor.11 1.2. Accidentalidad. Índice de frecuencia general en Vandellòs II Evolución ANAV 3, % EE. CC. 4,14 3,05-26,3 % TOTAL Personal PROPIO y AJENO 3,88 2,14-44,8 % 35,00 EVOLUCIÓN INDICE DE FRECUENCIA GENERAL CN VANDELLÓS II ÍNDICE DE FRECUENCIA 30,00 27,9931,45 25,00 20,00 13,68 15,00 10,80 10,00 8,58 4,71 9,58 3,45 3,20 5,00 7,17 4,33 3,40 3,88 4,17 3,77 3,29 3,25 4,14 0, ,05 0,00 2,14 IFG PERSONAL ANAV IFG PERSONAL EE.CC. IFG GLOBAL-ANAV + EE.CC. 12 1.3. Supervisión por el CSN (SISC) NINGUN HALLAZGO MAYOR QUE VERDE INDICADORES EN VERDE13 Producción 14 Pot. Electr. Bruta (MWE) Experiencias y perspectivas Central Nuclear Vandellòs II EVOLUCIÓN POTENCIA ELÉCTRICA BRUTA Parada automática por pérdida de la línea eléctrica de 400KV Parada automática por pérdida de la línea eléctrica de 400KV Parada automática por pérdida de suministro exterior Bajada de carga por fallo en instrumentación de Parada automática por pérdida de la línea eléctrica de 400KV FALTA FALTA DESEQU. DESEQU PROT DIF RELE BUCHOLTZ TP RELE BUCHOLTZ TP RELE BUCHOLTZ TAU SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS, EL SISTEMA ES MAS SENSIBLE A TRANSITORIOS DE RED, TIENE MUCHA MAYOR CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO, ACTUALMENTE PROTEGIDOS DE SOBREACTUACIÓN POR TEMPORIZACIÓN Y EXTENSIÓN A TODAS LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS RELACIONADAS CON LOS TRANSFORMADORES CON EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE SOPORTE. PLAN DE ACCIONES PARA R20.15 Experiencia Operativa 2014 16 Resultados Peer Review C.N. Vandellós II Área de Mejora 4 en áreas funcionales 10 en áreas transversales 5 Prácticas Beneficiosas 3 SOER s requieren atención Sin áreas de mejora en Cultura de Seguridad No se ha identificado ningún área de mejora adicional a las identificadas por nuestro propio proceso de autoevaluación si bien, se nos recomienda un mayor compromiso y liderazgo en las acciones encaminadas a la mejora de estas áreas. Asimismo se considera que los rasgos de nuestra cultura de seguridad están al nivel adecuado como para no abrir área de mejora adicional.17 Recarga 2018 4.1 Recarga 20 Desde el 25 de abril al 7 de junio. (43 días). Sustitución de la cabeza de la vasija. Renovación de las protecciones eléctricas. Inspecciones de los tubos guía de las barras de control. Sustitución de 64 elementos combustibles. Actividades para la identificación y resolución de la fuga del 1º al 2º. 19 RECARGA 20 HR-2 IDENTIFICAR M ODIFICACIONES DE DISEÑO (PCD s) DE LA RECARGA DIRECTOR SERVICIOS TÉCNICOS -15,5M a -13,5M RECARGA 20 HR M a -7M PREPARACIÓN DE Ots (M ODIFICACIONES DE DISEÑO) JEFE M ANTENIM IENTO ESTADO DEL HITO CUMPLIDO NO CUMPLIDO EN CURSO NO INICIADO CALIDAD DEL HITO HITO VARIADO20 1 2 321 Esta es la cuarta fase de preparación de recarga realizada con la matriz de hitos de preparación de recargas recogidos en la guía EPRI que es la referencia internacional, adoptada incluso por el INPO en sustitución de la ya obsoleta guía AP-925. Funcionar según el proceso descrito en la guía proporciona una mejora continua debido a la fase final de crítica post-recarga. Lo importante es que, para esta recarga 20: Los hitos en rojo están perfectamente identificados 1 2 Preparación de trabajos: Mejoras en roles y responsabilidades (Preparador vs ejecutor) Cambios informáticos. Periodo de huelga. Hitos relacionados con las Modificaciones de diseño. 3 Organigrama nominal de recarga. (análisis de cambios en roles y adaptación a convenio) Disponemos de planes de recuperación para cada hito en rojo.22 Perspectivas 2015 23 Perspectivas 2015 Gestión de trabajos. Fiabilidad de equipos. Configuración. Materiales y servicios. Compromiso con el plan de acciones. Sostenibilidad de las líneas de actuación en nuestro Sistema de Gestión para la mejora de nuestro funcionamiento. Plan actuación Refuerzo de la Seguridad. Cumplir con el plazo de las actuaciones. Liderazgo, compromiso y sentimiento de propiedad. Trabajar de una forma segura. Adherencia al programa. Defensa en profundidad de la seguridad en parada.24 Herramientas para la gestión de incidencias. Fuga del circuito 1º al 2º. (ODM)25 Programa de Acciones Correctivas Programa de soporte al Proceso de identificación y resolución de problemas. Identificación, Categorización, evaluación, priorización, resolución, seguimiento y eficacia Se detecta fuga del primario al secundario en el Generador de Vapor B 26 Reunión alineamiento Incidencia (PAC) Nuestra misión Hacer lo correcto POSIBLES ESCENARIOS 1 l/h 5 l/h 10 l/h Procedimiento Administrativo PA-183 Basado en mejores prácticas (EPRI) Fuga de tubos que no cuestiona la operabilidad del GV Procedimientos de Operación con Fallos (POF s) Especificaciones Técnicas (ETF s) 24 l/h Fuga de tubos que cuestiona la operabilidad del GV Procedimientos de Emergencia POE s Plan de Emergencia Interior (PEI) Accidente de rotura de tubos Consulta de la Experiencia operativa Toma de decisiones operacionales (ODM)27 Equipo de Resolución de Incidencias (ERI) Condiciones Anomalas (CA) Creación de Equipos de Resolución de Incidencias para responder a desafíos o sucesos operativos que son de compleja resolución y que requieren de la colaboración de un equipo de trabajo multidisciplinar. Proceso para el control de las desviaciones que puedan afectar a las Bases de Licencia, a las bases de diseño de estructuras, sistema y componentes relacionados con la seguridad nuclear, a la interpretación de la normativa aplicable u otras condiciones preceptivas, mediante la identificación, evaluación, establecimiento de medidas compensatorias (si aplica) y acciones para la corrección de la desviación y su posterior cierre. Planificación posible parada Actividades para identificación, resolución, análisis de causas Precauciones adicionales y específicas desde el punto de vista radiológico Toma de decisiones operacionales (ODM) TOP 10 Herramienta práctica para permitir a todos los profesionales que trabajan en las centrales de ANAV, ejercer la expectativa de enfoque operativo, priorizando en todo momento las actividades que contribuyan a la resolución de alguno de los temas incluidos en el Top-10 en las que pueda desempeñar una labor. Rigor en el cálculo del parámetro que marca los pasos a seguir y método de seguimiento 28 Toma de Decisiones Operacionales Operational Decision Making (ODM) 1.- ODM? 2.- Nuestra caja de herramientas29 Frecuencia de las decisiones Experiencias y perspectivas Central Nuclear Vandellòs II ODM? CDM Responde la condición a las características del tipo 2? TIPO 1 Decisiones del Jefe de Turno y del personal de Sala de Control utilizando los procedimientos aprobados ODM TIPO 2 Decisiones de ingeniería, mantenimiento, jefe de Operación y Director de planta EDM TIPO 3 Decisiones Comité de dirección y junta administradores Normalmente en el Turno Normalmente Días / semanas Normalmente Semanas / meses Tiempo30 1. ODM? Debe involucrarse al equipo de dirección? Se mantiene la planta operando con cuestiones sin resolver? Preguntas a responder ante una situación determinada Existe reducción en los márgenes / barreras de seguridad o fiabilidad?31 2. Nuestra caja de herramientas 1. Designar un MODERADOR 2. Disponer de un proceso sistemático para la toma de decisiones operacionales 3. Empezar con algunos minutos de trabajo individual 4. Designar un abogado del diablo 5. Crear un grupo multidisciplinar, todos serán escuchados 6. Contar solo con expertos es peligroso 7. Gestionar la dinámica del grupo, personal complicado etc 8. Visualizar las opciones-decisiones en una MATRIZ 9. La decisión final: Adoptada por el lider. 32 2.1. El moderador El Moderador asegura que los temas individuales o de equipo no tienen una influencia negativa en el proceso de Decisión. El Moderador no participa en la decisión. El Moderador está especialmente entrenado para facilitar los procesos de equipo. Su papel está definido en la descripción del proceso de Toma de Decisiones Operacionales. El Moderador dirige las reuniones de Toma de Decisiones Operacionales y redacta las notas de la reunión. 33 2.2. Un proceso sistemático El proceso de Toma de Decisiones Operacionales está descrito en un procedimiento interno. La ejecución de procesos de ODM forma parte del programa de formación de los managers. Se dispone de lista de chequeo para asegurar que el proceso de ODM sigue la sistemática adecuada. Las responsabilidades y roles están establecidos en el procedimiento. Cada ODM debe ser documentado. 34 2.3. Trabajo y reflexión individual El trabajo individual evita el efecto seguir al lider El proceso de ODM empieza con unos minutos de trabajo individual. Cada participante del ODM analiza la información disponible para crear su propia opinión del caso. Cada participante deberá tomar nota de su propia opinión. Cuando empiece el trabajo del grupo deberá conocerse la opinión de cada participante. 35 2.4. Abogado del diablo El abogado del diablo garantiza que no se tomen decisiones equivocadas debido a consideraciones de jerarquía. La labor del abogado del diablo consiste en cuestionar las cosas preestablecidas y mantener una actitud cuestionadora. El papel del abogado del diablo está definido en el proceso, aceptado por la dirección y reforzado por el moderador. 36 2.5. Matriz de visualización La capacidad de recordar del cerebro humano es bastante limitada ( 7 items?). Las correlaciones y opciones deben ser visualizadas. Una buena manera de visualizar es haciendo uso de una matriz para la toma de decisiones. La visualización corre a cargo del moderador. Un ejemplo de visualización, la matriz FORDEC.37 2.5. Matriz de visualización 38 2.6. Responsabilidad del lider Las responsabilidades están reguladas en el procedimiento. La persona designada como líder del equipo de ODM, como responsable toma la decisión después de la ejecución del proceso de ODM, de escuchar la opinión de los participantes, del análisis de la situación y en base a consideraciones de seguridad como la máxima prioridad. La decisión será documentada por el moderador y firmada por el líder como persona responsable y aprobada por el Director. El plan de acción incorporará las responsabilidades asignadas.39 Establecido PLAN DE ACCION en función de la experiencia operativa consultada donde se han priorizado criterios radiológicos. Responsabilidades perfectamente asignadas. Seguimiento estricto y con rigor del parámetro que marca los pasos del PLAN DE ACCION. Abierta condición anómala que concluye que existe un elevada expectativa de operabilidad del componente afectado y recoge las acciones necesarias para su resolución Realizada comunicación por los mecanismos habituales, INTRANET, INFOANAV Se dispone de una Planificación para potencial PARADA FORZOSA. En el disparo de Octubre, con la fuga estabilizada en un valor aproximado de 2 l/h de fuga, previsiblemente por movimiento de CRUD o alguna pequeña partícula y taponamiento del pequeño poro, la fuga ya no existe, al encontrarse el parámetro por debajo de los límites de detección. NO OBSTANTE ELPLAN DE ACCION SIGUE VIGENTE.40 Muchas Gracias 40 Documentos relacionados
Núm. 292 Lunes 5 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 129389 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 19172 Instrucción IS-32, de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, Más detalles Implantación de la guía del NEI 09-10 Rev. 1a-A en ANAV
Implantación de la guía del NEI 09-10 Rev. 1a-A en ANAV Ferran Tarrasa, Isabel Mach, Cristina Martínez ANAV Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II 1 Antecedentes En 2008, el CSN envió a las centrales nucleares Más detalles PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO
PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO PROPUESTA DE INFORME FAVORABLE SOBRE LA REVISIÓN Nº 107 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ASCO I 1. IDENTIFICACIÓN 1.1. Solicitud Más detalles INSPECCIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA. INSPECCIÓN TRAS UNA EMERGENCIA REAL.
Referencia: PT.IV.261 Revisión: 1 Fecha: 25.02.10 Hoja: 1 / 18 INSPECCIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA. INSPECCIÓN TRAS UNA EMERGENCIA REAL. Colaboradores José Manuel Martín Calvarro Miguel Calvín Cuartero Más detalles Entrenando comportamientos en RIESGOS LABORALES
Entrenando comportamientos en prevención DE RIESGOS LABORALES El presente artículo pretende dar a conocer el proyecto acometido por la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E. (ANAV) sobre simulación Más detalles Accidente de Fukushima y Actuaciones en las plantas operadas por ANAV. Abril 2013
Accidente de Fukushima y Actuaciones en las plantas operadas por ANAV Abril 2013 Indice 1. Accidente del 11 de Marzo de 2011 2. Secuencia de hitos relevantes 3. Resultados del análisis y propuestas de Más detalles Implantación de los Comités de Formación en ANAV para la gestión de la formación y consolidación de la metodología SAT
Implantación de los Comités de Formación en ANAV para la gestión de la formación y consolidación de la metodología SAT Daniel Rojo López ANAV drojo@anacnv.com Resumen Para que la formación sea lo más efectiva Más detalles CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Garantía de continuidad y seguridad del suministro eléctrico CECOEL CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO Red Eléctrica presta el servicio esencial para Más detalles MANUAL CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA RED-GRUPO COMPOSICIÓN:
MANUAL CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA RED-GRUPO COMPOSICIÓN: A.) Conjunto de interruptores magnetotérmicos con mando motorizado. B.) Caja de maniobra de mando y protecciones. C.) Conjunto de cableados y conectores. Más detalles PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO. SOLICITUD DE REVISIÓN 59 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE C. N. TRILLO PROPUESTA PME 4-07/05 rev.
PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO CSN/PDT/CNTRI/TRI/1205/145 SOLICITUD DE REVISIÓN 59 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE C. N. TRILLO PROPUESTA PME 4-07/05 rev.1 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 Solicitante: Más detalles STRESS TESTS EN LAS CENTRALES NUCLEARES
Energía nuclear, electricidad para todos STRESS TESTS EN LAS CENTRALES NUCLEARES (Con la información disponible hasta el 31 de octubre de 2011) SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS El día 11 de marzo de 2011 tiene Más detalles Nuevos Proyectos Nucleares
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA JORNADA SOBRE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN 2009 ASPECTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Madrid, 8 de abril de 2010 Nuevos Proyectos Nucleares Antonio González Jiménez Director Más detalles Guía de Seguridad 10.9
Guía de Seguridad 10.9 Garantía de Calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de las instalaciones nucleares Madrid, 8 de octubre de 1998 SN CONSEIO DE SEGURIDAD NUCLEAR 0 Copyright Más detalles REGULACIÓN TERMOSTATOS Y PRESOSTATOS. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS Ies Estelas de Cantabria MISIÓN DE LOS TERMOSTATOS
REGULACIÓN TERMOSTATOS Y PRESOSTATOS MISIÓN DE LOS TERMOSTATOS Los termostatos son dispositivos que controlan la temperatura en un determinado punto accionando un control eléctrico (todo o nada), es decir, Más detalles Integración de las expectativas de comportamiento humano en la formación
Integración de las expectativas de comportamiento humano en la formación 20 de septiembre de 2012 1 Integración de las expectativas de comportamiento humano en la formación OBJETIVOS: 1. Exponer la organización Más detalles Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 1.0 Página 1 de 6 1. ajustado ambiental OBJETIVO Proporcionar herramientas metodológicas para el desarrollo, organización, ejecución y evaluación de simulacros, de una forma segura y confiable, Más detalles PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO
PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO (ETF) PME-1/2-05/08, RELATIVAS A LA DEFINICIÓN DEL ILON. 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 Solicitante: Central Más detalles MF1528_3 Control de Centrales Hidroeléctricas (Online)
MF1528_3 Control de Centrales Hidroeléctricas (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL MF1528_3 Control de Centrales Hidroeléctricas (Online) MF1528_3 Control de Centrales Hidroeléctricas Más detalles Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006
Endesa Chile Políticas de Índice 1. PRINCIPIOS 2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1 Organización 2.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 2.3 Planificación Preventiva 2.4 Control de la acción preventiva Más detalles GESTIÓN DE ALARMAS EN LA PLANTA DE OLEFINAS DE TARRAGONA
GESTIÓN DE ALARMAS EN LA PLANTA DE OLEFINAS DE TARRAGONA Salvador Pérez Asturiano REPSOL PETRÓLEO, Refinería de Tarragona ABSTRACT En este artículo se presentan los trabajos realizados para mejorar la Más detalles 9.1 SISTEMA DE POTENCIA ALTERNA (AC). 9.1.1 PROPOSITO DEL SISTEMA
9.1 SISTEMA DE POTENCIA ALTERNA (AC). 9.1.1 PROPOSITO DEL SISTEMA El propósito básico del sistema de potencia alterna es distribuir la potencia eléctrica generada al sistema de potencia externa y tener Más detalles 1. Descripción y características generales 1 2. Composición del panel frontal 3 3. Componentes de la parte posterior 7 3.1. Bornas de conexión...9 3.2. Programación mediante interruptores...13 4. Modos Más detalles ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 SOPORTE MANTENIMIENTO ATENCION A USUARIOS
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 SOPORTE MANTENIMIENTO ATENCION A USUARIOS CÓDIGO: APO4-P-001 FECHA DE VIGENCIA 25/Nov/2013 1. OBJETIVO Gestionar, brindar soporte y Más detalles Minuta DDGP N 07/2015. Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC
Minuta DDGP N 07/2015 Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC 9 de Septiembre de 2015 Pág. 2 de 11 INDICE Pág. 1 Objetivo Más detalles Comunicación con los Grupos de Interés. Nuevo modelo de relación
Comunicación con los Grupos de Interés. Nuevo modelo de relación 13 de Junio de 2013 1 Situación de la Planta Comunicación regulada por Planes de Emergencia Emergencia 2 Situación de la Planta Emergencia Más detalles CUALIFICACIÓN OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PROFESIONAL. Nivel 2. Versión 5 Situación RD 1201/2007 Actualización
Página 1 de 23 CUALIFICACIÓN OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PROFESIONAL Familia Profesional Informática y Comunicaciones Nivel 2 Código IFC300_2 Versión 5 Situación RD 1201/2007 Actualización Competencia Más detalles PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión Más detalles Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 S55E1. Equipos Aire - Agua 1 Etapa. Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador
Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 Equipos Aire - Agua 1 Etapa Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Composición... 3 3. Descripción de componentes... Más detalles ENFRIAMIENTO PASIVO DE PISCINAS DE COMBUSTIBLE
ENFRIAMIENTO PASIVO DE PISCINAS DE COMBUSTIBLE Julio L. Lerones IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION Elena Vilches Rodríguez IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION Antonio Cobos Perabad IBERDROLA INGENIERIA Más detalles INFORME TÉCNICO IN-014/2012 RESUMEN DE DATOS
INFORME TÉCNICO IN-014/2012 RESUMEN DE DATOS LOCALIZACIÓN Fecha y hora Martes, 8 de mayo de 2012; 07:45 h UTC 1 Lugar Aeropuerto de Jerez (LEJR) Jerez de la Frontera (Cádiz) AERONAVE Matrícula Tipo y modelo Más detalles Implantación y Aceptación del Sistema
y Aceptación del Sistema 1 y Aceptación del Sistema ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 2 ACTIVIDAD IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN...5 Tarea IAS 1.1: De finición del Plan de... 5 Tarea IAS Más detalles CSN. Guía de Seguridad 1.16. Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares
Guía de Seguridad 1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares Colección Guías de Seguridad del 1 Reactores de Potencia y Centrales Nucleares 2 Reactores Más detalles FOUNDATION FIELDBUS EN EL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL
FOUNDATION FIELDBUS EN EL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL Gonzalo Sáez de Montagut Revenga ANAV gsaez@anacnv.com Resumen Esta ponencia trata sobre la modificación realizada en las centrales nucleares de Ascó 1 Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2014, adoptó, entre otros, Más detalles 40ª Reunión Anual de la SNE Valencia, España, 1-3 octubre 2014
Proyectos de Modificaciones de Diseño para Mitigación de Accidentes fuera de las Bases de Diseño en Centrales Nucleares PWR Siemens- KWU y Westinghouse Domínguez González Germán, Cano Rodríguez Luís, Argüello Más detalles FUKUSHIMA Y LAGUNA VERDE
FUKUSHIMA Y LAGUNA VERDE 1 QUE PASÓ EN FUKUSHIMA? 2 3 4 5 6 7 8 Evento causado por: Magnitud de sismo mayor a las bases de diseño. Inundación causada por Tsunami, fuera de las consideraciones de cálculo. Más detalles I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR EÓLICO
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR EÓLICO Barcelona, 11 y 12 de Mayo de 2010 EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EL COMPROMISO EMPRESARIAL SERVICIO DE PREVENCIÓN Más detalles SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO G.A.P.
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO G.A.P. SISTEMA GAP SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD CENTRAL DE CUADRO CARACTERÍSTICAS GENERALES: Montaje carril DIN, dimensiones 160 x 90 Más detalles SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICOS. Sistemas Automáticos 1
SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICOS Sistemas Automáticos 1 Lazo abierto Señal de referencia o punto de consigna Energía PREACCIONADOR ACTUADOR PLANTA Señal de salida Ejemplo: Proceso de lavado. Electricidad Más detalles El CSN informa al Congreso de que el funcionamiento de las centrales e instalaciones radiactivas ha sido correcto en 2006
El CSN informa al Congreso de que el funcionamiento de las centrales e instalaciones radiactivas ha sido correcto en 2006 La presidenta del CSN agradeció, en nombre del Pleno del Consejo, las demandas Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
COD 5101 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL CLUB AÉREO DEL PERSONAL Más detalles Implantación de un Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL).
PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LAS NORMAS OSHAS 18000 PARA SU IMPLANTACION EN PYMES DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS. Implantación de un Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales Más detalles Figura 3.1 Implementación de ITIL
C apí t u l o III IMPLEMENTACIÓN DE ITIL Existen distintos métodos para la implementación de ITIL, sin embargo cualquier organización puede alinearse a este marco de trabajo sin importar su tamaño o complejidad. Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UAL
Aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería en fecha 17 de diciembre de 2012 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UAL 1. INTRODUCCIÓN La Política de Seguridad de la Información Más detalles DESHUMIDIFICADOR MH 120 MANUAL DE INSTRUCCIONES. Gracias por haber elegido este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo.
DESHUMIDIFICADOR MH 120 MANUAL DE INSTRUCCIONES Gracias por haber elegido este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usarlo. INDICE Contenidos: Presentación del producto... 1 Instrucciones Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Ref. ENS/01. Política de Seguridad UPCT Revisión: 3 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1. ENTRADA EN VIGOR Texto aprobado el día 13 de abril de 2011 por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica Más detalles Comité de Información CN Vandellós II. 30 de octubre de 2014
Comité de Información CN Vandellós II 30 de octubre de 2014 Índice Comité de Información CN Vandellós II 1. Funcionamiento 1. Resumen de operación 2013 y 2014 2. Recargas 3. Experiencia Operativa 2. Refuerzo Más detalles AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. Dr. Jesús López Villada
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Dr. Jesús López Villada 27-10-2014 1 Auditorías Energéticas Contenidos del Curso Sesión 1: Introducción a la auditoría y gestión energética. Sesión 2: Equipos de medida y variables Más detalles PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO
PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO SOBRE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO PC- 231 Y PC-251 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE C.N. ASCO I Y C.N. ASCO II, RESPECTIVAMENTE Más detalles Al final de este curso, usted puede usar el examen para confirmar lo que ha aprendido y ganar valiosos Puntos de Recompensa.
SIS 204 Instalación y comisionamiento 15 minutos O Generalidades 1 Planificación 2 Instalación 3 Comisionamiento 4 Validación de seguridad funcional total 5 Haciendo el trabajo de papeleo 6 Sumario Generalidades Más detalles Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I GENERALIDADES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación Más detalles IMPLANTACIÓN N DE SISTEMAS DE GESTIÓN N DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS LABORALES. Organiza: Co financiamento de:
IMPLANTACIÓN N DE SISTEMAS DE GESTIÓN N DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS LABORALES Organiza: INDICE 1. Marco legal básico de la gestión preventiva y elementos de gestión requeridos 2. La Norma OHSAS 18001:2007 Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS TITULO: SERVICIO DE SOPORTE A USUARIOS DEL SISTEMA BAS CLAVE: INF.05.020 Expediente nº INF.05.020 Página 1 de 10 1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES La Empresa Pública de Puertos Más detalles Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) Lia Ricalde SAM RO/AGA
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) Lia Ricalde SAM RO/AGA Lo inesperado pasa: Enfrentando las emergencias Una aproximación a la seguridad operacional 2 LAR 153. Apéndice 1 - SMS & OACI Más detalles PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.
214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN Más detalles Sistemas de Información y procesos de Auditoría
Sistemas de Información y procesos de Auditoría Marivi Martínez Sistemas de Información y procesos de Auditoría: 1. La Medición al Servicio de la Gestión 2. Sistemas de Información: 2.1. Indicadores. Ejemplos Más detalles POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE
POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE POLÍTICA DE CALIDAD Petrobras Chile asume el compromiso de suministrar productos y servicios de calidad, con un estilo innovador Más detalles ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 3 ÁREA COMPETENCIAL: INFORMATICA ÍNDICE 1. ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIA...3 1.1. COMPETENCIA GENERAL...3 1.2. Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO INFORME SOBRE REVISIÓN Nº 69 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE CN VANDELLÓS II
PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO INFORME SOBRE REVISIÓN Nº 69 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO DE CN VANDELLÓS II 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 Solicitante: Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II Más detalles SISTEMAS DE PROTECCIONES EN INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES EN REGIMEN ESPECIAL A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE IBERDROLA
MT 3.53.02 Edición: 00 Fecha: Marzo, 2008 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN SISTEMAS DE PROTECCIONES EN INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES EN REGIMEN ESPECIAL A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE IBERDROLA MT 3.53.02 Más detalles TITULO: PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE PROPUESTA DE ITC DE NUEVA NORMATIVA.
IDENT: CSN/PDT/AEOF/GENER/0810/03 SUPLEMENTOS REV: 0 SUPL: TITULO: PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE PROPUESTA DE ITC DE NUEVA NORMATIVA. -1- PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE PROPUESTA DE ITC DE NUEVA Más detalles Peguntas de Equipos de subestaciones. 1. El propósito de la configuraciones de barra en las subestaciones es:
Peguntas de Equipos de subestaciones. 1. El propósito de la configuraciones de barra en las subestaciones es: a) Aislar los valores altos de voltaje b) Separar las líneas de más voltaje c) Conectar y desconectar Más detalles PROCEDIMIENTO LOCKOUT & TAGOUT
1.0 Propósito 1.1 Protección a los empleados del riesgo de una energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada por maquinaria o equipo durante el mantenimiento o servicio al mismo. Más detalles CSN. Plan de acción nacional solicitado por ENSREG en relación con las pruebas de resistencia en las centrales nucleares españolas.
COMITÉ DE INFORMACIÓN CN Sª Mª GAROÑA 12/11/13 Plan de acción nacional solicitado por ENSREG en relación con las pruebas de resistencia en las centrales nucleares españolas Javier Zarzuela Consejo de Seguridad Más detalles TRANSFERENCIA AUTOMATICA TA380
TRANSFERENCIA AUTOMATICA TA380 DESCRIPCIÒN: El sistema de transferencia automática TA380 de ControlARG fue diseñado para conmutar en forma automática entre la energía de la red externa y la del grupo electrógeno. Más detalles GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT
GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT (Febrero 2003) ÍNDICE 1.- GRUPAYA PROJECT MANAGEMENT. 2.- PROJECT MANAGEMENT, ESQUEMA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 2.1.- Redacción de proyectos. 2.2.- Análisis de los proyectos Más detalles 3.1 SISTEMA DE CONTROL DE AGUA DE ALIMENTACION (FWCS)
3.1 SISTEMA DE CONTROL DE AGUA DE ALIMENTACION (FWCS) 3.1.1 PROPOSITO El propósito primordial del Sistema de Control de Agua de Alimentación (FWCS), es mantener, en todo momento, el nivel de agua en la Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles La gestión medioambiental en ENRESA
La gestión medioambiental en ENRESA JOSÉ MARÍA BARRERA GALÍNDEZ Jefe del Departamento de Medio Ambiente. ENRESA. RESUMEN La gestión medioambiental en ENRESA está fundamentada en los Principios de la Política Más detalles REGLAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA UPV
REGLAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA UPV ÍNDICE 0.- INTRODUCCIÓN 1.- DEDUCCIONES POR FALLOS EN MANTENIMIENTO, CONDICIONES GENERALES. 2.- F1.- Más detalles 12.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)
12.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) El programa de seguimiento que se pretende elaborar tiene por finalidad evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos Más detalles ELEMENTOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN
1. Descripción de la empresa ELEMENTOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN Se debe realizar una breve descripción de los siguientes aspectos: a. Identificación de la empresa: Empresa b. Actividad productiva: La actividad Más detalles POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1. ENTRADA EN VIGOR Esta Política de Seguridad de la Información entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUA, previa aprobación por el Consejo Más detalles Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos
Bases para el análisis de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos PRESENTACIÓN ÍNDICE El presente documento es el resultado de los análisis y acuerdos adoptados por un grupo de trabajo constituido Más detalles Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería Más detalles SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA. 40ª Reunión Anual. Juan José Sierra Muñoz (TECNATOM) jjsierra@tecnatom.es
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA. 40ª Reunión Anual Título: Aplicación de la instrucción técnica del CSN sobre medidas de caudal y Autor: Juan José Sierra Muñoz (TECNATOM) jjsierra@tecnatom.es Avda. Montes de Más detalles Mantenimiento de Instalaciones
Mantenimiento de Instalaciones Día del Inversor 8 de octubre Eva Pagán Directora Mantenimiento de Instalaciones Evolución instalaciones de transporte península 259 km de circuito 400 kv 1998 14.538 Red Más detalles Ensayo de bombas de incendio - LEA
1 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE HIDRANTES 1.1 OBJETIVOS GENERALES Los sistemas de hidrantes son eficientes en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: Que hayan Más detalles LA IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Página 1 de 1 Manual Guía para la Implantación del Procedimiento de Gestión de Quejas y Sugerencias Página 2 de 2 ÍNDICE Introducción pag. 3 PARTE I - Objetivos del Procedimiento pag. 4 PARTE II - Fases Más detalles Fecha 8/02/2013. Contenido
Acuerdo de Nivel Mesa Elaborado por: Juan Pablo Pérez Wilson Viana Uribe Fecha 15/01/2013 Código: P-GSI-4xxxxx Versión: 01 Revisado por: Wilson Viana Uribe Fecha 8/02/2013 Aprobado por: Marco Mesa Fecha Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles El Estudio alemán sobre los riesgos de las centrales nucleares
El Estudio alemán sobre los riesgos de las centrales nucleares por A. Birkhof er En agosto de 979 se publicaron los resultados del "Estudio alemán sobre los riesgos de las centrales nucleares". El informe Más detalles Protector eléctrico domiciliario. Contactos
Protector eléctrico domiciliario Contactos Ing. Eduardo Ostera / 0341 155717910 / eostera@halconingenieria.com Téc. Edgardo Juárez / 0341 155084271 / ejuarez@halconingenieria.com 1 Descripción del Dispositivo Más detalles Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas
Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas 1. INTRODUCCIÓN Hoy en día nos encontramos ante una situación de concienciación medioambiental Más detalles Ingeniería del Software III Gabriel Buades 2.002
Ingeniería del Software III Gabriel Buades 2.002 Auditoría Informática 1 Concepto de auditoría Auditoría e Informática Auditoría Informática Planificación Organización y Administración Construcción de Más detalles Potencia / Energía eléctrica
El Data Center utilizado fue construido en el año 2000 y está ubicado en Madrid. Se trata de una instalación diseñada en exclusiva para la actividad del alojamiento de equipos de misión crítica (housing Más detalles Nueva retribución del transporte de energía eléctrica. 09 de enero de 2014
Nueva retribución del transporte de energía eléctrica 09 de enero de 2014 Nuevo marco de referencia del sector eléctrico El 26 de diciembre se aprueba una nueva Ley del Sector Eléctrico (ley 24/2013) El Más detalles ANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL
ANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL NOTIFICACIÓN ANEXO III OBLIGACIONES DEL INDUSTRIAL Todos los industriales cuyos establecimientos estén afectados por el RD 1254/1999 están obligados a enviar una notificación Más detalles Sistema de Filtración Pall Oenofil Automatización, Control y Seguridad para las Líneas de Embotellado FBOENOFILES
Sistema de Filtración Pall Oenofil Automatización, Control y Seguridad para las Líneas de Embotellado FBOENOFILES Sistema de Filtración Pall Oenofil El control del proceso de filtración constituye un elemento Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Seamos parte de la solución!
Seamos parte de la solución! María Carolina Vacas, PMP carolinavacas@outlook.com Septiembre 2012 Objetivo del Taller Difundir las buenas prácticas en Gestión de Riesgos que propone el PMI. Invitar a las Más detalles El nuevo concepto desarrollado tiene como. Nuevo concepto de refrigeración con circuito de aire cerrado DATA CENTER MARKET
La empresa GSID.LLC ha desarrollado un nuevo concepto de climatización de los CPD, el cual supone un importantísimo ahorro en consumo eléctrico, mantenimientos y seguridad. Para conseguir este objetivo Más detalles SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. OBJETIVO: Planear, programar, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento permanente al conjunto de acciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST y seguridad industrial, Más detalles DESCRIPCION DE LOS NUMEROS ANSI / IEEE
DESCRIPCION DE LOS NUMEROS ANSI / IEEE 1. Elemento principal, es el dispositivo de iniciación, tal como el interruptor de control, relé de tensión, interruptor de flotador, etc., que sirve para poner el Más detalles NO-BREAK KS. Sistema UPS dinámico PRESENTACIÓN
NO-BREAK KS Sistema UPS dinámico PRESENTACIÓN Índice Capítulo 1 : Descripción del sistema No-Break KS...3 Capítulo 2 : Funcionamiento en presencia de la red...4 Capítulo 3 : Funcionamiento en el caso de Más detalles Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1
UNIDAD Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1 FICHA 1. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 3. MODALIDAD Más detalles PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1