Source: https://www.fluke.com/es-mx/informacion/blog/sonda-tipo-pinzas/interrupcion-de-tierra-sin-interrumpir-el-lazo
Timestamp: 2020-07-10 01:10:09+00:00

Document:
Abrir Nuevos Caminos Sin Interrumpir El Bucle | Fluke
19 Jun 2013 | Sonda tipo pinzas
Resolución de problemas de los sistemas de control de climatización con las nuevas pinzas amperimétricas mA para procesos Fluke 772 y 773
Entre las aplicaciones comunes de estos medidores se incluyen la medición de las comunicaciones, la medición del sensor de bucle de miliamperio, resolución de problemas de actuador con amortiguador o de válvula y resolución de problemas de funcionamiento de variadores de frecuencia (VFD). Observemos algunos escenarios típicos para cada uno de estos ejemplos.
Medición de las comunicaciones. Un técnico de controles recibe una queja por demasiado calor desde una sala del tercer piso de un edificio en un campus. Un control rápido de la computadora de la parte inicial BAS revela que el controlador de la caja del volumen de aire variable (VAV) está fuera de línea y no se comunica. El técnico toma su nuevo Fluke 773 y sale para el edificio.
Después de llegar a la sala, un control rápido de la caja de VAV en el techo revela que el amortiguador de VAV se encuentra en la posición cerrado. El controlador VAV normalmente tiene un LED que parpadea cuando dicho controlador está en línea. El LED está apagado.
El técnico sujeta rápidamente su medidor Fluke a los terminales del cableado de bus de comunicación RS-485 y mide la tensión adecuada. Lee aproximadamente +2.5 V CC entre los tres terminales con las etiquetas +, - y ref.
Un control rápido del cableado demuestra que el conector de comunicaciones no estaba completamente asentado y que provocaba pérdida de comunicación.
Después de colocar el conector de manera adecuada, el controlador de la caja de VAV vuelve a estar en línea, el LED de comunicaciones vuelve a parpadear y el amortiguador de VAV comienza a golpear abierto.
Entonces se llama al operador de la sala de control y ahora el controlador se encuentra en línea. La sala empieza a enfriarse inmediatamente.
Medición del sensor de bucle de miliamperio. Las bases de cada modelo de la serie de pinzas amperimétricas 771/772/773 son pioneras en la capacidad para resolver problemas de sensores de miliamperios dentro de los paneles de control
abarrotados sin interrumpir el circuito. En este escenario, nuestro técnico nota que la presión estática dentro del conducto de alimentación de un sistema VAV parece ser muy alta.
Un control de la computadora de la parte inicial BAS indica que el sensor lee un 1" WC de presión estática. Un control de la presión estática real con un medidor de flujo de aire tal como el Fluke 922 indica que la presión estática en realidad es de 1.5" WC. Para estos sistemas 1' WC se considera normal.
El técnico quita su pinza amperimétrica 773 del panel de control y descubre los cables que cortan el sensor de presión estática del controlador. Como en muchos paneles de control en su construcción el cableado parece un plato de fideos cocidos. Las pequeñas tenazas del 772 / 773 le permiten al técnico sujetar los cables exactos perfectamente. Lee la señal de miliamperios y la compara con el rango de la lista para el sensor. El sensor es de 0 - 20 mA y tiene un rango de 0 - 2" WC. Actualmente lee 15 mA. A 1" WC se debería leer 10 mA.
El técnico usa su computadora portátil y abre el programa en el controlador. Encuentra que el programa no midió la escala del sensor de forma adecuada en el software, lo cual causó un error.
Resolución de problemas del actuador y del amortiguador. Otro técnico de controles recibe una queja por demasiado frío en una oficina del edificio. El sistema es VAV con una válvula de recalentamiento de agua.
Un vistazo rápido determina que la válvula está cerrada. Conecta la computadora portátil al controlador y la usa para dar la orden al controlador. Intenta anular la apertura de la válvula sin éxito.
Desconecta los cables del actuador desde el controlador y luego lo conecta al Fluke 773. Usa el medidor para enviar directamente una señal de 0 - 10 V CC al actuador de la válvula para que se abra y se cierre. El actuador de la válvula entonces funciona perfectamente.
Al revisar la programación del controlador, el técnico determina que la válvula de recalentamiento se cerró por la fuerza para operar el enclavamiento de forma inadecuada, el cual luego se quita. Después de esto, la válvula de recalentamiento trabaja de forma adecuada y el espacio se calienta.
Resolución de problemas de VFD Durante un periodo de clima caluroso, todos los habitantes de un edificio se quejan de que hace demasiado calor.
El sistema de la bomba de agua refrigerada usa un VFD, pero la presión de funcionamiento es demasiado baja.
El controlador envía una señal de miliamperios al comando de acción para corregir la frecuencia a fin de obtener la presión correcta del sistema. Un técnico desconecta el controlador del sistema, conecta el Fluke 773 directamente al bloque de terminales del VFD y genera una señal de miliamperios al variador para aumentar la velocidad. A pesar de generar una señal del 100 % al variador, nunca llega a la velocidad.
Un control de los estados de fallo registrados del variador indica que ha fallado un panel del circuito. Se contacta al fabricante y se reemplaza el panel defectuoso, momento en el cual el variador vuelve a funcionar correctamente y el sistema de agua refrigerada vuelve a tener la presión correcta.
En estos escenarios comunes, los medidores Fluke 772 y 773 ya demuestran que funcionan en el amplio rango de situaciones de resolución de problemas que se encuentran en los edificios de hoy en día. Cada técnico de controles querrá tener uno en su caja de herramientas.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución