Source: https://es.scribd.com/document/174032858/Ley-13660
Timestamp: 2017-06-27 19:35:37+00:00

Document:
Ley 13660Cargado por TUZERORelated InterestsLocomotivesWaterTanksAluminiumGasesRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSecretaría de Energía y Combustibles ENERGIA Y COMBUSTIBLES SEGURIDAD. — Apruébase la reglamentación de la Ley 13.660 relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos. Decreto Nº 10.877. - Bs. As. 9/9/60 VISTO el Expediente Nº 20.752/58 por el cual la Secretaría de Energía y Combustibles eleva la Reglamentación de la Ley 13.660 relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos, y CONSIDERANDO: Que en su preparación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la citada Ley, han tenido intervención el Ministerio de Defensa Nacional y las Secretarías de Estado de Energía y Combustibles y de Obras Públicas por intermedio de sus respectivos organismos especializados; Que asimismo, para el mejor logro de los objetivos perseguidos, fue oportunamente consultada la industria privada en las distintas materias incluidas en las medidas de seguridad que se reglamentan; Que la mencionada reglamentación prevé su modificación periódica de acuerdo al progreso de la técnica y lo que la práctica de su ampliación aconseje; Por ello, El Presidente de la Nación Argentina, Decreta: Artículo 1º — Apruébase la Reglamentación de la Ley 13.660 que corre anexa como parte integrante del presente decreto. Art. 2º — La SECRETARIA DE ENERGIA será el organismo competente a que se refiere la Reglamentación para asegurar el cumplimiento de la Ley 13.660 en todo el territorio de la República y, en todos los casos, determinar las exenciones que prevé el artículo 3° y aplicar las sanciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley. Asimismo, la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, en su carácter de Organismo Competente, queda facultada para introducir las modificaciones, ampliaciones y/o incorporaciones de carácter técnico y de seguridad que estime procedentes, a las actuales condiciones establecidas en el Decreto N° 10.877 de fecha 9 de septiembre de 1960, mediante normativas que contemplen los requerimientos a exigir. (Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 401/2005 B.O. 4/5/2005). Art.3º — Las sanciones aplicadas serán apelables dentro de los diez días (10) de notificadas y previo pago de la multa, ante los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, provincias y territorio nacional, que sean competentes por el lugar de la infracción. Art. 4º — La clausura total o parcial, sólo se dispondrá en caso de peligro. Sin perjuicio de las facultades judiciales, la Secretaría de Energía y Combustibles podrá dejarla sin efecto cuando hayan desaparecido las razones que la hubieran motivado. Art. 5º — Dentro de las zonas portuarias y ribereñas, fluviales o marítimas, será Organismo Competente para la aplicación de la Ley, la Secretaría de Obras Públicas por intermedio de su repartición pertinente, con exclusión de la determinación de exenciones y de la aplicación de las penas. En estos dos casos las actuaciones, una vez terminadas, serán remitidas directamente por esta Repartición a la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles. Art. 6º — Las disposiciones de esta Reglamentación serán aplicables a toda entidad y organismo de derecho público o privado. Art. 7º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Nacional y Obras y Servicios Públicos, y firmado por los señores Secretarios de Estado de Energía y Combustibles y de Obras Públicas. Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — Justo P. Villar. — Alberto R. Constantini. — Carlos A. Juni. — Pascual Palazzo.
no sobrepase los 7 minutos. cubriendo la zona que se considere de mayor peligrosidad. Artículo 204. Artículo 208. Artículo 212. etc. — Cada equipo de bombeo tendrá una capacidad mínima adecuada para alimentar simultáneamente el cincuenta por ciento (50%) de todos los dispositivos instalados para la defensa de la manzana que reviste mayor importancia.) forma parte del Rol de Incendios sobre el cual se trata en el presente capítulo./cm2 en la toma más alejada. ZONA I — SERVICIOS IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 207. provenientes de tomas independientes. características y ubicación serán tales que contemplen en forma adecuada las necesidades de la instalación. tomas para mangueras de vapor cuyo número y distribución se fijará de manera análoga a lo establecido en los artículos 207 y 211. picos. la cantidad requerida para el intervalo mínimo indicado en el artículo anterior deberá sumarse a las reservas especificadas en el apartado relativo a "Agua contra incendios" de la Zona I . será tal que contemple adecuadamente las necesidades de la instalación. motobombas. ZONA I — APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 211. lanzas. haya de los tipos necesarios para fuego de la Clase B y C. Artículo 203. — El diseño general de la instalación será tal que asegure que el intervalo entre la puesta en marcha y la llegada del producto ignífugo a la toma más lejana. Cada una de estas derivaciones tendrá una válvula individual de bloqueo que se ubicará convenientemente alejada del punto a proteger. — Deberán preverse. El número de éstas. llaves. La central de agua contará por lo menos con un equipo de bombeo de reserva de capacidad equivalente a la indicada. es necesario considerarla subdividida en tres zonas. — Deberá existir una red de vapor de agua con derivaciones individuales para hogares de hornos y cámaras de cabezales de tubos de alambiques tubulares. — La alimentación de esta red se asegurará mediante dos fuentes independientes de bombeo y energía y las reservas de agua serán tales que aseguren un funcionamiento continuo durante un mínimo de cuatro horas (4). Artículo 210.
.Artículo 204. Zona II: Parques de tanques de almacenamiento de petróleo crudo y de productos intermedios o terminados. — El número de elementos móviles de conexión (mangueras. Artículo 206. con la que podrá interconectarse eventualmente. de la instalación trabajando al máximo de la capacidad normal de los equipos de bombeo.) y el de auxiliares (autobombas. que alimentará hidrantes para mangueras. Artículo 213. cuya peligrosidad sigue el orden decreciente que se establece a continuación: Zona I: Operación. hachas. La concentración de chorros no deberá realizarse con mangueras cuya longitud exceda de 120 metros. etc. palas. con el máximo de bocas abiertas que pueda ser necesario. — Para organizar las defensas contra incendios en una destilería de petróleo. La presión mínima de 7 Kg. ZONA I — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 202. Zona III: Instalaciones auxiliares. — Deberá existir una red de cañerías de agua contra incendios. monitores o pitones fijos y lanzas generadoras de niebla. — En caso de requerirse agua para el funcionamiento del sistema ignífugo. — Como mínimo deberán instalarse los dispositivos necesarios para que en cualquier punto de la zona que se considera puedan concentrarse seis (6) chorros de agua. además. — Deberá contarse con un sistema para generación de espuma ignífuga que alimentará mangueras especiales. independientes de la red de agua industrial. — Deberán distribuirse aparatos extintores de fuego cuyo número. Se considera indispensable que entre los aparatos extintores mencionados. Artículo 205. — Deberá contarse con una reserva tal de productos generadores de espuma que aseguren el funcionamiento de la instalación o su máxima capacidad durante una hora como mínimo. Artículo 209. así como su distribución y el conjunto de accesorios para la finalidad expresada.DEFENSAS EN DESTILERIAS DE PETROLEO Artículo 201. de un caudal individual superior a treinta metros cúbicos (30 m3) por hora.
— La alimentación de esta red de vapor podrá ser la red principal de vapor industrial de alta presión.. sin fuego de almacenam..Artículo 214.). — Aunque no se considere indispensable. donde existan riesgos de derrame de productos inflamables a elevada temperatura (salas de bomba.. ZONA I — DEFENSAS PASIVAS Distanciamientos entre equipos Artículo 216. Artículo 217. Idem 20 metros 30 30 50 50
Gasómetros de alta o baja presión. (Fs.Equipo con fuego de la misma unidad ción (1) Idem . etc.Idem Equipos sin fuego de la misma unidad
Unidades de elaboración donde se trabaja Unidades de elaboración donde se trabaja En recuadros separados p con fuego con o sin fuego calles Casa de Calderas .. entre líneas de edificación. 98). — El distanciamiento entre equipos. ZONA I — BATERIAS DE TUBOS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 215. No obstante. de modo que los elementos móviles de las defensas contra incendios de la planta o de Bomberos.. que se acompaña. aun en los días de lluvias. etc.. separadas y rodeadas por calles de quince metros (15) de ancho como mínimo.
. gasolina.. puedan desplazarse sin inconvenientes en caso de siniestros. tendrán de ciento veinte a ciento ochenta metros (120 a 180 mts. unidades de operación y la subdivisión en manzana de la Zona I. se ajustará a lo que establece la planilla Nº 1. PLANILLA Nº 1 DISTANCIAS MINIMAS EN METROS ENTRE UNIDADES Y EQUIPOS EN DESTILERIAS ARTICULO Nº 216 DESDE HASTA DISTANCIA EN METROS
Equipos con fuego de una unidad de elabora. gas licuado. Tanques Cualquier unidad de elaboración.) de lado.Usinas Central de incendios Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración 30 30 15 15
Edificios de envasados y almacenamiento de Cualquier unidad de elaboración productos envasados Casa de bombas principales Planta de gas. — Las calles que rodean las manzanas de unidades serán preferentemente del tipo terraplenado de manera de constituir recintos de carácter defensivo que contengan los posibles derrames directos de producto y serán aptas para el rodado de vehículos de las unidades de incendio. Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración con fuego
En recuadros separados p calles Idem. De gas licuado Piletas principales de recuperación Cargadero de camiones y vagones Chimenea de emergencia Chimenea de combustión Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración Cualquier unidad de elaboración
(1) Una batería de alambiques cilíndricos se considera como un solo equipo. su empleo puede ser aconsejable en los recintos cerrados total o parcialmente.. Artículo 218... podrá exigirse este tipo de protección cuando se estime necesario. considerada. — Las manzanas en que se dividirá una destilería.
— Cuando en base al volumen de gases y vapores que pueda ser preciso evacuar en forma permanente o en un momento dado se considere necesario. los drenajes se conectarán con piletas de recuperación en número y de características adecuadas a tal finalidad. Artículo 226. en especial. sumada a la presión a que están calibradas las válvulas de seguridad. ZONA I — DESCARGA DE ELECTRICIDAD ESTATICA Artículo 221. Artículo 227. la necesidad de evitar ordenamientos deficientes que provoquen dificultades para la ejecución de las maniobras de defensa en caso de emergencia.). etc. cuya altura sobrepase el nivel medio del resto de las instalaciones. dentro de todo el conjunto de la zona que se considera. capacidad y demás características a fijar en cada caso particular. Deberá tenerse especialmente en cuenta. destinada a atender equipos que en operación normal puedan desprender gases o líquidos inflamables deberá ser del tipo seguro contra explosiones. el mayor orden que en la misma se desarrollan. — Independientemente de las condiciones técnico operativas a que debe ajustarse el sistema de drenajes. Artículo 228. El sistema de evacuación estará diseñado de tal modo que la pérdida de carga determinada en las cañerías y las chimeneas por el máximo de productos que sea necesario evacuar. — De existir trincheras. ya sea atmosférica o provocada por la fricción de fluidos en conductos o recipientes. Cuando existan estructuras de mampostería (chimeneas. en atención a las medidas dispuestas en los artículos 216. los dispositivos necesarios para evitar mediante una adecuada ventilación. para los que se preferirá el hormigón armado como material de los mismos. deberá ser protegida con una cubierta de material resistente a la acción de las llamas. — Se deberá instalar en los recintos cerrados (casas de bombas. Contarán con un drenaje eficiente que impida la acumulación de líquidos. ya sea de fuerza motriz. ya sean abiertas o cerradas. de iluminación o para cualquier otra finalidad. evacuando la primera de ellas en la parte inferior de una chimenea de emergencia y la segunda. los muros que separen este recinto de cualquier otro deberán ser del tipo cortallamas. de altura. sean de carácter inflamable. — Se considera necesario disponer en las estructuras y equipos metálicos medidas especiales para protección contra descargas de electricidad estática. las posibles acumulaciones de gases o vapores en concentraciones peligrosas. — Toda estructura metálica que soporte el o los elementos principales de operación. — A fin de impedir que los residuos líquidos efluyentes de la Zona que se considera. Artículo 220. para el tendido de cables y cañerías. — Si existieran recintos destinados al alejamiento de equipos de bombeo para el movimiento de productos calientes. toda instalación eléctrica. en su defecto. Artículo 230. las mismas deberán tener a intervalos adecuados y. sea inferior a la tensión máxima admisible de los equipos respectivos. Artículo 223.ZONA I — MUROS DE CONTENCION Y CORTALLAMAS Artículo 219. — Toda la zona de operación debe contar con un sistema colector de descarga de emergencia para evacuar productos líquidos y vapores contenidos en los equipos en caso de incendio. en los cruces de calles. etc.). en una chimenea de combustión. Sólo se exigirá la construcción de estos muros. o. en lo posible. ZONA I — DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 222. — Sobre orden y limpieza: Se deberán extremar las medidas tendientes a mantener. cuando por razones especiales de diseño se considere imprescindible. aquéllas serán protegidas con pararrayos. Artículo 225. — En el caso general no se considerará necesario el empleo de muros de contención como medio de defensa en esta zona. ZONA II — DEFENSAS ACTIVAS Y PASIVAS
. dispositivos que eviten la propagación de llamas. 217 y 218 sobre distanciamiento. — En los recintos que encuadran agrupamientos industriales en recuadro o manzanas. Artículo 229. el mismo deberá estar diseñado en tal forma que se evite la propagación de llamas a través del mismo. se exigirá la instalación de una chimenea de combustión. Artículo 224. Tal sistema estará forma por dos redes independientes: una para recibir las descargas de líquidos y otra que recibirá las de vapores. en la parte superior de la de emergencia.
) hasta un aparato extintor. Artículo 239. sobre el nivel del suelo. — La distribución de aparatos extintores de fuego en ambientes techados se hará siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas. oficinas. — En depósitos donde existan productos tales como nafta. habrá una unidad de extintor por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) de superficie. — Esta zona contará con una red de agua contra incendios conectada con la red principal requerida para la Zona I. en las condiciones fijadas en el artículo anterior. que trata específicamente de ellas. en latas o tambores. — La distribución de elementos y dispositivos ya sean fijos o portátiles será tal que cualquier punto de la zona. Artículo 234. habrá una unidad de extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie. ZONA III — SERVICIO IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 236. Artículo 243. según se dispone en los artículos 233 y 236. laboratorios y similares. se encarará con el uso de aparatos extintores y con derivaciones de las redes principales de agua y espuma ignífuga. La instalación de rociadores (sprinklers) automáticos o semiautomáticos. — Los sitios descubiertos donde puedan originarse focos de incendios deberán ser igualmente cubiertos con las tomas de esta red. en plataforma de envasado. un recipiente metálico. — El trazado de la red y la disposición de las tomas será tal que llene con eficacia y en forma especial la condición de evitar la propagación de cualquier fuego de esta zona a las Zonas I y II. — El consumo de agua probable de la red que se considera no aumentará la capacidad de los equipos de bombeo ni las reservas que se hayan fijado como consecuencia de lo dispuesto para la defensa de las Zonas I y II. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger. kerosene y similares. etcétera. más de veinte metros (20 m. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger más de quince metros (15 m. conforme con la índole del material a defender. según se detallan en el Capítulo II. Artículo 235. según lo dispuesto en el Artículo 202 y en ella se preverán tomas para mangueras. a fin de permitir su uso con la mínima pérdida de tiempo. Artículo 242. — En edificios de depósitos donde no existan productos tales como nafta. ZONA III — VAPOR DE AGUA CONTRA INCENDIOS
. Artículo 240. o en talleres.50 m. todas las disposiciones defensivas establecidas para las instalaciones denominadas "Parques de tanques de almacenamiento de petróleo crudo y/o sus derivados". mediante conexiones con la red de agua contra incendios. en cuyo caso se podrá utilizar una prolongación del sistema principal de Zonas I y/o II o bien se dispondrá de elementos portátiles que permitan la generación de espuma ignífuga. salas de calderas. — Este tipo de defensa será empleado en esta zona únicamente en aquellos lugares techados o descubiertos donde se manipulee o almacenen regularmente derivados de petróleo envasados. cuyo número y distribución estarán para cada caso en concordancia con la magnitud de las instalaciones a defender. con tapas. sólo se efectuará cuando así se lo exija.) En estos sitios se ubicará. conteniendo arena y dos palas. kerosene y similares en latas o tambores. a efectos de su utilización en caso de posibles derrames o para sofocar incendios incipientes. usinas eléctricas. — Se cumplirán en esta zona de destilerías. Artículo 237. — La defensa de sitios descubiertos donde puedan producirse focos de incendios. ZONA II — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 232.Artículo 231. La distribución de las tomas será tal que permita el ataque de los fuegos posibles tanto en el interior como exterior de los edificios que integran la zona. Artículo 233. — Los aparatos extintores serán ubicados en lugares accesibles a una altura que en ningún caso será mayor de 1. además. pueda ser alcanzado con espuma desde dos lugares distintos como mínimo. ZONA III — APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 238. — El tipo de aparato extintor a colocar en cada ambiente dependerá de la naturaleza del fuego probable. Artículo 241.
se deberán cumplir las disposiciones de la Planilla Nº 1. 30 metros. Artículo 248. se seguirán las exigencias siguientes: a) Distancia mínima entre instalaciones donde se manipulen o almacenen hidrocarburos y edificios donde existan fuegos. b) Distancia mínima entre instalaciones donde se manipulen o almacenen hidrocarburos y edificios donde no existan fuegos. 10 metros. y los diámetros de las cañerías. — Las exigencias establecidas para las Zonas I y II. entre sí. gelinita. diseñados y protegidos. barnices. ZONA III — DESCARGAS DE ELECTRICIDAD ESTATICA Artículo 251. por las instalaciones. municiones y cualquier otro producto de similar naturaleza. — En todos los recintos que se manipulen o almacenen derivados del petróleo. — Con respecto al distanciamiento a fijar para las partes de zona. — En lo referente a distanciamientos de edificios o instalaciones descubiertas de esta zona con respecto a tanques de almacenamiento. salvo que. se deberán instalar los dispositivos de ventilación necesarios y adecuados para su eliminación. serán protegidas con pararrayos. — En las destilerías no se permitirá el ingreso de locomotoras con llamas abiertas. Artículo 247. Zona II. ZONA III — DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 252. podrán ser encaradas como correspondientes al conjunto de instalaciones comprendidas en ambas zonas. — Para el resto de las instalaciones. — En lo referente a distanciamientos de edificios o instalaciones descubiertas de esta zona con respecto a equipos de la Zona I. Artículo 257. — Sólo cuando se estime necesario podrá exigirse una protección de este tipo en esta zona. teniéndose especialmente en cuenta la necesidad de evitar ordenamientos deficientes que puedan dificultar las maniobras previstas para casos de incendio. se exija que se consideren consumos totales o parcialmente acumulativos. se encarará disponiendo la construcción de un local o locales especialmente ubicados. Artículo 254. — Se deberá mantener el mayor orden y limpieza. alcoholes. — No se considera indispensable prever este tipo de defensa en esta zona. — Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de pólvora.. con fuente común de impulsión. De requerirse este tipo de máquinas para maniobrar vagones en el interior de las mismas. Disposiciones comunes a las tres zonas Artículo 258. Para fijar la capacidad de bombas. etc. ZONA III — MUROS CORTALLAMAS Artículo 250. — Esta zona deberá estar provista de una red de drenajes con su equipo de recuperación de inflamables y sus cámaras deberán ser selladas para evitar la propagación del fuego en caso de emergencia. tales como: oxígeno. — El almacenaje de productos inflamables de carácter auxiliar. ZONA III — BATERIAS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 245. Artículo 259. se deberá intercalar número de vaPágina 9 de 40
. Artículo 253. Artículo 255. acetileno. Será optativa su interconexión con las de las Zonas I y II.Artículo 244. dentro del área de una destilería. en materia de Agua contra Incendio y Servicio Ignífugo Especial. Artículo 256. en este caso. la instalación eléctrica será del tipo "seguro contra explosiones". se cumplirán las disposiciones establecidas en el Capítulo III. Artículo 249. dinamita. — En cada caso particular se fijarán la disposición y características de los muros cortallamas que puedan ser necesarios en el interior de galpones. se tomarán normalmente aquellos valores que resulten individualmente de la zona de mayor consumo. depósitos y edificios en general o entre ellos. — En todo local en que puedan acumularse gases o vapores de hidrocarburos en concentraciones peligrosas. no comprendidas en el artículo anterior. — Los edificios o estructuras cuya altura sobrepase el nivel medio del resto de las instalaciones. ZONA III — DEFENSAS PASIVAS Distanciamientos Artículo 246. se fijarán distancias con miras a asegurar el fácil acceso del personal y los equipos en caso de incendio.
todas las medidas y medios necesarios para que. permitan la generación de espuma ignífuga y la impulsión de agua a presión. En los puntos de entradas de tales vías al área de aquéllas se instalarán juntas aislantes. de locomotoras diesel o diesel eléctricas. b) Organización de las brigadas contra incendios y distribución del personal afectado a las mismas. Artículo 260. 264: En cada destilería deberá contarse con material y equipos móviles que. Artículo 267. Artículo 269. — Sobre punto b) Art. Artículo 268. el Rol de Incendios considerará en forma amplia todos los detalles que deberán tenerse en cuenta. — Sobre punto d) Art. — Todo vehículo automotor o equipo con motor a explosión que transite en áreas de inflamables estará equipado con aparatos extintores adecuados a sus características y evitará chispas con arrestallamas. independientemente de lo previsto en los artículos correspondientes a Defensas Activas y Pasivas de cada zona. 264: El personal que integre las brigadas del Rol de Incendios deberá contar con todas las herramientas y accesorios necesarios para un ataque eficaz al fuego y las que requieran el manejo de los elementos defensivos. enfrentando la posibilidad de un incendio cualquier sea su magnitud. — Bajo el concepto de "Rol de Incendios" se agrupa el conjunto de disposiciones relacionadas con los puntos siguientes: a) Planeamiento de las maniobras a desarrollarse en caso de incendios de cualquier lugar de las distintas instalaciones. 264: Bajo el aspecto de planeamiento de las acciones a desarrollar en caso de fuego. Artículo 261. la ubicación de la central de
. d) Detalle de las herramientas necesarias.. rápida y eficiente. etc. picos. Artículo 270.gones vacíos que permita efectuar los movimientos con la locomotora siempre situada fuera del área de la destilería.. Artículo 263. en caso de incendio. siempre que cuenten con sistemas de protección para evitar explosiones. c) Detalle del material móvil de ataque a fuegos. palas. — El Rol de Incendios deberá formar parte de la documentación relativa a las defensas que se prevén para la protección de una destilería. siempre que su instalación eléctrica completa sea del tipo blindado y la recarga de energía se haga fuera de las Zonas I y II. en número y de características tales que permitan afrontar el mayor incendio razonablemente previsible. — En cualquier zona de las destilerías está permitido el uso de locomotoras accionadas con aire o vapor de agua (generado en fuentes externas) acumulados a presión. el destino de cada elemento. llaves. etc. y la disponibilidad de personal en la destilería en cualquier momento. Se fijará el papel de todas y cada una de las personas que en él intervienen. Rol de Incendios Artículo 264. en cualquier parte de la destilería. Artículo 265. tanto en los sistemas de defensa fijos como móviles. f) Simulacros de incendio. el ataque al fuego se haga en forma segura. Deberá existir una perfecta concordancia entre las necesidades de personal para estas brigadas. 264: Se dispondrá la formación de brigadas cuya misión será iniciar el ataque al fuego y realizar todas las maniobras que a tal efecto sea necesario. El sistema a emplear. — El uso de zorras eléctricas automotrices se autoriza en las tres zonas. eficientemente concebidas. hachas. Las destilerías harán en cada caso y en detalle las previsiones al respecto y su distribución. Artículo 262. Las características de estos elementos y su número estará en concordancia con la magnitud de las instalaciones a defender y las destilerías harán en cada caso y en detalle las previsiones al respecto. así como lo relativo a su distribución. — Sobre punto c) Art. — Sobre punto a) Art. h) En general. g) Revisación y y mantenimiento de las instalaciones de Defensas Activas y Pasivas. — Las vías férreas que ingresen a las destilerías se vincularán eléctricamente en toda su longitud y se conectarán a tierra. reflectores. — Sobre punto c) Art. Artículo 266. e) Sistema de alarma. 264: Cada destilería deberá contar con un sistema de alarma que abarque toda el área ocupada por las instalaciones de las tres zonas.
— Sobre punto h) Art. puedan recibir un caudal de agua de treinta litros por
. Artículo 272. deberán adoptarse las disposiciones para poder contar. etc. Artículo 302. — Los dispositivos que se mencionan en el artículo anterior serán los siguientes: a) Hidrantes en número y distribución tal que sea posible concentra en cualquier punto del parque seis (6) chorros de treinta metros cúbicos (30 m3) por hora cada uno. — Sobre punto g) Art. Artículo 271. como mínimo. el Rol de Incendios contendrá un detalle de los medios auxiliares que no siendo exclusivamente para tal finalidad pueden ser necesarios en caso de incendios. TANQUES A NIVEL O ELEVADOS — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 301.alarma. estos simulacros se programarán de tal manera que los simulacros parciales se realicen una vez por mes y los totales dos veces por año como mínimo. El código de señales que se emplee para este sistema deberá ser claro y no se prestará a confusiones de ninguna naturaleza. Se deberán elegir llamadas que difieran sustancialmente de cualquier otra que se utilice en la destilería con cualquier finalidad. con relación a las distintas instalaciones que protegen. elementos médicos. etc. Artículo 273. Se deberán colocar en lugares visibles.. b) Pitones o monitores y/u otros dispositivos fijos especiales que permiten la formación de cortinas de agua aisladoras entre un tanque incendiado y los que lo rodean. tal como se los consignara precedentemente. Las medidas dispositivas que se refieren a tanques que contienen gases licuados se encontrarán en el Capítulo V relativo a Plantas de Gasolina. A tal efecto. No obstante. El suministro de energía para alimentar el sistema de alarma deberá ser obtenido en dos fuentes independientes entre sí. incluidos en el Rol de Incendios. 264: Deberán realizarse periódicamente simulacros de incendio con intervención de parte o la totalidad de las brigadas del Rol de Incendios con sus equipos y elementos. Fundamentalmente la instalación de alarma deberá llenar los requisitos siguientes: El sonido de alarma deberá ser audible en todos los lugares de trabajo en que se encuentren normalmente las personas que estén incluídas en el Rol de Incendios. — Sobre punto f) Art. 264: Independientemente de los elementos específicamente afectados a las defensas contra incendios. el número de señales y leyendas necesarias para orientar al personal del Rol de Incendios sobre la ubicación de los elementos móviles y fijos de defensa. En este aspecto estarán incluidos los vehículos de transporte de personal y materiales. en caso necesario. — En todo parque de tanques deberá existir una red de cañerías de agua contra incendios que alimentará dispositivos destinados fundamentalmente a la refrigeración de las unidades de almacenamiento en caso de incendios en tanques próximos. deber ser de tal orden que pueda por sí hacer frente al incendio de la mayor magnitud razonablemente previsible. El conjunto de elementos y personal. equipos y elementos que constituyen las defensas contra incendios. 264: Formará parte del Rol de Incendios la adopción de todas las medidas necesarias para el mantenimiento en perfectas condiciones de las instalaciones. en su totalidad. con el auxilio de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o de organizaciones similares de instalaciones vecinas. el Rol de Incendios contendrá expresamente la forma en que se deberá dar aviso y la función que desempeñarán en esos casos de emergencia. sin que sea necesario tender líneas de mangueras de más de ciento veinte metros (120) de longitud. CAPITULO III DEFENSAS EN PARQUES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO CRUDO Y/O SUS DERIVADOS En este capítulo se trata lo referente a parques de tanques que contienen productos que son líquidos a la presión y temperatura atmosférica. dependerán de la importancia de las instalaciones a defender. La capacidad de estos dispositivos será tal que todos los tanques que rodean a otro presuntamente incendiado. así como un detalle del conjunto de maniobras que deben efectuarse con estos últimos. distribución de las estaciones de aviso.
aislamiento relativo de los tanques. — La cantidad de agentes ignífugos existentes en la planta. cada una de las cuales. no será mayor de siete minutos (7). — Se contará con las reservas de agua necesaria para asegurar el funcionamiento de uno de los equipos de impulsión./m2).. Se entiende por tanques restantes los incluidos en el grupo de tanques del que se considera y que están delimitados por los caminos que contornan ese agrupamiento. como mínima a los tanques será de treinta litros por minuto y por metro cuadrado (30 l. — La capacidad mínima de la instalación. las condiciones mínimas que deberán cumplirse. En zonas mediterráneas de notoria escasez de agua este mínimo podrá reducirse a 2 horas. — La cantidad de espuma que se deberá enviar. tendrá la capacidad necesaria para ello. Artículo 303. La energía que se utilice para la impulsión del agua.. cañerías. Artículo 304. — Deberá contarse con dos fuentes de energía independientes para la generación de espuma ignífuga y la capacidad de cada una de ellas será suficiente para servir el máximo requerido. mín. — Para atender los servicios a que se refieren los puntos anteriores se contará con instalaciones de bombeo cuya capacidad normal será la suma de los gastos requeridos para hidrantes y dispositivos de refrigeración fijando para este último el valor que resulte de la necesidad de refrigerar el conjunto de tanques que hagan la superficie mayor en las condiciones fijadas en el artículo anterior. — Deberá contarse con un servicio ignífugo especial que permita la generación de espuma y su envío sobre la superficie de fluído almacenado en todos los tanques y a tomas convenientemente distribuidas en el parque para la conexión de elementos portátiles. que cada parque de almacenamiento disponga de una instalación portátil adecuada para arrojar espuma al tanque en caso de que fracase la instalación fija. Artículo 311. durante un mínimo de cuatro (4) horas en forma continuada. — Los tanques de almacenamiento deberán contar con sus cámaras de espuma apropiadas al sistema ignífugo que se haya adoptado. se fijará considerando la necesidad de enviar el caudal citado de espuma al tanque de mayor superficie del parque. Este servicio no es obligatorio para los tanques de techo flotante o que almacenen lubricante. Artículo 314. Artículo 313. Dicha cantidad podrá reducirse en consideración a la menor peligrosidad de los productos. Artículo 309. equipos de bombeo. podrá ser ejercida de inmediato por la simple apertura de las válvulas o dispositivos de esa instalación. — En caso de requerirse agua para el funcionamiento del servicio ignífugo especial. Artículo 305.000 litros por minuto. Artículo 307. La acción de estos elementos. Artículo 308.hora por cada metro cuadrado (30 litros/h/m2) de superficie exterior (techo más envoltura lateral). — Ninguna cámara de espuma será proyectada para más de 10. almacenados. etc. deberá provenir de dos conexiones o fuentes independientes. además del conjunto de mangueras y lanzas especiales aptas para tal finalidad. — El diseño de la instalación ignífuga será tal que el intervalo que transcurra desde la puesta en marcha de la instalación hasta el momento en que se obtenga espuma en la boca de descarga o toma más alejada. Se exigirán. de espesor de espuma el área del mayor recinto de contención incrementada con la superficie de los tanques restantes. Artículo 315. computada en su proyección horizontal. SERVICIO IGNIFUGO ESPECIAL Artículo 306. posibilidades de utilizar productos ignífugos de instalaciones próximas. será la necesaria para cubrir con un manto de 30 cm. etc. por sí sola. deberá sumarse a la que se estableció para el Servicio de Agua contra incendios en el Artículo 305. la cantidad correspondiente para agotar las reservas de producto ignífugo. pero no será inferior al 50% de lo estipulado en el párrafo primero. Artículo 310. Artículo 312. — A los efectos del diseño de la instalación se fijan en los artículos siguientes. Si para la generación de
. no obstante. a su máxima capacidad. — El suministro de agua en la cantidad establecida en los artículos precedentes deberá asegurarse con dos (2) fuentes de impulsión independientes.
c) Aeropuertos. Tanques a nivel o elevados — Defensas Pasivas — Distanciamientos mínimos entre tanques Artículo 320. Cuando se trate de fuel oil o lubricantes.espuma se parte de agua a presión. o se almacenene elementos inflamables (sean o no derivados de hidrocarburos). Artículo 323. — Los distanciamientos entre tanques serán como mínimo una vez el diámetro del tanque mayor más cercano medido de pared a pared de tanque. — El distanciamiento entre tanques. f) Rutas camineras. su uso puede ser aconsejable en los ambientes cerrados en que exista el riesgo de derrame de productos. b) Zonas portuarias. para casos de emergencia tendrá provisiones que permitan evacuar volúmenes de inflamables de importancia a otros sectores de las instalaciones. con un mínimo de 45 metros. además de las distancias mínimas que los tanques deben tener entre sí. cuando se trate de agrupamientos en un solo recinto. g) Rutas ferroviarias. ese límite puede elevarse a 15. e) Zonas residenciales urbanas y suburbanas. será también de conexión independiente. con un mínimo de 15 metros. etc. La energía que se utilice para a impulsión de espuma en cada una de las fuentes. APARATOS EXTINTORES DE FUEGO Artículo 316. Artículo 322. — Aunque no se estime indispensable. BATERIAS DE ANHIDRIDO CARBONICO Artículo 318. d) De las casas habitación e instalaciones industriales vecinas: 2 diámetros del tanque mayor. los distanciamientos se ajustarán a normas especiales que serán de objeto de previa aprobación por parte del Organismo Competente. se adoptarán disposiciones especiales que serán objeto de un previo acuerdo con el Organismo Competente. — Deberá contarse con aparatos extintores de fuego cuya distribución en los locales y ambientes techados asegurará los lineamientos establecidos en los artículos 239.). d) Zonas industriales mediterráneas. Las válvulas de apertura de la circulación del anhídrido carbónico deberán hallarse afuera o en sitios protegidos. Artículo 321. con un mínimo de 15 metros. tomará referencias de acuerdo a la zona en que se instalen los parques que se definen como sigue: a) Campos de explotación. No se admitirán en los agrupamientos tanques de más de 2.000 m3. c) De las vías férreas generales: 1 diámetro y ½. evitando el aumento del potencial de peligro de la zona siniestrada.000 m3. — El vapor de agua solamente se aplicará en casos de excepción. y entre tanques e instalaciones para almacenamiento del petróleo y sus derivados. No obstante. — En todo parque de almacenamiento. podrán exigirse este tipo de protección cuando se considere necesario. VAPOR DE AGUA CONTRA INCENDIOS Artículo 317. No se admitirán almacenamientos de más de 10. 241 y 242. — El diseño de las redes de cañerías y medios destinados al movimiento de los productos que almacenan los tanques. 240. Cuando se trate de tanques de más de 15. DISPOSITIVOS Y MEDIDAS ESPECIALES Artículo 319. ésta podrá provenir del Servicio de Agua contra Incendios. cualquier tanque estará distanciado: a) Del límite de concesión: ½ diámetro.000 m3 de capacidad.000 m3. e) De los bosques circunvecinos: en una extensión de 150 metros.
. b) De los caminos públicos: 1 diámetro. debiendo en tal caso ampliarse convenientemente este último (bombas. — Para el caso de tanques que operan a presiones superiores a la presión atmosférica. cañerías.
Artículo 331. el volumen total del recinto será igual al volumen útil del tanque de mayor capacidad más el 50% de la capacidad total de almacenamiento de los tanques restantes.000 m2). en lo referente a distanciamentos. donde las temperaturas dificultan las defensas activas se aumentarán las defensas pasivas. Artículo 329. galpones o depósitos se preverán muros cortallamas si circunstancias especiales así lo aconsejan. tendrá acceso libre en un 50% de su perímetro para los vehículos portantes de elementos de extinción. particularmente en la zonas portuarias. contemplarán los lineamientos generales de los artículos precedentes. — Los distanciamientos para tanques elevados en aeropuertos. se deberán prever muros complementarios que encaucen dicho derrame hacia un lugar convenientemente elegido para el ataque del fuego. Artículo 328. — Cualquier recinto constituido por los endicamientos destinados a contener el derrame total. — Se distinguirán distanciamientos para instalaciones destinadas al servicio de transportes de inflamables líquidos que comprenden: a) Oleoductos. — Los distanciamientos entre tanques podrán ser disminuidos cuando se trate de tanques destinados a almacenamiento de asfaltos o lubricantes. En casos especiales. y tendrán en cuenta las previsiones especiales que aconsejen las autoridades competente dentro de sus respectivas jurisdicciones. en cuyo caso los mismos podrán ser reducidos en un 60%. Artículo 333. Cuando se trate de un agrupamiento de tanques. pero además tomarán especialmente en cuenta el tráfico aéreo para seguridad de las aeronaves y vidas. como mínimo en un 50%. Artículo 326. Descarga de electricidad estática
. reajustándose a las disposiciones de lo codificado en la materia. Artículo 334. Artículo 330. cuyas medidas especiales o casos de excepción serán contemplados por el Organismo Competente. Artículo 327. — En los edificios. tendrán una capacidad igual al volumen útil del tanque más un 10%. — El proveer a los tanques de sistemas de refrigeración para disminuir las pérdidas por evaporación durante la época de elevadas temperaturas no reducirá las exigencias en cuanto a distanciamientos y endicamientos.Artículo 324. d) Cisternas. — En las zonas australes. la Autoridad Competente podrá autorizar recintos con sólo un 25% de perímetro libre. Artículo 325. Artículo 335. — Será objeto de especial atención la peligrosidad que puedan significar las zonas colindantes con los parques de almacenamiento de inflamables. — Todo recinto tendrá sus endicamientos protegidos de la acción de las aguas y del efecto de los vientos y en lugar visible se mantendrá un señalamientos que destaque la cota mínima que debe mantener el endicamiento en el coronamiento. — Los endicamientos de los recintos para la contención de los derrames. por lo menos una vez el diámetro del tanque mayor del parque con un mínimo de 30 metros medidos desde la pared del tanque más cercano. b) Buques tanques. — Donde por la topografía del terreno un eventual derrame de producto incendiado (sobre ebullición) que supere los muros de contención pueda hacer peligrar el resto de las instalaciones. Artículo 332. El área máxima encerrada entre dichos muros será fijada en cada caso particular por el Organismo Competente (Normalmente dicha área no deberá sobrepasar los 1. c) Vagones tanques. — Las salas de bombas de instalaciones fijas contra incendios estarán distanciadas de los tanques en cualquier orientación. con referencia al interior del recinto en el que se encuentran contenidos los tanques de que se trata. pero condicionado a que dichos tanques se encuentren comprendidos en un parque destinado expresamente a la finalidad de almacenar lubricantes o asfaltos. Los distanciamientos de estas instalaciones y de los propios servicios. contemplarán medidas destinadas a salvaguardar la seguridad pública.
Artículo 341. que las cañerías de servicio de un tanque atraviesen el recinto de otro. además. tales como el calentamiento del producto que contienen a raíz de incendios vecinos a la unidad. La red será estanca en el recinto y provista de todos los dispositivos necesarios para evitar la propagación del fuego. de las bombas propiamente dichas. la libre concurrencia a cualquier punto de los elementos portátiles que constituyen el Rol de Incendios. Artículo 337. que responda a los siguientes requisitos: a) Las cañerías que atraviesen un muro de contención no deberán afectar la estanqueidad de éste. en la forma más eficiente y económica. los tanques metálicos deberán ser conectados a tierra con el número de tomas que determine la Autoridad Competente. — Todo recinto de tanque estará conectado a una red de captación de los derrames que eventualmente pudieran producirse. Artículo 343. con los elementos exigidos como defensa activa del parque. se podrá disponer de una ventilación libre protegida con tejidos de alambre de malla 40. Dispositivos y medidas especiales Artículo 338. Las dimensiones de los mismos estarán en concordancia con los caudales máximos de bombeo más el movimiento de gases y vapores que determinen las condiciones climáticas de la zona. c) El tendido general de las cañerías se hará. agrupándolas de manera de facilitar el ataque a cualquier fuego que pueda afectarlas. — Quedan expresamente prohibidos todos los sistemas de almacenamiento de petróleo o sus derivados que estén realizados a cielo abierto. Artículo 339. Artículo 346. — El diseño de la junta del techo con las paredes en los tanques cilíndricos verticales deberá asegurar que la rotura del techo será previa a la de cualquier junta de la pared vertical. Lo precedente no será de aplicación en los parques de almacenamiento de productos de consumo de grupos industriales no relacionados con la industria del petróleo. — La zona de tanques estará provista de una red de calles que permita el fácil acceso a todos los elementos y dispositivos que deben maniobrarse en las instalaciones fijas de las defensas activas y que permita. Artículo 344. equivalente al tanque de mayor diámetro contenido en el parque.
. cada unidad será considerada como un tanque más. b) Se evitará en lo posible. Dicha red concurrirá a piletas de recuperación adecuada a la importancia de las instalaciones. la inundación de recintos vecinos y la posibilidad de onda explosiva por presencia de gases en la red. — El empleo de motores fijos a combustión interna para accionar equipos de bombeo de hidrocarburos sólo se permitirá si los mismos se separan. — Todos los tanques contarán con algún medio de emergencia que permita liberar presiones internas excesivas generadas en los mismos como consecuencia de situaciones anormales. — Todo tanque deberá tener orificios de respiración capaces de permitir el paso de los gases que expele o aspira el tanque. Artículo 342. — A efectos de descargar la electricidad estática. — Para tanques que almacenen productos conjuntos de inflamación superior a cuarenta grados centígrados (40ºC). mediante paredes convenientemente diseñadas. — El trazado de las redes de cañería destinadas al movimiento de los fluidos que se almacenan en los tanques será tal. en lo posible. Artículo 340. Artículo 347. — Los tanques de construcción no metálica serán dotados de dispositivos que aseguren la descarga de la electricidad estática que puedan almacenar los mismos.Artículo 336. Artículo 349. — Se prohibe terminantemente la construcción total o parcial de tanques de almacenamiento de hidrocarburos utilizando cualquier material combustible. A los efectos del distanciamiento de dichas piletas de recuperación. Artículo 345. El diseño de estas tomas será tal que se ponga en contacto la unidad de proteger con una capa de terreno donde la humedad relativa sea permanentemente superior al cincuenta por ciento (50%). — Para tanques que almacenan productos con punto de inflamación inferior a cuarenta grados centígrados (40ºC) tales orificios estarán conectados a una o varias válvulas de presión y vacío.
DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios. Artículo 355.) de espesor. como mínimo. construirse sobre el tanque una losa de hormigón armado de quince centímetros (15 cm. Las dimensiones de tales caños estarán de acuerdo a los caudales máximos de bombeo de carga o descarga de la unidad. que los gases y vapores que salgan por ella no puedan introducirse en recintos cerrados.) sobre el techo de aquél. c) Cuando el tanque no pueda enterrarse en su totalidad. — Cuando por sus características constructivas el tanque no efectúe un adecuado contacto eléctrico con tierra. pudiendo reducirse la misma a sesenta centímetros (60 cm. dispositivos que eviten la propagación de llamas. — De existir trincheras. Artículo 352. para el tendido de cañerías y cables. fijará en cada caso particular. entrar en contacto con llamas abiertas. Estas trincheras contarán con un adecuado drenaje para impedir la acumulación de líquidos.). o sus derivados. Artículo 354. La cubierta será horizontal hasta el contorno del tanque y luego descenderá en pendiente no mayor de 1:11 ½. servicio ignífugo especial. Artículo 356. — La boca del caño de ventilación exigido en el artículo anterior. las instalaciones eléctricas de toda índole serán del tipo seguro contra explosiones. manipulen o bombeen derivados de petróleo. Artículo 358. como mínimo.) de espesor. Artículo 360. se deberán prever los dispositivos necesarios a tal fin. etc. la cubierta superior será de noventa centímetros (90 cm.
. — Dentro de los recintos deberá existir la mayor limpieza posible prohibiéndose cuando el tanque está en servicio. No se permitirá que la vegetación en los mismos se desarrolle de manera que pueda ser foco de fácil combustión. Cuando se deban proteger parques en que existan tanques enterrados y a nivel o elevados. cuáles de las defensas activas son exigibles y qué características y diseños deberán reunir las obras y/o dispositivos. — Todo tanque enterrado deberá tener un caño de ventilación que permita el paso de los gases que aspira y expele.Articulo 350.). la presencia en aquellos de cualquier clase de material combustible o inflamable. las mismas deberán tener a intervalos adecuados y en especial en el cruce de calles. serán subterráneas. b) Cuando el tanque se encuentre en un lugar en que puedan transitar vehículos pesados. — Toda instalación eléctrica en la zona de tanques y en los locales cerrados o espacios abiertos donde se almacenen. no así las destinadas a iluminación de los caminos perimetrales. serán aplicables las medidas fijadas para éstos. la altura del caño será tal que por su boca no pueda fluir el líquido almacenado en ninguna circunstancia. Asimismo. Artículo 353.) por afuera de contorno del tanque en todas direcciones. poder originar acumulaciones peligrosas. La profundidad citada podrá reducirse a cuarenta y cinco centímetros (45 cm. ni. aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: a) Deberán tener su parte superior a una profundidad no menor de sesenta centímetros (60 cm. la parte que sobresalga de nivel del terreno será cubierta con tierra hasta una altura de sesenta centímetros (60 cm. — El Organismo Competente.) si la carpeta está formada por una losa de hormigón armado de quince centímetros (15 cm.) del nivel del terreno y debajo de la cota de cualquier cañería conectada con él. en general. — Solamente se considerarán tanques enterrados y les serán aplicables las reducciones en las medidas defensivas que más adelante se consignan. Artículo 351. TANQUES ENTERRADOS Lo que se dispone seguidamente es aplicable únicamente en el caso de tratarse de tanques en que todas las unidades sean enterradas. debiendo en este caso. de acuerdo a la importancia del parque y al tipo de construcción de los tanques. deberá ser segura contra explosiones. — Se evitarán ordenamientos deficientes que puedan obstaculizar las maniobras en caso de emergencia. — En toda el área en que se encuentren enterrados tanques de almacenamiento de petróleo crudo. ya sean cerradas o abiertas. — En todo parque de tanques las redes eléctricas para iluminación y fuerza motriz. DEFENSAS PASIVAS Artículo 357. estará dotada de una llama arrestallamas y deberá tener una disposición y altura tales. Artículo 359. que se extenderá treinta centímetros (30 cm.
DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 401. será sumada en reserva y capacidad de bombeo a la necesaria para el Servicio de Agua contra Incendios. — El Rol de Incendios de parques de tanques de almacenamiento. estarán sujetas a la aprobación del Organismo Competente.Destilerías de Petróleo. — Cuando sea necesario efectuar trabajos con fuegos abiertos o que puedan originar chispas. CAPITULO IV DEFENSAS EN PLANTAS DESHIDRATADORAS Y DESALADORAS DE PETROLEO CRUDO Las disposiciones que contiene el presente capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. sólo se dispondrá de extintores portátiles en número adecuado. no se considerará indispensable la instalación de un sistema fijo para la generación de espuma ignífuga.Generalidades Artículo 361. fuel-oil).000 l/m) de espuma ignífuga.500 m3 de combustibles líquidos livianos (nafta. En las plantas cuya capacidad de tratamiento sea inferior a 1. Artículo 403. cuando ello no represente riesgo de incendios. kerosene y similares) y hasta 3.000 m3/d) de capacidad de tratamiento de la planta medidos sobre el petróleo de entrada. Artículo 364. — Se prohibirá fumar. Cuando la capacidad sea menor de 200 m3 cúbicos diarios. — Se mantendrá una reserva de producto generador de espuma ignífuga que asegure el funcionamiento de las tomas provistas de acuerdo con el artículo anterior. — El consumo de agua que resulte para la generación de espuma ignífuga según se exige en los artículos 402 y 403. las instalaciones mínimas de agua. Por cada mil metros cúbicos diarios (1. Rol de Incendios Las disposiciones que contiene el artículo siguiente son aplicables a parques de tanques elevados. como mínimo. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. en cualquier tipo de instalación que opere con combustibles. diesel-oil. será de dos (2). la ausencia de concentraciones peligrosas de gases.000 m3. con equipos industriales. Artículo 363. Artículo 362. en general. en su totalidad y a su máxima capacidad durante una hora (1 hora).
. se deberá comprobar previamente. Artículo 404. rigen las disposiciones correspondientes a Zona I . Artículo 402. — Se propiciará con carácter general el uso de herramientas antichispas. A este efecto. mediante el uso de aparatos adecuados. Artículo 366.000 m3. deberá ajustarse en toda su extensión a lo dispuesto sobre este aspecto en los artículos correspondientes a las destilerías de petróleo en el Capítulo II. Artículo 367.000 m3 de combustibles pesados (gas-oil. se contará con una toma capaz de producir tres mil litros por minuto (3. se refieren a plantas deshidratadoras y desaladoras que no forman parte de destilerías o parques de tanques de almacenamiento. — Las pequeñas plantas de almacenamiento deberán condicionar sus defensas activas y pasivas con elementos adecuados que estarán sujetos en cada caso a la aprobación del Organismo Competente. Artículo 365. — Para calefacción de locales no se admitirán sistemas a fuego directa. a nivel o enterrados. — El distanciamiento en el caso especial de los campos de explotación podrá aumentarse a dos veces el diámetro en razón de tenderse a reducir las defensas activas. de capacidad superior a 1. — A menos que se exija expresamente. se pueda producir espuma en las condiciones siguientes. por día. con el uso de la red de agua exigida en el artículo anterior. — Para plantas deshidratadoras. cualquiera sea la capacidad de la planta. se considerarán pequeñas plantas. para el caso de plantas superiores a 200 m3 diarios. debiéndose contar con los elementos portátiles necesarios para que. las que almacenen un volumen de hasta 1. El número mínimo de tomas con que deberá contarse. pudiéndose admitir que se haga en los edificios de oficinas.
Artículo 414. incluidas las ocupadas por las instalaciones auxiliares. — Para el resto de los equipos deben cumplirse las disposiciones que se fijan en la planilla Nº 1 relativa al Artículo 216. 228 y 230. d) Serán ubicados en lugares accesibles a una altura que en ningún caso será mayor de 1. Recinto de contención Artículo 409. — Toda instalación eléctrica. — Con referencia a los aspectos siguientes: — revestimiento de estructura metálicas — dispositivo de ventilación — drenajes — trincheras — piletas recuperadoras — orden y limpieza.50 m. 223. Vapor de Agua contra incendios Artículo 406. ya sea por desnivel o bombeo. — Se distribuirán aparatos extintores de fuego en toda el área ocupada por la planta. en los artículos 222. Artículo 413. — Entre pared y pared de tratadores deberá existir una distancia mínima de dos metros (2 m. aproximadamente cinco metros (5 m. 261.) de diámetro.) de altura y tres metros (3 m. — Los tratadores deberán estar rodeados por recintos de contención de un metro (1 m. DEFENSAS PASIVAS Las medidas que se detallan a continuación son aplicables a plantas deshidratadoras y desaladoras compuestas por tratadores de medidas standard.) de altura. con o sin equipos eléctricos. para el proceso en sí o para cualquier otra finalidad.Extintores de Incendio Artículo 405. 262 y 263. Artículo 411. c) Los aparatos a distribuir serán indistintamente capaces de atacar fuego de clase B y C. con alambiques o calentadores a vapor.Destilerías. el diseño de la instalación será tal que sea posible interrumpir el suministro de energía a los tratadores sin afectar la marcha de los equipos de bombeo ni la iluminación. ya sea de fuerza motriz. se adoptarán disposiciones especiales en la red de vapor. 227. Artículo 412. Artículo 408. b) No será necesario recorrer desde cualquier punto de la planta más de quince (15) metros hasta el aparato extintor más próximo. — Para plantas desaladoras y deshidratadoras en general. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. a fin de permitir su uso con la mínima pérdida de tiempo. ROL DE INCENDIOS
. — De utilizarse corriente eléctrica para el proceso de deshidratación. de modo que permita la aplicación de mangueras para la defensa en los lugares más vulnerables. dispuestos de manera que no pueda haber más de ocho (8) deshidratadores dentro de un mismo recinto. Distanciamiento entre equipos Artículo 407. serán aplicables las medidas dispuestas por Zona I .). De tratarse de equipos fundamentalmente distintos. como mínimo. sobre el nivel del suelo. Dispositivos y medidas especiales Artículo 410. — Sobre tránsito de vehículos en estas plantas rigen las disposiciones que al respecto contienen los artículos 259. el organismo actuante fijará las medidas en cada caso particular. siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas: a) Se instalará una unidad de extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie de la planta. iluminación. 260. 226. — Todos los equipos que normalmente contienen petróleo deberán contar con conexiones a una red de cañerías que permita evacuarlos en caso de emergencia.
Artículo 503. durante una hora (1 h. se pueda producir espuma ignífuga en las condiciones siguientes: — Por cada dos mil metros cuadrados (2.
. — Con respecto a distanciamiento entre equipos en plantas de gasolina se dará cumplimiento a las disposiciones que sobre los mismos contienen los artículos 216 y 217 relativos a la Zona I de Destilerías de Petróleo. Dispositivos y medidas especiales Artículo 509. — Se mantendrá una reserva de producto generador de espuma ignífuga que asegure el funcionamiento de las tomas previstas en el artículo anterior.000 l. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 501. Artículo 510. DEFENSAS PASIVAS Distanciamiento entre equipos Artículo 507. Servicio Ignífugo Especial Artículo 502. se contará con una toma capaz de producir tres mil litros (3. Aparatos extintores de fuego Artículo 505.Artículo 415. a lo dispuesto en el Capítulo II. — Con respecto a las protecciones de vapor de agua.000 m2) del área comprendida dentro del contorno que rodea las instalaciones de procesamiento. — drenajes.) de espuma por minuto. podrá exigirse la instalación de dispositivos adecuados para la combustión de los mismos. 213. cualquiera sea el área mencionada. Muros de contención Artículo 508. debiéndose contar con los elementos portátiles necesarios para que con el uso de la red de agua exigida en el apartado anterior. — Con respecto a muros de contención en plantas de gasolina se dará cumplimiento a lo que dispone sobre los mismos el Artículo 219 relativo a la Zona I . se considere necesario. Artículo 504. — Sobre el aspecto relativo a agua contra incendios rigen las mismas disposiciones que se fijan en el Capítulo II. — Con referencia a los aspectos siguientes: — dispositivos de ventilación. en base al volumen de gases que deben evacuarse en forma permanente. como correspondientes a Zona I de Destilerías de Petróleo.Destilerías de Petróleo. — Deberá ajustarse el Rol de Incendios.) como mínimo. — A menos que se exija expresamente. Vapor de Agua contra Incendios y Baterías de Tubos de Anhídrido Carbónico Artículo 506. El número mínimo de tomas con que deberá contarse será de dos (2). será sumado en reserva y capacidad de bombeo a la necesaria para el Servicio de Agua contra Incendios. se dará cumplimiento a lo exigido para Zona I de Destilerías de Petróleo en los Artículos 212. se refiere a plantas de gasolina que no formen parte de destilerías. CAPITULO V DEFENSAS EN PLANTAS DE GASOLINA Las disposiciones que contiene el presente Capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. 214 y 215. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. — Se distribuirán aparatos extintores de fuego de manera que se cumpla lo dispuesto a este respecto para Plantas Deshidratadoras de Petróleo Crudo en el Artículo 405. — El consumo de agua que resulte para la generación de espuma ignífuga según se exige en los artículos 502 y 503. relativo a Destilerías de Petróleo. tengan o no hornos y alambiques de calentamiento. no se considerará indispensable la instalación de un sistema fijo para la generación de espuma ignífuga. en su totalidad y a su máxima capacidad. — Cuando.
Subestructuras resistentes al fuego Artículo 605. Cuando el movimiento de inflamables sea importante. plataformas pasarelas. para pilotajes. en el Capítulo II relativo a Destilerías de Petróleo. Artículo 512. Artículo 604. exclusiva para ese tráfico. Subestructura de material combustible
. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. deberá concentrárselo en una "sección inflamables" o "dársena para inflamables". — Los muelles destinados al trasvase de líquidos inflamables y combustibles no podrán ser ubicados a una distancia menor de 120 m. sean menores que las fijadas por el Organismo Competente. o uno de Clase B y otro muelle no petrolero. podrá exigirse una instalación similar a la especificada en el artículo anterior para los tanques de cualquier característica destinados al almacenamiento de gasolina. — Los puertos generales con tráfico de productos inflamables constituyen un problema particular de seguridad contra siniestros. — piletas recuperadoras. — Toda instalación eléctrica. Artículo 511. iluminación o para cualquier otra finalidad. DEFENSAS EN MUELLES Diseño y defensas pasivas Ubicación y distanciamiento Artículo 602. — orden y limpieza. Es atribución de la Autoridad Competente en materia portuaria. construidos en vías navegables. — Se propenderá a que toda estructura de los muelles se construya con materiales resistentes al fuego: hormigón armado u otro equivalente. no se establecen limitaciones de distancia cualquiera sea el tipo de subestructura empleado en los mismos. Rol de Incendios Artículo 514. CAPITULO VI DEFENSAS EN MUELLES Defensas en puertos con tráfico de inflamables Artículo 601. — Si por razones de clima se considera necesario.— trincheras. — Las distancias entre los muelles que no tienen subestructura "resistente al fuego" serán fijadas por el Organismo Competente. estudiar y aplicar las normas generales y particulares de seguridad que amparen el tráfico de inflamables en los puertos. — El Rol de Incendios en plantas de gasolina deberá ajustarse a lo dispuesto al respecto. Dicha sección o dársena deberá tener el acceso más inmediato desde la boca del puerto y ubicación independiente con respecto a las demás secciones portuarias a fin del tránsito y apostadero de embarcaciones y el emplazamiento de las instalaciones de depósito. Entre dos muelles de clase A. Dichas medidas serán sometidas a consideración del Organismo Competente. Tal sistema de refrigeración deberá conectarse tanto a la red de agua industrial como a la de contra incendios. — Cuando las distancias entre muelles de acuerdo a lo que establece el artículo precedente. serán mayores que entre muelles de Clase A y otro de Clase B o no petrolero. de cualquier puente sobre aguas navegables o de la entrada o superestructura de un túnel para vehículos o ferrocarriles. Artículo 603. Nota: A título informativo se expresa que para un mismo lugar las distancias que medien entre dos muelles de Clase B. la subestructura del muelle será "resistente al fuego". serán aplicables las medidas dispuestas para Zona I de Destilerías de Petróleo. deberá estar provisto de un sistema fijo y permanente de refrigeración con lluvia de agua que evite la elevación de la presión por encima de la de trabajo admisible del tanque. Artículo 513. etc. — Todo tanque de almacenamiento de productos que deban estar sometidos a presión para mantenerse licuados. ya sea de fuerza motriz.
no pudiendo ser inferior a 50 m. proveniente de derrames u otra causa semejante. deberán mantenerse bajo llave. — La instalación y el uso de motores de combustión interna no es recomendable en muelles petroleros. — Sobre estos muelles sólo se permitirán construcciones en material incombustible. cabrestantes o montacargas. el Organismo Competente podrá exigir una mayor separación. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se dispondrán equipos portátiles aptos para sofocar un fuego incipiente. una cantidad menor de tres bulones. — El buque tanque deberá conectarse eléctricamente a tierra antes de conectarse la manguera de trasvase. iluminación o para cualquier otra finalidad. Artículo 615. DEFENSA ACTIVA Agua y espuma ignífuga Artículo 609. En los casos de grandes plantas de almacenamiento o destilerías. y una plataforma de igual material— sin intersticios y de un espesor mínimo de 10 cm. Artículo 610. ubicada en el área del muelle. Artículo 616. Artículo 614. En caso de ser imprescindible su instalación. — Las vías férreas que ingresen a la cubierta de un muelle se vincularán eléctricamente en toda su longitud y se conectarán a tierra. Estas líneas se mantendrán sin tensión. — Las mangueras de trasvase deberán tener una longitud suficiente para prever los movimientos del buque tanque. deberán disponer de equipo de bloqueo de chispas y escape. Artículo 643. — Las mangueras o cañerías de tipo flexible utilizadas en el trasvase de líquidos inflamables deberán soportar una presión equivalente al 25% de la inversión de trabajo a que estarán sometidas. — Las cañerías de productos deberán estar equipados con válvulas en la costa y conectadas eléctricamente a tierra. Donde se utilicen conexiones a brida. excepto en los períodos de funcionamiento. las que se destinarán exclusivamente para depósito de elementos de transvases y seguridad y ubicación del personal de vigilancia. junto a la vinculación con el buque tanque. — Para atender a la defensa de los muelles y de las embarcaciones amarradas se prolongarán hasta aquéllas las redes de agua contra incendio y espuma ignífuga que normalmente posean las plantas de almacenamiento o destilerías anexas. Artículo 619. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. — Puede consistir en un pilotaje de maderas duras —escuadría no menor de 30 x 30 cm. no se permitirá en ningún caso. ya sea de fuerza motriz. Depósito de tambores y productos envasados Artículo 608. o puertos de mucho tráfico. — El depósito de tambores y productos envasados sólo se permitirá sobre muelles totalmente construidos con material incombustible. instalando hidrantes sobre el muelle o sobre la ribera en la cantidad suficiente para utilizar toda la potencia de las respectivas centrales. Artículo 617. La carcasa de todos los motores y generadores ubicados en el muelle deberán estar conectados a tierra. En su defecto se instalarán centrales propias de bombeo. Dispositivos y medidas especiales Artículo 611. Debajo de la conexión de las mangueras con las cañerías deberán colocarse recipientes con el objeto de recoger las posibles pérdidas. En todos los rieles se colocarán juntas aislantes en el punto de entrada al muelle. — Los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos estarán separados de los muelles por una distancia mínima de un diámetro. Artículo 612. — Toda instalación eléctrica. Subestructuras Artículo 607.
. Esta conexión eléctrica deberá mantenerse hasta que la manguera haya sido desconectada. Operaciones de trasvase Artículo 618. — Las bombas de transvase en tierra deberán estar provistas de un dispositivo que no permita sobreelevar la presión por encima de la carga de seguridad de la manguera. Todos los fusibles e interruptores en las líneas para guinches.Artículo 606.
— Preferentemente se deben usar en el área del muelle zorras y vehículos de tracción eléctrica. estando prohibida la recarga de combustible en la cubierta de los muelles. — Los camiones y demás vehículos transeúntes. Artículo 628. etc. c) Por cualquier circunstancia que configure una situación de peligro (proximidad de embarcaciones. Artículo 621. quien deberá verificar si tales productos representan un riesgo de incendio. en los lugares apropiados y en distintos idiomas. — No se permitirá la circulación de locomotoras a llamas abiertas en el área de muelle durante el trasvase de líquidos inflamables o combustibles a granel. Artículo 625. equipos de soldadura. sin previo permiso de la autoridad competente. Artículo 622. Artículo 627. éstos o los que fueran accionados por motores de combustión interna. — Se deberán prever los medios necesarios para evitar que los posibles derrames de productos inflamables o combustibles sobre el agua. para lo cual se organizará un servicio de limpieza de carácter permanente o no. d) Se controlará la carga a efectos de impedir derrames en los tanques receptores. d) Que no haya fuegos ni llamas abiertas sobre el muelle en la vecindad del buque tanque. — El trasvase no podrá iniciarse o deberá detenerse si ya se ha iniciado. — En ningún caso deberán cargarse explosivos en buques tanques que transportan líquidos inflamables o combustibles. b) Se controlará que la operación se inicie lentamente. c) Que la manguera de trasvase esté convenientemente conectada y las válvulas de maniobra en condiciones de operar. según el volumen de las operaciones y la importancia del muelle petrolero. b) Que no se esté realizando algún trabajo que no hay sido debidamente autorizado. deberán cerrarse. — Dentro del área del muelle. fundamentalmente castellano e inglés.Artículo 620. colisiones. no debe utilizarse llamas abiertas. Artículo 629. En caso de producirse un incendio fuera del muelle la autoridad local decidirá sobre la necesidad de detener la operación. Artículo 626. deberán estar provistos de dispositivos para bloques de chispas o llamas. generados en fuentes externas u otra tipo de tracción expresamente autorizado. sólo permanecerán en los muelles o atracaderos el tiempo necesario para cargar o descargar. c) Se observará si la manguera o sus conexiones presentan pérdidas. las válvulas en la conexión de la manguera a la cañerías del muelle. quedando prohibido
. b) Si se produce un incendio en el muelle o en el buque tanque. oxígeno para la limpieza de carbón de los motores. Artículo 623. en los casos detallados a continuación: a) Durante tormentas eléctricas. Artículo 624. — Una vez terminada la operación de trasvase.. trapos). etc. Artículo 631. — Previo al trasvase de la carga deberá inspeccionarse el muelle para observar si se cumplen las siguientes condiciones: a) Que no haya personas fumando en los sitios donde esté prohibido hacerlo. formen acumulaciones. Al efecto deberán colocarse carteles permanentes con la leyenda "Prohibido fumar". Tales vehículos deberán estar equipados con extinguidores del tipo aprobado.). Podrán usarse máquinas con aire o vapor acumulado a presión. deberá solicitarse una autorización especial de la persona responsable de la maniobra. — Previa la carga o descarga de cualquier producto ajeno al que se trasvasa. De requerirse el empleo de locomotoras a llamas abiertas para maniobrar vagones dentro de los muelles. fraguas. se deberá intercalar el número suficiente de vagones vacíos para evitar que las locomotoras ingresen a los mismos. Artículo 630. — En toda la zona de muelle deberá mantenerse el mayor orden y limpieza. — Durante la operación de trasvase deberán adoptarse las precauciones que se detallan seguidamente: a) Deberán vigilarse las válvulas de maniobra del muelle y del buque tanque. Se distribuirán recipientes de metal para recoger los materiales empapados en combustible (estopas.
b) No deberán quedar bloqueados por camiones o cortes de vagones tanques.000 l. se refieren a cargaderos que no forman parte de destilerías o parques de tanques de almacenamiento. El contenido de estos recipientes se extraerá a diario y se quemará fuera del muelle. herramientas. — El Rol de Incendios en los muelles deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecieron en el Capítulo II. — Los medios a que se hace mención en el artículo precedente podrán estar constituidos por una red de equipos e hidrantes fijos o equipos móviles tales como autobombas o motobombas a los que se acoplen las mangueras directamente. salvo expresa disposición en contrario del Organismo Competente que.) y con una presión no menor de cinco kilos por centímetro cuadrado (5 Kg.el uso de la gasolina que se sustituirá por kerosene o líquidos similares. — En caso de ser necesario el uso de agua para generar la cantidad de espuma establecida en el artículo anterior. Artículo 705. — Se fijará una reserva de agua apta para alimentar los equipos de bombeo durante un mínimo de dos (2) horas a su máxima capacidad. con una reserva equivalente a diez minutos (10 m.. Artículo 703./cm2) medidos en las bocas de impulsión. boquillas.) de espuma. se resolverá en particular mediante ignífugos adecuados. Servicio ignífugo especial Artículo 706. dependiendo la elección del sistema a emplear. pudiendo mantenerse la reserva fijada. de la importancia de la instalación a defender. Artículo 707. boquillas de niebla. Rol de Incendios Artículo 633. la capacidad de los equipos de bombeo deberá aumentarse en la cantidad respectiva.). — Sobre la distribución de aparatos extintores en cargaderos de camiones y vagones tanques se cumplirá lo que al respecto dispone —Para Zona I de Destilerías de Petróleo— el artículo 211. Artículo 632. Aparatos extintores de fuego Artículo 708. será objeto de aprobación en cada caso particular. En las zonas donde es notoria la escasez de agua.
. picos. — Se deberán prever los equipos necesarios para producir una cantidad mínimo de espuma igual a doscientos litros por minuto (200 l/m) y por boca del cargadero. en tal caso determinará el aumento de la misma. Artículo 704. Artículo 702. La cantidad de equipos a prever no podrá ser menor que la necesaria para producir mil litros (1. Vapor de agua contra incendios Artículo 709. tales como mangueras. relativo a Destilerías de Petróleo. — La cantidad y características de elementos accesorios. en cuyo caso su protección será encarada con las defensas de tal índole exigidas para éstas. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 701. — De exigirse cañerías e hidrantes fijos. palas. CAPITULO VII DEFENSA DE CARGADEROS DE VAGONES Y CAMIONES TANQUES Las disposiciones que contiene el presente capítulo en lo que concierne a Defensas Activas. lanzas. la ubicación de éstos será elegida de tal manera que cumplan los siguientes requisitos: a) Deberán permitir el ataque desde ambos costados de los vagones o camiones tanques. — Se deberá contar con los medios necesarios para alimentar mangueras de agua en forma tal que sobre un punto cualquiera de la instalación puedan concentrarse 4 chorros de agua de un caudal mínimo de veinte metros cúbicos por hora (20 m3/h. etc. — Se podrá exigir una protección de esta índole en aquellos casos en que para la operación normal del cargadero exista una instalación de vapor de agua. — El cumplimiento de las disposiciones para operaciones de trasvase será de responsabilidad de la Autoridad Competente local.
— trincheras. — En caso de instalarse un servicio defensivo de vapor de agua. con respecto a las distancias entre cargadero de vagones y camiones tanques e instalaciones de destilerías. podrán disminuirse las exigencias de espuma ignífuga que se fijaron en el art. Dispositivos y medidas especiales Artículo 718. — Se podrá exigir la construcción de muros de contención en aquellos casos en que las particulares características de los cargaderos o la topografía del terreno así lo requieran. Artículo 715. — Se prohibe. eléctricas cualquiera sea su tensión sobre cargaderos de camiones y vagones tanques. Artículo 712. — drenajes.5 6 7.). Descarga de electricidad estática Artículo 717. Se acompaña el croquis Nº 2 que orienta sobre la forma de efectuar las conexiones para la finalidad expresada. para cargadero de vagones y camiones tanques.). cualquiera sea su finalidad deberá ser del tipo seguro contra explosiones. relativo a Parques de tanques a nivel o elevados.). — Con referencia a los aspectos siguientes: — Dispositivos de ventilación. Artículo 721. Muros de contención Artículo 716. Artículo 719. Artículo 720. 132). — Las distancias mínimas a mantener entre cargaderos y tanques de superficie o elevados se ajustarán a lo dispuesto seguidamente: Capacidad del tanque en m3 Distancias mínimas en metros hasta 50 de 50 a 90 de 90 a 120 de 120 a 200 más de 200 3 4. debiéndose disponer una toma de tierra por cada tres (3) bocas de carga o descarga (fs. el uso de estructuras de soporte de madera. — Se deberá prever la instalación necesaria para asegurar una descarga efectiva de la electricidad estática que pudiera generarse en las cañerías de conducción de entrada y salida. 226. — orden y limpieza serán aplicables las medidas dispuestas para Zona I de Destilerías de Petróleo en los artículos 223. — Se cumplirán las disposiciones de la Planilla Nº 1 correspondiente al artículo 216.5 9
Artículo 713. — Sobre el uso de motores de combustión interna para el accionamiento de equipos de bombeo será aplicable lo dispuesto al respecto en el artículo 345. — Se prohibe el pasaje de líneas. — La distancia mínima que deberá mantenerse entre una sala de bombas y la boca más próxima de un cargadero será de quince metros (15 m. en los rieles y en los tanques de los vehículos de transporte. — El movimiento de los vagones tanques en cargaderos se ajustará a los requisitos siguientes:
. Artículo 714. Artículo 723. Artículo 722. 706. 227 y 230. — La distancia mínima que deberá mantenerse entre una sala de calderas y la boca más próxima de un cargadero será de treinta metros (30 m. — Toda instalación eléctrica. en la medida que especialmente se autorice. Defensas Pasivas Artículo 711.Artículo 710. — La distancia mínima que deberá mantenerse entre un camino público y la boca más próxima de un cargadero será de doce metros (12 m.
miscibles o no con agua. se supone que el terreno o la parte del terreno en la cual se encuentran las referidas instalaciones. el número de vagones comunes necesario para asegurar que aquélla no entre al cargadero. que son capaces de entrar en combustión con el oxígeno del aire. a presión atmosférica. libres de aberturas y a prueba de incendio. Hidrante: Es un dispositivo que permite la conexión de una o varias líneas de mangueras con una red de agua a presión. Dicha extensión debe hallarse libre de construcciones. Identificación de recipientes: Todo recipiente tendrá una chapa indicadora de la firma fabricante. CAPITULO VIII A — NOMENCLATURA. — El Rol de Incendios en cargaderos deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecieron en el Capítulo II. aun cuando no sean destinados exclusivamente a ser utilizados como "combustibles". equipos o materiales.a) Se evitará en lo posible el uso de locomotoras con llamas abiertas para tal finalidad. año de construcción. pudiendo utilizarse locomotoras diesel. destinado a impedir la extensión de un derrame.Zona I: Es el área ocupada por almacenes y depósitos de combustibles elaborados y el conjunto de instalaciones destinadas al movimiento. Zona de Industrialización . canales o instalaciones ferroviarias.Zona II: Es el área ocupada por los equipos e instalaciones destinados específicamente a la elaboración de alcohol etílico o combustibles similares. Al especificar las medidas de las franjas de seguridad. malacates fijos. No estarán permitidas edificaciones. Cuando sobre estas vías transiten locomotoras a fuego abierto. pared de un almacén y/o línea interior del terraplén que lo circunde. automotrices. zorras eléctricas. no está rodeado por edificaciones o que los edificios vecinos tienen hacia el terreno paredes compactas. Punto de inflamación: Es la temperatura a la cual estos fluidos líquidos. b) Cuando sea inevitable recurrir a locomotoras con llamas abiertas se deberá disponer entre las mismas y los vagones cisternas. DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES Artículo 801. capacidad del recipiente y presiones de prueba y trabajo. constituido por una lanza de agua y provisto de los medios necesarios para dirigirlo en cualquier posición. Fosa de circunvalación o recinto de contención: Se denomina así al espacio cerrado limitado por los bordes exteriores de un tanque de almacenaje. Muro cortallamas o cortafuego: Es una pared construida en material incombustible. — A los fines de la presente reglamentación se define como: Fábrica de alcohol etílico o combustibles similares: El conjunto de instalaciones destinadas a su elaboración y almacenamiento. Pitón a monitor fijo: Es un dispositivo especial conectado permanentemente a una red de agua a presión. aunque estén situadas fuera de los terrenos propios. podrá ser reemplazada total o parcialmente con pared a prueba de incendio o terraplenes cuya altura y demás dimensiones suplen la deficiencia a juicio de la autoridad competente. despacho y recepción de dichos productos. las paredes de los galpones y de los locales en cuyo interior haya peligro de incendio. Cuando no sea posible la instalación de una franja de seguridad con anchura suficiente. Rol de Incendios Artículo 724. lagos. producen vapores inflamables en mezcla adecuada con aire. relativo a Destilerías de Petróleo. etc. La chapa se aplicará en lugar visible. Especiales medidas de prevención se tomarán en el caso de que las instalaciones estén ubicadas sobre ríos.
. Franja de seguridad: Es la extensión de terreno que rodea a una instalación de industrialización o almacenaje de estos fluidos. Zona de Almacenaje . diseñada para subdividir espacios o separar edificios de otros adyacentes a fin de evitar la propagación del fuego en caso de incendio. Líquidos inflamables: Se consideran líquidos inflamables. aquéllos. no deben tener aberturas hacia ese frente. Dentro de la franja de seguridad se prohibe el trazado de vías y caminos públicos.
— Los lugares en los cuales permanentemente se encuentra o pasa gente. Artículo 906. sobrepase los 2. Los equipos de iluminación y fuerza motriz eléctrica serán blindados. CAPITULO IX DISPOSICIONES ESPECIFICAS I) ZONA I A — Defensa en depósito de tambores Artículo 901. o dispositivos similares. se prohibirá la instalación de motores y de cualquier equipo o artefacto que puedan originar chispas. a pruebas de roturas y como máximo deben llenarse hasta el 95% de su capacidad. se estibarán bien cerrados. Se entenderá por superficie a refrigerar. Los recipientes vacíos. iluminación artificial. construidos en material combustible. debiendo instalarse tiraje forzado si el tiraje natural para ventilación no ofrece garantía suficientemente comprobada. En tal caso la capacidad de estos dispositivos de refrigeración será tal que permita impulsar 100 litros de agua por hora y por metro cuadrado de superficie a refrigerar. lo que se resaltará mediante leyendas bien visibles. En dicha área se prohibe fumar y llevar fósforos y encendedores. aunque sólo se encontrarán parcialmente llenos. — El presente reglamento sólo rige para depósitos de tambores cuya capacidad de almacenaje — en conjunto— sea superior a 200 m3. Artículo 903. Artículo 904. El ancho de las estibas no deberá pasar de diez (10) metros.Capacidades: El cálculo de las cantidades fluidos inflamables. — En los lugares abiertos o en ambientes cerrados. por cada 100 m3 de capacidad de almacenaje. que puedan ser aplicados como combustibles. — Los recipientes vacíos. — Toda estiba de tambores en número mayor de cincuenta. — Estará constituida por una red de agua provista de hidrantes. se prohibe el encendido de fuego y la utilización de luces abiertas. además las reglas aceptadas por la técnica. cualquiera sea la capacidad individual. deben ser construidas y operadas según las disposiciones siguientes y observando. Artículo 902.000 m3 deberán dotarse las instalaciones de una red sprinkler. — Los tambores serán herméticos. Las reservas de agua asegurarán dos horas como mínimo el funcionamiento continuo de los equipos a la máxima capacidad requerida. DEFENSA PASIVA
. etc. en número y distribución tal que. — Dentro del área de aplicación. B — DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Campo de aplicación Artículo 802. considerando el máximo de tambores que sea admisible almacenar en el recinto. DEFENSA ACTIVA Artículo 905. Almacenaje de inflamables en lugares peligrosos Artículo 806. construidos en material no combustible. Artículo 804. Limitaciones en el uso de fuegos. — Cuando la capacidad de almacenaje en tambores. — Este reglamento es de aplicación en las Zonas I y II de las fábricas de alcohol etílico y de otros líquidos inflamables sean o no miscibles con agua. se protegerá por medio de franjas de seguridad de cinco (5) metros de ancho. donde puedan generarse atmósferas explosivas. el tercio de la suma de las superficies laterales de los tambores expuestos a la radicación del fuego. — Las instalación a que se refiere la presente reglamentación. según su capacidad total. en cualquier lugar del depósito sea posible concentrar simultáneamente. Atmósferas explosivas Artículo 805. Cumplimiento de la reglamentación Artículo 803. un chorro de 150 litros de agua por minuto que alcance no menos de 15 metros. así como también los destinados a almacenar materiales de auto o fácil combustión no serán utilizado para el almacenamiento de combustibles. serán estibados fuera de los almacenes. se efectuará para todos los envases y tanques.
en el área de mayor peligrosidad. — Todos los lugares utilizados para el almacenamiento deben tener un piso impermeable y a prueba de chispas. en lugares accesibles y en adecuada distribución. que evacue los gases desde el piso a la intemperie y estén dotados de sistemas de iluminación suficientes y a prueba de explosión. — Para la calefacción se debe utilizar exclusivamente agua caliente u otro agente calefactor que ofrezca la misma seguridad contra peligro de incendio. deberán tener una franja de seguridad adecuada a la máxima capacidad de almacenaje. Las estaciones de despacho vinculadas a depósitos. etc. cualquier foco de fuego. La instalación eléctrica será a prueba de explosión. Cuando resulten sobre instalaciones ferroviarias no se permitirá el tránsito de locomotoras a fuego abiertos. Artículo 908. patios o a cañerías cloacales. con un distanciamiento mínimo de 15 metros. de espesor en el término de una hora. despacho y mezcla deben ser vendidos e iluminados y estar separados de locales contiguos. Para la calefacción se utilizará exclusivamente agua caliente u otro agente calefactor indirecto. B — Defensa de áreas de recepción. Las instalaciones eléctricas y de pararrayos se inspeccionarán anualmente. — Si la capacidad sobrepasa de 200 m3/día. si hay presión suficiente. — Cuando la capacidad diaria de despacho sobrepase los 50 m3/días se protegerán las instalaciones mediante equipos instalados sobre una red de agua que admita un caudal no inferior a 50 m3/h. No deben tener conductos de drenaje hacia calles. matafuegos o extinguidores a base de agentes ignífugos a vapor. Las puertas de los locales deben abrirse hacia afuera y ser incombustibles. Artículo 911. Artículo 912. Artículo 916./cm2 en cualquier punto. en Zona I. — Los lugares de almacenamiento deben ser bien ventilados e iluminados. desde hidrantes próximos y en número suficiente. En caso de derrame debe existir la posibilidad de que los inflamables puedan ser colectados y captados. sótanos ni a pozos. Artículo 910. — Se dispondrán. Los líquidos que se perdieran durante el manipuleo no deben llegar a cloacas. — Los depósitos deben tener una distancia mínima de 5 metros a las puertas y ventanas de construcciones vecinas cuando en éstos haya posibilidad de chispas.. DEFENSA ACTIVA Artículo 914. como mínimo. Los locales que existieran con frente a líneas férreas no podrán tener aberturas en esa parte. fuego o existan materiales combustibles. debiendo ser los materiales de construcción a prueba de incendio. siempre que ellos tengan una ventilación permanente artificial o forzada.Artículo 907. Artículo 909. despacho y mezcla Artículo 913. — Estarán rodeados en su contorno principal por franjas de seguridad. Los pisos deben ser impermeables. además se dispondrá previsiones especiales para aplicar agente ignífugos de modo tal que sea factible cubrir el área con un manto de espuma de 20 cms. por intermedio de muros cortafuegos. Artículo 915. — Estos lugares se consideran peligrosos con respecto a explosiones. Artículo 919. Deben estar separados de otros ambientes por intermedio de muros a prueba de incendios. — Los lugares destinados a recepción. a prueba de chispas.
. debiendo ser totalmente colectados y captados. — Para los depósitos comprendidos entre 200 m3 y 500 m3 de capacidad se dispondrán franjas de seguridad de 15 metros de ancho. — En este capítulo se consideran incluidos los cargaderos de camiones-tanques. Artículo 917. — Se permite utilizar sótanos para el almacenamiento. También tendrán facilidades para enfriar con agua. DEFENSA PASIVA Artículo 918. y a una presión no inferior a 7 Kg. Artículo 920. de no menos de una unidad extintora por cada 5 m3 de capacidad de movimiento en el despacho. Las puertas de los depósitos deben abrirse hacia afuera. — Dichas instalaciones podrán estar conectadas a la red de agua industrial. y no deben tener aberturas que miren a chimeneas de calefacción. vagones-tanques y embarcaderos.
Artículo 932. garajes y otras dependencias auxiliares. — Deberán instalarse.En el área de los parques de tanques y depósitos se evitarán construcciones tales como galpones de despacho. palas. hachas. y contemplarán el grado de peligrosidad y la predominancia de los vientos de zona
.). — Las separaciones. almacenes. Artículo 934. etc). — El 50 por ciento de los dispositivos instalados en la zona de mayor peligro deberá estar asegurado en su funcionamiento simultáneo sin que disminuya la presión de la red. anhídrido carbónico u otro elemento capaz de combatir pequeños focos al alcance de los operadores para el ataque inicial e inmediato. Artículo 926..500 m3. — El número de elementos movibles tendrá una distribución adecuada a las necesidades (mangueras. II) ZONA II C — Defensa en área industrial a) Instalaciones de elaboración Defensas en destilerías de alcohol e inflamables similares. — Las distancias podrán ser reducidas pero se arbitrará recursos (muros. sala de bombas. llaves. y reunidos con los elementos auxiliares (autobombas. los pasos. etc. — Para las emergencias deberán ubicarse extintores generadores de espuma. casas de básculas y bombas. etc. — Esta reglamentación rige para plantas cuya capacidad de elaboración sea superior a 1. — Las reservas de agentes ignífugos mediante generadores de espuma. como mínimo. unidades de elaboración y la subdivisión en manzanas. serán tales que permitan operar durante una hora como mínimo. DEFENSA PASIVA Distanciamientos entre equipos Artículo 933. corta fuegos.). — El distanciamiento entre equipos. salas de maceración.). equipos que permitan el ataque a los sectores de mayor peligrosidad. formarán parte del Rol de Incendios que trata del presente título. monitores o pitones fijos y también generadores de niebla que se instalarán sobre ella. en sectores separados con distanciamientos adecuados y encuadrados en disposición tal que los caminos sirvan de protección pasiva. las calles. con dos equipos portátiles. Artículo 924. — Estará constituido con elementos portátiles. — Serán adaptadas tomas de vapor con mangueras y lanzas sobre dispositivos fijos para medidas de emergencia y prevención en los lugares peligrosos. etc. tendrán facilidades para el libre acceso de los equipos de lucha contra incendio. Artículo 923. Artículo 935. lanzas. Servicio ignífugo especial Artículo 929. con un caudal de 30 m3/h. Artículo 931. — Los talleres. picos. se instalarán preferentemente. motobombas.) para suplantar en sus efectos dicha disminución. con una presión mínima de 7 Kg.. — Deberá existir una red de agua contra incendio suficiente como para asegurar el normal funcionamiento exigido a los hidrantes para mangueras. Artículo 928. etc. Artículo 921. salas de control. soldaduras. — No se permitirá en absoluto el uso de fuegos abiertos. y de 15 metros con los grupos auxiliares (salas de calderas. adaptables a la red de agua en sus hidrantes para el envío de agentes ignífugos capaces de generar espuma adhesiva de alto poder cubriente en cualquier zona de la planta industrial. Artículo 927. Artículo 922. — Los equipos que se utilicen para las distintas operaciones estarán conectados a tierra y serán a prueba de explosión si se tratara de elementos de fuerza motriz. Se exigirá un extintor cada 10 m3 de capacidad de producción. etc. se ajustará a previsiones que contemplen como mínimo una separación de 8 metros entre grupos en sus principales unidades constitutivas (torres.. sin la adopción previa de especiales medidas de seguridad./cm2 en cualquier punto. DEFENSA ACTIVA Agua contra incendio Artículo 925. Artículo 930. etc.
se requerirá equipo de reserva con fuente de energía independiente. Artículo 944. Artículo 948./cm2 en cualquier punto. — Todas las válvulas de seguridad deberán descargar a la intemperie y en caso de condiciones de significativa peligrosidad. etc. la maniobra de la defensa contra incendio. Artículo 943. un caudal de agua no inferior a 30 litros por hora y por m2 de superficie de tanque. cumplimentarán la condición de un suministro de 15 litros de
. Artículo 944. sin la adopción de medidas previas de seguridad. y se dispondrá de una vigilancia especial en el ordenamiento de forma tal que no resulte impedida en ninguna circunstancia. TANQUES A NIVEL — DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 946. — Todos los equipos estarán conectados a tierra para la descarga de electricidad estática. Artículo 952. sin la aplicación de chimenea en las que sea posible enfriarlos a temperatura ambiente. se contará con equipos de bombeo capaces de suministrar el agua necesaria para el ataque. Artículo 950. aplicando además agentes ignífugos. incluidos techo y envolvente. — Para atender este servicio. — Se prohibe la instalación de sistemas de drenajes sin cierres hidráulicos que impidan la propagación del fuego a otros sectores. — Se ubicarán pararrayos en las estructuras especiales cuya altura sobrepase notoriamente el nivel medio del resto de las instalaciones. Artículo 940. se adoptarán especiales medidas. — Se deberá instalar tiraje forzado en todos los ambientes cerrados cuyo tiraje natural sea insuficiente y haya posibilidad de formación de mezclas explosivas. lanzas. — Para las instalaciones con un almacenamiento superior a los 1.) serán dispuestos en número y distribución tal que permitan concentrar en un tanque sobre su techo y envolvente. — Queda prohibido en la zona. Artículo 939. — Toda instalación eléctrica para iluminación o fuera motriz será del tipo seguro contra explosiones. Artículo 938. Artículo 947. Artículo 949. Artículo 937. — Los hidrantes o pitones y otros dispositivos fijos y/o portátiles (mangueras. — Las reservas de agua serán las suficiente para atender el servicio durante un mínimo de 4 horas en forma continuada a plena capacidad de bombeo. a nivel o subterráneos. — La defensa con agua estará constituida por una red que alimentará dispositivos especiales capaces de alcanzar el enfriamiento de cualquier unidad incendiada. — Las medidas de orden y limpieza serán extremadas. — Todas las estructuras serán preferentemente de material incombustible y se tomarán medidas especiales de protección.DISPOSICIONES ESPECIALES Artículo 936. — Las disposiciones siguientes serán aplicadas a todo almacenamiento realizado en cualquier sector. e incluye los agrupamientos instalados al aire libre o bajo cubierta. Artículo 942. Además.500 m3. — Este capítulo trata lo referente a almacenamiento de líquidos a presión atmosférica y temperatura ambiente. más el agua que requieran los propios servicios de refrigeración en los tanques vecinos al tanque mayor del agrupamiento. — La distribución de hidrantes y pitones será tal que no sea menester prolongar más de 120 metros una línea de mangueras y la presión de agua no será inferior a 7 kg. no debiendo su acción tardar más de 8 minutos en situación de emergencia. por acumulación de gases o vapores. b) Defensas en parques de tanques de almacenamiento de alcohol etílico o combustibles similares Artículo 945. en cualquier a de sus parciales. Cuando la capacidad de un agrupamiento simple sobrepase los 500 m3. el ingreso de vehículos motorizados. deberán conducirse las descargas a chimeneas de emergencia convenientemente ubicadas a distancia no inferior a 30 metros. capaces de generar chispas. Queda prohibida la evacuación permanente de gases o vapores a la atmósfera. logrando localizar y circunscribir el área afectada por el fuego. Artículo 951. cuando opere el grupo de hidrantes o pitones u otros dispositivos que defiendan la zona en que se encuentra ubicado el tanque mayor de cualquier agrupamiento.
Este requisito se complementará asegurando dicho servicio ignífugo podrá ser mantenido durante dos horas como mínimo para el tanque mayor supuesto incendiado. — Podrán aplicarse tomas de vapor.000 litros de espuma protectora por minuto. anhídrido carbónico u otros agentes químicos según mejor convenga en mérito a las prácticas corrientes de la técnica. tanques de más de 2. operables desde distancia conveniente. cuyos requisitos serán sometidos a la consideración previa del Organismo Competente. o entre tanques y otras instalaciones.agua por minuto a 7 atmósferas de presión en los chorros de agua con un alcance mínimo de 15 metros. sean o no cubiertos. se ubicarán y distanciarán de acuerdo a normas especiales que deberán ser aprobadas por el Organismo Competente. Tanques a nivel o elevados — Defensas Pasivas — Distanciamientos mínimos entre tanques Artículo 961. Artículo 959. Artículo 966. y ubicados fuera de los recintos de contención. Dicho servicio no será instalado en la estructura de los techos y ninguna de sus cámaras de formación tendrá un caudal superior a 10. al aire libre o bajo galpones. se deberán sumar para fijar la capacidad del o de los grupos de bombeo de agua contra incendio. — Cuando no haya posibilidad de defensa con servicio de agua contra incendio se podrá sustituir por servicio ignífugo especial a base de agentes químicos de reconocida eficacia. como máximo. se proveerán con una capacidad tal que se asegure la formación de un manto de 30 cm. Artículo 963. — Será objeto de atención especial la peligrosidad que puede significar las zonas colindantes. — En todo parque. Artículo 955. baterías de anhídrido carbónico u otros extintores. vapor de agua. — Para lograr reducir el potencial calórico de zonas afectadas por incendio.000 m3 en un solo recinto. cualquier que ella sea. serán previstas instalaciones especiales de movimiento de inflamables para evacuar sus volúmenes. para casos especiales que se resolverán de acuerdo a las normas de la técnica. Idénticamente no se permitirán en los agrupamientos.000 m3 de capacidad. semifijos o portátiles. Artículo 964. para pequeños focos se ubicarán extintores en lugares estratégicos. Artículo 957. — Cuando se trate de tanques de más de 10. — Los equipos de servicio ignífugo especial a base de agentes ignífugos por formación de espuma protectora. por cada m2 sobre la superficie de líquido del total de los inflamables contenidos en los tanques y/o recipientes. — Los tanques en que se opere a presiones superiores a la atmosférica. cualquier tanque estará alejado como mínimo: a) Del límite de concesión — 15 metros b) De las vías férreas generales — 15 metros c) De instalaciones industriales vecinas — 2 veces al diámetro del tanque mayor d) De bosques circunvecinos — 150 metros Artículo 965.000 m3. Artículo 962. fijos. — El servicio ignífugo será obligatorio en todo agrupamiento de más de 1. por cada 100 m3 de capacidad de almacenamiento. debiendo poder cubrirse el área total en un plazo máximo de 30 minutos. — No se admitirán agrupamientos o almacenamientos de más de 10. — El aprovisionamiento de agua para defensa contra incendio y el requerido para los agentes ignífugos.
. Artículo 960. destinados a complementar la seguridad de las instalaciones mediante la aplicación de espuma química o mecánica. — El servicio ignífugo especial estará constituido por equipos auxiliares. Servicio ignífugo especial Artículo 953. Artículo 954. — El distanciamiento entre tanques. se requerirá acuerdo previo del Organismo Competente. particularmente zonas portuarias. Artículo 956. La instalación será capaz de ser operada a los 7 minutos de originado el incendio.000 m3. — Los servicios de agente ignífugo serán provistos a cada tanque con instalaciones fijas. Artículo 958. será como mínimo el diámetro del tanque mayor más cercano medido de pared de tanque a pared de tanque o límite de instalación.
Los elementos de venteo de tanque tendrán su salida al aire libre.. Artículo 973. será incombustibles. — No se almacenarán materiales inflamables o explosivos e incluso tambores vacíos o llenos. Artículo 976. — Los tanques no estarán interconectados por estructuras rígidas de ninguna naturaleza. y que constituyen las fosas de circunvalación de los tanques. — Estarán protegido de la acción de las aguas y de los vientos y en lugar destacado deberá fijarse la altura mínima que deben mantener de acuerdo ala cota principal de la zona. Artículo 983.
. Artículo 969. Artículo 977. Artículo 971. las previsiones especiales que aconsejan las autoridades jurisdiccionales competente y contemplarán además salvaguardar la seguridad pública. que contenga inflamables. — El volumen de contención de los recintos constituidos por los terraplenes. — El parque de almacenaje estará circundado por cercados incombustibles. o bien por muros de hormigón herméticos cuyos cimientos resistan la presión estática del líquido resultante del eventual derrame. del 60% cuando se trate de 4 y del 50% cuando se trate de 5 o más. se proveerán endicamientos si así lo aconseja la característica de las instalaciones de que se trata. — Los endicamientos logrados con los terraplenes de contención. al cruzar los terraplenes deberá asegurar la estanquedad del recinto de contención de derrame. escaleras de acceso. — Dichos endicamientos contarán con escaleras de acceso construidas en material incombustible de un ancho mínimo de un metro para facilitar maniobras y acceso al recinto. sobre las franjas de seguridad del parque de tanques o sus caminos. — Todo tanque. Artículo 974. pasarelas. Artículo 972. — Se proveerán dispositivo de seguridad contra sobrepresiones y depresiones peligrosas. no será menor del 75% de la capacidad nominal de almacenaje cuando se trate de 1 o 2 tanques. pero no a los de resistencia. a fin de evitar deformaciones en los recipientes por esfuerzos indebidos. — Todos los elementos para el endicamiento. Disposiciones generales Artículo 979. succión y desagüe deberán tener protegidas sus salidas al exterior. tendrán una capacidad no inferior al volumen geométrico de aquél. Artículo 978. — Toda cañería afluente o efluente de tanques. del 70% cuando se trate de 3. — La provisión de agua para refrigeración en verano. — En los depósitos y otras instalaciones. antes de ser puesto en servicio. de ancho en el coronamiento. incluso los dispositivos de medición.50 m. vagones o buques tanques tendrán en cuenta en lo referente a distanciamientos. — Anualmente se certificará que la instalación dispone de la seguridad necesaria.Artículo 967. Artículo 982. Artículo 970. tendrá garantizada su resistencia y estanqueidad y se realizará una prueba de 24 horas en situación de lleno de agua para comprobar que no existe pérdidas visibles u ocultas. capaz de contener los tanques instalados en su recinto. — Donde existan dificultades para las defensas activas serán aumentados los distanciamientos. no será causa para reducir el volumen de contención ni disminuirá las exigencias que se fijan por los distanciamientos. — La fracción de terreno utilizada para la instalación de tanques de almacenaje. la sobrepresión pueda desaparecer por voladura del techo sin que se origine derrame. Contención de derrame Artículo 968. Artículo 981. Artículo 980. — Los tanques se construirán de manera que en caso de explosión o incendio. etc. La cumbrera debe estar ejecutada de modo que solo sirva a los fines de hermeticidad. deberán encontrarse a profundidad con respecto al nivel circunvecino o estar rodeado por un terraplén de superficie afirmada de por lo menos 0. Artículo 975. — Las instalaciones de bombeo y carga o descarga de camiones cisternas. contra la entrada de cuerpos extraños y estarán muñidas de dispositivos arrestallamas de mallas inoxidables. Las cañerías de llenado. trátese de puentes. Artículo 984. Además tendrán como mínimo el 50% de su perímetro accesible a los equipos de defensa activa.
Artículo 991. Los caños conectados a estos tanques dispondrán de toma a tierra especial dispuesta cada 15 metros. Serán enterrados con respecto a la cumbrera. mediante adecuadas protecciones. Artículo 997. Lo dispuesto a continuación se aplicará exclusivamente a parques de tanques constituidos por tanques enterrados solamente y de una capacidad individual superior a 100 m3. o puntos de ignición o fuego. — Cuando se coloquen tanques dentro de galpones rodeados por terraplenes o en parte profunda del terreno.Artículo 985. En caso contrario y por falta de agua. Las instalaciones de iluminación y fuera motriz serán estancas. Los mismos se ajustarán a normas de prevención de vigencia permanente que serán establecidas según lo aconseja la práctica usual. — De existir trincheras para el paso de cañerías. Artículo 988. Artículo 987. Artículo 986. Cuando se utilicen cilindros de gas inerte. Artículo 995. sin tomar previas y especiales medidas de seguridad destinadas a desalojar y evitar toda posibilidad de atmósfera explosiva y muy especialmente en el interior de recipientes o tanques que hayan contenido inflamables. c) Detalle de las herramientas necesarias. — Los tanques tendrán una segura toma a tierra contra los fenómenos eléctricos que puedan originar chispas. — Se ubicarán bocas de hidrantes en lugares estratégicos y atento la importancia de la instalación en sí y lo existente en zonas colindantes. además. y con fácil acceso para elementos de ataque en el eventual caso de incendio. o recalentamiento. d) Detalle del material móvil de ataque a fuegos. bombas y otros elementos se ajustarán a las normas generales. — Las playas de tanques subterráneos estarán libres de materiales. — Deberán distanciarse como mínimo un metro de todo líquido vecinal de cualquier orden y entre tanques podrá tolerarse un acercamiento de hasta 40 cms. tales galpones deben ser totalmente incombustibles y se exigirá que los mismos resultante bien ventilados. Artículo 989. Rol de Incendios Artículo 998. evitando posibilidad de chispas o arcos. Artículo 992. o drenajes. — Tanques subterráneos de más de 100 m3 en baterías de más de 500 m3. Artículo 994. no menos de un metro debiendo las tapas superiores estar protegidas contra impactos o esfuerzos. salvo que se instalen en los caminos que rodean los parques en que se agrupan tanques. serán objeto de un acuerdo previo de seguridad con las autoridades jurisdiccionales competente y aprobación del Organismo Competente. — No se realizará en los parques de tanques. e) Sistema de alarma. alcanzando el total de las instalaciones en que se manipule alcohol etílico o inflamables similares: a) Planeamiento de las maniobras a desarrollar en caso de incendio en cualquier lugar de las instalaciones. — Las instalaciones de cañerías. — Las instalaciones de iluminación serán del tipo seguro contra explosiones. se adoptarán medidas especiales a fin de evitar que éstos puedan quedar sometidos a la acción del calor. etc. ningún trabajo que pueda originar chispas. Si existen tanques elevados se aplicarán. — disposiciones especiales se adoptarán para evitar los efectos del tránsito y en especial de vehículos motorizados. Artículo 993. — Bajo el concepto de "Rol de Incendios" se agrupan las disposiciones relacionadas con los puntos que a continuación se detallan. se tomarán medidas precaucionales en base a agentes ignífugos en cantidad y distribución adecuadas.
. etc. las normas precedentes. b) Organización de las brigadas contra incendios y distribución del personal afectado a las mismas. Artículo 996... los mismos serán estancos y de diseño tal que impidan la propagación del fuego y eviten que los derrames no resulten contenidos en sus recintos. Tanques enterrados o subterráneos Artículo 990.
g) Revisación y mantenimiento de las instalaciones de Defensa Activas y Pasivas. — Los planteles de producción de gas manufacturado. — El Rol de Incendios. — En los recintos con tanques de almacenaje para combustibles líquidos deberán preverse las medidas de seguridad establecidas en el Capítulo III. Aparatos extintores de fuego Artículo 1. rápida y eficiente. — Cada equipo de bombeo tendrá la capacidad necesaria para poder mantener las defensas en condiciones óptimas operativas de acuerdo a la presente reglamentación. Artículo 1. todas las medidas y medios necesarios para que en caso de incendio.003. trabajando al máximo de la capacidad de los equipos de bombeo.007.005. la presión de las fuentes de impulsión será aquella que asegure una presión mínima de siete (7) Kgs.002..008. la constitución de las brigadas. serán tales que aseguren un funcionamiento continuo durante un mínimo de cuatro (4) horas de la instalación. el ataque al fuego se haga en forma segura.f) Simulacros de incendio. — La alimentación de esta red se asegurará mediante dos fuentes de energía independientes y las reservas de agua. formará parte de la documentación relativa a las defensas que se prevén para la protección de estas instalaciones industriales. con la que eventualmente podrán interconectarse. de acuerdo a la importancia y características de las instalaciones a defender. la instrucción semanal y todos los detalles de otros auxilios extraños en previsión de un incendio de magnitud. CAPITULO X DEFENSAS DE PLANTELES DE GAS MANUFACTURADO Ubicación Artículo 1. la coordinación de avisos y todo otro detalle destinado a evitar confusión.001. la distribución del personal. Artículo 1. h) En general./m2 en la toma más alejada en la zona que reviste más peligrosidad. Los detalles de esta organización conformarán en un todo los requisitos siguientes: a) Resultará fijado el papel de cada persona. d) Los roles se fijarán en lugares visibles para alcanzar una perfecta orientación del total del personal. b) Resultará fijado el código de señales de alarma. Se considera indispensable que entre los aparatos extintores mencionados haya de los tipos necesarios para fuegos de Clase B y C. Artículo 1. que alimentará hidrantes para mangueras monitores o pitones fijos y lanzas generadores de niebla. materiales y servicios médicos y la coordinación con servicios de bomberos oficiales o voluntarios. — Deberán instalarse dispositivo para que en cualquier punto puedan concentrarse chorros de agua. el destino de cada equipo o elemento. DEFENSAS ACTIVAS Agua contra incendios Artículo 1. correspondiente al almacenamiento de combustibles líquidos. inclusive sus auxiliares. c) Resultará fijada la función de las facilidades para la movilización en emergencia de transportes. en cantidad y de un caudal unitario conveniente. deberán contar con una red de cañerías de agua contra incendios independiente de la red de agua industrial. cuyo número.004. Artículo 999. Servicio ignífugo especial Artículo 1. — Deberán distribuirse aparatos extintores de fuego. — El número.
. etc. provenientes de tomas independientes. niebla.006. — Los planteles de gas manufacturados deberán estar ubicados en la zona industrial de la localidad en que instalen o en zonas alejadas de centros densamente poblados y serán en cada caso aprobados por el organismo competente. características y ubicación serán tales que contemplen en forma adecuada las necesidades de la instalación. distribución y ubicación de todos estos dispositivos. Artículo 1. serán los que en cada caso se consideren adecuados. así como también el sistema de Avisos y Alarmas. la disponibilidad del personal en cualquier momento y circunstancia.
más de 20 metros hasta un aparato extintor.) hasta un aparato exintor: En estos sitios se ubicará un recipiente metálico con tapa.014. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger.012. deberán instalarse pantallas verticales a intervalos aproximadamente de 30 metros para evitar las corrientes de aire. Artículo 1. deberán preverse los medios necesarios para evitar mediante una adecuada ventilación las posibles acumulaciones de gases o vapores en concentraciones peligrosas. kerosene y similares en latas o tambores. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. a efectos de su utilización en caso de posibles derrames o para sofocar incendios incipientes.010. Artículo 1. oficinas. 25 6 50 25
. ya sea de fuerza motriz. etc. — El tipo de aparato extintor a colocar en cada ambiente dependerá de la naturaleza del fuego probable conforme a la índole del material a defender.. con excepción de aquellos equipos que oportunamente requieran su empleo (Ej. salas de calderas. CAPITULO XI DEFENSAS EN INSTALACIONES DE ALMACENAJE DE GAS GASOMETROS Artículo 1.018. Artículo 1. debiendo además ponerse en cada caso. se ajustarán a lo establecido en la parte correspondiente de la Reglamentación de Combustibles Sólidos Minerales. los dispositivos más convenientes para asegurar la descarga de la electricidad estática. habrá una unidad extintor cada doscientos metros cuadrados (200 m2) de superficie. — La disposición de las pilas de carbón y las medidas de precaución a adoptarse para evitar incendios en las mismas. — En depósitos donde existan productos tales como nafta. — Se deberán adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo la acumulación de polvo de carbón. etc. Rol de Incendios Artículo 1. Artículo 1.013. — Toda instalación eléctrica. o en talleres. iluminación o para cualquier otra finalidad. Artículo 1. Artículo 1. kerosene y similares en latas o tambores. medición recondicionamiento de gas. — En todos los locales que contengan equipos para producción. asegurar una correcta ventilación y todos los mecanismos de cierre operados por fusibles deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento. — El Rol de Incendios de los planteles de gas manufacturado deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que al respecto se establecen en el Capítulo II relativo a Destilerías de Petróleo. — El material de construcción de la totalidad de las instalaciones deberá ser incombustible. más de quince metros (15 m. En las galerías o túneles de los transportadores que por su gran longitud podrán actuar de chimenea y sustituir así a la propagación rápida del fuego. laboratorios y similares. viviendas. — En los edificios de depósitos donde no existan productos tales como nafta. Artículo 1.011. tomándose especiales medidas de seguridad. habrá una unidad de extintor por cada trescientos metros cuadrados (300 m2) de superficie. usinas eléctricas.009. — La distribución de aparatos extintores de fuegos en ambientes techados se hará siguiendo los lineamientos que a continuación se detallan y que deberán entenderse como medidas mínimas. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1. bombeo. — Deberán ubicarse preferentemente en zonas industriales y a las distancias mínimas siguientes: Metros A líneas ferroviarias externas A edificios propios y líneas ferroviarias internas A edificios industriales y depósitos de combustibles A edificios.015.Artículo 1.: purificadores) y en los cuales deberá extremarse la vigilancia.017. no debiendo ser necesario recorrer desde cualquier punto del local a proteger.101. en los de los transportadores. conteniendo arena y dos palas.016.
rubricado por la Autoridad Competente. de dispositivos para distribución de agua. deberá efectuarse tomando las providencias necesarias para asegurar que en ningún momento haya o pueda producirse una mezcla de gas y aire de proporción explosiva.. — Toda instalación de cualquier artefacto eléctrico dentro de una planta compresora o medidora. no deberán acercarse a menos de 25 metros de los bordes de los depósitos de cilindros.109.104. que será suscripta por quienes hayan autorizado su habilitación. Artículo 1.201. deberá ser del tipo seguro contra explosiones. donde se asentarán las mismas por número de orden correlativo.5 Kg./cm2 y su potencia instalada sea inferior a 1.5 Kg. — Los gasómetros de volumen constante deberán estar provistos de válvulas de seguridad cuyas dimensiones dependerán de las características del recipiente y condiciones de trabajo. en la parte del techo. CAPITULO XII DEFENSAS EN PLANTAS COMPRESORAS Ubicación Artículo 1.106. — El retiro de servicio de los gasómetros para su limpieza y/o reparaciones. Artículo 1.000 H. no podrá ser inferior a 150 m.A edificios públicos. de manera de establecer una lluvia que bañe las paredes de los mismos. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. — Ninguna estación comprensora conectada a un gasoducto podrá ser construida en una zona residencial o en una zona restringida por reglamentos de urbanización. La empresa estatal o privada responsable de dicho almacenamiento llevará un registro de actas.
. cuya cantidad guarde relación con las características del gasómetro. Artículo 1. — A temperatura extremadamente baja deberán tomarse las medidas necesarias a fin de evitar el congelamiento de agua en los sellos hidráulicos. Ello se hará constar en un acta que se labrará en esa oportunidad. como así también la puesta. — Deberá organizarse en base a los lineamientos generales establecidos en el Capítulo II — Destilerías de Petróleo. debiendo en cada caso la ubicación ser aprobada por el organismo competente. Artículo 1. — Las válvulas de bloqueo en las conexiones de entrada y salida deberán ser de muy fácil acceso y estar dispuestas en forma tal que su maniobra pueda efectuarse con seguridad y facilidad en caso de siniestros.102. Rol de Incendios Artículo 1. y de las paredes de los tanques. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1. menos de 5./cm2 y cualquier edificio ocupado por personas que no se encuentren bajo control de la empresa propietaria de ella.103.108. para casos de emergencia. — Los gasómetros de tipo seco deberán estar provistos. será de 75 m..105. La distancia mínima para el caso de que la planta compresora opere con presiones superiores a 17. La distancia entre cualquier planta compresora de potencia instalada superior a 1. Artículo 1. — En las plataformas de los gasómetros mencionados en el artículo anterior.000 metros cúbicos De mayor capacidad De alta y baja presión
Las locomotoras a fuego abierto que entren en las plantas.000 H. Artículo 1. P. lugares de reunión para más de 150 personas A caminos públicos Entre gasómetros De baja presión. diseñada para operar a presiones superiores a 17.202.107. P. — Los sifones deberán limpiarse periódicamente y ser cuidadosamente inspeccionados cuando sea necesario efectuar reparaciones. en servicio de los mismos. se instalarán tomas de agua para mangueras.
pastos u otros materiales de carácter combustible en las inmediaciones de los edificios. cobre o plata. Artículo 1.209. En forma similar deberá iluminar el cercado perimetral de la planta. — Deberá prestarse especial atención a la eliminación de residuos. CAPITULO XIII DEFENSAS EN PLANTAS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE GAS LICUADO Recipiente de almacenaje Artículo 1. — Las salas de compresores. — Los equipos de calefacción.5 (una vez y media) la presión de trabajo y para tanques portátiles no menor de 2 (dos veces) dicha presión. a fin de que la empresa pueda tomar las medidas correspondientes a efectos de evitar inconvenientes a las cañerías principales de gas y demás instalaciones.210.302.).212. — Las plantas compresoras serán defendidas convenientemente con sistemas adecuados de agua y aparatos extintores. Artículo 1.205. Artículo 1. deberán estar ubicados en una posición y distancia tal que los haga de funcionamiento seguro dentro de la planta.. Artículo 1211. Artículo 1. Artículo 1. serán construidas de manera tal que ofrezcan la mínima resistencia a las ondas que se formen en caso de explosión y con materiales no combustibles. Los cables de cobre deberán ser conectados mediante terminales apropiados que deberán estar soldados con bronce. reguladoras y medidoras de una adecuada y eficiente iluminación. Artículo 1. conectadas directamente al tanque en combinación con los demás tanques similares.208. — Las construcciones y los montajes en sala de compresores se realizarán en su totalidad en material incombustible. con una eficiente ventilación a los efectos de evitar la acumulación de gases. — El Rol de Incendios deberá organizarse de una manera similar al de las destilerías y de acuerdo a la importancia de las instalaciones a proteger (Capítulo II .Destilerías de Petróleo). — Se proveerá a las plantas compresoras. Rol de Incendios Artículo 1. calderas de vapor u otros implementos que funcionen con llama abierta. además. — Las municipalidades que correspondan deberán comunicar a las empresas de gas toda vez que en las cercanías de una planta importante de gas se vaya a construir un edificio o fábrica de importancia. Las válvulas de seguridad iniciarán la
. — En caso de no disponerse indicador de nivel del tipo común. — El almacenaje del producto se efectuará en tanques metálicos cuya presión de prueba será para tanques fijos no menor de 1. — Todas las plantas compresoras de gas deberán tener conectadas eficientemente a tierra todas sus instalaciones metálicas (galpones. Artículo 1. a efectos de eliminar las corrientes estáticas y conducir eventualmente a tierra las descargas atmosféricas. debiendo llevar junto a ella la siguiente inscripción en negro: nivel máximo permitido.207.301. — Los locales mencionados en el artículo anterior. Artículo 1. etc. utilizando para ello cables de cobre que terminarán en una toma de tierra adecuada.303. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. deberán ser construidos. cañerías. — Cada tanque deberá estar provisto de por lo menos dos válvulas de seguridad.206.Artículo 1.203.304. de reguladores y usinas instaladas en plantas compresoras. evitando así cualquier peligro de incendio exterior que pudiera propagarse al interior de los mismos. sobre todo en los lugares donde el personal deba realizar más comúnmente maniobras. — Cada tanque llevará en el cabezal junto al indicador de nivel una franja horizontal pintada de rojo indicando el límite máximo de llenado. Artículo 1.204. deberá contarse con un dispositivo automático que indique el porcentaje de llenado en función de la temperatura y densidad del producto y que tenga la franja roja y la inscripción consignadas en el artículo anterior.
) se dotarán con aparatos extintores. Esto será autorizado en un acta que firmará el jefe de la Planta. se tomarán todas las providencias necesarias para asegurar que en ningún momento se tenga mezcla gas aire dentro del mismo. Artículo 1. Artículo 1. 6 m. etc A caminos públicos 25 m. será segura contra explosiones. Artículo 1.descarga entre el 90 y el 100% de la presión de diseño y sus dimensiones serán proporcionalmente a las del o de los tanques que sirvan. — Los tanques de almacenaje de gas envasado deberán estar provistos de rociadores de agua con el fin de enfriarlos en caso de incendios en las cercanías. Las instalaciones auxiliares (talleres.308. DEFENSAS ACTIVAS Artículo 1. siguiendo los lineamientos estipulados en el artículo 1. por cilindro. serán instalados tomando el máximo de seguridades en cada caso.314. reparación. Además se iluminará eficientemente el cercado perimetral de las plantas indicadas.309. Es aconsejable la instalación de rociadores de agua en estas playas. Artículo 1.
Las locomotoras a fuego abierto que entran en las plantas. — Toda instalación eléctrica en Plantas de Almacenaje y Distribución de gas envasado. viviendas. etc. Artículo 1. deberán estar distanciados como mínimo en la siguiente forma: A líneas ferroviarias externas A edificios propios y líneas ferroviarias internas A edificios industriales y depósitos de combustibles A edificios públicos lugares de reunión para más de 150 personas A edificios. ubicados en lugares estratégicos.305. — Los tanques y cilindros destinados a usuarios. Estos extintores serán preferentemente a polvo químico seco (impulsados por nitrógeno o anhídrido carbónico) o a anhídrido carbónico. deba sacarse de servicio un tanque.307. Con carácter de recomendación: podrán intercalarse válvulas interceptoras de tres vías o múltiples interbloqueadas.010. tanto domésticos como industriales.312. — Todas las plantas de almacenaje y distribución de gas envasado deberán estar dotadas con la suficiente cantidad de aparatos extintores de capacidad conveniente.310. A tal fin se deberá verificar la carga del llenado con doble pesado del cilindro. — Todas las plantas de almacenaje y distribución de gas envasado deberán tener conectadas eficientemente a tierra todas sus instalaciones metálicas (galpones. cañerías. Artículo 1. 150 m.306.311. 50 m. Artículo 1. etc). Rol de Incendios
. Artículo 1. etcétera). 15 m. — Las playas de almacenaje y envasado de cilindros deberán estar provistos de un conveniente sistema de agua contra incendios con pitones fijos y elementos móviles que aseguren en todo momento la posibilidad de rociar cualquier zona de la playa con un caudal no inferior a 1 m3/h. cuando el diseño lo permita y siempre que se asegure continuamente el servicio de una válvula de seguridad. que pueda por cualquier circunstancia provocar la formación de mezcla explosiva mientras se trabajo.313. — Los cilindros de gas envasado que sean destinados a consumos domésticos serán controlados muy especialmente en su carga para evitar el sobre llenado. — Deberá proveerse a las plantas de almacenaje de gas envasado. — Cuando por cualquier razón (limpieza. Artículo 1. de una adecuada y eficiente iluminación. no deberán acercarse a menos de 25 metros de los bordes de depósitos de cilindros y de las paredes de los tanques. sobre todo en los lugares donde el personal realice más comúnmente maniobras. para lo cual se dictarán normas especiales según su uso y aplicación. 25 m. oficinas. — Las playas de cilindros y los tanques de almacenaje.
Artículo 1. los cuales servirán para la remoción del combustible en caso de incendio o cuando la temperatura de la pila ascienda a valores peligrosos (más de 60º C). alcance la pila en toda su extensión.). CAPITULO XV DEFENSAS EN PLAYAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES SOLIDOS MINERALES Ubicación y capacidad de las playas Artículo 1.Artículo 1. de elementos mecánicos para su removido. excepto en el caso de disponer de elementos mecánicos adecuados.
. si la instalación está ubicada en zona industrial o alejada del perímetro del centro poblado. Dispositivos y medidas especiales Artículo 1. — Las playas destinadas al almacenaje de combustibles sólidos minerales ubicadas en zonas habilitadas deberán estar cercadas en todo su perímetro con paredes de material incombustible y suficientemente sólidas. las condiciones de seguridad siguientes: a) Los gasógenos y sus cañerías de conexión deberán estar construidos y montados de tal manera que no sufran deformaciones peligrosas durante su uso normal. c) Las instalaciones deberán estar protegidas por un dispositivo apropiado contra el riesgo de explosión interior originada por retorno de llamas provenientes del motor. En los demás casos podrán estar rodeados por cercos de alambre tejido de una altura no menor de tres metros.000 toneladas de carbón deberán disponer en cantidad suficiente. — El Rol de Incendios deberá organizarse de una manera similar al de las destilerías y de acuerdo a la importancia de las instalaciones a proteger (Capítulo II . Artículo 1. Artículo 1.505.401. — Podrán almacenarse combustibles sólidos minerales en las proximidades de su lugar de consumo. Artículo 1.504.402.315. Las pilas deberán ser compactas a fin de evitar la circulación del aire.508. si esas condiciones no se cumplen. debiendo instalarse elementos detectores de óxido de carbono que accionarán dispositivos de alarma cuando el gas alcance concentraciones peligrosas. pero en cantidad no mayor de tres mil toneladas (3. puentes rodante. sin limitación. — Los espacios libres mencionados en el artículo anterior ocuparán como mínimo un 20% de la superficie total destinada a almacenaje y estarán dispuestos de manera que el elemento mecánico a que se refiere el artículo siguiente.507. — Los depósitos de almacenaje de combustibles sólidos minerales estarán ubicados en las zonas industriales de cada localidad o en zonas alejadas de los centros poblados.502. b) En particular. grúas. ya sea en calles o playas de maniobras. — Los locales cerrados en los cuales se instalen gasógenos. por acción del viento y la propagación de incendios. Artículo 1. Artículo 1.000 tn. — El carbón se depositará en pilas de forma prismática. deberán contar con una ventilación que asegure la máxima aireación en los alrededores del equipo. — Las playas de almacenaje de combustibles sólidos minerales deberán tener espacio disponible.503. evitando la formación de conos para que no se produzca la separación entre la parte fina y gruesa del mismo. — Los equipos en general deberán satisfacer en su construcción y mantenimiento. palas de arrastre o cualquier otra instalación similar.501.506. — Los pisos de las playas de almacenaje tendrán drenaje natural de las aguas y serán construidos en un material firme y homogéneo de manera de formar una superficie compacta. CAPITULO XIV DEFENSAS EN GASOGENOS Artículo 1. — Las playas o depósitos que contengan más de 5. a fin de no permitir la circulación del aire. Tendrán una altura no menor de 4 metros a fin de evitar los efectos del polvo de carbón. las juntas de ensamblaje no deberán estar expuestas a esfuerzos tales que puedan originar una entrada de aire o una fuga de gas. Artículo 1.Destilerías de Petróleo).
aun en el caso de la antracita. el carbón no deberá ser apilado con tiempo cálido ya que el mismo puede entrar en combustión por tal causa. — Preferentemente.510. — El diseño y ejecución de las centrales eléctrica serán hechos de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad jurisdiccional. la cual ordinariamente no está sujeta a la inflamación espontánea.5 metros. los registros de temperaturas y el estado de las instalaciones mecánicas.5 m Carbón grueso con más de 18 % mat.509. volátiles hasta 7. la revisión periódica de los dispositivos de seguridad.602. Artículo 1. XIII y XV).604. Rol de Incendios Artículo 1. — Involucra el Rol de Incendios.0 m Artículo 1.511. — Las playas de almacenamiento de combustibles ya sean líquidos. evitando la formación de conos para que no se produzca la separación entre la parte fina y gruesa del mismo. Las pilas deberán ser compactas a fin de evitar la circulación del aire. destinados a alimentar calderas y motores de las plantas generadoras de energía. serán diseñadas y construidas —en lo que a los fines de esta reglamentación se refiere— de acuerdo a las disposiciones que se establecen para almacenaje de combustibles líquidos. se utilizarán detectores de gases combustibles. — El carbón se depositará en pilas de forma prismática. Artículo 1. cantidad y capacidad contemplará el volumen y características de las instalaciones. En las zonas cálidas es necesario el control de temperatura en puntos distanciados de tres a seis metros.5 m Carbón grueso con menos de 18 % mat. la organización de simulacros.601. — Una desembarque de carbón que se encuentre especialmente húmedo no deberá preferentemente. etcétera. el movimiento habido en el mes. Artículo 1.5 m Carbón fino con menos de 18 % mat. Artículo 1. — A los efectos del artículo anterior. — Los carbones de distintas procedencias no deberán —de preferencia— apilarse en una pila común. Artículo 1. En el caso de no poder ubicarse los sitios calientes. El rociado con agua solamente deberá efectuarse como recurso extremo.apilarse con otro. sólidos y gaseosos (Capítulos III. los sistemas de alarma.515. Defensas Activas y Pasivas Artículo 1. el detalle del material móvil de ataque a fuegos. Artículo 1. — En las oficinas de las playas o depósitos de almacenaje. — Se asegurará un mínimo de medidas tendientes a defender las instalaciones contra siniestros para lo cual dispondrá de aparatos extintores y otros dispositivos. La determinación de temperatura de 50º a 60º C indica peligro inminente y las mediciones en las proximidades de esos puntos deberán efectuarse cada 1.516. volátiles hasta 5. se adoptarán las siguientes alturas para las pilas de almacenaje: Carbón fino con más de 18 % mat. sólidos o gaseosos. — Se deberá evitar la inclusión de materiales extraños.517.603. ubicación. el detalle de las herramientas necesarias.
. — Para temperaturas arriba de 60º C deberá excavarse el carbón. considérase carbón fino cuando su tamaño es inferior a 10 mm. cuyo tipo.508.512. CAPITULO XVI DEFENSAS EN PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA Artículo 1. se llevará un libro especial en el cual se consignará la existencia de cada tipo de combustible sólido mineral almacenado. — Como medida de seguridad. los cuales son causa de numerosos incendios. Artículo 1. Artículo 1. el planeamiento de maniobras a desarrollar en caso de incendio.514. Las medidas previstas deberán ser sometidas a la aprobación del Organismo Competente. — Luego del almacenaje se deberá determinar regularmente la temperatura de la pila por medio de termómetros instalados en caños. volátiles hasta 3. Disposiciones Generales Artículo 1.Artículo 1.513. XI. y carbón grueso cuando su tamaño es superior a 10 mm. la organización de brigadas y la distribución del personal afectado a los mismos. volátiles hasta 5.
(Artículo sustituido por art.000 m3) para fuel oil. — Queda perfectamente establecido por la eficiencia del estado de funcionamiento o conservación de las instalaciones de seguridad en los establecimientos estatales o privados. sobre destilerías y parques de tanques de almacenamiento con unidades a nivel o elevadas. será requisito obligatorio y previo para la habilitación de las instalaciones respectivas de acuerdo a lo fijado en el artículo 1. — Cuando por evolución de la técnica se ofrezcan nuevas soluciones. MIL QUINIENTOS METROS CUBICOS (1. Artículo 1. — La presente reglamentación rige para acumulaciones superiores a TRES MIL METROS CUBICOS (3. de manera tal de evitar la paralización del resto de los servicios.000) unidades de CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kgs) de gas licuado y MIL TONELADAS (1. tomándose como normas básicas para actuar en todo caso: a) Desconexión de los circuitos directamente afectados. gaseosos y sólidos minerales y en las plantas generadoras de energía eléctrica.706. Aquellos almacenamientos de hidrocarburos cualquiera sea su modalidad y sus instalaciones asociadas que se encuentran por debajo de las cifras precedentemente establecidas. En ambos casos determinará los plazos en que deberán concretarse las obras necesarias para esta finalidad.702.708. que el Organismo Competente determine respecto del cumplimiento y aplicación del presente reglamento. — Es obligatorio en todo el país la adopción de las medidas de seguridad establecidas en la presente reglamentación para las nuevas instalaciones como asimismo las ampliaciones de las existentes. transformación y almacenamiento de combustibles líquidos.704. Esta medida incluye la eficacia de los sistemas de coordinación que se arbitren para mayor seguridad con los cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios.O.709. lo que será verificado por la Autoridad Competente con la periocidad que ella estime necesaria. La documentación deberá presentarse completa y por quintuplicado. gas oil o diesel oil. 1° del Decreto N° 401/2005 B. Artículo 1. sin perjuicio de las disposiciones de seguridad que determinen las Municipalidades locales. — Se mantiene la prohibición existente respecto al vuelo de aviones de cualquier naturaleza. MIL (1. se regirán por las reglamentaciones que al respecto dicte el Organismo Competente. Artículo 1. deberá llevar la firma de un técnico responsable. — La aprobación por parte del Organismo Competente.702. el organismo competente fijará las medidas de seguridad adecuadas a las características y condiciones operativas de las mismas.705. CAPITULO XVII DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. destinadas a la producción. en cuanto no se opongan a la normativa que resulte de aplicar las especificaciones técnicas y de seguridad. 4/5/2005). — La documentación técnica a que se refiere el artículo anterior. b) Aislación eléctrica inmediata de las partes afectadas.707.500 m3) para líquidos inflamables o combustibles líquidos livianos. Artículo 1. quedan comprendidas en la presente reglamentación. Artículo 1. gas natural o manufacturados cualquiera sea su capacidad. empleando las reglas y dispositivos especiales a tal fin. es responsabilidad privativa de los mismos. Las instalaciones de producción y transformación para derivados del petróleo.701. el Organismo Competente fiscalizará las pruebas y adoptará las previsiones que estime adecuadas. Artículo 1. deberán adaptarse al mismo y en su defecto. — Las instalaciones existentes que no se encuentren en las condiciones de seguridad establecidas por el presente reglamento. el que estará aleccionado para cualquier eventualidad. de los planos especificaciones de las medidas de seguridad establecidas según la presente reglamentación. Artículo 1.703.000 tn) de carbón mineral.
. — El Organismo Competente podrá disponer la adopción de medidas especiales de seguridad donde razones de particular peligrosidad lo aconsejen.Con tal finalidad las centrales eléctricas mantendrán un adiestramiento especial de su personal. Artículo 1.
Recommended DocumentsDocumentos similares a Ley 13660Skip carouselLey 13660ec.nte.0739.1987puertas anti incendiosManual de Seguridad e Higiene OcupacionalClases de FuegoTRABAJO 1sistemas anti incendiosDTO-594_29-ABR-2000dec_594_1999D.S. n° 594Decreto 594 Salud - Ultima VersionDS 379 Seguridad Almacenamiento Manipulacion Combustibles Líquidos250 Charlas 5 MinutosMedidas de Seguridad Con Los MciPropuesta de seguridad industrialboquilla agua, boquilla contra incendiosTrabajo extintores portatiles.docxInforme La Capellania ModificadoSistema de transporte por trenes.docx1320743604920_uso_extintores_4Plan de Contingencia ContraincendiosBomber o Tec NiaAuditoria PECManual de Seguridad Industrial52532535 Manual de Seguridad IndustrialLucha Contra Incendios-ToRITOEstandares de Seguridad y Salud en Las Operaciones de La Empresa Agraria Azucarera Andahuasi sUso y Manejo de ExtintoresFerrocarrilPlan de Seguridad Oficinas y Viv. UnifamiliarMás de TUZEROSkip carouselPta206811604 Oficina Seguridad193681521 Mbp Manipulacion de Alimentos174358889 Norm as Oficina174189504 INSHT Riesgo Quimico Higiene173697624 Riesgos Del Trabajo172484832-riesgos-eletricos171334264 NFPA 70E Seguridad Electrica en El Trabajo 2004170323545 Tesis Seguridad e Higiene Laboral170063984 GT ET Anexo I Elevacion de Cargas FV169939345-seguridad169872047 Modulo Higiene y Seguridad Laboral 358016 2013168716675 Guia Auditoria Interna Sig38500649-FOLLETO-5S-s37656368-5-s168211334 Exposicion Higiene y Seguridad Laboral37329000-32-Tendencias-de-cambio-2010-202036775918-Las-Cinco-Ss36513098 Innovacion en Sentido Amplio Un Modelo Empresarial Analisis Conceptual y Empirico 2010168022664-nfpa166860458 Capacitacion Seguridad Laboral36360670 02 Sistema de Comando de Incidentes36232534 Manual de Certificacion y Sistemas de Control Interno Para Quinua Ecologica R Miranda166344519 03 Sistemas de Deteccion vs Incendio y Evacuacion Segun Normativa NFPA 72 y 101 en Latinoamerica Honeywell Notifier164769165 PROYECTO Higiene y Seguridad Laboral 3 de Agosto 135942604 Seguridad Higiene Contratistas Pemex34821403 Manual de Acustica164108847 ISO31000 Gestion Del Riesgo PDF33831690 Memoria Verde Seguridad e Higiene163038904-CAPACITACION

References: artículo 2
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 Artículo 204
 Artículo 208
 Artículo 212
 Artículo 207
 Artículo 211
 Artículo 203
 Artículo 210
 Artículo 206
 Artículo 213
 Artículo 202
 Artículo 205
 Artículo 209
 Artículo 201
 Artículo 216
 Artículo 217
 Artículo 215
 Artículo 218
 Artículo 226
 Artículo 221
 Artículo 227
 Artículo 228
 Artículo 220
 Artículo 230
 Artículo 223
 Artículo 219
 Artículo 222
 Artículo 225
 Artículo 229
 Artículo 224
 Artículo 239
 Artículo 234
 Artículo 236
 Artículo 243
 Artículo 235
 Artículo 202
 Artículo 242
 Artículo 240
 Artículo 237
 Artículo 232
 Artículo 233
 Artículo 238
 Artículo 241
 Artículo 248
 Artículo 251
 Artículo 247
 Artículo 252
 Artículo 257
 Artículo 254
 Artículo 258
 Artículo 250
 Artículo 245
 Artículo 259
 Artículo 253
 Artículo 255
 Artículo 256
 Artículo 249
 Artículo 246
 Artículo 260
 Artículo 267
 Artículo 269
 Artículo 268
 Artículo 261
 Artículo 270
 Artículo 263
 Artículo 264
 Artículo 265
 Artículo 262
 Artículo 266
 Artículo 272
 Artículo 302
 Artículo 271
 Artículo 301
 Artículo 273
 Artículo 303
 Artículo 304
 Artículo 311
 Artículo 314
 Artículo 313
 Artículo 309
 Artículo 305
 Artículo 307
 Artículo 308
 Artículo 315
 Artículo 306
 Artículo 305
 Artículo 310
 Artículo 312
 Artículo 320
 Artículo 323
 Artículo 316
 Artículo 322
 Artículo 318
 Artículo 321
 Artículo 317
 Artículo 319

Artículo 331
 Artículo 329
 Artículo 328
 Artículo 333
 Artículo 326
 Artículo 334
 Artículo 330
 Artículo 327
 Artículo 325
 Artículo 335
 Artículo 332

Artículo 341
 Artículo 337
 Artículo 343
 Artículo 338
 Artículo 339
 Artículo 346
 Artículo 344
 Artículo 342
 Artículo 340
 Artículo 347
 Artículo 349
 Artículo 345
 Artículo 355
 Artículo 352
 Artículo 354
 Artículo 356
 Artículo 358
 Artículo 360
 Artículo 353
 Artículo 351
 Artículo 357
 Artículo 359
 Artículo 401
 Artículo 361
 Artículo 403
 Artículo 364
 Artículo 363
 Artículo 362
 Artículo 404
 Artículo 402
 Artículo 366
 Artículo 367
 Artículo 365

Artículo 414
 Artículo 216
 Artículo 409
 Artículo 406
 Artículo 413
 Artículo 405
 Artículo 411
 Artículo 412
 Artículo 408
 Artículo 407
 Artículo 410

Artículo 503
 Artículo 509
 Artículo 501
 Artículo 510
 Artículo 507
 Artículo 502
 Artículo 505
 Artículo 508
 Artículo 219
 Artículo 504
 Artículo 506
 Artículo 405
 Artículo 605
 Artículo 512
 Artículo 604
 Artículo 511
 Artículo 602
 Artículo 514
 Artículo 601
 Artículo 603
 Artículo 513
 Artículo 615
 Artículo 609
 Artículo 610
 Artículo 616
 Artículo 614
 Artículo 643
 Artículo 619
 Artículo 608
 Artículo 617
 Artículo 611
 Artículo 612
 Artículo 607
 Artículo 618
 Artículo 628
 Artículo 621
 Artículo 625
 Artículo 622
 Artículo 627
 Artículo 629
 Artículo 626
 Artículo 623
 Artículo 624
 Artículo 631
 Artículo 630
 Artículo 705
 Artículo 703
 Artículo 706
 Artículo 707
 Artículo 633
 artículo 211
 Artículo 632
 Artículo 708
 Artículo 704
 Artículo 702
 Artículo 709
 Artículo 701
 Artículo 718
 Artículo 715
 Artículo 712
 Artículo 717
 Artículo 721
 Artículo 716
 Artículo 719
 Artículo 720
 artículo 216

Artículo 713
 artículo 345
 Artículo 714
 Artículo 723
 Artículo 722
 Artículo 711
 Artículo 801
 Artículo 724
 Artículo 906
 Artículo 901
 Artículo 903
 Artículo 904
 Artículo 902
 Artículo 802
 Artículo 905
 Artículo 806
 Artículo 804
 Artículo 805
 Artículo 803
 Artículo 908
 Artículo 911
 Artículo 912
 Artículo 916
 Artículo 910
 Artículo 914
 Artículo 909
 Artículo 913
 Artículo 915
 Artículo 919
 Artículo 917
 Artículo 918
 Artículo 920

Artículo 932
 Artículo 934
 Artículo 926
 Artículo 933
 Artículo 924
 Artículo 923
 Artículo 935
 Artículo 929
 Artículo 931
 Artículo 928
 Artículo 921
 Artículo 927
 Artículo 922
 Artículo 925
 Artículo 930
 Artículo 944
 Artículo 948
 Artículo 943
 Artículo 944
 Artículo 946
 Artículo 952
 Artículo 950
 Artículo 940
 Artículo 939
 Artículo 938
 Artículo 947
 Artículo 949
 Artículo 937
 Artículo 936
 Artículo 942
 Artículo 945
 Artículo 951
 Artículo 961
 Artículo 959
 Artículo 966
 Artículo 963
 Artículo 955
 Artículo 964
 Artículo 957
 Artículo 965
 Artículo 962
 Artículo 960
 Artículo 953
 Artículo 954
 Artículo 956
 Artículo 958
 Artículo 973
 Artículo 976
 Artículo 983
 Artículo 969
 Artículo 977
 Artículo 971
 Artículo 974
 Artículo 972
 Artículo 979
 Artículo 978
 Artículo 982
 Artículo 970
 Artículo 968
 Artículo 981
 Artículo 980
 Artículo 975
 Artículo 984

Artículo 991
 Artículo 997
 Artículo 988
 Artículo 987
 Artículo 986
 Artículo 995
 Artículo 989
 Artículo 998
 Artículo 992
 Artículo 994
 Artículo 993
 Artículo 996
 Artículo 990
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 999
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1211
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1

Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1