Source: http://docplayer.it/4767316-Impianti-elettrici-nei-cantieri-edili.html
Timestamp: 2017-12-11 15:52:57+00:00

Document:
Impianti elettrici nei cantieri edili - PDF
Download "Impianti elettrici nei cantieri edili"
1 Impianti elettrici nei cantieri edili Per. Ind. Luca Paolini S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 1
2 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Art. 89. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 2
3 Denuncia e Omologazione dell Impianto di Terra DENUNCIA: il DATORE di lavoro, e non l installatore, ha l obbligo GIURIDICO di inviare la dichiarazione di conformità all ASL/Arpa e all Ispesl, come richiesto dal DPR 462/01. Il tutto tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove è stato fatto l impianto. OMOLOGAZIONE:l impianto di terra è omologato dall installatore che rilascia la dichiarazione di conformità DPR462/01 Art. 2 S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 3
4 Dichiarazione di Conformità Anche per gli impianti di cantiere, la Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata dall impresa installatrice per nuovi impianti Art.7 D.M. N 37/08. La Dichiarazione di Conformità viene rilasciata su appositi modelli. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 4
5 Verifica periodica art. 86 D.Lgs. 81/08 L impianto denunciato, se viene a far parte del campione di controllo, viene verificato dall ISPESL. Dopo 2 anni dalla data della dichiarazione di conformità l impianto deve essere sottoposto a verifica da parte dell ASL/ARPA oppure da parte di un Organismo Notificato. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 5
6 PROGETTO Nei cantieri edili non occorre il progetto elettrico, né del responsabile tecnico dell impresa installatrice né di un professionista. L installatore deve comunque allegare alla DICO lo schema dell impianto, la certificazione del quadro,la planimetria dell impianto di messa a terra. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 6
7 PROTEZIONE DAI FULMINI Art. 84 D.Lgs N 81 e s.m.(d.lgs N 106 3\08\09) Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici,gli impianti,le strutture,le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. Le norme tecniche che riguardano la fulminazione sono le norme CEI 81. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 7
8 Ponteggi e Gru Per la protezione contro i fulmini, non è necessario collegare a terra un ponteggio o una gru, qualunque sia la loro dimensione/altezza, se il terreno : è asfaltato (5 cm di spessore) o è ricoperto di uno strato di ghiaia(15 cm), oppure presenta una resistività > 5Kohm, fino a 3 metri dal ponteggio o dalla gru. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 8
9 PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE Un ponteggio metallico va collegato a terra quando: Non è protetto dalla fulminazione diretta Norma CEI 81/10 Presenta una resistenza verso terra inferiore a 200 ohm (massa estranea) S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 9
10 ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro 1. AMBIENTI DI LAVORO: (ABROGATO con il testo coordinato del D.Lgs N 106 del 3\08\09 il punto1.1.8) Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 10
11 Quadro Normativo Norma base: CEI 64-8 fascicoli da 1 a 5 Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1000 Vca e 1500 Vcc. Norma specifica: CEI 64-8/7 sez. 704 Cantieri di costruzione o demolizione. ( Giuda: CEI ) all esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 11
12 Ambito di applicazione Campo di applicazione Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano ad impianti temporanei destinati a: lavori di costruzione di nuovi edifici; lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti; opere pubbliche; lavori di movimentazione di terra; lavori simili. Per lavori simili si intendono anche quelli per interventi di manutenzione in banchine, per costruzione di teleferiche, ecc. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 12
13 Impianti fissi e trasportabili Nei cantieri di costruzione, gli impianti fissi sono limitati alle apparecchiature che comprendono gli apparecchi di comando, di protezione e di sezionamento principali ( ). Gli impianti a valle sono considerati come impianti movibili o trasportabili. La presente Sezione si applica sia agli impianti fissi sia agli impianti movibili o trasportabili, ad esclusione degli apparecchi utilizzatori. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 13
14 Un esempio S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 14
15 I componenti I componenti dell impianto devono essere del tipo adatto all impiego nel cantiere, con particolare riferimento a : Urti meccanici, Vibrazioni, Sollecitazioni termiche Protezione da contro la penetrazione di corpi solidi (polvere) e liquidi Quadri elettrici e cavi sono punti critici S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 15
16 I quadri elettrici I quadri elettrici utilizzati nei cantieri sono sottoposti a severe condizioni di esercizio ed a gravose condizioni esterne e pertanto devono essere adatti a sopportare le corrispondenti sollecitazioni. I quadri per la distribuzione dell elettricità nei cantieri debbono essere conformi alla Norma. CEI EN : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) NB I quadri elettrici installati in locali considerati locali di servizio del cantiere non sono considerati quadri per cantiere. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 16
17 Quadri per la distribuzione dell elettricità Con uscite a presa a spina Con uscite dirette Costruiti e certificati per l uso in cantieri S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 17
18 I cavi elettrici Tipologie di posa A guidare il progettista nella scelta della tipologia di posa sono essenzialmente tre aspetti: esigenze di sicurezza; funzionalità; economicità. Le esigenze di sicurezza sono coperte dalle norme CEI, e in particolare per le modalità di posa, dalla Norma CEI con particolare riferimento alle linee di distribuzione, e alla Norma CEI 64-8/5 per quanto riguarda gli impianti utilizzatori. Ulteriori informazioni relative all uso dei cavi sono fornite dalla Guida CEI S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 18
19 I tipi di posa I tipi di posa più comuni negli impianti di cantiere: S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 19
20 Le sollecitazioni Il tipo di posa determina a quali sollecitazioni andrà incontro il cavo elettrico (temperatura, abrasioni, sollecitazioni meccaniche, ). Un esempio: Un cavo posato su pali senza fune di sostegno deve essere installato in modo tale da sostenere il proprio peso senza subire danneggiamenti S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 20
21 Il tipo di cavo Il cavo elettrico, come ogni altro componente dell impianto, deve essere idoneo all uso che se ne intende fare. Deve pertanto essere in grado di sopportare le sollecitazioni (temperatura, abrasioni, sollecitazioni meccaniche, ) determinate dal tipo di posa. Fissa Cavo multipolare tipo FG7OR 0.6/1 kv Tipo di posa Mobile Cavo multipolare tipo H07RN-F 0.6/1 kv S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 21
22 Prescrizioni per la sicurezza CONTATTI DIRETTI La protezione delle persone contro i contatti diretti può essere ottenuta mediante: Isolamento delle parti attive. La parti attive devono essere ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo tramite distruzione e tale da resistere alle influenze meccaniche, chimiche, elettriche, e termiche alle quali può essere soggetto nell esercizio. Involucri o barriere. Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IP2X od IPXXB (inaccessibile al dito di prova). Le superfici orizzontali devono avere un grado di protezione IP4X od IP XXD (inaccessibile al calibro di diametro 1 mm). L apertura degli involucri deve essere possibile solo con chiavi o attrezzi. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 22
23 Grado di Protezione (IP) La norma CEI EN permette di indicare attraverso il codice IP i gradi di protezione previsti per le apparecchiature elettriche contro l accesso alle parti in tensione e contro la penetrazione dell acqua e dei corpi solidi estranei. IP44 2a cifra protezione da liquidi (gocce, pioggia, spruzzi, getti d acqua, ) Suffisso IP Sta ad indicare che il numero si riferisce ad un grado di protezione 1a cifra protezione da corpi solidi estranei (solidi, polvere, parti del corpo, ) S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 23
24 IP Prima cifra 0 Nessuna protezione 1 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm 2 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm Non devono poter penetrare parti del corpo umano, per esempio una mano, o corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm di diametro. Non devono poter penetrare le dita od oggetti analoghi di lunghezza non eccedente gli 80 mm o corpi solidi di diametro superiore a 12 mm. 3 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm 4 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1,0 mm Non devono poter penetrare fili di diametro o spessore superiore a 2,5 mm o corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm Non devono poter penetrare fili o piattine di diametro o spessore superiore a 1mm o corpi solidi di diametro superiore a 1mm 5 Protetto contro la polvere La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa ma il quantitativo penetrato non è tale da nuocere al buon funzionamento del materiale. 6 Totalmente protetto contro la povere Non è ammessa alcuna penetrazione di polvere. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 24
25 IP Seconda cifra 0 Nessuna protezione 1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua 2 Protetto contro la caduta d'acqua con inclinazione massima di 15 3 Protetto contro la pioggia 4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua 5 Protetto contro i getti d'acqua 6 Protetto contro i getti d'acqua potenti Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono causare effetti dannosi, Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono causare effetti dannosi quando l'involucro è inclinato di qualsiasi angolo sino a 15 rispetto alla sua posizione originaria. L'acqua che cade a pioggia con una direzione facente con la verticale un angolo fino a 60 non deve provocare effetti dannosi. L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi. L'acqua proiettata con un ugello sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi. Nel caso di ondate o di getti potenti l'acqua non deve penetrare negli involucri in quantità dannosa. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 25
26 Protezione dagli agenti esterni Il grado di protezione IP definisce la protezione che l involucro offre nei confronti dell ingresso di corpi solidi o liquidi. Ricordiamoci che ogni componente dell impianto elettrico deve essere adatto al luogo di installazione. La norma CEI 64-8/5 all art prescrive che I componenti elettrici devono essere scelti e messi in opera prendendo in considerazione le influenze esterne alle quali essi possono essere sottoposti, per assicurare il loro corretto funzionamento e per assicurare l affidabilità delle misure di protezione per la sicurezza. Per garantire il corretto funzionamento del componente elettrico, l involucro dovrà essere tale da preservare i componenti posti all interno dalle influenze esterne. Quindi nella scelta di un componente, fare attenzione al grado di protezione e verificare se l involucro è tale da impedire l ingresso di acqua, polvere o quanto altro è presente nell ambiente di installazione. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 26
27 Per il cantiere? Il grado di protezione IP minimo consigliato è: IP43 È idoneo per componenti quali quadri elettrici posti su palo o a parete. Molto spesso è preferibile andare oltre. Per esempio, sulle prolunghe con spine e prese mobili è idoneo il grado di protezione IP67. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 27
28 Le misure di Protezione CONTATTI INDIRETTI Per proteggere le persone nei confronti dei rischi da contatti indiretti possono essere utilizzate 2 differenti tipologie di protezione: PROTEZIONE ATTIVA Si installano sistemi in grado di rilevare situazioni di guasto i quali tolgono alimentazione al sistema secondo modalità stabilite. SISTEMI TT: interruttori differenziali. PROTEZIONE PASSIVA Si utilizzano componenti costruiti in maniera tale da rendere il guasto a terra impossibile o, comunque, non pericoloso (es. doppio isolamento). S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 28
29 Massa e massa estranea MASSA: Parte conduttrice, facente parte dell impianto elettrico, che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie di isolamento ma che può andare in tensione in caso di cedimento dell isolamento principale (CEI 64-8). MASSA ESTRANEA: Parte conduttrice, NON facente parte dell impianto elettrico, in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra (CEI 64-8). S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 29
30 Protezione passiva Apparecchi ed impianti elettrici ad isolamento doppio (o rinforzato) risultano sicuri anche in assenza di collegamento a terra. La sicurezza è data dalle particolari caratteristiche costruttive che garantiscono l assenza di parti metalliche che possono andare in tensione per effetto di un guasto. Tali apparecchi sono contraddistinti dal simbolo a fianco. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 30
31 Alimentazioni elettriche Piccolo gruppo elettrogeno Contatore BT ENEL S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 31
32 Separazione elettrica M Interruttore! Gruppo elettrogeno non collegato a terra Solo per piccoli impianti (es. gruppo elettrogeno di pochi kw che alimenta un solo quadro prese) Masse collegate fra loro ed isolate da terra! S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 32
33 Alimentazione da contatore BT Linea con neutro a terra (lontano) Impianto di cantiere Impianto di terra del cantiere S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 33
34 Ancora sulle prese a spina CEI 64-8/7 art Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori portatili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 ma. Uno stesso interruttore differenziale può proteggere anche più di sei prese a spina Id = 30 ma In 32 A S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 34
35 Le prese a spina In Italia si trovano spine di vario tipo Utilizzare prese dello stesso tipo della spina Limitare gli adattatori ad un uso temporaneo S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 35
36 NORMA CEI 64/8 sez. 704 CANTIERI DI COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE 704 Cantieri di costruzione e di demolizione Campo di applicazione Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano ad impianti temporanei destinati a: lavori di costruzione di nuovi edifici; lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti; opere pubbliche; lavori di movimentazione di terra; lavori simili. Nei cantieri di costruzione, gli impianti fissi sono limitati alle apparecchiature che comprendono gli apparecchi di comando, di protezione e di sezionamento principali ( ). Gli impianti a valle sono considerati come impianti movibili o trasportabili. La presente Sezione si applica sia agli impianti fissi sia agli impianti movibili o trasportabili, ad esclusione degli apparecchi utilizzatori. Queste prescrizioni particolari non si applicano: agli impianti trattati dalla Pubblicazione IEC 60621, con apparecchiature di natura simile a quelle utilizzate nelle miniere a cielo aperto. agli impianti nei luoghi di servizio dei cantieri (uffici, spogliatoi, sale di riunione, spacci, ristoranti, dormitori, servizi igienici ecc.) ai quali si applicano le prescrizioni generali delle Parti da 1 a 6 della presente Norma. NOTA Per situazioni particolari si applicano prescrizioni più severe, per es. quelle della Sezione 706 per i luoghi conduttori ristretti. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 36
37 704.3 Determinazione delle caratteristiche generali Alimentazione NOTA Un cantiere singolo può essere servito da diverse sorgenti di alimentazione, compresi i gruppi generatori. (vedere Capitolo 551) Prescrizioni per la sicurezza Applicazione delle misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti Generalità Protezione contro i contatti indiretti (vedere Sez. 413) Di preferenza vengono utilizzati i sistemi TT oppure, quando il cantiere sia alimentato tramite un trasformatore che appartenga allo stesso cantiere, TN-S. Si raccomanda di utilizzare il sistema IT solo in casi particolari, quando sia necessario evitare l interruzione dell alimentazione al primo guasto a terra, e solo per una parte dell impianto Scelta e messa in opera dei componenti elettrici Le prese a spina per uso domestico e similare possono essere utilizzate a condizione che siano protette, per installazione, contro gli urti, penetrazione di liquidi e penetrazione di corpi solidi. Vedere in proposito articolo 8.1 della Guida CEI I componenti elettrici devono essere in grado di sopportare urti aventi energia elevata, anche sino a 6 J quando le Norme CEI relative a questi componenti elettrici prevedano esecuzioni in grado di sopportare queste sollecitazioni Prescrizioni per la sicurezza Protezione contro i contatti diretti ed indiretti S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 37
38 Generalità Quando la protezione delle persone contro i contatti indiretti è assicurata dalla misura di protezione mediante interruzione automatica dell alimentazione, adatta al tipo di sistema di messa a terra (413.1), la tensione di contatto limite convenzionale UL, deve essere limitata a 25 V in c.a., valore efficace, oppure a 60 V in c.c. non ondulata, e si applicano le prescrizioni specificate in NOTA Se viene utilizzata la misura di protezione mediante separazione elettrica, si raccomanda di porre particolare attenzione alle prescrizioni dell articolo Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 ma (412.5) o devono essere alimentati da circuiti SELV (411.1) o devono essere protetti mediante separazione elettrica (413.5), con ciascuna presa a spina o apparecchio utilizzatore mobile alimentati da un trasformatore distinto o da un avvolgimento secondario separato di un trasformatore Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti Prescrizioni per circuiti SELV Le prescrizioni per la protezione contro i contatti diretti in accordo con devono essere soddisfatte, indipendentemente dalla tensione nominale Protezione contro i contatti diretti Protezione mediante ostacoli La misura di protezione mediante ostacoli (412.3) non è ammessa Protezione mediante distanziamento La misura di protezione mediante distanziamento (412.4) non è ammessa Protezione contro i contatti indiretti In caso di gruppi elettrogeni trasportabili in sistemi IT, i dispositivi di controllo dell isolamento possono essere omessi Scelta e installazione dei componenti elettrici Regole comuni Tutti i quadri per la distribuzione dell elettricità nei cantieri di costruzione e di demolizione (ASC) devono essere conformi alle prescrizioni della Norma Europea CEI EN Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A devono essere conformi con la Norma CEI EN (CEI 23-12). S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 38
39 Condutture I cavi flessibili del tipo H07RN8-F, FG70K 0,6/1 kv e H07BQ-F sono considerati esempi di cavi equivalenti al tipo H07RN-F Apparecchiatura di protezione e comando Dispositivi di sezionamento Si raccomanda che anche i dispositivi per la manutenzione non elettrica siano adatti per essere fissati nella posizione di aperto Condutture Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere. Particolare attenzione deve essere posta alla protezione dei cavi posati a terra e dei cavi aerei contro danneggiamenti meccanici dovuti all ambiente e alle attività del cantiere. I cavi flessibili devono essere del tipo H07RN-F o di tipo equivalente, resistenti all abrasione e all acqua Dispositivi di protezione, sezionamento e comando Ciascun quadro per cantiere (ASC), deve avere un dispositivo di interruzione e sezionamento generale facilmente accessibile. I dispositivi di sezionamento devono essere adatti per essere fissati nella posizione di aperto (art ) (per esempio mediante un lucchetto) o collocandoli all interno di un quadro chiudibile a chiave, per evitare richiusure intempestive (vedere art ). L alimentazione degli apparecchi utilizzatori deve essere effettuata tramite quadri di distribuzione, ciascuno dei quali comprendente: dispositivi di protezione contro le sovracorrenti; dispositivi di protezione contro i contatti indiretti; prese a spina, se richieste. Le alimentazioni di sicurezza e di riserva devono essere collegate mediante dispositivi disposti in modo da impedire l interconnessione delle diverse alimentazioni. S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza 39

References: Art. 89
 Art. 2
 Art.7
 art. 86
 Art. 84
 articolo 8