Source: http://www.bgbau-medien.de/dguv/101_021/8.htm
Timestamp: 2018-01-19 01:39:11+00:00

Document:
DGUV Regel 101-021: Schornsteinfegerarbeiten, 8 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren bei Brand- und Explosionsgefährdungen
Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren bei Brand- und Explosionsgefährdungen
8.1 Bei Schornsteinfegerarbeiten dürfen Flüssiggasanlagen und Handbrenner nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen aufgestellt und betrieben werden.
Siehe § 43 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1).
Siehe § 17 der Unfallverhütungsvorschrift "Verwendung von Flüssiggas" (BGV D 34).
Flüssiggasanlagen und Handbrenner werden zum Beispiel bei Ausbrennarbeiten eingesetzt.
Werden bei Schornsteinfegerarbeiten Handbrenner eingesetzt, sind an der jeweiligen Arbeitsstelle mindestens für jeden Handbrenner folgende Feuerlöscher vorzuhalten:
1 Stück PG 6 ABC-Löscher nach DIN 14 406
1 Stück 21 A 113 B ABC-Löscher nach DIN EN 3.
Siehe § 43 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1).
Feuerlöscher sind mindestens alle 2 Jahre und nach jedem Einsatz durch einen Sachkundigen auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Siehe § 43 Abs. 8 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1).
Die Versicherten müssen in der Handhabung von Feuerlöschern unterwiesen sein.
Siehe § 43 Abs. 6 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1).
BSM haben dafür zu sorgen, dass beim Betrieb von Verbrauchsanlagen für Flüssiggas, in denen Schläuche verwendet werden, die besonderen chemischen, thermischen oder mechanischen Beanspruchungen unterliegen, Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass bei Schlauchbeschädigungen Gas in gefahrdrohender Menge entweichen kann.
Siehe § 10 der Unfallverhütungsvorschrift "Verwendung von Flüssiggas" (BGV D 34).
Bei Schornsteinfegerarbeiten unterliegen die Schlauchleitungen besonderen mechanischen Beanspruchungen.
die Verwendung von Leckgassicherungen, die schon bei kleinen Schlauchbeschädigungen (Leckgasmengen) die Gaszufuhr abstellen.
BSM haben dafür zu sorgen, dass Handbrenner nur mit einem gleichmäßig auf die Verbrauchseinrichtung eingestimmten Arbeitsdruck betrieben werden.
Siehe § 11 der Unfallverhütungsvorschrift "Verwendung von Flüssiggas" (BGV D 34).
Ein gleichmäßiger Arbeitsdruck kann zum Beispiel gewährleistet werden, durch die Verwendung eines Druckregelgerätes, das unmittelbar hinter der Hauptabsperreinrichtung installiert wird und dessen Ausgangsüberdruck dem Anschlussüberdruck der Verbrauchseinrichtung entspricht.
BSM haben dafür zu sorgen, dass zum Entleeren angeschlossener Druckgasbehälter ein ausreichender Bereich eingehalten wird, in dem sich keine Kelleröffnung und Zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluss, Luft- und Lichtschächte sowie brennbare Materialien befinden.
Siehe § 6 der Unfallverhütungsvorschrift "Verwendung von Flüssiggas" (BGV D 34).
Druckbehälter werden z.B. entleert, wenn sie an den Brenner angeschlossen sind.
Webcode: M1445-10

References: § 43
 § 17
 § 43
 § 43
 § 43
 § 10
 § 11
 § 6