Source: http://docplayer.es/2126871-Proyecto-de-climatizacion-de-un-edificio-de-oficinas-en-la-ciudad-de-madrid-antonio-romero-cordoba.html
Timestamp: 2017-05-27 19:20:56+00:00

Document:
PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MADRID. Antonio Romero Córdoba - PDF
PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MADRID. Antonio Romero Córdoba
Download "PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MADRID. Antonio Romero Córdoba"
Miguel Ángel Henríquez Cuenca
1 PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MADRID Antonio Romero Córdoba2 CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN MADRID Autor: Romero Córdoba, Antonio. Director: Martín Serrano, Javier Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia de Comillas. RESUMEN DEL PROYECTO El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de las instalaciones de climatización de un edificio de oficinas ubicado en la localidad de Madrid, basándose para ello en las condiciones técnicas y legales establecidas. Los pasos seguidos se detallan a continuación. Para el cálculo de las instalaciones es necesario determinar primero las características del edificio: ubicación, orientación, distribución, superficie, materiales de construcción y cerramientos. Las condiciones interiores de confort se establecen en 24º C y 50% de humedad relativa en verano para los locales y 22º C y 50% de humedad relativa en invierno. Basándose en ello y en los estudios meteorológicos-climáticos de Madrid, se diseña la instalación para asegurar que se superan las condiciones más desfavorables posibles tanto en verano como en invierno. En verano, las cargas térmicas son debidas a la transmisión, la infiltración, la ocupación, la iluminación, los equipos y principalmente, a la radiación, que depende de la orientación. En invierno, los factores que alteran las condiciones de confort son sólo la transmisión y las infiltraciones, ya que el resto contribuyen a favorecer la situación. Igualmente, es necesario establecer las necesidades del caudal de ventilación en función del nivel de ocupación. Así, se van calculando las cargas totales de verano y de invierno por cada local y zona de pasillos, estableciendo los requisitos de potencia calorífica o de refrigeración de los equipos, según sea el caso. La instalación de climatización del edificio cuenta principalmente con equipos de refrigeración, calderas, bombas, tuberías, conductos de aire, válvulas, rejillas, difusores, climatizadores y unidades de VRV. La decisión entre instalar climatizador3 2 o VRV se basa en las cargas del área de estudio, seleccionándose VRV si éstas no superan un determinado umbral de carga o se pretende dar cierta independencia a una zona en particular. En el caso de los VRV, se instalan en el falso techo de cada zona, al contrario que los climatizadores cuya ubicación se encuentra en la cubierta del edificio debido a sus mayores dimensiones. Para el funcionamiento de los climatizadores y VRV, es necesaria una alimentación con circuitos de gas. Se diseñan cuatro redes de tuberías internas que van desde la cubierta, donde se encuentran las unidades de enfriamiento o calentamiento de aire y las bombas, hasta cada uno de los aparatos. Se precisan dos circuitos aire ya éste se bombea independientemente a los VRV y a los climatizadores, dado que se necesita la impulsión y la extracción. Todo circuito consta de su impulsión y su retorno. El caudal que se hace llegar a cada aparato es función de la carga para la que está diseñado. El caudal de aire que se debe impulsar desde cada climatizador a cada local determinará las dimensiones de los conductos de chapa, aislados para evitar pérdidas en el camino. El método de cálculo es el de rozamiento constante. El caudal de aire depende una vez más de la carga que hay que contrarrestar y de la sobrepresión establecida para combatir las infiltraciones. Los conductos irán, por lo tanto, desde el climatizador de la cubierta hasta el local, bajando por los patinillos habilitados y a lo largo del falso techo, de un metro de altura. El aire será impulsado a la habitación por los difusores y retornado por las rejillas, cuyos tamaños vendrán dados por el caudal. Para el control de presiones y temperaturas y demás parámetros de la instalación, se contará con accesorios adicionales como manómetros y termómetros. También se dispondrá de válvulas de seguridad y control a la entrada y salida de cada equipo por si se diera el caso de tener que aislarlo del circuito general por reparación o4 reemplazamiento. Por eso mismo motivo, se dispone de bombas de reserva y de una caldera extra en paralelo con las otras. Todos los elementos de la instalación han sido seleccionados de catálogos de diferentes fabricantes, en función de las necesidades y procurando garantizar la mejor relación calidad-precio. Madrid, 13 de Julio de 2007 Antonio Romero Córdoba AUTOR5 HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING OF A SHOPPING CENTER IN GERONA Author: Costi Ruiz, Ana. Director: Fernández Ramírez, Luis. Collaborator Organisation: ICAI Universidad Pontificia de Comillas PROJECT S SUMMARY The main objetive of this project is to design the Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) system of a Office Center located in the outskirts of Madrid. A detailed description and explanation of the steps followed are detailed in the following document, always fulfilling the existing technical and legal conditions. In order to design the installations and facilities, a complete description of the building is required: location, facing and orientation, layout, area, building materials, partitions and closures. The confort indoor conditions established are 24º C and 50% of relative humidity in summer and 20º C and 50% relative humidity in winter. Following these parameters and historic outdoor conditions of Madrid, the installations are designed to overcome the most unfavourable conditions possible for both summer and winter. In summer, the possible unstabilising factors are heat transmission through walls and closures, infiltration, occupancy rate, lighting and equipment, and mainly, radiation, which depends on the wall s facing. In winter, some of these factors contribute positevely, heating up the space, so only the problems of transmission and infiltration need to be solved. In addition, ventilation levels have to be established, depending on the occupancy rate.6 The HVAC installation is made up of the boilers, the refrigerators, the water pumps, the water pipes, the air ducts, the valves, the difussers, the grids, the air-cooling equipments and the VRV units. To guarantee a continuous supply of water to the circuit, pumps are placed in parallel just in case one of them breaks down. Deciding whether to air-condition a space with an air-cooling unit o a VRV depends on the thermic loads of the area (VRV if they are lower that a certain limit) and necessities of independance in use. VRV units are placed in the fake ceiling of each space whereas air-cooling units can be found in the overpassing roof of the building, due to their bigger size. In order for the air-cooling and VRV units to work, it is necessary to feed the circuits with gas. Four independant networks of pipelines were plotted: two for gas and two for air. This is due to the fact that air needs to be pumped separately and at different temperature conditions to each type of unit. Each pipeline network consists of the impulse, which goes from the refrigerator or boiler to the unit, and the return, in inverse direction. The air flow supplied to each unit is directly related to the loads and necessities of each space. The size of the rectangular air ducts, which are insulated to reduce loses, is set depending on the air flow that needs to be supplied to the room. To calculate them, the constant friction method is used. Once again, air flow requirements vary with the loads and with the overpressure necessary to fight against infiltrations. These ducts will go from the air-cooling units in the overpassing roof, through the maintenace shafts and utility ducts, to the spaces that need air-conditioning. Air will be impulsed by diffusers placed in the fake ceiling and returned through grids, whose sizes are set by the air flow. To control temperature, pressure and other parameters within the installation, additional accesories such as thermometers, manometers will be compulsory. In addition, security and containment valves will be placed at the entrance and exit of each unit to enable their isolation during maintenance or replacing works. For the7 2 same reason, an extra water pump and boiler will be placed in parallel with the others. All elements within the system have been selected from catalogues from different manufacturers, guaranteeing the best quality-price relationship. Madrid, 13 July, 2007 Antonio Romero Córdoba AUTHOR8 MEMORIA9 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 1 CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MADRID II.- MEMORIA II.1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO II.2.- CALIDAD DE LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO II.3.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTERIORES II.4.- CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO II II II Condiciones climatológicas en verano y en invierno. Niveles sonoros Niveles de iluminación II.5.- CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS II II Datos de entrada a espacios Resumen de cargas térmicas II.6.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN10 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 2 ADOPTADO. II.7.- SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN. II Ventilación mecánica en aseos y cuartos técnicos II Ventilación de garaje II.8.- CÁLCULO DE TUBERÍAS. II.9.- CÁLCULO DE CONDUCTOS. II.10.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ITE 02. II.11.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. II Normativa legal de aplicación. II Condiciones de los medios de protección. II Equipos de protección individual (EPI). II Protecciones colectivas. II Instalaciones de higiene y bienestar. II Vestuarios y aseos. II Servicios de prevención. II Vigilante de seguridad Comité de seguridad e higiene. II Riesgos de daños a terceros. II Asistencia a accidentados.11 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 3 II Recepción y acopio de materiales y maquinaria. II Montaje de tuberías. II Montaje de conductos y rejillas. II Puesta a punto y pruebas. III.- CÁLCULOS III 1.- CÁLCULO DE LAS CARGAS DE VERANO III CARGAS POR TRANSMISIÓN III CARGAS POR RADIACIÓN III CARGAS POR EQUIPOS E ILUMINACIÓN III CARGAS POR LA OCUPACIÓN III 2.- PÉRDIDAS EN EL INVIERNO III PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN III 2.2.-PÉRDIDAS POR INFILTRACIÓN III 3.- CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE SELECCIÓN12 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 4 II.1.- DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO Es el objeto del presente proyecto establecer las condiciones técnicas y legales a las que deberán ajustarse las instalaciones del Edificio destinado a uso de oficinas. El Centro arquitectónicamente consta básicamente de un edificio de oficinas. Cuenta con diez plantas: 2 sótanos y 8 plantas. En la planta sótano se albergan locales técnicos y salas de máquinas y garaje. En la planta sótano 1 se encuentra el, vestíbulo de acceso y recepción. En las plantas se hallan las distintas oficinas y por ultimo en la cubierta se ubican los climatizadores que dotan de aire primario a todo el edificio. II.2.- CALIDAD DE LOS CERRAMIENTOS Los valores de los coeficientes de transmisión de cada uno de los elementos de cierre del local han sido calculados según la Norma Básica de la Edificación sobre condiciones térmicas en los edificios NBE-CT-79.13 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 5 Los coeficientes de transmisión considerados son: Cristal ventanas: 2,75 Kcal/h m 2 ºC Muros exteriores: 0,57 Kcal/h m 2 ºC Cubiertas: 0,44 Kcal0h /m 2 ºC Suelo/Techo: 0,99 Kcal/h m 2 ºC Particiones: 1,36 Kcal/h m 2 ºC Los valores de estos coeficientes de transmisión térmica son en todo los casos no superiores a los máximos admisibles establecidos en la Norma Básica de la Edificación para la zona climática de Madrid (zona Y). II.3.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTERIORES Las condiciones térmicas e higrométricas del proyecto se han considerado: Latitud: 40º 28 Norte Altitud sobre el nivel del mar: 595 m Condiciones exteriores: Invierno: Temperatura seca (-5,0 ºC) Humedad relativa (90 %) Verano: Temperatura seca (34,0 ºC) Humedad relativa (28 %)14 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 6 II.4.- CONDICIONES INTERIORES DE PROYECTO II.4.1- Condiciones climatológicas en invierno y en verano. Las condiciones interiores a mantener, es decir, las temperaturas y humedades relativas consideradas para el cálculo serán: EXTERIORES INTERIORES VERANO 35y21ºC 24ºcy50%HR INVIERNO -4ºC y 85% HR 21,1ºCy40%HR II Niveles sonoros. Se tomarán las medidas adecuadas para que no se produzcan en los locales habitualmente ocupados, niveles de presión sonora superiores a los indicados en la Tabla 3 del RITE en su instrucción ITE II Niveles de iluminación. Los niveles de iluminación establecidos son de 7,5 W/m 2. Además se han considerado 300 W para otros equipos eléctricos en la administración, y 500 W en la zona de reprografía etc.15 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 7 II.5.- CÁLCULO DE CARGAS TERMICAS El detalle del cálculo de cargas térmicas de refrigeración y calefacción para cada uno de los locales, se incluyen en el anexo de Cálculo de Cargas, al final de la presente memoria. II Datos de entrada a espacios. Para el cálculo de cargas térmicas, el edificio se ha dividido en módulos, cuyas características se recogen en las hojas de datos. En estas hojas están impresos para cada espacio los siguientes datos: Muros Cristales Cubiertas Particiones : Orientación, área, coeficiente de transmisión. : Orientación, área, coeficiente de transmisión. : Área, pesos, colores, coeficientes de transmisión. : (tabiques, techos, suelos). Área, coeficiente de transmisión y diferencia de temperaturas en relación con la existente entre el interior y el exterior. Iluminación Personas Criterio : Tipo de iluminación y densidad por superficie. : Cantidad y nivel de actividad. : Perfil de iluminación y ocupación previstos. II Resumen de cargas térmicas.16 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 8 Según los cálculos de cargas realizados partiendo de los datos descritos anteriormente, se han obtenido los resultados que aparecen en el Anejo II Cálculo de Cargas : El dimensionamiento de los equipos interiores se ha realizado para la demanda máxima de cada espacio del edificio. II.6.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION y CALEFACCIÓN ADOPTADO. El objeto de la instalación de climatización es conseguir las condiciones de bienestar interior, referentes a ventilación y a condiciones termo higrométrico del aire, en las distintas dependencias que componen el edificio. La instalación de climatización se ha previsto de forma individual por oficina, mediante un sistema VRV (VOLUMEN DE REFRIGERANTE VARIABLE) situando una unidad exterior por cada una de las plantas en la cubierta del Edificio, con excepción del sótano primero ala derecha, que contará con dos unidades. Cada una de las máquinas exteriores albergará dos compresores. El refrigerante con el que trabajará el sistema será R-410. Además de las unidades exteriores, cada oficina dispondrá en su interior unidades perimetrales de fachada y unidad de tratamiento de aire de ventilación.17 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 9 Las unidades perimetrales se han dimensionado para vencer las cargas debidas a las fachadas (transmisión + radiación) y las cargas internas de ocupación e iluminación en una franja de cuatro metros a lo largo de las fachadas. Estas unidades se han situado una por cada módulo de 3 m. de fachada y, con el fin de que en caso de situar despachos en estas zonas cada uno de ellos disponga de una unidad. La impulsión de aire de las unidades de tratamiento perimetrales se realiza por parte frontal embocando mediante un conducto de fibra de vidrio al plenum de la rejilla de impulsión situada en el techo, la cual contará con 20 cm. de ancho. Esta rejilla se ha previsto a lo largo de toda la fachada, utilizando una parte para la impulsión descrita y otra para el retorno del aire del ambiente. El retorno de aire a la unidad se realizará mediante plenum. Las unidades interiores previstas para el tratamiento del aire de ventilación y de las zonas internas se sitúan en cuartos específicos a tal fin en cada una de las oficinas. La toma del aire exterior está prevista que se realice de forma colectiva a través de dos conductos de chapa que recorren en vertical el Edificio y alimentan a cada unidad de zonas internas de la semiplanta. En estas unidades el aire primario se mezclará con el aire de retorno siendo impulsando al ambiente a través de una red de conductos de aire realizados en fibra de vidrio y donde se dispondrán multitoberas en el canto del falso techo.18 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 10 Las unidades exteriores previstas son bomba de calor, condensadas por aire y estarán ubicadas en la planta de cubierta. Todas las unidades incorporarán el sistema de recuperación de calor con el fin de poder utilizar el calor desprendido por las unidades de una fachada que necesita frío y utilizarlo para satisfacer la demanda de calor de otra fachada, con lo cual se consigue un importante ahorro de energía. En el circuito frigorífico de cada planta se han dejado tomas en espera en cada oficina con el fin de poder instalar unidades interiores adicionales (caso de una sala especial, sala de reuniones, sala técnica, etc). La potencia térmica disponible para cada unidad será de 3 Kw, proveyéndose dos en cada semiplanta y cinco en el sótano primero ala derecha. Para conseguir el balance de caudales en cada oficina a éstas se las dotará de circuito de extracción de aire. Este caudal de extracción se conectará a una vertical única hasta la cubierta del Edificio punto éste donde se implantará un recuperador rotativo para ceder calor al aire exterior que se impulsa a las oficinas. El conjunto de ventilador de impulsión de aire, el extractor y el recuperador constituirán un climatizador de tipo compacto. Adicionalmente, de este climatizador se le incorporará un humectador adiabático formado por paneles de fibra de vidrio, el cual permitirá en invierno humectar el aire de impulsión a las oficinas, garantizándose con este sistema que la humedad relativa en las oficinas siempre se mantendrá por encima del 40% y no precisando los diferentes inquilinos de oficinas humectadores por vapor en su instalación.19 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 11 Los circuitos frigoríficos de conexión de unidades interiores-exteriores se realizan con tubería de cobre deshidratado y aislado, discurriendo los tubos desde la cubierta hasta las cajas de distribución, habiéndose optado por instalar una por oficina tipo y dos en las oficinas del sótano primero ala derecha. Toda la tubería se aislará con coquilla tipo Armaflex, recubriéndose la misma con chapa de acero en los recorridos que discurren por cubierta. También se prevé realizar una red con canalización de polietileno de ø 25 mm. para la recogida del agua de condensados de las unidades interiores conectándose esta red a las bajantes de saneamiento, previo paso por sifón. En la zona del vestíbulo de entrada, así como los dos cuartos de control abonados, se dispondrá un sistema de climatización del tipo VRV, análogo al previsto para las oficinas. También para los dos cuartos de comunicaciones del Edificio, con denominación RITI y RIT s, se dotarán con sistemas autónomos de refrigeración formados por una unidad exterior y una interior. Estos sistemas serán sólo frío y contarán con sistema de presión de condensación. Para realizar el control de la instalación de aire acondicionado, se han previsto dos interfaces con salida a LOW capaz de comandar 300 Ud. interiores. Todo el conjunto será cableado y conexionado y centralizándose el mando y visualización en el ordenador de Gestión Centralizada del Edificio, dispuesto en cuarto específico del sótano segundo.20 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 12 Para la selección y desarrollo del sistema proyectado se han analizado las características generales del mismo, y se ha tenido en cuenta la utilización del mismo y el fin para el que ha sido construido, lo cual requiere reunir los siguientes requisitos principales: Producción centralizada en frío y calor. Previsión de simplicidad en futuro mantenimiento y conducción. Adecuados niveles de ventilación y acústicos. Sistemas modulares en tratamiento, control y maniobra. Aportación del aire tratado, necesario para el edificio, mediante climatizadores. Capacidad de respuesta rápida ante puestas en marcha Utilización principal de sistemas todo agua para transporte de energía por el edificio. A las anteriores características se deben añadir las que corresponden a un edificio donde se pretende realizar una inversión ponderada que permita reducir gastos futuros, todo lo cual exige las siguientes características: - Correcta respuesta funcional con criterios actualizados y modernos de aplicación. - Previsión de fácil realización del futuro mantenimiento, tanto preventivo, como correctivo.21 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 13 - Consideración de criterios de seguridad funcionales, de incendios, pasivos, etc. - Utilización de sistemas automáticos de control, tanto de tipo local, como de tipo centralizado. Los climatizadores y unidades exteriores VRV se ubican en la planta cubierta, quedando resueltos, de este modo, los condicionantes de ventilación y mantenimiento, al tiempo que se adapta la posición de los equipos a los puntos de demanda y estructura arquitectónica general del edificio. Los equipos de frío quedan al aire, protegidos por el correspondiente cerramiento acústico. Para el llenado de la instalación, se acometerá a los colectores generales de frío y de calor correspondiente, desde el ramal dejado por el instalador de fontanería, montándose válvulas de corte de tipo bola, válvula de retención, filtro de agua y manómetros, en cada acometida. Las dimensiones del circuito de llenado de la instalación serán de las dimensiones indicadas en la reglamentación correspondiente RITE (ITE ). Para la climatización de las plantas se ha proyectado un sistema a base de unidades VRV de techo, convenientemente distribuidas por el edificio. La aportación de aire exterior de renovación que necesitan los edificios se realiza a través de climatizadores, situados en la cubierta. Los climatizadores se seleccionan para aportar el caudal de ventilación necesario por cada local que atienden. Esta aportación de caudal se regulará con una compuerta de regulación en22 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 14 el aporte de aire primario a cada VRV. La distribución de aire en los patinillos se realiza mediante conductos de aire (en chapa de acero galvanizado, con unión transversal tipo METU), luego al llegar a cada planta se realiza la distribución del aire mediante conductos de fibra de vidrio (tipo climaver plus). La impulsión desde las unidades terminales al ambiente se realiza mediante plenum de fibra de vidrio (tipo climaver plus) hasta los elementos de difusión. El aire será descargado desde los conductos al ambiente de las salas a través toberas o rejillas, construidos en aluminio extruido anodizado. En cuanto al retorno o extracción de aire, éste se hace a través de rejillas de retorno, también construidas en aluminio extruido anodizado de lamas fijas a 0ºC. Así mismo la extracción de los aseos, se ha realizado por medio de bocas de extracción circulares. Todos estos equipos de difusión van colocados en el falso techo, acoplándolos a la red de conductos general por conductos circulares tipo flexible en difusores y bocas de extracción. Se dispondrá de compuertas cortafuegos en todas las salidas de los patinillos, así como en el paso de los conductos por distinta zona de sectorización. El aire de extracción de los locales se conduce mediante una red de conductos de chapa independiente, hasta los climatizadores, donde atravesarán un recuperador de energía del tipo flujo cruzado antes de expulsarlo al ambiente. El correspondiente aire exterior que se toma directamente de cubierta, pasa por el recuperador y se impulsa a la red mencionada anteriormente. Los niveles de ventilación que se23 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 15 adopten serán los marcados por el Reglamento RITE para las distintas zonas y usos del edificio. II.7.- SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN II Ventilación mecánica en aseos y cuartos técnicos De forma centralizada se ha previsto una extracción forzada de los núcleos de aseos a realizar mediante una red de conductos rectangulares de chapa conectando a un único conducto vertical, que discurre por el patinillo. Este conducto se llevará hasta la cubierta del edificio punto éste donde se conectará con la red general de extracción de oficinas. El sistema se ha calculado para renovar el aire de los aseos 8 veces a la hora. Adicionalmente, en el Centro de Transformación de Abonado se ha previsto un extractor individual que expulsará a fachada el calor generado en este local. Su accionamiento se realizará por termostato II Ventilación de garaje Para la ventilación forzada del garaje aparcamiento se han previsto dos extractores centrífugos de doble oído por planta sótano del Edificio, a los que se acoplan la red de conductos de aire, de acuerdo con las exigencias al respecto las vigentes Normas NBE-CPI-96 y P.G.O.U.M. de la Comunidad de Madrid.24 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 16 Dicha red se ha diseñado en chapa, a baja velocidad, y teniendo en cuenta que haya dos rejillas de extracción como mínimo en la proyección vertical sobre el suelo de cada cuadro de 15 m. x 15 m. El caudal de aire a extraer se ha escogido el que resulta de considerar 7 renovaciones por hora del volumen del sótano. En función de ello los caudales obtenidos son: Sótano -2 Superficie útil: m ² Altura media: 3,5 m. Volumen m ³ Caudal 7 renov./h x = m ³ /h Se elige el caudal de m ³ /h Sótano -3 Superficie útil: m ² Altura media: 2,2 m. Volumen m ³ Caudal 7 renov./h x = m ³ /h Se adopta el caudal de m ³ /h Los ventiladores se han seleccionado para el 50% del caudal de aire a extraer y estarán ubicados en un local exclusivo de las plantas de garaje. Los extractores aspiran aire de la red de conductos de chapa y lo expulsará a través de un conducto25 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 17 de chapa rectangular al exterior a nivel de cubierta de sótano -1, punto éste que se encuentra alejado a más de 15 m. de cualquier hueco del edificio. La red de conductos se ha dimensionado en baja velocidad. Detección de CO en garajes aparcamiento Para asegurar que no se produzca una concentración peligrosa de monóxido de carbono (CO), se ha previsto una instalación de detección y control de dicho gas. Dicha instalación consiste en una central de detección y detectores, a razón de uno por cada 200 m ² de superficie de garaje que accionarán automáticamente la instalación de ventilación, según se especifica en el Plan General de Ordenación Urbana de la Comunidad de Madrid. Cuando un detector aprecia una concentración de CO superior a 50 p.p.m., transmite una señal a la central y ésta pone en marcha a los ventiladores correspondientes. El aire viciado es entonces aspirado por la red de conductos, e impulsado hasta el exterior. La depresión producida, obliga a que el aire exterior penetre por la rampa de acceso y los huecos de ventilación natural.26 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 18 Cuando de esta forma se elimine el CO, el detector transmite la información a la central de detección y ésta mandará parar a los extractores correspondientes. Esta central está situada en el cuarto de instalaciones del sótano - 2. Existirá un retardo entre la detección y el arranque de los extractores, al objeto de evitar la falsa señal que pueda ocurrir si hay un coche con el escape incidiendo sobre el detector II.8.- CÁLCULO DE TUBERÍAS Las tuberías de distribución de los distintos circuitos de climatización y calefacción serán en acero negro norma DIN 2440, soldadas eléctricamente con accesorios de la misma calidad, y de las dimensiones y espesores necesarios para cada tramo, siguiendo lo recomendado por la normativa vigente RITE. Todas las tuberías de agua, en todo su recorrido, irán aisladas con coquillas de espuma elastomérica Armaflex, del tipo SH para la tubería de calor e IT para frío. Y cuando circulen por sala de máquinas y cubierta, se aislarán también con coquilla de espuma elastomérica Armaflex e irán recubiertas con chapa de aluminio.27 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 19 El dimensionado de la tubería se ha realizado considerando como límites una velocidad de 2 m/s y una pérdida de carga máxima de 30 mmca/m. II.9.- CÁLCULO DE CONDUCTOS Para el cálculo de los conductos se ha seguido el Método de igual fricción, con reducción de velocidad, no permitiéndose en ningún tramo velocidades superiores a 5 m/s, manteniéndose los niveles sonoros por debajo de los valores permitidos por la normativa vigente. La pérdida de carga considerada por metro lineal de conducto se encuentra entre 0.08 y 0.1 mm.c.a. Igualmente se han respetado todas las recomendaciones del fabricante. Climatizadores de aire primario Estos climatizadores situados en la Cubierta del edificio disponen de secciones de impulsión y retorno, sección de recuperación con compuertas motorizadas, sección de filtrado de aire, sección de batería de frío y sección de batería de calor.28 Climatización de un edificio de oficinas en Madrid 20 La regulación y control de los mismos será como se describe: Al horario establecido, se procederá de forma automática desde el sistema de gestión ó manual por el operador, a dar orden de apertura de la compuerta de aire exterior, tras comprobación física de su apertura mediante final de carrera se dará permiso de arranque a los ventiladores de impulsión y retorno. La sección de recuperación será gestionada por comparación entre las temperaturas del aire exterior con el aire de extracción, de modo que el controlador determinará ó no la apertura del actuador de la compuerta del aire de expulsión correspondiente. Un final de carrera determinará físicamente si ésta compuerta esta abierta ó no. Mediante lectura de la temperatura en el conducto de impulsión, se establecerá un punto fijo variable a voluntad por el usuario que se alcanzará mediante control proporcional sobre las válvulas de tres vías mezcladoras montadas en las baterías de frío y calor. Un presostato montado en la sección de filtrado de aire avisará al operador de la conveniencia de su cambio ó limpieza. Por su situación en intemperie, se ha previsto un programa de anticongelación que actuará cuando se den las circunstancias siguientes: Mostrar más
: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE Y ACONDICIONAMIENTO 1. Exigencia de bienestar e higiene 1.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente Las condiciones interiores de diseño de la temperatura Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA AIRE ACONDICIONADO
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Glosario. (Del lat. glossarĭum). 1. m. Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas. 2. m. Catálogo de palabras Más detalles CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN LA CORUÑA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL PROYECTO FIN DE CARRERA CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN LA CORUÑA AUTOR: PEÑA FERNÁNDEZ, DAVID Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles Instalaciones hidráulicas
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales AGUA CALIENTE SANITARIA Más detalles CLIMATIZADORAS O UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)
CLIMATIZADORAS O UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) A los grandes fancoils se les llama climatizadoras o unidades de tratamiento de aire (UTA). Se fabrican a medida mediante secciones o módulos, que Más detalles Sistema de enfriamiento o enfriamiento y calefacción por bomba de calor aire-agua
Bomba de calor Sistema de enfriamiento o enfriamiento y calefacción por bomba de calor aire-agua 1. Introducción El sistema de bomba de calor reversible aire-agua (BRAW), o planta enfriadora LCA, está Más detalles Nueva generación de sensores entálpicos y de temperatura, de RTS
Nueva generación de sensores entálpicos y de temperatura, de RTS CONTENIDO DEL PAQUETE Paquete especial que contiene tres sensores de climatización HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Más detalles PROYECTO FIN DE CARRERA CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN GERONA COSTI RUIZ, ANA
PROYECTO FIN DE CARRERA CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN GERONA AUTOR: COSTI RUIZ, ANA MADRID, Junio de 2007 CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN GERONA Autor: Costi Ruiz, Ana. Director: Fernández Más detalles Bombas de calor de aire primario con recuperación termodinámica activa
Bombas de calor de aire primario con recuperación termodinámica activa R407C RPW : Aire Primario 100% RPW H : Aire primario Heating Potencia frigorífica : 8.7 34 Kw. Potencia calorífica : 9 38 Kw. CARACTERISTICAS Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
42174 Martes 3 diciembre 2002 BOE núm. 289 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 23469 REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se Más detalles SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Bibliografía Teoría: Manual de Aire Acondicionado. Carrier. Ed. Marcombo, 1996. Capítulo 9-12. Air conditioning. Principles and Systems. Edward G. Pita. Ed. Prentice-Hall, 1998. Más detalles PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN Horas: 70 Teoría: 0 Práctica: 0 Presenciales: Más detalles Building Automation System (BAS) Sistema centralizado de gestión y control del edificio
Building Automation System (BAS) Sistema centralizado de gestión y control del edificio Descripción del sistema de gestión y control del edificio basado en un software informático. El Ecoedificio (sede Más detalles D I S P 0 N G 0. Artículo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998.
Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Más detalles Modificación del RITE, RD 238/2013 Instalador, respondemos tus preguntas 19.4.2013
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores C/ Príncipe De Vergara, 74 Madrid 28006 t. +34 914 112 410 f. +34 915 648 660 cni@cni-instaladores.com www.cni-instaladores.com Modificación del RITE, Más detalles INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 1.- Introducción Existen multitud de tipos de instalaciones de aire acondicionado que intentan controlar la temperatura, humedad y calidad del aire. Cada una de ellas Más detalles Acondicionadores de aire
Acondicionadores de aire 1. Tipos de Equipos Existen equipos acondicionadores condensados por aire y condensados por agua. En esta descripción se incluyen únicamente los condensados por aire, dada su fácil Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles SISTEMAS TODO AIRE SISTEMAS TODO AIRE CLASIFICACIÓN SISTEMA TODO AIRE DE VOLUMEN CONSTANTE V.A.C.
SISTEMAS TODO AIRE SISTEMAS TODO AIRE Los sistemas todo aire, son aquellos que utilizan un caudal de aire, frío o caliente, que es enviado al local a acondicionar, donde directamente se encargará de conseguir Más detalles PROYECTO DE EJECUCION DEL CENTRO DEPORTIVO Nº 7, MAJADAHONDA, MADRID
PROYECTO DE EJECUCION DEL CENTRO DEPORTIVO Nº 7, MAJADAHONDA, MADRID MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES. INSTALACION DE CLIMATIZACION PROMOTOR: ESTUDIO DE ARQUITECTURA INGENIERO AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA Más detalles Guía Mejores Técnicas Disponibles. Oficinas, Bibliotecas y Salas de Computación
Guía Mejores Técnicas Disponibles Oficinas, Bibliotecas y Salas de Computación 5/8/2014 Contenidos INTRODUCCIÓN...2 MTD IDENTIFICADAS Y SELECCIONADAS...2 MTD 1: SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PARA RECICLAJE...2 Más detalles GLOSARIO DE TÉRMINOS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONS SOLARES TÉRMICAS. Código: ENA190_2 NIVEL: 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES Más detalles Aire Acondicionado (I.I.)
Aire Acondicionado (I.I.) T15.- Otros Recuperadores de Calor Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden servir Más detalles ANEXO N 3 SISTEMA DE COMPRESION DEL GNV
ANEXO N 3 SISTEMA DE COMPRESION DEL GNV 1. Alcance Estas normas regirán para todas las empresas que hayan cumplido con los requisitos de inscripción y homologación de sus equipos de compresión ante las Más detalles INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE. Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC
INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC 28/11/a INSTALACION DE CALDERAS DE CALEFACCION Y A.C.S. Las condiciones Más detalles Revisión RITE. Documento técnico. Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire.
Documento técnico Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire. La revisión del RITE implica determinados cambios en los requisitos que deben Más detalles RECUPERADORES UNIDADES DE FILTRACIÓN 2012-03-20
RECUPERADORES UNIDADES DE FILTRACIÓN 2012-03-20 ÍNDICE 1. Unidades de filtración 2. Recuperadores de calor 2 Unidades de filtración RAZONES POR LAS CUALES FILTRAR EL AIRE 1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Más detalles RITE Modificaciones 2013
Condensación RITE Modificaciones 2013 Comentarios de la marca Saunier Duval Reforma Salida a fachada Bajo NOx Introducción El pasado 13/04/13 se publicaron en el BOE una serie de modificaciones en el Reglamento Más detalles TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS
TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS 31231033 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Documentación técnica en el montaje de instalaciones de Más detalles Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág.
Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 1 Memorias tipo. A continuación se muestra un modelo genérico de memoria Más detalles ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE UN EDIFICIO DESTINADO A ESCUELA DE ADULTOS SITUACION: PROMOTOR: TECNICO: C/ COLL D ES PALMER, 4-6 07730 ALAIOR Más detalles UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS. Curso 2006-2007
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS Curso 2006-2007 Pablo Díaz Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones Área de Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica - Universidad de Alcalá Despacho S Más detalles 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2012) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía Más detalles Diseño del sistema HVAC del edificio de control de un reactor experimental de fusión
Diseño del sistema HVAC del edificio de control de un reactor experimental de fusión Autor: Manuel Allendesalazar Mora Director: Juan Gutiérrez Pagador Entidad Colaboradora: Empresarios Agrupados RESUMEN Más detalles INSTALACIONES DE REFRIGERACION EN TANATORIOS
INSTALACIONES DE REFRIGERACION EN TANATORIOS INTARCON Industrias y Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación, S.L. Los Santos, 14900 Lucena (Córdoba), Tlf: +34 957 50 92 93, intarcon@ intarcon.es Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles INSTALACIONES-2 TEMA 10.- INTRODUCCIÓN A LA CLIMATIZACIÓN I CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 TEMA 10.- INTRODUCCIÓN A LA CLIMATIZACIÓN I 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Una máquina frigorífica es todo dispositivo Más detalles CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO HS: SALUBRIDAD SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Fco. Javier Giner Juan. Aqto. Técnico. Departamento de Patología. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD Más detalles Catálogo de producto AIRROOM. Climatización zonificada ZONE. Climatización unizona
Catálogo de producto AIRROOM Climatización zonificada i ZONE Climatización unizona INDICE Climatización zonificada AIRROOM 1 Funcionamiento. Reducción del consumo de energía 1 Unidad central de máquina Más detalles EQUIPOS DE MEDIDA: Herramienta necesaria para la Auditoría Energética
EQUIPOS DE MEDIDA: Herramienta necesaria para la Auditoría Energética Madrid 20 de mayo de 2010 RICARDO GARCIA SAN JOSE INGENIERO INDUSTRIAL Vicepresidente COMITÉ TECNICO EQUIPOS DE MEDIDA La AUDITORIA Más detalles ANEXO III LISTADO PRECIOS UNITARIOS
ANEXO III LISTADO UNITARIOS 01 CONSERVACION GENERAL EQUIPOS CLIMATIZACIÓN 01CONS00010 UD. REVISION Y CONSERVACION EQUIPO VENTANA PARA FRIGORIAS ENTRE 2.000 Más detalles Panel Solar Térmico PIZARRA NATURAL. Manual de montaje y mantenimiento Modelo TS.V5
Panel Solar Térmico PIZARRA NATURAL Manual de montaje y mantenimiento Modelo TS.V5 Mayo 2010 INDICE Recepción de material Advertencias de seguridad Instrucciones de manipulación y almacenaje del captador Más detalles Centro de ensayos y formación de sistemas de eficiencia energética para la edificación
Museros (Valencia) Centro de ensayos y formación de sistemas de eficiencia energética para la edificación Proyecto apoyado por la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) Vivienda Museros (Valencia) EE+: Más detalles EXTRACTO DE NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS: EXTRACTO DEL RITE.
EXTRACTO DE NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS: EXTRACTO DEL RITE EXTRACTO DE LAS ITCs DEL RITE EXTRACTO DEL RITE. ARTÍCULO 14º - INSTALADORES Y MANTENEDORES. 1. El montaje Más detalles D E S C R I P C I O N
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CO 2 COMO FLUIDO SECUNDARIO D E S C R I P C I O N OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a un sistema de refrigeración con CO 2 como fluido secundario que Más detalles CTE HE2 Re R n e d n i d m i ie i n e t n o t o de d e la l s a in i s n t s a t l a a l c a io i n o e n s e té t r é mic i a c s a
CTE HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Estructura Parte 1 o Articulado DB-SE: Seguridad Estructural DB-SE AE: Acciones en la Edificación DB-SE C: Cimientos DB-SE A: Acero DB-SE F: Fábrica DB-SE Más detalles Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles EFICIENCIA ENERGETICA EN LOCALES COMERCIALES, INCIDENCIA EN EL DISEÑO
EFICIENCIA ENERGETICA EN LOCALES COMERCIALES, INCIDENCIA EN EL DISEÑO AUTORÍA M. ÁNGELES ROMERO SÁNCHEZ TEMÁTICA TECNOLOGÍA, DISEÑO DE INTERIORES. ETAPA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, CICLOS FORMATIVOS DE INTERIORISMO. Más detalles Si consideramos la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) podemos observar que ambos representan el 66% del consumo total.
Guía de Calderas El consumo de energía en nuestra vivienda depende de varios factores como son, la zona climática donde se encuentra la vivienda, su orientación, el nivel de aislamiento, el grado de equipamiento Más detalles ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES
ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES 1 MEMORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE: Más detalles El nuevo concepto desarrollado tiene como. Nuevo concepto de refrigeración con circuito de aire cerrado DATA CENTER MARKET
La empresa GSID.LLC ha desarrollado un nuevo concepto de climatización de los CPD, el cual supone un importantísimo ahorro en consumo eléctrico, mantenimientos y seguridad. Para conseguir este objetivo Más detalles CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN BADAJOZ. Entidad colaboradora: Universidad Pontificia de Comillas ICAI
CLIMATIZACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN BADAJOZ Autor: Cristina Aguirre García Director: Fernando Cepeda Entidad colaboradora: Universidad Pontificia de Comillas ICAI RESUMEN DEL PROYECTO El proyecto que Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles ÍNDICE. Sistemas de climatización. Sistemas de recuperación de calor y ahorro energético en instalaciones de climatización
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Guía de ahorro y eficiencia energética en el sector de las Artes Gráficas 1 ÍNDICE Sistemas de climatización Sistemas de recuperación de calor y ahorro energético en instalaciones Más detalles Pensando en su satisfacción y en su seguridad, contrataremos la conexión gratuita de su alarma durante 12 meses.
MEMORIA DE CALIDADES GENÉRICA DE LA PROMOTORA PARA LA PROMOCIÓN URBALIA-DEHESA VIEJA. OBRA FINALIZADA (Las calidades se comprueban in situ al visitar las viviendas. Compra sobre cuerpo cierto) SEGURIDAD: Más detalles Salas de Calderas. Normativa básica y diseño. Instaladora Cardell S.A.
Salas de Calderas Normativa básica y diseño Instaladora Cardell S.A. Contenido 1. Definición de Sala de Calderas 2. Norma UNE 60.601 i. Emplazamiento Salas ii. Condiciones Local Técnico 3. Normas básicas Más detalles Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html
Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html CAPÍTULO 1. Calefacción eléctrica 1.1. Introducción 1.2. Dispositivos portátiles de calefacción Más detalles Deshumidificadores Para piscinas interiores y spas Control de humedad y condensación al estilo Calorex
Deshumidificadores Para piscinas interiores y spas Control de humedad y condensación al estilo Rango completo de consolas deshumidificadoras sobre suelo o pared Recuperación de calor y opción de calefacción Más detalles n.1 ARQUITECTURA+INVESTIGACIÓN Edificio de Laboratorios y Oficinas Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación e Incubadora de Empresas
Edificio de Laboratorios y Oficinas n.1 MONT A CA RGAS 30 00 K g ARQUITECTURA+INVESTIGACIÓN BO MBERO S BOMBEROS BOMBEROS Plano de conjunto MONTA CARGA S 4 00 0 Kg BO MBEROS Se trata de un edificio formado Más detalles CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN NUEVOS CRITERIOS EN EL ÁMBITO DE LA VENTILACIÓN CÓDIGO TECNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E) Real Decreto 314/2006 de 17 marzo Objetivos : Mejorar la calidad de la edificación y Más detalles Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor
Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA Unidad Sistemas de Aire Acondicionado MÓDULO Más detalles El RITE y los conductos de lana mineral
El RITE y los conductos de lana mineral El objeto del presente artículo es entender las exigencias que el RITE impone a los conductos de instalaciones de climatización, construidos a partir de paneles Más detalles TEMARIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
TEMARIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 1 DIAGRAMAS TERMODINÁMICOS DE LOS CICLOS FRIGORÍFICOS. 1.1. Diagrama presión-entalpía. 1.2. Cálculo del calor de compresión, vaporización Más detalles INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO SINGULAR DE OFICINAS
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO SINGULAR DE OFICINAS Autor: Juan Carlos Hernández Repilado Director: Enrique Valiente Alonso Entidad Colaboradora: ICAI-Universidad Pontificia Comillas DEL PROYECTO Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICIOS CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PLAN DE ESTUDIOS 1.996 10 CUATRIMESTRE CARGA HORARIA: 6 horas semanales MODULO: 96 horas. Profesores: Más detalles Edificio en Carrera de San Jerónimo, 13. Madrid
Edificio en Carrera de San Jerónimo, 13. Madrid Mayo 2014 Indice 1.- Memoria descriptiva 2.- Anexos 1.- Memoria 1.1.- Identificación y Localización 1.2.- Descripción del Edificio 1.3.- Descripción de las Más detalles Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio
928 Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio Smoke and heat control systems Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur Redactor: Álvaro Fernández de Castro Díaz Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles INFORME DE ESTUDIO TERMOGRÁFICO EN LOS EDIFICIOS DEL DE UAH (Univ. de Alcalá de Henares)
INFORME DE ESTUDIO TERMOGRÁFICO EN LOS EDIFICIOS DEL DE UAH (Univ. de Alcalá de Henares) Fecha: 07/02/2012 ÍNDICE 1 Introducción... 3 2 Objeto... 5 3 Alcance... 5 3.1 EQUIPO DE TRABAJO... 5 3.2 EQUIPOS Más detalles OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 1 ÁREA COMPETENCIAL: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN ÍNDICE 1. ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIA... 3 1.1. Más detalles 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO.
REVISIONES OBLIGATORIAS. 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO. Red de tuberías y accesorios que componen la instalación de saneamiento del edificio. OBLIGATORIO SEGÚN: CTE DB HS (Código Técnico Más detalles ANEXO 7: MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
ANEXO 7: MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN OBJETO DEL PROYECTO.- Es objeto del presente proyecto el dar a conocer las características técnicas para la ejecución y posterior puesta en servicio de Más detalles Unidades de tratamiento de aire. I J. Aramburu Calvo I
climatización Unidades de tratamiento de aire Critérios de diseño I J. Aramburu Calvo I director técnico de Trox España Las unidades de tratamiento de aire, conocidas habitualmente como climatizadores, Más detalles ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE
ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA Y SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. El edificio se compone de una pieza blanca en forma de U girada que queda levitando y de otra de mayor tamaño de color oscuro recoge y limita Más detalles Caldera mural de condensación en el mínimo espacio
Myto Condens INOX en el mínimo espacio Alto rendimiento: conforme a las directivas dir. rend. 92/42 CEE. Disponibilidad inmediata de ACS: en ACS conforme a norma EN13203. Intercambiador primario de condensación Más detalles Condensacion estática por flujo variable
alb:agua_versus_aire 5.qxd 02/02/2009 13:40 Página 10 Aplicación de suelo radiante con panel liso con láminas difusoras de aluminio en superficies comerciales Condensacion estática por flujo variable Javier Más detalles PROYECTO FIN DE CARRERA
PROYECTO FIN DE CARRERA Prácticas en FONCA C.B AGRADECIMIENTOS: SEBASTIAN MARCOS LOPEZ EMILIO PRIETO REVUELTA Autor: Juan Carlos Núñez Marcos Béjar Julio 2001 SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO INTEGRADO DE Más detalles PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Mantenedor Reparador de Instalaciones de Climatización
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Mantenedor Reparador de Instalaciones de Climatización NIPO: DATOS GENERALES Más detalles Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 S55E1. Equipos Aire - Agua 1 Etapa. Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador
Noticia Técnica Nº 525 I - 2003 / 12 Equipos Aire - Agua 1 Etapa Módulo electrónico de regulación y señalización por microprocesador ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Composición... 3 3. Descripción de componentes... Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles ESCALERAS A PROTEGER
ESCALERAS A PROTEGER C. T. E. DB SI Seguridad d en caso de incendio Anejo SI A Terminología Escalera protegida Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio Más detalles Acústica en instalaciones: EXIGENCIA BÁSICA
IMPORTANCIA DE LA ACÚSTICA EN LA INSTALACIÓN N DE CLIMATIZACIÓN CTE, Exigencias básicas de protección contra el ruido (HR) Implantación y soluciones Esther Soriano Hoyuelos IV Encuentro Anual Santiago Más detalles Pamplona, 19 de Noviembre de 2012
Pamplona, 19 de Noviembre de 2012 Organizan: Colaboran: Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios Mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas. Mª José Arcas Espuña Pamplona, 19 Más detalles CLIMATIZACIÓN PROFESIONAL KOSNER
DOMÉSTICO I COMERCIAL I INDUSTRIAL I TRATAMIENTO DE AIRE CLIMATIZACIÓN PROFESIONAL KOSNER CATÁLOGO I TARIFA Para cualquier consulta en relación a nuestros productos le remitimos a su distribuidor más cercano. Más detalles 1. Clacificación de Acondicionadores 2. Componentes de Aire acondicionado
1. Clacificación de Acondicionadores 2. Componentes de Aire acondicionado 1. Clacificación de Acondicionadores Existen equipos acondicionadores condensados por aire y condensados por agua. En esta descripción Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA. AUTOR: FEGECA. Asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente. En estos últimos años, Más detalles RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN MEDIANTE CIRCUITO FRIGORÍFICO.
RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN MEDIANTE CIRCUITO FRIGORÍFICO. Autores: Ponente: Empresa: Eva Mª Albarracín / Javier Sanabria / Agustín Maillo Agustín Maillo Pérez CIATESA 1. INTRODUCCIÓN Más detalles Aplicación del cable calefactor AKO-1212 en calefacción eléctrica por suelo radiante
1200H700 Ed.02 E Aplicación del cable calefactor AKO-1212 en calefacción eléctrica por suelo radiante 1- Calefacción eléctrica por suelo radiante En los edificios con suelo radiante el cable calefactor Más detalles Difusión de aire, acústica y confort
Difusión de aire, acústica y confort Antonio Vegas Casado Trox España El objetivo del acondicionamiento de aire en un recinto es el de mantener unas condiciones deseadas en el mismo, bajo diferentes condiciones Más detalles EQUIPOS AUTÓNOMOS AIRE-AIRE ACHA/ACHBA EQUIPOS PARTIDOS AIRE-AIRE CCHA/ECHA CCHBA/ECHBA
EQUIPOS AUTÓNOMOS AIRE-AIRE ACHA/ACHBA EQUIPOS PARTIDOS AIRE-AIRE CCHA/ECHA CCHBA/ECHBA SERIE: ACHA - Sólo Fr o ACHBA - Bomba de calor MODELOS: 201, 251, 351, 371, 401, 501, 701, 721, 751, 801, 1001, 1201 Más detalles - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ANEXO 4 MEMORIA Y CÁLCULOS DE - CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - SANEAMIENTO - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...1. 1.1. ANTECEDENTES...1 1.2. EXTENSIÓN DEL PROYECTO...2 1.3. NORMATIVAS Más detalles CURSO DE CLIMATIZACIÓN (60 h) Opción A: Del 23 de octubre al 12 de diciembre de 2015 Opción B: Del 15 de abril al 28 de mayo de 2016
Opción A: Del 23 de octubre al 12 de diciembre de 2015 Opción B: Del 15 de abril al 28 de mayo de 2016 Del 22 de enero al 2 de abril de 2016 Opción A: Del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2015 Opción Más detalles PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE TORREVIEJA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE TORREVIEJA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA PROMOTOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA EMPLAZAMIENTO AVENIDA DE LAS HABANERAS, Más detalles DESHUMIDIFICADORES PARA PISCINAS
DESHUMIDIFICADORES PARA PISCINAS CDP 35/45/65 para piscinas hasta 35 m 2 de superficie CDP 75/125/165 para piscinas hasta 100 m 2 de superficie DESHUMIDIFICADORES DE AIRE PARA LAS PISCINAS MODERNAS, SPAS, Más detalles El colector solar de placa plana (C.P.P)
Aplicaciones del Cobre / Energía Solar El colector solar de placa plana (C.P.P) El colector de placa plana se suele integrar en los llamados sistemas de energía solar de baja temperatura, los cuales se Más detalles Aplicación de sistemas VRF descentralizados
26 INGENIERÍA HOY Aplicación de sistemas VRF descentralizados Joaquín Orejón Ingeniero industrial Un sistema de climatización o HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) es aquel que permite controlar Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 14
 Real Decreto