Source: https://www.slideshare.net/aveqkimika/003-f-casla-atisae
Timestamp: 2017-06-26 03:53:19+00:00

Document:
Fernando Casla "Obligaciones y necesidades de las empresas RD 2060/20…
Fernando Casla "Obligaciones y necesidades de las empresas RD 2060/2008 - Reglamento de Equipos a Presión"
150212 001 Ana Fortea - Gobierno Va...
Luis Blanco Urgoiti, General Manager
Fernando Casla - Delegado en el País Vasco de ATISA - OCA autorizada en materia de equipos a presión
elerosan
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 OBLIGACIONES Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION (REP) RD2060/2008 2.
INDICE Los capitulos de la presentación son: - 1. Introducción - 2. Obligaciones del usuario de equipos a presión - 3. Necesidades del usuario de equipos a presión - 4. Particularidades ITC EP-1: Calderas - 5. Particularidades ITC EP-2: Centrales generadoras de energía eléctrica (> 50 Mw) - 6. Particularidades ITC EP-3: Refinerías y plantas petroquímicas 3.
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 INTRODUCCION 4.
INTRODUCCION MARCO REGLAMENTARIO Real Decreto 2060/2008 , de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión (REP) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC’s). Entrada en vigor: 5 de Agosto de 2009 En el Pais Vasco se completa con la Orden de 27 de Julio de 2009 por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de Equipos a Presión. Dicha Orden desarrolla, en los aspectos que así lo requieren, el citado Reglamento y modifica y matiza la normativa existente 5.
INTRODUCCION Las Instrucciones Técnicas Complementarias son: - ITC EP-1: Calderas - ITC EP-2: Centrales generadoras de energía eléctrica - ITC EP-3: Refinerías y plantas petroquímicas - ITC EP-4: Depósitos criogénicos - ITC EP-5: Botellas de equipos respiratorios autónomos. - ITC EP-6: Recipientes a presión transportables 6.
INTRODUCCION HISTORICO Hasta Mayo de 1999 los equipos a presión se regían por el antiguo Reglamento de Aparatos a Presión (RAP) <ul><li>Diseño </li></ul><ul><li>Fabricación </li></ul><ul><li>Instalación </li></ul><ul><li>Puesta en servicio </li></ul><ul><li>Pruebas periódicas </li></ul><ul><li>Reparaciones </li></ul><ul><li>Modificaciones </li></ul>
<ul><li>Puesta en servicio </li></ul><ul><li>Pruebas periódicas </li></ul><ul><li>Reparaciones </li></ul><ul><li>Modificaciones </li></ul>Desde Mayo 1999 hasta Mayo 2002 (periodo de adaptación): para el diseño y fabricación , se puede aplicar la PED o el RAP. Desde Mayo 2002 para diseño y fabricación sólo se aplica la PED Desde 5 de Agosto de 2009 se empieza a aplicar el nuevo REP: INTRODUCCION En Mayo de 1999 entra en vigor RD 769/1999 (PED) que transpuso la Directiva 97/23/CE <ul><li>Diseño </li></ul><ul><li>Fabricación </li></ul><ul><li>Evaluación de la conformidad </li></ul>
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 OBLIGACIONES DEL USUARIO DE EQUIPOS A PRESION 9.
Una de las novedades del Reglamento de Equipos a Presión (REP) es que en su capítulo IV (Otras disposiciones) y concretamente en su Artículo 9 establece claramente las obligaciones a las que están sujetos los usuarios de todos los equipos a presión contemplados en el Reglamento: ARTICULO 9 : OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Usuario: Persona física o jurídica que utiliza, bajo su responsabilidad, los equipos a presión o instalaciones Equipo a presión: todo elemento diseñado y fabricado para contener fluidos a presión superior a 0,5 bar. Se incluyen los aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, conjuntos, tuberías y los equipos a presión transportables. OBLIGACIONES DEL USUARIO 10.
<ul><li>9.1 Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en cuanto a utilización, medidas de seguridad y mantenimiento. </li></ul><ul><li>9.2 No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos a presión si no se cumplen los requisitos del presente reglamento </li></ul><ul><li>9.3 Disponer de documentación de los equipos mientras estén instalados. Documentación que estará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma (Departamento de Industria) y de las empresas que efectúen las operaciones de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas. </li></ul>OBLIGACIONES DEL USUARIO 11.
<ul><li>Documentación mínima a mantener de los equipos a presión mientras estén instalados: </li></ul><ul><li>Declaración de conformidad de los equipos </li></ul><ul><li>Instrucciones del fabricante </li></ul><ul><li>Certificado de la instalación si procede </li></ul><ul><li>Otra documentación acreditativa (proyecto de instalación, acta de </li></ul><ul><li>última inspección periódica, certificaciones de reparaciones o </li></ul><ul><li>modificaciones de equipos así como otras requeridas en las correspondientes ITCs) </li></ul>OBLIGACIONES DEL USUARIO 12.
<ul><li>9.4 Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios. </li></ul><ul><li>9.5 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año (incluidos los equipos no sujetos a inspecciones periódicas) </li></ul><ul><li>9.6 Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento. </li></ul>OBLIGACIONES DEL USUARIO 13.
OBLIGACIONES DEL USUARIO Inspecciones periódicas de los equipos La periodicidad de las inspecciones a realizar a los equipos a presión dependerá de su clasificación (categorías I,II,III o IV) de acuerdo al Artículo 9 del Real Decreto 769/1999 (PED) y del tipo de fluido (grupo 1, fluido peligroso, o grupo 2, fluido no peligroso) Los niveles de inspección serán: - Inspección Nivel A (Inspección en servicio) - Inspección Nivel B (Inspección fuera de servicio) - Inspección Nivel C (Inspección fuera de servicio con prueba de presión) 14.
OBLIGACIONES DEL USUARIO Inspección Nivel A(Inspección en servicio): Consistirá, como mínimo,en: - Una comprobación de la documentación de los equipos - Una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias. No será necesario retirar el calorifugado de los equipos. Será realizada por empresa instaladora, el fabricante o el usuario si acreditan disponer de los medios que se determinan para las empresas instaladoras o por un organismo de control autorizado OCA 15.
OBLIGACIONES DEL USUARIO Inspección Nivel B (Inspección fuera de servicio): Consistirá, como mínimo, en - Una comprobación de nivel A - Inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión. - Comprobación de espesores - Comprobación y prueba de los accesorios de seguridad - Ensayos no destructivos que se consideren necesarios. No será necesario retirar totalmente el calorifugado, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión, erosión, etc) Será realizada por un organismo de control autorizado OCA 16.
OBLIGACIONES DEL USUARIO Inspección Nivel C (Inspección fuera de servicio con prueba de presión): Consistirá, como mínimo, en: - Una Inspección de nivel B - Una prueba de presión hidráulica - Prueba especial sustitutiva de la prueba hidráulica que haya sido expresamente indicada por el fabricante o previamente autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma En la primera inspección de tipo B o C que le corresponda al equipo el organismo de control autorizado OCA otorgará placa de identificación al equipo que no tenga. 17.
<ul><li>9.7 Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las categorías I a IV del RD 769/1999 o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2, así como de las instalaciones sujetas a este reglamento, incluyendo las fechas de realización de las inspecciones periódicas, así como las modificaciones o reparaciones. </li></ul>OBLIGACIONES DEL USUARIO 18.
OBLIGACIONES DEL USUARIO Ejemplo de registro de equipos de un establecimiento 19.
<ul><li>9.8 Ordenar, en su caso, las reparaciones o modificaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del reglamento. </li></ul><ul><li>9.9 Informar de los accidentes que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento. </li></ul>OBLIGACIONES DEL USUARIO 20.
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 NECESIDADES DEL USUARIO DE EQUIPOS A PRESION 21.
NECESIDADES DEL USUARIO En la aplicación del presente reglamento el usuario va a necesitar de diferentes agentes internos o externos: - 1.Fabricantes de equipos a presión - 2.Técnicos titulados competentes - 3.Empresas instaladoras - 4.Empresas reparadoras - 5.Organismos de Control Autorizados 22.
NECESIDADES DEL USUARIO 1. Fabricantes de equipos a presión Los equipos a presión que vaya a ser instalados en la empresa deberán cumplir con el RD 769/1999 y por lo tanto deberán ser suministrados por el fabricante tras ser sometidos a uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad que corresponda a la categoría del equipo. Deberán ser suministrados con: - Declaración de conformidad - Marcado CE - Instrucciones de funcionamiento con toda la información útil para la seguridad en cuanto a montaje, puesta en servicio, utilización y el mantenimiento 23.
NECESIDADES DEL USUARIO 2. Técnicos titulados competentes 2.1 Las instalaciones de equipos a presión requerirán la presentación de un proyecto realizado por técnico titulado competente ante el órgano competente de la comunidad autónoma (Oficina de Industria) En algunos casos, en instalaciones de menor riesgo de acuerdo a los criterios del Anexo II, no será necesario la presentación de proyecto, pudiendose sustituir éste por otra documentación indicada en dicho Anexo (Certificado de instalación por empresa instaladora y por su responsable técnico) Las instalaciones que requieran proyecto necesitarán para su puesta en servicio del certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente 24.
NECESIDADES DEL USUARIO 2. Técnicos titulados competentes 2.2 De acuerdo a la disposición adicional primera de la Orden de 27 de Julio del Gobierno Vasco, equipos a presión fabricados con anterioridad al 29 de Mayo de 2002 y que carezcan de la placa de diseño indicada en el anterior reglamento , podrán inscribirse en la Oficina de Industria con la siguiente documentación: - Declaración del solicitante indicando año desde que se ha venido utilizando el aparato y las condiciones seguras de uso. - Certificado de técnico titulado competente del cumplimiento del Reglamento, junto con documentación técnica que describa, calcule y justifique la idoneidad del equipo - Certificado de inspección tipo C por Organismo de Control Autorizado OCA - Proyecto de instalación y certificado por técnico titulado competente o certificado de empresa instaladora en instalaciones de menor riesgo. 25.
NECESIDADES DEL USUARIO 2. Técnicos titulados competentes 2.3 Para modificar de forma importante (aumento de PS, TS, V,riesgo del fluido, alteración de la función o tipo original) un equipo asimilado a las categorías I a IV y que no se fabricó de acuerdo al RD 769/1999 (PED) se necesitará la presentación ante la Oficina de Industria de un proyecto técnico firmado por técnico titulado competente (acompañado de certificado de conformidad de OCA) Tras la ejecución de la modificación se necesitará certificado de dirección técnica por técnico titulado competente . En el caso de un equipo fabricado de acuerdo al RD 769/1999 (PED) se requerirá, en el caso de modificación importante, de un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con lo previsto en el citado real decreto. 26.
NECESIDADES DEL USUARIO 2. Técnicos titulados competentes 2.4 Para modificar de forma importante una instalación, así como en el caso de ampliaciones, se seguirán todos los requisitos exigidos en el caso de nuevas instalaciones. Modificación importante de una instalación: La que altere la función principal, sustituya el fluido por otro de mayor riesgo, aumente la presión, modifique la temperatura de forma que pueda influir en el material, o sustituya los elementos de seguridad por otros de tipo diferente. 27.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.1 Las instalaciones de equipos a presión de las categorías I a IV o asimilados, deberá realizarse por empresas instaladoras de la categoría necesaria: - EIP1: Empresa instaladora equipos a presión categoría 1 (Equipos que no requieran proyecto de instalación) - EIP2: Empresa instaladora equipos a presión categoría 2 (Cualquier tipo de equipo) No tendrá consideración de instalación, la implantación de equipos compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos, o aquellos que para su funcionamiento solo requieran conexión eléctrica. Los cambios de emplazamiento serán considerados nuevas instalaciones 28.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.2 Para la puesta en servicio de las instalaciones se requerirá : - Certificado por empresa instaladora EIP2 y por su responsable técnico en caso de instalaciones que requieran proyecto (además de la dirección de obra del técnico titulado) - Certificado por empresa instaladora EIP1 junto con esquema de principio de la instalación y plano o croquis en caso de instalaciones de menor riego según Anexo II del Reglamento. Los fabricantes o usuarios de los equipos a presión podrán inscribirse como empresas instaladoras si justifican el cumplimiento de las condiciones establecidas para dichas empresas. 29.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.3 Las placas de instalación e inspecciones periódicas otorgadas a las nuevas instalaciones con proyecto serán entregadas por la Oficina de Industria para que la empresa instaladora proceda a fijarlas en los correspondientes equipos, de acuerdo con la Orden del Gobierno Vasco. En el caso de nuevas instalaciones sin proyecto o equipos existentes a la entrada del presente reglamento, el Organismo de Control en la correspondiente inspección nivel B o nivel C solicitará a la Oficina de Industria las placas de identificación de los equipos, procediendo a cumplimentarlas y comprobar que sean fijadas. 30.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.4 Para modificar de forma importante una instalación, así como en el caso de ampliaciones, se seguirán todos los requisitos exigidos en el caso de nuevas instalaciones. Modificación importante de una instalación: La que altere la función principal, sustituya el fluido por otro de mayor riesgo, aumente la presión, modifique la temperatura de forma que pueda influir en el material, o sustituya los elementos de seguridad por otros de tipo diferente. 31.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.5 Las inspecciones Nivel A podrán ser realizadas por las empresas instaladoras o por Organismo de Control Autorizado. En el caso en que de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un Organismo de Control Autorizado 32.
NECESIDADES DEL USUARIO 3. Empresas instaladoras de equipos a presión 3.6 En el caso de equipos utilizados en condiciones de menor riesgo que los correspondientes con el diseño original, por estar sometidos a presión inferior o utilizar fluidos menos peligrosos, en las inspecciones periódicas podrá utilizarse la presión máxima de servicio Pms en vez de la presión máxima admisible Ps y la nueva categoría del equipo. Para ello será necesario certificar las nuevas condiciones de uso mediante el correspondiente certificado de instalación o modificación por empresa instaladora 33.
NECESIDADES DEL USUARIO 4. Empresas reparadoras de equipos a presión 4.1 Las reparaciones de equipos a presión de las categorías I a IV o asimilados, deberá realizarse por empresas reparadoras de la categoría necesaria: - ERP1: Empresa reparadora equipos a presión categoría 1 (Equipos que no requieran proyecto de instalación) - ERP2: Empresa reparadora equipos a presión categoría 2 (Cualquier tipo de equipo) Podrán inscribirse para la realización de las reparaciones las empresas que acrediten haber construido el equipo o los usuarios que justifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas reparadoras. 34.
NECESIDADES DEL USUARIO 4. Empresas reparadoras de equipos a presión 4.2 Las modificaciones de equipos a presión de las categorías I a IV o asimilados, también deberá realizarse por empresas reparadoras de la categoría necesaria. En el caso de modificaciones importantes que alteren las prestaciones originales (aumentando los valores de PS, TS, V o utilizando fluidos de mayor riesgo), o que alteren la función o el tipo original, se requerirá de un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con el RD 769/1999, como si se tratara de un aparato nuevo. 35.
NECESIDADES DEL USUARIO 4. Empresas reparadoras de equipos a presión Una vez realizada la reparación o modificación , deberá ser certificada por la empresa reparadora mediante la emisión del correspondiente certificado de reparación. El equipo reparado deberá ser sometido a inspección por Organismo de Control Autorizado que realizará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios, emitiendo el correspondiente certificado. Antes de la puesta en servicio, se realizará una inspección nivel C. 36.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.1 Los Organismos de Control Autorizado OCA realizarán las Inspecciones Periódicas Nivel B y Nivel C. Asimismo podrán realizar las inspecciones periódicas Nivel A encomendadas a las empresas instaladoras de equipos a presión. Tras las inspecciones de nivel B y C correspondientes, el Organismo de Control troquelará la placa de identificación del equipo y en el caso de no disponer el equipo de dicha placa, la entregará y comprobará que es fijada en el mismo 37.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.2 De acuerdo a la disposición adicional primera de la Orden de 27 de Julio del Gobierno Vasco, equipos a presión fabricados con anterioridad al 29 de Mayo de 2002 y que carezcan de la placa de diseño indicada en el anterior reglamento , podrán inscribirse en la Oficina de Industria con la documentación ya comentada en el apartado de técnicos titulados que incluirá un certificado de inspección nivel C por Organismo de Control Autorizado OCA 38.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.3 Asimismo, como se ha indicado en el apartado de técnicos titulados, para modificar de forma importante (aumento de PS, TS, V,riesgo del fluido, alteración de la función o tipo original) un equipo asimilado a las categorías I a IV y que no se fabricó de acuerdo al RD 769/1999 (PED) se necesitará un certificado de conformidad emitido por Organismo de Control Autorizado del proyecto firmado por el técnico titulado competente 39.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.4 En el caso de reparaciones de equipos a presión, estos deberán ser sometidos a inspección por Organismo de Control Autorizado, el cual realizará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios con objeto de comprobar que la reparación no ha afectado a las condiciones de seguridad. Antes de la puesta en servicio deberá realizarse la inspección periódica nivel C. 40.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.5 En el caso de instalación y puesta en servicio de equipos a presión usados, a la documentación ya comentada en apartados anteriores se acompañará acta de inspección periódica de nivel C por Organismo de Control Autorizado. 41.
NECESIDADES DEL USUARIO 5. Organismos de Control Autorizado (OCA) 5.6 En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el órgano competente podrá autorizar condiciones particulares especiales (diferentes a las indicadas en el reglamento o en las ITCs) siempre que garanticen un nivel de seguridad equivalente. La solicitud deberá acompañarse de informe favorable de Organismo de Control Autorizado. En este sentido, para la realización de pruebas periódicas, podrá autorizarse la sustitución del fluido de prueba, disminución de valores de presión de prueba, técnicas especiales de END, etc 42.
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 PARTICULARIDADES ITC EP-1 CALDERAS 43.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 1. Clasificación de las calderas Las instalaciones de calderas se clasificaran en función del tipo de caldera: Clase primera: - Calderas pirotubulares cuyo PmsxVT<15.000 - Calderas acuotubulares cuyo PmsxVT<50.000 (Fluido térmico Pms x Vi < 15.000) Clase segunda: - Las que igualen o superen los valores anteriores. 44.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 2. Instalación de calderas de clase primera Estas instalaciones deben ser realizadas por empresas instaladoras de categoría EIP-2 La instalación se considera de menor riesgo por lo que no necesita proyecto de instalación. Se presentará junto con la documentación comentada en el resto de los equipos a presión una memoria técnica de la empresa instaladora que incluya: - Plano de situación de la instalación o del establecimiento - Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento - Plano de la sala de calderas con dimensiones, distancias a riesgos, etc - Descripción y características de los equipos consumidores - Sistema de vigilancia indicado por el fabricante. En caso de vigilancia indirecta indicando períodos de comprobación de los diferentes elementos de control y seguridad y en su caso las normas de reconocido prestigio utilizadas. 45.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 3. Instalación de calderas de clase segunda Estas instalaciones deben ser realizadas por empresas instaladoras de categoría EIP-2 La instalación se considera de mayor riesgo por lo que necesita proyecto de instalación que incluirá, además de lo indicado en el resto de los equipos a presión: - Plano de situación de la instalación o del establecimiento - Plano de situación de la sala de calderas en el establecimiento - Plano de la sala de calderas con dimensiones, distancias a riesgos, etc - Equipos consumidores y tubería de distribución . - Sistema de vigilancia indicado por el fabricante. En caso de vigilancia indirecta indicando períodos de comprobación de los diferentes elementos de control y seguridad y en su caso las normas de reconocido prestigio utilizadas. 46.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 4. Otros requisitos de instalación En las calderas de vapor, si la presión máxima de servicio (Pms) es inferior en más de un 10% de la presión máxima admisible (PS), será necesaria la presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un Organismo de Control Autorizado (OCA), en el que conste la adecuación del equipo a la presión, especialmente en lo que concierne a las velocidades de salida del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. 47.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 5. Inspecciones de calderas Los criterios a utilizar en las inspecciones periódicas a realizar a las calderas vienen definidas claramente en el Anexo I.1 de la ITC Las periodicidades serán: - Inspección Nivel A : Cada año por empresa instaladora, fabricante u OCA - Inspección Nivel B : Cada 3 años por OCA - Inspección Nivel C : Cada 6 años por OCA 48.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 6. Reparaciones de calderas Las reparaciones de las partes sometidas a presión deberán realizarse por empresas reparadoras debidamente autorizadas (ERP1 o ERP2) No se considerarán reparaciones de la caldera: - Sustitución de hasta un 15% del haz tubular en calderas pirotubulares (incluidos tubos soldados y mandrinados) que no supongan más de 5 tubos. - Sustitución de las tubuladuras de la caldera siempre que se mantengan las condiciones originales de diseño y que no haya sufrido originalmente un tratamiento térmico. 49.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 7. Modificaciones de calderas Las modificaciones deberán atenerse a lo indicado en el resto de equipos a presión 7.1 Modificación por cambio de combustible Requerirá la presentación de proyecto por técnico titulado junto con el correspondiente certificado de modificación donde se justifique: - Idoneidad de nuevo quemador y cámara de combustión - Que no se sobrepasa la tª límite del material permitida por código de diseño en placa tubular primer paso de gases (caldera pirotubular) o en pantalla trasera hogar (caldera acuotubular). Asimismo en calderas pirotubulares se adecuará el método de unión tubo a placa tubular según se indique en el código de diseño para las nuevas condiciones. Deberá tenerse en cuenta que no podrá superarse la potencia calorífica ni cualquier otra de las características de diseño 50.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 Antes de la puesta en servicio deberá realizarse una inspección de Nivel C (OCA) No obstante, no será necesario el proyecto si en la documentación original del fabricante se acredita que la caldera es apta para el nuevo combustible. En ese caso se realizará una inspección de Nivel B 7.2 Modificación del sistema de vigilancia o de sistemas de control y seguridad La modificación del sistema de vigilancia o de los sistemas de control y seguridad deberá ser considerada modificación importante si se incorporan sistemas no previstos por el fabricante, requiriendo una nueva evaluación de la conformidad por un organismo notificado. 51.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 7.3 Modificación sistema de vigilancia indirecta en calderas existentes (27/07/09) En el caso de calderas existentes diseñadas por el fabricante para funcionar con vigilancia indirecta a 24 h , podrán utilizar dicho sistema de vigilancia, de acuerdo con la Orden del Gobierno Vasco de 27 de Julio de 2009, presentando certificado de modificación por empresa reparadora acompañado de certificado de comprobación de Organismo de Control Autorizado En el caso de no estar diseñadas para vigilancia indirecta a 24 h, si deben incorporar sistemas no previstos por el fabricante, se considerará modificación importante a tratar con proyecto de técnico titulado + certificado de conformidad de organismo de control autorizado + certificado de dirección técnica por técnico titulado competente + certificado empresa reparadora. 52.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 <ul><li>8. Obligaciones de los usuarios de calderas </li></ul><ul><li>Además de las obligaciones indicadas para el resto de los equipos a presión, en las instalaciones de calderas deberán cumplirse las siguientes </li></ul><ul><li>8.1 Operación de la caldera </li></ul><ul><li>El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar la operación de la caldera mientras esté en funcionamiento, cumpliéndose en todo momento: </li></ul><ul><li>Deberá ser personal capacitado técnicamente </li></ul><ul><li>Serán instruidos por el fabricante, el instalador o por el usuario si dispone de técnico titulado competente </li></ul><ul><li>El operador es en todo momento el responsable de vigilar, supervisar y realizar el control correcto del funcionamiento de la caldera. </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-1 <ul><li>Deberá ser consciente de los peligros que puede ocasionar una falsa maniobra, así como un mal funcionamiento o una mala conducción </li></ul><ul><li>Durante el proceso de arranque de la caldera será obligatorio que ésta sea conducida por el operador de la misma, no pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el funcionamiento es correcto y todos los dispositivos de seguridad, limitadores y controladores funcionan correctamente. </li></ul><ul><li>Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de que se dispare la válvula de seguridad o cualquier otra de las seguridades de la instalación, hasta que se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento. </li></ul><ul><li>Las calderas de clase segunda , de vapor o agua sobrecalentada, deberán ser conducidas por personal con carné de Operador Industrial de Calderas </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-1 8.2 Mantenimiento de la caldera El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación, prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores para que mantengan su fiabilidad. De igual forma, prestará una atención especial con respecto a las obligaciones sobre el tratamiento de agua de alimentación (Deberá existir tratamiento de agua eficiente que asegure la calidad de la misma, así como un régimen adecuado de controles, purgas y extracciones) Será obligación del usuario mantener el agua de las calderas, como mínimo, dentro de las especificaciones de las normas exigidas (Artículo 8 de la ITC) 55.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 <ul><li>8.3 Vigilancia de la caldera </li></ul><ul><li>Es obligación del usuario , en caso de que se produzca un fallo en alguno de los sistemas de control o seguridad, adecuar el sistema de vigilancia de la caldera, pasando a vigilancia directa, en tanto no se restablezcan las condiciones iniciales y se compruebe el correcto funcionamiento de los elementos averiados </li></ul><ul><li>8.4 Documentación de la caldera </li></ul><ul><li>Es obligación del usuario disponer de la documentación indicada en el Artículo 12 de la ITC: </li></ul><ul><li>Libro de la instalación con las características y actuaciones, controles o inspecciones realizadas (Ver Anexo III de la ITC) </li></ul><ul><li>Documentación de la instalación: El operador de la caldera deberá disponer al menos de la siguiente documentación </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-1 <ul><li>Manual de instrucciones de la caldera, del equipo de combustión y del tratamiento de aguas </li></ul><ul><li>Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad </li></ul><ul><li>Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario , con al menos: </li></ul><ul><ul><li>Normativa de seguridad del personal de operación </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de elementos de control o seguridad. Modificación del sistema de vigilancia de la caldera </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucciones en caso de accidente </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucciones en períodos de inspecciones, mantenimiento y reparación. Equipo de seguridad requerido </li></ul></ul><ul><ul><li>Prendas de seguridad personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera </li></ul></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-1 <ul><ul><li>- Instrucciones de primeros auxilios </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de revisiones del Manual de Seguridad </li></ul></ul><ul><li>Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha </li></ul><ul><li>Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera </li></ul><ul><li>Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador </li></ul><ul><li>Dirección del servicio contraincendios más próximo </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-1 9. Calderas de recuperación de lejías negras Dada la singularidad de este tipo de calderas, el carné de operador será expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma, previa certificación por parte del Comité Permanente de Seguridad y Utilización de calderas de recuperación de Lejías Negras. 9.1Condiciones de operación : - Adiestramiento del personal en seguridad. El personal deberá ser convenientemente adiestrado de forma periódica. Para ello se realizarán simulaciones programadas en intervalos regulares para asegurar que el personal esté familiarizado con los procedimientos establecidos en el Manual de Seguridad - También se realizarán simulaciones programadas de situaciones de emergencia. 59.
PARTICULARIDADES ITC EP-1 9.2 Mantenimiento Independientemente de las actuaciones y comprobaciones que deban efectuarse atendiendo a las instrucciones del fabricante se realizará una serie de comprobaciones diarias, semanales, mensuales y semestrales definidas claramente en el capítulo V de la ITC 9.3 Inspecciones periódicas : Los criterios a utilizar en las inspecciones periódicas a realizar a las calderas de recuperación de lejías negras vienen definidas claramente en el Anexo I.2 de la ITC Las inspecciones de Nivel A y B se realizarán anualmente y las inspecciones de Nivel C cada 3 años. 60.
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 PARTICULARIDADES ITC EP-2 CENTRALES GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA 61.
PARTICULARIDADES ITC EP-2 1. Centrales generadoras de energía eléctrica En este capítulo simplemente vamos a comentar alguna singularidad de esta ITC, cuyo ámbito de aplicación es: Instalación, reparación e inspecciones periódicas de todos los equipos a presión incluidos en el recinto de una central generadora de energía eléctrica de una potencia superior a 50 MW. 2. Instalación y puesta en servicio de equipos a presión. - Requerirá la presentación de proyecto de instalación y dirección de obra - Para la puesta en servicio, además de las declaraciones de conformidad de los equipos y del certificado de empresa instaladora EIP-2 firmado por el técnico titulado de la empresa 62.
PARTICULARIDADES ITC EP-2 3. Placas de instalación e inspecciones periódicas En estas instalaciones las placas podrán sustituirse por la identificación en el registro de equipos del usuario, indicado e el Artículo 9 (Obligaciones del usuario) 4. Inspecciones periódicas. Para las periodicidades de las inspecciones de Nivel B y C podrán considerarse los períodos anuales en horas equivalentes de funcionamiento, a razón de 8.760 horas/año y siempre que se consigan en un plazo no superior a 6 años para el nivel B o 12 para el nivel C. 63.
PARTICULARIDADES ITC EP-2 <ul><li>5. Reparaciones </li></ul><ul><li>Serán realizadas por empresa reparadora de categoría ERP-2. </li></ul><ul><li>En caso de ser considerada “gran reparación ” según artículo 8.2 de la ITC, deberá disponer de un Manual de reparación elaborado por la empresa reparadora que incluirá: </li></ul><ul><li>Nombre y número de inscripción de la empresa </li></ul><ul><li>Identificación del equipo y características </li></ul><ul><li>- Razones que motivan la reparación </li></ul><ul><li>Descripción completa de la reparación, incluyendo planos de detalle </li></ul><ul><li>Documentos que avalen idoneidad de materiales base y de aportación </li></ul><ul><li>Procedimiento de reparación, soldadura, tratamientos térmicos y controles, calificación de procedimientos de soldadura y soldadores </li></ul><ul><li>Plano de situación de las zonas sometidas a END, ensayos requeridos y extensión </li></ul><ul><li>Las placas radiográficas serán conservadas por el usuario un mínimo de 5 años. </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-2 <ul><li>6. Inspección aparatos reparados </li></ul><ul><li>Todo equipo que sufra una reparación o gran reparación deberá ser sometido a: </li></ul><ul><li>Inspección por OCA para comprobar que ha sido reparado de acuerdo con la documentación del manual de reparación </li></ul><ul><li>Examen del equipo reparado y, en su caso, prueba de presión en las condiciones indicadas en la ITC </li></ul><ul><li>Si la reparación no tiene el alcance definido como gran reparación, no será necesaria la realización de la prueba hidráulica, debiendo realizarse los ensayos y pruebas fijados para el Nivel B. </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-2 <ul><li>7. Condiciones de operación </li></ul><ul><li>La instalación dispondrá de los correspondientes procedimientos de operación y se estructurará de manera que, en turnos rotativos, se cubran las 24 h. diarias </li></ul><ul><li>El personal de operación, periódicamente en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del director técnico de la instalación, por escrito , sobre: </li></ul><ul><li>Organización y procedimientos de operación </li></ul><ul><li>Características principales de la instalación </li></ul><ul><li>Reglamento de equipos a presión y la presente ITC </li></ul><ul><li>Función y correcto uso de los elementos, instalaciones de seguridad y EPIs </li></ul><ul><li>Consecuencias de incorrecto funcionamiento o uso de la instalación </li></ul><ul><li>Acciones a adoptar en situaciones de funcionamiento anómalo </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-2 8. Mantenimiento La instalación deberá disponer de un técnico titulado competente responsable del mantenimiento general de la instalación 8.1 Manual de inspección El usuario dispondrá de un Manual de inspección que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones. Deberá asegurar el cumplimiento de los plazos reglamentarios e incluirá cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de equipos e instalaciones. 67.
PARTICULARIDADES ITC EP-2 <ul><li>8.2 Programa de mantenimiento </li></ul><ul><li>La instalación deberá disponer de programa de mantenimiento preventivo basado en las normas de los fabricantes, en criterios de normas de reconocido prestigio o internacionalmente aceptados en el sector y en la propia experiencia. </li></ul><ul><li>9. Otros controles </li></ul><ul><li>Además de las comprobaciones e inspecciones que se indican en la ITC, deberán realizarse controles de: </li></ul><ul><li>Control de la corrosión (incluida corrosión bajo aislamiento o bajo tensión) </li></ul><ul><li>Control de la erosión por características del fluido y velocidad </li></ul><ul><li>Controles especiales en función de las características particulares de ciertos equipos o instalaciones (deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen riesgos particulares y tener en cuenta la posible evolución de los materiales en función de las condiciones de operación. </li></ul>
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 PARTICULARIDADES ITC EP-3 REFINERIAS DE PETROLEOS Y PLANTAS PETROQUIMICAS 69.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 1. Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas En este capítulo simplemente vamos a comentar alguna singularidad de esta ITC, cuyo ámbito de aplicación es instalación, reparación e inspecciones periódicas de todos los equipos a presión incluidos en refinerías y plantas petroquímicas Planta petroquímica: conjunto de instalaciones de proceso y auxiliares que utilizan como materia prima fracciones petrolíferas, gas natural o productos elaborados a partir de éstos. Clasificación de los recipientes: En función del potencial de riesgo y de las características del fluido los equipos se clasificarán en 5 clases (clase 1 mayor riesgo, clase 5 menor riesgo) que marcarán su instalación, reparación, inspecciones periódicas y mantenimiento. 70.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 <ul><li>2. Instalación y puesta en servicio de equipos a presión. </li></ul><ul><li>Las instalaciones que incluyan recipientes de Clase 1 o Clase 2 requerirán proyecto de instalación y para su puesta en servicio se tramitarán como tal. </li></ul><ul><li>Las instalaciones que no incluyan recipientes de Clase 1 o Clase 2 no requerirán proyecto y se tramitarán como tal. </li></ul><ul><li>Todas las instalaciones de equipos a presión serán realizadas por empresas instaladoras EIP-2 </li></ul><ul><li>Las empresas instaladoras serán responsables de la ejecución de las instalaciones. En caso de que el diseño haya sido realizado por ingenierías o por el usuario, éstas serán las responsables del mismo y deberán hacerlo constar en el Certificado de Instalación. </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-3 3. Placas de instalación e inspecciones periódicas En estas instalaciones las placas podrán sustituirse por la identificación en el registro de equipos del usuario, indicado e el Artículo 9 (Obligaciones del usuario) 4. Inspecciones periódicas. Las periodicidades y los agentes que las deben realizar viene determinados por la clasificación de 1 a 5 anteriormente comentada. Los agentes serán inspector propio u OCA Inspector propio: Personal técnico competente designado por el usuario o contratado, con experiencia en la inspección de equipos a presión de refinerías o plantas petroquímicas. 72.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 Adicionalmente se deberán realizar cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de equipos e instalaciones. Cuando por la experiencia adquirida en la realización de inspecciones periódicas, determinados equipos no presenten problemas de utilización, envejecimiento, o mediante técnicas especiales de END que aporten seguridad equivalente, podrá autorizarse la modificación de los niveles de inspección o los plazos, con el correspondiente informe favorable de un Organismo de Control Autorizado OCA 73.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 <ul><li>5. Reparaciones </li></ul><ul><li>Serán realizadas por empresa reparadora de categoría ERP-2. </li></ul><ul><li>En caso de ser considerada “gran reparación ” según artículo 7.3 de la ITC, deberá disponer de un Manual de reparación elaborado por la empresa reparadora que incluirá: </li></ul><ul><li>Nombre y número de inscripción de la empresa </li></ul><ul><li>Identificación del equipo, características y clasificación </li></ul><ul><li>- Razones que motivan la reparación </li></ul><ul><li>Descripción completa de la reparación, incluyendo planos de detalle </li></ul><ul><li>Documentos que avalen idoneidad de materiales base y de aportación </li></ul><ul><li>Procedimiento de reparación, soldadura, tratamientos térmicos y controles, calificación de procedimientos de soldadura y soldadores </li></ul><ul><li>Todo ello aprobado por la empresa reparadora, ingeniería u OCA </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-3 <ul><li>Plano de situación de las zonas sometidas a END, ensayos requeridos y extensión. </li></ul><ul><li>Las placas radiográficas serán conservadas por el usuario un mínimo de 5 años. </li></ul><ul><li>- Certificado de ensayos y pruebas realizadas durante la reparación suscritos por el técnico titulado competente de la empresa reparadora (propio o contratado) </li></ul><ul><li>Acta de prueba de presión suscrita por Organismo de Control Autorizado. </li></ul><ul><li>6. Inspección aparatos reparados </li></ul><ul><li>Todo equipo que sufra una “gran reparación” deberá ser sometido a: </li></ul><ul><li>Inspección por la empresa reparadora para comprobar que ha sido reparado de acuerdo con la documentación contenida en el expediente de reparación </li></ul><ul><li>Examen del equipo reparado y prueba de presión de valor y condiciones iguales a la de primera prueba por parte de un Organismo de Control </li></ul>
PARTICULARIDADES ITC EP-3 Cuando se trate de reparaciones que afecten a partes a presión, cuya amplitud no alcance el rango de “gran reparación” se realizarán por parte del usuario las comprobacioes necesarias, debiendo someter al equipo a la correspondiente prueba hidrostática o a los ensayos no destructivos que se consideren adecuados. 7. Obligaciones del usuario Además de las obligaciones ya comentadas, el usuario deberá disponer de: 7.1 Mantenimiento El usuario deberá realizar un mantenimiento que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones. Estará basado en las instrucciones de los fabricantes y en la propia experiencia, debiendo realizarse con la periodicidad que se estime necesaria 76.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 7.2 Manual de inspección El usuario dispondrá de un Manual de inspección que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones. Deberá asegurar el cumplimiento de los plazos reglamentarios e incluirá cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de equipos e instalaciones. El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la planta del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento 77.
PARTICULARIDADES ITC EP-3 <ul><li>7.3 Otros controles </li></ul><ul><li>Además de las comprobaciones e inspecciones que se indican en la ITC, deberán realizarse controles de: </li></ul><ul><li>Control de la corrosión (incluida corrosión bajo aislamiento o bajo tensión) </li></ul><ul><li>Control de la erosión por características del fluido y velocidad </li></ul><ul><li>Controles especiales en función de las características particulares de ciertos equipos o instalaciones (deberá disponerse de estudios específicos que identifiquen riesgos particulares y tener en cuenta la posible evolución de los materiales en función de las condiciones de operación. </li></ul>
Bilbao, 2 de Marzo de 2010 OBLIGACIONES Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION (REP) RD2060/2008 Recommended

References: Real Decreto 
 Artículo 9
 artículo 6
 Artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 9
 artículo 8
 Artículo 9
 artículo 7