Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-15-octubre-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-1452585
Timestamp: 2016-10-22 21:49:54+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima», la ampliación de las instalaciones correspondientes a la posición F-27 del gasoducto Sevilla-Córdoba-Ciudad Real-Toledo-Madrid, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima», la ampliación de las instalaciones correspondientes a la posición F-27 del gasoducto Sevilla-Córdoba-Ciudad Real-Toledo-Madrid, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima», la ampliación de las instalaciones correspondientes a la posición F-27 del gasoducto Sevilla-Córdoba-Ciudad Real-Toledo-Madrid, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo Estado	:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 27 de enero de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 22 de febrero de 1989), otorgó a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», concesión administrativa para la conducción de gas natural mediante un gasoducto entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Toledo.
La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de abril de 1985 (Boletín Oficial del Estado de 24 de abril de 1985), otorgó a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», concesión administrativa para la conducción de gas natural mediante un gasoducto entre Burgos y Madrid.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 9 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio de 1989), se autorizó a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto para la conducción de gas natural entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid, en la provincia de Toledo.
De acuerdo con la Disposición Adicional sexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las citadas concesiones administrativas han quedado extinguidas y sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas de las establecidas en el Título IV de la citada Ley, habilitando a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeron el objeto de la concesión extinguida.
La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», ha solicitado autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la ampliación de las instalaciones correspondientes a la posición F-27 del gasoducto de transporte de gas natural entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid, así como para la instalación de una estación de regulación y medida de gas natural (E. R. M.), del tipo denominado G-250, en dicha posición F-27 del citado gasoducto, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo.
La ampliación de la posición F-27 del gasoducto y la instalación en la misma de la citada estación de regulación y de medida, como instalación complementaria del gasoducto entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid, resultan necesarias con objeto de habilitar un nuevo punto de entrega de gas natural con origen en la citada posición de línea del gasoducto.
La referida solicitud de la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», así como el correspondiente proyecto de ampliación de las instalaciones de la citada posición F-27 del referido gasoducto han sido sometidos a trámite de información pública, en la provincia de Toledo, de acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Dentro del periodo de información pública se han recibido escritos de alegaciones en relación con la finca afectada por el proyecto presentado, de las que se ha dado traslado a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento previsto en el citado Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Por parte de la mencionada empresa, se ha emitido el correspondiente escrito de contestación dando cumplida respuesta a las alegaciones formuladas.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, ha emitido informe sobre el expediente relativo a la referida modificación de la posición F-27 del gasoducto de transporte de gas natural entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid, ubicada en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo, habiendo informado favorablemente el otorgamiento de la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la ampliación de las instalaciones solicitada por la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima».
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector del gas natural (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiembre de 2001); el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (Boletín Oficial del Estado, de 4 de septiembre de 2006); y la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la ampliación de la posición denominada F-27 del referido gasoducto, y para la instalación de una estación de regulación y medida de gas natural, en la misma, del tipo denominado G-250, con presiones de 72 bar relativos a la entrada y 59 bar relativos en la entrega, en el término municipal de Yeles, en la provincia Toledo.
Primera.-La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», deberá cumplir, en todo momento, en relación con la posición F-27 del citado gasoducto y con sus instalaciones auxiliares y complementarias, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de modificación, aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio.
Segunda.-La presente autorización se refiere a las instalaciones contempladas en el documento técnico denominado «Anexo al gasoducto Sevilla-Madrid. Ampliación de la Posición F-27 para un punto de entrega en Yeles (Toledo) con ERM G-250 (72/59). Proyecto de Autorización» presentado por la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Las principales características básicas de las instalaciones correspondientes a la ampliación de la posición F-27 para un punto de entrega de gas natural y de la estación de regulación y medida (E. R. M.), previstas en el referido documento técnico, son las que se indican a continuación.
La estación de regulación y medida de gas natural (E. R. M.) se ubicará, como instalación complementaria del gasoducto entre Sevilla y Madrid, en la posición F-27, en el término municipal de Yeles, en la provincia de Toledo, en la que se efectuarán las ampliaciones y modificaciones técnicas precisas para la incorporación de dicha E. R. M y para la habilitación de un nuevo punto de entrega de gas natural.
La estación de regulación y medida de gas natural cumplirá las características de las instalaciones estandarizadas para la regulación de la presión y la medida del caudal de gas natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto principal, y estará constituida por dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de ellas como línea de reserva, con posibilidad de ampliación a una tercera, equipadas con reguladores de presión de membrana y contadores de turbina. La presión máxima de servicio en el lado de entrada del gas a la estación de regulación y medida será de 72 bares mientras que la presión de salida estará regulada a 59 bares.
La citada estación de regulación y medida, del tipo G-250, tendrá capacidad para un caudal máximo de 32.694 m3(n)/h de gas natural por línea, pudiéndose distinguir en cada una de las líneas de la estación los siguientes módulos funcionales: Filtración, Calentamiento y regulación de temperatura, Regulación de Presión, y Medición de caudal de gas.
En la citada posición F-27 también se incluirá sistema de odorización de gas. Asimismo se dispondrán los correspondientes colectores de entrada y salida de gas a las líneas de regulación y medida de la estación, los equipos auxiliares y complementarios de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación de presión, temperatura y caudal, de detección de gas y de detección y extinción de incendios, así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado funcionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.
Cuarta.-En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de la citada posición F-27 y de la estación de regulación y medida, se deberán observar los preceptos técnicos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Séptima.-La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima», deberá dar cuenta a la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, de la terminación de las obras de modificación de las instalaciones, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
Octava.-La Dirección del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente acta de puesta en servicio de las instalaciones.
Madrid, 15 de octubre de 2008.-El Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto