Source: http://docplayer.es/7164826-Excmo-cabildo-insular-de-la-gomera.html
Timestamp: 2017-12-15 07:10:15+00:00

Document:
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA - PDF
Download "EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA"
Alicia Cuenca Piñeiro
1 EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PROYECTO DE BAJA TENSION, TLC Y PCI, Abril de 2.013
5 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 USO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS El uso del local objeto del presente proyecto es: PÚBLICA CONCURRENCIA. La distribución exacta del local, así como sus instalaciones se pueden apreciar en planos adjuntos y atiende a la siguiente relación de superficies: ZONA SUP. ÚTIL (m 2 ) SALA DE ESPERA 100,93 ALMACEN 4,8 ASEOS 10 TOTAL 115,73 El local cuenta con cuatro aperturas al exterior, además de 3 grandes ventanales, por lo que se garantiza una iluminación natural durante el día y se ha dispuesto iluminación artificial para garantizar un nivel adecuado durante la noche, así como circuitos de alumbrado de emergencia para garantizar los preceptivos niveles de iluminación en caso de fallo del suministro. La iluminación cumplirá con las especificaciones indicadas en el DB HE3 del C.T.E. 1.2 REGLAMENTACIÓN EMPLEADA Las obras e instalaciones proyectadas en cuanto a su ejecución atenderán a la siguiente Normativa y Reglamentación vigente: REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(boe ). Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 11 de julio de 2003, sobre aplicación del nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (B.O.C. núm. 150 de 5 de agosto de 2003). 1
6 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. CORRECCIÓN de errores del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias (B.O.C. nº 230, de ). ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. ORDEN de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica error por omisión existente en la Orden de 16 de abril de 2010, que aprueba las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Baremo para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada inferior a 50 Kw., según Resolución de la Dirección General de energía de 17 de agosto de Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. nº /12/2000). Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión. Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en B.T. Código Técnico de la Edificación. (En los aspectos que le afecte). 2
7 1.2.2 REGLAMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del C.T.E. Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones. Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Normas Cepreven REGLAMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD LABORAL Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que extrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 3
8 protección individual. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 604/ de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. CON TODA LA REGLAMENTACIÓN RELACIONADA EN ESTE PUNTO, PRETENDE EL TÉCNICO REDACTOR DEL PRESENTE PROYECTO, HABER HECHO UNA RELACIÓN JUSTA DE LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE, QUE NO SEA DE APLICACIÓN CUALQUIER OTRA NORMA QUE NO HAYA SIDO MENCIONADA AQUÍ Y QUE POR MODIFICACIONES EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, SEAN DE APLICACIÓN. 1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES, POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO (ICT-BT- 10) Según ITC-BT-10 la potencia prevista mínima se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. El local que nos ocupa cuenta con una superficie de 115,73 m 2, por tanto, la previsión de potencia mínima será de W, superior a la potencia instalada que resulta ser de W. Los cálculos de las instalaciones de enlace se realizan con la potencia mínima prevista según: POTENCIA PREVISTA MINIMA SEGÚN ITC-BT-10 (Sup. Útil x 100 W/m²) INSTALADA (S P i) PREVISTA (Max{PREVISTA MÍNIMA, INSTALADA}) SIMULTÁNEA ESTIMADA (CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO) CONTRATO RECOMENDADA W W W W W W 4
9 1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES CLASIF. DE LAS INST. SEGÚN RIESGO DEL DEL LOCAL: ITC-BT-28 Según la ITC-BT-28 el local queda clasificado como local de pública concurrencia, por lo que deberán cumplir, además de las normas de carácter general, las de carácter particular del punto mencionado SUMINISTRO DE ENERGÍA La compañía suministradora y distribuidora de energía eléctrica será UNELCO- ENDESA, por lo que las instalaciones se proyectan de acuerdo a sus criterios y normalizaciones más recientes, aprobadas por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Tipo y características del suministro: red monofásica a 230 V entre fase y neutro, con una frecuencia de 50 Hz. Sistema de conexión del neutro: según el esquema TT, es decir, se tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación PUNTO DE CONEXIÓN Al tratarse de un suministro ubicado en suelo urbano consolidado, de hecho en la actualidad dispone de un suministro monofásico, y con una potencia prevista inferior a 100 kw, la acometida será ejecutada y legalizada por la compañía distribuidora. La viabilidad del suministro ha sido consensuado con responsables de la empresa 5
10 distribuidora UNELCO DISTRIBUCIÓN, a continuación se adjunta la solicitud de suministro ACOMETIDA (ITC-BT- 11) Es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, las acometidas podrán ser: TIPO AÉREAS SUBTERRÁNEA S MIXTAS SISTEMA DE INSTALACIÓN Posada sobre fachada Tensada sobre poste Con entrada y salida En derivación Aero-Subterráneas Acometida aérea: - Posada sobre fachada: se utilizarán conductores RZ 0.6/1 kv Al ó Cu y su instalación se hará preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa desmontable con la ayuda de un útil. Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con tubos o canales rígidos según especificaciones de la tabla 2 del punto de la ITC-BT-11 y se tomarán las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en estos tubos o canales de protección. - Tensada sobre postes: se utilizarán conductores RZ 0.6/1 kv Al ó Cu y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador, independiente y debidamente tensado o también mediante la utilización de un conductor neutro fiador con una adecuada resistencia mecánica, y debidamente calculado para esta función. 6
11 Las distancias en altura, proximidades, cruzamientos y paralelismos cumplirán lo indicado en la ITC-BT-06. Acometida subterránea: Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07. Se tendrá en cuenta las separaciones mínimas indicadas en dicha instrucción en los cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica Acometida aéreo-subterránea: El proyecto e instalación de los distintos tramos de la acometida se realizará en función de su trazado, teniendo en cuenta las condiciones de su instalación. En el paso de acometidas subterráneas a aéreas, el cable irá protegido desde la profundidad establecida según ITC-BT-07 y hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante un conducto rígido de las características indicadas en el apartado de la ITC-BT CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) (NO PROCEDE) Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 7
12 1.4.6 CAJA GRAL. DE PROT. Y MEDIDA (CPM) (ITC-BT-13) Para el caso de suministros para un único usuario, caso que nos ocupa, o dos usuarios, alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida INTERRUPTOR DE PROT. CONTRA INCENDIOS (IPI) (NO PROCEDE) LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) (NO PROCEDE) Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción. Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección. El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kv. 8
13 La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de Contadores. La sección mínima será de 10 mm 2 en cobre o 16 mm 2 en aluminio. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión máxima permitida será: - Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 por Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 por 100. La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC-BT-10. En la actuación que nos ocupa, al tratarse de un suministro eléctrico para un solo usuario no existe línea general de alimentación CONTADORES O EQUIPOS DE MEDIDA (EM) (ITC-BT-16) Es de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. TIPO DE INSTALACIÓN: EQUIPO DE MEDIDA: TIPO DE EQUIPO DE MEDIDA: NÚMERO DE CONTADORES: INDIVIDUAL NUEVO INDIVIDUAL Y POTENCIA CONTRATADA P 15KW UNO Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán estar ubicados en: - Módulos (cajas con tapas precintables). - Paneles. - Armarios. 9
14 Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN partes 1,2 y 3. Según el número de abonados los Equipos de Medida se clasifican en: Colocación en forma individual. Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a dos usuarios alimentados desde un mismo lugar. Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de la empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: - Fácil lectura del equipo de medida. - Acceso permanente a los fusibles generales de protección. - Garantías de seguridad y mantenimiento. El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. Colocación en forma concentrada. En el caso de: - Edificios destinados a viviendas y locales comerciales. - Edificios comerciales. - Edificios destinados a una concentración de industrias. Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio, podrán concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación. 10
15 Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16, será obligatoria su ubicación en local. En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del edificio, la concentración de los contadores se situará de la forma siguiente: - En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer sótano. En edificios superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias, comprendiendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas. - Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 16. El local para albergar los contadores estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan. El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece el Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación. Si el número de contadores a centralizar es igual o inferior a 16, podrán instalarse en un local o podrán ubicarse en un armario destinado única y exclusivamente a este fin. Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades funcionales: - Unidad funcional de interruptor general de maniobra. Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. Cuando exista más de una línea general de alimentación se colocará un interruptor por cada una de ellas. El interruptor será, como mínimo, de 160 A para previsiones de carga hasta 90 kw, y de 250 A para las superiores a ésta, hasta 150 kw. 11
16 - Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspondiente a todos los suministros que estén conectados al mismo. - Unidad funcional de medida. Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica. - Unidad funcional de mando (opcional). Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. - Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. - Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos. Para el caso que nos ocupa se coloca un equipo de medida individual ubicado en la caja general de protección y medida, se trata de un equipo para una potencia de contrato inferior a 15 kw. 12
17 A CERRADURA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADORA UNIDAD FUNCIONAL DE MEDIDA PLS 5472 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO PLANCHA METÁLICA e= 2.5mm PUERTA METÁLICA ORNAMENTABLE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN CERRADURA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADORA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN PN-55 PUERTA METÁLICA ORNAMENTABLE CON PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN PLANCHA METÁLICA e= 2.5mm SUELO EXTERIOR SUELO EXTERIOR SUELO EXTERIOR A 2 TUBOS PE Ø160mm ALZADO EXTERIOR DISTRIBUCIÓN INTERIOR CORTE A-A ARQUETA A DERIVACIONES INDIVIDUALES (DI) (ITC-BT-15) Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 13
18 - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE EN Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse de los extremos. En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales, de oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19, serán además no propagadores del incendio, y con emisión de humos y opacidad reducida. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kv. La sección mínima será de 6 mm 2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm 2 para el hilo de mando, que será de color rojo. Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 14
19 a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITC-BT-010 o la previsión real de potencia si esta fuera superior, y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07. b) La caída de tensión máxima admisible será: - Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5% - Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%. - Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%. Caso adoptado. La sección de la derivación individual y medidas de la conducción, se especifican en las tablas de resultados del apartado de cálculos eléctricos y en el plano correspondiente. La derivación individual estará protegida en su origen por fusibles de seguridad colocados antes del contador en cada uno de los conductores de fase y tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la intensidad máxima de cortocircuito que pueda presentarse. La solución puede observarse en el apartado de resultados y en plano adjunto. La derivación individual estará formada por conductores unipolares del tipo: (1x10) mm² ES07Z1-K(AS) A los que se añadirá el de mando 1x1,5 mm² de color rojo, instalada en tubo Ø40 mm. Longitud: 5 metros Trazado: Horizontal Previsión ampliación 100 % conductor SÍ Existen trazados verticales interiores en la edificación SI NO Tipo de canalización: Modo de instalación: Bajo Tubo de PVC sobre Pared de Obra Sistema de canalización: TUBO NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Características del cable: ES07Z1-K(AS) 750V s/ norma UNE Sección: (1x10) mm² 15
20 DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA. Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Unelco. Los dispositivos de control de potencia podrán ser: Limitador o Interruptor de Control de Potencia (ICP), de aplicación cuando la intensidad nominal es inferior o igual a 63 A. Interruptor Automático Regulable (IAR), de aplicación cuando la potencia que se desee contratar sea superior a la que resulte de una Intensidad de 63 A. Maxímetro. Cuando el usuario opte porque el control de la potencia contratada se determine por el uso del maxímetro, la potencia demandada en cualquier momento no podrá ser superior a la máxima admisible técnicamente en la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático. Para el caso que nos ocupa se utilizará como dispositivos de control de potencia un ICP DISPOSITIVO GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17). Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 11 de las Normas Particulares de Unelco. Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 16
21 - Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. - Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de A como mínimo. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. Se ha previsto un cuadro situado en el almacén. Todos los circuitos disponen de protección diferencial y magnetotérmica INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS (ITC-BT-19-24) Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes elementos: Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 17
22 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: Circuitos interiores de la instalación Referencia Longitud (m) Línea Cuadro individual 1 - Sub-grupo 1 - C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 C5 (baño y auxiliar de cocina) C13 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G ES07Z1-K (AS) 3G1.5 C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tipo de instalación Tubo superficial D=25 mm Tubo superficial D=25 mm Tubo empotrado D=20 mm Tubo superficial D=20 mm Tubo empotrado D=20 mm INSTALACIONES DE USO COMÚN (NO PROCEDE) INSTALACIONES EN GARAJE (NO PROCEDE) 18
23 INST. EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. (ITC-BT-30) LOCALES A TEMPERATURAS ELEVADAS (NO PROCEDE) LOCALES HÚMEDOS Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua. En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: Canalizaciones eléctricas Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos, empotrados o de superficie. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas. Aparamenta Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos. Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. Para el caso que nos ocupa en la fachada del edificio se colocan dos carteles luminosos, con una protección IP
24 ITC-BT-43. Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción INST. CON FINES ESPECIALES. PISCINAS Y FUENTES (ITC-BT-31) (NO PROCEDE) INST. DE ALUMBRADO EXTERIOR (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CALCULO) (ITC-BT-09) (NO PROCEDE) INST. CON FINES ESPECIALES. MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (ITC-BT-32) (NO PROCEDE) LOCALES A EFECTOS DE SERV. ELÉC., CUANDO PROCEDA (DESCRIP. Y UBIC.) (ITC-BT-30 Y 40) (NO PROCEDE) APARATOS DE CALDEO (ITC-BT-45) (NO PROCEDE) CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS (ITC-BT-45) (NO PROCEDE) INST. DE AIRE ACOND. (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CÁLCULO ELÉCTRICO) (NO PROCEDE) A.C.S. Y CLIMATIZACIÓN (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CÁLCULO ELÉCTRICO) (NO PROCEDE) INST. ELÉCTRICAS EN MUEBLES (ITC-BT-49) (NO PROCEDE) INST. DE BAÑERAS DE HIDROM., CABINAS DE DUCHAS Y APARATOS ANÁLOGOS (ITC-BT-27) (NO PROCEDE) 20
25 INST. DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN (ITC-BT-51) (NO PROCEDE) PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26) Su instalación se hará de acuerdo a la Instrucción ITC-BT-18 y NTE que le sean de aplicación. El circuito de tierra está formado por las siguientes partes: Toma de tierra: Estará formada por los elementos siguientes: Electrodos artificiales constituidos por conductores de cobre desnudo de 35 mm 2 de sección enterrado en el suelo a una profundidad no inferior a 0,5 metros. Se utilizarán picas verticales, de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, para ampliar la eficacia de la conducción enterrada cuando sea necesario según cálculo. Línea de enlace con tierra formada por los conductores que unen la conexión del electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra. Se realizará con conductores de cobre, aislados o desnudos, de sección mínima 35 mm 2. Los conductores de enlace con tierra desnudos, enterrados en el suelo, se considerarán que forman parte del electrodo. Borne de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. El borne de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, bornes, etc.) que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse éstas, con el fin de poder realizar la medida de resistencia de tierra. Los bornes de puesta a tierra se situarán en: En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo. En el local o lugar de la centralización de contadores. En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas. En el punto de ubicación de la caja general de protección. En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales que deban ponerse a tierra. 21
26 Línea principal de tierra: Está formada por un conductor de cobre que partiendo de los bornes de puesta a tierra, conecta con las derivaciones de la línea principal de tierra. El dimensionado de estas líneas viene dado por la ITC-BT-18. Se pueden establecer en las mismas canalizaciones de las líneas Generales de Alimentación. Derivaciones de la línea principal de tierra: Están formadas por conductores de cobre de aislamiento PVC 750 V que unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección. La sección de estos conductores será la señalada en la instrucción ITC-BT-18 para los conductores de protección. Se podrán establecer en las mismas canalizaciones que las derivaciones individuales. Conductores de protección: Están formados por conductores de cobre de aislamiento PVC 750 V que conectarán las derivaciones de la línea principal de tierra con las masas. Discurrirán por el interior de los mismos tubos que los conductores activos. Sus secciones serán las especificadas en la instrucción ITC-BT-18. Las conexiones de los conductores de protección se hará mediante soldadura o piezas de conexión de aprieto con rosca que sea de acero inoxidable y con un sistema que evite el desapriete. Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor se dimensionará en función de la mayor sección de los conductores de fase. En edificios, se conectarán a tierra: 22
27 a) La instalación de pararrayos. b) La instalación de antena colectiva. c) Los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los aseos y baños. d) Las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todo elemento metálico importante. e) Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 23
28 Se procede a realizar una instalación nueva formada por una línea desde el bornero de tierra del cuadro de mando y protección principal con conductor de 750 V, tipo ES07Z1-K(AS) de Cu de sección 16 mm², color amarillo-verde hasta el seccionador. Desde éste y hasta una arqueta en el exterior del local se continúa la línea con conductor desnudo de 35 mm² a enlazar con una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud, la arqueta contendrá carbón y sal con objeto de mejorar su continuidad. 24
29 SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando la frecuencia esperada de impactos N e sea mayor que el riesgo admisible N a. Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98. La frecuencia esperada de impactos, N e, puede determinarse mediante la expresión: N e N g A 10 6 e C1 ( nº impactos / año) Siendo: Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km 2 ), obtenida según la siguiente figura: A e : superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. C 1 : coeficiente relacionado con el entorno, según la siguiente tabla: 25
30 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: Siendo: N a C C 2 5,5 3 3 C C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la siguiente tabla: C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la siguiente tabla: C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la siguiente tabla: C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la siguiente tabla: 4 C TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula: E 1 N N a e 26
31 En la siguiente tabla se indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU B. 1.5 CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El inmueble objeto del presente proyecto es un local destinado a pública concurrencia. En este proyecto se analizarán los medios de protección activos, además de la señalización de los medios de evacuación, según indicaciones del Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo SALIDA, excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. La señal con el rótulo Salida de emergencia debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 27
32 forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo Sin salida en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. El tamaño de las señales será: 210 x 210 mm para una distancia de observación menor de 10 m. 420 x 420 mm para una distancia de observación entre 10 y 20 m. 594 x 594 mm para una distancia de observación entre 20 y 30 m. La ubicación de la señalización de los medios de evacuación, así como su tipo se puede observar en plano adjunto DOTACIÓN DE INSTALACIONES El inmueble objeto del presente estudio responde a las siguientes características: Uso: Pública concurrencia Superficie prevista ocupable: 100,93 m 2. (Zona con presencia de público) Ocupación: 11 personas. (Según tabla 2.1 de la sección SI 3). 10 m²/persona. Según indicaciones de la tabla 1.1 de la sección SI 4 el establecimiento estará dotado de las siguientes instalaciones: Instalación Condiciones Dotación Extintores Uno de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada Portátiles planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Procede Bocas de Incendio Si la superficie construida excede de 500 m 2. Los equipos serán de tipo 25 mm. No Procede Columna Seca Si la altura de evacuación excede de 24 m. No Procede 28
33 Alarma Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. No Procede Detección Si la superficie construida excede de 1000 m 2. El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. No Procede Instalación Automática de En cocinas en las que la potencia instalada excede de 20 Kw en uso hospitalario o residencial público o de 50 Kw en No Procede Extinción cualquier otro uso. Hidrantes Exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y m 2 y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre y m 2. Para el cómputo de la dotación que se establece No Procede se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Aunque el polvo polivalente es un agente extintor recomendado también para fuegos de origen eléctrico, éste puede deteriorar los equipos ya que es un agente muy "sucio". Por este motivo y en las zonas de cuadros eléctricos y/o equipos se colocan extintores de CO 2, que es un agente extintor muy recomendable para este tipo de fuego sin riesgo para los aparatos eléctricos, pues es un agente "limpio".la ubicación se puede observar en plano adjunto SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE cuyo tamaño sea: 210 x 210 mm. para una distancia de observación de la señal menor de 10 m. 420 x 420 mm. para una distancia de observación entre 10 y 20 m. 594 x 594 mm. para una distancia de observación entre 20 y 30 m. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE :1999. La ubicación de la señalización de las instalaciones manuales, así como su tipo se puede observar en plano adjunto. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, ABRIL DE El Ingeniero Industrial Manuel Fernández Pérez 29
34 2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA Bases de cálculo Sección de las líneas La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.la temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70 C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90 C para cables con aislamientos termoestables. b) Criterio de la caída de tensión.la circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. c) Criterio para la intensidad de cortocircuito.la temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160 C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250 C para cables con aislamientos termoestables Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 30
35 En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE , teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. Intensidad de cálculo en servicio monofásico: Intensidad de cálculo en servicio trifásico: siendo: I c : Intensidad de cálculo del circuito, en A I z : Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A P c : Potencia de cálculo, en W U f : Tensión simple, en V 31
36 U l : Tensión compuesta, en V cos fi: Factor de potencia Sección por caída de tensión De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: - Línea general de alimentación: 0,5% - Derivaciones individuales: 1,0% b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: - Línea general de alimentación: 1,0% - Derivaciones individuales: 0,5% Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: - Circuitos de alumbrado: 3,0% - Resto de circuitos: 5,0% Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 32
37 Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: siendo: L: Longitud del cable, en m X: Reactancia del cable, en W/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 W/km. R: Resistencia del cable, en W/m. Viene dada por: siendo: r: Resistividad del material en W mm²/m S: Sección en mm² Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: siendo: T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC T 0 : Temperatura ambiente para el conductor (40 C para cables al aire y 25 C para cables enterrados) T max : Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90 C para conductores con aislamientos termoestables y 70 C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 33
38 para el cobre para el aluminio Sección por intensidad de cortocircuito Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. Entre Fases: Fase y Neutro: siendo: U l : Tensión compuesta, en V U f : Tensión simple, en V 34
39 Z t : Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mw I cc : Intensidad de cortocircuito, en ka La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: siendo: R t : Resistencia total en el punto de cortocircuito. X t : Reactancia total en el punto de cortocircuito. La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación siguiente: siendo: R cc,t: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mw X cc,t: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mw ER cc,t: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador EX cc,t: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador S n : Potencia aparente del transformador, en kva 35
40 En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada Cálculo de las protecciones Fusibles Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: siendo: I c : Intensidad que circula por el circuito, en A I n : Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A I z : Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A I 2 : Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gg se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 36

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto