Source: https://www.scribd.com/doc/162540882/Manual-20de-20auditor-C3-ADas-20energ-C3-A9ticas-pdf
Timestamp: 2019-08-23 11:06:52+00:00

Document:
Uploaded by David Morales
saveSave Manual%20de%20auditor%C3%ADas%20energ%C3%A9ticas.p... For Later
Modelización+numérica+por+el+módulo+CATIA+GSD
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea elctrico, mecnico, reprogrfico, magntico, o cualquier otro, sin autorizacin previa por escrito de AEDIE, Asociacin para la Investigacin y Diagnosis de la Energa, Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Comunidad de Madrid.
AEDIE, Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y Comunidad de Madrid.
Depsito Legal: Diseo y preimpresin: Print A Porter. Comunicacin, S.L. Imprime: Imprenta Modelo, S.L.
Manual de Auditoras Energticas
Asociacin para la Investigacin y Diagnosis de la Energa
Este documento ha sido dirigido por: AEDIE, Asociacin para la Investigacin y Diagnosis de la Energa Han participado en su elaboracin Guillermo Escobar Daniel Saludes Jos M Toledo Con la colaboracin de Ilmo. Sr. D. Antonio Daz Vargas Ilmo. Sr. D. Carlos Lpez Jimeno D. Jos Antonio Gonzlez Martnez D. Luis Palomino Leal
La presente publicacin se edita dentro del marco de un Acuerdo firmado entre la Consejera de Economa e Innovacin Tecnolgica de la Comunidad de Madrid, la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y AEDIE, y tiene por objeto proporcionar un instrumento a las pymes de la Comunidad de Madrid que les sirva de gua para realizar y entender una auditora energtica de su instalacin industrial, efectuada por un auditor o por sus propios medios. El objetivo de este tipo de auditora es promover la eficiencia energtica. Se trata de un anlisis sobre las posibles mejoras y su cuantificacin, ms que de certificar la autenticidad de las cuentas energticas de la empresa, tal y como podra interpretarse por analoga con los usos en finanzas y contabilidad. La diversidad de procesos industriales y de tipos de organizaciones empresariales, no aconseja desarrollar una gua especfica para cada subsector. Por esa razn, la gua se ha desarrollado para que pueda aplicarse en cualquier sector industrial. La tendencia actual de la organizacin empresarial recomienda concentrar la actividad en lo que se entiende por negocio principal, donde la empresa tiene una ventaja competitiva, y externalizar las actividades en que la desventaja es notable. Dada la diversidad de situaciones de partida, es poco realista cubrir con unas guas especficas todas las situaciones particulares. En la utilizacin de la energa existen muchas tecnologas que se aplican indistintamente en la mayora de las industrias. Se las conoce como tecnologas horizontales; esta gua las trata con ms extensin por su difusin en todas las empresas, porque son ms fciles de controlar y de mejorar la eficiencia en su utilizacin. La mejora de la eficiencia energtica en los procesos suele ir asociada con algn tipo de innovacin en el propio proceso, la maquinaria, el producto elaborado o los procedimientos de trabajo. En estos casos, los ahorros de energa pueden ser espectaculares, aunque como contrapartida las inversiones tambin son considerables, por lo que dichas actuaciones estarn indicadas para las modificaciones sustanciales en las instalaciones, en los procesos o en los productos. La gua deja abierta la posibilidad de analizar mejoras energticas ligadas a alguna innovacin tecnolgica, aunque la mayora de las mejoras en proceso que se consideren tendrn un contenido ms convencional. Madrid, abril de 2003
Captulo 1: 1 ENERGA E INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 1.1 Consumo de energa: Espaa y Comunidad de Madrid 1.2 Estructura industrial de la Comunidad de Madrid y el consumo energtico 1.2.1 Consumos energticos 1.2.2 Costes energticos Captulo 2: 2 DESARROLLO DE LAS AUDITORAS ENERGTICAS 2.1 Introduccin 2.2 Complementos a la Auditora Energtica 2.3 Historia de las Auditoras Energticas en Espaa 2.4 Situacin Actual en la Comunidad de Madrid 2.5 Medios materiales para la Auditoras Energticas 2.6 Clculos Econmicos 2.7 Soluciones especiales Captulo 3: 3 FORMULARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDITORAS ENERGTICAS 3.1 Instrucciones generales 3.2 Explicacin del formulario 3.3 Recopilacin de datos 3.4 Cumplimentacin del formulario 33 37 37 37 38 23 27 27 28 29 30 31 32 16 17 19 11 15
Captulo 4: 4 AMPLIACIN DE LOS BENEFICIOS DE LA AUDITORA 4.1 Mejores prcticas 4.2 Benchmarking ANEXOS I FORMULARIOS PARA LA AUDITORA II EMPRESAS ENERGTICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID III LEGISLACIN ENERGTICA BSICA IV EJEMPLOS DE AUDITORA 167 173 185 47 39 43 44
Glosario de Trminos Glosario de Acrnimos
Energa e Industria en la Comunidad de Madrid
El consumo energtico de la Comunidad de Madrid es muy superior a la energa primaria disponible en la regin, segn se deduce de los datos que se presentan en este captulo. Esta falta de cobertura constituye una circunstancia que los empresarios deben conocer y tener en cuenta; en funcin de la dependencia energtica de su proceso productivo, deben actuar si desean mantener la competitividad. Esta dependencia se pone en este captulo en relacin con la estructura de las pymes industriales madrileas y la importancia de los costes y consumos energticos.
1. Energa e Industria en la Comunidad de Madrid
1.1 Consumo de energa: Espaa y Comunidad de Madrid
La dependencia energtica de la Comunidad de Madrid es muy elevada, aunque similar a la de muchas otras comunidades espaolas. No dispone de fuentes energticas primarias propias, si se exceptan algunas instalaciones productoras de energa hidroelctrica, de energa solar trmica de baja temperatura, de energa solar fotovoltaica, algunas plantas elicas y plantas energticas relacionadas con la recuperacin de biomasa residual: lodos, residuos slidos urbanos y plantas de cogeneracin. Se puede obtener una idea cabal sobre el balance energtico de la Comunidad de Madrid en la publicacin Economa y Energa en la Comunidad de Madrid, promovida por la Cmara de Comercio e Industria de Madrid y el Club Espaol de la Energa con la colaboracin de la Comunidad de Madrid y CEIM. La figura n 1, estructura del consumo energtico de la Industria Madrilea muestra cmo esta se abastece mayoritariamente de productos derivados del petrleo y de gas natural ( 61,53%), de energa elctrica en menor medida ( 38,23 %); el consumo del carbn es muy residual (0,24%). Estos datos son de un estudio del ao 2002, no publicado.
Figura 1. ESTRUCTURA DEL CONSUMO ENERGTICO DE LA INDUSTRIA MADRILEA
Electricidad 38,23%
Carbn 0,24% Productos petrolferos 30,29%
Gas natural 31,25%
El grado de abastecimiento energtico de la industria madrilea con la energa primaria disponible en Espaa es del 11,29%. Es algo inferior a la media espaola, como muestra el Cuadro n 1, Grado de Autoabastecimiento energtico.
Grado de autoabastecimiento energtico de Espaa
Tipo de energa Cobertura %
Carbn Productos petrolferos Gas natural Electricidad Total
41,90 0,05 0,09 46,20 13,70
Los datos del Cuadro confirman la dependencia energtica de Espaa.
1.2 Estructura industrial de la Comunidad de Madrid y el consumo energtico
La dependencia energtica del exterior es un factor que incide negativamente sobre la competitividad de la economa madrilea, sobre todo en pocas de inestabilidad en los precios energticos y de la paridad euro/dlar. La industria madrilea se ha desarrollado, en parte por ese motivo, orientndose hacia sectores industriales poco consumidores de energa. Los muy consumidores no tienen una presencia destacada, pues predominan los sectores transformadores y de servicios, ms que los primarios, en general ms tributarios de la energa. No obstante, la incidencia de la energa, en un tejido industrial con una localizacin dispersa, es relevante en varios aspectos: Por la energa que llevan incorporadas las materias primas utilizadas. Por la energa perdida en el transporte de la propia energa, las materias primas, productos elaborados y trabajadores en sus desplazamientos. Por la energa consumida en los procesos productivos. Por la energa destinada al confort, que es relevante en la Comunidad de Madrid, con un clima de tipo continental, con temperaturas extremas muy marcadas en invierno y en verano. El Cuadro n 2 muestra cmo se estructura el consumo de energa por tipos y sectores industriales.
Estructura del Consumo energtico en la industria de la Comunidad de Madrid
carbn gasleo c fuelleo glp gas natural electricidad 103 tep
Productos Minerales Metlicos Productos Minerales no Metlicos Qumica Transformados Metlicos Alimentacin, bebidas y tabaco Textil, cuero y calzado Papel y artes grficas RESTO TOTAL (%) TOTAL (103 tep)
0,8 0,5 0,0 0,2 2,2
10,3 17,6 17,2 12,7 6,9 62
17,6 10,3 11,8 6 16,3 32,9 12,7 115
0,9 0,4 3,7 2,6 2,3 1,3 12
48,3 69,5 39,7 22,1 48,3 72,7 36 17,8 46,8 422,8
50 12 39,7 44,9 25,9 27,3 45,4 36,7 32 289
114 250 78 136 116 44 86 79 903
12,62 27,69 8,64 15,06 12,85 4,87 9,52 8,75 100
La ordenacin por consumos de energa y sectores que se deduce del Cuadro est muy influenciada por el elevado consumo de un nmero reducido de empresas, particularmente en los sectores Productos Minerales Metlicos y No Metlicos, que son grandes consumidoras y distorsionan la media, no reflejando la estructura del consumo en las pequeas y medianas empresas industriales.
1.2.1 Consumos energticos
Utilizando los datos de la publicacin Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid- 1997 (base 96), editada por la Direccin General de Calidad de Servicios de la CONSEJERA DE HACIENDA, en diciembre de 1999, se ha elaborado la Figura n 2 que muestra la distribucin sectorial de las compras de combustibles ms carburantes y los suministros de energa elctrica, gas y agua de las empresas madrileas.
De acuerdo con los datos, los sectores con consumos ms importantes son la alimentacin, papel, qumicas, y las industrias que trabajan los metales.
Figura 2. Distribucin sectorial de compras de energa de empresas madrileas
Metlicas bsicas y fundiciones 4% Industrias no metlicas 7% Industria qumica 11% Construcciones metlicas 4% Artculos metlicos 5% Maquinaria industrial 4% Alimentacin, bebidas y tabaco 28% Material elctrico y electrnico 8% Material de transporte 8%
Otras industrias manufactureras 10% Papel, imprenta y edicin 11% Industria textil y calzado 2%
1.2.2 Costes energticos
Para completar la visin de la industria madrilea y en particular de la importancia de los costes de la energa en comparacin con los restantes costes, se utilizarn los datos de la publicacin Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid- 1997 ( base 96). En el Cuadro 3 se reflejan valores sectoriales comparativos de los siguientes aspectos: Personal ocupado. Produccin a la salida de fbrica. Valor aadido al coste de los factores. Coste de personal. Compras de combustibles y carburantes. Suministros de electricidad, agua y gas. Un anlisis detenido del contenido del Cuadro 3 permite alcanzar un mejor conocimiento de la industria madrilea y de sus implicaciones energticas.
Cuadro n 3. (Primera parte)
Datos de la industria madrilea (ao 1996). Parte primera. Aspectos no energticos
Personal ocupado Produccin a la salida de fbrica () Valor aadido al coste Coste de personal de los factores () ()
Metlicas Bsicas y fundiciones Metlicas Bsicas Fundiciones Industrias no metlicas Cemento y derivados Vidrio Otras industrias no metlicas Industrias qumica Qumicas de base Qumicas industrial Productos farmacuticos Otra qumica final Construcciones metlicas Forja y talleres Estructuras metlicas Artculos metlicos Maquinaria industrial Material elctrico y electrnico Mquinas de oficina,precisin, ptica y control Material elctrico Material electrnico Material de transporte Vehculo y sus piezas Otro material de transporte Alimentacin, bebidas y tabaco Industrias crnicas Industrias lcteas Pan y molineria Otras alimenticias Bebida y tabaco Industria textil y calzado Textil Confeccin de prendas de vestir Cuero y calzado Papel, imprenta y edicin Industrias del Papel Imprentas Edicin Otras industrias manufactureras Madera Industria del mueble Caucho y plstico Otras manufacturas Total Industria
3.486 1.777 1.709 10.215 3.445 2.858 3.912 19.633 1.563 3.451 10.019 4.600 15.048 7.440 7.608 9.457 16.905 36.066 13.569 10.308 12.189 25.481 17.235 8.246 23.103 3.687 1.650 8.589 5.051 4.126 17.981 2.671 13.006 2.304 44.780 6.803 23.778 14.199 36.361 7.938 15.321 9.207 3.895 258.516
759.271.297 580.458.843 178.812.454 1.422.996.105 642.135.672 298.797.297 482.063.136 4.004.067.079 215.901.614 1.064.580.211 1.781.180.009 942.405.244 111.555.739 52.977.774 58.577.965 1.076.488.346 2.122.193.911 4.871.055.618 1.704.139.321 1.274.500.865 1.892.415.432 5.192.129.831 4.346.551.855 845.577.975 4.143.096.072 894.324.799 394.100.495 567.465.352 795.718.816 1.491.486.609 1.351.322.515 128.944.100 1.025.518.800 196.859.616 6.344.245.784 1.012.226.894 2.145.036.878 3.186.982.012 3.301.520.591 630.176.734 1.140.536.524 1.101.871.245 428.936.088 34.699.942.887
171.762.847 102.554.488 69.208.359 468.598.410 195.176.115 122.195.155 151.227.141 1.213.378.133 66.123.604 336.145.655 583.852.524 227.256.350 38.999.338 19.790.580 19.208.758 343.892.166 697.673.993 1.621.903.015 589.383.632 397.286.983 635.232.399 1.249.775.233 826.985.089 422.790.145 1.188.122.372 123.829.553 78.060.059 185.101.535 154.744.299 646.386.926 358.638.798 46.340.389 270.959.330 41.339.079 2.235.767.979 315.539.523 860.418.569 1.059.809.888 1.049.116.590 188.522.832 402.017.682 333.217.663 125.358.414 10.637.628.874
92.613.705 52.544.709 40.068.996 253.480.840 96.452.466 65.986.387 91.041.987 715.343.496 45.681.367 114.447.628 410.483.863 144.730.638 28.892.255 13.917.191 14.975.064 230.215.643 479.359.598 1.046.250.376 395.979.313 258.701.700 391.569.363 839.733.529 550.175.640 289.557.889 587.546.440 90.181.199 46.977.276 142.881.318 124.999.411 182.507.236 331.699.524 31.976.753 259.457.569 40.265.203 1.271.925.595 171.843.671 571.229.232 528.852.692 732.796.010 136.327.287 287.951.823 230.956.871 77.560.029 6.609.857.011
Cuadro n 3. (Segunda parte)
Datos de la industria madrilea (ao 1996). Segunda parte. Aspectos energticos
Compras de combustible y carburantes () Suministros de electricidad Total Energa+Agua agua y gas () ()
Metlicas Bsicas y fundiciones Metlicas Bsicas Fundiciones Industrias no metlicas Cemento y derivados Vidrio Otras industrias no metlicas Industrias qumica Qumicas de base Qumicas industrial Productos farmacuticos Otra qumica final Construcciones metlicas Forja y talleres Estructuras metlicas Artculos metlicos Maquinaria industrial Material elctrico y electrnico Mquinas de oficina,precisin,ptica y control Material elctrico Material electrnico Material de transporte Vehculo y sus piezas Otro material de transporte Alimentacin, bebidas y tabaco Industrias crnicas Industrias lcteas Pan y molineria Otras alimenticias Bebida y tabaco Industria textil y calzado Textil Confeccin de prendas de vestir Cuero y calzado Papel, imprenta y edicin Industrias del Papel Imprentas Edicin Otras industrias manufactureras Madera Industria del mueble Caucho y plstico Otras manufacturas Total Industria
4.204.315
22.897.353
27.101.667
26.202.950
38.723.907
64.926.857
2.864.105
59.271.543
62.135.648
3.497.987
21.438.733
24.936.719
2.194.031 3.196.423 2.538.309
27.010.638 21.710.342 6.933.956
29.204.669 24.906.765 9.472.265
47.522.478
40.197.264
87.719.742
12.520.801
130.187.678
142.708.479
10.661.648
11.703.869
8.428.395
58.725.127
67.153.523
7.456.775
8.568.866
16.025.641
20.243.973
87.185.888
107.429.861
Desarrollo de las Auditoras Energticas
2. Desarrollo de las Auditoras Energticas
La energa permite a las empresas alcanzar mayor productividad y mayor calidad en su produccin. Sin embargo, la energa se debe cubrir mayoritariamente con importaciones. Por ello, el conocimiento de cmo la empresa contrata su energa, cmo la consume en sus procesos, y cunto repercute en sus costes, su posicin relativa respecto a otras empresas similares y las posibles mejoras para disminuir el coste energtico, fue el origen del desarrollo de las auditoras energticas.
Como consecuencia de la crisis del petrleo en la dcada de los aos 1970-1980 se puso de manifiesto la gran dependencia energtica de Espaa. La propia supervivencia de muchas empresas, organizadas en funcin de unos procesos intensivos en energa, que era hasta esos momentos muy barata, motiv que desde la Administracin se incentivara la racionalizacin del consumo energtico. Los estudios tcnico-econmicos mostraron que poda reducirse el consumo de energa, por ello se aplicaron medidas en empresas grandes y medianas especialmente, y en los sectores con mayor dependencia energtica. La optimizacin energtica no se alcanz automticamente, sino que se conjuntaron diferentes esfuerzos como la realizacin de auditoras, operaciones de demostracin, introduccin de equipos, procedimientos ms eficientes y esquemas de financiacin que permitieron rebajar la dependencia energtica de las empresas, pero con el tiempo el crecimiento econmico y nuevas exigencias han modulado la mejora. Esta Gua pretende incrementar la penetracin de la eficiencia energtica en las pymes con la auditora como paso inicial. La auditora energtica es un proceso sistemtico mediante el que: 1 Se obtiene un conocimiento suficientemente fiable del consumo energtico de la empresa. 2 Se detectan los factores que afectan al consumo de energa. 3 Se identifican, evalan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro de energa, en funcin de su rentabilidad. Los modelos de auditora energtica son variados. El que se ha diseado y se desarrolla en esta gua pretende ser muy sencillo, fiable, prctico y replicable.
Complementos a la Auditora Energtica
La empresa auditada, a la vista del informe final, que explica y resume toda la auditora, podra completarla con los siguientes aspectos dndole mayor valor aadido.
1 Diseo de la gestin energtica de la empresa
Procedimientos para monitorizar los consumos energticos. Relacin con los sistemas de gestin medioambiental, calidad, seguridad e higiene.
2 Formacin y entrenamiento energtico del personal
Gerencia y cuadros responsables. Personal de mantenimiento.
3 Implementacin de las medidas de ahorro detectadas
Sin coste. De coste reducido. De coste elevado. Adicionalmente podra contemplarse las inversiones con la participacin de terceros, otras fuentes de financiacin ms sofisticadas y soluciones que incluyan la participacin de las empresas suministradoras de servicios energticos. Aunque esas soluciones pueden interesar en algunas ocasiones para situaciones particulares, no son el objeto preferente de esta gua; sern mencionadas cuando se aborde el anlisis de las mejoras desde el punto de vista de su rentabilidad. En definitiva, la auditora energtica es una herramienta que permite conocer la trazabilidad de la energa en relacin con: 1. El producto elaborado Cantidad y tipo de energa incorporada en cada operacin de proceso. 2. La instalacin industrial Energa destinada a alumbrado, calefaccin, aire acondicionado, ventilacin, aire comprimido, vapor, informtica, ofimtica, comunicaciones, y restantes tecnologas horizontales, dado que repartir la energa aadida a cada producto en cada uno de los procesos de fabricacin forma parte de la labor de la auditora energtica. En cuanto a los sistemas de gestin medioambiental, la auditora permite reducir el consumo de recursos contemplado en los objetivos de este tipo de sistemas.
Historia de las Auditoras Energticas en Espaa
Las primeras auditoras energticas se efectuaron al colectivo de empresas con gran consumo, ms de 10.000 tep/ao(*). El colectivo estaba integrado por 309 empresas que suponan el 65% del consumo espaol. El guin lo prepar la administracin y la presentacin era obligatoria. A la vista de los excelentes resultados alcanzados con las primeras auditoras, se efectu otra campaa dirigida a las empresas con consumos comprendidos entre 2.000 y 10.000 tep/ao. El siguiente hito en la historia de la auditoras fu el denominado sistema PADA, que se inici coincidiendo con la creacin del Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa IDAE y de las primeras Comunidades Autnomas, con competencias en materia de energa. El sistema PADA se diriga al colectivo de empresas con consumos de hasta 500 tep/ao.
(*) tep: tonelada equivalente de petrleo = 10 kcal = 11,628 MWh
La coordinacin del IDAE consigui que se estableciera una metodologa de trabajo uniforme y se produjera una transferencia de Tecnologas de uso Eficiente de la Energa.
Situacin Actual en la Comunidad de Madrid
Actualmente en la Comunidad de Madrid la auditora energtica es una actividad sometida a las leyes del mercado. La Consejera de Economa e Innovacin Tecnolgica, dentro de sus ayudas a las energas renovables y eficiencia energticas, incluye las auditoras energticas entre las actividades que pueden obtener subvenciones hasta el 40%. La Comunidad de Madrid, la Cmara de Comercio e Industria de Madrid y AEDIE, por medio de un acuerdo, han desarrollado un sistema de auditoras. La presente Gua es el resultado inicial del acuerdo y refleja el procedimiento establecido para desarrollar la Auditora.
2.4.1 El Auditor Energtico
Es el profesional que realiza la auditora en ocasiones coordinando a un grupo de especialistas, por la amplitud o complejidad de la instalacin analizada. La diversidad de tipos de empresas, pertenecientes a sectores con procesos muy diferentes, distintos tipos de equipos consumidores y tecnologas energticas horizontales especficas hacen aconsejable que el auditor, o el coordinador al menos, tenga una formacin muy amplia, con conocimientos de las tcnicas energticas en profundidad y capacidad para relacionar los procesos productivos con el consumo de energa. El auditor energtico deber poseer los conocimientos necesarios para la realizacin de clculos tcnicos y econmicos as como la capacidad de realizar o dirigir las mediciones que sean necesarias. La habilidad para realizar clculos tcnicos y econmicos es necesaria. Los perfiles que ms se adaptan a estos requisitos son los de Ingenieros Superiores o Tcnicos de especialidades energticas. La base terica debe ir acompaada de una amplia experiencia profesional de trabajo en plantas, de diseo y/o de la realizacin de auditorias energticas. La participacin de instaladores en las auditoras, aportando bagaje prctico en determinadas tecnologas horizontales o equipos puede admitirse, siempre que no se pierda la visin de conjunto y se potencie la perspectiva de eficiencia energtica. No existe un registro de profesionales auditores energticos, ni de empresas auditoras, ni organismos de certificacin.
2.5. Medios Materiales para las auditoras energticas
La auditora energtica exige la realizacin de medidas especficas que complementan las que se pueden obtener leyendo los instrumentos existentes en la fbrica. La realizacin de los balances de materia y energa requieren medidas especficas que, para la produccin normal y el mantenimiento, no son necesarias. Los medios que se indican a continuacin son materiales imprescindibles para la auditora, si bien estos pueden complementarse con otros elementos ms sofisticados para facilitar el trabajo del auditor.
2.5.1 Medidas Elctricas
Un analizador de redes con sus pinzas amperimtricas y voltimtricas. Para medidas puntuales pueden utilizarse tester o multmetros.
2.5.2 Medidas para instalaciones de combustin
Un analizador de gases de combustin, que incluya sonda para toma de muestras, opacmetro, termmetro para gases y ambiente.
2.5.3 Otros instrumentos y medios
La sonda de medida de tiro y sondas (tubos de Pitot, Annubar, Isocinticas) para medidas de velocidad, son facultativas. Estas sondas permiten determinar los caudales volumtricos de los gases a partir de la medida del perfil de velocidades en los conductos, medir diferencias de presin, presiones estticas y dinmicas y tomas de muestras representativas que no alteran la composicin de los gases, en particular si arrastran partculas. Otros equipos facilitan la labor del auditor, aunque no son imprescindibles: Luxmetros, sondas de temperatura ambiente, pirmetros pticos y termogrficos, anemmetros y caudalmetros. Como medios auxiliares deben mencionarse el ordenador porttil, cronmetro, herramientas, y material de seguridad. Los manuales de todos los aparatos de medida utilizados, as como las normas sobre medidas editadas por instituciones de reconocido prestigio, como UNE, ASTM, ASME, CENELEC, API, CEN, DIN, VDE, EPA, etc, deben formar parte del bagaje del auditor.
2.6. Clculos econmicos
Como toda actividad empresarial, la eficiencia energtica tiene un condicionante, que es la rentabilidad econmica. Aunque cada empresa tiene su sistema y sus criterios para medir la rentabilidad y establecer sus prioridades, aqu se incluye un procedimiento clsico de clculo de la rentabilidad de las mejoras energticas, que requiere conocer la inversin efectuada y el ahorro econmico obtenido.
2.6.1 Datos de partida
Antes de efectuar los clculos se han de reunir los datos de base que se relacionan y explican a continuacin: I INVERSIN
Valoracin de los equipos que hay que adquirir y los trabajos que hay que realizar, a los precios vigentes en el mercado, todo ello de acuerdo con una especificacin funcional. DCE DISMINUCIN ANUAL DE COSTES ENERGTICOS (/ao)
Valoracin del ahorro en costes energticos, consecuencia de la implantacin de la mejora energtica. ACMO AUMENTO COSTES MANTENIMIENTO/OPERACIN (/ao) Valoracin del incremento anual de los costes de mantenimiento y de operacin asociados a la mejora energtica introducida. AEA AHORRO ECONMICO ANUAL (/ao)
Valoracin del ahorro econmico anual resultante, que se obtiene aplicando la expresin siguiente: AEA = DCE ACMO
2.6.2 Ratios de rentabilidad inmediatos
Para evaluar las inversiones se emplean los ratios de rentabilidad siguientes: PB PERIODO DE AMORTIZACIN BRUTA (PAY-BACK) (aos)
Se determina mediante la expresin: PB = I AEA
Tambin conocido como tiempo de retorno de la inversin.
2.6.3 Indices de rendimiento indirectos
Estos ndices relacionan la inversin con el beneficio a lo largo de la vida del equipo y se calculan mediante las expresiones: RBI RENDIMIENTO BRUTO INVERSIN
Para determinar este ndice se utilizan otros conceptos, como Vida til del equipo y Ahorro econmico durante todo el proyecto. El Rendimiento bruto de la inversin se determina mediante la expresin. Vu. Vida til del equipo (aos) AEAn = AEA x Vu RBI = (I AEAn) I x 100
Expresa el porcentaje de beneficio obtenido a lo largo de la vida de la instalacin, equipo, procedimiento, origen de la mejora, etc. RBA RENDIMIENTO BRUTO ANUAL Con este indicador se calcula el ahorro anual, que suele ser ms operativo. RBA = TRI RBI Vu (% ao)
TASA DE RETORNO DE LA INVERSIN
Mediante este indicador se pretende disponer de una base para comparar distintas alternativas de inversin. Se calcula mediante la expresin siguiente, que considera la depreciacin del equipo. D Depreciacin anual (lineal) (/ao) D= TRI = I Vu (AEAn-D) I
La depreciacin se supone que es lineal durante la vida de la mejora propuesta.
2.7 Soluciones especiales
Existen en el mercado soluciones personalizadas para financiar las mejoras de la eficiencia energtica, pero aqu no se tratan ya que desbordan el objetivo de este trabajo. Normalmente consisten en amortizar el prstamo de la inversin con el ahorro conseguido.
Formulario para el desarrollo de las Auditoras Energticas
La normalizacin y la garanta de calidad es una idea que ha penetrado profundamente con la difusin de las normas de la serie ISO 9000. Este formulario pretende incorporar las ideas anteriores a la realizacin de las auditoras energticas. Se trata de conocer la trazabilidad de los consumos de energa, la replicabilidad de los resultados, al tiempo que se ponen los medios para asegurar un nivel de calidad alto y mantenido.
Las auditoras energticas requieren que se establezca una buena relacin entre el personal de la empresa auditada y el personal auditor, para que la transmisin de datos e informaciones sea ms fluida. La planificacin de los trabajos de la auditora debe acordarse con el responsable de la empresa, para minimizar las interferencias con el normal funcionamiento de la empresas, y cumplirse estrictamente. Para la realizacin de medidas in situ debe obtenerse autorizacin previa. Se harn con las mximas medidas de seguridad para el personal de la fbrica y de la auditora. En lo posible, hay que evitar que los operadores de la planta modifiquen su mtodo de trabajo habitual . Es conveniente preparar una lista de la documentacin necesaria para la auditora, y comentarla con el responsable de la empresa para fijar un plazo de entrega, as como solicitar los permisos necesarios para la instalacin de aparatos de medida. Estas instrucciones generales son tambin aplicables cuando la auditora la realiza personal de la propia empresa.
Explicacin del formulario
En el ANEXO 1 se incluye un formulario de auditora en el que se dan instrucciones y explicaciones para su cumplimentacin.
Una parte importante de la auditoria est constituida por la recopilacin de datos. Para facilitar la labor de recopilacin, en
se pueden consultar y descargar algunos formatos y herramientas que facilitan esta labor. Las partes cumplimentadas permiten extraer buenas conclusiones sobre consumos especficos.
Cumplimentacin del formulario
Si se han cumplido todas las indicaciones reflejadas en las apartados precedentes, la cumplimentacin del formulario es relativamente sencilla. Cuando la empresa no disponga de datos y no se pueda cumplimentar algn apartado, podr obviarse cuando se estime que no afecta al resultado de la auditora. En caso contrario, la experiencia del auditor y la comparacin con la prctica en el sector permitir fijar un criterio para estimar el valor no conocido. Para valorar las mejoras puede utilizarse la experiencia del auditor, base de datos y ofertas de suministradores.
Ampliacin de los beneficios de la Auditora
El procedimiento de pre-diagnstico y auditoras propuesto se potencia si se complementa con el anlisis, la gestin y el aprovechamiento estadstico de los datos recogidos, a fin de establecer ratios sectoriales de consumo, que permitan conocer rpidamente la gestin energtica de una empresa comparndola con las de su sector.
4 Ampliacin de los beneficios de la Auditora
Durante la realizacin de los prediagnsticos y la auditora energticos se recopilan, en cada empresa visitada, un conjunto de datos bsicos: producciones, consumos de electricidad y combustibles y los costes energticos. Estos datos se analizan y se relacionan entre s para determinar unos indicadores energticos: consumos especficos y, a ser posible, costes energticos para los distintos productos elaborados. Cuando se estudian posibles mejoras energticas se plantean soluciones tradicionales o novedosas, as como la utilizacin de buenas prcticas energticas en la empresa. Los prediagnsticos y auditoras energticas se vienen realizando desde los primeros tiempos de la crisis energtica, en campaas para incentivar la eficiencia energtica, pero la explotacin en comn de los datos recopilados se ha aprovechado muy parcialmente. Para ampliar los beneficios de la actuacin individual en cada empresa auditada se pueden utilizar los tres instrumentos siguientes: Mejores prcticas y Benchmarking que se describen a continuacin.
4.1 Mejores prcticas
Las mejores prcticas son recetas identificadas por la experiencia conjunta de muchos usuarios y expertos en energa, sobre la mejor forma de disear, desarrollar, implantar, operar y mantener los sistemas productivos y los servicios de las fbricas para conseguir una mayor eficiencia energtica en un mbito determinado. La realizacin de los prediagnsticos y auditoras permite recopilar las mejores prcticas energticas desarrolladas intuitivamente en las fbricas visitadas, y su posterior normalizacin y presentacin para provecho del colectivo industrial. Se puede disponer de documentos de buenas prcticas para alumbrado, aire comprimido y calderas en la pgina web de la Cmara de Comercio e Industria de Madrid (www.camaramadrid.es).
El benchmarking energtico (estudio comparativo) se desarrolla para conocer el estado del consumo energtico de varias empresas del mismo sector, y comparar de manera sistematizada las distintas caractersticas del consumo de energa. Es una informacin muy valiosa para detectar la excelencia energtica y as, tomar decisiones sobre reformas o nuevas inversiones, sin tener que reinventar desde cero, reduciendo costos y tiempo. El benchmarking debe incluir distintos elementos, para que sea efectivo: Variables energticas a comparar y las condiciones de comparacin. Importacia relativa de cada variable. Caractersticas similares entre empresas estudiadas. Elementos evaluados. Clasificacin y agrupacin: caractersticas y valores. Proyectos innovadores, ventajas competitivas, deficiencias y reas de oportunidad. En definitiva, el benchmarking energtico es una bsqueda de la excelencia energtica. Es un proceso lento y que requiere una participacin muy proactiva de las empresas y personas participantes.
I. FORMULARIOS PARA LA AUDITORA II. EMPRESAS ENERGTICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID III. LEGISLACIN ENERGTICA BSICA IV. EJEMPLOS DE AUDITORA
Formularios para la auditora
El sistema propuesto incluye dos tipos de formularios: Formularios de la auditora, para la realizacin y presentacin de la auditora. Formularios de toma de datos, para la toma de datos previa. En
www.camaramadrid.es se puede descargar el formulario de la toma de datos, adems de varios documentos especficos de tecnologas horizontales (aire comprimido, alumbrado...).
Anexo I. Formularios para la auditora
Formularios de la auditora
(nombre o cdigo de la factora)
AUDITOR: XXX XXX
FECHA: _______ / ________________ / ______
En la portada del documento debe aparecer el nombre de la empresa y de la factora auditada. As mismo, debera aparecer el nombre del auditor o de la empresa que realiz la auditora, y la fecha en que se termin el informe. Estos datos, que parecen obvios, son los ms importantes a la hora de localizar el documento, pasados unos aos.
I. DATOS GENERALES Y DE PRODUCCIN 1. DATOS GENERALES 2. DATOS DE PRODUCCIN II. DATOS ENERGTICOS GENERALES 1. ENERGA ELCTRICA 2. COMBUSTIBLES 3. OTRAS FUENTES DE ENERGA III. CONTABILIDAD ENERGTICA 1. CONSUMO ANUAL 2. CONSUMOS ESPECFICOS IV. PROCESO 1. DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL PROCESO 2. PROCESO 3. DISTRIBUCIN DEL CONSUMO ENERGTICO EN EL PROCESO 4. DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS 5. EQUIPOS 6. RESUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS V. SERVICIOS 1. ALUMBRADO 2. AIRE COMPRIMIDO 3. CLIMATIZACIN Y VENTILACIN
VI. MEJORAS Y RECOMENDACIONES ENERGTICAS 1. MEJORAS EN PROCESO 2. MEJORAS EN TECNOLOGAS HORIZONTALES 3. MEJORAS EN SERVICIOS 4. MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE COMPRA DE LAS DISTINTAS ENERGAS 5. RESUMEN DE MEJORAS 6. RECOMENDACIONES VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES VIII. FORMULARIOS PARA LA TOMA DE DATOS
La existencia de un ndice genrico ayuda a la hora de localizar un punto concreto y permite mantener una homogeneidad en los contenidos y su exposicin.
Anexo I. Formularios de la Auditora
I. Datos generales y de produccin
El objetivo de esta pgina es identificar a la empresa y a la factora, as como a las personas que ms directamente han participado en la auditora, tanto por parte de la empresa auditora, como de la auditada.
CDIGO POBLACIN
DIRECCIN DE LA FACTORA
PERSONA DE CONTACTO NOMBRE Y APELLIDOS
TCNICO DE AUDITORA NOMBRE Y APELLIDOS
Como sector, se consignar aquel en el que se encuadre la actividad productiva principal de la factora. Los valores de referencia del sector se refieren a consumos especficos medios de empresas del mismo sector de actividad. Esos valores dan una idea comparativa de la calidad en el uso de la energa en la factora auditada respecto a la media de su sector. El ao ser en el que se han tomado los valores de referencia anteriores. En el cuadro nombre de empresa se debe consignar con exactitud para evitar futuras confusiones. Los cdigos de la CNAE, tambin deben ser consignados con precisin, para no desvirtuar estudios sectoriales.
2. Datos de produccin
A la hora de realizar una auditora, hay que tener muy presente que la factora es un lugar fsico donde se transforman una serie de materias para producir un bien. Por tanto, hay que conocer una serie de datos de produccin: En el apartado relativo a Rgimen del establecimiento, el nmero de empleados se refiere al nmero medio del ltimo ao. Si hay influjo de estacionalidad, se har constar en nota al pie. En cuanto al rgimen de funcionamiento, cuando ste vare los fines de semana o estacionalmente tambin se detallar al pie o en hoja aparte. El grado de utilizacin de la capacidad productiva se entiende referido al horario habitual (diario y semanal) y no sobre las 24 horas del da. En la estructura de costes, a veces no es fcil cubrir todos los cuadros. Sin embargo es necesario rellenar el relativo a la representatividad del consumo energtico sobre el valor de la produccin. El capital social y las rentas tienen inters estadstico, a efectos de calcular indicadores econmicos energticos. No obstante es fundamental facilitar al auditor informacin correcta, tanto de materias primas, como de los productos principales. As, el auditor podr tener una buena idea de la calidad del uso de la energa, mediante el clculo de los consumos y costes energticos.
RGIMEN DEL ESTABLECIMIENTO N DE EMPLEADOS HORAS DA RGIMEN FUNCIONAMIENTO DAS SEMANA
ESTRUCTURA DE COSTES % SOBRE VALOR DE LA PRODUCCIN MATERIAS PRIMAS COMBUSTIBLE Y ENERGA (*)
HORAS AO OTROS GASTOS GRADO UTILIZACIN CAPACIDAD PRODUCTIVA VENTAS Y CAPITAL SOCIAL EN EUROS CAPITAL SOCIAL VALOR DE LA PRODUCCIN VALOR DE LA PRODUCCIN DEL ESTABLECIMIENTO % COSTE DE PERSONAL BENEFICIOS AMORTIZACIN E IMPUESTOS DIRECTOS
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD ANUAL
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD ANUAL CONSUMO ESPECFICO (*) COSTE ENERGTICO (KCAL/UNIDAD) (/UNIDAD)
II. Datos energticos generales
En esta parte del estudio, se recopilan informaciones energticas generales, relacionadas con las fuentes de suministro energtico.
1.Ca. DISTRIBUIDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ca. COMERCIALIZADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. CONSUMO A TARIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. TENSIN ACOMETIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. POTENCIAS CONTRATADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. CONOCIMIENTO CURVA DE CARGA Variacin horaria en da tipo Variacin de das tipo Variacin estacional 7. CONSUMO LTIMO AO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. PRECIO MEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. TIPO DE CONTRATO A Tarifa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencia contratada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discriminacin horaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. AUTOPRODUCCIN / COGENERACIN Tarifa kW kWh/ao /kWh SI/NO kV kW
Todos los datos relativos a esta pgina se encuentran bien en el contrato de suministro, bien en los recibos. Copia del contrato y de los recibos correspondientes de al menos un ao, deben ser facilitados al auditor. Con esta informacin, el auditor podr estudiar posibles mejoras en la contratacin, as como la conveniencia de suministro a tarifa o en mercado liberalizado. Adicionalmente, el auditor podr valorar econmicamente el ahorro de energa elctrica que se obtenga en las mejoras recomendadas ms adelante. Es conveniente incluir un esquema unifilar muy esquemtico, con acometida a la red de distribucin, sistema de medidas y transformadores principales si existen.
A) GAS NATURAL 1. Compaa DISTRIBUIDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Compaa COMERCIALIZADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. TARIFAS/PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.CONSUMO LTIMO AO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.PRECIO MEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tep/ao /ter
B) PRODUCTOS PETROLFEROS (usos trmicos) 1.Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... 2. DISTRIBUIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... 3. CONSUMO ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t/ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. PRECIO MEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tep/ao /t /ter
Igual que en el caso de la energa elctrica, se debe facilitar al auditor el contrato(s) de suministro de combustibles, as como de las facturas del ltimo ao por lo menos (aunque siempre es recomendable un perodo mayor, para evitar los errores por diferencia de stocks). Por un lado, el coste de los combustibles puede ser objeto de mejora (mediante negociacin o cambio de suministrador), y adems es necesario para conocer el ahorro econmico derivado de mejoras energticas. Conviene incluir un diagrama P&I ( acometida a la red de distribucin y ERM, incluido PTZ) para gas natural o boca de carga y depsitos almacenamiento para fuelleo o gasleo).
P&I: Diagrama de Tuberas e Instrumentos. ERM: Estacin de Regulacin y Medida. PTZ: Presin, Temperatura y Factor de Compatibilidad.
3. Otras fuentes de energa
A) ENERGA SOLAR 1. TRMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ELCTRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/ao kWh/ao
B) ESPECIALES 1. AIRE COMPRIMIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/ao equivalentes
2. VAPOR DE AGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tep/ao equivalentes
Para realizar correctamente los balances energticos generales de la factora y de operaciones bsicas, el auditor debe ser informado o calcular por su cuenta otros inputs energticos, cualquiera que sea su forma. Slo se incluirn en este capitulo el vapor, aire comprimido u otra energa transformada que se consuma en la fbrica pero no se genere en la misma. La inclusin de P&I esquemticos de estas fuentes energticas es conveniente.
P&I: Diagrama de Tuberas e Instrumentos.
III. Contabilidad energtica
En este apartado se resume la distribucin de consumos y costes energticos de la factora. As mismo, todos los inputs energticos se reducen a la misma unidad (toneladas equivalentes de petrleo-tep) que tiene un valor de 10 millones de kcal. Sin embargo, los consumos especficos se exponen usando la termia (1.000 kcal), en el caso de combustibles y kWh, en el caso de la electricidad. En el cuadro de la pgina siguiente se incluyen los coeficientes de conversin a tep.
TIPO DE ENERGA Gas natural Propano-Butano Gasleo Fuelleo Carbn Otros
Unidad 1.000 termias t m t t
PCI real (kcal/Ud)
Coeficiente conversin a tep 0,100 1,130 0,872 0,960 0,628
Total tep
Total trmica Energa elctrica Miles kWh 0,086 Totales
Utilizar la conversin a tep si no se conoce el PCI real
2. Consumos especficos
DENOMINACIN PRODUCCIN PRODUCTO ANUAL (UNIDADES TONELADAS)
CONSUMO TRMICO TOTAL (TERMIAS)
CONSUMO ESPECFICO TRMICO (TERMIAS/ UNIDAD)
CONSUMO ELCTRICO TOTAL (kWh)
CONSUMO ESPECFICO ELCTRICO (kWh/ UNIDAD)
CONSUMO CONSUMO CONSUMO ESPECFICO ESPECFICO ESPECFICO ELCTRICO TOTAL TOTAL (TERMIAS/ (TERMIAS/ (kcal/ UNIDAD) UNIDAD) UNIDAD)
Nota: los consumos totales se obtienen descontando a la energa contabilizada el consumo en servicios y las prdidas.
El hecho de uniformizar todos los consumos energticos, cualquiera que sea la fuente, se debe a que no todas las fuentes tienen la misma capacidad energtica por unidad de peso o volumen.
Para plantear con propiedad mejoras energticas, el auditor debe ser informado del proceso productivo dentro de la factora, sus operaciones bsicas, y sus particularidades y condicionantes. La prctica habitual es dibujar un diagrama de bloques durante una entrevista con la persona de contacto de la factora y que luego se complete durante la visita a la planta. En las fbricas que disponen de controles por SCADA, que presentan en pantallas el proceso completo o reas de proceso, conviene solicitar la impresin de esas pantallas.
SCADA: Sistema de adquisicin de datos y control automtico.
1. Diagrama de bloques del proceso
El diagrama de bloques de proceso debe incluir las principales operaciones bsicas. Deben identificarse las lneas de proceso que trabajan independientemente y las que trabajan secuencialmente. A partir del diagrama de bloques deber poder efectuarse el balance de masa anual de la fbrica y determinar el rendimiento msico del proceso, indicndose las recirculaciones de productos intermedios y los residuos materiales. Tambin deber permitir repartir el consumo de energa destinada a proceso entre las distintas etapas en que se ha dividido.
En este apartado se incluir un diagrama muy esquemtico en el que se dividir el proceso en bloques que representen las operaciones unitarias de dicho proceso1 y las aportaciones de energa en cada bloque.
En el Anexo 4. (Ejemplos de resultados de auditoras) pueden verse ejemplos de diagramas de bloques.
Descripcin de las condiciones del proceso
En este apartado se reflejarn las condiciones nominales de proceso y sus parmetros nominales: Caudales msicos, condiciones ambientales y de proceso, consumos de energa garantizados, prdidas.
3. Distribucin del consumo energtico en el proceso
ENERGA TRMICA (ter)
ENERGA ELCTRICA (kWh)
Nota: los consumos totales se obtienen descontando a la energa contabilizada el consumo en servicios y las prdidas. Del anlisis efectuado se reflejar la distribucin de cada tipo de energa segn las distintas operaciones bsicas en que se descompone el proceso
4. Descripcin de los equipos
Este apartado se cumplimentar lo ms sucintamente posible. Slo se har una descripcin ms amplia en los casos extremos: cuando se trate de equipos innovadores y con rendimientos especialmente elevados o en equipos obsoletos y muy deficientemente mantenidos.
CARACTERSTICAS NOMINALES DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGA A) DESCRIPCIN GENERAL EQUIPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ...................................................... Descripcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antigedad ...................................................
.............................................................. Produccin nominal ............................................ .......................................
B) CONSUMO Consumo Trmico Directo Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter/ao
Indirecto Tipo 1 (Vapor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter/ao
Consumo Elctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/ao . . . . . . . . . . . . . . . . . Consumo Energa Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . tep/ao . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota: se cumplimentarn las caractersticas nominales de los principales equipos consumidores, procurando alcanzar el 85 % del consumo energtico global. En el caso de sustitucin de equipos por otros de mayor rendimiento, deber establecerse el consumo anual del equipo existente.
A) DESCRIPCIN GENERAL EQUIPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ......................................................
DESCRIPCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antigedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. Produccin nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condiciones de operacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) CONSUMO Consumo Trmico Directo Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter/ao . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirecto Tipo 1 (Vapor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter/ao . . . . . . . . . . . . . . . . . Consumo Elctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kWh/ao . . . . . . . . . . . . . . . . . Consumo Energa Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tep/ao . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hay que inventariar los equipos existentes y reflejar en el cuadro los datos solicitados.
6. Resumen de consumo de los principales equipos
A) EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGA DIRECTA
EQUIPO ANTIGEDAD ENERGA CARGA PROCESO RECUPERADOR UTILIZACIN (h/AO)
RGIMEN CONSUMO TEMPERATURA CARGA (tep/AO) PROCESO
RGIMEN EQUIPO
Se entiende en este caso por energa directa, la energa consumida directamente como tal: combustible en un horno o caldera, la energa elctrica etc.
B) GENERADORES DE VAPOR
GENERADOR TIPO ANTIGEDAD ENERGA USO
PRODUCTO TEMPERATURA PRESIN ENERGTICO PRODUCTO (kg/cm2)
PRODUCCIN (t/h)
UTILIZACIN (h/ao)
C) EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGA TRANSFORMADA
La energa trasformada se refiere a: vapor, aire caliente, etc.
Se incluye en esta parte toda la energa no destinada a proceso. Alumbrado, aire comprimido, calefaccin, acondicionamiento de aire y ventilacin, refrigeracin, movimientos de materiales, etc.
CONSUMO ENERGA ELCTRICA EN ALUMBRADO
Para cada uno de estos servicios hay que efectuar un inventario de los equipos existentes y la auditora de su funcionamiento.
CONSUMO ENERGA ELCTRICA EN AIRE COMPRIMIDO
3. Climatizacin y ventilacin
VI. Mejoras y recomendaciones energticas
En esta parte se tratan las mejoras energticas detectadas, diferenciando las mejoras en proceso, en tecnologas horizontales, en servicios y en las condiciones de adquisicin de las distintas energas: costes o condiciones contractuales.
1. Mejoras en el proceso
Se debe identificar la parte del proceso que se analiza, la mejora propuesta, con una descripcin de los nuevos equipos incluidos y las nuevas condiciones de trabajo, si las hubiere. Se debe establecer: Consumo de energa actual y sus costes, ambos en trminos anuales Consumo de energa despus de implantada la mejora Inversin necesaria Ahorro en costes Rentabilidad de la mejora Implicaciones no energticas, si las hubiere
2. Mejoras en tecnologas horizontales
Se debe identificar la tecnologa horizontal que se analiza, la mejora propuesta, con una descripcin de los nuevos equipos incluidos y las nuevas condiciones de trabajo. Se debe establecer: Consumo de energa actual y su costes, ambos en trminos anuales Consumo de energa despus de implantada la mejora Inversin necesaria Ahorro en costes Rentabilidad de la mejora Implicaciones no energticas, si las hubiere
3. Mejoras en servicios
Se debe identificar el servicio analizado, la mejora propuesta, con una descripcin de los nuevos equipos instalados y las nuevas condiciones de trabajo. Se debe establecer: Consumo de energa actual y sus costes, ambos en trminos anuales Consumo de energa despus de implantada la mejora Inversin necesaria Ahorro en costes Rentabilidad de la mejora Implicaciones no energticas, si las hubiere
4. Mejoras en las condiciones de compra de las distintas energas
Se describir en que consiste la mejora propuesta y las ahorros econmicos que se espera alcanzar: Implicaciones energticas y no energticas, si las hubiere
Se presentar un cuadro resumen con todas las mejoras propuestas, ordenndolas segn perodo de retorno.
Teniendo presente el contenido de la Auditora se incluirn unas recomendaciones sobre las mejoras que deberan llevarse a cabo, asi como modificaciones operativas que mejoran la eficiencia energtica.
En esta parte se incluir un resumen ejecutivo que brevemente muestre el contenido de la Auditora y sus principales conclusiones.
Este formulario que consta de seis hojas facilita la toma de datos, tanto a la empresa como al auditor, y normaliza la informacin recogida. Puede descargarse de la pgina web de la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (www.camaramadrid.es).
SECTOR (CNAE):
GENERALIDADES IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA Actividad principal de la empresa:
Capital Social Facturacin anual Nmero de empleados Repercusin coste energa en coste total Grado ocupacin capacidad productiva Horario de trabajo
(euros)* (euros)* % % 1 turno 2 turno 3 turno
DATOS DE LA PRODUCCIN
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Cantidad/ao ud
Cantidad/ao
CONSUMOS ESPECFICOS OBJETIVOS
Elctrico Kwh / ud
Trmico te / ud
Global te / ud
Existe un responsable energtico en la empresa? Existe un procedimiento de contabilidad energtica? 1.4 AUDITORAS / PLANES ENERGTICOS
Se han realizado anteriormente? Describanse sucintamente las actuaciones emprendidas a raz de auditora / plan energtico
Ahorro energtico derivado de las actuaciones Plan de ahorro desarrollado por la propia empresa Situacin del plan Fase inicial Desarrollo Concluido
Energa Funcionamiento fbrica
Calificacin de los Cambios detectados
Indiferente Positivo Negativo
Han solicitado subvenciones en los ltimos 3 aos? Existen contadores para sectores principales? Existe un control centralizado por ordenador? 1.5
DATOS RELEVANTES Nmero de transformadores? Nmero de motores < de 75 Kw? Nmero de motores > de 75 Kw? Regulacin velocidad en motores? Potencia Potencia Potencia
*: Los datos marcados con * son datos no imprescindibles de cumplimentacin voluntaria.
APROVISIONAMIENTOS DE ENERGA ENERGA ELCTRICA BT Tensin suministro (marcar lo que proceda) si Se conoce la curva de carga? Contrato con comercializador (consumidores elegibles) Consumo a Tarifa con un Distribuidor Tarifa aplicable Potencia Contratada Potencia Contratada (si hay ms de una) Modalidad Facturacin Potencia Facturacin Reactiva por contador Tipo discriminacin horaria Autoproduccin y/o cogeneracin si Se ha analizado la implantacin de un sistema? Hay alguno implantado? En su caso, indicar el tipo (motor, turbina, etc) Cantidad generada anualmente Consumida en la propia fbrica Vendida al exterior Kw/h % % no Kw Kw (Marcar en caso afirmativo) (Marcar en caso afirmativo) no MT
COMBUSTIBLES Tipo de combustible consumido si Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Describir el tipo de carbn Residuales Describir el tipo de materia residual no
ENERGAS RENOVABLES si Existen paneles solares trmicos? Existen paneles solares fotovoltaicos? no
CONSUMOS Y VENTAS DE ENERGA CONSUMO Y VENTA DE ENERGA ELCTRICA Comprada Kwh/ao
Autoproducida Vendida
Kwh/ao Kwh/ao
Consumida Consumo Total 3.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Consumo de Combustibles (excepto el destinado a producir energa elctrica) Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales Consumo total te/ao te/ao
m3/ao t/ao t/ao litros/ao t/ao t/ao
Consumo de Combustibles (solamente el destinado a producir energa elctrica) Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales Consumo total te/ao te/ao m3/ao t/ao t/ao litros/ao t/ao t/ao
Consumo de Combustibles total Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales Consumo total te/ao te/ao m3/ao t/ao t/ao litros/ao t/ao t/ao
COSTES DE ENERGA E INGRESOS POR VENTA DE ENERGA COSTE DE ENERGA ELCTRICA Coste EE comprada /kWh (sin IVA)
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Costes de Combustibles (excepto el destinado a producir energa elctrica y postcombustin) Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales Coste de Combustibles (solamente el destinado a producir energa elctrica) /te
Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales /te
Coste de Combustibles para postcombustin Gas NATURAL GLP Fuelleo Gasleo C CARBN Residuales /te
COSTE ENERGTICO TOTAL
Coste de la compra de energa elctrica Coste de la compra de combustibles Ingresos venta de energa elctrica COSTE TOTAL ENERGA
/ao /ao /ao /ao
DIAGRAMA (S) DE BLOQUES DEL PROCESO
PRINCIPALES OPERACIONES BSICAS Distribucin del consumo energtico
PRINCIPALES EQUIPOS DEL PROCESO: Caractersticas nominales
SERVICIOS AUXILIARES: Relacin Principales equipos: caractersticas
MEJORES PRCTICAS ENERGTICAS
TECNOLOGAS HORIZONTALES
RELACIN DE MEJORAS ENERGTICAS MS CONOCIDAS Y APLICADAS:
Empresas energticas en la Comunidad de Madrid
1. Empresas energticas
Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector energtico pueden agruparse en varias categoras: productores, transportistas, distribuidores y comercializadores. Esta clasificacin se aplica a empresas que trabajan en los sectores petrolfero, elctrico y gasstico. La relacin de estas empresas puede obtenerse actualizada en los registros de distribuidores, comercializadores y productores (en rgimen ordinario y especial), comercializadores de gas del Ministerio de Economa y puede accederse fcilmente a travs de la pgina web de dicho Ministerio, www.mineco.es, en la parte dedicada a la Secretara de Estado de Energa, Desarrollo Industrial y de la Pyme.
Legislacin energtica bsica
Un elemento indispensable en la gestin de la eficiencia energtica es el conocimiento actualizado de la legislacin energtica bsica. Las fuentes ms directas para este conocimiento son el Boletn Oficial del Estado (www.boe.es) y su correlato europeo el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html); para asuntos especficos de la Comunidad Autnoma de Madrid existe el Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/bocm). Adems hay varias empresas que ofrecen servicios de avisos sobre legislacin.
Otras fuentes para conocer la legislacin son las pginas web del Ministerio de Economa (www.mineco.es) y de la Comisin Nacional de la Energa (www.cne.es).
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico. Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de Abril, de medidas urgentes de liberalizacin e incremento de la competencia (Captulo IV y captulo VIII, artculo 10.1). Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificacin de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Ttulos I y II).
2.1.1 Legislacin Bsica
2.1.2 Mercado Elctrico
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de produccin de energa elctrica. Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de produccin de energa elctrica. Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de produccin de energa elctrica. Resolucin de 5 de abril de 2001, por la que se modifican las Reglas de funcionamiento del Mercado de Produccin de Energa Elctrica y prorroga la vigencia del contrato de adhesin a dichas reglas (modificacin de las Reglas establecidas en la Resolucin de 30 de junio de 1998). Resolucin de 30 de junio de 1998. Anexo II: aprueba el contrato de adhesin a las Reglas de funcionamiento del Mercado de Produccin de Energa Elctrica.
2.1.3 Transporte y Distribucin
Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Trnsitos de Energa Elctrica. Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica. Orden Ministerial de 12 de Abril de 1999, por la que se dictan la instrucciones tcnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Trnsitos de Energa Elctrica. Resolucin de 11 de Mayo de 2001, de la DGPEM, relativa a la recepcin y tratamiento, en el concentrador principal de medidas elctricas del operador del sistema de datos de medida agregados, relativos a consumidores cualificados con consumo inferior a 750 MWh al ao.
2.1.4 Tarifas Elctricas
Real Decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribucin de energa elctrica. Real Decreto 1483/2001, de 27 de Diciembre, por el que se establece la tarifa elctrica para 2002.
2.1.5 Rgimen Especial
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, sobre la promocin de la electricidad generada a partir de fuentes de energa renovables en el mercado interior de electricidad. Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre produccin de energa elctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energa renovables, residuos y cogeneracin.
Sector Petrleo. Gasleos y fuelleos
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban Medidas de Liberalizacin, Reforma Estructural e Incremento de la Competencia en el Sector de Hidrocarburos. Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificacin de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Ley de Acompaamiento a los Presupuestos Generales del Estado 2002.
2.2.1 Legislacin Bsica
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolferas. Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instruccin Tcnica Complementaria MI-IP02 Parques de Almacenamiento de Lquidos Petrolferos. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, y las Instrucciones Tcnicas Complementarias MI-IP03 aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04 aprobadas por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. Garanta de Suministro Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, por el que se regula la obligacin de mantener existencias mnimas de seguridad de productos petrolferos y se constituye la Corporacin de Reservas Estratgicas. Resolucin de 25 de abril de 1996, de la Direccin General de la Energa, por la que se aprueban los formularios oficiales mediante los cuales se remitir por los sujetos obligados la informacin necesaria a la Corporacin de Reservas Estratgicas de Productos petrolferos y a la propia Direccin General. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de Espaa y el Gobierno de la Repblica Francesa relativo a la imputacin recproca de existencias mnimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del petrleo y productos petrolferos, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2000. Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica Italiana relativo a la imputacin recproca de existencias mnimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del petrleo y productos petrolferos, hecho en Madrid el 10 de enero de 2001. Orden Ministerial, de 18 de diciembre de 2000, sobre almacenamiento de existencias mnimas de seguridad fuera del mbito territorial espaol. Orden ECO/79/2002, de 21 de enero de 2002, por la que se aprueban las cuotas para la Corporacin de Reservas Estratgicas de Productos Petrolferos correspondientes al ejercicio 2002, as como el modelo de declaracin para su adaptacin al euro.
2.2.2 Especificaciones de Productos
Real Decreto 1728/1999, de 12 de noviembre, por el que se fijan las Especificaciones de los Gasleos de Automocin y de las Gasolinas. Real Decreto 287/2001, de 16 de marzo, por el que se reduce el Contenido de Azufre de Determinados Combustibles Lquidos.
2.2.3 Distribucin Minorista
Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Distribucin al por Menor de Carburantes y Combustibles Petrolferos en Instalaciones de Venta al Pblico y se desarrolla la Disposicin Adicional Primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenacin del Sector Petrolero. Este Real Decreto est en vigor en lo que no se oponga a la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (Disposicin Transitoria Segunda). Resolucin de 17 de julio de 2000, de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, por la que se dispone la Informacin a remitir a la Direccin General de Poltica Energtica y Minas de acuerdo con el artculo 4 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificacin de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. Orden Ministerial de 3 de agosto de 2000, por la que se determina la Forma de Remisin de la Informacin sobre Precios de Productos Petrolferos. Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (artculo 74). Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, que desarrolla del artculo 7 del Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban Medidas de Liberalizacin, Reforma Estructural e Incremento de la Competencia en el Sector de Hidrocarburos.
2.2.4 Fiscalidad
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social. Ley de acompaamiento a los Presupuestos Generales del Estado 1999. Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Ley de acompaamiento a los Presupuestos Generales del Estado 2001. El artculo 7 de esta Ley modifica el artculo 54.2 de la Ley 38/1992.
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Ley de Acompaamiento a los Presupuestos Generales del Estado 2002.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 98/30/CE, de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural (DOCE, 21 de julio de 1998). Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que ordena las actividades de exploracin, transporte, distribucin y comercializacin de los hidrocarburos lquidos y gaseosos. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Artculo 108). Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalizacin. (Captulo III). Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalizacin, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificacin de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Ttulo I, Captulo II y artculo 34). Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema econmico integrado del sector de gas natural. Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la retribucin de las actividades reguladas del sector gasista. Orden ECO/1026/2002, de 10 de abril, por la que se modifica la Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la retribucin de las actividades reguladas del sector gasista. Orden ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalizacin y alquiler de contadores. Anexos I y II. Orden ECO/303/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen los peajes y cnones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Anexo. Orden ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalizacin y alquiler de contadores.
Orden ECO/303/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen los peajes y cnones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Orden ECO/1027/2002, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden ECO/302/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalizacin y alquiler de contadores. Orden ECO/1028/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden ECO/303/2002, de 15 de febrero, por la que se establecen los peajes y cnones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles. Aprobado por Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre. (B.O.E. 21/11/73 modificado por B.O.E. 20/2/84). Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles. Aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada por las Ordenes de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 11 de junio de 1998, con sus instrucciones tcnicas complementarias. Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domsticos, colectivos o comerciales. Aprobado por Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre (B.O.E. 24/11/93) con sus instrucciones tcnicas complementarias. Normas Bsicas de Instalaciones de Gas en edificios habitados. Orden de 29 de marzo de 1974 y Decreto 24 de abril de 1975. Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios. Aprobado por Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio (B.O.E. 5/8/98) con sus instrucciones tcnicas complementarias. Instruccin sobre documentacin y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. 9/1/86). Instruccin sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras. Orden de 17 de diciembre de 1985 (B.O.E. 9/1/86). Reglamento de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Aprobado por Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo (B.O.E. 25/5/88). Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre, por el que se adopta la Directiva del Consejo de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas (90/396/CEE). Directiva 93/68/CEE del consejo de 22 de julio de 1993, por la que se modifican, entre otras las Directivas siguientes: 89/392/CEE - Mquinas.
90/396/CEE- Aparatos de gas. 92/42/CEE- Calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles lquidos y gaseosos.
Orden Ministerial, de 30 de octubre de 1970, por la que se aprueba el Reglamento sobre Centros de Almacenamiento y Distribucin de Gases Licuados del Petrleo. Orden Ministerial, de 14 de septiembre de 1982, por la que se establecen las Especificaciones de los Gases Butano y Propano Comerciales. Orden Ministerial, de 11 de diciembre de 1984, por la que se modifica la de 14 de septiembre de 1982 y se establecen Nuevas Especificaciones para el Propano Comercial. Orden Ministerial, de 17 de diciembre de 1985, por la que se establece la Instruccin sobre Documentacin y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Orden ministerial, de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del Petrleo en Depsitos Fijos. Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Distribucin de Gases Licuados del Petrleo. Este Real Decreto est en vigor en lo que no se oponga a la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (Disposicin Transitoria Segunda). Orden Ministerial, de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los Costes de Comercializacin del Sistema de Determinacin Automtica de Precios Mximos de Venta, Antes de Impuestos, de los Gases Licuados del Petrleo, y se liberalizan determinados Suministros. Orden Ministerial, de 6 de octubre de 2000, por la que se establece el Sistema de Determinacin Automtica de Precios Mximos de Venta, antes de Impuestos, de los Gases Licuados del Petrleo en su modalidad de Envasado. Instalaciones Petrolferas.
A continuacin se han reunido varias disposiciones publicadas simultneamente al proceso de edicin del Manual: Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensin de consumidores y centrales de produccin en Rgimen Especial.
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de gas natural. Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones bsicas de los contratos de adquisicin de energa y de acceso a las redes en baja tensin. Real Decreto 1436/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa elctrica para 2003. Resolucin de 30 de diciembre de 2002, de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el mtodo de clculo a efectos de liquidacin de energa aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo. Resolucin de 30 de diciembre de 2002, de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, por la que se aprueba el procedimiento transitorio de clculo para la aplicacin de la tarifa de acceso vigente, a partir de los datos de medida suministrados por los equipos existentes para los puntos de medida tipo 4. Resolucin de 30 de diciembre de 2002, de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, por la que se establece el procedimiento de estimacin de medida aplicable a los cambios de suministrador.
Ejemplos de resultados de auditoras
Se presentan resumidamente los resultados de las auditoras energticas en tres factoras distintas. Los clculos econmicos de estos ejemplos corresponden a las circunstancias de costes energticos y tarifas vigentes cuando se hicieron las auditoras. Se pretende con los ejemplos mostrar el procedimiento. Los clculos econmicos deben actualizarse de acuerdo a las circunstancias en cada momento.
EMPRESA: EJEMPLO 1 DATOS DE LA EMPRESA Datos de identificacin
NOMBRE: ACTIVIDAD: NMERO EMPLEADOS: FACTURACIN Ejemplo 1 Industria Lctea 75 20.000.000
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA La factora se dedica a la produccin de leche UHT, queso de pasta dura, queso fresco, leche pasterizada, leche en polvo, suero en polvo, queso en polvo, mantequilla y helados en las siguientes cantidades: 40 millones de litros de leche UHT, 1.272 t de queso de pasta dura, 801 t de queso fresco, 372 t de leche en polvo, 1.810 t de suero en polvo, 62 t de queso en polvo, 2.500 t de mantequilla y 2,5 millones de litros en helados. Para conseguir los niveles de produccin, las materias primas utilizadas son las siguientes: 62,4 millones de litros de leche fresca de vaca, 3,6 millones de litros de leche fresca de oveja, 3,9 millones de litros de leche fresca de cabra, 10,5 millones de litros de suero lquido, 3,5 millones de litros de de nata lquida, 220 t de azcar y 0,045 millones de litros de grasa vegetal.
PROCESO PRODUCTIVO Descripcin La factora trabaja de lunes a viernes durante 24 horas al da y los sbados de 00:00 a 07:00 horas, durante todos los meses del ao. Existen cinco lneas de produccin (vase diagrama de flujo de proceso): Leche UHT (Entera, Desnatada y Semidesnatada)
La leche cruda se enfra y se almacena en tanques isotrmicos.
Del tanque de almacenamiento isotrmico un caudal de leche entera se dirige a la zona de uperizacin. Otro caudal de leche entera procedente del tanque de almacenamiento isotrmico se pasa a la desnatadora, donde la leche cruda se desnata o semidesnata en una centrifugadora, recogindose una fraccin de nata por la parte superior de la centrifugadora y por la parte inferior se recoge una fraccin de leche desnatada o semidesnatada. Los caudales de leche entera, semidesnatada o desnatada se uperizan en unos uperizadores mediante tratamiento directo con vapor (150C) y despus se pasan a unos homogeneizadores en donde parte del agua y de la grasa contenida en la leche se eliminan, para obtener la leche uperizada. Se envasa la leche uperizada en tetrabrik y se llevan los envases a la zona de expedicin y venta. Mantequilla
La nata procedente de la desnatadora se lleva a la mquina procesadora de mantequilla que mediante una operacin de eliminacin de agua y concentracin de grasa, produce la mantequilla. La mantequilla se lleva para su almacenamiento a cmaras frigorficas para posteriormente ser llevada para su expedicin y venta. Helados
Un caudal de leche entera procedente del tanque de almacenamiento isotermo se lleva a las dosificadoras donde la leche entera es mezclada con aromatizantes y saborizantes. La mezcla de leche con los ingredientes se pasteuriza con vapor a 104C. Una vez obtenido el producto pasteurizado, se lleva a la zona de congelacin rpida (freezer) donde se congela hasta temperatura de 35C. El producto congelado se empaqueta y se almacena en equipos frigorficos hasta 30C para su posterior expedicin y venta. Quesos
La leche entera almacenada en tanque isotermo se pasteuriza con vapor. La leche pasteurizada se coagula en equipos adecuados. El cogulo obtenido se desuera. Se llenan los moldes con el cogulo desuerado, salndose ste posteriormente. Se lleva el molde con el cogulo a la cmara donde se forma el queso. Una vez formado ste, se retira el queso del molde y se almacena en la cmara para su posterior expedicin y venta.
El suero de quesera procedente del desuerado se concentra en equipos adecuados mediante la accin de vapor. El suero concentrado es cristalizado y posteriormente secado en una torre de secado por accin de aire calentado con vapor. El suero en polvo as obtenido, se enfra para el posterior almacenamiento, expedicin y venta. Diagrama de flujo de proceso En la pgina siguiente se observa el diagrama de proceso.
CONSUMOS ENERGTICOS Consumo de combustible La empresa 1 consuma fuel oil n 1, en generadores de vapor para proceso (90%) y para el tnel de secado (10%). El consumo de combustible durante el periodo de 10 meses previos a la auditora, ha sido de 2.083.120 kg/perodo (1.999,8 tep) y ha supuesto un costo de 292.258 . La fbrica cambi el fuel oil por gas natural proporcionado por el distribuidor segn tarifa industrial general. El consumo de dicho combustible en diciembre fue de 1.747.397 te PCS (Poder Calorfico Sup.) con un costo de 24.454 . Energa elctrica El suministro elctrico lo proporciona la distribuidora segn las caractersticas siguientes considerando el periodo enero - marzo (1997). TARIFA: 2.2 1.500 kW Tipo 3 2
POTENCIA CONTRATADA: DISCRIMINACIN HORARIA: MODO DE FACTURACIN: El recibo tipo medio es:
Tp: TRMINO POTENCIA 1.549 kW x 3,876 /kW x 1 mes= Te: TRMINO ENERGA 641.382 kWh/mes x 0,05073 /kWh=
600,50 /mes 36.581,93 /mes 1.703,46 /mes 20,19 /mes 40.377,08 /mes
DH: DISCRIMINACIN HORARIA 8.873 kWh/mes x 0,05703 /kWh= 50,63 /mes Kr: REACTIVA 4,00 x 42.583,24= Alq : ALQUILER MEDIDORES TOTAL
El consumo anual medio es de 7.696.582 kWh (con un costo aproximado de 484.525,04 /ao). El precio del kWh por suministro es de 6,29 c /kWh.
MEJORAS ENERGTICAS I. INSTALACIN DE UNA CENTRAL DE TRIGENERACIN Situacin actual La fbrica 1. consume gas natural para obtener vapor utilizado en las distintas lneas de produccin. Adems, por el tipo y lneas de produccin se necesita fro industrial proporcionado por un refrigerante (amonaco) utilizando motores elctricos para compresores que tienen un gran consumo de energa elctrica, dando lugar a costes elevados. Descripcin de la mejora Se propone la instalacin de una planta de trigeneracin formada por cuatro motores alimentados con gas natural con una potencia de 3 MW cada uno (12 MW), dos mquinas de absorcin NH3/agua e instalaciones complementarias para proporcionar energa trmica (vapor), energa frigorfica y energa elctrica necesarias para proceso, as como energa elctrica para venta. La inversin necesaria para la instalacin de cuatro motores de 3 MW, dos mquinas de absorcin y la obra necesaria para hacer operativa la planta, incluyendo servicios de ingeniera y puesta a punto, asciende a 7,79 millones de euros. Situacin futura Con la instalacin de un sistema de trigeneracin se produce un aumento del consumo de combustible (gas natural) y un gran ahorro econmico, derivado del autoconsumo de energa elctrica y de la venta de excedentes a la red de distribucin de energa elctrica. El ahorro econmico considerando nicamente los costes energticos es de 2.737.242 . El periodo de recuperacin sin tener en cuenta el coste del dinero es de 34 meses. El ahorro energtico equivalente, considerando que la energa elctrica neta producida es 67,6 GWh/ao y que el consumo neto de gas natural es de 183,7 GWh/ao, tenemos: Energa primaria equivalente Consumo neto de gas natural = 67.600.000 kWh x 2,47 te kWh = 166.972.000 te. = 183.700.000 kWh x 0,86 te/kWh = 158.000.000 te. = =
Por lo tanto, el ahorro total de energa primaria es de 899 tep/ao.
II. OPTIMIZACIN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN HORAS DE PRODUCCIN Situacin actual Analizado el servicio de alumbrado en distintas dependencias de las naves de produccin, se observan luminarias con rejilla difusa y con dos tubos fluorescentes de 65 W. En total hay alrededor de 500 tubos fluorescentes de 65 W, funcionado de forma continua durante 6.700 horas al ao. Descripcin de la mejora Se recomienda sustituir los tubos fluorescentes de 65 W por tubos fluorescentes de 58 W ya que estos tubos consumen menos energa elctrica y dan un flujo luminoso similar. La inversin necesaria para la compra e instalacin de los 500 tubos ser aproximadamente de 4.507 . Situacin futura Con la sustitucin se consigue un ahorro energtico de un 10,8% con respecto a la situacin actual. El ahorro energtico ser: 500 x (65 - 58) W x 6.700 h = 23.450 kWh = 2 tep/ao. El ahorro econmico es de 1.475 . (considerando un precio medio de 6,43 /kWh). El periodo de la recuperacin sin tener en cuenta el coste del dinero es de 37 meses.
III. INSTALACIN DE BALASTOS ELECTRNICOS CON REGULACIN DE POTENCIA EN TUBOS FLUORESCENTES Situacin actual Durante la visita a la fbrica se observ en las naves de produccin una falta absoluta de aporte de luz natural debido a que las condiciones del proceso de fabricacin exigen la ausencia completa de luz natural, lo que implica mantener el sistema de alumbrado interior en naves de produccin (tubos fluorescentes) permanentemente encendido independientemente de si hay presencia o no de personal. Descripcin de la mejora Se recomienda la instalacin de balastos electrnicos de regulacin de potencia en pantallas . Cada pantalla dispone de dos tubos fluorescentes, para que la luminaria trabaje con una potencia al 100% durante las horas diarias que necesite el personal y al 20% el resto del tiempo que no se requiera un gran nivel de flujo luminoso. Se aplicar esta mejora a 235 pantallas. La inversin requerida para el conjunto de los 235 balastos con instalacin incluida asciende a 18.030 . Situacin futura Con la mejora propuesta, se obtienen los siguientes datos. El ahorro energtico es de 113.877 kWh. El ahorro econmico es 7.145 . El periodo de recuperacin sin tener en cuenta el coste del dinero es de 30 meses.
IV. INSTALACIN DE REGULADORES DE BIPOTENCIA EN LMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO Situacin actual Durante el recorrido de diversas dependencias de la factora, se observ la presencia de lmparas de vapor de mercurio (VM) en zonas que no requieren grandes niveles de iluminacin, especialmente en los momentos en que no hay operarios. En total hay 40 lmparas de VM de 400 W de potencia.
Descripcin de la mejora Se propone la instalacin de reguladores de bipotencia en cada luminaria de VM para conseguir que trabaje con una potencia del 100% durante las horas diarias que necesita el personal y del 40% el resto del tiempo que no se requiera un gran nivel de flujo luminoso. El coste de los equipos y de la instalacin ascender a 8.74 0 . Situacin futura Con la instalacin de los reguladores, el ahorro energtico es de 51.456 kWh. El ahorro econmico es de 3.228 . El periodo de recuperacin sin tener en cuenta el coste del dinero es de 32 meses.
EMPRESA: EJEMPLO 2 DATOS DE LA EMPRESA Datos de identificacin
NOMBRE: ACTIVIDAD: NMERO EMPLEADOS: FACTURACIN Ejemplo 2 Matadero de ovino, porcino y vacuno 72 13.000.000
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA La empresa ejemplo 2 se dedica a la actividad de matadero de vacuno, ovino y porcino. En el proceso del matadero, se obtienen algunos subproductos a partir del ganado y tambin se producen grasas a partir de residuos. El rgimen de trabajo es de lunes a viernes de 7h a 15h, aunque las cmaras de refrigeracin y conservacin funcionan de forma continua. MATERIAS PRIMAS Ganado (t/ao): Vacuno 16.000, porcino 6.000 y ovino 5.000. PRODUCTOS PRINCIPALES Canales (t/ao): Vacuno 8.000, porcino 2.000 y ovino 2.000. El 60% de los restos obtenidos (9.000 t) se dedica a la produccin de grasas, el 30% (4,5 t) es vertido y el resto son otros subproductos, como patas o callos.
PROCESO PRODUCTIVO Las actividades principales son el sacrificio de animales del sector vacuno, ovino y porcino con formacin de canales y actividades complementarias: produccin de grasa a partir de residuos orgnicos y la obtencin de otros subproductos. Procesos que se llevan a cabo con el ganado vacuno y ovino.
El proceso correspondiente al ganado porcino presenta algunas diferencias frente al anterior y se representa a continuacin.
Anestesia del animal
Colgado de cinta
Procesos que se llevan a cabo con el ganado vacuno y ovino.
Eliminacin de lana
Animal en capilla
Estimulacin elctrica Desangrado Eliminacin de partes Evisceracin Canales Inspeccin sanitaria
E. ELCTRICA VAPOR
Vertido Vertido
Descuartizado Subproducto
Subproducto Desangrado Digestin Expedicin Almacenamiento
Refrigeracin Expedicin
Escaldado Conservacin Expedicin
CONSUMOS ENERGTICOS Las fuentes de energa utilizadas son el gas natural y la energa elctrica. Energa Elctrica
La energa elctrica se emplea para el funcionamiento de los grupos de fro de las cmaras frigorficas. Tambin se emplean en diferentes motores, aire comprimido y alumbrado de la instalacin. El consumo de energa elctrica en el periodo comprendido de diciembre a octubre, es de 1.781.230 kWh. La facturacin de energa elctrica en este periodo es de 101.369 . Gas Natural
El gas natural se emplea en dos generadores de vapor con una capacidad de produccin de 3.000 kg/h y 4.000 kg/h. El vapor procedente del generador de vapor de capacidad mxima de 3.000 kg/h se utiliza en el proceso de digestin de grasas (a 130C). El vapor procedente del generador de vapor de capacidad mxima de 4.000 kg/h se utiliza en el proceso de escaldado de patas (agua caliente a 65C) y produccin de agua caliente, a 60C, para limpieza de matadero. El consumo del periodo comprendido desde enero hasta octubre es de 524.873 te/mes. El precio medio resultante en este periodo es de 1,72 c/te. Actualmente y estimando el precio medio actual de 3,43 c/te, el coste econmico anual asciende a 121.869,62 .
APROVISIONAMIENTO DE ENERGA ENERGA ELCTRICA Antecedentes La empresa ha facilitado los recibos correspondientes al suministro elctrico del periodo comprendido entre diciembre 99 y septiembre 00 y a partir de ellos se determinarn una serie de aspectos que se detallan a continuacin.
Datos de suministro Durante el periodo comprendido entre diciembre y julio, la facturacin se realiza con arreglo a los siguientes datos:
Tarifa Discriminacin horaria Modo de facturacin Potencia contratada Potencia maximtrica Potencia facturada Consumo de energa activa Descuento segn contrato Complemento de reactiva Complemento medio de discriminacin horaria 2.2 3 (contador de triple tarifa) 2 (con un maxmetro) 450 kW 2.580 kW 3.039 kW 1.202.160 kWh -18% -4% -370,3 kWh
COMBUSTIBLES El distribuidor suministra el combustible, gas natural, a una presin manomtrica de 0,915 kg/cm2 y densidad 0,8570 kg/Nm3, 1,8 por ciento de N2 y 1,33 por ciento de CO2 y con un poder calorfico de 10,483 te/Nm3. El consumo va destinado principalmente a la produccin de vapor.
CONTABILIDAD ENERGTICA Los sistemas de contabilidad energtica permiten conocer y controlar los consumos de energa, por lo que son un paso fundamental a la hora de establecer un programa de ahorro energtico. En la empresa estudiada no se cuenta con un sistema de contabilidad energtica, pero s se dispone de los datos correspondientes a la facturacin de energa elctrica y de gas natural. Un sistema de contabilidad sera de gran utilidad, ya que permitira la obtencin de indicadores para poder asignar los costes energticos correspondientes a cada proceso o producto. A modo de ejemplo, se puede contabilizar el consumo de tep en equipos. Al considerar de forma conjunta el gas natural y la energa elctrica, el consumo total en la planta es de 802,2 tep, siendo 629 tep correspondientes al gas natural y 173,2 tep correspondientes a energa elctrica.
El desglose aproximado de la energa segn las zonas de consumo es el siguiente:
Digestin de grasas Escaldado Cmaras frigorficas Limpieza matadero Motores Calefaccin Alumbrado
49,2% 7,6% 17,2% 17,8 % 3,9% 3,9% 0,4 %
MEJORAS ENERGTICAS I. COGENERACIN La mejora que se plantea es en realidad autogeneracin, ya que no se pretende vender a la red, sino cubrir las necesidades trmicas y generar con ello una parte de la electricidad consumida en la planta. Los consumos trmicos representan una gran parte del consumo energtico total. Por tanto, la situacin es idnea para cogenerar electricidad y calor, obtenindose un mejor rendimiento que si se generaran separadamente. Adems, esto supone un importante ahorro econmico en el recibo elctrico. Se plantea la instalacin de un grupo generador basado en un motor de gas. Se propone la creacin de una planta de cogeneracin, que consta de los siguientes elementos: Grupo generador Instalacin elctrica Caldera de recuperacin de gases de escape Intercambiadores e interconexin del sistema hidrulico Se instalar un motor de gas con el que se generarn una parte del consumo elctrico y otra del consumo trmico. Se consideran unos consumos de gas del motor de cogeneracin de 3.338.137 te, con lo que se generan un 53% de energa trmica y un 34% de energa elctrica.
Generacin separada de calor y electricidad en plantas de condensacin y calderas
Diesel o Gas natural 159
Planta de condensacin el=36%
Caldera de recuperacin th=90% 6 54
Prdidas 72
Cogeneracin de calor y electricidad
Diesel o Gas natural 100
Planta de Cogeneracin el=35% th=55%
Electricidad Calor utilizable
10 Prdidas 13
Segn la figura, y desde un punto de vista global, los ahorros conseguidos son el 53% de energa trmica que se obtiene en la cogeneracin. Por tanto, los ahorros son: Ahorro energtico: El ahorro energtico se obtiene al cogenerar energa trmica y elctrica. Con un rendimiento del 34% para la generacin elctrica, se consigue una aportacin extra de energa trmica del 53%, con un rendimiento global del 88%. Puesto que la energa elctrica se utiliza en la planta, sea cogenerada o de la red, se consigue un ahorro energtico que corresponde a la energa trmica que se obtiene de la cogeneracin, que resulta ser: 3.338.137 te x 0,53 = 1.769.213 te = 176,9 tep/ ao
155.463 /ao 62.629 /ao 15.984 /ao 181.996 /ao
Factura elctrica anual: Factura Trmica (2,36c /te): Factura Mantenimiento (3,77 /te): Total
Balance con cogeneracin
Factura Gas : Mantenimiento instalacin y auxiliares: Seguro lucro Cesante y Maquinaria: Potencia contratada necesaria: Factura E. Elct. Importada H. Valle: Factura E. Elct. no absorbida: Factura E. Trm. no absorbida: Total 78.531 /ao 13.173 /ao 4.286 /ao 11.510 /ao 23.101 /ao 16.402 /ao 13.683 /ao 160.685 /ao
Segn estos clculos, el ahorro anual estimado es de 57.407 /ao.
Teniendo en cuenta todos los factores, la inversin necesaria es de 273.160 . El periodo de amortizacin simple de la inversin resultante es de 4,76 aos.
EMPRESA: EJEMPLO 3 DATOS DE LA EMPRESA Datos de identificacin
NOMBRE: ACTIVIDAD: Ejemplo 3 Produccin de textiles 86
NMERO EMPLEADOS: FACTURACIN
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA La empresa ejemplo 3 se dedica a la produccin de textiles destinados a componentes del automvil y al consumo domstico en general. El proceso est optimizado energticamente, tanto en su vertiente de consumo trmico como elctrico. Parte del consumo de gas natural se destina a la preparacin de agua caliente sanitaria para que el personal se duche en los cambios de turno, pues en el proceso se manejan distintas fibras que es necesario eliminar. Se plantea como mejora la instalacin de un sistema de paneles solares trmicos para producir agua caliente sanitaria que cubra parte de la demanda. Como sistema de calentamiento auxiliar se considera una caldera de gas natural. Se hace un balance energtico de la instalacin para la radiacin solar en cada mes, se estima la inversin necesaria y se determina la rentabilidad.
ESTUDIO DE INSTALACIN DE ENERGA SOLAR TRMICA Se estudia una instalacin formada por 10 paneles solares y una acumulacin de agua caliente de 1.500 litros. Las caractersticas de dicha instalacin son las siguientes:
Datos de la instalacin solar
Factor de eficiencia del colector Coeficiente global de prdidas (W/m2 C) rea til del panel (m2) Inclinacin de paneles () Desviacin de paneles respecto al sur () Nmero de colectores Superficie total captacin (m2) Ubicacin de los colectores Depsito de acumulacin para ACS (I) 0,71 4,40 2,17 50 0 10 21,7 suelo 1.500
consumo RADIACIN SOLAR acumulador
colector intercambiador
agua fra red
Una vez calculados los consumos y realizados los balances energticos en cada mes del ao los resultados son los siguientes:
MES OCUPACIN (%) CONSUMO(M3) DEMANDA ENERGTICA (kWh) APORTE SOLAR (kWh) SUSTITUCIN (%)
46,5 42,0 46,5 45,0 46,5 45,0 46,5 46,5 45,0 46,5 45,0 46,5 547,5
1.891,52 1.649,89 1.761,81 1.642,22 1.632,11 1.516,70 1.502,40 1.567,26 1.579,46 2.696,96 1.704,98 1.826,66 19.971,97
677,82 925,19 1.161,31 1.302,22 1.325,27 1.369,61 1.502,40 1.567,26 1.416,81 1.211,79 835,91 620,08 13.915,66
35,83 56,08 65,92 79,30 81,20 90,30 100,00 100,00 89,70 71,41 49,03 33,95 69,67
Sustitucin Energtica para Agua Caliente Sanitaria
En los meses de verano se cubre prcticamente la demanda con los paneles solares mientras que en el resto de los meses se necesitar el apoyo de la caldera de gas natural para satisfacer las necesidades de agua caliente. Se realiza el presupuesto: Presupuesto orientativo para la instalacin de ACS
UNIDADES DESCRIPCIN PRECIO EUROS
Colector Solar Plano de 2,17 m de superficie de captacin til Depsito de acumulacin de 1.500 l. vertical de acero galvanizado con revestimiento interior vitrificado, calorifugado con nodos de proteccin incluidos Intercambiador de calor Bomba de circulacin con regulacin para tres velocidades Sistema de control: centralita diferencial con display digital y salida para electro sondas
4.335,00 1.700,00 351,54 380,84 659,14 600,00 849,56 249,01 3.573,99 12.699,07
Estructura soporte de colectores Tubera, aislamiento, valvulera, sistema de purga, expansin y accesorios Material elctrico Montaje, transporte y puesta en marcha
DESCRIPCIN VALOR ESTIMADO (EUROS)
Coste de la inverisn Subvencin estimada Coste con subvencin
12.699,07 4.564,60 8.134,47
BENEFICIO NETO SIN SUBVENCIN (EUROS)
-11.566,76 -10.396,79 -9.187,90 -7.938,84 -6.648,27 -5.314,85 -3.937,17 -2.513,78 -1.043,19 476,15 2.045,83 3.667,49 5.342,83 7.073,62
-7.002,17 -5.832,19 -4.6223,31 -3.374,24 -2.083,68 -750,25 627,43 2.050,82 3.521,41 5.040,74 6.610,42 8.232,08 9.907,43 11.638,21
El beneficio neto se calcula aplicando la siguiente frmula: Ahorro-Costes de mantenimiento-Costes de la instalacin.
Coste de la instalacin solar () Ahorro anual por aporte solar () Subvencin mxima estimada () Vida til de la instalacin (aos) Plazo de amortizacin sin subvencin (aos) Plazo de amortizacin con subvencin (aos) 12.699,07 1.252,30 4.564,60 25 9 6
La instalacin se conseguira amortizar en un plazo de entre 6 y 9 aos, dependiendo de la subvencin obtenida y se obtendra una ahorro de 1.252 /ao.
DIRECCIONES WEB RECOMENDADAS Las siguientes direcciones en Internet ofrecen informacin sobre temas relacionados con la energa (mercado, recursos, legislacin, tablas de datos, estadsticas, informes, etc).
http://www.madrid.org/economia/index.htm http://www.camaramadrid.es
Consejera de Economa e Innovacin Tecnolgica de la Comunidad de Madrid Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html Direccin General de la Energa y Transporte de la Comunidad Europea http://www.mineco.es http://www.mcyt.es http://www.mma.es http://www.idae.es Ministerio de Economa Ministerio de Ciencia y Tecnologa Ministerio de Medio Ambiente IDAE, Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa
http://medioambiente.madrid.org/jsps/portada.jsp Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid http:/www.cne.es http://www.boe.es http://www.madrid.org/bocm http://www.ciemat.es Comisin Nacional de la Energa BOE, Boletn Oficial del Estado BOCM, Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid CIEMAT, Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas COMEL, Compaa Operadora del Mercado Espaol de Electricidad DOE, Departamento de Energa. Gobierno de los Estados Unidos Electric Power Research Institute Foro de la Industria Nuclear Espaola Gua de la Energa ICT, Instituto Cataln de Tecnologa IEA, Agencia Internacional de la Energa International Energy Annual
http://www.mercaelectrico.comel.es http://www.energy.gov http://www.epri.com http://www.foronuclear.org http://www.energuia.com http://www.ictnet.es http://www.iea.org http://www.eia.doe.gov/emeu/iea
http://www.oipea.rutgers.edu http://www.ree.es http://www.unesa.es http://www.enerclub.es
Office of Industrial Productivity and Energy Assessment REE, Red Elctrica de Espaa UNESA, Asociacin Espaola de la Industria Elctrica Club Espaol de la Energa
Anemmetro Aparato para la medida de la velocidad de un gas. Caudalmetro Aparato para la medida de caudales. DCS Sistema de Control Distribuido. Diagrama P&I Diagrama de tuberas e instrumentos. ERM Estacin de regulacin y medida. Luxmetro Aparato que mide la intensidad de la luz. Opacmetro Aparato para medir el nivel de opacidad de los humos. PCS Poder Calorfico Superior. Pirmetro Aparato para la medida de temperaturas elevadas. PLC Calculador Lgico Programable. Sistema informtico de control. PTZ Presin, Temperatura y Factor de Compresibilidad. SCADA Supervisory Control and Data Adquisition. tep Tonelada equivalente de petrleo = 107 kcal = 11,628 MWh. Tester o multmetros Aparatos para medir magnitudes elctricas.
AEDIE Asociacin Espaola para la Investigacin y Diagnosis de la Energa. API Instituto Americano del Petrleo. ASME Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos. ASTM Sociedad Americana para Ensayos y Materiales. BOCM Boletn Oficial de la Comunidad deMadrid. BOE Boletn Oficial del Estado. CM Comunidad de Madrid. CEIM Confederacin Empresarial de Madrid-CEOE. CEN Comit Europeo para la Normalizacin. CENELEC Comit Europeo de Normalizacin Electrotcnica. CNAE Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas. CNE Comisin Nacional de la Energa. DIN Instituto Alemn para la Normalizacin. DOE Diario Oficial de las Comunidades Europeas. EPA Agencia para la Proteccin del Medio Ambiente de Estados Unidos IDAE Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa. IMADE Instituto Madrileo de Desarrollo.
ISO Organizacin Internacional de Normalizacin. UNE Norma Espaola. VDE Asociacin Alemana de Ingenieros Elctricos, Electrnicos e Informticos.
Documents Similar To Manual%20de%20auditor%C3%ADas%20energ%C3%A9ticas.pdf
Salida de Campo- Mec de Roca
AnnieMadeleyne
Precentacion Energía Geotérmica

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto