Source: http://www.elektrospolek.cz/diskuse/news.php?item.68.7
Timestamp: 2018-06-19 00:56:05+00:00

Document:
: VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. ze dne 15. března 2010 o stanovení VTZ
VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. ze dne 15. března 2010 o stanovení VTZ
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazeni do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písmo a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona Č. 124/2000 Sb. a zákona Č. 253/2005 Sb.:
a)	stanoví vyhrazená elektrická technická zařízeníl) (dále jen "zařízení"), jejich zařazeni do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,
b)	se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2l,
c)	byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování infonnací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.
a)	pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
b)	určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. I k této vyhlášce.
a)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 15111969 Sb., kterou se určuji vyhrazená technická zařízenÍ.
b)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
c)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Č. 20/] 979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
1) § 6b zákona C. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon Č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.
d)	Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí Č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřaduč. 20/1979 Sb., kterou se určují výhrazená elektrická zařízeni a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpeč-nosti, ve znění vyhlášky Č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády Č. 352/2000 Sb.
JUDr. Šimerka
Příloha č.1 k vyhlášce č ... ./2010 Sb.
Příloha Č. 2 k vyhlášce č ... ./2010 Sb.
1. Právnické osoby a podnikající ~zické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění 3) vydaného organizací státního odborného dozoru.
2. Žádost k vydání oprávněni podle bodu l, kromě náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu, obsahuje:
Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu
Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu
Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného
Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného
Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X
Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízeni podle A nebo B, anebo pro oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B
b)	podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje, nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.
3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu5l.
4. Zahájení montáže zařízení třídy 1. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.
5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanovisk(6) organizace státního odborného dozoru.
a)	určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,
b)	data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,
c)	jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,
3) § 6a odst. 1 písmo c) zákona č. 174/1 968 Sb., ve znění pozdějších předpisu. §
4) 349 odst. I zákoníku práce.
5) Vyhláška Č. 50/1 978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Č. 98/1982 Sb.
Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
6) § 6a odst. I písmo a) zákona Č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisu.
d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod, další
e) údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,
7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu 7).
7) Například zákon Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisll, nařízení vlády Č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády Č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády Č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízení vlády Č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízeni.
Zdroj: SEJM
Příspěvek zaslal webmaster on 25. 02. 2010 - 15:18:13 | Číst/Poslat komentář: 0 |
jedinečný: 3
celkem: 44435
jedinečný: 20116
celkem: 68167
jedinečný: 32613

References: § 7
 zákona č. 174
 zákona Č. 124
 zákona Č. 253
 § 6
 § 37
 § 6
 zákona č. 174
 §
4
 § 6
 zákona Č. 174