Source: http://slideplayer.org/slide/2774774/
Timestamp: 2018-02-23 02:55:52+00:00

Document:
NIN-Arbeitsblätter Arbeitsheft zur Technischen Norm NIN ppt herunterladen
NIN-Arbeitsblätter Arbeitsheft zur Technischen Norm NIN 2010
Veröffentlicht von:Gomeric Lauser Geändert vor über 3 Jahren
Präsentation zum Thema: "NIN-Arbeitsblätter Arbeitsheft zur Technischen Norm NIN 2010"— Präsentation transkript:
1 NIN-Arbeitsblätter Arbeitsheft zur Technischen Norm NIN 2010
CD zur Lehrerausgabe Auflage 14 Paul-Emile Müller 18	Schutz-Potenzialausgleich 19	Zusätzlicher Schutz-Potenzialausgleich 20	Schutz durch Hindernisse oder Abstand 21	Schutzisolierung 22	Schutztrennung 23	Kleinspannung 0	Vorwort, Hinweise, Steuerung, Inhalt 24	Fehlerstromschutzeinrichtung 1	Allgemeines 25	Betriebsmittel 2	Begriffsbestimmungen 26	Leitungen 3	Äussere Einflüsse 27	Überstromschutz für Leitungen 4	Installationsbewilligung 28	Schaltgerätekombinationen 5	Ausführen von Installationsarbeiten 29	Verbindungsstellen 6	Brandgefahr 30	Steckvorrichtungen 7	Wärmeapparate 31	Schalter 8	Schmelzsicherungen 32	Trennen und Schalten 9	Leitungsschutzschalter 33	Leuchten 10	Motorschutzschalter 34	Motoren 11	Personenschutz 35	Trafo, Drosseln, Widerstände 12	Schutzmassnahmen 36	Kondensatoren 13	Basisschutz 37	Stromversorgung für Sicherheitszwecke 14	System TN 38	Schutz gegen Überspannung 15	System TN-C-S 39	Erstprüfung und Schlusskontrolle 16	Schutzleiter 40	Zusatzbestimmungen 17	Erder 41	Stichwortverzeichnis
2 Bewilligungspflicht 4.1 a
4 Installationsbewilligung Bewilligungspflicht 4.1 a Bewilligungspflicht NIV Art. 6 Wer braucht eine Installationsbewilligung? Wer Installationen erstellt, ändert oder in Stand stellt. Wer elektrische Erzeugnisse an elektrische Installationen fest anschliesst oder unterbricht, ändert oder in Stand stellt.   Fachkundigkeit NIV Art. 7 - NIV Art. 8 Wenn Personen fachkundig sind und Gewähr bieten, dass sie die NIV-Bestimmungen einhalten, erhalten sie eine allgemeine Installationsbewilligung. Sie sind damit berechtigt in eigener Verantwortung Installationen auszuführen.
3 Aus- und Weiterbildung 4.1 b
4 Installationsbewilligung Aus- und Weiterbildung 4.1 b Erlangung der Fachkundigkeit Übersicht: VSEI Ausbildungskonzept
4     Erlangung der Fachkundigkeit Fachkundigkeit 4.1 b
4 Installationsbewilligung Erlangung der Fachkundigkeit NIV Art. 7 - NIV Art. 8    
5 Installation ohne Bewilligung 4.1 c
4 Installationsbewilligung Übersicht NIV Art. 16 Fachkundige Person …. Laien (mit FI 30 mA, mit Schlusskontrolle) Laien (ohne FI 30 mA) 1 NIV Mindmap (Auszug)
6 Installation ohne Bewilligung 4.1 d
4 Installationsbewilligung Installationsarbeiten ohne Bewilligung NIV Art. 16 Unter bestimmten Umständen dürfen Installationsarbeiten auch von Personen ausgeführt werde, die keine Installationsbewilligung besitzen. Wer braucht für Installationsarbeiten in selbstbewohnten oder in Eigentum stehenden Wohn- und zugehörigen Nebenräumen keine Inst.bewilligung? Fachkundige Personen, Elektro-Sicherheitsberater, Elektro-Projektleiter Elektroinstallateur mit eidgen. Fähigkeitszeugnis a) Wo und unter welchen Bedingungen dürfen Laien Installationsarbeiten ausführen (mit Schlusskontrolle- und Sicherheitsnachweis)? In selbstbewohntem Wohnraum hinter Verbraucher-ÜS, an einphasigen Lampen- und Steckdosenstromkreisen, geschützt durch FI 30 mA. Wer kontrolliert die Installationen nach Art. 16, Absatz 1 und 2 Buchstabe a? Inhaber einer Kontrollbewilligung Was muss die kontrollierende Person ausserdem noch machen? Sie muss den Sicherheitsnachweis dem Eigentümer übergeben. b) Was dürfen Laien in von ihnen bewohnten Wohnräumen montieren oder demontieren, auch wenn keine 30 mA-Fehlerstromschutzeinrichtung vorhanden ist? Beleuchtungskörper und zugehörige Schalter.     
7 Zuständigkeit und Fähigkeit 4.2 a
4 Installationsbewilligung Zuständigkeit und Fähigkeit von Personen Als instruiert wird eine elektrotechnisch unterwiesene Person bezeichnet, die durch eine Elektrofachkraft (z.B. Elektroinstallateur) ausreichend unterrichtet oder beaufsichtigt ist: - Sie ist informiert über die ihr übertragenen Aufgaben, - Sie erkennt mögliche Risiken durch Elektrizität, - Sie kann Gefährdungen durch Elektrizität vermeiden. Ein Laie ist eine Person, die weder eine Elektrofachkraft noch instruiert ist.   
8 Installationskontrolle 4.2 b
4 Installationsbewilligung Installationskontrolle NIV Art NIV Art. 27 Wer darf technische Kontrollen der Installation durchführen? a.	unabhängige Kontrollorgane b.	akkreditierte (anerkannte) Inspektionsstellen c.	Unabhängiger Netzbetreiber (Organisation, Rechnung, Gebiet) d.	das Inspektorat (ESTI) Wer erteilt den Kontrollorganen gemäss Art. 26: a, b,die Kontrollbewilligung: das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI), Fehraltorf Bedingungen, unter denen eine Kontrollbewilligung erteilt wird? a.	Fachkundigkeit, Berufsprüfung, Sicherheitsberater b.	Ausbildungsstand aktuell, Weiterbildung gewährleistet c.	interne Arbeitsanweisungen auf dem neusten Stand der Technik d.	geeignete und kalibrierte Mess- und Kontrollgeräte vorhanden         
9 Sicherheitsnachweis 4.2 c
4 Installationsbewilligung Abwicklungsprozess NINA 39 – Info 2063 Arbeiten an elektrischen Niederspannungsinstallationen und Kontrollen (ohne Spezialinstallationen und ohne eingeschränkte Installationsbewilligung): NINA  39 .1
10 4 Installationsbewilligung Abwicklungsprozess 4.2 d
Ergänzen Sie für Neuinstallationen 1. 6. Ergänzen Sie für periodische Kontrolle 7. 9.
11 Übertragung der Arbeit 5.1 a
5 Ausführung von Installationsarbeiten Übertragung der Arbeit 5.1 a Übertragung der Arbeit NIV Art. 10, 23 An wen dürfen Inhaber von Installationsbewilligungen die Ausführung von Installationsarbeiten übertragen? a.	an Elektroinstallateure mit eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ) an Leute mit gleichwertiger Ausbildung (Entscheid ESTI, BBT) b.	an Montage-Elektriker mit eidg. Fähigkeitsausweis (EFZ) Unter welcher Anleitung und Aufsicht dürfen Lehrlinge Installationsarbeiten ausführen? Unter Anleitung und Aufsicht von fachkundigen Personen oder Personen nach Absatz 3 a. und b.     Wann müssen die Installationsarbeiten den Kontrollorganen gemeldet werden? Vor Beginn der Arbeit und wenn Anschlusswert S > 3.6 kVA Wer muss die Installationsarbeiten den zuständigen Kontrollorganen melden? Die in der Installationsbewilligung aufgeführte Person.  
12        Untersuchungen zur Sicherheit
5 Ausführung von Installationsarbeiten Untersuchungen 5.1 b Untersuchungen zur Sicherheit F NIV Art Info 4039 "Unfälle passieren nicht - sie werden verursacht" Betriebsinhaber von Starkstromanlagen sind gesetzlich verpflichtet, jeden Elektrounfall dem ESTI zu melden. Untersuchungen von Elektrounfällen - Wieviel % der Elektrounfälle sind Elektrobetriebsunfälle? 95 % - Wieviele Elektrounfälle verlaufen tödlich? 4 bis 5 pro Jahr - Welcher Folgeunfall ereignet sich häufig? Sturz von der Leiter    Welches sind die häufigsten Ursachen von Elektrounfällen? - Der Risikobeurteilung wird zu wenig Beachtung geschenkt, - die Arbeit wird wenig oder gar nicht vorbereitet, - die 5 Sicherheitsregeln werden missachtet, - mangelnde Aufmerksamkeit.    
13 Die 5 Sicherheitsregeln 5.1 c
5 Ausführung von Installationsarbeiten Die 5 Sicherheitsregeln 5.1 c Die 5 Sicherheitsregeln F Tab 1.2a Was ist vor der Arbeit an der betreffenden Anlage vorzusehen? a. Freischalten und allseitiges Trennen. b. Gegen Wiedereinschalten sichern (Warntafel, Band). c. Auf Spannungsfreiheit prüfen. d.	Erden und kurzschliessen, wenn Gefahr von Spannungsübertragung oder Rückeinspeisung besteht . e. Gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.  1  2  3  4  5 5 Sicherheitsregeln
14 Die 5 Sicherheitsregeln 5.1 d
5 Ausführung von Installationsarbeiten Die 5 Sicherheitsregeln 5.1 d  1 Bei Arbeiten an einer Installation sind nach dem Trennen aus Sicherheitsgründen Warntafeln oder Warnbänder anzubringen. Die Schmelzeinsätze sind vollständig zu entfernen, die Leitungsschutzschalter zu blockieren.
15 Arbeiten an Installationen 5.2 a
5 Ausführung von Installationsarbeiten Arbeiten an Installationen 5.2 a Arbeiten an elektrischen Installationen NIV Art. 22 Unter welchen Umständen dürfen grundsätzlich Arbeiten an elektrischen Installationen ausgeführt werden? Wenn diese nicht unter Spannung stehen. Wer darf ausschliesslich an unter Spannung stehenden Anlagen arbeiten? Elektroinstallateur mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis, oder Personen mit gleichwertiger Ausbildung. Sie müssen speziell ausgebildet und ausgerüstet sein. Wieviele Personen müssen dabei mindestens anwesend sein? 2 Personen, davon ist eine als verantwortlich zu bestimmen. Lehrlinge dürfen auf keinen Fall an Anlagen unter Spannung arbeiten!  3  4  5
16 Arbeiten an Installationen 5.2 b
5 Ausführung von Installationsarbeiten Arbeiten an Installationen 5.2 b Arbeiten an Installationen elektrische Unfälle entstehen durch: 3. Folgefall (Sturz nach Stromschlag) 1. Lichtbogen (Verbrennung) 2. Durchschlag (Isolationsdefekt) 1 Leiterntest
17 Arbeiten unter Spannung 5.2 c
5 Ausführung von Installationsarbeiten Arbeiten unter Spannung 5.2 c Arbeiten unter Spannung AuS F 1.2.3 Welche Arbeiten gelten nicht als AuS? - Starkstromanlagen mit Spannung unter 50 V - Arbeiten an Steuerung-, Regel-, und Messkreisen - einfache Routinearbeiten (Prüfen, Messen, Reinigen, Abdeckungen entfernen) Drei anerkannte Arbeitsverfahren für AuS - Arbeiten auf Abstand und mit isolierendem Werkzeug - Arbeiten mit Isolierhandschuhen und isolierenden Armschutz - Arbeiten auf Potenzial, Isolation gegenüber der Umgebung    7 AuS
18 Arbeiten unter Spannung 5.2 d
5 Ausführung von Installationsarbeiten Arbeiten unter Spannung 5.2 d Erste Hilfe bei Elektrounfällen F 1.3.3 Bei Niederspannung 1. Stromkreis unterbrechen - Stecker heraus ziehen, Abschalten sofern sofort möglich - Person an trocken Kleidern oder mit Holzbesen wegziehen 2.	Alarmieren: 117: Polizei 118: Feuerwehr 144: Sanität 1414: REGA Meldeschema mit den 5 W: Wer wurde verletzt? Was ist passiert? Wann? Wo? Wie viele Patienten? Weitere Gefahren? 3.	Erste Hilfe (ABC): Atemwege freimachen, Beatmen (2x), Cardio-Pulmonale-Reanimation (30x)       abwechselnd Cardio = Herz Pulmonal = die Lunge betreffend. 30 Herzmassagen + 2 Beatmungsstösse etc. Neu: Reihenfolge ACB Bei Blutung Druckverband, bei Verbrennungen mit Wasser abkühlen 3 Erste Hilfe-Elektrounfälle
19 Arbeiten unter Spannung 5.2 e
5 Ausführung von Installationsarbeiten Arbeiten unter Spannung 5.2 e Erste Hilfe bei Elektrounfällen Speziell bei Hochspannung 1. Stromkreis kann nur durch Fachkraft freigeschaltet werden (Netzbetreiber)! 2. Nähern nur auf trockenem isolierendem Grund und mit geeignetem Bergungswerkzeug (isolierende Handschuhe, Gummischuhe oder Kleidungsstücke reichen auf keinen Fall!). 3.	Unfallstelle sichern, m im Freien wegen Spannungstrichter. Lichtbogengefahr bei am Boden liegenden Leitungen (1 cm / 1000 V). 4.	Unfall dem ESTI melden. 5.	Nichts verändern. 6.	Fotos und Notizen machen.
20 Bilder zu Installationsbewilligung
NIV 5.1
21 Freischalten und allseitiges Trennen 5.1
Bilder zu Ausführen der Installation Freischalten und allseitiges Trennen 5.1 FI-LS ausschalten Schmelzsicherungen entfernen Stecker ziehen
22 gegen Wiedereinschalten Sichern 5.1
Bilder zu Ausführen der Installation gegen Wiedereinschalten Sichern 5.1 mechanische Verriegelung beim Stecker und beim LS
23 auf Spannungsfreiheit prüfen 5.1
Bilder zu Ausführen der Installation auf Spannungsfreiheit prüfen 5.1 Zweipoliger Spannungstester ungeeignet
24 Erden und Kurzschliessen 5.1
Bilder zu Ausführen der Installation Erden und Kurzschliessen 5.1 Schraubgriff Stromschiene Erdungskabel Erdungskabel
25 Abdecken unter Spannung stehender Teile 5.1
Bilder zu Ausführen der Installation Abdecken unter Spannung stehender Teile 5.1 Die Zuleitung zum Hausanschlussüber- stromunterbrecher Bleibt abgedeckt! Abdeckung
26 Bilder zu Ausführen der Installation Leiterntest 5.1
27 Arbeiten unter Spannung 5.2
Bilder zu Ausführen der Installation Arbeiten unter Spannung 5.2 Schutzhelm mit Gesichtsschutz Handschutzstulpe Schutzhandschuhe
28 Arbeiten an der Bezügersicherung 5.2
Bilder zu Ausführen der Installation Arbeiten an der Bezügersicherung 5.2 Gesichtsschutz Baumwolljacke Handschutzstulpe
29 Bilder zu Ausführen der Installation
Messen 5.2 Richtiges Messen nach IEC/EN 61010 Seit darf die ungedeckte (blanke) Messspitze max. 4 mm betragen. Eine Beschädigung des Mess-kabels muss durch einen Verschleissindikator klar ersichtlich sein (doppelte und andersfarbige Isolation). Verschleissindikator (hier defekt) mit Schutzkappe für Umgebungen: Kat. lll und Kat. lV ohne Schutzkappe für Umgebungen: Kat. l und Kat. ll Überspannungskategorien Kategorie l (500 V)	Elektronik, Fernmeldetechnik Kategorie ll (2500 V)	Tragbare Geräte (Strahler, Handlampe) Kategorie lll (4000 V) Verteilanlagen, feste Hausinstallationen Kategorie lV (6000 V)	Kabelnetze, Freileitungen
30 Arbeiten an der Schaltanlage 5.2
Bilder zu Ausführen der Installation Arbeiten an der Schaltanlage 5.2 Gesichtsschutz Baumwolljacke Handschutzstulpe
31 Arbeiten an der Schaltanlage 5.2
32 Schutzausrüstung und Werkzeug 5.2
Bilder zu Ausführen der Installation Schutzausrüstung und Werkzeug 5.2 Schutzhelm Isoliertes Werkzeug Gesichtsschutz Handschutzstulpe Baumwolljacke
33 allgemeiner Arbeitsschutz 5.2
Bilder zu Ausführen der Installation allgemeiner Arbeitsschutz 5.2 1. 2. Übersicht Schutzmassnahmen verschiedener Art: 3. 3. 1. Schutzhelm 4. 5. 2. Gesichtsschutz 3. Gehörschutz 4. Schutzbrille 6. 5. Staubschutzmaske 7. 6. Schutzhandschuhe 7. Stiefel/Schuh mit Stahlkappe
34 Beispiele für Arbeiten unter Spannung
Bilder zu Ausführen der Installation AuS 5.2 Beispiele für Arbeiten unter Spannung AuS 1:	Einfache Routinearbeiten wie: Prüfen, Messen Anbringen oder Entfernen von Abdeckungen beim möglichen Eindringen in die Gefahrenzone AuS 2:	Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an das Personal, die Ausbildung und die Organisation stellen: Bewusstes, beabsichtigtes Arbeiten in der Gefahrenzone Arbeiten an betriebseigenen Mess-, Regel- und Steuerleitungen sowie an Messkreisen, wenn zufälliges, unbeabsichtigtes Eindringen in die Gefahrenzone nicht ausgeschlossen werden kann Arbeiten in der Annäherungszone ohne Abdeckung und wenn zufälliges, unbeabsichtigtes Eindringen in die Gefahrenzone nicht ausgeschlossen werden kann
35 Bilder zu Ausführen der Installation
Erste Hilfe 5.2
36 Bilder zu Ausführen der Installation
37 Bilder zu Ausführen der Installation
Herunterladen ppt "NIN-Arbeitsblätter Arbeitsheft zur Technischen Norm NIN 2010"

References: Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 16
 Art. 16
 Art. 16
 Art. 27
 Art. 26
 Art. 10
 Art. 22