Source: http://www.comtitronic.com/io-remoto-y-modulos-de-expansion/smartblock/
Timestamp: 2019-11-13 18:11:02+00:00

Document:
SmartBlock | COMTITRONIC
SmartBlock de E / S es complementaria a los módulos de E / S SmartStix, proporcionando analógicas y especiales para CsCAN.SmartBlock es compatible con la serie X-OCS / RCS Productos (XLE, XLT, XL6, NX, QX, RX, RCX) e incluye un 5-pin enchufe doble CsCAN y extraíble Terminales de cableado de campo. (HE579MIX105 se muestra en la imagen)
HE579MIX102 Aislado módulo mixto analógico / digital de E / S (12/6/4). Doce Aislado, 12 / 24V DC (Entradas lógica pos / neg).Seis salidas de relé (30 VCC, 250 Vac, 3A). Cuatro aislada entradas analógicas (16 bits) de soporte de 4-20 mA y 0-10
HE579RTD100 Aislado módulo de entrada de RTD, 4 canales. Soporta PT100, PT200, PT500, Pt-1000, Ni100, Ni120 y Cu10. 0,1 ° C o F resolución. 0,1% de precisión, típico
HE579RTD200 Aislado módulo de entrada de RTD, 8 canales. Soporta PT100, PT200, PT500, Pt-1000, Ni100, Ni120 y Cu10. 0,1 ° C o F resolución. 0,1% de precisión, típico
HE579THM100 Aislado módulo de entrada de termopar, 4 canales. Soporta J, K, T, E, R, S, C, mV. 0,1 ° C o F resolución. 0,1% de precisión, típica (varía según el tipo y rango de temperatura)
HE579THM200 Aislado módulo de entrada de termopar, 8 canales. Soporta J, K, T, E, R, S, C, mV. 0,1 ° C o F resolución. 0,1% de precisión, típica (varía según el tipo y rango de temperatura)
HE579MIX577 4 entradas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) + 2 salidas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Resolución 14 bits 16 bits de resolución. Canal por canal de tensión / selección actual para todos los canales
HE579MIX977 8 entradas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) + 4 salidas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Resolución 14 bits 16 bits de resolución. Canal por canal de tensión / selección actual para todos los canales
HE579ADC570 6 entradas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, y 10K termistor) una resolución de 16 bits con la selección de entrada del canal por canal
HE579ADC970 12 entradas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, y 10K termistor) una resolución de 16 bits con la selección de entrada del canal por canal
HE579DAC107 4 salidas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Resolución de 14 bits. Canal por canal de tensión / selección actual para todos los canales
HE579DAC207 8 salidas analógicas (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA) Resolución de 14 bits. Canal por canal de tensión / selección actual para todos los canales
HE579DIQ880 Inteligente Bloque 8 entradas de CC y 8 ​​salidas de relé -5 amp
HE579DIQ881 Inteligente Bloque 8 entradas y 8 salidas de corriente continua DC 2,5 amperios
HE579MIX105 Aislado módulo mixto analógico / digital de E / S (12/12/2/2). Doce Aislado, 12 / 24V DC (Entradas lógica pos / neg).Doce 12 salidas / 24VDC. Dos entradas analógicas (14 bits) de apoyo de 4-20 mA, 0-10 V, 100 mV o (16 bits) PT100 RTD, termopar. Dos salidas analógicas (14 bits) 0-10 o 0-20 mA
HE579ACM300 SmartBlock Monitor de alimentación de CA (3 fases). Proporciona mediciones eléctricas completas, incluyendo voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, etc. Direct Connect hasta 600 VAC (tensión), y 0-5A (actual) por fase
HE579ACM302 SmartBlock Monitor de alimentación de CA (3 fases) w / 1000A bobinas de Rogowski. Proporciona mediciones eléctricas completas, incluyendo voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, etc. Direct Connect hasta 600 VAC (tensión), y 0-5A (actual) por fase
HE569DQM209 8 relés de alta corriente conexión directa. Forma C (NA / NC) relés mecánicos con calificación 30A máx. Requiere alimentación de CA para bobinas de relé. Conexiones de carga hechas con terminales de horquilla
HE569DQM212 8 de alta corriente, socketed relés. Forma C (NA / NC) relés mecánicos con calificación 7A (30 VCC, 250 Vac).Conexiones de carga a base de tiras de terminales extraíble
HE569DQM212-12 8 de alta corriente, socketed relés. Forma C (NA / NC) relés mecánicos con calificación 7A (30 VCC, 250 Vac).Conexiones de carga a base de tiras de terminales extraíbles. Es compatible con las bobinas de relé de 12V
HE569DQM204 8 altos, SSR socketed corriente alterna (AC). Formar una (NO) relés de estado sólido con calificación 1A (1A, 275Vac). Conexiones de carga a base de tiras de terminales extraíble
HE569DQM205 8 altos, SSR socketed Corriente Continua (CC). Formar una (NO) relés de estado sólido con calificación 2A (2A, 35 VCD). Conexiones de carga a base de tiras de terminales extraíble
Número de modelo Las salidas digitales Entradas digitales Las salidas analógicas Entradas analógicas
DIQ880 (8) Relevo de 5 amperios (8) DC – –
DIQ881 (8) 5 amperios DC (8) DC – –
ADC570 – – – (6) 16 bits 0-10, 0-5,
0-20, 4-20,
ADC970 – – – (12) 16 bits 0-10, 0-5,
10K Termistor
DAC107 – – (4) 14 bits 0-10, 0-5, 0-20, 4-20 mA –
DAC207 – – (8) 14 bits 0-10, 0-5, 0-20, 4-20 mA –
DQM204 (8) Alta intensidad, socketed SSR de salida (AC) Forma A
(NO) relés de estado sólido
w calificación 1A de salida – – –
DQM205 (8) Alta intensidad, socketed SSR de salida (DC) Forma A
W Régimen 2A. – – –
DQM209 (8) de alta corriente de Direct Connect relés Forma C
(NA / NC) relés mecánicos w calificación máxima 30A – – –
DQM212 (8) de alta corriente, salida socketed relés Forma C
Relés (NA / NC) mecánicos
w calificación 7A. – – –
DQM211-12 (8) de alta corriente, salida socketed relés Forma C
MIX102 (6) relé 3A
@ 275 VAC, 30 VDC (12) 12/24 V CC – (4) de 16 bits
de 4-20 mA o 0-10 V
MIX105 (12) 10-30VDC (12) 12/24 V CC (2) de 16 bits
de 0-10 V, 4-20 mA (2) de 14 bits 0-10 VCC,
0-20, 4-20, 100 mV,
PT100 RTD, termopar (J, K, N, T, E, R, S, B, C)
MIX577 – – (2) de 14 bits 0-5VDC,
0-10 VCC, 4-20 mA,
0-20 mA (4) de 12 bits 0-10VCC,
0-5VDC,
0-20, 4-20 mA
MIX977 – – (4) 14 bits
0-5VDC, 0-10 VCC,
4-20 mA, 0-20 mA (8) de 12 bits 0-10VCC,
0-5VDC, 0-20, 4-20 mA
THM100 – – – (4) Termopar 1C 24 bits
THM200 – – – (8) Termopar 1C 24 bits
RTD100 – – – (4) 1C 24 bits RTD
(PT50, PT100, PT150,
PT200, PT500, PT1000,
Ni100, Ni120, Cu10)
RTD200 – – – (8) 1C 24 bits RTD
ACM300 – Fase 3 entradas de corriente alterna
(480V), directa o PT,
3 entradas de corriente (CT 0-5A de) – –
ACM302 – Fase 3 entradas de corriente alterna
(480V) o directos de PT, 3 entradas de corriente (CT 0-5A de) Viene
con la bobina de Rogowski (2)

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución