Source: https://pt.scribd.com/document/260043277/11-NT-SCIE-SINALIZACA-O-DE-SEGURANC-A-11-09-22
Timestamp: 2019-04-22 06:49:55+00:00

Document:
Enviado por Luis Moreira
11_Sinalização Segurança
Complementar do Regime Jurídico de SCIE
Indicar os critérios gerais que caracterizam os sinais de segurança aplicáveis em SCIE.
Listar os sinais específicos exigidos no RT-SCIE, apresentando soluções disponíveis de possível
Utilização por parte dos consultores de segurança, projectistas, responsáveis e delegados de
CONCEITOS GERAIS ...................................................................................................... 2
SINAIS DE SEGURANÇA REFERIDOS NO RT-SCIE............................................... 4
Regulamento Técnico de SCIE (Portaria 1532/2008).
Dec. Lei nº 141/95 de 14 de Junho
NP 3992
NP EN 71-3
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e de Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 1/15
Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 2/15 . são caracterizadas pela sua forma.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________ 1 CONCEITOS GERAIS Um sistema de sinalização de segurança contra incêndio (e outros acidentes) deve assegurar. As placas de sinalização. etc.3 mcd/m2 3 000 min. cor de segurança verde. cor de segurança amarela. cor de segurança vermelha.  Sinais de obrigação: formato circular. sejam público ou não. 0. cor de segurança vermelha.  Possuir propriedades luminescentes que garantam a luminância e o tempo de atenuação após se extinguir a fonte luminosa incidente que constam no Quadro I. fotoluminescente e sem substâncias radioactivas. cor de segurança azul.): formato rectangular (ou quadrado). em complementaridade aos outros meios passivos e activos de protecção contra incêndio. de como evacuar em segurança um edifício ou recinto. ANPC . saídas. 29 mcd/m2 60 min. cor de segurança azul. cores de segurança. e às equipas de intervenção. contínua e suficiente. de uma maneira coerente. Quadro I Luminância (Intensidade luminosa) Tempo de atenuação após a extinção da fonte luminosa incidente 210 mcd/m2 10 min. de fundo e do pictograma. etc.  Sinais de perigo: formato triangular. sejam internas ou externas. ou nele intervirem. locais.  Sinais de emergência (vias de evacuação.  Sinais de equipamentos de combate a incêndio: formato rectangular (ou quadrado).): formato rectangular (ou quadrado). As placas de sinalização devem possuir as seguintes características:  Ser construídas em material rígido.  As cores de contraste ou dos pictogramas são a branca ou a preta. conforme se apresenta resumidamente a seguir:  Sinais de proibição: formato circular. em segurança contra incêndio.  Sinais de informações várias (pisos. a indicação aos ocupantes.
com informação numa só face.  A 45º com a parede. com informação nas duas faces. de manutenção da luminosidade do sinal após a extinção da fonte luminosa incidente e com uma intensidade mínima 100 vezes superior ao valor do nível de percepção da vista humana (0. As placas de sinalização devem ser visíveis a partir de qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida. o limite superior de 3. A altura de montagem das placas deve situar-se entre 2.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________ Obs. As placas devem ter uma área mínima afecta a cada pictograma (A). respectivamente. segundo a expressão: A d² 2000 Em que A e d se expressam.3 mcd/m2).1 e 3. O valor mínimo de A deve ser 180 cm2. de parede ou pavimento e da prumada dos vãos de penetração numa fachada. As placas de sinalização devem indicar: ANPC .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 3/15 . com os seguintes significados:  2 X e Y – a luminância (mcd/m ) ao fim de. fixada nesta ou suspensa do tecto. em função da distância (d) a que deve ser avistado. as placas devem ter impressa. a referência aos valores luminescentes (X / Y . mediante justificação fundamentada. 10 min e 60 min após a extinção da fonte luminosa incidente.0 m. em metro quadrado (m2) e em metro (m). sendo possíveis os seguintes tipos de aplicação ou montagem:  Paralela à parede. com informação nas duas faces externas (panorâmica).  Perpendicular à parede.0 m pode ser excedido. A expressão indicada não é aplicável para distâncias superiores a 50 m. considerando uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 x 10¹² Hz. Não se aplica a altura de montagem indicada em casos de colocação de sinais informativos nas portas ou nos casos de identificação das tomadas siamesas. medido em minuto.: 1) Valores conforme UNE 23035 2) mcd/m2 – a unidade de luminância (intensidade luminosa) utilizada é a milicandela por m2. Para além da marca ou do nome do fabricante.  Z – o tempo. das bocas de incêndio.Z). No caso de espaços amplos. respectivamente. para a distância de visão de 6 m.
). como pelos serviços de segurança internos e pelas forças de socorro externas. As placas de sinalização podem ser complementadas com fitas ou perfis fotoluminescentes para a indicação de percursos. Meios de alarme e alerta (botões de alarme. etc. Meios passivos e activos. Exceptua-se a sua colocação directamente sobre os difusores.  O nº do piso ou a saída. preferencialmente na perpendicular ao eixo de visão.1 Título II – Condições exteriores comuns  Capítulo I – Acessibilidade dos meios de socorro  Artigo 6. para além do sinal colocado na altura regulamentar. desde que não prejudiquem os níveis de iluminação mínimos exigidos nem os sinais tenham as dimensões inferiores às placas aplicáveis. etc. nas portas ou acima das vergas pelo interior das vias verticais de evacuação.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Caminhos de evacuação. de comando ou operação manual a serem utilizados não só pelos técnicos do edifício. BIA). As placas de sinalização não devem ser colocadas sobre os aparelhos de iluminação.º 1) das UT III a XI. preferencialmente na perpendicular ao eixo de visão. telefones de alerta. BI. deverá existir um outro sinal que identifique inequivocamente a localização do meio. colocadas perpendicularmente ao sentido de fuga e nos locais de mudança de direcção.    Meios de 1ª e 2ª intervenção (extintores.º – Acessibilidade às fachadas ANPC . de maneira inconfundível.Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 4/15 . nas vias de evacuação e em locais de 1ª categoria de risco (ver NT n. As placas de sinalização são obrigatórias em todos os edifícios e recintos com excepção nos da 1ª categoria de risco da UT I (Habitacionais) e nos fogos de habitação em qualquer categoria de risco. 2 SINAIS DE SEGURANÇA REFERIDOS NO RT-SCIE 2. consoante o caso. delimitação de portas ou equipamentos. a distâncias de 6 a 30 m. mas próximas dos mesmos (inferior a 2 m). Quando os meios não estiverem visíveis.
2 Artigo 12.Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 5/15 .º – Disponibilidade de água Título III – Condições gerais de comportamento ao fogo.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Capítulo III – Abastecimento e prontidão dos meios de socorro  2.º – Isolamento de outras circulações verticais (escolher uma das soluções) ou  Capítulo VI – Protecção de vãos interiores  Artigo 35. isolamento e protecção  Capítulo IV – Isolamento e protecção dos meios de circulação  Artigo 27.º .Isolamento e protecção através de câmaras corta-fogo (escolher a solução mais adequada) ANPC .
Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 6/15 .3 Artigo 36.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  2.Características das portas (escolher a solução mais adequada) na folha na folha esquerda direita (portas de vaivém de duas folhas) ANPC .º .Dispositivos de fecho e retenção de portas resistentes ao fogo TÍtulo IV – Condições gerais de evacuação  Capítulo III – Vias horizontais de evacuação  Artigo 62º .
Casos especiais de rampas.4 Título V – Condições gerais das instalações técnicas  Capítulo I – Instalações de energia eléctrica  Artigo 70.º . escadas e tapetes rolantes (escolher a solução apropriada) 2.º .Unidades de alimentação ininterrupta (para sinalizar o local escolher uma das soluções) (para sinalizar o corte escolher a solução apropriada) ANPC .Isolamento de locais afectos a serviços eléctricos (escolher uma das soluções)  Artigo 75.Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 7/15 .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Capítulo IV – Vias verticais de evacuação  Artigo 66.º .
º .º .Dispositivos de corte e comando de emergência ANPC .Instalação de aparelhos de confecção de alimentos  Artigo 90.º .Condições de instalação e isolamento (escolher uma das soluções)   Artigo 83.º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 8/15 .Quadros eléctricos (escolher uma das soluções)  Capítulo II – Instalações de aquecimento  Secção I – Centrais térmicas  Artigo 80.º .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Artigo 76.Dispositivos de corte de emergência Capítulo III – Instalações de confecção e de conservação de alimentos  Artigo 88.
º .Dispositivo central de segurança  Artigo 98.º .Filtros Capítulo VII – Ascensores  Artigo 102.Indicativos de segurança (escolher uma das soluções)  Artigo 103.º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 9/15 .Dispositivo de chamada em caso de incêndio ANPC .º .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________   Capítulo VI – Ventilação e condicionamento de ar  Artigo 95.
º .º .Ascensor para uso dos bombeiros em caso de incêndio Capítulo VIII – Líquidos e gases combustíveis  Artigo 106.SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________   Artigo 104.Instalações de utilização de líquidos e gases combustíveis ANPC .º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 10/15 .Armazenamento e locais de utilização (escolher uma das soluções)  Artigo 107.
º .Instalações de desenfumagem de pátios interiores ANPC .Localização das placas (apresentam-se algumas das soluções possíveis)  Capítulo III – Detecção.Comando das instalações Secção IV .Controlo de fumo nos pátios interiores e pisos ou vias circundantes  Artigo 149.Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 11/15 .5 Título VI – Condições gerais de equipamentos e sistemas de segurança  Capítulo I – Sinalização  Artigo 112.º .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________ 2.Dispositivos de accionamento manual de alarme (escolher uma das soluções)  Capítulo IV – Controlo de fumo  Secção I – Aspectos gerais   Artigo 140.º .º . alarme e alerta  Artigo 119.
Controlo por desenfumagem passiva Capítulo V – Meios de intervenção  Secção I – Meios de 1ª intervenção  Artigo 163º .Utilização de rede de incêndios armada do tipo carretel ANPC . manta.º .Utilização de meios portáteis e móveis de extinção (exemplo de extintor portátil. caixa de areia) (sinais adicionais função da posição do equipamento)  Artigo 164. extintor móvel.º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 12/15 .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________ Secção VII – Controlo de fumos nas vias verticais de evacuação   Artigo 160.
º .Localização das bocas de piso e de alimentação Artigo 170.Características dos sistemas fixos de extinção automática por água (escolher uma das soluções)  Secção II – Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água ANPC .º .Características e localização das bocas de incêndio armadas de tipo teatro Capítulo VI – Sistemas fixos de extinção automática de incêndios  Secção I – Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água  Artigo 174.º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 13/15 .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________    Secção II – Meios de 2ª intervenção  Artigo 168.º .Utilização de meios de 2ª intervenção  Artigo 169.
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Artigo 176.º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 14/15 .º .Características dos sistemas de cortina de água Artigo 180.Características dos sistemas automáticos de detecção de gás combustível + tipo de gás ANPC .º .º .Critérios gerais Capítulo IX – Detecção automática de gás combustível  Artigo 185.Caracterizção dos sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água  Capítulo VII – Sistemas de cortina de água   Capítulo VIII – Controlo de poluição do ar   Artigo 179.
º .Características do posto de segurança Título VIII – Condições específicas das utilizações-tipo  Capítulo IV – Utilização-tipo VI (Espectáculos e Reuniões públicas)  Artigo 242.6 Artigo 190.Sistemas de extinção no palco e subpalco (escolher uma das soluções)  Artigo 253.Sistemas de cortina de água ANPC .º .Autoridade Nacional de Protecção Civil (DNPE/UPRA/NCF-Núcleo de Certificação e Fiscalização) // Versão 01-12-2011 // página 15/15 .º .SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS NOTA TÉCNICA Nº 11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA ____________________________________________________________  Capítulo XI – Posto de segurança  2.Dispositivos de obturação da boca de cena  Artigo 252.º .
Documentos semelhantes a 11 NT SCIE - SINALIZACAO DE SEGURANCA_11_09_22
Memorial Descritivo Das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico[1]
Mais de Luis Moreira
Calendario de Emagrecimento
Fazer Leite de Aveia Caseiro
Diamond, Jared - Colapso. PDF
Procedimentos de aulas praticas - parte 1.pdf
Westerley Kelvin
Áreas de figuras planas - Círculos.ppt
Revisão de Matemática para primeiro ano

References: Artigo 6
 Artigo 12
 Artigo 35
 Artigo 27
 Artigo 36
 Artigo 62
 Artigo 70
 Artigo 75
 Artigo 66
 Artigo 90
 Artigo 83
 Artigo 80
 Artigo 76
 Artigo 88
 Artigo 98
 Artigo 102
 Artigo 103
 Artigo 95
 Artigo 106
 Artigo 104
 Artigo 107
 Artigo 149
 Artigo 112
 Artigo 140
 Artigo 119
 Artigo 163
 Artigo 164
 Artigo 160
 Artigo 170
 Artigo 174
 Artigo 168
 Artigo 169
 Artigo 176
 Artigo 180
 Artigo 185
 Artigo 179
 Artigo 242
 Artigo 190
 Artigo 253
 Artigo 252