Source: http://docplayer.it/27933703-Impianti-elettrico-evidenza-si-no-na-riferimenti-note.html
Timestamp: 2018-08-20 06:32:46+00:00

Document:
Impianti elettrico. Evidenza SI NO NA Riferimenti Note - PDF
Download "Impianti elettrico. Evidenza SI NO NA Riferimenti Note"
1 Impianti elettrico Per tutti i locali dell'unità Operativa in considerazione, è disponibile la classificazione aggiornata, firmata dal Responsabile Sanitario Norma CEI (ambiente ordinario, locale ad uso medico, zona paziente, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, ecc.) in base alla data di realizzazione dell impianto. Verbali di verifica degli impianti elettrici di terra emessi dalla AUSL UOIA RE o dagli Organismi Abilitati ai sensi del D.P.R. 46/00 Norma CEI 64-8, parte 7. In particolare: Norma CEI 64-8/7, 70. Norma CEI 64-8/7, 75.0 e Norma CEI 64-4 D.P.R. ottobre 00, n. 46, art. 4, comma 3 D.P.R. ottobre 00, n. 46, art. 6, comma La Valutazione del rischio aggiornata, D.Lgs. 33/003 (area esposta a rischio di esplosione, area non esposta a rischio di esplosione, zona 0, zona, zona, zona 0, zona, zona ), se applicabile. Provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche Per la struttura è presente l'elenco aggiornato degli apparecchi elettromedicali che necessitano dell'alimentazione di sicurezza entro 0,5s e/o entro 5s firmata dal Responsabile Sanitario..D.lgs. 8 Titolo XI art 9 Norma CEI EN CEI 3-30 CEI EN CEI 3-5 Guida CEI 3-56 CEI 3-35 D.lgs. 8 art. 84 CEI EN 6305 Norma CEI 64-8, parte 7. Sez 70
2 6 Documento della valutazione dei rischi elettrici che comprenda almeno : Ø Disponibilità di idonea progettazione dell impianto (Norma CEI 0-) e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 / Legge 46/90; 7 Ø Che il datore di lavoro sulla base di formazioni e attitudini specifiche e documentate ha formalizzato per iscritto la qualifica del personale addetto alla manutenzione elettrica /7 (PES PAV*), ed idoneo al lavoro sotto tensione (PEI*); Ø procedure interne relative alle principali regole di sicurezza inerenti i lavori elettrici quali ad esempio piani di lavoro, piani di intervento, schede di lavoro** ecc... Ø l impianto sia affidata alla responsabilità di un responsabile degli impianti (meccanismi di delega) Ø che l attività lavorativa sia posta sotto la responsabilità di un preposto ai lavori (meccanismi di delega) Ø piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici Ø controlli sugli impianti sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. Presenza delle verifiche iniziali e periodiche nei locali ad uso medico Guida CEI 0-0 CEI -7 D.lgs. 8 art CEI EN 500- art. 4.3 CEI -7 D.lgs. 8 art Norme CEI Norma CEI 64-8/7, art 70.6 * Note PERSONA ESPERTA (PES) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l elettricità può creare. PERSONA AVVERTITA (PAV) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare. PERSONA IDONEA (PEI) Condizione per la quale ad una persona è riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione. ** Note
3 PIANO DI LAVORO documento che individua l assetto che l impianto deve assumere e mantenere durante i lavori per la riduzione del rischio elettrico in dipendenza delle modalità operative e delle misure di prevenzione adottate. PIANO DI INTERVENTO documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro. È predisposto dal Preposto ai lavori e da lui firmato come assunzione di responsabilità. Il Piano di intervento deve contenere tutte le informazioni per l univoca individuazione del lavoro da eseguire e per la completa illustrazione della sua esecuzione ai fini della riduzione dei rischi sul luogo di lavoro Apparecchiature elettromedicali Esiste una organizzazione responsabile preposta a sovrintendere alle attività connesse alla gestione dei dispositivi medici per garantire un uso sicuro. Guida CEI 6-, p.to 3.8 Avvenuta formazione/informazione dei lavoratori che utilizzano i dispositivi medici 3 Inventario aggiornato degli apparecchi e sistemi elettromedicali Guida CEI 6-4 Per le apparecchiature non marcate CE in riferimento alle direttive sui Dispositivi Medici, è stata effettuata una valutazione sul rispetto dei requisiti minimi di sicurezza D.lgs. 8 Allegato V 5 Risulta eseguito il collaudo di accettazione all'ingresso di ogni apparecchiatura Guida CEI 6-, art. 4
4 6 Le verifiche periodiche di sicurezza sono state effettuate con esito positivo. Guida CEI 6-, art. 0 7 Eliminato Ascensori e montacarichi E stato rilasciato dal Comune il n di matricola D.P.R. 6/999 E' stata affidata la manutenzione dell'impianto a persona munita dell'apposito patentino di abilitazione o a ditta specializzata D.P.R. 6/999 3 Controllo biennale agli impianti di sollevamento da parte dell AUSL UOIA RE o degli Organismi di certificazione notificati a ciò preposti sono opportunamente archiviati (libretto aggiornato e verbale di verifica). D.P.R. 6/999 art. 3 Gas Medicali
5 Per impianti realizzati prima del 4/06/98; Presenza del registro di controllo Per impianti realizzati dopo; -Marcatura CE. -Verbali di collaudo. -Registro di controllo UNI EN ( D.lgs. 46/97) Attrezzature a pressione Per attrezzature non escluse e non esonerate di cui all allegato VII del D.lgs. n 8/08, installate prima del /0/005 ( entrata in vigore D.M.39/04.); -Se costruite prima del 9/05/0 (entrata in vigore D.lgs.93/00 P.E.D.) presenza del libretto matricolare ANCC/ISPESL. - se costruite dopo presenza del certificato CE di costruzione secondo direttive 97/3CE o 87/404 CEE,90/488 CEE. -Verbali di omologazione di impianto ANCC/ISPESL -Verbali di verifica periodica AUSL-UOIA R.D. n 84/7 ; D.M. /05/974 D.lgs. n 93/00 (P.E.D.) D.M.39/ 04 D.lgs.n 8/08 S.M.I Per attrezzature non escluse ma esonerate,costruite ed installate prima del 9/05/0 (entrata in vigore P.E.D.); - Presenza del libretto matricolare ANCC/ISPESL o certificato CE di costruzione R.D. n 84/7 ; D.M. /05/974)
6 3 4 Per attrezzature non escluse dal controllo della messa in servizio di cui all allegato VII del D.lgs.n 8/08,costruite dopo il 9/05/0 ed installate dopo il /0/005; -Presenza del certificato CE di costruzione secondo direttive 97/3 CE, 87/404CEE, 90/488CEE. -Presenza del manuale d uso e manutenzione. -Comunicazione di messa in servizio ad ISPESL ed AUSL- UOIA. -Verbale di verifica di messa in servizio ISPESL -Verbali di verifica periodica AUSL-UOIA Per attrezzature non escluse e non esonerate di cui all allegato VII del D.lgs.n 8/08 installate dopo il 0/08/09 (entrata in vigore delle modifiche al D.lgs.8/08); -Presenza del libretto matricolare ANCC/ISPESL o del certificato CE di costruzione con relativo manuale d uso e manutenzione. -Comunicazione di messa in servizio ad ISPESL ed AUSL- UOIA. - Richiesta di prima verifica periodica all ISPESL D.lgs. n 93/00 (P.E.D.) ; D.M. n 39/04 D.lgs.n 8/08 S.M.I. D.lgs. n 8/ 08 art. 7 comma S.M.I. Impianti di riscaldamento
7 Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata di potenzialità al focolare > di 35 kw; - Approvazione ISPESL dell apposito progetto. - Dopo la realizzazione, denuncia dell installatore dell impianto all ISPESL. - Verbale d omologazione d impianto ISPESL D.M.0//975
Le condizioni professionali di: Persona Avvertita [PAV], Persona Esperta [PES], devono essere assegnate dal Datore di Lavoro [DdL].
Corso PES PAV ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 82 comma 1. Lavori su impianti elettrici di distribuzione e di macchine con e senza tensione secondo CEI 11 27:2014 e CEI EN 50110 1:2014. Aggiornamento normativo
DISPOSITIVI MEDICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO
ANTE riccione 17 aprile 2012 DISPOSITIVI MEDICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO RUOLO E INTERAZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI NELLA DIRETTIVA E RELATIVE RESPONSABILITA avv. Silvia Stefanelli 1 DIR 93/42/CEE Direttiva
COMUNE DI COLOGNO MONZESE Manutenzione impianti termici con potenza inferiore ai 35 KW LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore
STUDIO PROMOZIONE di Mariarosaria Stromillo Srl unipersonale AGENZIA FORMATIVA Corsi Sicurezza sul lavoro a catalogo
STUDIO PROMOZIONE di Mariarosaria Stromillo Srl unipersonale AGENZIA FORMATIVA Corsi Sicurezza sul lavoro a catalogo 2017 per informazioni Via Landucci, 33 Pistoia Tel. 0573-534520 Cell. 335-326178 inf@studiopromozione.it
D R P , DPR
normativa Decreto del Ministero della Difesa, 18 dicembre 1981 Regolamento perla la costruzione, l installazione e l esercizio degli apparecchi a pressione della Amministrazione Difesa Legge 9 gennaio

References: art. 4
 art. 6
 art. 84
 art. 4
 art. 4
 art. 0
 art. 3
 art. 7
 art. 82