Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/na-d12-2006.html
Timestamp: 2017-03-28 18:15:08+00:00

Document:
Publicado en BON núm. 31 de 13 de Marzo de 2006
Vigencia desde 14 de Marzo de 2006.
Evacuación prioritaria a colector
Prohibición de vertido de aguas limpias
Aguas pluviales contaminadas
Cubetos de retención de fugas
Cubetos en plantas de tratamiento físico-químico
Productos líquidos peligrosos
Contadores de agua de abastecimiento
Valores límite de vertido
Fijación de valores límites específicos
Métodos no admisibles
Expresión de valores límite
Cumplimiento de valores límite
Vertidos de sustancias peligrosas
Admisión excepcional de vertidos
Regulación del caudal de vertido
Dispositivos normalizados para el control
Medidores continuos de caudal
Dispositivos simples para el control
Instalación de los dispositivos de control
Situación transitoria en actividades existentes
Situación transitoria en nuevas actividades
SECCIÓN 1. Autocontrol
Requisitos del programa de autocontrol
Autocontrol en continuo
Modificación del autocontrol
Sistema de registro del autocontrol
Sistemas de autocontrol específicos
SECCIÓN 2. Revisiones periódicas
Informe técnico de los controles periódicos
Informe a presentar por las instalaciones existentes
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la nueva normativa cuando el informe sea favorable
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la nueva normativa cuando existan incumplimientos
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en el Capítulo V de la nueva normativa
Habilitación al Consejero para el desarrollo
. Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas
. Contaminantes de las aguas
. Valores límite de vertido de contaminantes
. Tabla de flujo de contaminantes
Objeto El presente Decreto Foral tiene por objeto regular las condiciones técnicas exigibles en los correspondientes procedimientos autorizatorios a las actividades e instalaciones susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos, en lo que respecta a dichos vertidos y su control, estableciéndose los niveles de emisión a las aguas de las materias definidas como contaminantes.
Ámbito de aplicación El presente Decreto Foral es aplicable, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, a la implantación, desarrollo y control de las actividades potencialmente contaminantes de las aguas, a las que se refiere el artículo 4 del presente Decreto Foral.
Definiciones A efectos de lo establecido en el presente Decreto Foral, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
3. Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA): El definido por el Reglamento (CE) número 761/2001, de 19 de marzo de 2001
Actividades potencialmente contaminantes 1. En el Anejo 1 del presente Decreto Foral se incluye el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, las cuales se encuadran en los grupos A y B, según el nivel de sus emisiones y el grado de peligrosidad de los contaminantes emitidos.
Minimización de vertidos Las instalaciones deberán estar concebidas de manera que se minimice el consumo de agua y el vertido de contaminantes, en especial de sustancias peligrosas, mediante técnicas de reciclado y reutilización; segregación y tratamiento selectivo adecuado de los distintos flujos de aguas residuales; y minimización de las aguas de escorrentía pluvial susceptibles de contaminarse, todo lo cual debe concretarse en cada caso en la utilización de la Mejor Técnica Disponible.
Tratamientos selectivos La segregación y el tratamiento selectivo de efluentes específicos, bien «in situ» o bien en una planta externa, deberá ser adoptada como solución prioritaria, siempre y cuando sea considerada como Mejor Técnica Disponible.
Evacuación prioritaria a colector La evacuación a la red urbana de saneamiento deberá ser adoptada como solución prioritaria para cualquier vertido de aguas contaminadas, pretratadas o no, que se generen en actividades situadas en suelo urbano e incluso en suelo no urbanizable, siempre y cuando sea considerada como Mejor Técnica Disponible y, simultáneamente, se cumplan las condiciones establecidas en el presente Decreto Foral.
Prohibición de vertido de aguas limpias En ningún caso se verterán aguas limpias a los colectores públicos de aguas residuales, tal y como serían las aguas de refrigeración de equipos y maquinaria, las aguas no contaminadas de enfriamiento de productos o las aguas pluviales no contaminadas, si existe en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce público.
Aguas de refrigeración Las aguas de refrigeración de equipos y maquinaria deberán ser recicladas, de forma que los circuitos de refrigeración no sean abiertos, salvo que el titular de la instalación justifique adecuadamente no poder hacerlo, o la conveniencia de reutilizar dichas aguas en otro proceso.
Aguas pluviales contaminadas En las actividades potencialmente contaminantes definidas en el artículo 4 del presente Decreto Foral, cuando las aguas pluviales recogidas sobre tejados, áreas de almacenamiento de materiales, vías de circulación, áreas de estacionamiento u otras superficies impermeables, resulten susceptibles de ser contaminadas, el titular de la actividad deberá instalar un sistema de tratamiento para las mismas, previamente a su vertido al colector de pluviales de la red de saneamiento municipal.
Cubetos de retención de fugas Todo sistema de almacenamiento de líquidos que fuera susceptible de originar una contaminación de las aguas o del suelo, o de afectar negativamente al funcionamiento de las redes de saneamiento, deberá disponer de un cubeto de retención de posibles fugas, cuya capacidad de retención sea igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:
Cubetos en plantas de tratamiento físico-químico El artículo anterior será también de aplicación a las plantas de tratamiento físico-químico de aguas residuales que contengan contaminantes peligrosos.
Estanqueidad de los cubetos El cubeto señalado en el artículo anterior deberá ser estanco a los productos que pueda contener y resistente a la acción física y química de los mismos. No dispondrá de válvula alguna de evacuación de su contenido al exterior por gravedad. No deben asociarse a un mismo cubeto depósitos que contengan productos incompatibles por reaccionar entre ellos.
Productos líquidos peligrosos Las instalaciones productivas que hagan uso de productos líquidos peligrosos que fueran susceptibles de originar una contaminación de las aguas o del suelo, o de afectar negativamente al funcionamiento de las redes de saneamiento, deberán disponer de un sistema de recogida y contención de posibles fugas o derrames que presente una eficacia y seguridad similares a la de albergar el conjunto de la instalación en el interior de un cubeto de retención.
Almacenamiento de productos peligrosos Las áreas de carga y descarga de vehículos cisterna, de almacenamiento y manipulación de productos contaminantes o peligrosos, y de almacenamiento de residuos susceptibles de contener productos contaminantes, deberán ser estancas y sus posibles fugas conectadas a depósitos de retención.
Contadores de agua de abastecimiento Las actividades deberán instalar contadores de agua de abastecimiento en las diversas fuentes de captación de la misma, que permitan registrar la cantidad diaria consumida, en caso de superarse un consumo diario de 5 metros cúbicos, y en los demás casos la cantidad mensual.
Disponibilidad de materiales Las instalaciones deben disponer de reservas suficientes de productos o elementos consumibles (filtros, productos de neutralización, absorbentes, etc.), que se utilicen de manera habitual u ocasional, para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto Foral.
CAPÍTULO IIINiveles de vertido
Valores límite de vertido Durante su funcionamiento todas las actividades e instalaciones, estén incluidas o no en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, deberán acreditar que sus vertidos de aguas no superan los valores límites que, con carácter general se indican en el Anejo 3.
Fijación de valores límites específicos 1. A cualquier actividad o instalación, incluida o no en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, se le podrá fijar valores límite diferentes a los establecidos con carácter general en el Anejo 3, para aquellos vertidos de aguas, cuyas circunstancias particulares, debidamente justificadas, así lo aconsejaran.
Métodos no admisibles Con el fin de conseguir el cumplimiento de los valores límite que fueran establecidos a un vertido, no serán admisibles, entre otras, las siguientes prácticas:
c) El «stripping» en la propia red de saneamiento.
Expresión de valores límite 1. Los valores límite establecidos en el Anejo 3 están referidos, como regla general, a las concentraciones instantáneas de contaminantes en el vertido.
Toma de muestras compuestas En los casos en que así se establezca, debido a la variabilidad de las cargas contaminantes vertidas a lo largo del ciclo productivo, los valores límite establecidos estarán referidos a muestras compuestas tomadas en varios momentos del mismo, debiendo ser las partes alícuotas empleadas proporcionales a los caudales instantáneos de vertido.
Cumplimiento de valores límite 1. En el caso de un control continuo de los vertidos, el 97% de los valores medios semihorarios no sobrepasará el 120% del valor límite de vertido aplicable.
Olores Las actividades o instalaciones susceptibles de verter, tanto en funcionamiento normal como de manera accidental, sustancias olorosas o malolientes deberán adoptar las mejores técnicas disponibles para la reducción de dicho efecto en los vertidos, y evitar las afecciones negativas en el entorno.
Vertidos de sustancias peligrosas Las actividades con vertidos que incorporen sustancias peligrosas reguladas por las disposiciones legales vigentes, deberán cumplir los valores límite de emisión y las normas de calidad ambiental establecidas en la normativa básica en materia de aguas.
CAPÍTULO IVCondiciones de vertido
Condiciones generales En general, los vertidos de aguas contaminadas, pretratadas o no, podrán ser evacuados a una red municipal de saneamiento, siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
Admisión excepcional de vertidos 1. Podrían admitirse vertidos de aguas que incumplieran la condición 3 o la condición 4, o en su caso ambas, del artículo anterior, si las circunstancias particulares de los mismos, debidamente justificadas, así lo aconsejaran.
2. En el caso de los vertidos que incumplieran la condición 4, sería imprescindible que el gestor de la red de colectores emitiera un informe favorable sobre la compatibilidad del vertido con la capacidad de tratamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Vertidos prohibidos En ningún caso se verterá a la red de colectores públicos cualesquiera de los siguientes productos:
Puntos de vertido Los puntos de vertido de aguas residuales deberán ser el menor número posible, siempre y cuando, previamente, se haya realizado el adecuado tratamiento específico de los distintos tipos de efluentes, y se hayan asegurado las adecuadas condiciones que permitan realizar correctamente el autocontrol y control de los valores de vertido para cada contaminante emitido.
Regulación del caudal de vertido Cuando así se establezca por requerirlo el buen funcionamiento de las instalaciones de depuración colectiva donde se realice el vertido de aguas residuales o para minimizar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales, podrá ser requerida la imposición de un régimen de vertido determinado, en un horario y a un caudal específico, debiendo la actividad implantar los medios de almacenamiento temporal, regulación y bombeo precisos.
Dispositivos normalizados para el control Las actividades deberán disponer de uno o más dispositivos hidráulicos normalizados de tipo canal abierto, que permitan el control por parte de las autoridades competentes de cualquiera de los siguientes vertidos:
b) Efluentes procedentes del proceso industrial con un caudal de vertido igual o superior a 10 m³ diarios.
Medidores continuos de caudal Las actividades con efluentes incluidos en los supuestos contemplados en el artículo anterior deberán disponer de equipos propios para la medida continua de los caudales vertidos de dichos efluentes. Estos equipos deberán permitir, al menos, la medida y registro del caudal instantáneo y del caudal totalizado en un periodo determinado de tiempo.
Dispositivos simples para el control Las actividades con vertidos no incluidos en los supuestos contemplados en el artículo 31, podrán disponer de dispositivos más sencillos para el control de los vertidos por parte de las autoridades competentes, tipo arqueta o registro, que al menos permitan la toma de muestras y su inspección visual, pero que en todo caso cumplirán lo establecido en el artículo 35.
Instalación de los dispositivos de control En el caso de los dispositivos hidráulicos normalizados de tipo canal abierto, el titular del vertido deberá disponer de los certificados de calibración y de correcta instalación emitidos por el fabricante y el instalador del dispositivo, respectivamente. El dispositivo deberá estar protegido eficazmente de actos vandálicos y de la climatología exterior, de modo que se puedan instalar de forma segura los instrumentos necesarios de control.
Ubicación de los dispositivos de control 1. Los dispositivos para el control de los vertidos deberán situarse preferentemente fuera del recinto industrial, y al menos, en los siguientes puntos:
Situación transitoria en actividades existentes Podrán admitirse situaciones transitorias de vertido, que incumplan las condiciones establecidas en los artículos anteriores, sólo en el caso de actividades existentes, cuando la definición de la solución a establecer precise de un estudio de caracterización de vertidos o de la propia solución definitiva, y no existan ni se prevean alteraciones graves de la calidad de las aguas superficiales.
Situación transitoria en nuevas actividades Cuando se trate de nuevas actividades o ampliación de la capacidad de producción de las actualmente existentes, y el vertido se plantee a una red de colectores que no disponga de Estación Depuradora de Aguas Residuales en funcionamiento, únicamente se admitirá esta solución, si se prevé que no existirán alteraciones significativas de la calidad de las aguas superficiales.
CAPÍTULO VControles periódicos
SECCIÓN 1Autocontrol
Programa de autocontrol Las actividades incluidas en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas deberán desarrollar un programa de autocontrol de sus vertidos, de acuerdo con las condiciones que para cada vertido específico establezca el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
Requisitos del programa de autocontrol Con carácter general, en tanto no sea establecido específicamente el programa citado en el artículo anterior, el autocontrol del titular se ajustará a los siguientes requisitos:
Autocontrol en continuo 1. Las actividades de los Grupos A o B con vertidos que superen alguno de los umbrales de flujo indicados en la siguiente tabla, o con un caudal de vertido superior a 1.000 m³/día, y siempre que supongan un porcentaje superior al 30% de la carga urbana o superior al 30% del caudal urbano, calculados ambos según los criterios indicados en el artículo 27, deberán realizar el autocontrol en continuo de las concentraciones de los contaminantes significativos.
FLUJO (KG/DÍA)
Análisis de las muestras 1. Los análisis de las muestras discretas o compuestas tomadas al realizar el autocontrol periódico discontinuo de un vertido, podrán ser analizadas en las propias instalaciones de la actividad, haciendo uso de una metodología analítica sencilla y rápida siempre que presenten una calidad suficiente.
Analizadores en continuo Los equipos analizadores en línea que se utilicen para el control en continuo de los vertidos deberán cumplir los siguientes requisitos:
Modificación del autocontrol 1. A la vista de los resultados obtenidos en el autocontrol, y de manera suficientemente justificada, el titular de un vertido podrá solicitar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la modificación de su programa de autocontrol.
Sistema de registro del autocontrol 1. Todas las actividades incluidas en el Anejo 1 dispondrán de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas residuales.
2. Dicho Sistema estará actualizado permanentemente, y a disposición de los inspectores oficiales, pudiendo requerirse la transmisión al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda de la información disponible con la periodicidad que establezca expresamente. En particular, las actividades incluidas en el Grupo A realizarán la notificación con periodicidad anual.
Sistemas de autocontrol específicos Aquellas actividades que hayan implantado un Sistema de Gestión Medio Ambiental de acuerdo con el Reglamento CE 761/2001, de 19 de marzo de 2001, podrán proponer un sistema de autocontrol específico, de acuerdo con aquél.
SECCIÓN 2Revisiones periódicas
Informe técnico de los controles periódicos 1. Para todas las actividades incluidas en el Catálogo del Anejo 1, el titular deberá presentar ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y, en su caso, ante el Ayuntamiento correspondiente, un informe técnico de un Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que incluya mediciones y análisis realizados, certificados de calibración de los equipos de medición manual o automática instalados, y demás aspectos que certifiquen que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental que le hubiesen sido establecidas.
2. El informe mencionado deberá ser presentado en un plazo máximo de cuatro meses desde el inicio del funcionamiento de la actividad.
Revisiones periódicas 1. Todas las actividades incluidas en el Catálogo del Anejo 1 deberán someterse a una revisión periódica por parte de un Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora, con la siguiente frecuencia:
Informe a presentar por las instalaciones existentes 1. Las instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades incluidas en los Grupos A o B del Catálogo del Anejo 1, que superen los umbrales establecidos en el Anejo 4, deberán presentar en un plazo inferior a un año, un informe técnico emitido por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora, en el que se certifique, en su caso, que la instalación cumple con las condiciones que en materia de vertidos de aguas le hubiesen sido establecidas.
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la nueva normativa cuando el informe sea favorable Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades para las que el informe requerido en la Disposición Adicional del presente Decreto Foral sea favorable, deberán adaptarse a lo previsto en los Capítulos II a V del mismo con anterioridad al 31 de octubre de 2007.
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la nueva normativa cuando existan incumplimientos 1. Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades incluidas en los Grupos A o B del Catálogo del Anejo 1 que, de acuerdo con el informe del Organismo de Control Autorizado o de la Entidad Colaboradora citado en la Disposición adicional o mediante inspección, incumplan las condiciones que en materia de vertidos de aguas, le hubiesen sido establecidas, deberán adaptarse a lo previsto en los Capítulos II a V del presente Decreto Foral.
Plazo para adaptarse a lo dispuesto en el Capítulo V de la nueva normativa La adaptación de las instalaciones existentes a lo señalado en el Capítulo V se realizará en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral.
Normativa que se deroga Queda derogado el Decreto Foral 55/90, de 15 de marzo, por el que se establecen limitaciones al vertido de aguas residuales a colectores públicos.
Habilitación al Consejero para el desarrollo Se faculta al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo del presente Decreto Foral.
ANEJO 1 Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas
1.4. Instalaciones de producción de gas combustible distinto del gas natural, de gases licuados del petróleo y de licuefacción de carbón.
3.2. Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos basados en el amianto.
4.7. Tratamiento de productos intermedios y producción de productos químicos 4.8. Producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
5.1. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos [definidos en el artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del Anejo 2 A de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos).
5.2. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del Anejo 2 A de la Directiva 75/442/CEE), con una capacidad superior a 100 toneladas diarias.
5.4. Centros de descontaminación de vehículos fuera de uso.
5.5. Otras instalaciones para la gestión de residuos peligrosos.
Industria de la celulosa, papel y cartón.
6.2. Instalaciones de producción y/o transformación de celulosa con una capacidad de producción superior a 15 toneladas diarias.
9.1. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
10.1. Mataderos e instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.
10.2. Instalaciones industriales para la fabricación de productos alimenticios mediante tratamiento y/o transformación de materia prima animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados; o de materia prima vegetal, con una capacidad de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
10.3. Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
10.4. Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.
10.5. Instalaciones para la fabricación de alcohol a partir de residuos procedentes del sector vitivinícola.
11.1. Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 Kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
Almacenamientos de productos.
12.1. Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y/o químicos con una capacidad superior o igual a 200.000 toneladas.
Productos elastómeros.
13.1. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
14.1. Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.
15.1. Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.
1.1. Instalaciones de combustión con una potencia térmica inferior o igual a 50 MW.
2.1. Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas para el tratamiento sea inferior o igual a 30 m³
2.2. Fabricación de productos metálicos, equipos, maquinaria y mobiliario.
2.3. Fabricación de material eléctrico y electrónico, equipos y aparatos.
3.1. Instalaciones correspondientes a los tipos enumerados en el epígrafe 3 del Grupo A, pero que no se incluyen en el mismo por no superar los umbrales establecidos.
4.1. Otras instalaciones para la fabricación de productos químicos que no se encuentren incluidas en el epígrafe 4 del Grupo A.
5.1. Instalaciones para la recogida, tratamiento, recuperación o eliminación de residuos no peligrosos, no incluidas en el epígrafe 5 del Grupo A.
6.1. Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción inferior o igual a 20 toneladas diarias.
6.2. Instalaciones de producción y/o transformación de celulosa con una capacidad de producción inferior o igual a 15 toneladas diarias.
7.1. Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento sea inferior o igual a 10 toneladas diarias.
8.1. Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento sea inferior o igual a 12 toneladas de productos acabados por día.
8.2. Instalaciones para el descarnado y/o precurtido de pieles.
Acuicultura y explotaciones ganaderas.
9.1. Instalaciones para la acuicultura intensiva.
9.2. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, no incluidas en el epígrafe 9 del Grupo A por no superar los umbrales establecidos
9.3. Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades:
10.1. Mataderos e instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producción de canales inferior o igual a 50 toneladas por día.
10.2. Instalaciones industriales para la fabricación de productos alimenticios mediante tratamiento y/o transformación de materia prima animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción inferior o igual a 75 toneladas por día de productos acabados; o de materia prima vegetal, con una capacidad de producción inferior o igual a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
10.3. Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche inferior o igual a 200 toneladas por día (valor medio anual).
10.4. Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento inferior o igual a 10 toneladas/día.
11.1. Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo inferior o igual a 150 Kg de disolvente por hora o inferior o igual a 200 toneladas/año.
12.1. Instalaciones de almacenamiento de productos petroquímicos y/o químicos con una capacidad inferior a 200.000 toneladas.
12.2. Parques de almacenamiento de productos petrolíferos y combustibles líquidos.
12.3. Instalaciones para el almacenamiento a la intemperie de maquinaria, equipos y materiales metálicos.
13.1. Extracción de minerales metálicos
13.2. Extracción de piedra, arenas y arcillas
13.3. Extracción de minerales para abonos y productos químicos
13.4. Producción de sal
13.5. Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos
14.1. Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, aglomerados, de fibras y otros tableros y paneles.
15.1. Talleres de reparación de vehículos y maquinaria
15.2. Instalaciones fijas para distribución al por menor y venta de carburantes y combustibles líquidos, unidades de suministro y estaciones de servicio.
15.3. Instalaciones hosteleras, alojamientos hoteleros, restaurantes, campamentos de turismo, casas rurales, balnearios, y otros.
ANEJO 2 Contaminantes de las aguas
1.- Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio acuático
2.- Compuestos organofosforados
3.- Compuestos organoestánnicos
4.- Sustancias y preparados cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas, esteroidogénicas o que puedan afectar a la tiroides, a la reproducción o a otras funciones endocrinas, en el medio acuático o a través del medio acuático estén demostradas.
5.- Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables
6.- Cianuros
7.- Metales y sus compuestos
8.- Arsénico y sus compuestos
9.- Biocidas y productos fitosanitarios
10.- Materias en suspensión
11.- Sustancias que contribuyen a la eutrofización, en particular nitrógeno, fósforo y sus compuestos.
12.- Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno, y computables mediante parámetros tales como DBO5 y DQO.
13.- Calor
14.- Sustancias colorantes
15.- Aceites y grasas de origen animal o vegetal
ANEJO 3 Valores límite de vertido de contaminantes
Escala Co/Pt
Inapreciable en dilución
Conductividad a 25.ºC S/cm
2-si F>10 g/día
2-si F>20 g/día
mg Zr/l
1 - si F>0,5 g/día
0,5-si F>0,5 g/día
0,1-si F>0,5 g/día
1-si F>10 g/día
mg Hg /l
Total metales, exc. Ba, Fe y Mn
10-si F>5 g/día
0,3-si F>0,5 g/día
3-si F>5 g/día
equitox/m³
-F significa flujo másico de contaminante
(B) Valor mínimo para la relación DBO5 / DQO.
(D) Los sectores industriales incluidos en el Anejo IV de la Orden de 12 de noviembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» 280, de 23-11-87), deberán cumplir los valores límite y resto de condiciones establecidos en dicho Anejo IV.
(E) Los sectores industriales incluidos en los anejos II y III de la Orden de 12 de noviembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» 280, de 23-11-87), deberán cumplir los valores límite y resto de condiciones establecidos en dichos Anejos.
ANEJO 4 Tabla de flujo de contaminantes
FLUJO A COLECTOR PÚBLICO
10 Kg/año
7,5 Kg/año

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 27
 artículo 3