Source: http://docplayer.cz/23323478-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2018-05-28 05:37:17+00:00

Document:
1 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván jako kanceláře, učebny a laboratoře. Stavebními úpravami nedochází ke změně využití objektu. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený barokní objekt. Objekt je památkově chráněný. Stropy jsou tvořeny v převážné míře klenbami. V objektu byly provedeny novodobé příčky, povrchové úpravy včetně podlah a výplně otvorů. Vzhledem k tomu, že stěny nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, jsou v části objektu patrné stopy po vzlínající vlhkosti. Prostory dotčené stavbou se nacházejí v přízemí objektu. Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o objekt se dvěma nadzemními užitnými podlažími, částečně podsklepený. Objekt je provedený z nehořlavých stavebních konstrukcí (konstrukce druhu DP1). Stávající objekt byl postaven v době jiných norem a předpisů požární bezpečnosti. Navržené úpravy jsou z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb hodnoceny v rozsahu odpovídajícím projektu pro stavební řízení (ohlášení stavby) a to v souladu s požadavky platných norem a předpisů požární ochrany, zejména vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení 41 vyhlášky 246/2001 Sb. ( ). Stavební konstrukce objektu jsou z hlediska v současné době platné ČSN klasifikovány jako konstrukce druhu DP1, třída reakce na oheň A1. 2. Seznam použitých podkladů pro zpracování stavební část projektu rekonstrukce vč. jednotlivých profesí konzultace s profesními zpracovateli 3. Řešení požární bezpečnosti podle ČSN Zatřídění změny ve smyslu ČSN Navrhované úpravy v prostoru přízemí jsou ve smyslu ČSN (03/2011) klasifikovány jako změna stavby skupiny I. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. Nedochází zde z hlediska ČSN ke změně užívání ani ke zvýšení požárního rizika a nutnosti vytvořit z upravovaného prostoru samostatný požární úsek. a) Ve smyslu čl. 3.2a ČSN , nedochází v předmětném prostoru ke změně užívání, pokud výsledná hodnota součinu pn. an c se oproti současnému stavu nezvyšuje nad normou povolenou hodnotu, tj. 15 kg/m 2 Podmínka čl. 3.2a1) ČSN je splněna. Průměrná hodnota součinu pn. an c pro celé podlaží se před ani po úpravách nemění. 1
2 Kontrola pro prostor v 1.NP Stávající stav: administrativa (laboratoře) se zázemím pn = 60 kg/m 2, an = 1,0 (pol.1.2 tab.a1 ČSN ) součinitel c = 1,0 součin pn an c = 60 kg/m 2 Nový stav: administrativa (laboratoře) se zázemím pn = 60 kg/m 2, an = 1,0 (pol.1.2 tab.a1 ČSN ) součinitel c = 1,0 součin pn an c = 60 kg/m 2 výsledná průměrná hodnota součinu pn an c se nezvyšuje nad hodnotu podle čl.3.2a1) ČSN b) Počet osob v prostoru požárního úseku se nezvyšuje nad hodnotu podle čl.3.2b) normy ČSN Podmínka čl. 3.2b) ČSN je splněna. Provedenou úpravou se na žádné z únikových cest nezvýší počet unikajících osob nad normou povolenou hodnotu 20%. Zároveň nedochází ke zvýšení celkového počtu osob v upravovaném prostoru. c) Počet osob s omezenou schopností pohybu v prostoru objektu se nezvyšuje nad hodnotu podle čl.3.2 c) ČSN Podmínka čl. 3.2c) ČSN je splněna. d) Věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08xx. Navrženými úpravami nedochází při posuzování stávajícího a výsledného určení prostoru požárního úseku k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08xx. e) Změna objektu nástavbou, vestavbou nebo jinou podstatnou stavební změnou (čl. 3.2e ČSN ). Podmínka čl. 3.2e) ČSN je splněna. Podle čl. 3.3 výše citované normy lze konstatovat, že se s ohledem výše uvedený rozbor se nejedná změnu užívání prostoru objektu u výše uvedených úprav a ve smyslu ČSN je možno postupovat podle zásad pro změnu stavby skupiny I. Z hlediska výše zmíněné normy se jedná o drobné dispoziční úpravy a opravu, obnovu a doplnění částí stavebních konstrukcí. Nový stav: Bude vybourána část příček a budou provedeny nové podlahy, malby a osazeny nové vnitřní dveře. V dotčených prostorech bude provedena nová elektroinstalace a nové rozvody slaboproudu. Budou osazeny nové zařizovací předměty. Topení zůstává stávající a nebude měněno. 2
3 4. Technické požadavky na změny staveb skupiny I (čl.4 ČSN ) a) Požární odolnost měněných prvků nosných a požárně dělicích stavebních konstrukcí nebude snížena pod původní hodnotu. Svislé nosné konstrukce Nejsou stavbou dotčeny. Vodorovné nosné konstrukce Nejsou stavbou dotčeny. Požadovaná požární odolnost pro IV.SPB je R(t) 60minut je v objektu splněna. Příčky Nové příčky nebudou prováděny. Střecha Není stavbou dotčena. Vnitřní povrchové úpravy V dotčených místnostech bude provedena sanační omítka. Všechny vrstvy systému budou dodána jako jednotný certifikovaný systém. Stávající omítky budou vyspraveny a opatřeny paropropustnou bílou malbou. Index šíření plamene po povrchu konstrukce je i s = 0,000mm min -1. Podhledy Stávající omítky budou vyspraveny a opatřeny paropropustnou bílou malbou. Index šíření plamene po povrchu konstrukce je i s = 0,000mm min -1. Podlahy V určených místnostech budou provedeny nové podlahy z PVC. Na druh podlahové krytiny nejsou z hlediska požární ochrany kladeny žádné požadavky. Okna Zůstávají stávající včetně parapetů. Dveře Do stávajících zárubní budou osazeny nové dveře. Požární odolnost nově navržených dveří se nevyžaduje. Truhlářské výrobky Stávající dřevěné schody budou přebroušeny a nalakovány. Na hrany stupňů budou provedeny protiskluzné pásky. Z hlediska ČSN se jedná o konstrukci druhu DP3. b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F 3
4 Všechny nově navržené materiály použité ve stavebních konstrukcích a na povrchové úpravy stěn a stropů jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A1 (A2). c) šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru. V navrhovaných úprav podle této dokumentace nedochází ke zvýšení procenta požárně otevřených ploch v obvodových stěnách a podle ČSN se při nezvyšujícím se požárním zatížení odstupy nově nestanovují. d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Podmínka je splněna. Požadovaná požární odolnost EI 45DP1. e) nově instalované VZT zařízení bude provedeno podle ČSN V objektu není navrženo žádné nové VZT zařízení. Větrání je přirozené, okny do fasády. f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN Podmínka je splněna. Požadovaná požární odolnost EI 45DP1. g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy Provedenou úpravou se na žádné z únikových cest nezvýší počet unikajících osob nad normou povolenou hodnotu 20%. Zároveň nedochází ke zvýšení celkového počtu osob v posuzovaném podlaží. Z posuzovaných prostor současně nedochází ke změně počtu únikových cest. h) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních hydrantových systémů jsou ponechány původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje. V měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad normy ČSN , ČSN nebo norem řady ČSN 73 08xx. Podmínka je splněna. V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnitřní a vnější odběrná místa požární vody. Požadavky na množství požární vody pro vnější zásah se nemění a požární voda je zajištěna ze stávajícího veřejného rozvodu - městský vodovodní řad. Přenosné hasicí přístroje: Stávající počet PHP a jejich rozmístění v objektu zůstává beze změny. 5. Nově vytvořené požární úseky V rámci navrhovaného řešení nevzniká požadavek na vytvoření nových požárních úseků. 4
5 6. Technické vybavení objektu Elektroinstalace V upravovaných místnostech budou rozvody upraveny pro potřeby navrhovaného využití místnosti. Elektroinstalace bude upravena v souladu s požadavky platných norem a předpisů. Vytápění Zůstává beze změny. Z hlediska požární ochrany nevyžaduje navržené řešení dalších opatření. ZTI Drobné úpravy rozvodů a osazení zařizovacích předpisů. Z hlediska PO nevyžaduje navržené řešení dalších opatření. Při sváření během úprav v jednotlivých částech objektu musí být zajištěn odborný dohled a pracovní postup v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. 7. Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Na základě ČSN není nutno upravované prostory objektu povinně vybavovat stabilním hasicím zařízením (SHZ), zařízením pro odvod kouře a tepla při požáru (ZOKT) ani zařízením elektrické požární signalizace (EPS). 8. Výjimky Navržené řešení nevyžaduje výjimky z norem a předpisů požární ochrany. 9. Závěr Navržené řešení splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb. U všech materiálů a výrobků použitých k realizaci stavby a sloužící požární bezpečnosti stavby musí být doloženo vyjádření o shodě vydané příslušnou státní autorizovanou zkušebnou ČR. Vzhledem ke skončení platnosti stávajících certifikátů je třeba dbát na skutečnost, že výrobky musí vyhovovat zavedeným evropským normám ČSN EN s klasifikací podle ČSN EN
6 10. Normy a předpisy ČSN PBS - Nevýrobní objekty (05/2009) ČSN PBS Společná ustanovení (04/2009) ČSN 73 08l8...PBS - Obsazení objektů osobami + Z1 (10/2002) ČSN PBS - Pož. odolnost stav.konstrukcí ed.2 ČSN PBS Změny staveb (03/2011) + Z1 ČSN PBS - Ochrana VZT před požárem (01/96) ČSN PBS - Požární vodovody (06/2003) ČSN PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace a normy související. Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 23/2008 Sb. o obecných technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.) Vyhláška 246/2001 Sb Praha : Jan R a m p a s autorizovaný technik v oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:
Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob
Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

References: čl. 3
 čl. 3
 čl.3
 čl.3
 čl. 3
 čl.3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3