Source: https://www.slideshare.net/jmmansilla68/instalelec-lpc-jm
Timestamp: 2017-09-26 02:28:36+00:00

Document:
Memoria jm by Jose Manuel Mansi... 1751 views
Proyecto jm by Jose Manuel Mansi... 2087 views
Aqua Bar Proyecto by supelmati 10183 views
Junkers cerapur zwbc 24 28-2 c_jm by Jose Manuel Mansi... 58 views
Buenas practicas pc by Jose Manuel Mansi... 231 views
Gdc jm by Jose Manuel Mansi... 344 views
1. INGENIERÍAInstalaciones eléctricasen locales de públicaconcurrenciaEl nuevo REBT impone una serie de características novedosas en las instalaciones dealumbrado y fuerza en este tipo de locales públicosPABLO ZAPICO GUTIÉRREZDesde el 18 de septiembre de 2003 está en ción, se recogen una serie de criterios de puertos, estaciones de viajeros, aparca-vigor el Real Decreto 842/2002, de 2 de clasificación de estos locales que tienen un mientos cerrados y cubiertos de uso públicoagosto, por el que se aprobó el nuevo Regla- carácter exclusivamente enumerativo. El de más de cinco vehículos, y asilos o guar-mento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), anterior Reglamento de 1973, que también derías. En cambio, los locales de trabajo, losque regula las instalaciones eléctricas, de ofrecía criterios enumerativos, era todavía centros de enseñanza, bibliotecas, estable-propósito general, hasta 1.000 V en más escueto. El propio Ministerio de cimientos comerciales, residencias de estu-corriente alterna. Una de las cuestiones que Industria, consciente de estas deficiencias, diantes, gimnasios, salas de exposiciones,se abordan de forma novedosa en esta ha elaborado una Guía Técnica publi- centros culturales, oficinas con presencianorma son las características de las insta- cada en internet, que incluye una tabla que de público, clubes sociales y deportivoslaciones eléctricas de los locales de pública trata de aclarar el concepto de local de requieren una ocupación superior a cin-concurrencia. El nuevo texto, aunque sigue pública concurrencia, facilitando ejemplos cuenta personas para ser considerados deel esquema del derogado Reglamento de y ampliando los criterios de clasificación pública concurrencia. En los locales de uso1973, ha modificado completamente el cri- mencionados. sanitario se distingue entre hospitales,terio reglamentario vigente en España La lectura conjunta del Reglamento y la ambulatorios y sanatorios que siempre sedesde hace veinte años. Estos cambios se Guía permite deducir un concepto, aunque consideran locales de pública concurren-recogen en la Instrucción Técnica ITC- enumerativo, más completo y elaborado. cia, y consultorios médicos y clínicas paraBT 028 que regula y desarrolla la realiza- Se consideran locales de pública concu- los que se exige una ocupación superior ación de las instalaciones de alumbrado y rrencia los dedicados a espectáculos y acti- cincuenta personas.fuerza en este tipo de locales, haciendo vidades recreativas como cines, teatros o Si un edificio o local entra en la cate-especial hincapié en las cuestiones refe- auditorios, estadios, pabellones de depor- goría de local de pública concurrencia,rentes al alumbrado, los servicios de segu- tes, plazas de toros, hipódromos, parques dicha calificación se refiere a su conjunto,ridad, los cableados y los circuitos, cuyos de atracciones, parques temáticos y ferias por lo que cualquier habitáculo anexo comoaspectos más destacados vamos a tratar fijas, salas de fiesta y discotecas, salas de jue- los cuartos de servicios y de instalaciones,de analizar. gos de azar, con independencia de sus carac- los vestuarios o los almacenes, tienen idén- La primera dificultad con la que nos terísticas. Idéntica consideración merecen tica consideración aunque no sean deencontramos es la ausencia de un concepto los locales de reunión, tales como templos, acceso al público.legal de local de pública concurrencia, que salas de conferencias y congresos, bares, Resumiendo todo lo anterior, podemostampoco figuraba en el Reglamento de 1973. cafeterías, restaurantes, museos, casinos, llegar a un concepto general y válido para Únicamente, en el punto 1 de la ITC- hoteles y hostales, zonas comunes de cen- cualquier tipo de local, con independenciaBT 028 al establecer su ámbito de aplica- tros comerciales y edificios de oficinas, aero- de su uso basándonos en su ocupación y66 Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004
2. dificultad de evacuación, distinguiendo cua- terminados, lo que resulta injustificable en • Edificios de gran altura abiertos alAGE FOTOSTOCK tro categorías: una norma de estas características. Utiliza público, hoteles, hospitales, etc. “BD4 (difí- a) Locales con baja densidad de ocupa- como criterios de clasificación conceptos cil y atestado) alta densidad de ocupación ción y difícil evacuación: edificios de gran como la fácil o difícil evacuación, la altura de y difíciles condiciones de evacuación”. altura o sótanos. los edificios o su alta o baja densidad de ocu- La norma UNE 20460 tampoco b) Edificios con alta densidad de ocu- pación, que quedan sin concretar. Esta tarea resuelve el problema, ya que esta clasifica- pación y de fácil evacuación: locales abier- debería ser abordada por el legislador, pero ción también está llena de conceptos inde- tos al público como teatros, cines, grandes mientras tanto, es preciso encontrar la terminados. El legislador deja sin concre- almacenes… manera de rellenar esos vacíos legales. tar dónde está el límite entre la fácil y la c) Edificaciones con alta densidad de El concepto de dificultad de evacuación difícil evacuación. Una solución sería con- ocupación y difícil evacuación: edificios tampoco se definía en el Reglamento de siderar de difícil evacuación a todo local públicos de gran altura y locales abiertos al 1973. En el nuevo Reglamento únicamente que no se encuentre al nivel de la vía público situados en sótanos. se cita en el punto 1 de la ITC-BT 028, pública, a todos los edificios de gran altura En todos estos supuestos, los locales párrafo 6º, al clasificar los locales de acuerdo y sus vías de evacuación, cuando estas edi- deben incluirse siempre en la categoría de con sus condiciones de evacuación, remi- ficaciones sean de uso residencial. pública concurrencia. Cuando un local tiéndose la ITC a la norma UNE 20460- El término edificio de gran altura apa- pueda incluirse en dos de estos grupos, 3, que distingue entre: rece citado por primera vez en el reglamento en uno de ellos de forma obligatoria y en • Edificios para uso de viviendas con de 2002, pero no se define. Para rellenar este el otro dependiendo de su ocupación, altura normal o baja. “BD1 (normal) vacío se puede acudir a la Norma Básica de la deberá considerarse siempre como local de local con baja densidad de ocupación y con- Edificación sobre Condiciones de Protección con- pública concurrencia. diciones fáciles de evacuación”. tra Incendios, que al hablar de recorridos de d) Finalmente, se considera de pública • Edificios de gran altura, cuya definición evacuación considera que las escaleras deben concurrencia cualquier local no incluido en se ajusta en cada municipio, a los criterios ser recintos protegidos a partir de quince los epígrafes anteriores siempre que tenga del servicio de extinción de incendios y en metros de recorrido vertical. Esta mención una capacidad superior a cien personas. función de los medios disponibles. “BD2 nos permite llegar a la conclusión de que Pese a la mayor precisión de esta defi- (difícil) local con baja densidad de ocupación una edificación de más de cinco plantas nición frente a la que se recoge en el Regla- y condiciones difíciles de evacuación”. puede considerarse edificio de gran altura a mento, son muchas sus deficiencias. • Teatros, cines, etc. “BD3 (atestado) los efectos reglamentarios. En primer lugar, resulta imprecisa por su alta densidad de ocupación y fáciles con- Los conceptos de ocupación baja, alta continua remisión a conceptos jurídicos inde- diciones de evacuación”. y atestado, también son una creación de Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004 67
3. este Reglamento aunque no se determinan. ción contra Incendios en los edificios y sus El Reglamento actual establece el criterioEl problema podría haberse resuelto fichas de aplicación. Según esta norma, se de una persona por cada 0,8 m2 de super-poniendo el límite entre la alta y la baja puede considerar que hasta cinco plantas ficie útil, excluyéndose los pasillos, repar-ocupación en cien personas y para consi- (quince metros lineales de recorrido ver- tidores, vestíbulos, aseos, cuartos de lim-derar un local atestado, se propone tomar tical) no hay que tomar precauciones espe- pieza, menaje y servicios, que inicialmentelos valores del artículo 6 de la Norma Básica ciales respecto a las escaleras de evacuación, no se consideran ocupados. Se trata dede la Edificación sobre Condiciones de Protec- pero a partir de esa altura, se considera que un criterio estricto, claro y fácil de aplicar,ción contra Incendios, que propone una den- constituyen por sí mismas un local de riesgo aunque excesivamente simplista. Sinsidad de 0,5 personas por metro cuadrado. y se deben sectorizar y proteger como tal. embargo, y puesto que la densidad de ocu-De esta manera la cuestión hubiese que- En las escaleras de los edificios de vivien- pación varía con el tipo de actividad, estedado totalmente concretada. das parte de los conductores ya se prescri- criterio deberá aplicarse como supletorio En segundo lugar, resulta llamativo y ben reglamentariamente de tipo no propa- cuando no sea posible determinar la ocu-pone en evidencia la complejidad en la pro- gador del incendio, libres de halógenos, con pación real del local. Cuando se puedapia definición de estas instalaciones, el emisión de humos y opacidad reducida, determinar con precisión el aforo se deberáhecho de que el último borrador de la Guía según la ITC-BT 015, referente a las deri- utilizar ese dato objetivo en lugar del cri-Técnica contravenga lo recogido en el vaciones individuales, lo que no resulta sufi- terio reglamentario. Esta aplicación resultaReglamento al referirse a una ocupación ciente, por lo que se propone eliminar la sencilla en casos como el de un cine cuyode cincuenta personas ajenas al local para carga de halógenos de la instalación de aforo se corresponde con el número deconsiderarlo como local de pública concu- cableado eléctrico para que la opacidad y butacas incrementado con los empleadosrrencia en los casos de oficinas, consulto- toxicidad de los humos, en caso de incen- que trabajan allí o la de un colegio con surios médicos, clínicas, centros de enseñanza, dio, sea baja para todas las instalaciones eléc- número de alumnos más el personallocales de trabajo, bibliotecas, estable- tricas de la caja de escalera. Conviene des- docente y de servicios.cimientos comerciales, residencias de estu- tacar el supuesto de los edificios en Si alguna norma sectorial limita el aforodiantes, gimnasios, salas de exposiciones, localidades en las que el Ayuntamiento no de cierto tipo de locales ésta será la que pro-centros culturales, clubes sociales y depor- tenga medios para su evacuación en caso de porcione el criterio para calcular la ocupa-tivos; mientras que el Reglamento en la incendio, y con independencia de su altura, ción máxima posible del edificio o local.ITC-BT 028, punto 1, párrafo 5º, alude se otorga a la escalera la condición de local Tal es el caso del Real Decreto 2816/1982,también a una ocupación de cincuenta per- de pública concurrencia a todos los efectos. que establece para los espectáculos públi-sonas, pero sin especificar si deben o no ser La escalera de evacuación de un cine o cos unas dimensiones mínimas de las gra-ajenas al local. Donde el legislador no dis- de un teatro constituye por sí misma un das y un espacio por cada espectador. Entingue, no debería hacerlo una mera guía sector de incendios independiente al que el supuesto de existir una norma laboralinterpretativa sin rango normativo alguno, aplicarán las seguridades de un local de que condicione la ocupación al número dey que además recoge un criterio menos exi- pública concurrencia o se considerará que operarios o prescriba un espacio o metrosgente para la seguridad de este tipo de loca- están incluidas en el mismo. La escalera de cuadrados mínimos por puesto de trabajo,les que el recogido reglamentariamente. Al evacuación de un edificio con un restau- habría que acudir a ella.referirse exclusivamente a una ocupación rante en el ático debe considerarse parte Las áreas a las que no tenga acceso elde cincuenta personas ajenas al local está del local de pública concurrencia aunque público no deben contabilizarse comocondicionando la atribución de la condi- también sea usada por el resto de los superficie ocupada, por lo que el criterioción de local de pública concurrencia al cri- vecinos del inmueble, debiendo utilizarse general de 0,8 personas por m2, enume-terio del proyectista y/o de la propiedad, los materiales y alumbrados que se pres- rado en la ITC-BT 028, debe aplicarse conlo que resulta injustificable y puede dar criben reglamentariamente. la debida cautela. La excesiva simplifica-lugar a situaciones paradójicas. ción y generalización a todos los locales del En tercer lugar, cabe destacar que el Concepto de local de pública sistema de cálculo del aforo del Regla-Reglamento ha cometido olvidos en los ele- concurrencia mento, hace necesario buscar otro criteriomentos anexos a los locales de pública con- De todo lo dicho hasta aquí puede concluirse que recoja toda la casuística que se puedecurrencia, como es el caso de las escaleras. que debe considerarse local de pública con- presentar en este tipo de locales. Al ahon-El Reglamento de 1973 únicamente se refe- currencia el de libre o fácil acceso que es uti- dar en la normativa vigente nos encon-ría a ellas para prescribir la instalación de lizado como lugar de residencia, reunión, tramos con la Norma Básica de la Edificaciónun alumbrado de emergencia cuando esparcimiento, comercio, trabajo y uso sani- sobre Condiciones de Protección contra Incen-eran vía de evacuación de un local de pública tario y que entra dentro de esta categoría dios, donde se ofrecen determinaciones con-concurrencia, criterio que el Reglamento por su utilización, aforo y dificultad de eva- cretas de la ocupación en función del usoactual extiende a las escaleras de los edifi- cuación, en función de unos valores que de los locales. No obstante, hay que con-cios residenciales. Resulta chocante que el deberán determinarse normativamente con sultar también la normativa autonómicanuevo Reglamento no haya incluido en la total concreción, e incluyendo todos sus ele- y local por si hubiera alguna particularidadcategoría de local de pública concurrencia, mentos anejos: escaleras, pasillos, vestíbu- en función de cada caso concreto. Este cri-u otorgado un nivel de seguridad equiva- los, almacenes, vestuarios y cuartos de ser- terio debería mantenerse hasta la promul-lente, a las escaleras de evacuación de los vicios e instalaciones. gación del Código Técnico de la Edifica-locales y edificios de gran altura, que debe- ción, que en este momento se estárían considerarse siempre como parte del Cálculo del aforo elaborando, y que establecerá las densi-local. Este criterio se basa en lo recogido en El cálculo del aforo resulta imprescindible dades de ocupación de las diferentes zonasel Real Decreto 2177/1996, de 4 de octu- a la hora de proyectar las instalaciones de de los locales en función de la actividad abre, por el que se aprueba la Norma Básica estos locales, es un aspecto que el ante- la que se dediquen. En conclusión, el cri-de la Edificación sobre Condiciones de Protec- rior Reglamento de 1973 no contempló. terio general sólo debe emplearse en el caso68 Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004
4. de que no exista otro más restrictivo que pueden combinar dos sistemas comple- vicio son autónomos y no acusan una inte-limite el aforo. mentarios o de seguridad, como un grupo rrupción de unas decenas de segundos. electrógeno, que es un sistema de corte En el Reglamento de 1973 no se reco-Alimentación de los servicios largo, y un sistema de alimentación inin- gían los tiempos de respuesta de los ser-de seguridad terrumpida, UPS o SAI, que impida el vicios de seguridad. El Reglamento actualLas propias características de los locales de corte en el ínterin. aunque se refiere a ellos no particulariza supública concurrencia hacen indispensable Para dimensionar la instalación, lo pri- aplicación a cada caso concreto. Única-una regulación exahustiva de estos servi- mero es determinar cuales son los servicios mente en la ITC 028.3 señala que “Elcios que la nueva norma no aborda con la urgentes e indispensables, aquellos que pue- alumbrado de seguridad estará previsto paraprofundidad necesaria. El Reglamento de den crear graves problemas si no funcio- entrar en funcionamiento automática-1973 en su articulado ya se refería a los nan como los ascensores o el alumbrado de mente...”, y en el punto 028.3.1 cita que “lasuministros de socorro, reserva y dupli- emergencia y la potencia demandada por alimentación del alumbrado de emergen-cado, con fuentes propias o ajenas de una ellos. Los suministros complementarios se cia será automática con corte breve”, o sea,forma bastante concreta. El Reglamento diseñarán en función de los servicios de inferior a 0,5 s. Son las únicas alusiones quedel año 2002 se limita a ampliar y comple- seguridad y teniendo en cuenta las carac- hace la instrucción respecto a la aplicacióntar la regulación anterior. Hace una clasi- terísticas del local y su ocupación. No tiene práctica de los tiempos de corte. Lo queficación de los sistemas de suministro de sentido alguno proyectar un suministro de resulta muy pobre si lo comparamos conreserva en función del tiempo de corte, socorro o reserva que no alimente nin- la detallada descripción que hace estareproduciendo literalmente lo ya recogido gún servicio de seguridad. Un local que norma de la duración de la conmutaciónen la norma UNE 20460-352 y cita una tenga el sistema contraincendios y sus de las alimentaciones automáticas.serie de sistemas de alimentación. El Regla- alumbrados de emergencia atendidos con Para utilizar dos suministros o alimen-mento debería de haber prescrito la obli- equipos autónomos y no precise otros ser- taciones complementarias desde las insta-gatoriedad de utilización de cada uno de vicios de seguridad, no necesitará sumi- laciones de una misma compañía eléctrica,ellos en función del tipo de instalación. nistro de socorro a no ser que, por su ocu- ésta tiene que certificar por escrito que no El artículo 10 del Reglamento describe pación o tipología, sea obligatorio. En caso pueden fallar simultáneamente, lo quelos tipos de suministro complementario, de exigirse reglamentariamente, se podrá resulta imposible de conseguir en la prác-que son: optar por un grupo electrógeno propio, de tica, aunque esté contemplado en la norma a) Suministro de socorro (hasta el 15% funcionamiento automático y con corte UNE 20460-351, in fine. Esto ya se citabade la potencia total), aplicable a cualquier largo, pues los equipos a los que dará ser- en el Reglamento de 1973, aunque no delocal de espectáculo y/o de actividad recre-ativa y a los locales de reunión, trabajo yuso sanitario cuya ocupación sea superior ALUMBRADO DE EMERGENCIAa trescientas personas. Está previsto para entrar en funcionamiento cuando b) Suministro de reserva (hasta el 25% se produce un fallo en la alimentación del alum- brado normal.de la potencia total), aplicable a hospitales,clínicas, sanatorios, ambulatorios y centrosde salud, estaciones de viajeros y aero-puertos, estacionamientos subterráneospara más de cien vehículos, establecimien-tos comerciales o sus agrupaciones de más ALUMBRADO DE SEGURIDAD ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTOde 2.000 m2 de superficie, estadios y pabe- – Garantiza la iluminación durante la evacuación – Su duración no siempre está determinada, debe permitirllones deportivos. de una zona. finalizar los trabajos con seguridad si la iluminación es infe- – Entra en funcionamiento a una tensión inferior rior a la normal. c) Suministro duplicado (más del 50% al 70% de la nominal. – Permite continuar las actividades normales.de la potencia total), el Reglamento no se (En salas de intervención, de tratamiento intensivo, de curas, pari- torios y urgencias, se prescribe una duración mínima de 2 horas,refiere expresamente a los locales que deban y además debe de avisar óptica y acústicamente para que sedisponer de este tipo de suministro, a pesar sepa que solo quedan 2 horas de luz.de citarlo en el artículo 10, por lo que sedebe interpretar que su uso es voluntario. d) Fuentes propias de energía (hayque contar con la potencia necesaria paraatender los servicios urgentes indispensa- DE DE EVACUACIÓN AMBIENTE O DE ZONAS DEbles: alumbrado, ventilación, maniobra de BALIZAMIENTO ANTIPÁNICO ALTO RIESGO – Antes se denominaba deemergencia de ascensores, etc.), son apli- señalización. – 1 piloto por cada – Antes se denominaba – Duración mínima: lacables a establecimientos sanitarios; hote- metro lineal de esca- – Permite recorrer y utilizar alumbrado de emergencia. necesaria para inte-les de más de trescientas habitaciones; loca- lón o fracción. las rutas de evacuación. – Permite la identificación y rrumpir las activida- – Proporcionará 1 lux en el acceso a las rutas de emer- des.les de espectáculos con capacidad superior suelo y en el eje de los gencia. – Permite la interrupcióna mil personas; estaciones de viajeros; apar- pasillos principales. – Proporciona 0,5 lux en todo de los trabajos peli-camientos subterráneos de más de cien pla- Permite identificar los puntos el espacio hasta 1 m. de grosos con seguri- de los servicios contra incen- altura. dad.zas; aeropuertos y establecimientos comer- dios y los cuadros de distri- – El tiempo mínimo de fun- – Iluminación mínima:ciales de más de 2.000 m2 de superficie. bución. cionamiento será de una 15 lux o el 10% de Cuando se requiera a la vez un sumi- hora. la iluminación normal.nistro de socorro y de reserva se instalaráúnicamente el de reserva. Si es preciso, se Figura 1. Tipos de alumbrados de seguridad.Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004 69
5. forma tan explícita, pero no se llevó a efecto, sonas. En este sentido, el artículo 19 de la o derivación a tierra no afecte, en ningúnpor lo que resulta llamativo que el legisla- Norma Básica de la Edificación sobre Condi- caso, al alumbrado. La parte de la alimen-dor continúe insistiendo en ello. ciones de Protección contra Incendios señala que tación de fuerza motriz que entre dentro de En el Reglamento se incluye la obliga- los locales que alberguen equipos regulados los denominados servicios de seguridad seción de disponer de alumbrado de emer- por normas específicas, tales como trans- deberá proteger independientemente delgencia en todos los locales de pública con- formadores, maquinaria de aparatos eleva- resto, tanto contra sobreintensidades comocurrencia y suministro de socorro siempre dores, calderas, depósitos de combustible contra contactos indirectos.para los locales de espectáculos y activida- líquido, contadores de gas, etc., se regirándes recreativas, además de los locales de por las condiciones que se establezcan en Circuitosreunión, trabajo y usos sanitarios con una dicha normativa, a la vista de todo ello el El nuevo Reglamento no aborda la cuestiónocupación de más de trescientas personas. Reglamento quizá debiera haber acotado de los circuitos de alimentación de las lumi-El suministro de reserva se prescribe en los adicionalmente esas instalaciones cuando se narias de emergencia, pero la Guía Técnicaedificios destinados a hospitales y/o uso realicen en locales de pública concurrencia. de aplicación resuelve una cuestión que yasanitario, en los estadios y en las estacio- se venía planteando durante la vigencia delnes de viajeros, para los aparcamientos de Régimen de neutro Reglamento de 1973. Esa norma prescribíamás de cien vehículos y los comercios de La prescripción de un sistema de neutro circuitos independientes para el alumbradomás de 2.000 m2 de superficie, sin acla- determinado para los servicios de seguri- de emergencia con interruptor magneto-rar, en este último caso, si sólo es aplicable dad no se contempló en el anterior Regla- térmico aparte, lo que suponía que no estu-a los locales de un solo propietario o tam- mento de 1973. La nueva norma en el vieran protegidos todos los posibles casosbién a las agrupaciones de pequeños comer- punto 2.1 de la ITC-BT 028, recomienda de incidente. La Guía interpreta que los cir-cios en centros comerciales. utilizar un esquema de régimen de neu- cuitos para el alumbrado de emergencia, en Las fuentes propias para la alimentación tro IT con aviso de avería o derivación a el caso de que alimenten aparatos au-de los servicios complementarios se pue- tierra al primer defecto. Si el local se ali- tónomos, podrán estar conectados al cir-den instalar en el local donde se ubique el menta desde la red de baja tensión y dado cuito de alumbrado normal. Esa es la formacuadro de mando y protección. Este que en nuestro país la red de distribución que proporciona una mayor seguridad, puesrecinto, de acuerdo con la Norma Básica de pública se explota con sistema TT, de en cualquier situación anormal (falta de fase,la Edificación sobre Condiciones de Protección acuerdo con la ITC BT 08.1.4 letra a) del corte, cortocircuito, avería, seccionamientocontra Incendios, debe constituir un sector nuevo Reglamento, la forma de obtener un intempestivo, etc.) los aparatos autónomosde incendios independiente y cumplir los esquema IT con neutro aislado es colo- de emergencia funcionarán. La separaciónsiguientes requisitos: cando un transformador de separación de de circuitos y sectorización es similar a la – Ventilación independiente. aislamiento de potencia suficiente para ali- prevista en el Reglamento de 1973. – Resistencia adecuada al fuego de puer- mentar el alumbrado del local. Por lo tantotas y paramentos. este esquema sólo resulta aplicable si el local Alumbrados – Vestíbulo previo o de independencia se alimenta desde un centro de transfor- El nuevo Reglamento diferencia entrea la entrada. mación privado, ya sea de alta a baja ten- los distintos tipos de alumbrado que se pue- Este tipo de vestíbulos se deben cons- sión o de separación de aislamiento de baja den utilizar en los locales de pública con-tuir de acuerdo con lo prescrito en el a baja tensión. Para ello cuando se encar- currencia, que se resumen en la figura 1.artículo 10.3 de la misma norma, que pres- gue el transformador hay que pedir al fabri- Esta figura es parecida a la que se incluyecribe que dichas estancias serán de uso cante un grupo de conexión de los deva- en la Guía Técnica pero toma en conside-exclusivo para la circulación y sólo tendrán nados del transformador Y y 0 o similar ración el alumbrado de balizamiento quecomunicación directa con el local princi- (triángulo-triángulo). Si se pretende insta- no se ha tenido en cuenta en la original.pal, los espacios generales de circulación, lar un esquema IT con neutro impedante Las definiciones se han variado ligeramentelos ascensores y los aseos. La distancia es preciso colocar una resistencia de puesta para proporcionar una mayor claridad. Lamínima entre los contornos de las superfi- a tierra de la potencia de disipación nece- nueva regulación es mucho más prolija ycies barridas por las puertas del vestíbulo saria entre el neutro del transformador y detallada que la de 1973 que normalizabaserá como mínimo de 0,50 m. Los vestí- la puesta a tierra y preveer el sistema de los alumbrados de emergencia, señaliza-bulos previos a una escalera especialmente evacuación del calor, pero siempre desde ción y reemplazamiento, pero sin tantoprotegida estarán ventilados conforme a un transformador propio. Este es un sis- detalle y menos atención a la seguridad.alguna de las alternativas establecidas en tema que funciona muy bien y proporciona Las características correspondientes aapartado 10.1.b). Los de los locales de una seguridad de servicio muy superior a los diferentes tipos de alumbrado de segu-riesgo especial definidos en el artículo 19 la normal, sin embargo, su complicación ridad, en función de su denominación, suo los de los garajes, no podrán utilizarse técnica, su rareza y su elevado precio frente iluminancia y la relación entre las ilumi-para la evacuación de otros locales dife- a los interruptores diferenciales van a rele- nancias máxima y mínima, se resumen arentes. Estos vestíbulos tendrán puertas gar su utilización a casos puntuales. continuación.resistentes al fuego. En el caso de que se elija la protección Los puntos en los que debe instalarse A la vista de las medidas de seguridad que contra contactos indirectos mediante el alumbrado de emergencia se citan en else exigen para los sectores de incendio y ves- esquema TT y relés diferenciales de des- punto 3.3 de la ITC-BT 028 del Regla-tíbulos de independencia, parece incon- conexión por intensidad de defecto, el alum- mento, se amplían en la Guía Técnica ygruente que se utilicen en la instalación eléc- brado se repartirá por fases, en al menos 3 son los siguientes:trica elementos que puedan desprender, en circuitos, y será independiente de la pro- a) En todos los recintos cuya ocupacióncaso de incendio, humos potencialmente tección contra sobrecargas, cortocircuitos sea superior a cien personas, con una ilu-tóxicos y/o opacos, que dificulten la eva- y contactos indirectos de la instalación de minancia mínima de 0,5 lx.cuación o afecten a la seguridad de las per- fuerza, de forma que una sobreintensidad b) En los recorridos generales de eva-70 Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004
6. ILUMINANCIA RELACIÓN COMENTARIO que contengan productos combustibles en max/min los que la carga de fuego total aportada por éstos sea superior a 50.000 MJ. Tal es el Alumbrado de seguridad -/5 lx Engloba a todos caso de almacenes de pinturas, barnices y Alumbrado de evacuación 1/5 lx (mínimo) 40 librería de más de 50 m3; de farmacia y Alumbrado de ambiente 0,5 lx (mínimo) 40 deportes de más de 62,5 m3; de alimenta- Alumbrado de zonas 15 lx ó 10% del 10 ción y papelería de más de 71 m3 con 400 de alto riesgo alumbrado normal, l y de ropa de más de 83 m3. como mínimo. Esta nueva medida, que no recogía el Alumbrado de balizamiento 1 x m. lineal de Reglamento de 1973, representa una segu- escalón ó fracción ridad adicional para muchas instalaciones. Alumbrado 5 lx/= al normal 2 horas Se debe tener en cuenta además, que de reemplazamiento colocando las luminarias a más de 2 mTabla 1. Tipos de alumbrado de seguridad. sobre el nivel del suelo se cumple con los requisitos de los alumbrados de evacuación y ambiente en un solo equipo, si se obtie-cuación de zonas destinadas a usos resi- Además de lo expuesto y de acuerdo con nen los lx necesarios.dencial u hospitalario y los de las zonas des- el nuevo Reglamento y con el artículo 19 Respecto al alumbrado de balizamientotinadas a cualquier otro uso que estén pre- de la Norma Básica de la Edificación sobre Con- no puede olvidarse que el Reglamento Gene-vistas para la evacuación de más de cien diciones de Protección contra Incendios, en los ral de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-personas, con una iluminancia mínima de locales y zonas considerados como de riesgo vidades Recreativas, aprobado por Realun lx. especial, que se enumeran a continuación, Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en su c) En los aseos generales de planta en habrá que diseñar alumbrado de evacua- artículo 15.2 ya recogía la obligación deedificios de acceso público, con una ilumi- ción aunque no se trate de locales de balizar los escalones y vías de evacuación,nancia mínima de 0,5 lx. pública concurrencia: pero el anterior Reglamento Electrotécnico de d) En los estacionamientos cerrados y a) Escaleras de evacuación de edificios Baja Tensión no lo tomó en consideración.cubiertos para más de cinco vehículos, de viviendas. Esta regulación diferenciada producía situa-incluidos los pasillos y las escaleras que con- b) Escaleras de incendios. ciones paradójicas, al tener competenciaduzcan desde aquellos hasta el exterior o c) Cuartos de baterías no estancas dos administraciones distintas, la autonó-hasta las zonas generales del edificio, con centralizadas. mica y la local, con distinta normativa sobreuna iluminancia mínima de un lx. d) Talleres de mantenimiento, alma- una misma instalación. La confusión e) En los locales que alberguen equipos cenes de lencería, de mobiliario, de lim- aumentaba al ser diferente la exigencia engenerales de las instalaciones de protec- pieza o de otros elementos combustibles cada municipio. La cuestión queda resueltación, con una iluminancia mínima de cinco cuando el volumen total de la zona sea al exigirse en el nuevo Reglamento alum-lx al nivel de operación. superior a 100 m3. brado de balizamiento de los escalones. f) En las salidas de emergencia y en las e) Depósitos de basura y residuos de másseñales de seguridad reglamentarias, con de 5 m2. Conductores y conductosuna iluminancia mínima de un lx. f) Archivos de documentos, depósitos El Reglamento de 1973 no era especial- g) En todo cambio de dirección de la de libros, u otros en los que se acumule mente exigente en este tema, sin embargoruta de evacuación, con una iluminancia papel con una superficie superior a 25 m2. el actual prescribe que todos los con-mínima de un lx. g) Cocinas de más de 50 m2 que no dis- ductores eléctricos que se utilicen tienen h) En toda intersección de pasillos con pongan de un sistema automático de extin- que ser de baja emisión de humos, libreslas rutas de evacuación, con una iluminan- ción. de halógenos, y cumplir una larga serie decia mínima de un lx. h) Garajes y aparcamientos de uso normas UNE (a título de ejemplo se enu- i) En el exterior del edificio, en la vecin- público de hasta cinco vehículos y todos los meran algunas de ellas en la tabla 2). Losdad inmediata a la salida, con una ilumi- de uso privado. conductores tienen que venir marcadosnancia mínima de un lx. i) Los trasteros de las viviendas cuando preceptivamente por el fabricante con las j) A una distancia horizontal inferior a su superficie total construida sea superior letras AS. T odo conductor no marcado condos metros de cada cambio de nivel, con a 50 m2. ese símbolo no es válido para ser instaladouna iluminancia mínima de un lx. j) Imprentas y sus locales anexos, cuando en un local de pública concurrencia. k) A una distancia horizontal inferior a el volumen sea mayor de 100 m3. Las luminarias alimentadas por unados metros de cada puesto de primeros auxi- k) Talleres de reprografía y sus locales fuente central son normalmente los pilo-lios, con una iluminancia mínima de un lx. cuando el volumen sea mayor de 200 m3. tos de balizamiento de las escaleras y ram- l) A una distancia horizontal inferior a l) Zonas destinadas a la destrucción de pas. El nuevo Reglamento establece quedos metros de cada equipo manual desti- documentación, cuando su superficie cons- los conductores deben ser acordes con lanado a la prevención y extinción de incen- truida sea mayor de 15 m2. norma UNE 21123, partes 4 o 5, resisten-dios, con una iluminancia mínima de cinco m) A criterio del autor del proyecto, los tes al fuego y marcados con el símbolo AS+.lx al nivel de operación. laboratorios y talleres de centros universita- Sus líneas de alimentación tienen que m) Sobre los cuadros de distribución de rios y de formación profesional dependiendo discurrir independientemente de las demásla instalación de alumbrado de las zonas de la cantidad y grado de peligrosidad de los y preferiblemente bajo tubo empotrado.indicadas anteriormente, con una ilumi- productos utilizados y el riesgo de los pro- Resumiendo lo dicho, éstos son los tiposnancia mínima de cinco lx al nivel de cesos en que se utilicen dichos productos. de conductores que se deben utilizar y suoperación. n) Locales comerciales con almacenes marcado.Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004 71
7. TIPO DE CABLE UNE DESIGNACIÓN MARCADO de 30 s, según establece el punto 12.1.2.4 de la citada norma. Este ensayo es similar Cables para instalación en locales 211002 ES07Z1-K de pública concurrencia. Alimentación de (instalar bajo tubo) al realizado para los cables, de acuerdo con alumbrado y fuerza. la norma UNE 20432-1. A pesar de que 211002 EF05Z1-K los tubos al igual que los cables, se colocan (instalar solo en en mazos, no aparece en ninguna norma el interior de un ensayo de no propagación del incendio cuadros) similar al que se utiliza para los cables en AS 21123-4 RZ1-K la norma UNE 20432-3. Resulta extraña (para instalar en tanta rigidez normativa en la regulación de bandejas o huecos) los cables y tanta laxitud para los tubos y 21123-5 DZ1-K canales que han de contenerlos. Esta situa- (para instalar en ción merece calificarse como mínimo de bandejas o huecos) contrasentido no solo legal sino también Cables para alimentar el alumbrado de balizamiento 21123-4 técnico. y emergencia no autónomo en los locales 21123-5 Los tubos empotrados, aunque sean de de pública concurrencia 50200 PVC, tienen solamente una superficie libre (50265, AS+ en contacto con la atmósfera y es más difí- 50266, cil que ardan y produzcan humos tóxicos. 50267, Estos tubos cuya pared exterior está recu- 50268) bierta de yeso o mortero ciertamente ardenTabla 2. Tipos de cables para locales de pública concurrencia. mucho peor al tener una única superficie libre en contacto con la atmósfera, pero los que quedan colocados en huecos de la cons- Como se puede ver, el marcado de can y venden en el mercado no cumplen trucción o no están macizados con mor-este tipo de conductores es muy complejo, las especificaciones exigidas a los cables, lo tero o yeso, sí que arden bien, y sinpor ello es necesario simplificarlo. Se pro- que resulta paradójico ya que los equipos embargo no están prohibidos, pues en elpone utilizar solamente las siglas AS y AS+, de iluminación pueden estar en contacto punto 4.e), párrafo 1º, de la ITC-BT 028que deben de estar indefectiblemente gra- directo con el fuego, tanto o más que los se refiere únicamente a tubos preferente-badas sobre los cables. Los cables deben cables. No se les exige tampoco la especi- mente empotrados. Se propone que loscumplir también la norma UNE 20432-3 ficación de su contenido en halógenos y la conductores que discurran por los huecosy ser no propagadores del incendio. emisión de humos de sus componentes, de la construcción se dispongan en bandeja Ni el Reglamento de 1973 ni el actual tanto externos como internos. La inicial metálica, de cualquiera de los múltiplescitan nada sobre las instalaciones de segu- previsión del legislador queda rota por estas tipos existentes en el mercado. Deberánridad, gestión técnica, automatización y omisiones. utilizarse conductores formados por man-comunicaciones, quedando un vacío legal Tampoco se regula nada novedoso sobre guera aislada, de 750 V o 1 kV con cubiertaen su regulación que debería llenarse apli- las canalizaciones. El nuevo Reglamento de protección, de baja emisión de humos,cándoles un nivel de seguridad equivalente Electrotécnico de Baja Tensión acepta tubos libres de halógenos y no propagadores delal de las instalaciones eléctricas, utilizando de PVC M1, s/UNE-EN 50085-1 y incendio. Estos conductores deberán ircables de características AS. Sin embargo 50086-1, para las conduciones eléctricas. marcados con las letras AS. De esta forma,ni la Norma Básica de la Edificación sobre Con- Es curioso que estas citadas normas en su en caso de incendio, la cantidad de PVCdiciones de Protección contra Incendios, ni el punto 13 titulado “Efectos del fuego” de la instalación eléctrica sería nula o muyReal Decreto 1492/1993, de 5 de noviem- resuelvan el problema con un escueto “en escasa y evitaría el riesgo de asfixia para losbre, por el que se aprueba el Reglamento de estudio”. Las normas UNE-EN 50085-2 ocupantes del local. De acuerdo con las for-Instalaciones de Protección contra Incendios, ni y 50086-2 en su punto 13, al tratar esta mas de montaje citadas, se proponen comotampoco el Real Decreto 401/2003, de 4 misma cuestión, se remiten a la parte 1 válidos los sistemas de instalación descri-de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la norma, cerrando el círculo sin que tos en la norma UNE 20460-5-52, tablaRegulador de las Infraestructuras Comunes en queden reglamentados los efectos del fuego 52H, normalizados con los números deTelecomunicaciones, se refieren, en ningún sobre los tubos y canales destinados a las referencia 5, 5A (tubos empotrados), 12,momento, a realizar en los locales de instalaciones o los sistemas de telecomu- 13 (bandejas metálicas), 21 (cable en huecopública concurrencia, el cableado y/o las nicación en los locales de pública concu- de la construcción) y 25 (cable en hueco decanalizaciones con polímeros libres de haló- rrencia. Se trata de un lapsus del legislador, falso suelo o techo), entre otros. En losgenos y de baja emisión de humos, lo que pues no elimina la carga de halógenos de números de referencia de tipo de instala-se considera que sería idóneo a nivel de la instalación, únicamente la disminuye. ción 12 en adelante, el cable deberá serseguridad. En las normas UNE-EN 50085 y acorde con la norma UNE 21123-4 (con Es curioso que las exigencias para los 50086 sobre tubos y canales, no se prohí- cubierta) y deberán estar marcados, encables de alimentación hayan tenido un be, en ningún caso, la utilización de PVC todos los casos, con las letras AS. Comoincremento tan llamativo en el nuevo u otro tipo de plásticos organoclorados. Se inconveniente hay que señalar que deReglamento y que las de las luminarias aún dice únicamente que los tubos no deben acuerdo con la Norma Básica de la Edifica-sean las mismas. Continúan siendo válidas ser propagadores de la llama. Es decir al ción sobre Condiciones de Protección contralas fabricadas con materiales poliméricos, retirar el fuego del tubo, si no ha ardido o Incendios, el falso techo debería contar consin especificar si son de tipo termoplástico se ha carbonizado en su totalidad, éste se una resistencia al fuego RF-120 comoo termoestable. Las luminarias que se fabri- debe autoextinguir en un período máximo mínimo. Este sistema de instalación supone72 Técnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004
8. para los ocupantes del local una protección que el cuadro general de distribución se se está diseñando. La responsabilidad delañadida en caso de incendio. ubicará en el punto más próximo posible a técnico, en caso de incidente, es enorme, Estas prescripciones deberían ser apli- la entrada de la acometida o derivación tanto en el plano civil como en el penal.cables a las instalaciones que discurran por individual y cuando no sea posible insta- – El alumbrado de balizamiento de esca-el hueco de escalera de todo tipo de edifi- larlo en ese punto, se colocará un disposi- leras y rampas es aplicable a todos los loca-caciones, incluidos los edificios de vivien- tivo de mando y protección. Esto queda les de pública concurrencia, no sola-das, pues lo normal es que sean su única vía muy indeterminado, pues de montar dicho mente a los de espectáculos públicos yde evacuación, ya que pocos cuentan con dispositivo es mas correcto hacerlo de actividades recreativas, sino también a losescalera de incendios. Sin embargo el forma que se pueda gobernar desde la hospitales, hoteles, edificios de oficinas,Reglamento sólo establece su obligatorie- entrada, de esa forma si hay que suspender etc., en lo que se refiere tanto a las nuevasdad para las derivaciones individuales y no el servicio eléctrico en caso de incendio, el instalaciones como a las modificaciones depara todos los tubos y cables instalados corte se puede realizar desde un punto cer- aquellas a las que anteriormente no les eraen la escalera. Si se trata de un edificio en cano a la entrada. Sin embargo si la aco- aplicable.el que el recorrido de evacuación queda metida entra en el local por el fondo del – Los tubos y canales no pueden serincluido dentro de las categorías de prote- mismo el dispositivo de corte será ineficaz de PVC. Se debe buscar un material alter-gido o especialmente protegido, habrá que situado en un punto de acceso difícil o nativo de baja emisión de humos y libre deconsiderar el recorrido de evacuación como arriesgado en caso de incidente, lo lógico halógenos o canales y bandejas metálicasun local de pública concurrencia en su tota- es que el dispositivo de mando y protec- con puesta a tierra, que son incombusti-lidad, de acuerdo a lo ya señalado. ción, que sirve también como secciona- bles. Insistiendo en lo tratado con anteriori- miento, se ubique lo más cerca posible de – Aplicando correctamente esta nuevadad, el artículo 14.2 del Real Decreto la entrada. Esto ya estaba contemplado en norma y sin que la instalación resulte más2815/1982, de 27 de agosto, por el que se el Reglamento de 1973 y se ha transcrito onerosa, se puede contribuir a aumentar laaprueba el Reglamento General de Policía sin mejora o actualización alguna. seguridad en caso de incendio.de Espectáculos y Actividades Recreativas,dice textualmente: “Los conductores se Conclusiones Bibliografía M. Llorente Antón, Comentarios al Reglamentocolocarán en el interior de tubos de mate- – Los cambios que ha introducido el nuevo Electrotécnico de Baja Tensión, Profepro, Madrid,ria aislante e incombustible…”; esto echa Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.por tierra todo lo señalado sobre los tubos en las instalaciones de los locales de pública V. Mans, Aditivos ignifugantes en plásticos: impacto medioambiental. El Instalador, septiembre-octubrede PVC, pues al no ser incombustibles, no concurrencia aconsejan hacer borrón y 2003.se pueden instalar. Choca que el legislador cuenta nueva sobre lo dispuesto con ante- L. Miret Más, El Reglamento Electrotécnico de Bajahaya sido tan exigente con los conducto- rioridad. Tensión y la protección contra incendios. www.vol-res y sin embargo permita tubos de PVC – El recorrido de evacuación y en par- timun.es. Instalaciones en locales de pública concurrencia, Pire-en estos locales, que aunque cumplan la ticular las escaleras deben considerarse lli Club, nº 9/XXI, enero de 2004.clasificación M1, en ningún caso son parte del local de pública concurrencia u J. L. Posada Escobar, Fichas de aplicación de la normaincombustibles. Las especificaciones del otro local de las mismas características por NBE-CPI 96.nuevo Reglamento de Baja Tensión inexpli- sí mismo, según los casos. Fuentes Normativascablemente contradicen lo recogido en el – La ocupación se debe calcular con Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por elReglamento de Policía de Espectáculos. sumo cuidado, tomando en cuenta toda que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Actualmente, existen en el mercado la normativa y ajustándola lo más posible Baja Tensión y sus modificaciones posteriores. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que setubos que algunos fabricantes denomi- a la real. No es preciso aplicar de forma aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-nan de bajo contenido en halógenos. Son rígida el criterio de una persona por cada sión.tubos de PVC, de contenido en halógenos 0,8 m2. Normas UNE 20460, 211002, 21123, 50200, 50265,indeterminado, con mayor o menor carga – Hay que tener en cuenta la posibili- 50266, 50267 y 50268. Guía Técnica de aplicación del Reglamento Electro-inerte o que incluso, pueden estar aditi- dad y potencia eléctrica del suministro técnico de Baja Tensión, publicada por el Ministe-vados para cumplir la especificación M1 complementario y la/s fuente/s propia/s de rio de Ciencia y Tecnología. www.mct.escon retardantes de la llama organohaloge- suministro de energía que sea preciso pre- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía denados tipo PBDE (penta bromo difenil ver, así como los cortes de los embarra- Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.éter), actualmente en fase de prohibición dos para la parte protegida por el suminis- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por elen la CEE y muy peligrosos para las per- tro complementario y/o fuente propia y la que se aprueba la Norma Básica de la Edificaciónsonas en caso de incendio. parte no protegida. NBE-CPI/96, Condiciones de protección contra incendios en los edificios. – Las luminarias de emergencia autó-Sectorización nomas se conectarán en los mismos cir-La Guía Técnica de aplicación del nuevo cuitos de alumbrado de la zona que prote-Reglamento cita, in fine, una serie de pres- jan.cripciones complementarias para los loca- – La distribución del alumbrado deles de espectáculos y de trabajo-reunión, seguridad no basta con realizarla de forma AUTORque viene a ampliar ligeramente la secto- que cumpla la lógica y una iluminancia Pablo Zapico Gutiérrezrización de las diferentes dependencias con en los ejes de los pasillos o vías de evacua- diepzg@unileon.esalimentación y corte omnipolar desde el ción, es preciso situar las luminarias con Jefe de la Sección de Industria y Energía de la Juntacuadro general que ya introdujo el anterior sumo cuidado y calcular las iluminancias de Castilla y León en León. Profesor asociado delReglamento de 1973 sin grandes innova- máxima y mínima, recolocando posterior- Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónicaciones. mente los puntos de luz, así como la rela- de la Universidad de León. El punto 4 de la ITC-BT 028 prescribe ción entre ellas para estar seguros de lo queTécnica Industrial Especial Electricidad y Electrónica - Octubre 2004 73
Mtd bar verano

References: Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
in fine
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine