Source: http://docplayer.cz/4174388-Rekonstrukce-paneloveho-objektu-praha-8-davidkova-2101-91-2103-95.html
Timestamp: 2018-09-20 09:29:15+00:00

Document:
Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95 - PDF
1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: Ing. Michal Hlavačka Ing. Klára Pokorná Ing. Michal Hlavačka TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F
2 F.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY OPRAVA PANELOVÉHO OBJEKTU Davídkova 2101/ /95, Praha 8 - Libeň Stupeň Projekt ke stavebnímu řízení a zadání stavby Objednavatel TERMO + holding, a.s. Projektový útvar Praha Prosecká 851/ Praha 9 Investor Středisko společných činností Akademie věd ČR, v.v.i. Národní 1009/3 Praha 1 Staré Město Zhotovitel PBR M & H Poradensko technická činnost v P.O. Křížkovského 18 Praha 3 Zpracovatel Ing. Michal Hlavačka aut.technik pro pož. bezp. staveb ČKAIT Datum 09/2010
3 Obsah : 1. základní údaje 3 2. všeobecné údaje 3 3. konstrukční a dispoziční řešení stavby 4 4. změny skupiny I dle ČSN technické požadavky na změnu staveb skupiny I dle ČSN závěr 9 2/9
4 1. Základní údaje Projekt stavby Investor Oprava panelového objektu Středisko společných činností Akademie věd ČR, v.v.i. Národní 3 Praha 1 Místo stavby Davídkova 2101/ /95 Praha 8 - Libeň Zhotovitel PBŘS Zpracovatel M & H Poradensko technická činnost v PO Křížkovského PRAHA 3 Ing. Michal Hlavačka aut.technik pro pož. bezp. staveb ČKAIT Všeobecné údaje Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno pro stavební úpravy panelového domu. Předmětem projektu jsou stavební úpravy panelového bytového domu zahrnující sanaci obvodového pláště, sanaci střešního pláště a sanaci lodžií. Objekt slouží je hodnocen dle ČSN jako bytový dům - OB 2 s nebytovými prostory. Dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby je zpracována ve smyslu Zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon), 31 odst. 1 pís.c) Zákona č. 133/1985 Sb., (o požární ochraně), vyhlášky č. 246/2001 a vyhlášky č. 23/2008 Sb., jako součást dokumentace pro stavební řízení. Seznam použitých podkladů a norem pro zpracování (dle vyhl. č.246/2001 Sb. 41, odst. 2 a) : 1. použité ČSN : ČSN : požární bezpečnost staveb - změny staveb ČSN : požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty ČSN : pož. bezpečnost staveb společná ustanovení 2. Podklady a informace : a) Projektová dokumentace b) Informace podala Ing. Klára Pokorná 3/9
5 Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečnou úpravu objektu a není zvýšeno požární zatížení ve smyslu čl. 3.2 ČSN , lze posouzení požární bezpečnosti provést dle ČSN (změna staveb skupiny I) a předpisů souvisejících. Z hlediska ČSN budou úpravy posuzovány jako změna skupiny I. 3. Konstrukční a dispoziční řešení stavby dle vyhl. 246/2001 Sb. 41, odst. 2b) Popis hodnocených prostor : Z hlediska požární ochrany má objekt 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Hlavní vstup je na úrovni mezi 1.pp a 1.np. Celková výška objektu hc = 24,6m. Výška posledního nadzemního užitného podlaží n.p. je hp = 21,4m. Konstrukce objektu : Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Celostěnové štítové dílce v tl. 0,29 m jsou sendvičové ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,15 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m, žb. vnější vrstva tl. 0,06 m. Celostěnové průčelní dílce v tl. 0,24 m jsou ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,10 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m a žb. krycí vrstva tl. 0,06 m. Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. Průčelní stěny lodžií odpovídají skladbě obvodového pláště. Boční stěny lodžií odpovídají skladbě štítových stěn. Kompletizované žb.stropní lodžiové desky tl. 0,19 m jsou se zvýšenou hranou. Nášlapnou vrstvu tvoří nátěr (Sadurit). Zábradlí lodžií v modulu 4,5 m je provedeno z ocelové nosné konstrukce C-profilů s výplní z drátoskla. Zábradlí je kotveno shora do podlahy lodžiových stropních dílců a do bočních lodžiových stěn. V současnosti jsou některé z lodžií nájemníky v různém systémovém provedení opatřeny zasklením. Tři hlavní vstupy do objektu jsou situovány na východním průčelí, vstup do 1.NP je po předsazeném schodišti. Jedná se o žb. prefabrikované schodnice šířky 2x 1,2 m, bez nášlapné vrstvy (beton) a bez povrchové úpravy. Schodišťová ramena jsou uložena na ozub schodišťové podesty, která je na bočních stranách uložena na panelových blocích. Vzniklý prostor pod schodištěm je zahrazen ocelovou sítí. Schodiště je vybaveno ocelovými lyžinami. Zábradlí vstupů je ocelové z uzavřených profilů s tyčovou výplní. Vstupy jsou s novými otvorovými výplněmi, prosklená vstupní stěna do zádveří je s bílým Al. rámem. 4/9
6 Tři zadní vstupy na západním průčelí objektu na mezipatrovou podestu jsou řešeny zádveřím přadsazeným před rovinu fasády. Zastřešení je z plechové krytiny, odvod vodních srážek je řešen spádem střešní roviny ke žlabu a odtud volně na zatravněnou plochu. Vchodové dveře jsou nové bílé s Al. rámem. Střecha objektu je plochá dvouplášťová dřevěná s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Výplně otvorů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Původní dřevěná okna se zdvojeným zasklením v NP vč. výplní na lodžiích a vč. oken strojovny výtahů, dále původní okna s kovovým rámem v 1.PP byly nahrazeny novými výplněmi. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, profil TL-AD, větrací klapkou VEKA jednoduchým zasklením izolačním čirým dvojsklem. Změny od původních výplní byly provedeny ve velikostech křídel a v otevíravosti výplní v NP. Výměna na průčelích vč. lodžií byla provedena vč. nových plastových parapetů na vnitřní straně, venkovní oplechování je původní. Vchodové prosklené sestavy v hl. vstupu a dveře zadních vstupů byly vyměněny za nové výplně. Původní ocelové rámy s jednoduchým zasklením byly nahrazeny Al. rámy s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Přední vstup s dvoukřídlými dveřmi /2100 mm a bočním fixním výkladcem 900/2100 mm je z Al. profilů, bílé barvy. Zadní vchodové dveře jsou dvoukřídlé 1900/2150 mm s fixním nadsvětlíkem 1900/450 mm. Stavební úpravy v hodnocených prostorách : Příprava stavby Statické zajištění a sanace lodžií Sanace betonových dílců Fasádní obklad obvodového pláště a stěn lodžií Sanace střešního pláště Navazující a doplňkové konstrukce Koncepce požárního řešení Objekt nestojí v požárně nebezpečném prostoru soudních objektů. Objekt byl projektován dle typových podkladů před rokem A) Zateplení objektu Posouzení požární bezpečnosti vychází z požadavků: 1) ČSN Nevýrobní objekty - konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn, které jsou prováděny bez dalších stavebních změn. 2) ČSN Společná ustanovení 5/9
7 Dle čl ČSN platí : Při dodatečné vnější tepelné izolaci obvodových stěn, provedené podle ČSN , ČSN nebo přidružených norem, a při úpravě lodžií, balkonů nebo pavlačí zasklením nehořlavou hmotou se nezhoršuje druh konstrukcí, ani se nezvětšují požárně otevřené plochy, ani nevznikají nové požadavky na požární pás. Požadavek dodatečného zateplení obvodových stěn: (ČSN ) čl konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn objektů hp > 12 musí mít tepelně izolační hmoty nejméně třídy reakce na oheň E do výšky objektu hp < = 22,5 m. Dle čl ČSN :2009 bude zateplovací systém vykazovat třídu reakce B do úrovně hp 22,5m. V našem případě do úrovně požárního úseku s podlahou hp < 22,5 m. Povrchová vrstva (včetně tepelné izolace) musí mít index šíření plamene i = 0mm/min. V případě užití tepelné izolace z plastických hmot (hp < 22,5 m), nesmí být osoby unikající z objektu ohroženy případným odkapáváním nebo opadáváním těchto hmot. Z jednotlivých objektů vedou vždy dva východy na volné prostranství. Nad hlavním vchodem je stávající přístřešek zabraňující ohrožení unikajících osob. Návrh : Na připravený podklad bude proveden kontaktní tepelně izolační obklad ETICS s fasádními deskami EPS 70 F tl. 100 mm a povrchovou úpravou omítkou s bezcementovou stěrkou. V požárně dělících úsecích je navržen zateplovací systém ETICS s izolantem z minerálních vláken tl. 100 mm. Závěr : Navrhovaná stavební úprava obvodového pláště a jeho zateplení je považováno z hlediska PBS za vyhovující. V našem případě bude na objektu aplikován fasádní zateplovaní systém s tepelnou izolací z fasádních polystyrénových desek (třída reakce na oheň E), kterou lze aplikovat až do výškové úrovně hp = 22,5 m včetně částí tvořících požární pásy nebo zasahujících do požárně nebezpečného prostoru. Fasádní stěrka je navržena s indexem šíření plamene i = 0mm/min. Jedná se o ucelený výrobek s třídou reakce na oheň B viz. certifikát. Dle čl písm.a) 4 ČSN Duben 2009 bude u všech okenních otvorů a jiných otvorů (dále jen oken) od 4.NP do výšky 22,50 m, nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou napraží oken, použit tepelný izolant z minerální desky tl. 100 mm s fasádní omítkou v pásu výšky 0,5 m a tento horizontální pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou okna vzájemně vzdálená, může být tato úprava provedena nad jednotlivými okny s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5. Zateplovací systém bude založen 150mm pod terén bez zakládací lišty. Nadpraží oken mezi 1.PP a 1.NP bude z minerálního pásu o šířce 0,5m. B) Stavební úpravy na objektu: Bod B) vyhodnocuje stavební úpravy, které jsou prováděny v rámci stavebních úprav na objektu. 6/9
8 Z hlediska ČSN budou úpravy posuzovány jako změna skupiny I. Ve smyslu ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I, neboť dle čl. 3.2 této ČSN nedojde: ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení - p pr. (p n a n x c) o více než 15 kg.m -2 z níže uvedeného výpočtu je evidentní, že požární riziko není zvýšeno o 15kg/m 2. Závěr : Požární zatížení zůstává stejné. ke zvýšení počtu unikajících osob Závěr : počet unikajících osob se nezvyšuje. k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN , pro daný provoz platí a dále bude platit ČSN nedochází ke změně příslušné ČSN. Závěr : nedochází ke změně věcně příslušné ČSN. 4. U změny skupiny I nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze dle čl. 3.3 ČSN : a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stavebních konstrukcí. Skutečnost : Stávající konstrukce budou doplněny o nové konstrukce, které nezhoršují původní stav. b) výměna, záměna nebo obnova systému, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu. Skutečnost : Nevyskytuje se. c) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení. Skutečnost : Nevyskytuje se. d) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 místnosti o podlahové ploše větší než 100m 2, prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího. Skutečnost : Nedochází k členění stávajícího požárního úseku. Závěr : vyhovuje dle čl. 3.3 ČSN /9
9 5. Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle ČSN : a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích únikových cest nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45min. Skutečnost : Nevyskytuje se. b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stopů nejsou navrženy hmoty stupně hořlavosti E, F. Skutečnost : vyhovuje Na zateplení objektu bude použit certifikovaný systém (ucelený výrobek), který má max. reakci na oheň B. Povrchová vrstva (včetně tepelné izolace) má index šíření plamene i = 0mm/min. Objekt bude dále zateplen minerální izolací, která je třídy reakce na oheň A2. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o víc než 10% původního rozměru, nebo se prokáže odstupová vzdálenost vyhovuje li příslušné ČSN, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost. Skutečnost : vyhovuje Dle A.4. ČSN dodatečná tepelná izolace provedená dle ČSN nezvětšuje požárně otevřené plochy obvodových stěn, odstupové vzdálenosti se neposuzují. Zaměněná okna budou o stejném rozměru jako původní. d) nově zřízené prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN Skutečnost : Nevyskytuje se. e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno dle ČSN , nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo členěním na požární úseky nesmí být z hořlavých hmot. Skutečnost : Není zasahováno do VZT. f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a budou v souladu s ČSN Skutečnost : Nevyskytuje se. 8/9
10 g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normativním požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita. Skutečnost : Zůstávají beze změn. Osoby nejsou ohroženy Hlavní vstup je zastřešen a zabraňuje ohrožení unikajících osob. h) je vytvořen požární úsek z prostorů dle 3.3b) pokud to ČSN , ČSN nebo přidružené normy vyžadují. Skutečnost : nevyskytuje se i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plocha,. Skutečnost : nebylo zasahováno - vyhovuje 6. Závěr : Stavební úpravy objektu Davídkova 2101/ /95, Praha 8 - Libeň nemají z hlediska požárního zhodnocení negativní vliv na požární bezpečnost stavby. V předkládaném Projektu stavby Oprava panelového objektu jsou respektovány požadavky této technické zprávy - Požárně bezpečnostního řešení stavby. V Praze 09/ Ing. Michal HLAVAČKA ČKAIT /9

References: Zákona č.183
 Zákona č. 133
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3