Source: https://issuu.com/jutclat/docs/reglamento_20tecnico_20retie
Timestamp: 2017-05-23 05:50:05+00:00

Document:
retie by Juan Carlos Taborda Taborda - issuu
ENERGÍAREGLAMENTO TÉCNICO DE
RETIEMODIFICACIONES AL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS RETIEResoluciones:
18 0398 del 7 de abril de 2004
18 0498 del 29 de abril de 2005
18 0466 del 2 de abril de 2007
18 1294 del 6 de agosto de 2008
180195 de Febrero de 2009COMPROMISOSNo crear obstáculos innecesarios al comercio.
Referirse a Objetivos Legítimos en los Reglamentos
Técnicos.Notificar los proyectos de RT.
Asegurarun servicio de información y consulta
permanente.OBJETIVOS LEGITIMOS QUE SOPORTAN UN REGLAMENTO
TÉCNICO1.
4.Protección de la vida y salud humana.
Protección de la vida animal y vegetal.
Prevención de prácticas que puedan inducir a
5. Seguridad Nacional.ARTÍCULO 1º. OBJETO FUNDAMENTAL DEL
Establecer medidas que garanticen la seguridad de
las personas, de la vida animal y vegetal y la
preservación del medio ambiente; previniendo,
eléctrico. Estas prescripciones parten de que se
cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de
fabricación de equipos.ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN• Instalaciones
–Nuevas,
–Ampliaciones
–Remodelaciones.
De Generación, Transmisión, Transformación (subestaciones),
distribución, Uso final• Productos
–Los de mayor uso,
Los de instalaciones especiales
Los usados en lugares de alta concentración de personas.
Se precisan requisitos, se incluyen nuevos productos,• Excepciones
Productos• Personas
Empresas de servicio público,
Fabricantes y comercializadores de productos,
Certificadores de producto
Diseñadores, constructores, supervisores,
interventores, inspectores,
– Organismos de inspección
–Ampliaciones que requieren certificación plena•
•Cuando la ampliación supere 10 kVA en instalaciones
residenciales o 20 kVA en instalaciones comerciales.
Cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad
instalada en instalaciones industriales.
Cuando la ampliación de un circuito de una red de
distribución de uso general, supere el 30% de la
capacidad instalada o la longitud del circuito. En el
evento que la red de distribución sea de uso exclusivo
de un usuario deberá dársele el tratamiento de
instalación de uso final.Ampliaciones que requieren certificación plena
•Cuando la ampliación de la instalación de una planta de
generación supere el 30% de la capacidad instalada y se deba al
montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de
maquinas.•Cuando la ampliación de la instalación de una subestación supere
el 30% de los componentes de cualquier unidad constructiva o el
30% de la capacidad instalada y esta ampliación se deba al
montaje de nuevos equipos eléctricos.•Cuando una línea de transmisión aumente su tensión nominal de
operación o su capacidad.Remodelación, Cuando se remodele el 80% de la
instalación debe remodelarse la totalidad.Criterios para definir el porcentaje
•Uso final . número de las salidas o puntos de conexión.•Distribución de propiedad de los operadores de red, inventario de
todas las unidades constructivas del mismo tipo, existentes en el
circuito o a los componentes de la unidad constructiva donde se
realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será
referido a la longitud total de la red asociada al transformador.•Subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de
uso final, el porcentaje estará referido al valor de la unidad
constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice
la remodelación.Criterios para definir el porcentaje de
• Líneas de transmisión: la totalidad de la línea, desde
el pórtico de salida en la subestación hasta el
pórtico de entrada en la otra subestación que
permita el seccionamiento
• Generación: componente donde se realicen los
trabajos de remodelación, asimilándolos a un
proceso así: casa de maquinas a uso final y
subestaciones a transformación.ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES
Para todos los efectos del presente Reglamento Técnico se
tendrán en cuenta las definiciones generales que aparecen a
continuación. Cuando un término no aparezca, se recomienda
consultar las normas IEC serie 50 ó IEEE 100.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos,
conductores y circuitos asociados, previstos para un fin
particular: generación, transmisión, transformación,
conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.Definición de persona calificada.
Persona natural que demuestre su formación
profesional en el conocimiento de la electrotecnia y
los riesgos asociados a la electricidad y además,
cuente con matrícula profesional, certificado de
inscripción profesional, o certificado de matricula
profesional, que según la normatividad legal vigente,
lo autorice o
acredite para el ejercicio de la
Profesiones reguladas, Ejercicio ilegal de la profesión,
Artículo 26 CN. Leyes 51/86;19 /90 y 842/2003ARTÍCULO 5º. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOSLa mayor utilización y dependencia de la
energía eléctrica aumenta el número de
instalaciones haciendo probable mayor
número de accidentes por contacto con
elementos energizados o incendios,
Los procesos de distribución y uso final
de la electricidad tienen la mayor parte
Se requiere ser más exigentes en cuanto
a la normalización y reglamentación.
El resultado final del paso de una
corriente eléctrica por el cuerpo humano
puede predecirse con un gran porcentaje
de certeza.El cuerpo humano como parte de un
circuito eléctricoAFASE
NEUTROLA ENERGÍA
tierraBBImpedancia del cuerpo (sin penetración de la piel )
I (mA)1000Z (Ω)
ESTADO7504001
4PIEL
SUMERGIDAI3200I2
707000505000Z1303000
Z443003
2Vc.a .
102050100200300IMPEDANCIA DEL CUERPO HUMANO5001000
Te nsión de
Conta ctoPorcentaje de personas que no se afectan con el
paso de estas corrientesCorriente de
disparo6mA10 mA20 mA30 mAHombres100%98,5 %7,5%0%Mujeres99,5%60%0%0%Ni単os92,5%7,5%0%0%Efectos de pequeñas cantidades de energía eléctrica
actuando en el cuerpo humano
I2.t.(10-6)4a8
10 a 30Percepciones y reacciones fisiológicas.Sensaciones leves en dedos y en tendones de los
Rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos.15 a 45Rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y
hombros. Sensación en las piernas40 a 80Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas.70 a 120Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y
piernas.UMBRALES DE SOPORTA-BILIDAD DEL CUERPO HUMANO
10000t (ms)500012000DALZIEL (IEEE)1000
100IEC50
20I(mA)10
0.10.20.3125102050100 200500 1000 2000 5000 10000ZONA1Habitualmente ninguna reacciónZONA2Habitualmente ningun efecto fisiopatológico peligrosoZONA3Habitualmente ningun riesgo de fibrilaciónZONA4Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 5%)ZONA5Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 50%)ZONA6Paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas
Riesgo de fibrilación (por encima de un 50%)ARTÍCULO 5º. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS.• Evaluación del nivel de riesgo.
• Medidas que se deben tomar
en situaciones de alto riesgo o
• Notificación de accidentes..DEFINICIÓN DE ALTO RIESGO O PELIGRO INMINENTEEntiéndase como ALTO RIESGO aquel riesgo
cuya frecuencia esperada de ocurrencia y
gravedad de sus efectos puedan comprometer
fisiológicamente el cuerpo humano,
produciendo efectos como quemaduras,
impactos, paro cardíaco, fibrilación; u otros
efectos físicos que afectan el entorno de la
instalación eléctrica, como contaminación,
incendio o explosión.LE
BTOIMPROO
LEALTEPOGRAVEDADECUENFRECUENCIA
FREvaluación del nivel de riesgoMATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOSSEVERA
BAJARiesgo alto: Necesita alta protección o toma
obligatoria de acciones.
RIESGORiesgo medio: Necesita protección básica,
que se amplia según criterio del ingeniero.
Riesgo bajo: Se puede asumir el riesgo o
instalar protección.Factores de riesgo eléctrico
•Un riesgo es una condición ambiental o humana
cuya presencia o modificación puede producir un
accidente o una enfermedad ocupacional.•Todas las instalaciones eléctricas tienen implícito
un riesgo.•Imposibilidad de controlarlos todos en forma
permanente.•El RETIE muestra los más comunes y sus formas
de controlarlos,Principales factores de riesgoArco elĂŠctricoAusencia de electricidadContacto directoContacto indirectoPrincipales factores de riesgo(Cont.)Corto circuitoRayoTensi贸n de contacto y de pasoSobrecargasVRESPONSABILIDAD ANTE EL RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO.•La problemática del riesgo eléctrico obliga a
saber identificar y valorar las situaciones
irregulares, antes de que suceda algún
accidente.•Es necesario conocer claramente el concepto
de riesgo y analizar los factores y
circunstancias particulares que se presentan.•Tener criterios objetivos que permitan
detectar la situación de riesgo y valorar su
grado de peligrosidad, para seleccionar las
medidas preventivas aplicables.ARTÍCULO 8º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS•
•Diseño de las instalaciones eléctricas
Otras personas responsables de las instalaciones
Pérdidas técnicas de energía aceptadas en las
instalaciones eléctrica.
Revisión de las instalaciones.Diseño de las instalaciones eléctricas:
Toda instalación eléctrica objeto del presente
Reglamento que se construya a partir de la
entrada en vigencia de este Anexo General
deberá contar con un diseño, efectuado por el
profesional o profesionales legalmente
competentes para desarrollar esa actividad.
El diseño debe cubrir los aspectos que le
apliquen, según el tipo de instalación y
complejidad de la misma:Aspectos a tener en cuenta en el diseño
n)Análisis de carga
Cálculos de pérdidas de energía.
Cálculo económico de conductores
Cálculos de ductos (tuberías, canalizaciones, canaletas, blindob.
Cálculo del sistema de puestas a tierra.
Análisis de protección contra rayos.
Análisis de coordinación de aislamiento.Diseño (Cont.)
s)Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos.
Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando
sea permitido, siempre y cuando esa justificación no
comprometa la seguridad de las personas o de la
v) Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para
su correcta y segura operación.
Los diseños de las instalaciones para uso final de la
electricidad deberán cumplir los literales (a, b, d, e, g, h, j, k,
i. q, t, r, s, t, u)Excepciones de la exigencia del diseño:Se exceptúan de la exigencia del diseño, las
instalaciones de uso final de la electricidad
destinadas a vivienda unifamiliar y pequeños
comercios o industrias con capacidad instalable
menor de 10 kVA, siempre y cuando no tenga
ambientes o equipos especiales y no haga parte de
edificaciones multifamiliares o construcciones
consecutivas, objeto de una licencia o permiso de
construcción común.Reemplazo del diseño• La persona calificada responsable de la construcción de la
instalación deberá basarse en especificaciones
• Deberá entregar al propietario de la instalación un esquema
o plano del alcance de la construcción; donde se evidencie
la localización de interruptores, tomacorrientes, número y
calibres de conductores, diámetro de tuberías, capacidad de
las protecciones de sobrecorriente (cuadro de carga),
localización de puesta a tierra, tablero de circuitos, contador
y diagrama unifilar de los circuitos.
•Estos documentos serán suscritos por el constructor de la
instalación eléctrica con su nombre, apellidos, número de
cedula de ciudadanía y número de la matrícula profesional.ARTÍCULO 11º. SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD• Símbolos eléctricos.De obligatorio cumplimiento• Señalización de seguridad,
• Características específicas del símbolo de
riesgo eléctrico, se amplio rango.
• Código de colores para conductores. Se incluyó
nuevos valoresSímbolos eléctricos y señales de seguridadTipo de
seguridadC olorForma
GeométricaPictogramaFondoB ordeB andaAdvertencia o
precauciónTriangularNegroAmarilloNegro-ProhibiciónRedondaNegroBlancoRojoRojoObligaciónRedondaBlancoAzulInformación
incendiosRectangular
o cuadradaBlancoRojoSalvamento o
socorroRectangular
o cuadradaBlancoVerdeBlanco o
verde---Código de colores
13Y33-3Y3Y33120240/120208/120240240/208/
120380/220480/440480/440Masde
1000VCONDUCTORE
SACTIVOS
FASES1fase
trifásico2fases
Rojo/BlancoBlanco3fases
Noaplica3fases
Blanco3fases 4
Blanco3fases
Gris3fases
Noaplica3fasesNEUTRO3fases
BlancoTIERRADE
AISLADADesnudoo
amarilloDesnudo
amarilloDesnudo Desnudo
Noaplica Verdeo
amarilloSISTEMA
(Voltios)1Violeta
NoaplicaDesnudo Desnudo Desnudo
Noaplica Noaplica NoaplicaDISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON
CONSTRUCCIONESabaabDescripciónTensión nominal entre
fases (kV)Distancia (m)Distancia vertical “a”44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,
“b” a muros,
ventanasc
bbDistancia vertical “c”
sobre o debajo de
balcones o techos
de fácil acceso a
personascdbdDistancia vertical
“d” a carreteras,
calles, callejones,
zonas peatonales230/220
<10,45
5Artículo 13º Distancias de seguridad.• Nota 9: Se permite el montaje de conductores de una
red de menor tensión por encima de los de una de
mayor tensión de manera experimental, siempre y
cuando se documente el caso, se efectúe bajo la
supervisión de una persona autorizada responsable de
su control y en los conductores de mayor tensión se
coloquen avisos visibles con la leyenda “peligro Alta
tensión). No se aplica a líneas de alta y extra alta
• Se aumentan las distancias para 220 y 500 KV
de 6,8 y 8,6 a 8,5 y 11 m, RespectivamenteArt. 14º Campos electromagnéticos
Valores límites de exposición para seres
(kV/m)Densidad de flujo
(µT)Exposición ocupacional en un día
de trabajo de 8 horas.10500Exposición del público en general
hasta 8 horas continuas5100Tipo de exposiciónARTÍCULO 15º. PUESTAS A TIERRA• Diseño del sistema de puesta a tierra.
• Requisitos Generales de las puestas a
• Materiales de los sistemas de puesta a
• Valores de resistencia de puesta a tierra.
• Puestas a tierra temporales.COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN DE USO FINALMáxima tensión de contacto permitida
Se debe calcular en todos los casos
Se permite usar metodologías tanto IEEE como IEC.
Tiempo de despeje de
la fallaMáxima tensión de contacto
admisible (rms c.a.) según
IEC para 95% de la población.
Público en generalMáxima tensión de contacto
admisible (rms c.a.) según IEEE
para 50 kg
OcupacionalMayor a dos segundos
700 milisegundos
50 milisegundos50 voltios
55 voltios
130 voltios
320 voltios
345 voltios82 voltios
116 voltios
138 voltios
164 voltios
183 voltios
211 voltios
259 voltios
299 voltios
366 voltios
518 voltiosMedición de tensiones de paso y contacto
• Deben comprobarse antes de la puesta en servicio de
subestaciones de alta tensión y extra alta tensión
• En las estructuras de torres de transmisión localizadas en
zonas urbanas, en estructuras localizadas a menos de 20 m
de escuelas o viviendas
• En la malla de encerramiento y hasta un metro de distancia
de esta o de la estructura.
• En la medición deben seguir criterios de la IEEE-81.2 o la
IEC 61936-1.Artículo 16º Iluminación• Diseño de los sistemas de iluminación
• Niveles de iluminación en puestos de
trabajo (máximos y mínimos)
• Uniformidad en los niveles de iluminación.
• Control del deslumbramiento
• Uso racional de energía
• Mantenimiento de los sistemas de
iluminación.Artículo 17º -- PRODUCTOS
 Cajas de conexión y de encerramientos en general.
 Canalizaciones (buses de barras y cables, tuberías, Canaletas),
 Clavijas eléctricas para uso general.
 Controladores o impulsores para cercas eléctricas
 Aisladores eléctricos.
 Dispositivos de protección contra sobré tensiones
 Electrodos de puesta a tierra.
 Estructura de transmisión y distribución (postes, torrecillas)
 Extensiones eléctricas, incluye las de iluminación navideña.
 Herrajes para líneas y redes eléctricas.
 Cinta aislante.
 Interruptores, dimers, pulsadores, cuchillas. BT
 Interruptores, seccionadores, reconectadores de MT
 Motores y Generadores eléctricos.
 Multitomas eléctricasPRODUCTOS (Cont.)
Portalámparas (bombilla incandescente y fluorescente compacta)
Puestas a tierra temporales, (se hacen aclaraciones)
Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V
Tableros o celdas de MT
Tomacorrientes para uso general y para aplicaciones especiales.
Transformadores de más de 3 KVA
Productos de instalaciones especiales.
Productos de redes para uso final de la electricidad en locales o
edificaciones que atiendan público y presenten alta concentración de
personas FusiblesREQUISITOS DE PRODUCTOS•Son de obligatorio cumplimiento y deben demostrarlo mediante
Certificado de Conformidad de Producto.•Toda información relativa al producto que haya sido establecida
como requisito por el RETIE, deberán ser verificados mediante
pruebas o ensayos realizados en laboratorios acreditados o
reconocidos.•La información adicional, información de catálogos e instructivos
de instalación, deberá ser veraz, verificable técnicamente y no
inducir al error al usuario,• Las normas referenciadas para probar los requisitos
establecidos en el Reglamento.Requisitos productos
Exclución de certificación a producto que son
parte integrante de una, aparato, máquina o
herramienta , equipos de señales de control,
• Producto para varias funciones propias de
otros productos, deberá demostrar el
cumplimiento de los requisitos individuales que
le apliquen para cada función.
• El certificado de producto debe hacer clara y
precisa referencia al producto que le aplicaARTÍCULO 18º. REQUISITOS DE PROTECCIÓN
CONTRA RAYOS1. Evaluación del nivel de riesgo frente a
Basado en procedimientos establecidos en normas
técnicas como IEC 62305-2, o NTC 4552.1. Diseño e implementación de un
sistema de protección contra rayos,Mediante método reconocidos por normas técnicas como
IEC 62305-3, o NTC 4552, las cuales se basan en el método
electro geométrico2. Componentes del sistema de
•Terminales de captación
Puesta a tierraARTÍCULO 19º. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA
TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.• Un solo operario no debe realizar trabajos de mantenimiento
en un sistema energizado por encima de 1000 voltios.
• Las operaciones de cambios de fusibles en cortacircuitos,
operación de equipos de seccionamiento y maniobra,
operación de subestaciones, podrá hacerlo una persona,
siempre que use las herramientas y protocolos segurosREGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN
•19.1 Maniobras.
19.2 Verificación en el lugar de trabajo.
19.3 Señalización del área de trabajo.
19.4 Escalamiento de postes y estructuras y protección contra
19.5 Reglas de oro de la seguridad.
19.6 Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados.
19.7 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto
19.8 Apertura de transformadores de corriente.ARTÍCULO 20º. MÉTODOS DE TRABAJO EN TENSIÓN•Organización del trabajo
Trabajo a contacto
En líneas de transmisión, se aplica el método de
trabajo a potencial, en el cual el operario queda al
potencial de la línea en la cual trabaja, mediante
vestuario conductivo.En todos los casos se deben cumplir los:siguientes requisitos•Procedimientos de ejecuciónARTÍCULO 22º. REQUISITOS GENERALES
DE CENTRALES DE GENERACIÓNDistancias de seguridad.
Valores de campo electromagnético.
Subestaciones asociadas a centrales de generación.REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE
ARTÍCULO 23º Aspectos generales de líneas
ARTÍCULO 24º Zonas de servidumbre
ARTÍCULO 25º Estructuras de apoyo de
ARTÍCULO 26º Herrajes.
ARTÍCULO 27º Aislamiento.
ARTÍCULO 28º Conductores y señales de
aeronavegación.( SUBESTACIONES)
ARTÍCULO 29º. DISPOSICIONES GENERALES
29.5Clasificación de las subestaciones:
Requisitos generales de subestaciones:
Salas de operaciones, mando y control:
Distancias de seguridad en subestaciones exteriores
Distancias de seguridad en subestaciones eninterioresARTICULO 30º. REQUISITOS ADICIONALES PARA
ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES
•30.1
30.4Subestaciones de alta y extra alta tensión.
Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones.
Subestaciones tipo pedestalREQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE
ARTÍCULO 31º ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE
– Alcance del sistema de distribución.
– Requisitos básicos para sistemas de distribución:
– Puestas a tierra de sistemas de distribución.ARTÍCULO 32º. ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES
– Estructuras de soporte.
– Herrajes.•
•ARTÍCULO 33º AISLAMIENTO
ARTÍCULO 34º CONDUCTORES
ARTÍCULO 35º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL
USUARIO.Proceso de distribución (Cont.)• ARTÍCULO 33º AISLAMIENTO.(distancias de
seguridad y aisladores)
• ARTÍCULO 34º CONDUCTORES.(aéreos y
• ARTÍCULO 35º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PARA EL USUARIO. (cartilla e información en
volantes o la factura)ARTÍCULO 36º. ASPECTOS GENERALES DE LAS
INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD.• Aplicación de normas técnicas
– NTC 2050 7 primeros capítulos
– Norma Internacional• Clasificación de las instalaciones
– Instalaciones eléctricas básicas
– Instalaciones eléctricas especiales
– Instalaciones provisionalesARTICULO 37º. LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO FINAL.• Generalidades
• Protección contra contacto directo o
• Protecciones contra sobrecorrientes
• Mantenimiento y conservación de las
instalaciones para uso final.ARTICULO 38º REQUISITOS PARTICULARES PARA
INSTALACIONES ESPECIALES.•
•Certificación de productos para instalaciones
Instalaciones en lugares de alta concentración de
Instalaciones para bombas contra incendio
Instalaciones para Piscinas.INSTALACIONES MUY ESPECIALES.
ARTÍCULO 39 º. REQUISITOS ADICIONALES PARA
LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA.
ARTÍCULO 40º. REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN
–Requisitos generales
Requisitos para equipos
Requisitos específicos para minas subterráneasARTÍCULO 41º. PROHIBICIONES• Compuestos persistentes.
• Pararrayos radiactivos.
• Uso de la tierra como único conductor de
• Uso de materiales reutilizados en
instalaciones de uso finalARTÍCULO 42º. DISPOSICIONES
•••Certificado de conformidad a productos nuevos
Requisitos nuevos.
Productos fabricado o importado cumpliendo RETIE
2007 Resolución 180466 de 2007, deberán ser
Productos sin Organismos Acreditados para su
certificación podrán sustituir certificado de tercera parte
por declaración del fabricante (ISO IEC 17050
Certificación plena a instalaciones de uso final básicas
menores a 3,5 KVA y de 10 KVA en zonas no
interconectadas y rurales de poblaciones de menos de
4000 habitantes. Se exigirá en el 2015.ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL• Superintendencia de Industria y Comercio, SIC
– Productos, instalación, organismos de inspección y certificación• Superintendencia de Servicios Públicos
– Instalaciones para el servicio público, ESP• Consejos Profesionales
– Personas calificadas.ARTÍCULO 44º. EVALUACION DE CONFORMIDADCertificados de productos objeto RETIE
Certificación plena
(Declaración de Cumplimiento)+(Inspección con fines de certificación)
Nuevos formatos44.5 Certificación de conformidad de Instalaciones
EléctricasDeclaración de Cumplimiento.
Inspección con fines de certificación.
Excepciones del dictamen de inspección.
Componentes del dictamen del organismo de inspección.
Formatos para el dictamen de inspección.INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN
•Se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de la instalación eléctrica, para
lo cual se debe tener en cuenta lo actuado y documentado por las personas
calificadas que participaron en el diseño si se requiere, dirección de la
construcción e interventoría; en todos los casos se dejará consignado en el
formato de inspección, la matrícula profesional del responsable de cada etapa.•Se verificarán las certificaciones de la conformidad de los productos utilizados en
la instalación eléctrica, que según el RETIE requieran cumplir tal requisito.•Para garantizar que la instalación eléctrica sea segura y apta para el uso previsto,
se deberá realizar la inspección visual, así como ejecutar las pruebas y medidas
pertinentes conforme los formatos establecidos en el presente anexo y acorde
con la norma ISO 17020. De las medidas que se tomen, se dejarán los registros
respectivos.INSPECCIÓN
•En todos los casos se consignará en los formatos de dictamen y declaración el
tipo de instalación, identidad del propietario, localización de la instalación,
nombres y matrículas profesionales de las personas calificadas que actuaron en
las diferentes etapas de la instalación. Nombre y matrícula profesional del
inspector y el nombre, dirección y teléfono del organismo acreditado
responsable de la inspección.•El inspector deberá dejar constancia del alcance y estado real de la instalación
al momento de la inspección.•El organismo de inspección podrá solicitar en el proceso de acreditación, la
posibilidad de inspeccionar las etapas previas de la construcción, en tal caso
deberá garantizar que la inspección previa no se convierta en asesoría o
interventoría que afecte el principio de independencia.Excepciones del dictamen de inspección.• Instalaciones eléctricas de guarniciones militares o de policía
y en general aquellas que demanden reserva por aspectos de
Seguridad Nacional; sin embargo, se exigirá una declaración
suscrita por el comandante o director de la guarnición o por la
persona calificada responsable de la interventoría o
supervisión de la construcción de la instalación eléctrica, en la
cual conste que se cumplió el RETIE.
• El traslado de medidores se debe considerar como una
remodelación que no requiere certificación plena.
• Instalaciones Provisionales.La vida es el principal activo
que tenemos y no la podemos
poner en riesgo por el manejo
inadecuado de un bien o
servicio que tanto nos ayuda
para vivir mejor, como es la
electricidad.Muchas gracias
David Aponte GutiĂŠrrez
daponte@minminas.gov.coAll pages:3610111213141516182021232425282930313233343637383943444647484950515253565764686970InfoSaveLikeShareDownloadMoreretie Published on Jul 16, 2011 caracteristicas RETIEjutclatFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Artículo 26

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
 Resolución