Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-05-marzo-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-993739
Timestamp: 2016-10-24 05:45:36+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto «Anexo al gasoducto ramal a Murcia. Ampliación de la posición 15.28.2 para un PEGN en Murcia con ERM G-650», en el término municipal de Murcia
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto «Anexo al gasoducto ramal a Murcia. Ampliación de la posición 15.28.2 para un PEGN en Murcia con ERM G-650», en el término municipal de Murcia Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto «Anexo al gasoducto ramal a Murcia. Ampliación de la posición 15.28.2 para un PEGN en Murcia con ERM G-650», en el término municipal de Murcia Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», ha solicitado autorización administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la modificación de las instalaciones correspondientes a la posición 15.28.2 del gasoducto de transporte de gas natural denominado «Gasoducto Ramal a Murcia», así como para la instalación de una estación de regulación y medida de gas natural (ERM), del tipo denominado G-650, en dicha posición 15.28.2, ubicada en el término municipal de Murcia.
La modificación de la mencionada posición 15.28.2 y la instalación en la misma de una estación de regulación y medida, como instalación complementaria del gasoducto, resultan necesarias al objeto de habilitar un nuevo punto de entrega para la distribución y suministro de gas natural en su entorno geográfico.
La referida solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», en la que figuraba la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados así como el proyecto de modificación de las instalaciones, han sido sometidos a trámite de información pública y de petición de informes a organismos, en la provincia de Murcia, de acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Durante el citado trámite de información pública se ha recibido escrito de alegaciones oponiéndose a la autorización del proyecto por considerarlo innecesario e ineficiente para el sistema gasista en general, al provocar una duplicidad de las inversiones, falta de aprovechamiento de las economías de escala y un desarrollo ineficiente de las redes de gas. Trasladado el citado escrito de alegaciones a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», ésta ha emitido contestación manifestando que ha procedido de acuerdo con la tramitación establecida al efecto en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, referido a la conexión del distribuidor con las redes de transportes, sin que le corresponda pronunciarse sobre la confluencia de varios distribuidores en una mima zona.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Murcia, ha emitido informe, con carácter favorable, sobre el expediente de solicitud de la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», relativo a la modificación de la Posición 15.28.2 del gasoducto «Ramal a Murcia», ubicada en el término municipal de Murcia, en la provincia de Murcia, y para la construcción en la misma de una estación de regulación y medida de gas natural del tipo denominado G-650.
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector del gas natural («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre de 2001) y la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones, así como reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la modificación de la referida posición 15.28.2 del gasoducto «Ramal a Murcia», ubicada en el término municipal de Murcia, en la provincia de Murcia, y para la instalación de una nueva estación de regulación y medida de gas natural en la misma, del tipo denominado G-650.
Primera.-La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», deberá cumplir, en todo momento, en relación con la citada posición 15.28.2 del gasoducto y con sus instalaciones auxiliares y complementarias, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de modificación, aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental así como en las disposiciones legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio y en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados por orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificada por Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
Segunda.-La presente autorización se refiere a las instalaciones contempladas en el documento técnico denominado «Anexo al Gasoducto Ramal a Murcia. Ampliación de la posición 15.28.2 para PEGN en Murcia con ERM G-650 (Espinardo-término municipal de Murcia). Proyecto de Autorización», presentado por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», en esta Dirección General y en la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y de sus instrucciones técnicas complementarias.
Las principales características básicas de la referida modificación de la posición 15.28.2 del gasoducto «Ramal a Murcia» y de la nueva estación de regulación y medida, son las que se indican a continuación:
La estación de regulación y medida de gas natural (ERM), se ubicará, como instalación complementaria del gasoducto «Ramal a Murcia», en su posición denominada 15.28.2 en Espinardo, perteneciente al término municipal de Murcia, en la que se efectuarán las ampliaciones y modificaciones técnicas precisas para incorporación de dicha ERM y para la habilitación de un nuevo punto de entrega de gas natural.
La estación de regulación y medida, del tipo denominado G-650, tendrá como objeto la regulación de la presión y la medición del caudal de gas en tránsito a través del nuevo punto de entrega de gas natural que deberá alimentarse a partir de dicha posición de seccionamiento y derivación del citado gasoducto.
La estación de regulación y medida de gas natural cumplirá las características de las instalaciones estandarizadas para la regulación de la presión y la medida del caudal de gas natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto, y estará constituida por dos líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de ellas como línea de reserva, con posibilidad de ampliación a una tercera, equipadas con reguladores de presión de membrana y contadores de turbina. La presión máxima se servicio en el lado de entrada del gas a la estación de regulación y medida será de 72 bares, mientras que la presión de salida estará regulada a 16 bares.
La citada estación de regulación y medida, del tipo G-650, tendrá capacidad para un caudal máximo de 17.000 m3(n)/h de gas natural por línea, pudiéndose distinguir en cada una de las líneas de la estación los siguientes módulos funcionales: Filtración, calentamiento y regulación de temperatura, regulación de presión y medición de caudal de gas. El diámetro de cada línea será de 4» hasta la regulación y de 6» a partir de ésta.
En la citada posición 15.28.2 también se incluirá sistema de odorización de gas. Asimismo se dispondrán los correspondientes colectores de entrada y salida de gas a las líneas de regulación y medida de la estación, de diámetros 6» y 8» respectivamente, además de los equipos auxiliares y complementarios de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación de presión, temperatura y caudal, de detección de gas y de detección y extinción de incendios, así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado funcionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.
Cuarta.-En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de la citada posición 15.28.2 y de la estación de regulación y medida G-650, se deberán observar los preceptos técnicos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Asimismo las instalaciones complementarias y auxiliares que sea necesario establecer deberán cumplir las prescripciones contenidas en las reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les sean de aplicación, y serán legalizadas, en su caso, por el Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Murcia, de acuerdo con su reglamentación específica, cuando las competencias administrativas no hayan sido asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Madrid, 5 de marzo de 2008.-El Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto