Source: https://digesto.parana.gob.ar/index.php/tomos/tomo-iv/edificacion/otros-reglamentos
Timestamp: 2019-08-22 23:28:02+00:00

Document:
Otros Reglamentos (16)
Lunes, 05 Julio 2010 18:43
3.1. Ordenanza nº 5950: Reglamento de Instalaciones Eléctricas
3.1. Reglamento de Instalaciones Eléctricas:
Ordenanza nº5950
(Texto ordenado con las modificaciones introducidas por ordenanzas n°s. 6050, 6851, 7143, 7422 y 9696-(9)
Sancionada : 18.10.1974
Promulgada: 28.10.1974
ARTÍCULO 1°.-Para ejecutar instalaciones eléctricas o ampliar, reformar, reconstruir o transformar las existentes, en inmuebles ubicados en jurisdicción territorial del Municipio, es requisito ineludible solicitar previamente la autorización pertinente a la Municipalidad cumplimentando los recaudos que se establezcan en la reglamentación.
No quedan incluídas en las disposiciones de esta ordenanza las instalaciones eléctricas de viviendas económicas que deben ajustarse a las normas que establezca el Departamento Ejecutivo sobre las condiciones mínimas que deberán tener las instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes y asegurar la confiabilidad de su funcionamiento. Asimismo el Departamento Ejecutivo determinará qué viviendas se deben considerar como económicas (x) (1) (2).
ARTÍCULO 2°.-La solicitud debe ser firmada por el propietario del inmueble y por el instalador matriculado, a quien se le encomienda la ejecución de los trabajos. En todos los casos se debe adjuntar un croquis o plano detallando las instalaciones a realizar y las existentes firmado por las mismas personas.
El organismo de aplicación podrá exigir la presentación de otros elementos de juicio cuando sea necesario (x).
ARTÍCULO 3°.-Si las obras proyectadas están conforme a las disposiciones de esta ordenanza y normas complementarias y reglamentarias, el organismo de aplicación acordará la pertinente autorización para iniciar las mismas, siempre y cuando constan planos aprobados de construcción o se hallen iniciados los trámites correspondientes. (x)
ARTÍCULO 4°.-Prohíbese iniciar instalaciones, nuevas, introducir modificaciones o ampliaciones sin previo permiso municipal.
ARTÍCULO 5°.- Las instalaciones de energía eléctrica (luz, calefacción, fuerza motríz, etc.), con tensiones de servicio de hasta 500 voltios quedan sujetas, en el ámbito del municipio, a las disposiciones de esta ordenanza, ramas complementarias y reglamentarias.
Las instalaciones de usinas, grupos electrógenos, minas, tranvías, redes de distribución primarias o secundarias de empresas distribuidoras, estaciones de transformación y estaciones de conversión, se deben ejecutar mediante autorización especial otorgada por la municipalidad y agua y energía eléctrica, quienes determinarán las normas a seguir en cada caso.
Se determina como baja tensión hasta los 500 voltios y alta tensión lo que supere ese límite.
ARTÍCULO 6°.- Las instalaciones de máquinas especiales deben ser consultadas previamente con carácter especial a la empresa proveedora de energía, la que deberá expedirse sobre su factibilidad. En general se seguirá este procedimiento para toda instalación cuya demanda posible de energía pueda ser superior a seis KW (x).
ARTÍCULO 7°.-Las disposiciones de esta ordenanza son aplicables a las propiedades de particulares como así también de la Nación, Provincia o Municipalidades, que se encuentren en el ámbito del municipio.
ARTÍCULO 8°.-Los profesionales instaladores electricista matriculados conforme a lo que se determina en este título, son las únicas personas que pueden intervenir ante la Municipalidad para la ejecución de instalaciones eléctricas, sin perjuicio de utilizar personal auxiliar.
ARTÍCULO 9°.Los instaladores electricistas se clasificarán en las siguientes categorías:
1) Primera: en esta categoría quedan incluidos los profesionales con título habilitante de ciclo superior en las ramas electromecánicas o eléctricas, expedido por Universidad Nacional o reconocido por el estado o extranjera revalidado por la Universidad Nacional.
2) Segunda: en esta categoría quedan incluidos los profesionales con título habilitante de ciclo medio expedido por: Universidad Nacional, Escuela Industrial de la Nación u otros institutos similares públicos o reconocidos por el Estado, con especialización en la rama electromecánica o eléctrica, con un mínimo de seis años de estudio.
3) Tercera: es esta categoría quedan incluidos los profesionales con título habilitante expedido por Escuelas Politécnicas u otro instituto oficial o reconocido por el estado, con especialización en las ramas electricidad o electromecánica, con un mínimo de tres años de estudio.
4) Derogado (x)
5) Derogado (x)
ARTÍCULO 10°.-Derogado (x)
ARTÍCULO 11°.-Los instaladores de primera categoría están autorizados para el proyecto, cálculo, dirección y ejecución de instalaciones eléctricas, de cualquier clase y magnitud, incluídas en este reglamento. Asimismo pueden ejecutar las instalaciones de más de 500 voltios y las mencionadas en el segundo párrafo del artículo 6°, siguiendo el procedimiento allí fijado. (x)
ARTÍCULO 12°.-Los instaladores idóneos de segunda categoría están autorizados para el proyecto, cálculo, dirección y ejecución de instalaciones de luz y fuerza motríz, equivalente a un monto total de 100kw, instalados.
A efectos de la aplicación de este artículo, el cálculo de la potencia de luz, estará reglado por lo que se determina en el artículo 22° y en fuerza motríz por la real instalada. Los instaladores de segunda categoría matriculados en la municipalidad que tengan el título de electrotécnico, técnicos mecánicos electricistas u otro que lo habilite en la especialidad de instalaciones eléctricas, expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica (CO.N.E.T.), quedan autorizados para el proyecto, cálculo, dirección y ejecución de instalaciones eléctricas dentro del alcance establecido a su respectivo titulo por dicho consejo. (x)
ARTÍCULO 13°.-los instaladores de tercera categoría están autorizados para el proyecto, cálculo, dirección y ejecución de instalaciones eléctricas de luz y/o fuerza motríz equivalente a 25kw. El cálculo de esta potencia luz estará reglado por lo que se determina en el artículo 22° y en fuerza motríz por la real instalada. (x)
ARTÍCULO 14°.-Derogado (x) (3)
ARTÍCULO 15°.- Los instaladores electricistas matriculados podrán realizar instalaciones de carteles públicos o privados iluminados eléctricamente en base a descarga de gases en alta tensión de acuerdo a las normas de esta técnica especializada y conforme a lo establecido en la ordenanza n°5477, normas complementarias y reglamentarias. (x)
ARTÍCULO 16°.-Para obtener la correspondiente matrícula, cada interesado debe presentar una solicitud dirigida al Presidente de la Municipalidad en la que hará constar sus datos personales y de identidad, domicilio, título, antecedentes y demás datos que considere de interés.
La solicitud será remitida a la Comisión Especial que se establece en el artículo 18°, la cual se expedirá respecto de la misma. Esta comisión está facultada para requerir la presentación de antecedentes o elementos de juicio y asimismo para tomar examen de competencia cuando lo estime conveniente. Es incompatible la matriculación de profesional instalador electricista con el desempeño en la Municipalidad de Paraná, de las siguientes funciones: jefes, inspectores de demás empleados y obreros que prestan servicios en la repartición que tiene a su cargo la aplicación directa de la presente ordenanza (/).
ARTÍCULO 17°.-Una vez producido el dictamen de la comisión, el Presidente de la Municipalidad dictará la resolución respectiva que corresponda.
ARTÍCULO 18°.- La comisión técnica que se menciona en este título, estará integrada por: dos funcionarios municipales designados por el Departamento Ejecutivo uno de los cuales será su Presidente; un representante de la empresa Provincial de Energía de Entre Ríos y uno del centro de instaladores electricistas matriculados de Paraná. En todos los casos se designará un suplente de cada titular. (x)
ARTÍCULO 19°.- La comisión indicada en el artículo anterior intervendrá asimismo, como asesora del Departamento Ejecutivo en la solicitud de cambio de categoría que formulen los electricistas matriculados.
ARTÍCULO 20°.- Los electricistas instaladores matriculados ante de la vigencia de esta ordenanza podrán seguir actuando como matriculados en la categoría que tienen asignada actualmente debiendo reinscribirse en las nuevas categorías equivalentes a la clasificación anterior, en base a los antecedentes de trabajos y sin el requisito de examen por esta sola y única vez. La reinscripción se efectuará mediante solicitud dirigida al Presidente de la Municipalidad consignando los datos personales, identidad, domicilio, categoría en la que se encuentra matriculado y equivalente para la cual solicita reinscripción. Los electricistas matriculados que no presenten solicitud de reinscripción, dentro de los treinta días hábiles de la presente ordenanza, quedarán automáticamente suspendidos en su matrícula o imposibilitado de actuar como tales, hasta tanto cumplimenten tal obligación.
ARTÍCULO 21°.-Los instaladores electricistas de las distintas categorías que suspendan su actividad por cualquier motivo, podrán solicitar al Presidente de la Municipalidad que se le reserve la inscripción de la misma por un término de hasta tres años, estando exceptuados durante el lapso respectivo del pago del tributo municipal respectivo.
ARTÍCULO 22°.-Cálculo de carga A los efectos de calcular una instalación normal se tomarán como base los siguientes valores:
Centros y brazos 50 watts
Gargantas y vías luminosas 50 w x mt. lineal
Toma corrientes 150 watts
Calefón 3.300 watts
Campanilla 75 watts
En caso de conocerse con exactitud la carga real a instalar, se efectuará el cálculo con ese dato, no siendo así, se procederá según lo indicado precedentemente.
ARTÍCULO 23°.- Las empresas que se dediquen a la ejecución de instalaciones eléctricas, deben estar asistidas en cada caso por un representante técnico que debe estar matriculado en la categoría respectiva.
ARTÍCULO 24°.-Para la constatación, comprobación y juzgamiento de las infracciones a las disposiciones de esta ordenanza, normas complementarias y reglamentarias, se aplicarán las disposiciones del Código de Faltas. En cada caso se aplicarán las siguientes sanciones:
1. multa de $50 hasta el máximo que fije la ley Orgánica de corporaciones municipales.
2. suspensión de la matrícula hasta 180 días.
ARTÍCULO 25°.-Se aplicará pena de multa de $50 a $150 por la comisión de las siguientes infracciones:
1) uniones defectuosas de caños mediante enchufes u otros métodos anormales.
2) secciones de conductores menores que las proyectadas;
3) cañerías empotradas y tapadas sin inspección previa;
4) tableros mal ejecutados y carentes de seguridad para maniobrarlos;
5) cañerías sin caída reglamentaria, y en general aquellas que no hacen al funcionamiento en sí de la instalación.
ARTÍCULO 26°.-Se aplicará pena de multa de $150 a $500 y la suspensión de la matrícula hasta 180 días o caducidad de la matrícula por la comisión de las siguientes infracciones:
1) toma y puesta de tierra deficiente;
2) empalmadura de conductores en el interior de las cañerías;
3) iniciación de obras eléctricas sin autorización;
4) utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad;
5) consignar datos falsos en los planos o croquis, y en general por aquellas faltas graves o negligencias que pueden poner en peligro la vida de las personas.
ARTÍCULO 27°.-Las infracciones no contempladas expresamente o que no puedan ser incluídas en las disposiciones precedentes se sancionarán con cualquiera de las penas que se establecen en el artículo 24°, según la gravedad del caso y los antecedentes del infractor.
ARTÍCULO 28°.-El organismo de aplicación está facultado para llamar la atención de instaladores electricistas matriculados, personal de su dependencia y propietarios, en los casos en que no se haya cometido una falta susceptible de pena, cuando existan razones que así lo justifican. Al tercer llamado de atención se labrará acta de constatación y se remitirán las actuaciones al Juzgado de Faltas. (x)
ARTÍCULO 29°.-Responsabilidad de los instaladores: es condición inherente a su profesión y podrá interpretarse técnicamente de dos maneras con sus respectivos alcances a saber:
a) responsabilidad de construcción: es la que cabe al profesional instalador en lo que atañe a la ejecución de la obra en sí y se hace extensiva aún luego de haber sido aprobada oficialmente y puesta en funcionamiento, hasta los doce meses de ocurrido ello. Es responsabilidad directa, la instalación total de las cañerías, la colocación total de sus conductores, la colocación de las puestas y tomas de tierra automáticos, arrancadores y cualquier máquina eléctrica instalada originalmente.
La caducidad de esta responsabilidad será automática al probarse la intervención de personas ajenas al profesional que actúe en la obra o defectos o vicios de materiales empleados.
b) responsabilidad de funcionamiento: es la que le cabe al profesional instalador hasta el momento en que las respectivas instalaciones son entregadas al titular del servicio solicitado ante la empresa proveedora de energía.
La responsabilidad mencionada podrá hacerse extensiva por más tiempo, siempre que así sea convenida por ambas partes. Cualquier convención de las partes en contrario a lo dispuesto por este artículo o que disminuya los períodos de garantía y responsabilidad, será tenido por nula.
ARTÍCULO 30°.- Instalaciones inconclusas
Cuando un instalador se vea obligado por cualquier circunstancia o motivo a abandonar la construcción de una instalación, deberá comunicar por escrito, tal determinación a la repartición encargada de aplicar esta reglamentación, a objeto de que tomen los recaudos pertinentes; como ser pagos de derechos por inspecciones que se adeuden, verificación del estado de las obras que se abandonan o demás requisitos que fuere del caso.
ARTÍCULO 31°.-Continuación de obras inconclusas: podrán ser continuadas por otro instalador previa comunicación firmada por éste y el propietario, dirigida a la Municipalidad, quien a su vez debe comunicar ello al primer instalador.
ARTÍCULO 32°.-Queda prohibido a los instaladores electricistas matriculados, la prestación de firmas en los croquis, planos, solicitudes o en cualquier otro trámite relacionado con la construcción de instalaciones eléctricas.
La violación de esta disposición será considerada falta grave.
ARTÍCULO 33°.-Es obligatoria la inspección de cablería en general, tableros, toma y puesta a tierra, entrada, conexionado y demás. A tal efecto se podrán fijar los elementos (tableros, llaves, tomacorrientes, etc.) pero sin colocar las tapas respectivas; tampoco estarán colocados los artefactos de iluminación, y además si la inspección así lo requiere, deberán desmontarse las llaves y/o tomacorrientes cuando estén instalados en caja de paso y/o derivación. Para fuerza motríz la inspección final se llevará a cabo con los elementos de protección y arranque si las máquinas se encuentran instaladas. Si las máquinas no se encuentran instaladas deberá colocarse el tablero con el interruptor y los fusibles respectivos o bien en reemplazo de estos elementos, interruptores termomagnéticos.
Al momento de solicitarse la inspección, los planos deben estar corregidos de acuerdo a obra. El profesional electricista solicitará la inspección final con un día hábil de antelación como mínimo y deberá estar presente en la obra en el horario que establezca el Organismo de Aplicación. (x)
ARTÍCULO 34°.- Las inspecciones parciales de cañería, totales de cañerías, certificaciones varias, finales, provisorias, aumento de carga, traslado de entrada, ampliaciones y demás, deberán ser solicitadas, directamente ante la repartición que tiene a su cargo la aplicación de este reglamento.
ARTÍCULO 35°.-Las inspecciones enumeradas en el artículo 33°, deben solicitarse en la medida y número que estime conveniente el Organismo de Aplicación, en boleta según modelo determinado en lámina n°19. En el acto de cada inspección se debe labrar acto o boleta por duplicado en la que debe constar el resultado. Un ejemplar del acta se debe entregar al instalador interviniente.
ARTÍCULO 36°.- Certificado final:
Si al realizar la inspección final se comprueba que la obra en sus aspectos exteriores visibles ha sido ejecutada de acuerdo con los documentos aprobados y con arreglo a las reglamentaciones en vigencia, se extenderá el certificado de inspección final. Dicho certificado se entregará al instalador o al propietario, previa acreditación de haberse abonado los tributos por inspección de instalaciones eléctricas; sanciones pecuniarias y recargos que se puedan haber aplicado con motivo de la obra y si está completa toda la documentación que corresponda y los planos conforme a obra. Junto con el certificado final se entregará una copia de los planos.
Si con motivo de la inspección final se comprueba que no se han cumplimentado normas aplicables, si la instalación reúne condiciones de seguridad y no se compromete la higiene y seguridad pública, a pedido del instalador interviniente se podrá extender un certificado para conexión provisoria sobre entrada definitiva, con validez por un plazo perentorio no mayor de 30 (treinta) días corridos, no resultando necesario iniciar un nuevo expediente si en la nota de autorización de obra ya se autorizó al instalador la gestión de este tipo de trámite. Para poder extender este certificado la entrada definitiva y el tablero general deberán ajustarse a las condiciones reglamentarias y previamente debe acreditarse el pago de los tributos por inspección de instalaciones eléctricas y sanciones pecuniarias y recargos que se puedan haber aplicado con motivo de la obra.
La emisión del certificado final o del previsto en el párrafo anterior, no releva de la responsabilidad al instalador interviniente por errores o defectos de ejecución o por las características y calidad del material empleado. (x)
ARTÍCULO 37°.- Previo a extender el certificado final de instalaciones eléctricas, deberá estar presentado el plano de construcción o de relevamiento en su caso, excepto que se haya solicitado un plazo para su presentación. (x)
ARTÍCULO 38°.-El organismo de aplicación de este reglamento podrá efectuar cualquier tipo de inspección y prueba de la instalación eléctrica en construcción o bajo servicio a efectos de una mayor seguridad y contralor de la misma.
ARTÍCULO 39°.-Cuando existan grandes obras en construcción cuyo régimen de trabajo sea continuado, los profesionales instaladores acordarán con el organismo de aplicación el horario y modo de realizar la inspección para evitar dificultades en las actividades normales de trabajo.
ARTÍCULO 40°.-1) es obligatoria la presentación de plano de instalación eléctrica confeccionado en tela o papel vegetal y tres copias del mismo en los siguientes casos:
1.1) instalaciones en cañería embutida
1.2) instalaciones en cañería vista
1.3) instalaciones en conductores símil bajo plomo
1.4) separación de servicios
1.5) cambio de sistema de alimentación eléctrica
2) no es exigible la presentación de plano de instalación eléctrica en los siguientes casos:
2.1) cambio de ubicación de medidor
2.2) conexiones de carácter provisorio (x)
TITULO VII ENTRADAS, TABLEROS GENERALES Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
ARTÍCULO 41°.- Cables de entrada: las entradas cuando fueran para acometidas aéreas desde los medidores hasta la red y desde la caja del tablero general hasta la del medidor deberán ejecutarse con cables aislados a 1.500 V. como mínimo y con una sección calculada de 5A/mm2. En las instalaciones cuya potencia instalada no supere los seis kilovatios (6 kw) podrá efectuarse su alimentación en sistema monofásico. Si la carga instalada es superior, la alimentación deberá realizarse en sistema trifásico.
Para el caso monofásico la sección mínima es 4 mm2 de cobre y de siete hilos. Serán de una sola pieza desde la red hasta los medidores. (x)
"ARTICULO 41° bis - Título VIII entradas, tableros generales y sus elementos constitutivos- a la Ordenanza N° 5950 y sus modificatorias, las disposiciones técnicas contenidas en la Resolución N°158/08 EPRE, estableciendo que la utilización de los pilares pre moldeados previstos en el Anexo I, sea con la colocación de una fundación de hormigón de un mínimo de 45 cm. x 45 cm. de lado x 45 cm. de profundidad, y las restantes disposiciones serán aplicadas supletoriamente en los casos en que la normativa Municipal resulte inaplicable por la mención de materiales anticuados y/o inexistentes."(Ω) (9)
ARTÍCULO 42°.- PIPETAS: en los casos de entrada empotrada, deben colocarse pipetas a enchufe y ser fijada en el frente con mezcla a base de cemento. Estas deberán ser de porcelana, vidrio u otro material aislante aprobado previamente por el I.R.A.M.
ARTÍCULO 43°.-AISLADORES: los aisladores deben ser de materia incombustible, aislantes y no hidroscópico, como ser: porcelana, vidrio u otro material equivalente al efecto. Deberán responder a las correspondientes normas I.R.A.M.
Podrán ser del tipo campana o retención de porcelana y colocados a una distancia mínima de 150mm. entre sí, en cantidad necesaria. Las medidas mínimas para el tipo campana en 80mm.x 60mm y para el tipo retención
50mm.x 50mm. Los aisladores deben colocarse sobre pernos, soportes o grampas metálicas que aseguren su estabilidad mecánica.
ARTÍCULO 44°.-Caños de entrada: en las entradas donde existan mamposterías hasta la altura en que cruza la red de distribución eléctrica la cañería deberá ser de un diámetro no menos de 19,05 (3/4) exterior de acero según tipos usuales aprobados por IRAM. En los casos de usarse conductores de sección mayor de 4 mm2. los caños deberán tener una sección interior tres veces mayor que la sección de aquellos, comprendida la aislación.
Cuando los caños de entrada no estén empotrados en los muros totalmente, es decir que para llegar a la red hubiera que suplementarlo hasta la altura reglamentaria, deberá utilizarse para ello caño galvanizado de 31,7mm (1 1/4") de diámetro, soldado o provisto de reducción adecuada (1 1/4" a 7/8"), curva de baquelita normal y cruceta de medidas de-terminadas en lámina n°11. Los caños deberán tener una longitud tal que la acometida aérea se encuentre a una distancia comprendida entre 0,50m y 1,00m por debajo de la línea de distribución. (x)
ARTÍCULO 45°.-PROTECCION DE LA ENTRADA: sólo es exigible la puesta a tierra en forma directa de todos los elementos que forman la entrada como ser, tubos de bajada, gabinete metálico de medidores, gabinete para llave de prevención o tablero general y demás. Dicha puesta y toma a tierra se ejecutará según lo reglamentado en los artículos 162° y 163°.
ARTÍCULO 46°.- Las cajas para el o los medidores deberán ser de hierro de 3 a 4 mm. de espesor, con tapa de vidrio, borne de descarga a tierra y tope que permita colocar los sellos y contratapa de protección, totalmente metálica que evite la entrada de agua. Se utilizarán los tipos ya normalizados ya sean para 220V. o para 380V. Láminas 5 y 6.
ARTÍCULO 47°.- TIPO DE ENTRADA: en todos los casos el o los medidores serán colocados sobre el frente o líneas de edificación según los tipos de entrada siguiente: a) normales empotradas en líneas de edificación con acometida área lámina n°11, figura 1.
b) pilares normales para servicio de luz 220V. lámina 12C.
c) pilares para servicio de luz y fuerza motríz o dobles; lámina 12A
d) pilares sostenidos en muro lateral; lámina n°12 B.
ARTÍCULO 48°.- La altura de la o las cajas de medidores que se coloquen en todos los tipos de entrada del artículo 47° oscilará siempre entre 0,70 mts. y 1,30 mts., respectivamente desde el nivel del suelo.
ARTÍCULO 49°.-ENTRADAS SUBTERRANEAS: La acometida subterránea, además de las aereas, deberá realizarse en todas las entradas de energía eléctrica que se ejecuten en inmuebles ubicados dentro del área delimitada por las siguientes avenidas y calles (ambas aceras): Ramírez, Racedo, Ituzaingó, Libertad, Sebastián Vásquez, Int.Bertozzi, Los Vascos y Laurencena y, asimismo, en los lugares en que el suministro de energía se efectúe en forma subterránea; en este último caso no se requerirá la entrada aérea.
Para las entradas subterráneas se colocará una caja de hierro cuya forma y dimensiones se especifican en la lámina 7 "A". La forma de instalación deberá ajustarse a lo indicado en la lámina 7 "B". En la caja de acometida deberá colocarse la base portafusible de alta capacidad de ruptura. En donde existe la distribución de energía en forma subterránea deberá colocarse además el fusible respectivo.
Las láminas mencionadas se agregan como anexo y forma parte de esta ordenanza. (x) (4)
ARTÍCULO 50°.-TABLEROS: los tableros deben ser ubicados en lugares secos y de fácil acceso para las personas encargadas del servicio eléctrico.Los tableros generales se instalarán a una distancia no mayor de 2 metros de la caja del medidor. Los distintos tipos de tableros, ya sean generales o de distribución se ilustran en las láminas 9 y 10.
ARTÍCULO 51°.-MATERIAL DEL TABLERO: se empleará mármol blanco sin vetas metalíferas, o chapa metálica. Cuando se utilice mármol con una superficie máxima de 0,20mt2. el espesor terminado deberá ser de 0,02 mt. y para superficie mayores de 0,03 metros. La parte posterior ser protegida con dos manos de barniz aislante o goma laca aplicada a pincel estando la cara anterior debidamente pulida y lustrada igual que sus cantos.
ARTÍCULO 52°.-GABINETE PARA MARMOLES FIJOS: serán siempre de chapa seleccionada de 0,001 mt. de espesor (chapa n°18) con tapa o puerta de 0,002 mt. (chapa n°14) a bisagra, con sus juntas soldadas o remachadas. En su interior se asegurará el mármol mediante una U o ángulo metálico en su parte inferior, admitiéndose para la superior cualquier medio de sujeción que garantice la estabilidad y seguridad de maniobras en el referido tablero (lámina n°9 -figuras 1 y 2). Déjase establecido que la distancia entre elementos del tablero y tapa o puerta cerrada será como mínimo de 0,01mt.
ARTÍCULO 53°.-GABINETE PARA MARMOLES GIRATORIO: tendrán las mismas características generales del tipo anterior, pero el mármol sujeto a un marco de hierro ángulo giratorio asentado sobre pivotes o grampas correderas, que sin desprenderse éste de la unidad, podrá permitir el libre acceso a su capa posterior (lámina n°9-figura 4).
ARTÍCULO 54°.-TABLEROS METALICOS: Conservarán las mismas características anteriores en cuanto a su gabinete protector. En su interior se dispondrá un bastidor de planchuelas de hierro de medida y diseño apropiados, sobre el cual se fijarán todos los elementos de conexión frontal como ser llaves, interceptores, automáticos, etc., que serán protegidas por una contrachapa o placa desmontable asegurada únicamente por medio de mariposas de bronce esquineras.
El conjunto formado llevará siempre la puerta protectora del gabinete (lámina 9 figura 5).
ARTÍCULO 55°.-TABLEROS SOBRE GRAPAS: las grapas que soportan este tipo de tablero serán de metal, la distancia mínima entre las partes desnudas bajo tensión y la pared será de 0,03 mts. alrededor del tablero se colocará una cubierta que evite la acumulación de materias extrañas sobre los conductores y conexiones (lámina n°9) (figura n°3).
ARTÍCULO 56°.-TABLERO DE CABINA: podrán tener paneles de mármol con una espesura mínima de 0,03 mt. exclusivamente blanco y sin vetas metalíferas. Lo anterior puede suplirse con chapa de hierro de un espesor mínimo de 0,002 m. Poseerá techo de chapa liso y puerta lateral de alambre tejido a malla fina o chapa calada, con pasador y cerradura de seguridad. Los paneles de chapa llevarán los portafusibles en su parte posterior sobre la base aislante. La distancia mínima entre las partes bajo tensión y la pared será de 0,80 mt., no pudiendo ser la altura de cada panel superior a los 2,20 mt. incluído el zócalo. En la parte superior bajo el techo, se instalarán los aisladores portabarras y barras ómnibus o colectoras pintadas con colores convencionales. Las conexiones se efectuarán en forma rígida a base de bulones de bronce apropiado y puentes especiales, con la suficiente estética del caso.
Los diferentes circuitos que pudieran comandarse, podrán ser señalados gráficamente en su frente o bien ser distinguidos por sistemas luminosos (lámina n°9 figura 6) (vista sin el techo reglamentario).
"Cuando es este tipo de tablero deben ubicarse medidores de energía deberá proveerse del correspondiente tablerito o panel de control, ubicado en su parte frontal al igual que los demás elementos ya señalados y a fin de no entorpecer el servicio cuando deba controlárselo".
ARTÍCULO 57°.- TABLEROS ACORAZADOS: Para los casos en que los tableros deban ser ubicados en locales impregnados de ácidos, humedad o saturado de gases inflamables o explosivos, se emplearán cajas capsuladas de hierro fundido según formas y tipos comerciales más comunes. Estarán provistas indefectiblemente de prensa, estopas y guarniciones adecuadas a su fin específico. Mediante las referidas cajas que albergarán todos los elementos necesarios en forma individual, podrán formarse unidades completas de comando según las necesidades de cada caso y siguiendo siempre los lineamientos de la referida técnica ya conocida. La lámina 10 ilustra sobre el particular y su aplicación.
ARTÍCULO 58°.-DISPOSICIONES GENERALES: Las conexiones que lleguen a salir a los tableros en general, serán ejecutadas con terminales estañados cuando posean una sección superior a los 6 mm2.
En los sitios en que el espacio o razones de comodidad impidan el uso de hojas de abrir, se podrán emplear hojas a encastre con llavín y en casos especiales de dimensiones fuera de lo común persianas metálicas con dispositivo de cierre. Los tableros deben estar dispuestos de modo que la colocación de conductores y las conexiones puedan efectuarse y revisarse fácilmente. Los circuitos deberán estar debidamente individualizados y señalados.
El equipo de los tableros deberá distribuirse en forma ordenada. Preferentemente se colocarán en la parte superior los instrumentos de medición, interruptores automáticos, conmutadores, etc. reservándose la parte media para los equipos reguladores, relevadores y demás elementos que requieren accionamiento manual. En lo posible la parte inferior se usará para colocación de hornera y el conexionado.
ARTÍCULO 59°.-INTERRUPTORES GENERALES: los interruptores generales, que cortarán siempre todas las líneas comandadas, deben llevar estampada la tensión y la intensidad de servicio en forma bien clara, para cuyo uso han sido construídos. Los interruptores a colocar, deberán tener una capacidad de carga 50% a la de la instalación y ser de corte rápido. Cualquier elemento metálico que forme parte del dispositivo de manejo, debe estar convenientemente aislado de las partes conductoras. Los interruptores a cuchilla, deben estar montado de manera que la acción de la gravedad tienda a abrir el circuito. Cuando se utilicen conmutadores estos podrán montarse horizontal o verticalmente, pero este último caso deberá poseer un dispositivo de arresto en su posición de circuito abierto. La corriente se hará entrar a los interruptores por los contactos fijos y no por las cuchillas y si están montados en serie con elementos de protección, se hará entrar la corriente por el interruptor y no por estos elementos, de manera que al abrir el interruptor queden sin tensión los elementos señalados. Para instalaciones de hasta 10 Amp. de consumo, el interruptor a utilizarse podrá ser del tipo a presión y con una capacidad de carga 100% superior a la que comanda.
La base de los interruptores estará constituida por material aislante no hidroscópico e incombustible.
ARTÍCULO 60°.-FUSIBLES O INTERCEPTORES: cada instalación deberá estar protegida por fusibles o interceptores generales que responderá a las siguientes características.
a) Indicaciones: cada fusible o interruptor automático que se utilice, según tipos aprobados por el IRAM deberá llevar la indicación técnica de tensión e intensidad de servicios para los cuales han sido construídos, no debiendo usarse para valores superiores que los señalados.
b) Calentamiento: los fusibles y los interruptores automáticos deben estar construídos de tal manera, que ninguna de sus partes pueda llegar a una temperatura perjudicial para su funcionamiento, cuando soporten continuamente la corriente máxima admisible.
c) Formación de Arco: los fusibles o interruptores deben estar construídos de tal manera que, al interrumpir la corriente, aún en caso de cortocircuitos, se evite el arco permanente.
ARTÍCULO 61°.-CAMBIO DE FUSIBLES: los fusibles a cartucho y a rosca deben, aún bajo tensión, poder ser reemplazados sin peligro ni necesidad del empleo de herramientas especiales.
ARTÍCULO 62°.-Características de la construcción de fusibles: la cámara de fusión de los fusibles cerrados (a cartucho, a rosca Edison y otros) deben poseer un cierre hermético y una solidez mecánica suficiente para poder resistir la alta presión que se produce cuando se funde por cortocircuito.
Los fusibles a rosca Edison además de satisfacer el inciso anterior deben ser de longitud suficiente para que el alambre fusible de 0,04 mt. de longitud mínima pueda colocarse un sentido longitudinal. Los referidos tapones deben llenarse con arena fina y seca u otro material, equivalente al efecto.
Los fusibles abiertos deben tener una distancia suficiente entre los contactos, de acuerdo con la tensión de servicio. Los elementos de fijación de alambre fusibles o láminas de fusión serán piezas de contacto o bornes de bronce, cobre u otro material cuyo punto de fusión sea mayor que el correspondiente al elemento fusible.
ARTÍCULO 63°.- EMPLEO DE FUSIBLES SEGÚN SU TIPO:
a) los fusibles a rosca Edison sólo podrán utilizarse en tensiones hasta 250 V. e intensidades de 25 amperes.
b) los fusibles hasta un máximo de intensidad de 60 amperes, deben ser del tipo Diased.
c) para intensidades mayores de 60 amperes, podrá utilizarse fusibles del tipo Diased o Americanos con tapa de protección.
ARTÍCULO 64°.- CAÑERÍAS: las cañerías para instalaciones eléctricas embutidas en las paredes, pisos y techos, deben ser de acero tipo Normal o Semipesado y reunir las siguientes características generales, fuera de su resistencia mecánica determinada en tablas insertas en el artículo 66°.
a) las superficies internas de los caños deben ser perfectamente lisas y sus extremos convenientemente repasados hasta obtener su redondez o carencia de filos.
b) dichas superficies internas y externas, deben estar protegidas por una o más capas anticorrosivas obtenidas por galvanizados, esmaltados u otros procesos equivalente a ambos en combinación debiendo ser perfectamente uniforme en toda su extensión y no quebrarse o separarse del material del caño cuando a éste último se lo someta a una dobladura.
c) los caños deben ser soldados o sin costuras que permitan ejecutar en frío y sin rellenamientos, curvas de un radio exterior igual a seis veces el diámetro interior del caño, sin que ello produzca deformaciones, fisuras o rajaduras en el metal.
d) todas las uniones entre caños deben ser ejecutadas a rosca no permitiéndose hacer soldaduras para tal fin, ni utilizar caños de mayor calibre que los unan en forma telescópica sin resistencia mecánica ni continuidad eléctrica, salvo cuando expresamente se determine con carácter especial por el organismo municipal de aplicación. Asimismo deben reunir las demás condiciones exigibles.
ARTÍCULO 65°.-CAÑO TERMOPLÁSTICO: los caños de material termoplástico que reúnan las normas Iram se admiten en instalaciones embutidas bajo las siguientes condiciones:
a) alojados en canaletas a una profundidad no menor de 5 cm. considerada desde la superficie terminada de la pared.
b) alojados en canaletas de recorrido horizontal o vertical dentro de una franja de 10 cm. del hueco de las puertas o ventana medidos con la construcción sin terminar, o dentro de una franja de 15 cm. de los rincones o a una distancia de 30 cm. de los techos o pisos.
c) de no ser posible cumplir con estas disposiciones los caños deberán protegerse con una planchuela de hierro de por lo menos 1,4 mm. de espesor y 20 mm. de ancho tratada contra la corrosión.
d) deberán contar en su interior y en todo su recorrido de un conductor desnudo de como mínimo 4mm2. de sección para asegurar la continuidad de tierra.
ARTÍCULO 66°.-CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS CAÑOS APROBADOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS: sobre los valores que se establecen a continuación se admite una tolerancia del 3%.
12,63 5/8 15,88 124,6
ARTÍCULO 67°.-CAÑOS FLEXIBLES: se aceptan únicamente metálicos y al solo efecto del empalme para acometida a maquinarias y otros casos especiales, que previamente autorice el organismo de aplicación.
ARTÍCULO 68°.- CAJAS: las cajas para conexiones, derivaciones, llaves y tomas, serán únicamente de acero de una sola pieza con un espesor mínimo de 1,5 mm. y de dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se unan a ellas. Estarán protegidas con una o más capas anticorrosivas (galvanizados, esmaltados u otro procedimiento equivalente). En los bordes y del mismo metal de la caja, habrá por lo menos dos aletas ubicadas en posición opuesta. Cada aleta estará perforada con un agujero roscado que admita mediante tornillos la fijación de una tapa del mismo material y espesor que la caja o en su defecto una tapa de material plástico.
Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% saerán:
Las partes destinadas al empalme con caños, deben ser planas para que las tuercas y boquillas roscadas puedan asentar correctamente. Las cajas rectangulares de 100x50x40 se utilizarán solamente cuando se alimente un solo circuito, caso contrario se colocará caja de 100x10x40 con Reducción Bombe a objeto de adaptarlas al elemento que se coloque.
En la caja rectangular de 100x50x40 se admitirá como máximo la colocación de llaves de 1 (uno) punto y toma cte. o 2 (dos) puntos. Para llaves de mayor capacidad deberá utilizarse la caja de 100x100x40 con tapa reducción.
ARTÍCULO 69°.- TAMAÑO MÍNIMO DE LAS CAJAS:
Las cajas deben tener un tamaño tal que permita disponer de un volumen mínimo, para cada conductor, según la tabla siguiente:
Para la tabla se tomará como un conductor cada hilo que pasa a través de la caja sin derivación. En caso de variar de sección se tomará como referencia la mayor.
Cada hilo de derivación se tomará como un conductor más. El conductor de tierra se equiparará al efecto del cómputo indicado, a un conductor aislado de la misma sección.
ARTÍCULO 70°.- UNIÓN DE CAJAS Y CAÑOS: los caños deben ser bien conectados a las cajas de manera que aseguren la continuidad eléctrica y mecánica del conjunto. Dicha conexión se efectuará a presión mediante una tuerca, contratuerca y boquilla roscada, a objeto de lograr lo propuesto. Las tuercas y contratuercas serán de hierro galvanizado y las boquillas de plomo o aleación de aluminio. Será permitido el uso de conectores de hierro galvanizado a excepción de los caños que entren o salgan de cajas de medidor.
ARTÍCULO 71°.-SOSTEN PARA COLGANTES EN CAJAS DE CENTROS: se ejecutarán con barras de hierro dulce de 0,005 m. de diámetro o bien empleando grapas U atornilladas a las cajas. Será exigible su colocación en todos los casos.
ARTÍCULO 72°.-EJECUCION DE CAÑARIAS EMBUTIDAS EN MUROS: en las cañerías embutidas sólo podrán emplearse caño de acero tipo semipesado según artículo 66°, no admitiéndose bajo ningún concepto, el uso de caños metálicos flexibles o con forro aislante interior ni de medidas inferiores a 12,5 mm. de diámetro. Las uniones de caños entre sí y de caños con cajas, se efectuarán según artículo 64° y 70° respectivamente. Las curvas de los caños, ya reglamentadas en artículo 64° c) no deberán poseer un radio menor a seis veces el diámetro interno del caño, evitándose en absoluto las curvas con ángulos menores a 90° y los codos gasistas.
Las cañerías serán fijadas a los muros en canaletas perfectamente realizadas y a una profundidad que oscile entre 1,5 y 2,5 centímetros de la superficie exterior del muro y al principal objeto de evitar fisuras en los revoques como consecuencia de dilatación de cañerías. Las grapas de fijación irán a distancia no mayores de 1,50 m.
Para facilitar la colocación o cambio de conductores, deben emplearse el número suficiente de cajas de paso o registro, no admitiéndose más de dos curvas entre dos cajas y siempre que las mismas no ofrezcan obstáculos al paso de los conductores.
En las líneas rectas, sin derivación, las cajas se colocarán a distancia no mayor de 15 mt. Las cajas de paso y derivación deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles. Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua condensada. Cuando sea imposible evitar la colocación de caño en forma de U (por ejemplo los cruzados bajo los pisos) u otra forma que favorezca la acumulación de agua, los conductores a instalarse deberán ser del tipo armado o de material plástico (UNIPOLAR O DOBLE VAINA). En donde los conductores deban ser defendidos contra acciones mecánicas mediante cañería, éstas deben tener perfecta continuidad metálica y ser conectada a tierra en forma eficaz y permanente.
Las puestas a tierra de las cañerías domiciliarias se hallan determinadas en el artículo 165°. No será permitido bajo ningún concepto, el pasar los conductores antes de estar colocados totalmente los caños y cajas y habiéndose terminado los trabajos de mampostería con colocación completa de sus pisos.
ARTÍCULO 73°.- EJECUCION DE CAÑERIAS EN LOSAS DE HORMIGON ARMADO: las cañerías que se colocan en losas de hormigón armado, serán ejecutadas con pronunciada caída hacia los centros y a fin de la conveniente evacuación de formaciones líquidas por condensación. Deberán asegurar que las referidas cañerías sean líneas rectas en toda su extensión ya que por efectos del llenado de los encofrados suelen formarse flechas considerables que son en verdad auténticos depósitos. Cuando las cañerías deban sortear espacios de dilatación se cortarán en esas líneas y luego se suplementarán en forma telescópica con otro tubo de mayor diámetro que las empalme en 0,15 mt. por cada lado. Para asegurar la continuidad eléctrica de las cañerías, se ejecutará un puente de alambre de cobre (6 mm2. como mínimo de sección) que irá asegurado mediante bridas a ambos extremos de la cañería cortada.
Las curvas serán amplias y las cajas deberán ser llenadas con estopa o papel a fin de evitar la entrada de cemento líquido a la misma.
ARTÍCULO 74°.-CAÑERIA A LA VISTA PARA INTERIORES: se emplearán los tipos de caños especificados en los artículos 65° y 66°. Las referidas cañerías en este tipo de ejecución se fijarán mediante grapas colocadas del siguiente modo:
Diámetro int.de caño mm. Distanc.máx.entre grapas mts.
Hasta 23,4 1,50
De 29,2 A. 62,7 1,00
Mayor de 62,7 0,60
ARTÍCULO 75°.-CONDUCTORES UTILIZADOS EN INSTALACIONES: los conductores en general usados para instalaciones eléctricas deben ser de cobre electrolítico con una resistencia específica no mayor de 17,842 ohm por kilómetro de longitud y 1 mm2. de sección a la temperatura de 20° C. El aumento de resistencia debido a la elevación de temperatura, debe computarse a razón de 0,06862 on por grado centígrado para un conductor de 1 mm2., de sección y 1 kilómetro de longitud.
ARTÍCULO 76°.-CARGAS MAXIMAS DE CONDUCTORES AISLADOS: la intensidad de corriente máxima admisible para conductores de cobre aislado dentro de caños y en servicio permanente, debe responder a las tablas 2 y 3.
La tabla 2 está basada en una temperatura ambiente máxima de 40° C. y no más de tres conductores por caño. Es aplicable a conductores cuyo material de aislación admita una temperatura de trabajo de 60° C (plástico). Cuando la temperatura ambiente máxima difiera de 40° C las intensidades de corriente máxima admisible resultarán de las indicadas en la tabla 2 multiplicadas por el correspondiente factor de corrección por temperatura de la tabla 3.
Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60° C. se utilizarán conductores aislados con materiales especiales y apropiados para cada uso. Para conductores de aluminio según Normas Iram las intensidades de corriente máxima admisible serán de 80% de los valores indicados para el cobre.
Si se colocan de 4 a 6 conductores activos en un caño, los valores indicados en la tabla 2 deben reducirse al 80%.
Intensidad de corriente admisible para hasta tres conductores activos colocados en un mismo conducto o caño
Tabla factor de corrección para temperatura ambiente distintas de 40°C.
ARTÍCULO 77°.- CONDUCTORES DESNUDOS: los conductores desnudos hasta 50 mm2. están sujetos a la tabla anterior y a la curva del gráfico Lámina N°3. Los desnudos deben ser seleccionados de tal manera que la caída de tensión no pase del 10% en el lugar de utilización de la energía.
ARTÍCULO 78°.- EMPLEO DEL CONDUCTOR DESNUDO: Se permite su empleo en instalaciones a la intemperie y deberá colocarse de tal modo que no pueda alcanzarse sin el auxilio de medios especiales desde techos, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas. Puede emplearse también en instalaciones de artefactos para iluminación de frentes de edificios y sobre receptáculos que aseguren buena ventilación En el interior de los edificios se permitirá únicamente en tableros y locales industriales donde la aislación podría dañarse fácilmente, por ejemplo en salas de acumuladores o fábricas de productos químicos, asegurando en todos los casos, una perfecta aislación contra tierra y entre sí, además deberán resguardarse contra eventuales toques de personas.
ARTÍCULO 79°.- CABLES AISLADOS Y CON VAINA DE PROTECCIÓN: para cables, armados o no, formados con conductores de cobre, con aislación de papel y vaina de plomo, o con aislación y vaina de material termoplástico o similar, se aplicarán las intensidades máximas admisibles de la tabla N°4.
Estos valores son válidos para la siguiente condición:
-Colocación de un solo cable
-Resistividad térmica específica de la aislación
Para condiciones de colocación distintas de las indicadas en la tabla 4, los valores indicados deben ser multiplicados por los factores de corrección siguientes:
ARTÍCULO 80°.-Para colocación en aire: factor de corrección por temperatura del aire.
Factor de corrección para agrupación de cables en un plano horizontal.
ARTÍCULO 81°.-Para colocación enterrada, factor de corrección por temperatura del terreno.
Factor de corrección para agrupación de cables distanciados unos 7 cm. entre sí (espesor de un ladrillo).
Si los cables se colocan en cañerías las intensidades admisibles de la tabla 4 indicadas para cables directamente enterrados deben ser reducidos multiplicando por el coeficiente 0,80.
Factor de corrección para la colocación de cables en terreno de una resistividad térmica específica de 70° C x cm / W
ARTÍCULO 82°.- APLICACION DE LAS TABLAS: Como las intensidades máximas admisibles dependen de las características constructivas de los conductores o cables y de la composición de la aislación, es aconsejable aplicar los valores y factores de corrección dados por los fabricantes para cada tipo de conductor o cables.
ARTÍCULO 83°.-CONDUCTORES FLEXIBLES PARA MONTAJE DE ARTEFACTOS Y ARTEFACTOS PORTATILES: no se admite la colocación fija de cordones flexibles los que podrán emplearse únicamente para aparatos portátiles y en pendiente, siempre que no soporten ningún peso, en cuyo caso deberá proveerse un sostén especial.
a) los conductores para montaje de artefactos son los que van colocados en el interior de las mismas y tienen una aislación formada por una capa termoplástica.
b) para aparatos de calefacción, el aislamiento vendrá formado como mínimo por una espiral de algodón, una o varias capas de compuesto de caucho, (o cubierta termoplástica) adecuado para resistir el calor, una trenza de amianto y otra de algodón.
c) para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras, interruptores, fusibles, etc. deben emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores, hasta 4 mm2, pueden conectarse directamente. Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldados a los mismos o piezas de conexión especial.
ARTÍCULO 84°.-CANTIDAD DE CONDUCTORES POR CAÑO: para una sección de diámetro del conductor, comprendida la aislación y para una cantidad dada de conductores, el diámetro interior de los caños debe responder, como mínimo con el de la Tabla 10.
Para los casos no previstos en la tabla, el área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación y protección, no debe ser mayor que el 35% de la sección interior del caño.
Estas disposiciones rigen también, para cualquier combinación de secciones de conductores. La tabla correspondiente, lleva el número 10.
Sección del conductor aislado mm2.
Diámetro exterior inclu. aislación en mm.
Sec. del conductor incl. aislación mm2.
Secc. conductor de tierra mm2
Sección del conduc. aislado (mm2.)
Diámetro exterior incluido aislado en mm
Sección con inclu. aislado mm2.
Sección con. de tierra mm2.
ARTÍCULO 85°.- CABLE SUBTERRANEO: podrán utilizarse los tipos comerciales aprobados por el Iram ya sea bajo tierra o al exterior. En el primer caso, o sea en su modo natural de colocación, se depositarán sobre lechos de arena o tierra zarandeada, cubriéndose luego con el mismo material en un espesor no menor de 0,05 m. y sobre esto, una especie de ladrillo plano o cualquier tipo de recubrimiento recomendado por los fabricantes.
Las zanjas en que se alojen los cables deberán tener una profundidad mínima de 0,70 m. y un ancho mínimo de 0,40 mt. Las curvas tendrán un radio mínimo de 12 veces el diámetro exterior del cable.
Cuando deben tenderse cables armados o con aislación termoplástico debajo del pavimento, veredas, edificios, vía férrea, etc. deberán ir entubados en caños de cerámica o hierro y protegidos convenientemente en su salida. Cuando el cable subterráneo salga para alimentar una línea aérea, deberá ir entubado en caño de hierro galvanizado hasta una altura de 2,50 m. y 0,50 m. debajo del nivel del suelo, munido del correspondiente terminal tipo intemperie o interior, según corresponda.
ARTÍCULO 86°.- TERMINALES Y DEMÁS DETALLES PARA CABLES
SUBTERRÁNEOS: se colocarán en todos los extremos de cables, terminales en forma de botellas, adaptadas comercialmente y aprobadas por el Iram.
Dichos terminales, empalmes o derivaciones serán protegidas interiormente con masa aislante especial. Los conductores se emplearán mediante manguito de conexión y separados convenientemente.
Dichos manguitos serán, de bronce y a él se asegura el cable mediante prisioneros y/o soldaduras. La prueba de aislación en conductores subterráneos, se efectuará en seco y mediante una tensión igual a 2 U más 1.000 voltios, siendo U la tensión de servicio.
ARTÍCULO 87°.-GENERALIDADES SOBRE CONDUCTORES ELECTRICOS: los conductores que conducen corriente alternada y que pertenecen a un mismo circuito estarán comprendida siempre bajo la misma envoltura o protección metálica. Los conductores fijos deben contar con una defensa contra deterioros por lo menos hasta 3 m. medidos desde el sellado.
No se permite colocar conductores en canaletas de madera ni directamente en mampostería, yeso, cemento o material semejante.
La unión de conductores entre sí deben efectuarse mediante buenos empalmes o mediante piezas especiales a base de soldaduras, tornillos, etc. que aseguren un perfecto contacto eléctrico.
Las uniones luego de efectuarse deberá recubrirse con una capa de tela asiladora plástica y otra de cinta protectora o aisladora de tela al solo objeto de alcanzar una aislación equivalente al conductor.
La sección mínima de los conductores usados en instalaciones bajo caños al exterior o empotrados deberá ajustarse al siguiente detalle:
Conductores en circuitos bifilares (línea repartidora)
Conductores para derivaciones de luz
1 mm2.
Conductores para derivaciones de 2 tomacorrientes
Conductores dentro de artefactos
0,5mm2.o más según consumo
Conductores para aislación calefones o grifos eléct.
3 mm2.
Conductores para acondicionadores de aire, hasta una distancia de 8 mts. desde tablero general
Para mayor distancia la sección se establecerá según carga.
ARTÍCULO 88°.-CIRCUITOS: cada instalación se dividirá en la cantidad de circuitos que las necesidades del servicio determinen, no pudiendo extenderse de doce bocas por cada uno. Si del total quedara un residuo que no superase la mitad de las bocas admitidas por circuitos, éstas podrán ser distribuidas entre los demás, no admitiéndose en ningún caso más de 15 bocas por cada uno de ellos. Cuando los diferentes circuitos sean comandados mediante interruptores automáticos, se permitirán hasta 15 bocas por circuitos con una tolerancia de dos en más.
ARTÍCULO 89°.- CIRCUITOS ESPECIALES: las instalaciones eléctricas domiciliarias deberán tener circuitos especiales cuando se trate de:
a) calefones instantáneas y grifos eléctricos: serán instalados en cañerías independientes tomados del tablero general y protegidos convenientemente en forma normal mediante interceptores fusibles o automáticos.
b) sistema de campanillas o señalización: reglamentada en el artículo 157°-título XIV.
c) sistema de acondicionador de aire: idem a inciso a).
ARTÍCULO 90°.-TABLEROS SECCIONALES O CUADROS DE DISTRIBUCION: serán ubicados en los lugares más apropiados al proyecto en cuestión, no permitiéndose su colocación en lugares de difícil acceso o considerados privados y/o inconvenientes. Serán alimentados mediante líneas seccionales directas, las que pueden ser agrupadas bajo una misma cañería. También será factible la alimentación de varios tableros seccionales mediante una sola línea de alimentación. Será indispensable el equilibrio corrector de las cargas comandadas desde los referidos cuadros de distribución, que deberán ser proveídos de un interruptor general, protección adecuada e interruptores o automático para los diversos circuitos alimentados.
En lo que respecta a la construcción y tipos de tableros seccionales a utilizar, se tendrá muy en cuenta lo reglamentado para tableros generales en artículo 50° al 58°.
La altura de colocación de los tableros mencionados en el presente artículo, oscilarán siempre entre 1,00 y 1,30 cuando así correspondiere y a los efectos de facilitar el mejor manipuleo de los elementos montados.
ARTÍCULO 91°.- INTERRUPTORES SECCIONALES: se establecen los mismos tipos y condiciones que para los usados en tableros generales.
ARTÍCULO 92°.-INTERCEPTORES SECCIONALES: se utilizarán los mismos tipos de los ya establecidos para tableros generales (artículo 60°). Se permitirá la colocación de fusibles del tipo ventilado tan solo cuando sobrepase los veinte (20) amperes. En tal caso deberán ser de porcelana y de condiciones aprobados por Iram.
ARTÍCULO 93°.-INTERRUPTORES AUTOMATICOS: los elementos mencionados en artículos 91° y 92° respectivamente, podrán suplantarse mediante la utilización de interruptores automáticos de clase y tipos varios aprobados oficialmente.
Los referidos podrán ser con calibración fija de fábrica o a calibrar según la carga a comandar.
ARTÍCULO 94°.-INTERRUPTORES O LLAVES A EMBUTIR: las llaves a emplear en las instalaciones internas protegidas mediante cañerías empotradas, serán del tipo a embutir de uno o varios efectos, accionados a palanca de corte rápido con contacto sólido de bronce fosforoso, garantizada para intensidades no menores de 5 amperes con cuerpo de porcelana o material no higroscópico y recubierta con tapas aislantes aseguradas con tornillos de cabeza aislada, de igual especificación que para los tomacorrientes.
La altura normal de colocación será entre 1,00 m. a 1,30 m. desde el nivel del piso, salvo casos especiales donde debe adaptarse a las reales necesidades del local. Cuando se coloquen cajas para llaves o tomacorrientes en locales húmedos o donde las paredes estén revestidas de mayólicas, azulejos o recubrimientos especiales, como ser cuartos de baño, etc. se colocarán por cada accesorios una caja cuadrada de 100 mm. con su tapa especial bombé apropiada para el paso y fijación de dichas llaves o tomacorrientes.
ARTÍCULO 95°.-TOMACORRIENTES A EMBUTIR: los tomacorrientes mencionados, serían con cuerpo de porcelana vitrificada u otro material no higroscópico de la aprobación del Iram para una intensidad mínima de 6 amperes y apto para ficha común.
Su contacto será de bronce elástico y de amplia superficie.
Deberán ser colocados en las cajas respectivas con su tapa de material aislante y asegurada mediante tornillos de cabeza aislada.
De amplia aceptación son los tomas protegidos contra contactos casuales, los cuales se aconsejan para lugares bajos.
La altura de montaje no podrá ser inferior a 0,20 metros.
ARTÍCULO 96°.-TOMACORRIENTES DE PISOS: cuando se trate de tomacorrientes en pisos de mosaicos graníticos, calcáreos, etc., deberán montarse dentro de una caja de bronce o aluminio fundido en forma octogonal, con su tapa especial redonda, la cual se roscará a la caja y ajustará sobre guarnición de goma, a su vez en el centro tendrá una tapa roscada o a resorte para la colocación de la ficha, teniendo además dispositivos para poder efectuar su colocación o extracción sin dificultad.
El tomacorriente propiamente dicho podrá ser del tipo común o para embutir, sostenido mediante un armazón especial o del tipo exterior, sujeto mediante tornillos al fondo de la caja. Se colocarán en forma tal, que una vez terminado el piso del local la tapa enrase perfectamente con el mismo.
Para los tomacorrientes a utilizarse en pisos de madera, "pisoplast", goma o cualquier otro material aislante, será obligatorio el uso de tapas de bronce fundido con dispositivo de seguridad.
ARTÍCULO 97°.-TOMACORRIENTE PARA ACONDICIONADORES DE AIRE: los tomacorrientes para estos aparatos u otros que la inspección considere necesarios deberán estar provistas de un contacto adicional a espiga para establecer la puesta a tierra con anterioridad a la conexión de los conductores activos y su construcción será tal que sea imposible la conección errónea de las espigas.
ARTÍCULO 98°.-INTERRUPTORES O LLAVES EXTERIORES: las llaves exteriores para intemperie, serán colocadas dentro de cajas similares a las especificaciones para tomacorrientes capsulados en el artículo 100°.
Las llaves exteriores para locales cubiertos podrán ser de porcelana u otro material aislante no higroscópico y su mecanismo podrá ser similar a los de la llave de embutir.
ARTÍCULO 99°.-TOMACORRIENTE EXTERIORES: el cuerpo del tomacorriente será de porcelana u otro material no higroscópico. Sus contactos serán de bronce, elástico y con tornillos de conexión del mismo material de cabeza amplia con ranura cortada y arandela. La capacidad mínima será de 6 amperes 250 voltios. Para intensidades mayores de 6 amperes, ya sean bipolares o tripolares, se usará tomacorrientes con base de porcelana y otro material aislante no higroscópico con contacto de bronce y conexión a tuerca o tornillos de amplias dimensiones.
ARTÍCULO 100°.-TOMACORRIENTE CAPSULADOS: las cajas de este tipo de tomacorrientes serán de aluminio o bronce fundido. Estarán provistos de tapas a bisagras y resortes, y acometidas para caños roscados.
ARTÍCULO 101°.-TOMACORRIENTE PARA FRENTE DE EDIFICIO: las cajas serán de bronce fundido o aluminio y similares a las ya establecidas para tomas de pisos (artículo 96°) de mosaicos con sus correspondientes tapas roscadas sin orificio de salida.
ARTÍCULO 102°.-PORTALAMPARAS: deben estar construídos de manera que ninguna pieza bajo tensión sea accesible desde el exterior. Las dimensiones de sus superficies de contacto deben ser tales que pueda conducir la corriente de las lámparas sin calentamientos peligrosos. El anillo aislante debe ser de cuello largo para evitar contactos casuales con el zócalo metálico. Las partes conductoras de los portalámparas serán montados sobre material aislante ni higroscópico y resistente al calor.
La cubierta exterior, cuando sea de material conductor, estará aislada de la parte bajo tensión.
No será permitido, en ningún caso, el empleo de portalámparas con llaves y tomacorriente conectables a dichos portalámparas.
ARTÍCULO 103°.-Para las instalaciones domiciliarias ejecutadas en edificios ubicados en los lotes internos con frente sobre pasillos regirán las mismas normas técnicas establecidas en el capítulo precedente, salvo en lo que respecta a la toma o entrada de energía y su conducción hasta lo construído, que se realizará según las siguientes disposiciones.
ARTÍCULO 104°.-ENTRADAS PARA MEDIDORES EN PASILLOS COMUNES:
1) las cajas para medidores se ubicarán en el frente, sobre la línea municipal y antes de la puerta de entrada al pasillo. Se instalarán los tableros generales sobre un gabinete múltiple (lámina 9, figura 7) u otro que lo suplante en similares condiciones.
Cada medidor y tablero general deberá estar identificado con el número o letra del departamento o construcción a que pertenece.
2) en los pasillos comunes en los que no se haya habilitado ningún servicio, la entrada para medidores deberá ajustarse a las siguientes condiciones:
2.1. en las entradas comunes o pasillos se exigirá la instalación de caja colectiva a partir de tres servicios inclusive.
2.2. se permitirá la instalación de dos cajas colectivas si las dimensiones del pasillo lo permiten, cuando se trate de ocho o más servicios a conectar. Cada caja colectiva tendrá capacidad para el 50% del total de servicio que se requiera.
2.3. el caño de acometida, si ésta es área, tendrá un diámetro de acuerdo a los conductores que por el deban pasar, teniendo en cuenta la carga total de los servicios que se estime se conectará. El diámetro mínimo del caño en todos los casos será de 32 mm. Los conductores de entrada al conectar el primer servicio será de 4 mm2. o más de acuerdo a la carga. Posteriormente al habilitarse los demás servicios se ajustará la sección de conductores de entradas.
Los derechos que correspondan por la caja colectiva se liquidarán en forma proporcional. El número de servicios a prever en la caja colectiva, será de acuerdo a la cantidad de lotes debiéndose adicionar uno para el servicio común.
3) en los pasillos o entradas comunes que tengan conectado algún servicio (o varios), se aplicarán las disposiciones establecidas en los incisos anteriores, quedando facultado el organismo de aplicación para eximir del cumplimiento de algunas de ellas, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.(x)
ARTÍCULO 105°.-LUZ DE PASILLO: será obligatorio para todos los casos instalar
luces comunes en los pasillos mencionados. Estos podrán ser instalados mediante circuitos especiales comandados por reloj o en forma directa o individual a cada departamento. El organismo competente, no podrá extender Certificados de Inspección Final, si no está asegurada la iluminación reglamentaria del pasillo.
ARTÍCULO 106°.- TOMA Y PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES DOMICILARIAS: reglamentado en artículo 161° y siguientes.
ARTÍCULO 107°.-PRUEBA DE RECEPCION PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS: reglamentadas en artículo 173° y siguientes.
ARTÍCULO 108°.- FACTOR DE POTENCIA: reglamentado en los artículos 168° y siguientes.
ARTÍCULO 109°.-DOCUMENTACION PREVIA A PRESENTAR: determinada en artículo 175° y siguientes.
TITULO VIII INSTALACIONES PARA FUERZA MOTRIZ
ARTÍCULO 110°.-ENTRADAS: cuando la potencia a instalar no sobrepase los 25KW se instalará caja de hierro tipo normal para 380 V. (lámina n°6). Cuando la carga supere los límites citados anteriormente la caja normal deberá reemplazarse por un gabinete especial de chapa de hierro apto para alojar equipos de medición de baja tensión según determinaciones específicas de la lámina n°8. (5)
ARTÍCULO 111°.-CONDUCTORES Y DEMAS ACCESORIOS DE LAS ENTRADAS: en todos los casos las instalaciones de fuerza motríz llevarán conductor neutro con una sección que no podrá ser inferior a la quinta parte del o los conductores vivos. El mínimo de sección para entradas de fuerza motríz (380V), será de 6 mm2, para conductores vivos y 4 mm2 para neutro con una aislación a 1500V.
Las entradas que se reglamentan en el presente artículo estarán dotadas de su correspondiente puesta a tierra similar a lo establecido para instalaciones domiciliarias.
Demás elementos, como ser caños, aisladores, pipetas, paneles, etc. se regirán por lo mencionado anteriormente.
La empresa proveedora de energía podrá poveer fusibles especiales para ser montados en su acometida cuando se construya la obra.
ARTÍCULO 112°.- TABLEROS GENERALES: en general rigen las mismas normas que las establecidas para instalaciones domiciliarias al igual que los diferentes tipos de tableros ya reglamentados.
Cuando se utilicen interruptores o fusibles tipo blindados en caja de metal, "chapa o fundición" se permitirá su colocación al exterior, bajo techo o en gabinetes comunes y montados convenientemente sobre grampas de hierro, pero en este caso sus entradas y salidas de conductores, como así también las interconexiones de estos elementos entre sí, deberán ser indefectiblemente protegidas bajo caño de acero normalmente instalados mediante roscas, tuercas boquillas, etc. o en su defecto ejecutadas con cable armado.
ARTÍCULO 113°.- INTERRUPTORES GENERALES: los interruptores generales se ajustarán a las especificaciones del artículo 59°, pero serán para una intensidad nominal 100% superior a la carga que comanda y del tipo protegido en todos los casos.
ARTÍCULO 114°.- INTERCEPTORES FUSIBLES: se determinan los mismos tipos que los ya establecidos para instalaciones domiciliarias.
ARTÍCULO 115°.- DISPOSITIVOS AUTOMATICOS GENERALES: ambos elementos determinados en artículos 113° y 114° podrán ser sustituídos por dispositivos automáticos accionados por relevos térmicos magnéticos. En casos determinados, el organismo encargado de aplicar esta reglamentación, puede aconsejar el montaje de estos elementos con características especiales.
ARTÍCULO 116°.-SECCIONADOR NEUTRO: los fusibles e interruptores principales e interruptores automáticos no deben intercalarse en los conductores neutros de instalaciones polifilares o polofísicas. Deberá existir sin embargo un dispositivo que permita seccionar el neutro. Este seccionador estará constituído por una pieza que sólo podrá sacarse utilizando una herramienta o se abrirá después que hayan cortado todos los conductores activos del circuito.
ARTÍCULO 117°.-TABLEROS SECCIONALES: rigen en forma total las disposiciones establecidas en el artículo 90° para este tipo de tablero y demás especificaciones del artículo 57° en cuanto a elementos blindados de general aplicación. Los circuitos que se comanden desde los referidos no superarán los 30 HP por cada uno de ellos con una tolerancia del 10% en más. La alimentación a estos tableros podrá ser mediante líneas directas o únicas, pero nunca de tablero a tablero o sean entre sí.
ARTÍCULO 118°.-TABLEROS INDIVIDUALES: estos tableros de construcción similar a los especificados anteriormente, estarán compuestos de los siguientes elementos:
a) Para motores monofásicos o trifásicos hasta 3 HP
1- Interruptor general con fusibles interceptores.
2-protector automático con relevos térmicos, electromagnéticos o ambos a la vez.
b) Para motores de 3 HP hasta 15 HP.
2-Protector automático con relevos térmicos o electromagnéticos.
3-Arrancador estrella-triángulo cuando así corresponda.
Eventualmente el elemento 3°-podrá reemplazarse por resistencia de arranque o autotransformador que podrá situarse fuera del tablero mencionado si así se desea.
c) Para motores desde 15 HP en adelante
Los elementos de arranque, dada su magnitud deberán instalarse lo más cerca de la unidad que se comanda y con las convenientes garantías de seguridad del caso.
ARTÍCULO 119°.- INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ BAJO CAÑERIAS: Embutidos: en todos los casos, las instalaciones de fuerza motríz se ejecutarán totalmente independiente de las del servicio de luz, al caso egirán las mismas normas que para las del tipo mencionado en cuanto a conductores por caños, diámetro de caños, etc. con las variantes de que las bocas de salida se ejecutarán con cajas cuadradas de 100 por 100 mm. para cables de hasta 4 mm2. cuando los mismos superen esta sección, las cajas se dimensionarán especialmente.
ARTÍCULO 120°.-INSTALACIONES EN CAÑERIA A LA VISTA PARA INTERIORES: rigen las mismas disposiciones del artículo anterior. Se asegurará la continuidad eléctrica y metálica del conjunto.
Los caños y las cajas irán firmemente engrapados en muros, estructuras metálicas o madera siguiéndose los lineamientos determinados en el artículo 74°.
ARTÍCULO 121°.-INSTALACIONES MIXTAS: serán admisibles estos tipos de instalaciones cuando así se desee y siempre que las partes embutidas o aéreas se ajusten a las especificaciones ya conocidas para cada tipo.
ARTÍCULO 122°.-INSTALACIONES SUBTERRANEAS: las instalaciones o partes donde se utilicen cables subterráneos serán ejecutados según las especificaciones determinadas en artículo 85°.
ARTÍCULO 123°.-CRUCES DE CONDUCTORES BAJO PISOS: en este tipo de instalación se usará exclusivamente conductores especiales para instalaciones eléctricas subterráneas, siguiendo las normas ya especificadas en artículo 85° en el título VII para instalaciones domiciliarias.
ARTÍCULO 124°.-CONDUCTORES UTILIZADOS: se usarán todos los tipos especificados.
Los conductores utilizados en fuerza motríz para ramales o derivaciones entre sí, se regirán por tales tablas conocidas y mencionadas en artículo 95°.
ARTÍCULO 125°.-INSTALACIONES DE TOMAS CORRIENTES PARA FUERZA MOTRIZ: cuando deban instalarse tomas de corriente para fuerza motríz, ya sean del tipo monofásico o trifásico, éstos se montarán sobre tableros de mármol o bastidores de hierro, siendo aéreo y normalmente en cajas embutidas cuando así correspondiera, debiendo en todos los casos estar provistos de sus respectivos interceptores y construídos según o bajo aprobación del Iram. Este tipo de instalación, se permitirá únicamente para la conexión de aparatos portátiles, como por ejemplo, máquinas de soldar, perforadoras, etc., todos los tableros del tipo indicado, para toma de corriente en fuerza motríz, tendrán un borne conveniente para la conexión con tierra.
ARTÍCULO 126°.-INSTALACION DE MOTORES ELECTRICOS: los motores eléctricos se instalarán según su tipo y condiciones reglamentadas a saber:
a) Motores Monofásicos (220): se admitirá la conexión de motores monofásicos hasta 3HP solamente y de acuerdo a las siguientes condiciones constructivas de los mismos:
1. hasta 1,5 HP inclusive, motores con rotor en cortocircuito.
2. hasta 3 HP inclusive, motores con rotor bobinado.
En ambos casos será permitido la connexión sin dispositivos de arranque, pero con la debida protección automática reglamentaria.
b) Motores trifásicos (380V): se admitirá la conexión de motores trifásicos de acuerdo a sus diversos tipos y potencia a saber:
1. hasta 3 HP inclusive, se admitirá la conexión directa de cualquier tipo.
2. para potencias mayores de 3 HP hasta 10 HP inclusive, se admite la conexión de cualquier tipo que esté previsto de un dispositivo de arranque como ser, llave o conmutador estrella, triángulo, transformador o autotransformador de arranque, arrancador para motores de anillos rozantes, etc.
3. para potencias mayores de 10 HP y hasta 15 HP inclusive, se admite la conexión de motores con rotor de doble jaula o con rotor bobinado y siempre que estos estén previstos con sus correspondientes dispositivos de arranque. 4. para potencia mayores de 15 HP se admiten solamente motores con rotor bobinado y previstos con sus correspondientes dispositivos de arranque.
ARTÍCULO 127°.-VARIOS: son aplicables a las instalaciones reguladas en este título, las disposiciones de los artículos 106°, 107°, 108° y 109°.
TITULO IX PROPIEDADES MONUMENTALES:
ARTÍCULO 128°.-CONSTRUCCION TIPO A (Lámina n°15)
Toda propiedad monumental de uso domiciliario teniendo en cuenta los servicios auxiliares o comunes (S.C.) y los de fuerza motríz (F.M.) tendrán su instalación eléctrica ejecutada según las siguientes disposiciones generales:
a) los medidores de cada departamento o demás servicios del edificio estarán ubicados en un lugar común del subsuelo más cerca posible de la acometida principal o cámara de sub-estación del edificio.
b) el tablero general de cada departamento será ubicado en forma inmediata a los medidores, colocados todos en gabinetes metálicos especiales de medidas convenientes. Este gabinete estará dividido en una parte para medición y otra para comando, con la identificación apropiada de los departamentos a que pertenecen.
En general estará garantizada la independencia absoluta de los servicios alimentados y la sola o única accesibilidad de la empresa proveedora a sus elementos de medición.
c) a partir del gabinete de medición y comando general del inciso anterior, se iniciará la construcción de la columna montante única o bifurcada, compuesta de caños de acero de 3/4" tipo semipesado, como mínimo para cada departamento alimentado y/o según lo ya reglamentado en artículo 64°.
d) la alimentación de los departamentos se hará efectiva mediante conductores aislados del tipo ya reglamentado con anterioridad, aislados a 1500 V y con una sección mínima de 2,5 mm2.
No se permitirán empalmes ni uniones de ninguna naturaleza en toda la extensión cubierta desde el medidor hasta el tablero seccional, ubicado en el departamento respectivo.
e) las cañerías para servicios de fuerza motríz (F.M.) (ascensores, bombas, quemadores, ventilación, etc.) y demás servicios comunes (S.C.) varios, serán siempre independientes de los mencionados en b) para el servicio normal de luz. Dichas cañerías, como todas las que se utilicen para estas construcciones serán de dimensiones según especificaciones del artículo 84°. Será aconsejable siempre instalar cañerías de prevención en cantidad o número que se crea conveniente y con el objeto ya conocido.
f) la iluminación de paliers, pasillos, escaleras o lugares comunes deberá asegurarse mediante la ubicación de luces en los lugares señalados y comandados por medio de pulsadores que accionarán llaves automáticas de tiempo o bien bajo forma general y común.
Las instalaciones señaladas, estarán entubadas, al igual que las demás, en forma totalmente independiente.
g) cada departamento llevará reglamentariamente un tablero seccional de dominio general sobre ese servicio, protegido bajo gabinete o caja metálica normal y dotado, como mínimo, de interceptores y llaves bipolares protegidas en todos los casos, similar a lo señalado en el artículo 90°.
Ambos elementos de corte general del departamento, podrán como en otros casos, suplantarse por un elemento automático de características apropiadas a cada caso.
h) se efectuará una toma total de tierra para la montante y demás cañerías o sistema metálico interconectado, siendo permisible cuando así se desee, la instalación del cable de tierra por toda la cañería, en cuyo caso deberá utilizarse cable desnudo con una sección mínima de 2 mm2 y fijado mediante terminales a las partes bajo protección.
i) los servicios de baja tensión (campanillas, etc.), están reglamentados en los artículos 179° y siguientes.
ARTÍCULO 129°.-VARIOS: son aplicables a las instalaciones reguladas en este Título, las disposiciones de los artículos 106°, 107°, 108°, y 109°.
ARTÍCULO 130°.-DE IMPORTANCIA: siempre que deban ejecutarse proyectos de edificios como los señalados en el presente título serán necesarios y exigibles que la empresa proveedora del servicio eléctrico preste su conformidad sobre el tipo de alimentación a realizar al solo objeto de prever la construcción de subestación transformadora en el subsuelo, si así lo determina la referida empresa y según se ilustra en la lámina 15 en caracteres generales.
TITULO X PROPIEDADES MONUMENTALES PARA OFICINA EXCLUSIVAMENTE Y GALERIAS COMERCIALES
ARTÍCULO 131°.-Las propiedades monumentales de gran número de suministros por piso, como por ejemplo, las ejecutadas para uso exclusivo de oficinas, tendrá su instalación eléctrica realizada según disposiciones generales enunciadas en artículo 128°.
ARTÍCULO 132°.- Para galerías comerciales edificadas en una sola planta será exigible que su instalación eléctrica reúna las siguientes características generales:
a) en línea municipal y en forma convenientemente estética se ubicará la caja colectiva para la totalidad de suministros donde se ubicarán los medidores y además los portafusibles (lámina 7) a una altura no menor de 0,40 mts. sobre el nivel del piso.
b) del gabinete (o cajas individuales portafusibles) partirán las diferentes cañerías generales a cada local, las que poseerán un diámetro mínimo de 15,4 mm., instalada mediante columnas rampantes aéreas con una caída reglamentaria, la que será llevada por lugares comunes como ser pasillos, galerías, etc.
c) la alimentación a los locales efectuados según inc.b) se ejecutará con conductores del tipo reglamentado en el Título VII y demás condiciones señaladas en el inciso d) del artículo 128°.
d) la llegada a cada local se efectuará mediante cajas de acero normal a 100 mm. x 100 mm. siendo exigible tableros seccionales los que habrán de montarse según especificaciones señaladas en el inciso g) del artículo 128°.
e) las cañerías para fuerza motríz (F.M.) u otros servicios auxiliares o comunes (S.C.) serán totalmente independiente de la alimentación normal a los locales, pudiendo estar sus respectivos medidores en el mismo gabinete general, indicado en inciso a).
f) la iluminación de los pasillos interiores y escaleras se asegurará en igual forma que lo indicado en inciso g) artículo 128°.
ARTÍCULO 133°.- Cuando las galerías comerciales fueran edificadas en dos o más plantas y para una cantidad de suministros que supere a los veinte en general, su instalación eléctrica será ejecutada de acuerdo a las siguientes disposiciones generales:
a) idem inciso a) artículo 132°.
b) en caso de no ser posible lo mencionado en el inciso anterior, el suministro de energía eléctrica y sus correspondientes elementos de medición y comando deberán efectuarse concordante a lo establecido en el artículo 128° incisos a), b), c), d), f), g) y h).
c) se hacen extensivo a este artículo las especificaciones e indicaciones de los artículos 106°, 107°, 108°, 109° y 130°.
TITULO XI INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES O LUGARES ESPECIALES:
ARTÍCULO 134°.- Se consideran locales o lugares especiales aquellos en que por naturaleza del trabajo o producción se realiza en ellos, requieran instalaciones de luz o fuerza motríz que asuman características especiales para mantener un servicio eficiente y seguro.
Estos locales o lugares pueden subdividirse en:
a) húmedos
b) mojados
c) polvorientos
d) expuestos a acciones químicas
e) expuestos a vapores
f) con peligro de incendio
g) explosivos
h) para iluminación de frentes
i) para letreros luminosos
j) cabinas de cinematógrafos.
Son de aplicación a este tipo de instalaciones, las disposiciones de los artículos 105°, 106°, 107°, 108° y 109°.
ARTÍCULO 135°.- LOCALES HUMEDOS -DEFINICION Y GENERALIDADES:
Son considerados como locales húmedos aquellos en los cuales la humedad del aire llega a un grado tal que se manifiesta en forma de vaho sobre las paredes y cielorrasos sin que se formen de agua o que los mismos se hallen impregnados. Los sótanos o baños mal ventilados y las pequeñas o grandes salas de cocimiento con poca ventilación son locales típicamente húmedos.
Se pueden encontrar locales o lugares húmedos en ciertas centrales de gas, yeserías, depósitos de quesos, fábricas de azúcar, abonos químicos, fábricas de papel en sus secciones "hidropulpa", molienda y "holandesa", fábrica de cerveza en sus secciones de filtros y cubas, etc., o similares que respondan al principio general enunciado. En todos los locales bajo la denominación de húmedos, la instalación eléctrica podrá ejecutarse embutida o al exterior. En el primer caso, se utilizará caño de acero tipo semipesado y cajas de paso para embutir de 100 mm. x 100 mm. con tapa bombé en forma general. Para el segundo caso, caño semi pesado con caja de similar característica que la anterior, tipo pesado, embutidas o bien recubiertas con dos o tres capas de pintura bituminosa y herméticamente cerradas. Los conductores estarán aislados con plásticos y los elementos de control, como ser interruptores, fusibles, automáticos, arrancadores, etc. de no hallarse fuera de estos locales como sería aconsejable, deberán estar construídos con material altamente no higroscópico o bien serán capsulados. Se evitará en lo posible la instalación de cualquier artefacto colgante de iluminación y será de aplicación segura; cualquier tipo o sistema de aplique con igual motivo, protegido no higroscópico y capsulado. Los pases de pisos y paredes se ejecutarán de acuerdo al artículo 156°.
Luego de ello, las armaduras metálicas de caños y cables en general, deerán ser conectadas a tierra sin excepción, la cual adquiere aquí fundamental importancia y será ejecutada en un todo de acuerdo al Título XVI. Todos los tomacorrientes para artefactos portátiles del local, deben poseer borne de conexión a tierra sin excepción.
Cuando las cañerías se ejecuten a la vista, deberá cuidarse que entre pared o techo o conductores protegidos o caños, quede un espacio tal que se evite la formación de humedades por depósitos de elementos inconvenientes. Si en los locales bajo estudio existieran motores, deberán hallarse protegidos perfectamente contra la humedad pero a la vez fácil acceso hacia ellos.
ARTÍCULO 136°.-LOCALES MOJADOS -DEFINICION Y GENERALIDADES:
Son considerados como locales mojados aquellos en los que las paredes, cielorrasos y pisos están impregnados de humedad, donde aparecen, contínua o temporariamente, gotas de agua debidas a la condensación de vapores y aquellos que están llenos continuamente durante largos períodos de vapor de agua. Se encuentran locales mojados en frigoríficos, tintorerías, salas de cocimiento, lavaderos mecánicos, establecimientos de baños y mingitorios públicos, etc. En general rigen similares disposiciones que para locales húmedos, salvo especiales prescripciones siguientes.
Las cañerías cuando se instalen en forma embutida, serán del tipo pesado al igual que sus cajas y tapas. Al exterior serán siempre galvanizadas. En cuanto a conductores se usarán especialmente plásticos o con cubiertas metálicas o armados. Todas las piezas accesorias a las cañerías o artefactos varios de utilización que pueden estar expuestos a deteriorizaciones deben ser del tipo estanco. Las lámparas tratarán de ubicarse en lo posible, sobre muros y en artefactos estancos. Cuando deba utilizarse servicio de tomacorrientes para lámparas de mano, se servirán mediante líneas especial cuya tensión no debe exceder de 24 voltios.
Los transformadores que se usan para ese fin deben montarse fuera del local. Los autotransformadores no serán admitidos. Los motores eléctricos y accesorios de protección o arranque, deberán instalarse en lo posible, fuera de estos locales al igual que sus tableros de comando, pero cuando fuera imposible, se asegurará su protección hermética y su ventilación al exterior en forma conveniente. En general se recomienda agregar siempre un conductor de puesta a tierra, fácil de identificar y dimensionado en forma robusta a efectos de conectar el mismo a las partes metálicas de los aparatos portátiles y evitar de esta manera riesgos personales por contactos
fortuitos. En tal caso, como las bases y fichas de los tomacorrientes deberán estar provistos de un contacto adicional para este objeto el cual deberá establecer el circuito a tierra con anterioridad al de los conductores activos, su construcción estará dispuesta de modo que se imposibilite un enchufe erróneo de las espigas. Estos
artefactos portátiles pueden ser las comunes taladradoras de mano, ventiladores, esmerilladoras, etc. ya que las lámparas portátiles fueron tratadas anteriormente en el presente.
ARTÍCULO 137°.-LOCALES POLVORIENTOS -DEFINICION Y GENERALIDADES:
Se considerarán locales polvorientos, aquellos que por el tipo de industria o producción que se desarrolla en ellos, se encuentran sometidos a una acción constante de polvos, ejemplo: aserraderos, carpinterías, molienda de minerales, molinos yerbateros, fábricas textiles en sección cortados, etc. Para este tipo de instalación se aplicarán las mismas normas establecidas para "instalaciones de fuerza motríz en cañerías empotradas o al exterior" artículo 119° con excepción de los tableros generales o de comando, aparatos de protección o arranque o demás, que no siendo instalados fuera de estos locales como sería lo aconsejable, deberán estar protegidos en todos los casos, mediante un gabinete metálico de dimensiones convenientes y de buen ajuste. Cuando los elementos a proteger ya lo sean de fabricación, se exigirá tan sólo un cubre polvo de madera en forma de gabinete.
ARTÍCULO 138°.-LOCALES EXPUESTOS A ACCIONES QUIMICAS -DEFINICION Y GENERALIDADES: Son considerados como tales los expuestos a vapores ácidos, sales y en general cualquier emanación corrosiva como por ejemplo: las fábricas de pintura, molienda de sal, curtiembres, talleres de galvanoplastía, locales para cargas de baterías y similares, etc. Para estos casos, se aplicarán exclusivamente las normas establecidas o señaladas en instalaciones de luz o fuerza motríz protegidas bajo cañerías, a excepción de todos los aparatos de comando, control y protección que serán del tipo estanco. En cuanto a otras medidas de protección general, se tendrá en cuenta lo establecido en artículo 137° y las que se estimen del caso corresponder, teniéndose presente que puede hacerse uso del material especificado en artículo 77°, según condiciones de aplicación cuando no existiera otra alternativa y previo (V.B.) "visto bueno" del Organismo encargado de aplicar la presente reglamentación-
ARTÍCULO 139°.- LOCALES EXPUESTOS A VAPORES -DEFINICIÓN Y GENERALIDADES: se entiende por tal, aquellos sometidos a constante producción de vapor. Ejemplo: salas de cocimientos, tintorerías, lavaderos mecánicos, etc. Se aplicará en estos casos el mismo criterio ya establecido para locales húmedos.
ARTÍCULO 140°.- LOCALES CON PELIGRO DE INCENDIO -DEFINICIÓN Y GENERALIDADES: Son locales considerados con peligro de incendio aquellos en los cuales se fabrican, trabajan o almacenan materiales fácilmente inflamables y pueden encontrarse en hilanderías, carpinterías, fábricas de fideos, de peine de celulosa, de tejidos, etc. Las instalaciones admitidas serán únicamente de tipo embutidas en muro o techos y se ejecutarán mediante caños de acero, tipo pesado al igual que sus cajas, las cuales serán tipo dimensionadas y lo más robusta posibles a fin de asegurar una unión hermética de calidad con los caños y permitir buena conexión en su interior. Serán evitados, en lo posible, dentro de estos locales, aparatos tales como fusibles, interruptores, resistencias, medidores, protectores automáticos, etc. En caso de no ser posible ello, se montarán estos elementos en gabinetes metálicos de cierre hermético dimensionados en forma amplia y conveniente. Se evitarán los elementos de iluminación colgante. Las lámparas montadas en apliques o tubos deberán estar protegidas como en todos los casos anteriores mediante cápsulas de vidrio protector.
Los motores instalados en este tipo de locales deben estar convenientemente protegidos y con dispositivos que aseguren su ventilación al exterior.
A la vez deberán ser fácilmente accesible para su revisación periódica al igual que sus aparatos de protección o comando.
ARTÍCULO 141°.- LOCALES EXPLOSIVOS -DEFINICION Y GENERALIDADES: son locales que ofrecen peligros de explosión aquellos que contienen materias pulverulentas o gases cuya inflamación pueda producir explosiones, como por ejemplo: fábricas de artículos pirotécnicos, fábrica de explosivos o municiones, depósitos de carbón en los molinos (silos y locales para mezcla), fábricas de azúcar, productos químicos, celulosa y objeto de celulosa, etc.; están incluídos además en estos locales los lugares de almacenamiento o trasvasado de nafta, acetileno, oxígeno, éter, etc. Las instalaciones eléctricas que en estos lugares se ejecutan, tendrán el máximo de seguridad exigible según lo señalado en artículo anterior. Se admiten únicamente aparatos eléctricos en los cuales no se produzcan normalmente chispas durante su funcionamiento. En general, todo aparato o artefactos que produzcan chispas como ser interceptores fusibles, tomacorrientes, reóstatos, disyuntores, protectores o unidades motrices de cualquier orden, según el tipo indicado, deberá ser colocado indefectiblemente fuera del lugar en cuestión. Se evitará el uso de aparatos portátiles y será terminantemente prohibido el uso de lámparas o soldaduras a arco, como asimismo los motores eléctricos a colector. Las precauciones a tomar para el proyecto de instalaciones en esta clase de locales deberá ser previamente consultada en el organismo encargado de aplicar la presente reglamentación.
ARTÍCULO 142°.- ILUMINACION DE EFECTO EN LOS FRENTES DE EDIFICIOS: las instalaciones de decorados luminosos para frentes de edificios, deben sub-dividirse en circuitos necesarios y en cantidad conveniente para que la carga de cada una no supere los veinte (20) amperes. El cálculo de sección de conductores, carga por boca instalada, etc.se efectuará según lo indicado en artículo 88°. Los receptáculos de lámparas afirmados de la manera más conveniente, se admiten como soportes de conductores, si se instala a distancia no mayor de 0,40 uno del otro. En su defecto, deben colocarse aisladores a distancia no mayor de 1,50 uno del otro, separando los conductores, como mínimo 2,5 cm. de la pared. Cuando la distancia entre soportes no sea mayor de 0,40 m. podrá emplearse conductor desnudo.
Para distancias mayores deben emplearse conductores aislados. La instalación en sí debe estar provista de un tablero de comando exclusivo y eléctricamente independiente, en el cual estarán montados al interruptor general, sus fusibles y sus respectivos mandos que sean del tipo a palanca calculados o proveídos según indicaciones del artículo 90°. Es sumamente recomendable y de gran eficiencia técnica para edificio de importancia o de marcados relieves arquitectónicos, el seguir los lineamientos modernos usados por la nueva técnica de iluminación mediante métodos indirectos que realzan artísticamente los detalles de frente y evitan largas líneas de tomacorrientes o receptáculos en las cornisas o cuerpos avanzados de los referidos frentes.
ARTÍCULO 143°.-LETREROS LUMINOSOS: los letreros luminosos de cualquier tipo y ya sean que se coloquen en los frentes de edificios o como cuerpos avanzados sobre la calzada o como coronamiento de construcciones en general, deberán ser previamente autorizados para su instalación por el organismo de aplicación de la Municipalidad de Paraná. Las distancias mínimas a tener en cuenta con referencia a la vereda, calzada, etc., están determinadas en la lámina 18. La alimentación se ejecutará en circuito aparte del mismo suministro donde se emplea o bien mediante entrada reglamentaria completamente independiente según requisitos mencionados en artículos 41° y siguientes. La ubicación de los transformadores utilizados para letreros luminosos deberá rendir condiciones de accesibilidad para su mantenimiento y de estética en general.
ARTÍCULO 144°.- CABINA DE CINEMATOGRAFOS: las instalaciones para las cabinas de proyección se deberá ajustar a las normas generales ya establecidas para instalaciones bajo cañerías ubicado dentro de esta última, se colocará una general que corte todos los mandos señalados.
TITULO XII INSTALACIONES DE USO PROVISORIO
ARTÍCULO 145°.-las instalaciones de uso provisorio como ser realizadas para obras en construcción, demoliciones, parques de diversiones, circos y demás, deberán reunir ciertas condiciones especiales de seguridad, a saber:
a) las entradas, tanto de luz como de fuerza motríz, se ejecutarán según características generales determinadas en lámina 14. Cuando se trate de suministros provisorios en fuerza motríz (F.M.) para prueba de motores o cargas considerables de uso provisorios, se deberá consultar previamente al organismo encargado de aplicar la
b) las líneas generales serán de conductores flexibles aislados bajo plástico, colocados mediante aisladores y crucetas, ménsulas o grapas de dimensiones convenientes y normales.
c) sus bajadas o derivaciones a comando los serán en plástico doble vaina, tipo bajo plomo o protegidas mediante cañerías aprobadas.
d) los motores que instalen, serán protegidos en forma conveniente contra eventuales agentes exteriores o contactos causales y fuera de lo que determina exclusivamente el artículo 126° y todo lo relacionado al caso.
e) para las instalaciones eléctricas en parques de diversiones en general o donde existan juegos de agua combinadas con iluminación los artefactos, accesorios y sus líneas deberán contar con la aprobación previa del organismo encargado de aplicar la presente reglamentación, quien queda facultado para exigir las medidas de seguridad que en cada caso requiera.
ARTÍCULO 146°.-CERTIFICADOS PROVISORIOS: será entregado al instalador electricista contra presentación del comprobante de pago de instalaciones provisorias y tendrá validez el lapso que sea solicitado y abonado.
Toda vez que el provisorio haya vencido, la comuna procederá al corte del servicio sin necesidad de notificación.
Si el instalador desea renovar el servicio provisorio deberá solicitarlo dos (2) días previo a su vencimiento.
Son de aplicación los artículos 106°, 107°, 108° y 109°.
ARTÍCULO 147°.- se permite la ejecución de líneas aéreas sobre aisladores únicamente en:
1) domicilios particulares: se aceptarán únicamente para la entrada de energía desde el pilar hasta el block de construcción a alimentar. La instalación interna si no se hace embutida en cañería deberá ejecutarse exclusivamente con conductores tipo bajo plomo o con doble vaina aislante de P.V.C.
Estos conductores deberán colocarse en forma tal que no estén expuestos a deterioros mecánicos y químicos. Es necesario prestar atención especial para que el conductor no sea dañado en los puntos de fijación, a cuyo efecto deberá emplearse grampas que eviten este inconveniente. Estos conductores y los demás elementos de la instalación como ser llaves, tomacorrientes, portalámparas, etc., no podrán fijarse sobre elementos combustibles tales como madera, aglomerados, plásticos, etc.
2) fábricas, talleres o lugares especiales: se aceptará siempre que no se encuentren comprendidas en algunas de las prescripciones de los artículos 134° y siguientes.
3) se permitirán en las instalaciones previstas en el título anterior para pasillos de acceso a departamentos.
4) en los pasillos de acceso a departamentos se aceptarán líneas aéreas, únicamente cuando el total de suministros no supere los 4 en total o sea que no existan más de 4 terrenos a alimentar en su oportunidad; en caso contrario las alimentaciones deberán ser embutidas en cañerías o subterráneas.(x)
ARTÍCULO 148°.-LINEAS AEREAS A LA INTEMPERIE: cuando las líneas mencionadas anteriormente sean ejecutadas a la intemperie, deberán ser situadas de modo que no puedan ser alcanzadas sin el auxilio de medios especiales desde techos, ventanas, balcones u otros lugares accesibles. La altura mínima sobre el nivel del piso
será de 4 mts. en estos casos se admitirán el empleo del conductor específico en artículo 78°, pero a condición que se sitúen a 5 metros del nivel del piso y demás detalles señalados.
Para el caso c) artículo 146°, será exigible el conductor aprobado del tipo cableado y de 6 mm2. de sección mínima.
ARTÍCULO 149°.-DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES Y PAREDES A LA INTEMPERIE:
La distancia mínima entre conductores será de:
. con puntos de apoyo cada 5 mt. 100 mm.
. con puntos de apoyo cada 10 mt. 150 mm.
. con puntos de apoyo más de 10 mt. 200 mm.
La distancia mínima entre cualquier conductor o pared de un edificio será de 50 milímetros.
ARTÍCULO 150°.-AISLADORES PARA INTEMPERIE:
Para esta clase de ejecución se permitirán únicamente aisladores del tipo campana, roldana y de retención. Las medidas mínimas para esta clase de aisladores será:
. aisladores de campana 40 x 50
. aisladores de roldana 45 x 45
. aisladores de retención 50 x 50
En forma proporcional y a mayor sección de conductores utilizados, mayor medida de aisladores a colocar.
ARTÍCULO 151°.-SOPORTE DE AISLADORES:los aisladores se colocarán sobre pernos, grampas, crucetas, rack o ménsulas de hierro, protegidas convenientemente con anticorrosivos y/o galvanizado común.
ARTÍCULO 152°.-SECCION MINIMA DE CONDUCTORES A UTILIZAR: la sección mínima de conductores según distancia de apoyo deberá ajustarse al siguiente detalle:
a) conductores a la intemperie para el cruce al vuelo hasta 10 mt. 4 mm2.
b) conductores a la intemperie con un vano entre postes de hasta 15 mt. 6 mm2
c) línea aérea sobre grapas amuradas en pared con distancia entre ejes hasta 6 metros. 4 mm2.
d) líneas aéreas sobre grampas enumeradas en pared con distancia entre ejes hasta 10 metros. 6 mm2
ARTÍCULO 153°.- SECCION MINIMA DE SERVICIO PARA INTERIORES: se tendrán en cuenta las secciones mínimas determinadas en el artículo 87°.
ARTÍCULO 154°.-DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES Y PAREDES PARA INTERIORES: los conductores sobre aisladores estarán a un distancia mínima de 50 mm. entre sí y de 20 mm. hacia la pared u otra parte del edificio y en lugares secos para locales o lugares húmedos o expuestos a vapores o ácidos, esta distancia será de 50 mm.
ARTÍCULO 155°.-DERIVACIONES O BAJADAS: todas las derivaciones o bajadas desde líneas según tipo reglamentados precedentemente deberán ejecutarse bajo caños o bien mediante conductores con aislación plástica tipo bajo plomo y de sección conveniente según artículo 87°.
ARTÍCULO 156°.-PASES DE PISOS Y PAREDES: los pases de pisos y paredes interiores (bajo techo) pueden hacerse por medio de caños de acero provistos en sus extremos de boquillas aislantes y apropiada para evitar que sea dañada la aislación de los conductores. En lugares húmedos y para pasar paredes exteriores (por ejemplo) entrada de conductores a un edificio deben utilizarse tubos de porcelana, pudiendo admitirse caños de acero a condición de que las pipetas sean de porcelana u otro material al efecto equivalente.
TITULO XIV INSTALACIONES DE MAQUINAS ESPECIALES
ARTÍCULO 157°.- son consideradas máquinas especiales los siguientes elementos a saber:
a) hornos de alta frecuencia
b) hornos de arco
c) hornos a resistencia
d) hornos a inducción
e) soldaduras eléctricas de punto
f) soldaduras eléctricas estáticas
g) cocinas eléctricas
h) aparatos de rayos X
i) grupos rectificadores de cobre o selenio
j) equipos electrógenos
k) equipos de conversión rotativos o valvulares
l) motores eléctricos o maquinarias que no superen los
500 V. de utilización.
ll) transformadores y autotransformadores en general que se hallen dentro del límite anterior de tensión de servicio.
Para todas las maquinarias enumeradas anteriormente y otras similares dentro del alcance de la presente reglamentación, regirán las normas específicas de sus respectivos fabricantes en cuanto a su instalación. Luego de ello, podrán ser conectadas mediante alimentación monofásica, cuando su consumo no exceda de 15 amperes; siendo mayor que ese límite establecido el montaje se ejecutará a sistema trifásico. Previamente a cualquier proyecto de instalación de estas maquinarias, se tendrá en cuenta lo señalado en artículo 5°.
TITULO XV INSTALACIONES AUXILIARES PARA SERVICIOS VARIOS
ARTÍCULO 158°.-DE MUY BAJA TENSION: bajo esta denominación general se involucran las siguientes:
a) campanillas de llamadas
b) señales de llamadas a cuadro indicador o luminoso
c) avisadores de incendio
d) alarmas y control de serenos
e) relojes eléctricos a reloj patrón
f) intercomunicadores y teléfonos internos privados
g) porteros eléctricos.
Estas instalaciones podrán ser alimentadas mediante batería, transformadores o rectificadores. Los caños y cajas serán totalmente independiente de los de luz o fuerza motríz, pudiendo ser del tipo liviano e instalados según normas dadas anteriormente en los artículos 41° y siguientes. Se admite para este tipo de instalación conductores forrados en plástico, debiendo estar formado por un solo hilo de cobre electrolítico estañado. Todas las conexiones que se ejecuten a los aparatos o derivaciones, deberán estar perfectamente soldadas, estando prohibido el uso de ácidos o cualquier otro mordiente que no sea a base de resina. La conexión de transformadores se realizará de tal forma que exista completa independencia eléctrica entre primario y secundario. Este tipo de instalación especial, se ejecutará siempre según la técnica más apropiada que el caso requiere y demás lineamientos ya conocidos.
ARTÍCULO 159°.-INSTALACIONES TELEFONICAS -GENERALIDADES: todo proyecto para cualquier tipo de edificación que contemple sistema de cañerías para provisión y uso del servicio telefónico que suministre la empresa autorizada, deberá contar con la aprobación previa de la misma, quién por los medios que crea corresponder, supervisará las ejecuciones que se realicen con tal motivo y bajo las disposiciones técnicas que ella crea conveniente aplicar.
Para la ejecución de las referidas cañerías que habrán de transportar o proteger la correspondiente red telefónica mencionada ya sea ésta empotrada o al exterior, se utilizará el caño de acero indicado en el artículo 85° o en su tipo liviano.
En general, rigen totalmente las indicaciones determinadas para la realización de cañerías de luz o fuerza motríz y especialmente en cuanto se refiere a uniones de caños y cajas, o entre sí, moldeados de curvas, pases de pared o bajo los pisos, colocación de cajas o gabinetes, etc.
ARTÍCULO 160°.- INSTALACIONES DE ANTENA DE RADIO Y TELEVISION:
a) en propiedades comunes de una planta: para la instalación de antenas de radio en propiedades comunes de una sola planta o a lo sumo dos, se podrá utilizar el caño de acero tipo liviano de 12,6 o termoplástico. Se efectuará entrada única de la azotea con el mismo caño y mediante curvas tipo bastón provista de boquillas aislante reglamentaria o bien se efectuará en el muro mediante pipeta de porcelana y bakelita adosada como aislante en forma común y normal. Cuando hubiera que alimentar varias bocas, éstas serán mecánica y eléctricamente entre sí en igual forma como lo son las de instalaciones de luz es decir que las uniones de caños entre sí o cajas deberá ejecutarse por medio de roscas, tuercas y boquillas reglamentarias. Las bocas de servicio se efectuarán usando cajas rectangulares de 100 mm. x 50 mm. colocadas a altura conveniente del nivel del piso. En ellas se montarán tomacorrientes normales de embutir con un borne conectado a línea de tierra y otro a la antena respectiva.
La antena de TV será ejecutada aparte, bajo cañería de acero o plástico de 15,39 mínimo, tipo liviano y bocas de servicio constituída por cajas normales de 100 mm. x 100 mm. con tapa bombé si fuera del caso. Serán exigibles condiciones de ejecución similares que para las anteriores, pudiendo estar realizadas ambas antenas (radio y
TV) en instalación única proyectada convenientemente. Las cañerías enumeradas anteriormente deben estar unidas en todos los casos, a una buena toma de tierra.
b) En propiedades monumentales: para las propiedades monumentales y en especial las de uso domiciliario, será exigible un sistema único de antena para radio y TV con el objeto de salvar los serios inconvenientes que se producen en las partes superiores de grandes edificios o azoteas generales debido al congestionamiento de gran número de antenas como las señaladas. Con tal motivo será factible construírlas en dos tipos a saber:
1. sistema directo: la montante baja directamente por los livings de cada departamento. En cada livings se instalará una caja normal de acero de 100 mm. prevista de tapa bombé para toma de servicio. En caso de ser más de un departamento por piso las montantes ejecutadas se unirán a la caja del amplificador (detalle K -Lámina 16).
El diámetro de la cañería oscilará entre 18,6 y 21,74, según la cantidad de televisores a alimentar, puesto que la misma determina el tipo de cable coaxil a utilizar (mayor o menor sección). Debe evitarse en lo posible, toda curva de las montantes, las cuales deben estar unidas perfectamente a una buena toma de tierra.
2. sistema central: la montante baja por el palier de servicio. Las cajas de derivación se colocarán piso por medio y de las mismas saldrán derivaciones a las tomas de cada departamento.
El diámetro mínimo de esta cañería será de 21,74 y 12,63 para las derivaciones: éstas últimas terminan en cajas como las señaladas para el sistema directo (1). Las cajas de derivación ubicadas en el palier tendrán una medida mínima de 150 mm. x 150 mm., cuando las conexiones no excedan de dos y de 200 x 200 mm. cuando superen esa cantidad. Como en el caso anterior esta montante estará unida perfectamente a una buena toma de tierra.
PREVENCIONES DE IMPORTANCIA GENERAL PARA ESTAS CONSTRUCCIONES:
Las cañerías utilizadas serán de acero tipo normal o termoplástico. Para el caso 1) no se permitirán nontantes en tabiques que separan los livings de dos departamentos. Las tomas de tierra señaladas según las que indique el Título XVI. La caja para el amplificador será la indicada en Detalle K -Lámina 16. La lámina mencionada ilustra lo reglamentado precedentemente.
TITULO XVI MEDIDA DE SEGURIDAD PERSONAL Y EJECUCION DE TOMAS Y PUESTAS A TIERRA.
ARTÍCULO 161°.-Todos los elementos constitutivos de una instalación eléctrica al alcance de la mano, que pudieran accidentalmente quedar bajo el electrizamiento peligroso, deberán ser protegidos reglamentariamente contra contactos casuales, de manera tal que entre los referidos elementos y tierra, no existan diferencias de potencial. En todos los casos debe ser prevista la conexión eléctrica de las partes metálicas por un conductor a tierra por toda distribución de cañerías de la instalación. Asimismo se llevará dicho conductor a los circuitos que pudieran quedar aislados, como ser, cañerías, armazones y revestimientos metálicos de máquinas en general, aparatos de protección y maniobras, etc., que por motivos fortuitos ya mencionados, puedan quedar bajo tensión y otros que no estuvieran expresamente contemplados por estos reglamentos.(0)(7)
ARTÍCULO 162°.-Pueden ser utilizados como tomas de tierra eléctrica, los siguientes elementos a saber:
a) los tubos metálicos, los electrodos macizos o jabalinas o las placas enterradas al efecto de dimensiones convenientes y de material ferrosos o no, especificados en cada caso y según detalles de la lámina N°17.
b) los esqueletos de edificios, sin solución de continuidad eléctrica hasta tierra y siempre que sus condiciones aseguren una superficie de contacto suficiente a las mismas y a juicio del organismo encargado de aplicar esta reglamentación.
ARTÍCULO 163°.-No puden ser utilizadas como puesta o tomas de tierra eléctrica las líneas o tomas a tierra, de los pararayos y de las instalaciones de muy baja tensión, las cañerías de gas o de calefacción central, las vaina de plomo o cubiertas metálicas de cables armados subterráneos o similares, y las redes subterráneas de conducción de agua pertenecientes a Obras Sanitarias de la Nación.
ARTÍCULO 164°.-A los efectos de la interpretación exacta del artículo n°162, inciso a) se tendrá en cuenta, con carácter general, que en las tomas de tierra que se mencionan, si las condiciones del terreno lo exigieran usarse indistintamente cualquiera de los dos tipos señalados y a fin de lograr en forma positiva el objeto de protección o vapor de resistencia a tierra que se persigue. Con referencia a la aplicación especial de sus tipos en condiciones normales, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) el tipo A) mínimo, compuesto por un tubo galvanizado según características de la Lámina N°17, se empleará especialmente en entradas de energía hasta un máximo de 10 KW tableros generales o secundarios con igual mando de energía, protección individual de aparatos o receptores electrodomésticos como ser lavarropas, refrigeradores y demás cubiertas o chasis metálicos propenso a electrizamiento. Este tubo se hincará en todo su largo en terreno apropiado, tomándose la conexión en la forma ilustrada gráficamente.
b) el tipo B) compuesto por una jabalina construída mediante cuatro ángulos de cobre remachados y soldados en un cabezal de bronce según características generales de la Lámina N°17 (B) se empleará a partir del límite que determina el inciso a) (10 KW) y en lugares tales como entradas de energía, tableros generales o secundarios, columnas montantes en propiedades monumentales, toma de tierra generales para uso de aparatos portátiles o bien para protección individual de máquinas normales o especiales a criterio del profesional instalador. Esta jabalina se incará en todo su largo en terreno apropiado y a una profundidad de 1,30 mt. del nivel del suelo.
c) el tipo c) compuesto por una placa de cobre de las características determinadas en la lámina N°17 C podrá suplir a los tipos A) y B) según convenga a cada caso dadas especiales características del terreno. Esta placa será enterrada a 2,50 mt. del nivel del suelo según ilustración de la lámina mencionada.
ARTÍCULO 165°.-LUGARES O ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA REGLAMENTARIAS:
a) Instalaciones domiciliarias: artículos 41 y siguientes.
1-entradas de energía: compuesta por caño de bajada, cajas de medidores, cajas portafusibles, panel de derivación, gabinete y/o armazones de tableros generales, lo cual se ejecutará en forma directa especialmente para los elementos señalados y a partir de las cajas de medidores.
2-cañerías metálicas, ya sea del tipo empotrado o al exterior incluyendo gabinetes metálicos y/o armazones de tableros seccionales. Se efectuará en cantidad conveniente a objeto de que cualquier parte de las mismas sean preservadas de electrizamientos y se eligirán como lugares de ejecutación los más próximos a gabinete de tableros seccionales,que contarán siempre y en forma especial con la referida puesta a tierra.
3-los locales como cocinas y lavaderos, serán dotados en forma especial de una puesta a tierra del tipo desconectable u otro apropiado a fin de proveer de protección reglamentaria sin inconveniente alguno, a los futuros elementos tales como heladeras, lavarropas, grifos eléctricos o cualquier otro artefacto que lo necesite.
b) Instalaciones domiciliarias en edificaciones internas:
1-idem ap. 1, inc. a) artículo 165°
2-idem ap. 2, inc. a) artículo 165°
3-idem ap. 3, inc. a) artículo 165°
c) Instalaciones para fuerza motríz:
2-idem ap. 2, inc. a) artículo 165° y en forma especial a los tableros individuales como comando (artículo 118°).
3-Instalaciones de tomacorrientes (artículo 125°) será prevista de la mencionada puesta a tierra ya sea a toma individual o a barra colectiva conectada a toma neutral.
ARTÍCULO 166°.-CONDUCTORES ENTRE TOMA DE TIERRA Y ELEMENTOS A PROTEGER:
Los conductores utilizados para la conexión con la tierra serán siempre de cobre, del tipo cableado y con protección adecuada contra deterioros metálicos o químicos. Su sección será calculada en todos los casos para admitir la intensidad de interrupción de los fusibles principales que protegen el sector cubierto por esa toma de tierra. La densidad de corriente administrada por mm2. puede ser cuatro veces mayor que la normal aceptada por este reglamento y según tablas adjuntas al artículo 76°. La sección mínima admisible será de 4 mm2. para servicio alimentados a 220 voltios y de 6 mm2 para los de 380V. no siendo en ningún caso necesario colocar más de 35 mm2.
Cuando sea necesario extender líneas de tierra para distintos usos y por locales como talleres, salas de máquinas, etc. podrá ejecutarse a partir de una o varias toma centrales previamente proyectada y por medio de: a) cinta o cable de cobre desnudo robustamente dimensionados, adherido al muro por medio de grapas y colocados sobre el nivel del piso, dotado de bornes e intervalos regulares para su utilización.
b) cinta o cable de cobre desnudo entubado en cerámica o enterrado simplemente y debidamente protegido contra agentes químicos que pasará sin seccionarse a través de cajas de cerámica como las determinadas en Lámina n°17 y provista de bornes para utilización.
ARTÍCULO 167°.-EFECTIVIDAD DE LAS TOMAS A TIERRA: Si la toma de tierra no fuera suficientemente efectiva o se hubiere exigido menor resistencia a la misma, ésta podrá lograrse de la siguiente manera: a) tratando el suelo según se indica en Lámina 17 o por otro medio capaz de ello. b) practicando otras tomas a distancia no superior al metro entre sí y luego conectándolas en paralelas mediante conductores de robusta sección y según técnica general ya conocida.
Observación: será condición indispensable el asegurar el mantenimiento húmedo del lugar donde se ejecute la toma de tierra. A tal efecto podrá situarse las mismas en lugares cercanos a bocas de recepción de aguas servidas o similares. Debe en los casos de existencia de cañerías tapadas tanto en techos como mampostería asegurarse continuidad de tierra eléctrica ya sea por la cañería o por instalación de conductos desnudos en todo su recorrido fijado a las cajas por medio de tornillos parker.
ARTÍCULO 168°.-GENERALIDADES: todos los aparatos eléctricos en servicio sobre una red de corriente alternada que comparten un circuito magnético, tales como: motores, transformadores en general, bobinas o reactancias destinadas a limitar la corriente en aparatos varios, etc. deberán ser provistos de condensadores o baterías de condensadores que mantengan un factor de potencia mínimo de 0,85 para suministro residencia o comercial y 0,85 en luz y 0,80 en fuerza motríz para suministros industriales.
(6)ARTÍCULO 169°.- TECNICA DE COMPENSACION:
Será aconsejable siempre la compensación individual de los diversos elementos montados pero eventualmente podrán ejecutarse:
a) compensación por grupos en baja tensión: se colocará un equipo de compensación por cada grupo formado. Se proveerán interruptores automáticos separados para cada equipo de condensación y cada salida de grupo. Se proveerá, además, un interruptor general de baja tensión con un contacto auxiliar que en posición abierto corte el circuito de las bobinas a mínimo de los disyuntores de los condensadores.
Lo anterior tiende a evitar la autoexcitación en casos de desenganche del disyuntor general. En ciertos casos deberá proveerse además reactancias de puesta en circuito especialmente cuando las baterías son colocadas en conexiones cortas a un tablero central o de distribución.
b) compensación global a condensadores de baja tensión:
1-alimentación de red al suministro: se conectará el condensador o baterías de condensadores directamente a los bornes de llegada de la red y antes del disyuntor general de baja tensión. El disyuntor mencionado tendrá contacto auxiliar a fin de que en su posición "abierto" corte el circuito de bobina a mínima del disyuntor del condensador aplicado.
2-alimentación por transformador: se conectará el conductor directamente a los bornes de baja tensión del transformador y antes del disyuntor general de baja tensión luego de esto y como en caso anterior, el disyuntor general de baja tensión tendrá contacto auxiliares que en la posición de "abierta" corte de circuito de la bobina a mínima del condensador aplicado.
c) compensación global -condensadores de alta tensión:
la batería de condensadores se conectará directamente a los bornes de tensión del transformador después del disyuntor general de tensión. El referido disyuntor general deberá estar provisto de un contacto auxiliar que en la posición "abierta" corte el circuito de la bobina a mínima del disyuntor del condensador.
ARTÍCULO 170°.-REGLAS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS
Los condensadores deben ser instalados en lugares bien ventilados y fuera del alcance normal de las personas. A tal efecto y dentro de ciertas previsiones permisibles, se aconsejará su ubicación en bandas metálicas adosadas al muro y a una altura de 2,50 mt. a 2,80 mt. del nivel del suelo, cuando se trate de grandes baterías de condensadores, se utilizarán locales especiales al caso y dotados de las convenientes seguridades. La intensidad nominal de todos los aparatos y elementos como cables, barras seccionadoras, contactores, interruptores automáticos, etc., será como mínimo igual a 1,35 veces la intensidad nominal de la batería de condensadores.
Toda batería de condensadores o condensadores de cierta importancia en cuanto a su capacidad, que deba montarse con el objetivo indicado deberá estar provisto indefectiblemente de un automático con relevadores térmicos, magnéticos y bobina de mínimo a fin de asegurar la debida protección eficaz en todo sentido, ya sea en el orden técnico o personal y según lo indicado en el artículo 169°. Deben evitarse en lo posible elementos de maniobra como interruptores manuales o interceptores fusibles comunes en los montajes señalados. La calibración de los automáticos colocados, tanto en lo que se refiere a desenganche instantáneo, como retardado, seguirá siempre los lineamientos de cada fabricante para los equipos que se mencionan.
TITULO XVII INSTALACION DE PARARRAYOS
ARTÍCULO 171°.- TOMA DE TIERRA Y LINEA DE DESCARGA: esta toma de tierra reúne características especiales, por lo tanto podrá ejecutarse en dos principales formas, a saber:
a) como plancha de cobre: para este caso se usará una plancha de cobre de 0,60 x 0,60 x 0,005 mt. debiendo soldarse el conductor a la misma forma que, se abrirán los hilos que confortan el referido conductor de bajada en forma de "pata de gallo" y se soldará cada uno de ellos a la plancha por medio de soldadura autógena o eléctrica. La profundidad a que se llevará esta plancha, será con preferencia hasta la primer napa de agua, pero en caso de hallarse ésta a una profundidad mayor de 2,50 mt., se tomará esta distancia como mínima. Para el alojamiento o colocación de esta placa, la abertura del pozo será de 1 mt. de diámetro; en el fondo de éste se realizará un lodo de carbonilla de 0,130 mt. de espesor sobre el que se asegurará la misma, debiéndose luego recubrir con una capa del mismo material orgánico. El cable de conexión o bajada deberá ser protegido en su recorrido entre el pozo y el primer punto de anclaje o inspección, mediante un caño galvanizado de 15,39 para cables de hasta 25 mm. y de 21,74 para cables de 35 a 50 mm2. Este caño galvanizado puede ir colocado 50 cm. bajo el nivel del piso en el cruce y elevarse hasta 2 mt. en forma vertical.
b) con jabalina de cobre: como en el caso anterior, la profundidad a que se llevará será con preferencia hasta la primer napa de agua; en el caso de que ésta napa se encuentre a una profundidad de más de 2,50 mt. la jabalina deberá ser incada en forma total su longitud a partir de esta distancia mínima. Para este tipo de napa se utilizará una jabalina de 1,60 mt. construída en forma similar a la señalada en lámina N°17, pero mediante "L" (eles) de cobre de 21,74 como mínimo. La perforación será totalmente entubada con caños de fibro cemento de 1,20 mm. de diámetro, terminando en una cámara de 0,30 x 0,30 x 0,30 a nivel del piso. Desde esta cámara, hasta el primer punto de anclaje del cable de bajada se procederá como anteriormente.
ARTÍCULO 172°.-EQUIPO SUPERIOR:
El equipo superior del pararrayos estará compuesto por el cuádruple con cuerno de bronce con puntas de metal inoxidable, enterizo y desarmable y de dimensiones comunes comerciales, el cual irá montado en el mástil correspondiente como punto de máxima altura sobre cualquier edificio a proteger.
Este mástil será de una longitud máxima de 3 m. compuesto por tres secciones de 1 mt. cada una de caño galvanizado de 28,09 -21,74 -15,39 respectivamente, las cuales irán soldadas en forma correspondiente. Se ha reglamentado este tipo de mástil a fin de prevenir la instalación contra los batimientos del viento. Por su interior bajará la línea de descarga de tipo y diámetro ya reglamentado (25 mt. como mínimo), hasta el primer anclaje de inspección, situado a una altura de 2,50 mt. sobre el nivel del piso, el cual estará constituído por un bulón de bronce amurado en forma conveniente y donde se conectará el terminal que viene de arriba y el que procede de la toma de tierra indicada en el artículo 171°. Cuando deban protegerse cobertizos alargados horizontalmente, como por ejemplo: grandes galpones, etc. la línea de descsrga irá asegurada mediante grapas cumbreras de cobre o bronce y unirá las diferentes lanzas que se coloquen en la parte superior de las estructuras hasta sus correspondientes tomas de tierra.
TITULO XVIII PRUEBA DE RECEPCION DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL
ARTÍCULO 173°.-Todas las instalaciones reglamentadas en los títulos precedentes, serán verificados ocular y técnicamente por el organismo que tiene a su cargo la aplicación integral de la presente reglamentación. Dicha verificación se irán ejecutando en forma paulatina mientras avanza la construcción de las obras y por propio pedido de los profesionales instaladores según lo determinado en artículo 33° a), b) y c) respectivamente o por iniciativa del organismo encargado de aplicar la presente mencionada. Finalizada la obra y antes de librarse al servicio definitivo, será exigible:
a) prueba de aislación: la comprobación del estado de la aislación será efectuada a una tensión mínima de 500 voltios. Para realizarla entre conductores, deberán retirarse de circuitos las lámparas y tomacorrientes, desconectándose los bornes de los demás aparatos de consumo y debiendo quedar colocados todos los fusibles y cerradas todas las llaves e interruptores. En caso de que el valor de la aislación no llegara al mínimo reglamentado, se irán probando secciones o circuitos por separado y si ello resultan con el mínimo exigido se dará por cumplida la prueba.
La comprobación del estado de aislación a tierra llevará similar procedimiento, pero se conectará un solo polo del aparato comprobador (megger) a tierra y otro en forma sucesiva a cada una de las líneas generales bajo prueba. La aislación mínima reglamentaria y exigible para cualquier grado de humedad del ambiente será de 1000 enhios por cada volts de la tensión de servicio aplicada (por ejemplo 0,22 M. para 220 V).
b) prueba de efectividad de las tomas a tierra: las toma a tierra serán verificadas de distintas maneras a saber:
1-mediante omhímetros especiales: que con el auxilio de sondas nos determinen valores de resistencia de las tomas según técnica del caso a aplicar.
2-mediante la aplicación de tensión de servicios: generalmente 220 V. entre toma a verificar y una sonda de 3 mt. de distancia, cerrando circuito con un amperímetro y demás accesorios correspondientes.
El organismo encargado de tal verificación técnica optará por el criterio y sistema que más convenga o por el que entiende con resultados igualmente positivos. En todos los casos, el valor de una resistencia de toma a tierra debe responder en forma directa a la relación que nos determina la capacidad interruptora de los fusibles de los sectores o tramos protegidos contra electrizamientos.
c) prueba de intensidades tomadas en los arranques: esta comprobación se ejecutará luego de estar en servicio una instalación donde se hallan montado motores eléctricos y se realizará utilizando los medios técnicos más
apropiados al caso. Tal prueba se efectuará con máquina de vacío, salvo aquellas que normalmente arrancan bajo cargos como ser ascensores, bombas, etc., para las cuales rigen márgenes superiores de arranque.
ARTÍCULO 174°.- GENERALIDADES SOBRE PRUEBAS DE RECEPCION:
Las pruebas de aislación y efectividad de tomas de tierra, son generales y comunes a todas las instalaciones eléctricas sin excepción.
Las pruebas especiales de arranque, son exigibles en primer término a las instalaciones de fuerza motríz, de máquinas especiales (artículo 157°) y toda instalacion donde se hallen montados elementos a los cuales correspondan dichas pruebas. Para la obtención del certificado final o final provisorio que autoriza servicio a solicitud del usuario, es condición indispensable la aprobación de pruebas comunes de aislación y tomas de tierra. Las demás pruebas especiales enumeradas en c), artículo n°172° no obstaculizan las certificaciones finales y se sujetarán a los plazos de normalización que en cada caso determine la división encargada de la aplicación de este reglamento. Si en ese lapso acordado no se diera cumplimiento a lo dispuesto por este reglamento, la empresa concesionaria del servicio eléctrico quedará autorizada en primer término al sellado de los elementos con funcionamiento irregular y a seguir luego el procedimiento que se acuerde para tales casos.
TITULO XIX DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA CUALQUIER OBRA ELECTRICA
ARTÍCULO 175°.-los planos deben confeccionarse en papel vegetal o tela, de acuerdo a las normas establecidas en láminas 20 A, 20 B y 20 C, se ajustarán a las siguientes características:
1-diseño de acuerdo a símbolos Láminas N°1 y 2 respectivamente.
2-diámetro de cañerías utilizadas en diferentes tramos de la distribución.
3-sección de conductores que se utilizan en sistema métrico y cantidad por caños.
4-ubicación del tablero general y seccionales.
5-ubicación de las diferentes tomas de tierra que se ejecutarán.
6-ubicación de las cajas de medidores y sus demás accesorios correspondientes (siendo aéreas o subterráneas).
7-carga a instalar.
8-instalaciones auxiliares como ser calefones, grifos eléctricos, acondicionadores de aire, extractores, timbres de llamada y demás.
Los planos se deben aprobar u observar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de su ingreso al organismo de aplicación.(x)
ARTÍCULO 176°.-El legajo de instalación eléctrica se ajustará, en su composición a las normas que se establezcan en la reglamentación. (x)(8)
ARTÍCULO 177°.- Cuando la importancia de las obras lo requieran el organismo encargado de aplicar esta reglamentación podrá exigir planos complementarios de tableros generales, tableros múltiples o parte del edificio que estima corresponda.
ARTÍCULO 178°.- El trámite de legajo de instalación eléctrica se ajustará a las disposiciones que se establezcan en la reglamentación.(x)(8)
TITULO XX DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 179°.-Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar que la repartición de la Administración Municipal cumplirá las funciones de organismo de aplicación.
ARTÍCULO 180°.- Apruébase los planos, láminas y gráficos obrantes de fojas 100 a fojas 122 del expediente n°1368/73-152-105/5 agregado al expediente n°12465/73-106/6, los cuales forman parte de esta ordenanza.
ARTÍCULO 181°.-Para los casos y situaciones no contempladas específicamente este reglamento, se aplicarán en subsidio las disposiciones del reglamento de edificación de la ciudad de Paraná.
ARTÍCULO 182°.-Cuando conjuntamente con las instalaciones eléctricas se ejecuten instalaciones para gas, teléfono o televisión, deben aplicarse las normas técnicas aprobadas por Gas del Estado, Entel ó la Municipalidad.
ARTÍCULO 183°.-Este reglamento se imprimirá y se venderá a los interesados como valor fiscal.
ARTÍCULO 184°.-Las disposiciones de esta ordenanza, entrarán en vigencia dentro de los treinta (30) días corridos de su promulgación.(1)
ARTÍCULO 185°.-Derógase cualquier ordenanza o norma de menor jerarquía que se oponga a las disposiciones de la presente.
(/) Artículo según modificación introducida por ordenanza nº 6050
(X) Artículo según modificación introducida por ordenanza nº 6851
(0) Artículo según modificación introducida por ordenanza nº 7143
(+) Artículo según modificación introducida por ordenanza nº 7422
(Ω) Texto según Ordenanza nº 9696.
(1) Los planos, láminas y gráficos mencionados en esta ordenanza pueden ser consultados en el organismo de aplicación. Por lámina nº ver ordenanza nº 6851.
(2) Mediante ordenanza nº 6851 se facultó al Departamento Ejecutivo para que, con resolución fundada en cada caso, luego de un estudio socio económico, conceda excepciones a la obligación impuesta por el artículo 1º cuando se aprueba fehacientemente la insuficiencia de recursos para su cumplimiento por parte del grupo conviviente.
(3) El artículo 4º de la ordenanza nº6851 estableció, además de la derogación del artículo 14º, que los instaladores matriculados antes de la vigencia de la ordenanza nº 851, esto es 07.11.1985., de categoría cuarta, podrán continuar proyectando, calculando, dirigiendo y ejecutando instalaciones con el alcance previsto en el artículo 14º de la ordenanza nº5950, en su redacción original y los instaladores, ya matriculados en cuarta especial, podrán continuar dentro de los alcances previstos en el artículo 15º de la ordenanza nº 5950, también su redacción original.
(4) La ordenanza nº7422 – que modificó el artículo 49º de la ordenanza nº 5950 – facultó, en su artículo 2º, al Departamento Ejecutivo a modificar los planos, láminas y gráficas que forman parte e integran las disposiciones de la ordenanza citada.
(5) La lámina nº fue sustituída por ordenanza nº 6851
(6) Por Ordenanza nº 6932 se establece la obligación de instalar diyuntores/ diferenciales con sensibilidad nominal de 30 mA, conforme a norma IRAM 2301 en todos los servicios provisorios, unidades habitacionales, comerciales, educacionales, hospitalarios y afines. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.
(7) El decreto nº575/90 reglamentó el artículo 161º, el mismo obra en este capítulo.
(8) Los artículos 176º y 178º fueron reglamentados por decreto nº1514/85, el mismo obra en este mismo capítulo
(9) La Ordenanza nº 9696 dispone en su artículo 2º: Por lo tanto, la aplicación de la normativa mencionada se extenderá a los materiales y disposiciones técnicas contempladas en la misma, en reemplazo de lo que dispone la ordenanza N°5950, sólo para los casos de Medidores Comunitarios para viviendas de familias de escasos recursos económicos, con la única salvedad que los materiales a utilizar para las instalaciones eléctricas sean aprobados por Normas IRAM. Y en su Artículo 3°: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Dirección de Obras Eléctricas dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, quedando facultada para dictar los protocolos e instrucciones que considere más convenientes para la aplicación armónica de las disposiciones de las Normas mencionadas en esta Ordenanza.Por Anexo ver ARCHIVO ADJUNTO Y RESOLUCIÓN DEL EPRE (CON GRÁFICOS CON CALIDAD DE IMAGEN Y COLOR)
Publicado en Otros Reglamentos
Lunes, 05 Julio 2010 19:03
3.1.1. Decreto nº1514/85
(Texto ordenado según modificación introducida por decreto nº 263/87)
Fecha: 05.12.1985
ARTÍCULO 1º.-Reglaméntase el artículo 176º de la ordenanza nº 5950, modificada por la ordenanza nº 6851, a cuyos efectos queda establecido que el legajo de instalación eléctrica que se presente en la Municipalidad estará compuesto por la siguiente documentación:
a) Nota dirigida al Presidente de la Municipalidad firmada por el propietario y profesional electricista, solicitando autorización para iniciar la obra.
En caso de existir cañería tapada, canería cableada o alguna deficiencia o contravención, se dejará expresa constancia, aclarando los motivos y asumiendo la responsabilidad, quien corresponda.
b) Formulario de autorización de instalación eléctrica: Con todos los datos que el mismo, requiere, agregándose además, los siguientes:
b-1. Si tiene plano de construcción civil:
-Certificación del número de expediente municipal en el formulario; o,
-Nota en carácter de declaración jurada del propietario indicando: número de plano de construcción y/o expediente.
b-2. Si no tiene plano de construcción: Para obra existente:
-Nota del propietario solicitando plazo para presentar el mismo, adjuntando; fotocopía de escritura o boleto de compraventa certifIcado por Escribano o certificación de compra ante Escribano.
b-3. Para el caso de obra nueva a construir:
-Se debe presentar proyecto o nota de compromiso de presentarlo, firmada por el propietario y el profesional que se hará responsable de encuadrarse en la reglamentación vigente, pudiendo realizarse trabajos de carácter previo. La comprobación de datos que resultan falsos en cuanto al estado de obra, hará pasible al propietario del pedido de corte de energía a la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos y las sanciones que correspondan por la Justicia de Faltas. (/)
(/) Texto según decreto nº 263/87
Lunes, 05 Julio 2010 19:09
3.1.10. Decreto nº 388/2005
(Texto ordenado con la modificación introducida por decreto nº 845/2005)
Fecha: 15.03.2005
ARTÍCULO 1º.-Dispónese que la dirección de Obras Particulares, repartición dependiente de la secretaría de Obras Ciudadanas y Planeamiento, a través de la subdirección de Obras Eléctricas, proceda al visado del certificado de conexión de servicio eléctrico que figura como anexo II de la resolución nº 32/2005 dictada por el E.P.R.E. en los casos en que el instalador electricista se encuentre matriculado en este municipio y que cuenten con el compromiso del propietario del inmueble, acreditando titularidad y del instalador electricista de presentar el legajo de instalación eléctrica, de acuerdo a las normas vigentes, en el término de 30 (treinta) días corridos.(/)
ARTÍCULO 2º.-Adoptase por la subdirección de Obras Eléctricas los procedimientos administrativos necesarios para llevar adelante tales modificaciones.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá vigencia una vez promulgada la nueva ordenanza de instalaciones eléctricas. (1)
El decreto nº 845/2005, que modificó el artículo 1º del decreto nº388/2005, dispuso también que la vigencia de tal modificación lo fuera hasta tanto se promulgue la nueva ordenanza de instalaciones eléctricas.
Lunes, 05 Julio 2010 19:04
3.1.2. Ordenanza nº6112
Sancionada y Promulgada: 27.04.1976
Publicada: 10.05.1976
ARTÍCULO 1°.-Facúltase al departamento de Inspecciones Eléctricas y Electromecánicas de la Municipalidad o a la repartición que en el futuro sea el organismo de aplicación del reglamento de Instalaciones Eléctricas, a solicitar a la Empresa Agua y Energía el corte del suministro de energía en los inmuebles en que se hayan efectuado modificaciones o ampliaciones en las instalaciones eléctricas sin contar con el permiso de aprobación municipal, hasta tanto se regularice la situación y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pueden corresponder.
3.1.3. Ordenanza nº 6932 Obligación de instalar disyuntores diferenciales
3.1.3. Ordenanza nº6932
(Texto ordenado con la modificación introducida por ordenanza nº7005)
Promulgada: 03.11.1986
Publicada: 12.11.1986
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase en la Ordenanza N° 5950 y sus modificatorias números "6112", "5050", "6851", la obligación de instalar disyuntores diferenciales con sensibilidad nominal de 30 mA, conforme a norma IRAM 2301 en todos los servicios provisorios, unidades habitacionales, comerciales, educacionales, hospitalarios y afines.-(x)
ARTÍCULO 2º.-La obligatoriedad del uso del disyuntor diferencial no exime del cumplimiento de las disposiciones vigentes, respecto de las distintas protecciones que rigen en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas.
ARTÍCULO 3º.-La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre de 1986 para todos los legajos de instalaciones eléctricas, ampliación o modificación de las mis mas, que ingresen para su aprobación desde esa fecha.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese que los obligados deberán comunicar a la Municipalidad de Paraná, el cambio y/o modificación de la característica que; individualizó el disyuntor al momento de la inspección final de obra. (x)
ARTÍCULO 5º.-El Departamento Ejecutivo reglamentará la aplicación y práctica de la presente, tendiente a su cumplimiento.
ARTÍCULO 6º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, con resolución fundada en el caso, luego de un estudio socio-económico, conceda excepciones a la obligación impuesta por el artículo 1º , cuando se pruebe fehacientemente la insuficiencia de recursos para su cumplimiento por parte del grupo conviviente. (x). (1)
(x) Texto ordenado con la modificación introducida por ordenanza nº 7005
(1) Reglamentado por Decreto nº 594/92. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.
Lunes, 05 Julio 2010 19:06
3.1.4. Ordenanza nº7037
Sancionada: 28.10.1987
Promulgada: 11.11.1987 por Decreto nº 2492
Publicada: 19.11.1987
ARTÍCULO 1º.-Establécese por la presente un régimen de excepción para la realización de instalaciones eléctricas en el ámbito de este Municipio.
ARTÍCULO 2º.-Son beneficiarios del régimen establecido en la presente ordenanza, las personas de escasos recursos económicos que ocupen viviendas de carácter precario.
ARTÍCULO 3º.-Las instalaciones eléctricas mínimas que deben efectuar las personas mencionadas en el artículo precedente son una boca de luz y una de tomacorrientes, exceptuándose de esta obligación a los servicios sanitarios que se encuentren alejados de la vivienda.
ARTÍCULO 4º.-Los beneficiarios del presente régimen quedan exceptuados de la presentación de planos reglamentarios siendo suficiente un croquis en papel de color blanco, confeccionado con tinta y con los símbolos, dimensiones y colores exigidos por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas. También quedan exceptuados de los servicios comunes de iluminación en viviendas cuyo acceso sea a través de un pasillo como asimismo del pago de:
a) Derechos por instalaciones eléctricas
b) Sellados por trámite administrativo
c) Sellados por inspección adicional
d) Multas por tapado de cañería sin autorización previa.
ARTÍCULO 5º.-El Departamento Ejecutivo determinara los requisitos para el encuadramiento de las personas y de las viviendas en el artículo segundo, como asimismo reglamentará la presente Ordenanza.
(1) Esta ordenanza fue reglamentada por decreto nº 929/90 que obra en este Digesto Municipal.
Lunes, 05 Julio 2010 19:07
3.1.5. Decreto nº575/90
Fecha: 10.05.1990
ARTÍCULO 1º.-Apruébanse las disposiciones que obran en el anexo I, que constituyen la reglamentación del artículo 161º de la ordenanza 5950, reglamento de Instalaciones Eléctricas, según redacción establecida por ordenanza nº 7143.
ARTÍCULO 2º.- La reglamentación aprobada por el artículo anterior entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos.
REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 161 DE LA ORDENANZA N°5950 -REGLAMENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
ARTÍCULO 1°.- La sección del conductor que asegure la puesta a tierra de las masas, a que se refiere el artículo 161, se calcula teniendo en cuenta la corriente máxima de cortocircuito, el tiempo de operación de la protección y el tipo de aislación. El conductor a emplear será de cobre electrolítico aislado (bicolor verde-amarillo) o desnudo, con una sección mínima de 2,00 mm2 (dos milímetros cuadrados), a excepción del que une la toma de tierra con el gabinete de medidor que tendrá una sección no menor de 4,00 mm2 (cuatro milímetros cuadrados).
ARTÍCULO 2º.- El conductor de protección se ubicará mediante terminales y tornillos adecuados a las cajas y gabinetes.
ARTÍCULO 3º.-Se asegurará la conexión a tierra de motores u otros aparatos eléctricos de conexión fija mediante un conductor de la sección indicada el artículo 1º preferiblemente integrado al mismo cable de la conexión eléctrica.
ARTÍCULO 4º.- La conexión al borne de tierra de los tomacorrientes con puesta a tierra se efectuara desde la conexión del conductor de protección a la caja respectiva, mediante un conductor aislado conforme a lo establecido en el artículo 1º.
3.1.6. Decreto nº594/92
Fecha: 31.03.1992
ARTÍCULO 1º.-Reglaméntase el artículo 6º de la ordenanza nº 6932, según redacción dispuesta por ordenanza nº 7005, de conformidad a lo que establece en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2º.-La persona interesada en el otorgamiento de la excepción debe presentar solicitud en Mesa General de Entradas, Archivo y Notificaciones, en formulario que a ese efecto se le proveerá gratuitamente por el organismo de aplicación del reglamento de Instalaciones Eléctricas.
ARTÍCULO 3º.-Luego de efectuar el pertinente registro las actuaciones se remitirán a la subsecretaría de la Familia la que, previa realización de los actos de información, constatación o verificación que considere pertinentes, debe elaborar un informe detallado de la situación socio-económica del grupo conviviente y las características de construcción del inmueble y emitir opinión concreta sobre si los recursos del grupo son suficientes o no para el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 1º de la ordenanza nº 6932.
ARTÍCULO 4º.- El Departamento Ejecutivo dictará resolución acordando o denegando el pedido de excepción. En caso afirmativo se establecerá si la excepción es transitoria o definitiva.
ARTÍCULO 5º.-En todos los casos en que se acuerde la excepción en el acto de notificación se debe recordar al solicitante que:
a) El disyuntor diferencial es un elemento de seguridad y protección de la vida humana.
b) Es aconsejable y muy conveniente la instalación de un disyuntor en el momento en que sea económicamente factible.
c) La excepción se acuerda bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y no significa la asunción de riesgo, obligaciones o responsabilidades por parte de la Municipalidad, sus funciones y organismos de control.
ARTÍCULO 6º.- El organismo de aplicación del reglamento de Instalaciones Eléctricas adoptará las medidas pertinentes para la confección y provisión a los interesados del formulario previsto en el artículo 2º y para asesorar a estos los aspectos vinculados con el tema.
ARTÍCULO 7º.-Derógase el decreto nº 781/90.-(1)
(1) El decreto nº 781/90 exceptuaba, transitoriamente, la obligación de instalar disyuntores diferenciales.
Lunes, 05 Julio 2010 19:08
3.1.8. Decreto nº1081/90
Fecha: 16.08.1990
ARTÍCULO 1º.-Autorízase a los organismos competentes dependientes de la subsecretaría de Planeamiento y Gestión Urbana, de la secretaría de Gobierno y Gestión Urbana, a extender certificaciones, constancias y ordenes de conexión de servicios eléctricos y/o de cualquier naturaleza, en favor de ocupantes de terrenos, cualquiera que fuera la relación jurídica, dominial o posesoria con el inmueble.
ARTÍCULO 2º.-La conveniencia y procedencia de la certificación y orden impartida a los organismos prestadores de los servicios, será evaluada por la mencionada subsecretaría conforme a los antecedentes que se requieran en cada caso y conforme a criterios de celeridad, economía procesal y administrativa y ejecutividad del acto que así lo disponga o deniegue.
ARTÍCULO 3º.-Las constancias, ordenes, disposiciones y comunicaciones que se cursen en cumplimiento del presente, deben fundarse en los siguientes criterios: a) la necesidad, perentoriedad y universalidad de la prestación de los servicios públicos y b) la falta absoluta de validez como antecedente dominial o posesorio que tendrá dicha constancia o certificación, la que se licita en sus contenidos y alcances el propósito de facilitar, ordenar y asegurar la prestación de los servicios públicos en favor de los usuarios y vecinos de la ciudad.
3.1.9. Decreto nº 1409/2000
Fecha: 21.11.2000
ARTÍCULO 1º.-Sustitúyese en el artículo 49º de la ordenanza nº 5950, modificada por ordenanza nº 7422, las láminas 7 A y 7 B, por las láminas que como anexo I y II forman parte del presente. (1)
(1) Las láminas I y II pueden ser consultadas en dirección de Despacho de Presidencia o Dirección de Legislación
3.3. Reglamento de Instalaciones de Gas y supergas
3.4. Reglamento de Instalaciones de Teléfonos del Estado
3.5. Leyes Provinciales reglamentarias del ejercicio de la actividad de los profesionales de la inge
3.6. Código de Señalamiento Aéreo

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 6

ARTÍCULO 12
 artículo 22

ARTÍCULO 13
 artículo 22

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16
 artículo 18

ARTÍCULO 17
 resolución 

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27
 artículo 24

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35
 artículo 33

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41
 Resolución 

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48
 artículo 47

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64
 artículo 66

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72
 artículo 66
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 165

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79

ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85

ARTÍCULO 86

ARTÍCULO 87

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 89
 artículo 157

ARTÍCULO 90
 artículo 50

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93

ARTÍCULO 94

ARTÍCULO 95

ARTÍCULO 96

ARTÍCULO 97

ARTÍCULO 98
 artículo 100

ARTÍCULO 99

ARTÍCULO 100

ARTÍCULO 101

ARTÍCULO 102

ARTÍCULO 103

ARTÍCULO 104

ARTÍCULO 105

ARTÍCULO 106
 artículo 161

ARTÍCULO 107
 artículo 173

ARTÍCULO 108

ARTÍCULO 109
 artículo 175

ARTÍCULO 110

ARTÍCULO 111

ARTÍCULO 112

ARTÍCULO 113
 artículo 59

ARTÍCULO 114

ARTÍCULO 115

ARTÍCULO 116

ARTÍCULO 117
 artículo 90
 artículo 57

ARTÍCULO 118

ARTÍCULO 119

ARTÍCULO 120
 artículo 74

ARTÍCULO 121

ARTÍCULO 122
 artículo 85

ARTÍCULO 123
 artículo 85

ARTÍCULO 124
 artículo 95

ARTÍCULO 125

ARTÍCULO 126

ARTÍCULO 127

ARTÍCULO 128
 artículo 64
 artículo 84
 artículo 90

ARTÍCULO 129

ARTÍCULO 130

ARTÍCULO 131
 artículo 128

ARTÍCULO 132
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 128

ARTÍCULO 133
 artículo 132
 artículo 128

ARTÍCULO 134

ARTÍCULO 135
 artículo 156

ARTÍCULO 136

ARTÍCULO 137
 artículo 119

ARTÍCULO 138
 artículo 137
 artículo 77

ARTÍCULO 139

ARTÍCULO 140

ARTÍCULO 141

ARTÍCULO 142
 artículo 88
 artículo 90

ARTÍCULO 143

ARTÍCULO 144

ARTÍCULO 145
 artículo 126

ARTÍCULO 146

ARTÍCULO 147

ARTÍCULO 148
 artículo 78
 artículo 146

ARTÍCULO 149

ARTÍCULO 150

ARTÍCULO 151

ARTÍCULO 152

ARTÍCULO 153
 artículo 87

ARTÍCULO 154

ARTÍCULO 155
 artículo 87

ARTÍCULO 156

ARTÍCULO 157
 artículo 5

ARTÍCULO 158

ARTÍCULO 159
 artículo 85

ARTÍCULO 160

ARTÍCULO 161

ARTÍCULO 162

ARTÍCULO 163

ARTÍCULO 164

ARTÍCULO 165
 artículo 165
 artículo 165
 artículo 165
 artículo 165

ARTÍCULO 166
 artículo 76

ARTÍCULO 167

ARTÍCULO 168

ARTÍCULO 170
 artículo 169

ARTÍCULO 171

ARTÍCULO 172
 artículo 171

ARTÍCULO 173
 artículo 33

ARTÍCULO 174

ARTÍCULO 175

ARTÍCULO 176

ARTÍCULO 177

ARTÍCULO 178

ARTÍCULO 179

ARTÍCULO 180

ARTÍCULO 181

ARTÍCULO 182

ARTÍCULO 183

ARTÍCULO 184

ARTÍCULO 185
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 49
 artículo 2
 artículo 161
 artículo 2
 Artículo 3
 RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1
 artículo 176

ARTÍCULO 1
 resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 resolución 
 artículo 1

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 1
 artículo 161

ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 161

ARTÍCULO 1
 artículo 161

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 4
 artículo 1

ARTÍCULO 1
 artículo 6

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 4
 resolución 

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 2

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 1
 artículo 49