Source: http://docplayer.es/2031747-Pliego-de-condiciones-tecnicas.html
Timestamp: 2017-08-18 01:24:34+00:00

Document:
Natalia Acosta Marín
1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA ANTIINTRUSION Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO
2 1.OBJETO DEL CONTRATO El objeto del presente pliego de condiciones técnicas es definir las condiciones, alcance de trabajo y requisitos que ha de cumplir el adjudicatario del contrato de mantenimiento de los sistemas de alarma antiintrusión y los sistemas de protección contraincendios de los edificios dependientes del Ayuntamiento de Laudio/Llodio. Los sistemas de seguridad quedan definidos de la siguiente forma: Instalaciones detección de intrusos y central receptora de alarmas Sistemas de protección contraincendios: o o Instalaciones de detección automática y de alarma conectada a central receptora. Sistemas de lucha contra incendios: extintores, BIES e instalaciones de extinción automática. Sistema de alumbrado de emergencia 2. NORMATIVA APLICABLE Todas las operaciones de mantenimiento objeto de este contrato estarán sujetas a las normas y recomendaciones vigentes, que no tiene carácter limitativo ni excluyente, y que deberá asimismo ser tenida en cuenta por la empresa adjudicataria durante la prestación del servicio,, atendiendo especialmente a: - Reglamento de instalaciones de protección contraincendios 1942/93 - CTE-DB-SI4 -Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE núm. 186, de 4 de agosto). Página 2 de 21
3 - Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero). - Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 108, de 6 de mayo. Corrección de errores en BOE núm. 157, de 2 de julio). - Orden de 21 de diciembre de 2001 sobre establecimiento de un régimen de aplicación especial de ciertas medidas de seguridad recogidas en la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, en cumplimiento de la - Ley y el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 306, de 22 de diciembre). - Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. (BOE núm. 264, de 2 de noviembre). - Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros- Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 295, de 10 de diciembre). - Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. - Real decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. - Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Página 3 de 21
4 - Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. - Demás disposiciones vigentes que le sean de observación y aplicación. 3. DURACION DEL SERVICIO La duración del contrato será de 4 años con la posibilidad de solicitar otros dos años de prorroga. 4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 4.1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Los trabajos de revisión de los sistemas de seguridad que se detallan a continuación se especifican como mínimos, de tal forma que tengan que realizarse todas las operaciones de mantenimiento que resulten obligatorias según la normativa aplicable indicada en el apartado 2, así como cualquier otra que sea obligatoria por ley. Se realizará registro de las revisiones realizadas. Al inicio del contrato, en el primer mes de este, se presentará el informe relativo al inventario de todas las instalaciones objeto del contrato para conocer el estado de estas y las necesidades de sustitución, modificación y/o reparación en relación tanto al buen funcionamiento como al cumplimiento de la normativa vigente. Trimestralmente se realizará una reunión de seguimiento del contrato. En esa reunión se presentará un informe donde se indique el estado de los sistemas por edificio y las anomalías detectadas en la revisión y el registro de las revisiones. También podrá solicitarse la presentación de los TC2 de la empresa. El responsable de Instalaciones del Ayuntamiento de Laudio/Llodio supervisará todas Página 4 de 21
5 las revisiones, reparaciones y sustituciones de elementos. Todas las reparaciones y sustituciones llevarán el correspondiente parte de trabajo aprobado y firmado por el responsable de Instalaciones del Ayuntamiento de Laudio/Llodio SISTEMA DE ALARMAS ANTIINTRUSION DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIÓNES TRIMESTRALES: CENTRALES DE ALARMAS Las indicadas en el anexo III de la orden INT/316/2011 Verificación de que la tensión de salida de la fuente de alimentación con batería desembornada este comprendida entre 12.5 e 14.5 Vcc. Medición de la tensión de la batería, el valor estará entre 12.5 e 14.5 Vcc. Prueba general del sistema, simulando estados de alarma. Cronometraje de las temporizaciones y ajuste en el caso de desviaciones. Verificaciones del estado de todos los indicadores. Limpieza general de la central. DETECTORES Las indicadas en el anexo III de la orden INT/316/2011 Comprobación de la tensión de alimentación. Comprobación del rizado. Comprobación de que el ruido de fondo no supere valores de 150 mvpp. Verificación de la línea de alarma. Verificación de las conexiones y de reapretar en caso necesario. Verificación de las superficies de montaje con respecto a vibraciones. Limpieza exterior del detector. SIRENA Página 5 de 21
6 Por ordenanza municipal las sirenas permanecerán desconectadas, estando todas las centrales conectadas a la central receptora de alarmas. No obstante, en caso de tener solo señal luminosa, deberá comprobarse: Comprobación de la tensión de alimentación. Comprobación de la batería esté autoalimentada. Verificación del estado de las conexiones e reajustar si es preciso. Comprobación de su funcionamiento. Limpieza si es preciso. Nota: Se podrán realizar desde la Central de Alarmas y de forma bidireccional aquellas comprobaciones que se puedan realizar de dicha forma DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES ANUALES CENTRALES DE ALARMAS Las indicadas en el anexo II de la orden INT/316/2011 Substitución batería interna y baterías fallo red. DETECTORES Las indicadas en el anexo II de la orden INT/316/2011 SIRENAS Recambio de baterías SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES TRIMESTRALES: Revisión del sistema de detección de incendios consistente en: comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro); sustitución de pilotos, fusibles,... mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc). Página 6 de 21
7 CENTRALES DE ALARMAS Comprobación del interior del panel de control, verificando que las conexiones y placas están firmes e sin substancias extrañas. Limpieza de la unidad si es preciso. Obtención de la lista de incidentes registrados para analizar y examinar el historial en busca de algún detector causante de incidentes. Aviso al usuario de los cambios introducidos en el sistema de seguridad Limpieza e reglaje de tensiones e intensidades eléctricas. Verificación de los dispositivos de transmisión de alarma. Mantenimiento da batería de acuerdo con instrucciones del fabricante. Comprobación del funcionamiento completo del sistema. DETECTORES Comprobación del funcionamiento del circuito de autochequeo del detector. Comprobación de que en las proximidades de los detectores no se han acumulado objetos que impidan ejercer a su acción preventiva. Comprobación del funcionamiento del 50% de los detectores (uno de cada dos de la misma línea). Limpieza de los detectores comprobados. Substitución de los detectores deficientes. Realización de una prueba general de funcionamiento. Revisión de la línea de señalización cuando al efectuar la prueba se aprecie señal de avería en la central, comprobando la continuidad eléctrica. Página 7 de 21
8 SIRENA Comprobación de su funcionamiento y control de la tensión de baterías. Verificación del estado de las conexiones y de cumplir, readaptación DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES ANUALES Revisión del sistema de detección de incendios consistente en: Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo central y accesorios. Verificación de las uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarmas. Prueba final de la instalación con cada fuente de alimentación eléctrica. CENTRAL DE ALARMAS Cambio de batería interna y baterías fallo red. SIRENA Cambio de baterías de fallo de red SISTEMAS DE LUCHA CONTRAINCENDIOS DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES TRIMESTRALES: EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la situación de accesibilidad observando que a situación este libre de obstáculos. Comprobar soporte y accesorios. Comprobación del aparente buen estado exterior: pintura, limpieza, inscripciones, señalización etc. Comprobación del estado da carga (peso e presión) y del botellín del gas impulsor. Comprobación que la aguja del manómetro está dentro de la zona indicadora de carga. Comprobación del estado del precinto de la botella de gas impulsor exterior. Página 8 de 21
9 Comprobación de la existencia del precinto del pasador y del protector de la boquilla. Comprobación del estado de las mangueras. Comprobación del estado de las lanzas y de las juntas de cierre. Comprobación del buen funcionamiento dos pulsadores de las lanzas. Anotación en la tarjeta la fecha de la revisión y firma. Registro de la revisión según anexo II BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS ( BIES ) Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación por lectura del manómetro, de la presión del servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. SISTEMA DE EXTINCION POR AGUA NEBULIZADA Comprobación del estado de carga y presión del botellín de agua. Comprobación del estado general del sistema. SISTEMA DE EXTINCION POR CO2 Comprobación del estado de carga y presión de los botellines. Comprobación del estado general del sistema. Comprobación del funcionamiento de los detectores Comprobación del funcionamiento de las centralitas Comprobación baterías de la centralitas Página 9 de 21
10 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES ANUALES: EXTINTORES DE INCENDIO Revisión del estado de los extintores consistente en: revisión de la placa, estado y flexibilidad de la etiqueta de características. Verificación del estado de carga peso del extintor y de las botellas que contienen el agente impulsor y presión. Comprobación del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Comprobación de que el extintor no presente signo de corrosión ni otro tipo de daños exterior. Colocación de las etiquetas de revisión correspondientes. Emisión de los certificados de revisión BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES) Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado al racor de conexión con la manguera. Emisión de los certificados de revisión DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES CADA CINCO AÑOS: EXTINTORES DE INCENDIO Prueba de presión hidráulica y retimbrado de los extintores a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces). Página 10 de 21
11 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS Prueba de presión de la manguera a una presión de 15 Kg/cm2 Emisión de los certificados de pruebas SIN PERIODICIDAD: Recarga de extintores y botellines LUCES DE EMERGENCIA Cada tres meses se comprobará visualmente el estado de las luminarias y se realizará una prueba de funcionamiento. Registro de la revisión según anexo III Se emitirá un informe con las luminarias que estén defectuosas para su reparación / sustitución por el personal municipal. 4.2 TRABAJOS SUBCONTRATADOS El licitante deberá presentar listado de los trabajos a subcontratar, con el nombre del subcontratista, todo ello en los términos que exige la ley de contratación de las administraciones públicas INVENTARIO. Al hacerse cargo del mantenimiento, el contratista establecerá una ficha por cada edificio, en laque anotará aparte de las características del mismo, las fechas en que se produzcan las distintas revisiones, avería que se presenten, reparaciones, mejoras, etc., así como el estado en que se encuentren las instalaciones al hacerse cargo del servicio. El adjudicatario realizará, a su cargo, en plazo máximo de un mes contado a partir de la adjudicación definitiva, un inventario completo con una ficha tal como se indica en el párrafo anterior. Página 11 de 21
12 Así mismo, será responsable de mantener actualizado dicho inventario. En el caso de que el adjudicatario detecte la necesidad de realizar alguna actuación en las instalaciones (reparación, modificaciones, etc.) justificará debidamente la necesidad y los detalles de la misma, así como su presupuesto. El Área de Obras, Servicio y Mantenimiento del Ayuntamiento podrá solicitar ofertas a otros proveedores para realizar la valoración y en su caso ejecución dela actuación. La empresa adjudicataria deberá diseñar, durante el primer mes de contrato, un inventario y una codificación para la identificación de los sistemas de alarmas existentes en los centros educativos. Una vez finalizado el inventario se entregará al Área de Obras, Servicio y Mantenimiento en soporte digital mediante un archivo.xls para su aprobación. El adjudicatario vendrá obligado a entregar esta información impresa y soporte informático. 5. OBILIGACIONES DEL ADJUDICATARIO El adjudicatario deberá disponer de un servicio técnico de emergencias que permita atender en todo momento las averías de los sistemas de seguridad objeto de este contrato. No se admitirán demoras de más de 24 horas. Servicio de acción inmediata El adjudicatario contará con un sistema de acción inmediata, de forma que se puedan resolver averías urgentes y que no puedan esperar. Falsas alarmas: No se admitirán más de 3 falsas alarmas por mes (9 al semestre) debido a mal funcionamiento de los sistemas. No se admitirá la desconexión de un sistema de alarma por falsa alarma más de 24 horas, debiéndose en este periodo de tiempo subsanarse la avería que produce la falsa alarma. Página 12 de 21
13 Documentación: Durante los dos primeros meses del contrato el adjudicatario actualizará el inventario actual de las instalaciones objeto de este contrato. El adjudicatario entregará manual de instalación que incluya planos, detalles técnicos y características y manual de funcionamiento de todas las modificaciones, ampliaciones o nuevas instalaciones que realice en los sistemas de seguridad. Así mismo entregará manual de usuario y mantenimiento de todas las modificaciones, ampliaciones o nuevas instalaciones que realice en los sistemas de seguridad. El adjudicatario emitirá los correspondientes certificados de revisión de extintores y BIES s, de cumplimiento con el reglamento de instalaciones de protección contra incendios 1942/93 y con el reglamento de seguridad privada 234/1994 para su presentación a los organismos oficiales, si fuera necesario. 6. EXIGENCIA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS El Ayuntamiento no dispone de una central receptora de alarmas por lo que se deberá conectar a una central receptora ajena. El adjudicatario deberá contar con medios técnicos para conectar los edificios municipales a la central receptora de alarmas y resolver cualquier problema relacionado con la central receptora de alarmas. En fase de oferta deberá acreditar dicha competencia o acreditar el compromiso de asistencia técnica de la empresa suministradora o empresa especialista en centrales receptoras de alarmas. Al comienzo del contrato, el adjudicatario realizará una copia de seguridad del software y configuración del sistema. Página 13 de 21
14 7. GARANTIA DE LAS REPARACIONES Todas las reparaciones efectuadas en los sistemas de seguridad estarán garantizadas al menos durante 1 año. La garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra. 8. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO El adjudicatario de estos trabajos deberá ser un instalador y mantenedor autorizado para realizar estos trabajos. El adjudicatario deberá contar con personal especializado para realizar los trabajos. Al frente de los trabajos designará un jefe del servicio responsable de los trabajos y que será el interlocutor con los servicios técnicos del Ayuntamiento. El jefe del servicio deberá asistir a las reuniones trimestrales. El jefe del servicio supervisará y coordinará los medios del contrato. El Ayuntamiento no cederá a ningún miembro de su personal al adjudicatario para la ejecución de los trabajos objeto de este concurso. El adjudicatario cumplirá con los requerimientos de prevención de riesgos laborales indicados en la legislación vigente. El adjudicatario cumplirá con el procedimiento de coordinación de actividades empresariales. 9. CALIDAD Y SEGURIDAD El adjudicatario desarrollará un plan de calidad específico para los trabajos objeto de este contrato, que incluya como mínimo: procedimientos de los trabajos a realizar, procedimientos del control de calidad, registros del control de calidad. El adjudicatario presentará certificados de calidad de todos los materiales que suministre. Página 14 de 21
15 El adjudicatario llevará el registro del libro catálogo según se indica en la reglamentación. Trimestralmente, el adjudicatario presentará un informe, firmado por el Jefe del servicio que incluirá como mínimo: Listado de los trabajos de mantenimiento preventivo realizados, lugar, fecha de la revisión y personas que han participado en dichos trabajos. Listado de los trabajos de mantenimiento correctivo realizados, indicando las reparaciones realizadas, piezas sustituidas y horas hombre empleadas en dichos trabajos. Registros del control de calidad. 10. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN El importe máximo de licitación para estos trabajos es de: ,00 (21%IVA incluido). Para poder realizar cualquier cambio en la modificación del sistema de control, el servicio deberá contar con un contrato de asistencia técnica con el fabricante del sistema o con un especialista en sistemas de control pudiéndose ser ofertado a la baja por los licitantes. 11. FORMA DE PAGO 11.1 REVISIONES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO Mediante facturas trimestrales. Las ampliaciones de los sistemas realizados por el adjudicatario no darán lugar a la revisión del precio del mantenimiento. Página 15 de 21
16 11.2 REPARACIONES. Mediante facturas individuales basadas en los precios unitarios. Deberán anexar el parte de trabajo firmado por el responsable de Instalaciones del Ayuntamiento donde se indiquen los materiales y la mano de obra neta empleada en la reparación. Las reparaciones por encima de 300 deberán contar con un presupuesto previamente aprobado. La factura se contabilizará el material y las horas netas empleadas en la reparación, contabilizándose 1 hora como mínimo. No se admitirá ningún coste por desplazamiento, dieta u otro concepto RECARGA, RETIMBRADO Y REPOSICIÓN DE EXTINTORES Mediante facturas individuales basadas en los precios unitarios de recarga o suministro de extintor. No se admitirá la facturación por otro concepto INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS Mediante facturas individuales previa aceptación de presupuestos confeccionados con los precios unitarios. 12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA El licitante deberá presentar certificado emitido por los Técnicos del Ayuntamiento de Laudio/Llodio donde explícitamente expresa que ha comprobado in situ la situación y condiciones de las instalaciones a mantener, se le han respondido a todas las aclaraciones que sean necesarias y está en condiciones de valorar económicamente la oferta. CONTENIDO DE LAS OFERTAS - Se presentará el Plan de Puntos de Inspección (PPI`s) que la empresa pretenda realizar y sirva de base para el mantenimiento a realizar. Página 16 de 21
17 - Relación del material necesario para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, incluyendo el precio unitario del mismo. El Ayuntamiento de Laudio/Llodio proporciona, adjunto al presente pliego, el Anexo II la tipología de extintor existente en las diferentes instalaciones municipales. - En el Anexo I figura un listado de instalaciones municipales y en el Anexo III las alarmas instaladas en estas instalaciones. - Las ofertas de los licitadores deben presentarse en el mismo formato facilitado por El Ayuntamiento, añadiendo, para cada posición, una columna de precios unitario. El listado de todo el material se presentará tanto en soporte de papel como en soporte informático. - En la oferta técnica del servicio a prestar, necesariamente se incluirá una memoria explicativa de la organización prevista para el Servicio (que será concreta y clara en su exposición). - Estos precios deberán permanecer invariables durante el primer año, revisándose los mismos en el porcentaje indicado por el IPC cada uno de los siguientes años, incluyendo la posible prórroga del contrato - El documento a entregar será como máximo de 25 páginas a una cara. 13. CRITERIOS DE ADJUDICACION Los aspectos serán los siguientes: Las ofertas presentadas se valorarán de la siguiente forma: Puntos 1. Valoración económica de la oferta 80 La fórmula para la determinación de la puntuación será la siguiente: Valoración económica del canon fijo 60 Página 17 de 21
18 Importe mejor oferta Puntos = x 60 Importe oferta a valorar Valoración económica de los precios unitarios 20 Descuento de la oferta a valorar (en % ) Puntos = x 20 Descuento de la mejor oferta (en % ) 2. Planificación del servicio 10 Memoria explicativa del desarrollo del servicio 3. Mejoras 10 Mejoras Puntos totales ANEXOS Anexo I: Tablas 14.1 Tabla 1: Listado de edificios 14.2 Tabla 2: Inventario de extintores 14.3 Tabla 3: Inventario de alarmas En Laudio/ Llodio, 30 a octubre de 2012 La Arquitecta Técnica Municipal Página 18 de 21
19 14.1 LISTADO DE EDIFICIOS INSTALACIONES MUNIPALES DIRECCIÓN 1 CASA CONSISTORIAL Nº ARCHIVO MUNICIPAL Nº9 3 ANTIGUA CASA CONSISTORIAL Nº 2 4 HOGAR DEL JUBILADO LAMUZA Lamuza Nº 17 5 HOGAR DEL JUBILADO DR. FLEMING Dr Fleming s/n 6 HOGAR DEL JUBILADO SANTA ANA Patricia Bilbao Nº4, Bajo 7 BIBLIOTECA MUNICIPAL Lamuza Nº 19 8 MUSEO VASCO DE GASTRONOMÍA (ZUBIKO) Maestro Elorza 11 9 POLIDEPORTIVO ELLAKURI Goienuri Nº POLIDEPORTIVO LAMUZA-GRANJA Lamuza Nº12 11 POLIDEPORTIVO GARDEA Gardea Nº28 12 FRONTON ARETA Camino Santa Ana Nº1 13 CENTRO MUNICIPAL DE F.P. Virgen del Carmen Nº17 14 LOCAL PARA GRUPOS SOCIALES Ardantzazar Nº 6 15 C.P. FABIÁN LEGORBURU Avda. Areta Nº45 16 C.P. LAMUZA Granjabide Nº2 17 C.P. LATEORRO Lateorro Kalea Nº6 y 8 18 EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS: Latiorro Nº10 19 PISOS EN EDIFICIO HERRIKO PLAZA Nº9 20 CASA DE CULTURA LAMUZA Lamuza, CASA DE CULTURA GARDEA Gardea Nº28 22 CASA CULTURA DE ARETA Bidezaharreta Nº16 23 LOCALES PARA GRUPOS CULTURALES Nervión Nº1 24 CAMPO DE FÚTBOL SAN MARTIN Villosa s/n 25 SALA DE CRISTAL ANEXO IGLESIA Plazuela de la Iglesia 26 MATADERO MUNICIPAL Bidezaharreta Nº6 27 CASA MATRIZ Lamuza Nº 9 28 CEMENTERIO San Martín Nº EDIFICIO ARZA Hirukurutzeta Nº BOLATOKI LAMUZA Lamuza Nº BOLATOKI SAN JUAN Larrazabal Nº7 32 GAZTELEKU Ugarte Nº4 33 HAURRESKOLA Ardantzazar Nº5 34 SANTUARIO STA Mª DEL YERMO Isusi S/N Página 19 de 21
20 14.2 INVENTARIO DE EXTINTORES EXTINTORES INSTALACIONES MUNICIPALES POLVO ABC 1KG POLVO ABC 3KG POLVO ABC 6KG POLVO 6KG AUTOMATICO POLVO ABC 9KG POLVO ABC 12KG POLVO 12KG AUTOMATICO POLVO 50KG CO₂ 2KG CO₂ 5KG CO₂ 45KG HO₂ 9L. CASA CONSISTORIAL ARCHIVO MUNICIPAL ANTIGUA CASA CONSISTORIAL HOGAR DEL JUBILADO LAMUZA HOGAR DEL JUBILADO DR. FLEMING HOGAR DEL JUBILADO SANTA ANA BIBLIOTECA MUNICIPAL MUSEO VASCO DE GASTRONOMÍA (ZUBIKO) POLIDEPORTIVO ELLAKURI POLIDEPORTIVO LAMUZA-GRANJA POLIDEPORTIVO GARDEA FRONTON ARETA CENTRO MUNICIPAL DE F.P. LOCAL PARA GRUPOS SOCIALES C.P. FABIÁN LEGORBURU C.P. LAMUZA C.P. LATEORRO EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS: PISOS EN EDIFICIO HERRIKO PLAZA CASA DE CULTURA LAMUZA CASA DE CULTURA GARDEA CASA CULTURA DE ARETA LOCALES PARA GRUPOS CULTURALES CAMPO DE FÚTBOL SAN MARTIN SALA DE CRISTAL ANEXO IGLESIA MATADERO MUNICIPAL CASA MATRIZ CEMENTERIO EDIFICIO ARZA BOLATOKI LAMUZA BOLATOKI SAN JUAN GAZTELEKU HAURRESKOLA Página 20 de 21
21 14.3 INVENTARIO DE ALARMAS ALARMA CONTRA ALARMA INSTALACIONES MUNIPALES INCENDIOS ANTIINTRUSIÓN 1 CASA CONSISTORIAL 2 ARCHIVO MUNICIPAL 3 ANTIGUA CASA CONSISTORIAL 4 HOGAR DEL JUBILADO LAMUZA 5 HOGAR DEL JUBILADO DR. FLEMING 6 HOGAR DEL JUBILADO SANTA ANA 8 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10 POLIDEPORTIVO ELLAKURI 11 POLIDEPORTIVO LAMUZA-GRANJA 12 POLIDEPORTIVO GARDEA 14 CENTRO MUNICIPAL DE F.P. 16 C.P. FABIÁN LEGORBURU 17 C.P. LAMUZA 18 C.P. LATEORRO 19 EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS: 20 PISOS EN EDIFICIO HERRIKO PLAZA 21 CASA DE CULTURA LAMUZA 25 SALA DE CRISTAL ANEXO IGLESIA 27 CASA MATRIZ 29 EDIFICIO ARZA 32 GAZTELEKU 33 HAURRESKOLA 34 SANTUARIO STA Mª DEL YERMO Página 21 de 21
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE COGERSA
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE COGERSA 1. OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato es la prestación
INDICE- MEMORIA DESCRIPTIVA
1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALARMAS CONTRA INCENDIO Y ALARMAS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN LAS DEPENDENCIAS

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto