Source: https://studylib.es/doc/7424964/resoluci%C3%B3n-de-24-6-1999--boe-03-07-99--pdf-68-kb-
Timestamp: 2019-08-22 07:43:54+00:00

Document:
Resolución de 24-6-1999, BOE 03/07/99 (PDF 68 KB)
BOE núm. 158
Sábado 3 julio 1999
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
P.O. 11.2 «Criterios de instalación y funcionamiento
de los automatismos».
14770 RESOLUCIÓN de 24 de junio 1999, de la
Previsión de la cobertura y análisis de seguridad
Secretaría de Estado de Industria y Energía,
por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico.
Vista la propuesta realizada por el operador del sistema para la aprobación de un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para
realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico,
de acuerdo con el apartado 1 del artículo 31 del Real
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que
se organiza y regula el mercado de producción de energía
Los procedimientos propuestos se consideran adecuados para la mejor ejecución del mencionado Real Decreto
y de la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1997,
por la que se desarrollan algunos aspectos del mismo,
modificada por la Orden ministerial de 17 de diciembre
De acuerdo con lo anterior y previo informe de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, esta Secretaría
de Estado resuelve:
Primero.—Se aprueba el conjunto de procedimientos
para la operación del sistema eléctrico que figura como
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor
el primer día del mes siguiente a la publicación de esta
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
Madrid, 24 de junio de 1999.—El Secretario de Estado, José Manuel Serra Peris.
Ilmo. Sr. Director general de la Energía. Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Sr. Presidente de «Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima». Sra. Presidenta de la «Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, Sociedad
P.O. 2.2 «Previsión de la cobertura y análisis de
seguridad del sistema eléctrico».
P.O. 11.1 «Criterios generales de protección en la
red gestionada».
El objeto de este procedimiento es definir el proceso
de previsión de la cobertura de la demanda eléctrica
y del uso del equipamiento de producción, así como
de las reservas hidroeléctricas, con diversos horizontes,
desgloses y periodicidades, y evaluar el margen de garantía de seguridad de abastecimiento del sistema eléctrico
Este procedimiento es de aplicación para el operador
del sistema (OS), el operador del mercado (OM) y los
agentes del mercado (AM).
El OS elaborará mensualmente una previsión de
cobertura de la demanda del sistema con un horizonte
anual móvil, desglosado por meses.
Para ello tendrá en cuenta las informaciones recibidas
de los agentes relativas a la disponibilidad prevista de
los equipos, el estado de las reservas hidroeléctricas y
las existencias de combustibles en parques y almacenamientos, así como la información elaborada por el OM
relativa a la evolución esperada del funcionamiento del
Como resultado de la previsión se incluirá un balance
mensual con la distribución estadística de los casos de
cobertura resultante de la agrupación por deciles de las
realizaciones del proceso estocástico de hidraulicidad
y fallo térmico.
El balance contendrá la participación previsible en
la cobertura de los diferentes recursos de generación
agrupados por tipos de combustible-nuclear, carbón, gas,
fuelóleo, producción hidráulica, producción en régimen
especial e intercambios de importación o exportación
por las interconexiones internacionales.
El informe de previsión, junto con las hipótesis que
hayan servido para su elaboración, se enviará a los AM
y al OM, CNSE y MINER.
El OS analizará mensualmente la seguridad en la
cobertura con un horizonte anual móvil.
El primero evaluará el riesgo de fallo de suministro
que podría derivarse de los propios recursos de producción, teniendo en cuenta la disponibilidad de combustibles, las reservas hidroeléctricas en los embalses, la
disponibilidad de grupos generadores y la hidraulicidad,
con diversos escenarios de demanda.
El análisis tendrá en cuenta la utilización prevista de
los recursos de generación e incluirá la evolución global
de las reservas hidráulicas anuales e hiperanuales, con
diferentes probabilidades de ocurrencia.
Se utilizarán, como índices de riesgo, el valor esperado de la energía demandada y no suministrada y el
margen de reserva.
El análisis zonal pondrá de manifiesto las necesidades
especiales de disponibilidad de equipos de generación
y de transporte para evitar situaciones que supongan
una reducción de la seguridad del sistema en ciertas
El informe de seguridad en la cobertura se publicará
en los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Para la realización de los estudios de previsión de
la cobertura y análisis de seguridad se emplearán los
El orden de cobertura se determinará atendiendo al
coste de oportunidad de la generación. Para las centrales
térmicas este coste de oportunidad vendrá determinado
fundamentalmente por los precios de reposición de los
combustibles y las compras obligadas de los mismos,
previstas en el Plan de la Minería. Para las centrales
hidráulicas este coste de oportunidad será el de la generación térmica reemplazada.
En las centrales de carbón nacional se supondrá una
compra anual garantizada por central, equivalente al
cupo aprobado para ella en el Plan de la Minería del
Las entregas correspondientes al período estudiado
se supondrán lineales y por las cantidades pendientes
hasta la fecha horizonte contemplada en el análisis.
Las aportaciones futuras en los embalses de regulación
se obtendrán de su función de distribución probabilística.
El estado inicial de los embalses en cada ejecución será
el proporcionado por los agentes propietarios al comienzo
de cada período, según lo dispuesto más adelante en este
Las existencias en parques de carbón y en tanques
de fuelóleo serán las declaradas por sus propietarios
al comienzo de cada período de estudio.
Los planes de revisión de las centrales serán los elaborados por el OS, conforme a la información recibida
de las empresas propietarias.
La estructura de consumo en termias de PCI será
la obtenida a partir de los datos disponibles de explotación de las centrales.
La energía máxima a ceder a la red por los productores de régimen especial será estimada a partir de datos
históricos, tendencias e informaciones de organismos
oficiales y de elaboración propia.
Se tendrán en cuenta las características técnicas de
los contratos bilaterales e intercambios acordados con
agentes o clientes externos.
Se considerarán también las previsiones generales
sobre el funcionamiento de los mercados comunicadas
por el OM.
Existencias de carbón en toneladas, desglosadas por
tipos, o en su defecto en millones de termias PCI.
Estructura de consumo y fracción de cada tipo de
combustible que sea preciso mezclar, en su caso, por
razones ambientales.
Plan previsto de entregas de carbón de consumo
garantizado para los meses restantes del año en curso
o, en su defecto, cantidades del cupo previsto de cada
año realmente entregadas hasta la fecha.
Tipos de fuelóleo o, en su caso, mezclas previstas
consumidas por cada grupo de la central.
Variaciones previsibles de disponibilidad (grupos de
fuelóleo, gas o mixtos).
Todos los martes laborables o, en su caso, el día
hábil anterior, las empresas propietarias de centrales
hidroeléctricas deberán transmitir al OS la siguiente información:
Potencia hidroeléctrica máxima que puede mantener
cada unidad de oferta hidráulica durante doce horas consecutivas, una vez cada semana.
Antes del día 20 de cada mes, el Operador del Mercado deberá enviar al OS su previsión sobre la evolución
del funcionamiento del mercado para los doce meses
Las empresas que suscriban contratos de intercambio
con empresas de otros países deberán comunicar al OS
las características técnicas de los citados contratos.
Con objeto de que sirva de referencia a los agentes,
además del informe mensual descrito en el apartado 3, el OS efectuará un análisis de seguridad de la
cobertura del sistema que abarcará las previsiones para
los diez años siguientes al año en curso y que se publicará
en el mes de diciembre de cada año.
Esta previsión de la cobertura analizará diversas hipótesis de crecimiento de la demanda y de desarrollo del
parque generador, tanto en régimen ordinario como en
régimen especial. Además, se considerarán las hipótesis
de política energética (planes de la minería, etc.), política
medioambiental (limitación de emisiones de CO2, normativas, etc.), hipótesis de altas y bajas de equipo generador, etc.
Como resultado de la previsión se incluirán los balances anuales de potencia, que se utilizarán para evaluar
las necesidades de equipamiento. Como complemento,
se presentarán los balances de energía que se obtengan
en los diferentes escenarios que se consideren.
Procedimiento de determinación de pérdidas de transporte y cálculo de los coeficientes de pérdidas por
El objeto de este procedimiento es establecer el método para determinar las pérdidas horarias producidas en
la red de transporte así como los coeficientes de pérdidas
en cada uno de los nudos frontera de la red de transporte
con la red de distribución, con las instalaciones de los
consumidores cualificados y con las instalaciones de
3. Determinación de las pérdidas de la red
Para cada hora, el OS determinará las pérdidas en
la RT por diferencia de medida entre la energía entregada
a la RT y la energía recibida de esta red para su consumo
en los nudos frontera de la RT con las redes de distribución, los generadores, los consumidores cualificados
y las conexiones internacionales.
Dicha evaluación se llevará a cabo de acuerdo con
los correspondientes procedimientos de medida vigentes
Los datos horarios de las pérdidas en la RT serán
comunicados diariamente por el OS al operador del mercado y a los agentes del mercado.
El OS determinará los coeficientes horarios de reparto
de pérdidas por nudo (CP) mediante el cálculo del incremento de las pérdidas producidas en la red de transporte
provocado por una variación de la producción o el consumo en dicho nudo.
Para su determinación se acudirá al modelo matemático de la red, utilizándose un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia
activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los
El orden relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en
las pérdidas de la red, para cada estado de carga.
Los coeficientes de pérdidas por nudo se determinarán a partir de casos validados del estimador de estado
en tiempo real del sistema de control del OS, quien los
publicará diariamente para información de todos los
El objeto de este procedimiento es definir la información básica que el operador del sistema (OS) publicará
sobre la operación del sistema, así como los datos necesarios que deberán facilitar al OS los productores, transportistas y gestores de distribución con objeto de elaborar la citada información.
Asimismo, los gestores de distribución recabarán de
los autogeneradores de su ámbito la información necesaria y la enviarán al OS. En caso de no poder conseguir
algunos de estos datos, harán una estimación de ellos
y la facilitarán al OS.
El OS publicará los datos que más adelante se indican
sobre la operación realizada.
La información que el OS publicará diariamente es
Estado de las reservas hidroeléctricas y aportaciones
en los ríos más importantes.
Además el OS mantendrá actualizadas y disponibles
series históricas de:
El OS pondrá a disposición de los agentes habilitados
para ofertar en cada uno de los mercados gestionados
por el mismo el detalle de todas las ofertas presentadas
para cada sesión, una vez transcurrido el plazo mínimo
de confidencialidad establecido en las reglas del mercado relativo a las ofertas del mercado diario.
El OS es el responsable de recopilar toda la información de operación, tanto la generada en el seno del
propio OS como la correspondiente a los diferentes sujetos que operan en el sistema.
A su vez, es responsabilidad de los productores, transportistas y gestores de distribución facilitar al OS la información generada en la operación de las instalaciones
de su propiedad, en los términos que se especifican en
Los agentes enviarán al concentrador de medidas del
OS (SIMEL) las integraciones horarias de los flujos de
energía en los puntos de medida definidos en las fronteras entre actividades conforme a las Instrucciones Técnicas Complementarias y normativa que las desarrolle.
Datos diarios.
Los sujetos del sistema facilitarán al OS todos los
datos necesarios para la elaboración de las estadísticas
oficiales, utilizando para ello los cauces de intercambio
de información establecidos. Los datos relativos a valores
de energía eléctrica diaria continuarán siendo enviados
al OS mientras no haya finalizado la tercera fase especificada en el Reglamento de Puntos de Medida. Todos
los valores de las magnitudes enumeradas a continuación se darán con la mayor desagregación posible en
unidades físicas. El plazo máximo de envío de estos datos
será el de los dos días laborables siguientes:
Producciones de los grupos térmicos en barras de
Producciones de las centrales hidráulicas con potencia instalada igual o superior a 5 MW, en barras de
Energía vertida a la red por los productores acogidos
Energía acumulada disponible para generación en
Los datos mensuales que se indican a continuación
serán enviados al OS antes del día 20 del mes siguiente
con el máximo nivel de desagregación posible en unidades físicas:
Producciones de centrales hidráulicas con potencia
instalada igual o superior a 5 MW, en bornes de alternador.
Pérdidas turbinables en centrales hidráulicas con
potencia instalada igual o superior a 5 MW.
Información para liquidaciones de energía
El objeto de este procedimiento es definir la información que el operador del sistema (OS) debe recibir
de los agentes y la que debe poner a disposición del
OM y agentes para que pueda llevarse a cabo la liquidación de las transacciones efectuadas en el mercado
de producción de energía eléctrica.
Este procedimiento aplica al operador del sistema
(OS), al operador del mercado (OM) y a los agentes del
mercado (AM).
Programas de intercambios internacionales suscritos
por REE.
La información que el OS deba comunicar al OM para
la liquidación de las transacciones efectuadas en el mercado de producción de energía eléctrica se encauzará
a través del Sistema de Intercambio de Información del
OS (SIOS) y del Sistema de Información de Medidas
Eléctricas (SIMEL) y estará detallada en la versión vigente
del documento editado por el OS «Modelo de Ficheros
para el Intercambio de Información entre el OS y OM/
Agentes».
Se relaciona a continuación toda la información necesaria para la liquidación incluida en cada uno de los
conceptos anteriormente establecidos:
Costes e ingresos fijos mensuales reconocidos a los
Precio variable de la energía
Desvíos en los costes o ingresos mensuales de períodos anteriores.
Redespachos de energía efectuados para resolver las
restricciones técnicas correspondientes al programa
resultante del mercado diario, esta información estará
incluida en el Programa Viable Provisional (PVP).
Ingresos obtenidos como resultado de la asignación
de la capacidad de intercambio de los contratos bilaterales físicos.
Al publicar el Programa Diario Viable Definitivo, el
OS informará al OM de:
Precio marginal de asignación de banda de regulación
(PTA/kW).
Banda asignada a subir y a bajar (MW) a cada unidad
Diariamente, el OS informará al OM de los resultados
de la asignación de la regulación secundaria y de su
seguimiento en tiempo real, así como del precio horario
de utilización de la energía de regulación secundaria
Cada día, el OS facilitará al OM la información horaria
correspondiente al día anterior de:
Energía de regulación terciaria asignada a subir o a
bajar, por cada unidad de producción (MWh).
Precio marginal horario de energía terciaria a subir
o a bajar (PTA/kWh).
correspondiente al día anterior de los desvíos resueltos
mediante el procedimiento de gestión de desvíos:
Redespacho de energía a subir o bajar (MWh) por
cada unidad de producción.
Precio marginal de la energía redespachada a subir
o a bajar (PTA/kWh)
Hora de publicación del resultado del proceso de gestión de desvíos
Información sobre las unidades causantes del desvío.
Precio de asignación (PTA/kWh), en caso de que éste
sea el de la oferta de regulación terciaria. En este caso
se comunicará también la oferta completa de energía
de regulación terciaria en el sentido en que fue asignada.
Ingresos obtenidos por la asignación de capacidad
de intercambio internacional a los contratos bilaterales.
5.7 Aplicación de los resultados de las sesiones del
intradiario.
Cuando excepcionalmente se anule la aplicación
durante una o varias horas del horizonte de los resultados
de una sesión del mercado intradiario, el OS comunicará
al OM y agentes la anulación y las causas que la motivaron.
5.9 Asignación de producción por mecanismos
La definición de los puntos frontera, la información
a intercambiar entre los agentes, el OS y el OM, así
como las características principales de los equipos, se
establecen en el Real Decreto 2018/1997 y las instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
El OM facilitará al OS la relación completa de unidades
de oferta que acudan al mercado, así como las altas
y bajas en esta relación con anterioridad a que tengan
Los AM facilitarán diariamente al OS, antes de las
ocho horas, los valores desagregados correspondientes
al día anterior para cada período de integración en cada
uno de sus puntos de medida de: energía activa entrada;
energía activa salida, y energía reactiva en cada uno
de los cuatro cuadrantes.
Los valores de las distintas energías podrán llegar
al concentrador principal del SIMEL (Sistema de Información de Medidas Eléctricas):
Desde un concentrador secundario que cumpla todos
los requisitos de integridad.
Desde terminales portátiles de lectura (TPL) que estén
autorizados por el OS.
Podrán referirse a puntos de media múltiples que permitan obtener, con los coeficientes adecuados, la medida
del punto frontera.
Ser obtenidos mediante sistemas de telemedida o
estimación de la empresa propietaria del punto frontera.
En todos los casos, la información irá identificada
Los valores a recibir en el SIMEL para cada período
de integración serán los de los siguientes puntos frontera:
Para los agentes productores y autoproductores, la
energía neta de cada grupo intercambiada con las redes
de transporte o distribución.
Para los agentes transportistas y distribuidores, la
energía intercambiada en cada punto frontera distribución-distribución de diferentes agentes o transportedistribución independientemente de la propiedad.
Para los agentes consumidores, tanto si acuden al
mercado individualmente como a través de una comercializadora, la energía medida en cada punto de consumo.
Para las interconexiones internacionales, la energía
intercambiada con cada sistema exterior en cada punto
El OS analizará los datos recibidos, validándolos o
modificándolos con sus sistemas de estimación, y enviará los datos provisionales o definitivos correspondientes
de puntos frontera y unidades de oferta de cada día
al OM, antes de las once horas del día laborable siguiente.
Los datos de medidas podrán ser definitivos o provisionales. En este caso, el OS enviará al OM nuevos
datos cuando disponga de medidas de mayor fiabilidad.
Para las medidas horarias que se recogerán en el
SIMEL durante la etapa transitoria, los agentes enviarán
mensualmente (antes del segundo día hábil del mes
siguiente) la lectura mensual a las veinticuatro horas
del último día del mes, de los contadores-registradores
anteriores, cuando el origen de dichas medidas no sea
directamente un registrador, un TPL o un concentrador
secundario con la información encriptada y firmada.
El OS calculará y enviará al OM el perfil horario definitivo del mes anterior de las unidades de oferta y los
puntos frontera necesarios para la liquidación, enviándolas al OM antes de las once horas del tercer día hábil
Una vez transcurrido un mes y dentro de los cuatro
días hábiles mes siguiente, el OS enviará al OM, y al
único efecto de asegurar la correspondencia entre los
datos que ambos manejan, los valores horarios acumulados mensuales de intercambios entre actividades.
Los participantes en una medida recibirán del OS la
información que les resulte imprescindible para comprobar su liquidación y podrán solicitar al OS certificaciones
sobre las medidas.
El OS calculará diariamente los desvíos de regulación
horarios en las fronteras con cada uno de los países
conectados a la red española y los facilitará al OM.
Estos desvíos se obtendrán como diferencia entre la
suma de las energías programadas con cada país conectado y el saldo de los contadores de las líneas de interconexión correspondientes.
Cuando se carezca de medidas en firme en un punto
de medida, el OS realizará la estimación conforme a
lo indicado en las instrucciones técnicas complementarias y al procedimiento específico que se establezca.
Si en un plazo de treinta días el OS no recibe objeción
alguna, se adoptará como firme la medida estimada.
La información será facilitada a través de ficheros
informáticos y se referirá a:
El OS calculará diariamente con valores provisionales,
y mensualmente con valores definitivos, las pérdidas en
la red de transporte, conforme a lo establecido en el
P.O. 5.
El OS publicará la información diaria, con desglose
horario, relativa a los coeficientes de pérdidas en los
nudos de la red de transporte.
Programaciones resultantes de los mercados diarios
e intradiarios y precios de los mismos comunicados por
Ofertas presentadas al OS una vez haya transcurrido
un período de tiempo equivalente al indicado en las
reglas del mercado para las ofertas al mercado diario.
Indisponibilidades de las unidades de producción
comunicadas al OS.
Los agentes comunicarán al OS y éste a su vez notificará al OM de forma inmediata las indisponibilidades
La potencia media limitada de los grupos térmicos
por indisponibilidad de materias primas.
Los agentes comunicarán al OS y éste a su vez notificará al OM, no más tarde de enero del año «n» para
los doce meses del año «n-1»:
Para las centrales de bombeo mixto, la producción
neta con aportaciones naturales.
Para las centrales de bombeo puro, valor porcentual
máximo de llenado en el vaso superior en cada período
horario de programación de cada día.
Dado el volumen de información contenida en el SIOS,
sólo los datos más recientes permanecerán accesibles
directamente. En el caso de que se necesite información
histórica, el OS podrá facilitarla a petición del solicitante.
En caso de ser necesario modificar posteriormente
un dato, se modificará el fichero correspondiente y se
enviará de nuevo a todos los AM.
Una vez transcurrido el plazo previsto de comunicación de cada una de las informaciones para liquidación
mencionadas en el punto anterior, cualquier modificación de las mismas con posterioridad deberá ser comunicada a todos los agentes y el OM.
P.O. 9. 6
Acceso al Sistema de Información del Operador del
Sistema (SIOS)
El objeto de este procedimiento es determinar el contenido de la información y la forma en que los diferentes
agentes del mercado y el operador del mercado podrán
acceder al Sistema de Información del Operador del Sistema (SIOS), tanto para la presentación de ofertas y
actualización de datos como para consulta de la información contenida en el sistema.
(OS), a los agentes del mercado (AM) y al operador del
mercado (OM).
Modo de acceso.
Cada usuario autorizado del SIOS contará con un
nombre de usuario y una clave de acceso secreta que
le permitirán la conexión vía FTP a los servidores establecidos a tal efecto. Una vez establecida la conexión,
podrán acceder a la información generada por el SIOS.
La información del SIOS permanecerá en los servidores un tiempo no inferior a una semana. Pasado este
tiempo, la información se eliminará de los buzones de
lectura automáticamente, y pasará a tener la consideración de histórica.
Cuando sea necesario dar de alta a un nuevo usuario
en el sistema SIOS, éste hará la petición oficial al OS,
quien, una vez estudiada la solicitud, y verificación de
su condición de agente del Sistema Eléctrico Español
procederá a establecer esta nueva conexión en el SIOS
y suministrará a la entidad correspondiente la clave de
acceso que deberá utilizar.
Cuando un agente cause baja en el Registro de Agentes, el OS procederá a dar de baja el acceso al usuario
El OS habilitará el mecanismo pertinente para recibir,
tratar y resolver las posibles reclamaciones que los agentes pudieran plantearle respecto al funcionamiento del
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios generales de protección a aplicar a las instalaciones de la red gestionada y a los elementos del sistema
eléctrico conectados a la misma. Con ello, se pretende
minimizar la extensión y las consecuencias de las perturbaciones, en cualquier situación de explotación del
Este procedimiento afecta al operador del sistema
(OS), transportistas, distribuidores, generadores y clientes cualificados incluidos o conectados directamente a
la red gestionada.
Los equipos que constituyen el sistema de protección
de la red gestionada e instalaciones a ella conectadas
deberán satisfacer los requerimientos de selectividad y
rapidez que establezca el OS, y que deberán ser aprobados por la CNSE. Hasta que se elaboren y aprueben
estos requerimientos, se aplicarán los criterios establecidos en el documento «Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Peninsular Español», publicado
por Red Eléctrica de España en noviembre de 1995,
elaborados con la participación de las empresas del sector eléctrico.
Cada agente será responsable de que sus instalaciones estén acordes con estos criterios. A tal fin dispondrá los equipos y sistemas necesarios y documentará
adecuadamente el equipamiento existente en cada una
de sus instalaciones para la actuación de su sistema
de protección frente a cualquier tipo de perturbación
de las indicadas en dichos criterios. Cada agente, a requerimiento del OS, informará sobre las carencias existentes
respecto al grado de cumplimiento con los criterios generales, y plazos para su resolución.
El OS revisará periódicamente los criterios generales
de protección, en función de las problemáticas detectadas y cambios tecnológicos existentes, sometiéndolo
a la aprobación de la CNSE. Para estas revisiones contará
con la colaboración de los agentes implicados.
Los criterios de coordinación de ajustes son las directrices que permitirán ajustar los equipos de protección
de manera que puedan detectar y eliminar cualquier perturbación con la máxima selectividad y rapidez, sin arrastrar a otros elementos del sistema.
El OS establecerá, con la colaboración de los agentes
afectados, los criterios de coordinación de ajustes de
los equipos de protección de las instalaciones de la red
gestionada, así como los de coordinación de éstos con
las instalaciones de generación y de distribución conectadas directamente a la red gestionada.
Los citados criterios de coordinación serán revisados
en caso necesario por el OS en función de los cambios
introducidos en las instalaciones de la red gestionada.
Para faltas internas en sus instalaciones, los generadores ajustarán sus protecciones evitando que los grupos desconecten innecesariamente, y por otro lado asegurando la actuación requerida para cada caso, con el
fin de evitar una evolución que afecte al resto del sistema.
En caso de faltas externas, como cortocircuitos en
la red gestionada, desequilibrio generación-carga, o variaciones bruscas de tensión, las protecciones de los generadores deberán dar prioridad a la actuación de las propias protecciones de la red gestionada en la solución
del problema, y actuar de acuerdo con los criterios generales de protección citados en el apartado 3.
Los criterios de ajuste de las protecciones especifican
la respuesta que debe dar un equipo de protección ante
variaciones de los parámetros físicos del sistema eléctrico.
Las protecciones de los elementos de la red de distribución frontera con la red gestionada deberán tener
en cuenta los criterios de ajuste establecidos en la red
gestionada, de forma que se garantice un comportamiento selectivo ante faltas internas en la red de distribución.
Los criterios de ajuste de las protecciones de la red
gestionada que afecten a instalaciones de varias empresas deberán ser acordados por éstas cumpliendo los
criterios de coordinación establecidos, debiendo ser
comunicadas al OS para su aprobación.
Para garantizar la coordinación de los ajustes de las
protecciones de las instalaciones conectadas directamente a la red gestionada con las de la propia red gestionada, los propietarios de instalaciones de distribución
y generación, así como los clientes conectados directamente a la red gestionada, deberán acordar con el
OS, antes de su aplicación, los criterios de ajuste de
aquellas de sus protecciones que pudieran afectar a la
Los propietarios de equipos de protección de la red
gestionada y de las instalaciones conectadas a ella mantendrán actualizada una base de datos con los criterios
de ajuste aplicados en cada instalación, que facilitados
al OS, quien a su vez, podrá facilitar esta información
a los interesados previa solicitud de la misma.
Los ajustes de un equipo de protección son los valores
concretos de regulación interna que le permiten cumplir
con los criterios de ajuste especificados.
Los ajustes serán establecidos por los propietarios
de las instalaciones respectivas, teniendo en cuenta los
criterios de ajuste mencionados y las características
constructivas de los equipos.
Criterios de instalación y funcionamiento
de los automatismos
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios generales que deben cumplir los automatismos
del sistema eléctrico que aseguren la mejor respuesta
del mismo en caso de incidente.
(OS), transportistas, distribuidores, generadores y clientes cualificados conectados directamente a la red gestionada.
Los automatismos instalados pueden realizar las
De reposición de la red gestionada (como son relés
de mínima tensión, teleacopladores, etc.).
De deslastre de cargas en el sistema por relés de
mínima frecuencia.
Estos automatismos se llevarán a cabo a través de
dispositivos especiales instalados en las subestaciones
o bien mediante funciones centralizadas en los sistemas
de telecontrol, en función de la coordinación entre equipos y redes que requiera cada automatismo.
El OS con la colaboración de las empresas transportistas y distribuidoras determinará los automatismos de
reposición que deberán instalarse en la red gestionada
para colaborar en el proceso de reposición de tensión
ante una pérdida de suministro zonal o nacional.
La instalación y modo de funcionamiento de dichos
automatismos estarán previstos en los planes de reposición del servicio.
El alcance y modo de funcionamiento de los automatismos instalados en la red gestionada deberán ser
aprobados por el OS.
El OS determinará los automatismos de partición de
la red que deberán instalarse en la red, así como sus
condiciones de funcionamiento, para que, en caso de
incidente, se formen islas de demanda alrededor de grupos generadores, con el fin de tratar de mantener a
éstos acoplados al sistema, así como sus condiciones
La carga a deslastrar para cada escalón de frecuencia
En caso de actuación, la reposición se efectuará de forma
Es responsabilidad de los gestores de distribución
determinar los puntos de corte para que esta relación
se cumpla tanto en valle como en punta, aplicando criterios técnicos no discriminatorios.
4.4 Automatismos de teledisparo de grupos de
generación y de bombeo.
El OS comunicará diariamente los automatismos de
teledisparo de grupos de generación que deberán activarse ante una pérdida parcial de sus vías de evacuación,
como medida preventiva para evitar situaciones locales
de sobrecarga, que conllevarían pérdidas mayores de
generación y mercado. La necesidad de estos teledisparos vendrá definida por los resultados de los análisis
de seguridad y la estructura de la generación programada.
5. Publicación de los criterios de funcionamiento
El OS publicará, previa aprobación de la CNSE, los
criterios de funcionamiento de los diferentes automatismos instalados en la red gestionada, que serán revisados periódicamente en función de las problemáticas
detectadas y de los cambios tecnológicos introducidos
en los equipos asociados, siendo de obligado cumplimiento para todos los transportistas, generadores, distribuidores y consumidores afectados.
Análisis y seguimiento del funcionamiento
de las protecciones y automatismos del sistema
El objeto de este procedimiento es establecer los criterios a seguir para efectuar un seguimiento del comportamiento ante incidentes de las protecciones y automatismos instalados en la red gestionada por el operador
Este procedimiento es de aplicación a todos los sistemas de protección y automatismos existentes en las
instalaciones de la red gestionada por el operador del
sistema, así como las instalaciones de generación y distribución conectadas directamente a esta red.
Los propietarios de los sistemas de protección y automatismos se responsabilizarán del cumplimiento de los
criterios generales de protección de la red gestionada
que se especifican en el P.O. 11.1, así como los criterios
de instalación y funcionamiento de los automatismos
especificados en el P.O. 11.2.
El OS creará y coordinará un grupo de trabajo conjunto con las empresas transportistas y generadoras, así
como, en su caso, con los gestores de distribución y
consumidores conectados a la red de transporte afectados, para analizar la información relativa a los incidentes y a la actuación de los sistemas de protección
y automatismos ante incidentes que se hayan producido
Con independencia de este análisis conjunto, el OS
podrá recabar de los propietarios de las instalaciones
la información relativa a las causas de los incidentes
y el comportamiento de los sistemas de protección y
automatismos de instalaciones afectadas y de otros equipos del sistema de potencia.
De los análisis efectuados se podrán derivar las actuaciones necesarias para la instalación, mantenimiento y
ajuste de los sistemas de protección y automatismo, estableciéndose un plazo para su resolución por parte de
Una vez resuelto el problema, la empresa propietaria
informará al OS. Asimismo, informará de las carencias
pendientes de solucionar, justificando cualquier modificación de los plazos inicialmente previstos para su
14771 REAL DECRETO 1163/1999, de 2 de julio,
de integración de los servicios periféricos del
organismo autónomo Parque Móvil del Estado
en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
Bilmatic, Control y Automatismos, S.L. Poligono P.A.E. Asuarán, 18
20111207121241750794
2015012707011413149
20131021101004394985
OFERTA DE TRABAJO EN CARDONA EMPRESA: PREMICA, S.L.
Instalación y Mantenimiento Ocupación Aptitudes
Informamos que para cualquier asunto referente a la Convocatoria
Nueva ventana:Escala de satisfacción laboral (Warr, Cook, y Wall) (pdf, 23 Kbytes)
Evolución de las políticas de la CE Estructura

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 31
 Real Decreto

 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 REAL DECRETO