Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/4C2B87EE31D4A56C032581E5005E28B7
Timestamp: 2020-06-04 11:50:34+00:00

Document:
Resolución ENRE 0548/2017. Boletín Oficial n° 33.760, martes 28 de noviembre de 2017, pp. 37-38.
Citas Legales : Contrato de concesión (Transener S.A.), Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0219/2015, Memorándum D.AMB. 0293/2017, Memorándum DSP 0633/2015, Nota ENRE 117.829, Nota ENRE 123.539, Nota ENRE 127.288, Resolución ENRE 0033/2014, Resolución ENRE 0033/2014 - artículo 3, Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución SE 0208/2009, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 05, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.1. título I - artículo 06, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - apéndice A, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II - apéndice A - punto 2., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01 - punto 3. - apartado 3.2. etapa 2
Expediente Citado : ENRE 31360/2010
VISTO el Expediente del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 31.360/2010, y
Que en el Expediente del Visto la Empresa SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (SPSE) de la Provincia de SANTA CRUZ, ha presentado una solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente consistente en la construcción de UN (1) nuevo Campo de Salida de línea de 132 kV en la Estación Transformadora (ET) Santa Cruz Norte; UNA (1) nueva Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV entre las Estaciones Transformadoras Santa Cruz Norte-Caleta Olivia de CINCUENTA Y TRES KILÓMETROS (53 km) de longitud y la adecuación de la ET Caleta Olivia para operar en 132 kV, con la incorporación de UNA (1) barra en 132 kV y equipos asociados.
Que según informa el solicitante, la nueva LAT permitirá extender la red de 132 kV de la región patagónica aumentando la confiabilidad de abastecimiento de las Localidades de CALETA OLIVIA y CAÑADÓN SECO y permitirá abastecer incrementos de demanda con un adecuado perfil de tensiones.
Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y Apéndice "A” ‘Régimen Especial de Ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica con recursos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) o con otros recursos provinciales’, modificado mediante Resolución SE N° 208/2009, incorporado al Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contratos Entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que la ET Santa Cruz Norte de 132 kV, sobre la cual la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) realiza la operación y mantenimiento conforme los derechos y obligaciones de su Contrato de Concesión, cuenta con UNA (1) playa de 500 kV de DOS (2) barras con filosofía de interruptor y medio y UNA (1) playa de 132 kV de configuración doble barra con transferencia, posee TRES (3) campos de salida de línea (Pico Truncado 1 y 2 y Las Heras) a los cuales se vincula la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.).
Que el alcance de la memoria descriptiva y planos de la Ampliación en jurisdicción de TRANSENER S.A. (nuevo campo de salida de línea de 132 kV en la ET Santa Cruz Norte), fue realizado por la Transportista conforme las instalaciones existentes a los fines de establecer los requerimientos y especificaciones mínimas con que deberá contar esta Ampliación.
Que los principales parámetros de la Ampliación en la ET Santa Cruz Norte son: i) Construcción de una salida de línea completa de 132 kV en el Campo 02 actualmente vacante; ii) La Ampliación será del tipo intemperie y será realizada bajo el sistema de doble barra con seccionador de transferencia, tal como se han efectuado el resto de los campos existentes; iii) Se prevé la ejecución de construcción de canales de cables, la Ampliación del sistema de puesta a tierra, fundaciones y pórticos para barras, equipos y estructuras de soporte, ejecución de los soportes necesarios para los distintos equipos de maniobra y medición, etcétera.
Que en el edificio de control y kiosco 0108 de playa, serán instalados los equipos de protección, control para comando y SOTR, medición y registros de estado de equipos y alarmas, SSAA y comunicaciones, entre otros.
Que la Ampliación será llevada a cabo por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF).
Que TRANSENER S.A. firmará con el Contratista de la Ampliación el “Alcance de la Supervisión de Obra", mediante el cual se establecerán los alcances de la misma, las facultades de supervisión de obra a ejercer por parte de la Transportista durante su ejecución, las condiciones para la operación y el mantenimiento de las instalaciones y demás responsabilidades de las partes que quedarán en jurisdicción de la citada Transportista.
Que mediante Notas ENRE N° 117.829, N° 123.539 y N° 127.288 se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA que califique si las obras y/o instalaciones construidas o en construcción deben ser consideradas de transporte de energía eléctrica y en tal carácter, parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 2 del Anexo A del Título II Contrato entre Partes del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que mediante Nota Número: NO-2017-27005065-APN-SECEE#MEM (Nota de Entrada N° 246.618) y Número: NO-2017-27004715-APN-SECEE#MEM (Nota de Entrada N° 246.619) la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA emitió la calificación de las obras.
Que la Ampliación de la ET Santa Cruz Norte fue calificada como obra de Jurisdicción Federal integrante del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, servicio concesionado a TRANSENER S.A.
Que el tendido de línea de aproximadamente CINCUENTA Y TRES KILÓMETROS (53 km) y la barra de 132 kV de la Ampliación de la ET Caleta Olivia 132 kV, inclusive los campos de entrada y de transformador, fueron calificadas como obras de Jurisdicción Federal integrante del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, servicio concesionado a TRANSPA S.A.
Que el límite de jurisdicción de las instalaciones se fijará en el pórtico terminal de la playa de 132 kV de la ET Santa Cruz Norte, quedando el mismo en jurisdicción de TRANSENER S.A., así como: i) El punto de fijación de la cadena de aisladores del vano de tensión reducida entre la estructura terminal de la línea y el pórtico del campo correspondiente de la ET; ii) Los morsetos que conectan las derivaciones a los descargadores de línea y transformadores de tensión; iii) El punto de fijación del conductor de guardia en el vano de tensión reducida en el pórtico de la ET.
Que el límite de jurisdicción en baja tensión quedará definido en el Convenio de Conexión a celebrar, con las precisiones de la ingeniería del detalle de obra.
Que la Ampliación que prevé realizar el Solicitante en el Sistema de Transporte en Alta Tensión, quedará afectada al Régimen del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.
Que a partir de la habilitación comercial de las instalaciones, la operación y mantenimiento estará a cargo de TRANSENER S.A. conforme los derechos y obligaciones establecidos en su Contrato de Concesión.
Que en lo referente a la Ampliación en 132 kV, la LAT será construida con conductores de Al/Ac 185/30 mm2, lo que permitirá una potencia máxima a transmitir de aproximadamente 100 MW sin sobrecargas y con adecuado perfil de tensiones.
Que en la ET Caleta Olivia se construirá UN (1) campo de entrada en 132 kV, UNA (1) barra en 132 kV y UN (1) campo en 132 kV para la adecuación del Transformador de 132/69/34.5 kV de 55/45/25 MVA de potencia, actualmente de 66 kV, que pasará a funcionar en 132 kV.
Que las instalaciones que por nivel de tensión y funcionalidad integren el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, esto es, la LAT 132 kV Santa Cruz Norte, la barra de 132 kV y los campos correspondientes en 132 kV en la ET Caleta Olivia, serán operadas y mantenidas por TRANSPA S.A.
Que los límites de responsabilidad interempresaria en la ET Caleta Olivia estarán dados en los bornes de 132 kV del transformador, siendo SPSE a partir de estos puntos, la responsable de la operación y mantenimiento como Distribuidora Provincial.
Que TRANSPA S.A. presta su acuerdo para la Ampliación requerida.
Que los estudios eléctricos de la Ampliación, en condiciones de red N, desde el punto de vista del funcionamiento eléctrico del Sistema Interconectado Patagónico, (SIP) muestran un adecuado nivel de tensiones sin sobrecarga de líneas o transformadores.
Que las potencias de cortocircuito, muestran que no se presentan violaciones a los valores admisibles de las instalaciones existentes.
Que es necesario que se analice e incorpore un automatismo de despeje de carga ante perturbaciones en el sistema de 132 kV y/o por mínima tensión.
Que los estudios de la Etapa 2 del PT N° 1, según objetivo y detalle requerido, deberán realizarse con los datos finales del equipamiento a instalar.
Que la Ampliación no producirá efectos adversos sobre la calidad y seguridad del servicio.
Que teniendo en cuenta que tanto TRANSENER S.A. como TRANSPA S.A., no tienen objeciones a la prosecución de la obra solicitada, CAMMESA considera que la solicitud es factible desde el punto de vista técnico.
Que mediante Memorándum D.Amb N° 219/2015 y D.Amb N° 293/2017 el Departamento Ambiental, no presenta objeciones a la continuación del trámite.
Que de acuerdo al Memorándum DSP N° 633/2015 (fojas 384) del Departamento de Seguridad Pública del Enre, las instalaciones que sean de jurisdicción federal deberán cumplir con la normativa de seguridad establecida en las Resoluciones ENRE N° 163/2013 y ENRE N° 37/2010.
Que mediante Nota GE N° 1113/17 (Nota de Entrada N° 244.475 -fojas 413) TRANSPA S.A. adjunta la Nota N° 135 SEA/17 de la SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE de la Provincia de SANTA CRUZ, en la que se informa sobre la aprobación técnica del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación en 132 kV Santa Cruz Norte-Caleta Olivia.
Que en atención a lo dispuesto por los Artículos 5 y 6 del Título I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existe” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS y a lo previsto por el Artículo 3 del Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos que fuera aprobado por Resolución ENRE N° 33/2014 y su complementaria, la Resolución ENRE N° 122/2014, corresponde dar a publicidad las obras de Acceso y Ampliación que forman parte de la presente solicitud.
Que dicha publicidad se hará a través de un AVISO, tanto en la página web del ENRE, como así también en la de CAMMESA por el lapso de CINCO (5) días y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde se pudiesen afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación efectuada para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo.
Que en caso de producirse presentaciones o de registrarse oposición común a varios usuarios, se convocará a Audiencia Pública para permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos; caso contrario y en atención a los informes favorables presentados, se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente y autorizado el Acceso.
Que TRANSENER S.A., TRANSPA S.A. y SPSE deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1.600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que se ha emitido el Dictamen Jurídico previsto en el Artículo 7 Inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) y de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.) efectuada por SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (SPSE), así como el requerimiento de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la capacidad de transporte existente para la obra consistente en la construcción de UN (1) Campo de Salida de línea de 132 kV en la ET Santa Cruz Norte; UNA (1) nueva Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV Santa Cruz Norte-Caleta Olivia de CINCUENTA Y TRES KILÓMETROS (53 km) de longitud y la adecuación de la ET Caleta Olivia para operar en 132 kV con la incorporación de UNA (1) barra en 132 kV, UN (1) campo de entrada de línea en 132 kV y UN (1) campo de transformación en 132 Kv, todas en la Provincia de SANTA CRUZ.
ARTICULO 2.- La publicación dispuesta en el Artículo 1 se deberá efectuar por el lapso de CINCO (5) días a través de un AVISO en los portales de Internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde pudiesen afectar eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante este Ente Nacional o, en el caso del Acceso, presente un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de registrarse oposición común a varios usuarios o - respecto del Acceso - la presentación de proyectos alternativos u observaciones al mismo, se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones a fin de permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos. De no haber recibido presentación fundada alguna, vencido el plazo indicado en el Artículo 3 precedente, se considerará emitido el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y autorizado el Acceso.
ARTÍCULO 4.- El Solicitante deberá incorporar en la ampliación todas las observaciones presentadas por CAMMESA, TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A. a efectos de garantizar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
ARTÍCULO 5.- Disponer que TRANSENER S.A. y TRANSPA S.A. deban firmar un Convenio de Conexión en la ET Santa Cruz Norte.
ARTÍCULO 6.- Disponer que TRANSPA S.A. y SPSE deban firmar un Convenio de Conexión entre ambas empresas en la ET Caleta Olivia.
ARTÍCULO 7.- Notificar a TRANSENER S.A., a TRANSPA S.A., a SPSE, a la SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE de la Provincia de SANTA CRUZ, al COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), a CAMMESA y a la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 548/2017

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 22
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 05
 Resolución 
 artículo 06
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 7

ARTÍCULO 1
 Artículo 1

ARTÍCULO 3
 Artículo 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

RESOLUCIÓN