Source: http://docplayer.cz/14262287-2-uvodni-ustanoveni-kanalizacniho-radu.html
Timestamp: 2018-06-23 01:19:48+00:00

Document:
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - PDF
Download "2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU"
1 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
2 2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě města Prostějov tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 10. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE Splaškové a průmyslové odpadní vody mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny jen tehdy, pokud jejich znečištění nepřesahuje u jednotlivých ukazatelů dále uvedenou přípustnou míru znečištění. Pro producenty odpadních vod uvedené samostatně v tomto kanalizačním řádu platí následující přípustná míra znečištění jen u těch ukazatelů, které nejsou uvedeny ve zvláštních podmínkách. Ukazatel 01. Biochemická spotřeba kyslíku Symbol BSK 5 Jednotka Prům. hodnota mg/l Max. hodnot Chemická spotřeba kyslíku dichrom. CHSK Cr mg/l Rozpuštěné látky RL mg/l Nerozpuštěné látky NL mg/l Rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l Sediment po 30 min sed 30 ml/l Tuky a oleje TO mg/l Tenzidy aniontové PAL-A mg/l Tenzidy aniontové (jen komunální prádelny) PAL-A mg/l Uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l Sírany SO 4 2- mg/l Chloridy Cl - mg/l Fosfor celkový Pc mg/l Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX mg/l 0,1 0,2 15. Amoniakální dusík N-NH Dusičnanový dusík N-NO Dusitanový dusík N-NO 2 - mg/l mg/l mg/l 5 10
4 18. Fenoly mg/l 0,5 0,5 19. Celkové kyanidy CN- mg/l 0,2 0,5 20. Vápník Ca mg/l Hořčík Mg mg/l Železo celkové Fe mg/l Mangan celkový Mn mg/l Rtuť Hg mg/l 0,005 0, Olovo Pb mg/l 0,1 0,1 26. Měď Cu mg/l 0,3 0,5 27. Nikl Ni mg/l Chrom (VI) Cr Vl mg/l 0,1 0,1 29. Chrom celkový Cr mg/l 0,2 0,5 30. Arsen As mg/l 0,2 0,2 31. Zinek Zn mg/l Selen Se mg/l 0,02 0, Kadmium Cd mg/l 0,1 0,2 34. Stříbro Ag mg/l 0,1 0,1 35. Vanad V mg/l 0,05 0,1 36. Molybden Mo mg/l 0,05 0,1 37. Hliník Al mg/l Poznámka: V položkách 23 až 36 se mezní přípustná koncentrace toxických kovů vztahuje na součet rozpuštěné a nerozpuštěné formy jednotlivé látky. Do stokové sítě veřejné kanalizace napojené na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod nesmí být vypouštěny odpadní vody ze septiků a žump. Při dovozu OV fekálními vozy, nesmí denní množství přivezených fekálií překročit 5% denního průtoku ČOV. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace musí mít ph mezi 6,0 až 8,5 a jejich teplota nesmí překročit 40 o C. Poznámka: - maximální hodnota je hodnota, stanovená v prostém vzorku. 2) Maximální hodnota je hodnota, stanovená v prostém vzorku. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb.
5 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením. Po projednání s provozovatelem kanalizační sítě lze upustit od měření vypouštěných odpadních vod. V takovém případě se předpokládá, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Není-li množství srážkových vod odváděných do kanalizace měřeno, vypočte se způsobem uvedeným ve smlouvě o odvádění odpadních vod. 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti vod ve veřejné kanalizaci. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti vod ve veřejné kanalizaci ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání výše uvedených látek, pokud takovému vniknutí předcházejí. Opatření při havárii na vlastní kanalizační síti: - při havarijním přepadu znečištění přes hranu dešťového oddělovače informovat dispečink provozovatele a příslušného pracovníka. Provozní středisko zajistí odstranění ucpávky, příp. poruchy na stoce. Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink MOVO, a.s. tel: Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.
6 Důležité adresy a telefonická spojení: 1. Dispečink MOVO,a.s. Adresa: Tovární 41, Olomouc HZS Ol. kraj Adresa: Wolkerova 1554/6, Prostějov Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Tovární 41, Olomouc trvalá dosažitelnost odd. ochrany vod Správce vodního toku Morava Povodí Povodí Moravy, s.p., Brno Závod Střední Morava, Uherské Hradiště Provoz Zlín (Ing. Karel Zelík) Městský úřad, OŽP (vodoprávní úřad) Adresa: Školní 4, Prostějov Policie ČR - okresní ředitelství Olomouc tísňové volání 158 Žižkovo náměstí 4, Olomouc Zdravotnická záchranná služba tísňové volání Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 1191/40, Olomouc-Hodolany Krajská hygienická stanice Wolkerova 74/6, Olomouc-Nová Ulice E.ON - poruchová služba RWE - pohotovostní linka 1239
SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI
Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 OKRESNÍ KOLO kateorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 75 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274