Source: http://docplayer.it/1861689-L-abilitazione-alla-conduzione-degli-impianti-termici.html
Timestamp: 2016-12-11 06:57:30+00:00

Document:
⭐L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Download "L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI"
1 Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Guida per l'ottenimento del patentino completa di quesiti d'esame di MAURIZIO MAGRI2 INDICE GENERALE Premessa... 7 CAPITOLO 1 ELEMENTI DI TERMOTECNICA Unità di misura Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 1.2 La pressione Temperatura e calore Calore specifico e dilatazione termica Cambiamenti di stato Il vapore d acqua Trasmissione del calore CAPITOLO 2 LA COMBUSTIONE I combustibili Poteri calorifici Altre proprietà dei combustibili Le reazioni di combustione L eccesso d aria La fiamma La combustione del metano3 CAPITOLO 3 TECNICHE DI RISCALDAMENTO DELL ACQUA Le caldaie Griglie e bruciatori CAPITOLO 4 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI TERMICI Tipi di impianto Il camino CAPITOLO 5 DISPOSITIVI DI CONTROLLO E SICUREZZA La raccolta R I dispositivi di sicurezza I dispositivi di protezione I dispositivi di controllo Altri dispositivi di centrale Dispositivi per impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati CAPITOLO 6 TECNICHE DI REGOLAZIONE DELL IMPIANTO Terminali di riscaldamento L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI4 6.2 L aria negli impianti La circolazione dell acqua Le regolazioni di centrale Le regolazioni di zona CAPITOLO 7 TECNICHE DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI Le emissioni nei fumi Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 7.2 Il controllo dell acqua di alimento CAPITOLO 8 TECNICHE DI ANALISI DEL CONSUMO ENERGETICO Il rendimento e le perdite Il rendimento di combustione Il controllo della combustione CAPITOLO 9 NORMATIVA DI SETTORE Le figure coinvolte negli impianti L esercizio degli impianti Norme di prevenzione incendi Sicurezza elettrica Riepilogo delle norme5 CAPITOLO 10 ELEMENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI Le operazioni di conduzione Le operazioni di manutenzione Il rapporto di controllo di efficienza energetica QUESITI D ESAME L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI6 PREMESSA L abilitazione alla conduzione degli impianti termici nasce storicamente con la L. n. 615/1966 Provvedimenti contro l inquinamento atmosferico, che, all art. 16, introduceva la necessità per il personale addetto alla conduzione di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi di potenzialità superiore a kcal/h, di dotarsi di apposito patentino rilasciato dall Ispettorato del Lavoro al termine di uno specifico corso professionale e previo superamento di un esame finale. In ogni Provincia veniva istituito presso l Ispettorato Provinciale del Lavoro un registro degli abilitati alla conduzione, di cui copia era tenuta anche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al conduttore di impianti termici privo di abilitazione era comminata una ammenda, così come poteva essere revocato il patentino di abilitazione nel caso in cui il conduttore, recidivo, era causa di emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori alla legge. Il D.M. 12 agosto 1968 Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, emanato ai sensi della L. n. 615/1966 disciplinava i contenuti del corso, nonché gli esami finali, prevedendo che il programma didattico fosse composto da 75 ore di insegnamento ripartite sulle seguenti materie: Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico; Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri; Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido; Nozioni di forza e pressioni; Manometri e barometri; Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione - la funzione dell aria - accensione del fuoco - condotta del fuoco - funzione del camino - produzione di fuliggine e nerofumo - spegnimento del fuoco; Cenni sui bruciatori e sulle griglie; Cenni sulle caldaie; Accessori: apparecchi di sicurezza - valvole di vario tipo - indicatori di livello - termostati - pressostati - applicazione dei termometri e dei manometri alle caldaie. 77 Il D.P.R. n. 1391/1970 Regolamento per l esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici all art. 2 prevedeva due tipi di patentini di abilitazione, a seconda del tipo di impianto, da rilasciarsi a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti. Gli impianti termici per il cui mantenimento in funzione occorreva anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore (rilasciato ai sensi del D.M. 1 marzo 1974) erano attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiedeva il possesso del patentino di 1 grado. Ad esempio gli impianti ad acqua surriscaldata (che come ricordato dalla Circolare n. 191/1972 del Ministero del Lavoro necessitano di patente a vapore ) rientrano in tale categoria di impianti. Gli altri impianti termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorreva il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, erano attribuiti alla seconda categoria e la loro conduzione richiedeva il possesso del patentino di 2 grado. Il patentino di 1 grado abilitava direttamente alla conduzione degli impianti per cui era richiesto il patentino di 2 grado. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore erano titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio, senza esame, dei patentini di 1 o di 2 grado. Veniva chiarito che l eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore non comportava automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici e che, ai fini dell eventuale revoca dei patentini di abilitazione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comunicava al competente Ispettorato Provinciale del lavoro i casi di recidiva alla cattiva conduzione degli impianti termici. Il medesimo Regolamento conteneva i requisiti tecnici e costruttivi di cui dovevano essere dotati gli impianti termici, le norme per il controllo dei fumi emessi dagli impianti termici per i limiti delle emissioni e le caratteristiche dei combustibili. Successivamente il D.Lgs. n. 112/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con l art. 84 conferiva la competenza, in precedenza in capo all Ispettorato Provinciale del Lavoro, del rilascio dei patentini alle Regioni e agli Enti Locali, ma la norma è stata generalmente disattesa non trovando attuazione e le competenze al rilascio, nella maggioranza delle Regioni, non sono mai state realmente trasferite ed esercitate, tanto che, con l entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale, all art. 287, veniva di nuovo indicato l Ispettorato del Lavoro, nel frattempo diventato Direzione Provinciale del Lavoro, quale autorità competente all abilitazione dei conduttori di impianti termici. Veniva però estesa la 8 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI8 necessità, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 KW, di munirsi del patentino di abilitazione per tutti gli impianti termici, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). Erano riconfermate le altre regole stabilite D.M. 12 agosto 1968 e dal D.P.R. n. 1391/1970. A questo punto però alcune Regioni, più sensibili in materia, sollevavano questione di legittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 250/2009, dava loro ragione, statuendo che la materia non era più di competenza dello Stato e il rilascio del patentino spettava all autorità regionale individuata dalle Regioni. Si è così giunti, con i correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 introdotti dal D.Lgs. n. 128/2010, all attuale situazione normativa che prevede che siano con legge regionale le Regioni ad individuare le autorità competenti al rilascio del patentino di conduzione agli impianti termici, oltre che a dettare le modalità di formazione, compilazione, tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l autorità competente e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L art. 287, nel testo rinnovellato, riconferma che i patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti, in possesso di licenza media, e che sono previsti due gradi di abilitazione (di primo grado per gli impianti il cui mantenimento in funzione necessita del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, di secondo grado per gli altri impianti). Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado e il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell esame finale di abilitazione. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell impianto da parte del conduttore. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kw senza essere munito del patentino per l abilitazione alla conduzione degli impianti termici è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l autorità indicata dalla legge regionale. I patentini, di 1 e 2 grado, non necessitano di essere rinnovati, in quanto la loro validità cessa contemporaneamente al termine della vita lavorativa del conduttore patentato. Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 99 Fino all entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata dal D.M. 12 agosto 1968 Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Ad oggi solo poche Regioni hanno legiferato in materia, ma comunque il 25 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato le Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all esercizio dell attività di conduttore impianti termici, nel quale viene definito lo standard formativo del conduttore di impianti termici. I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Il nuovo programma di studio, articolato in 90 ore, salvo il riconoscimento di crediti formativi, consente un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo. Prevede la trattazione dei seguenti argomenti: Elementi di termotecnica; La combustione; Tecniche di riscaldamento dell acqua; Caratteristiche e tipologie degli impianti termici; Dispositivi di controllo e sicurezza; Tecniche di regolazione dell impianto; Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti; Tecniche di analisi del consumo energetico; Normativa di settore; Elementi di manutenzione impianti termici. Al fine dell ammissione al corso di formazione le Linee Guida ribadiscono che sono necessari i requisiti di età non inferiore ai 18 anni e di possesso del diploma di scuola secondaria di 1 grado. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all estero per poter frequentare il corso occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento corrispondente che attesti l equipollenza del livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua ita- 10 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI10 liana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell istituzione formativa. Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell apprendimento. La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell attestato. Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, l attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore; Dati anagrafici del corsista; Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e Titolo del corso e normativa di riferimento; Durata del corso; Firma del soggetto formatore. L attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2 grado alla conduzione degli impianti termici (ai sensi quindi dell art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152). Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione; inoltre si sono impegnate a riconoscere reciprocamente gli attestati di idoneità rilasciati, questo per evitare che un conduttore abilitato in una Regione non possa esercitare la medesima attività, ad esempio, in una Regione limitrofa. In tabella 1 è riportata la ricognizione, a marzo 2014, delle autorità regionali delegate al rilascio del patentino; ove queste non siano ancora state individuate sovviene il potere sostitutivo dello Stato che lo esercita a mezzo dei servizi territoriali del Ministero del Lavoro. Giova infatti ricordare che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2011 del 19 gennaio 2011, d intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha chiarito che, nelle more del completamento delle legislazioni regionali, continueranno a essere rilasciati i patentini di abilitazione dalle Direzioni Provinciali del Lavoro (ora chiamate Direzioni Territoriali del Lavoro), in via transitoria e per continuità amministrativa, secondo quanto prevede il D.M. 12 agosto 1968 per i corsi e gli esami, fino al trasferimento effettivo della funzione. 1111 Tab. 1 - Correlazione fra misure di pressione REGIONE Valle d Aosta Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Provincia di Trento Provincia di Bolzano Emilia-Romagna Toscana Marche Lazio Umbria Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO Direzione Territoriale del Lavoro Provincia Provincia Provincia Provincia Regione Provincia Provincia Provincia Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro Direzione Territoriale del Lavoro In definitiva, scopo del presente testo è di illustrare gli argomenti tecnici previsti dalle Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome, attraverso i vari capitoli che ricalcano il programma di studio, al fine di poter dare al candidato conduttore di impianti termici le nozioni per affrontare e superare positivamente l esame finale, fornendo al contempo le ulteriori informazioni tecniche che il conduttore deve conoscere per affrontare al meglio l attività professionale. 12 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI12 CAPITOLO 8 TECNICHE DI ANALISI DEL CONSUMO ENERGETICO Sommario: 8.1. Il rendimento e le perdite Il rendimento di combustione Il controllo della combustione Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 8.1 Il rendimento e le perdite Per ridurre il consumo energetico dei generatori di calore, è necessario un accurato controllo dei parametri della combustione. Si è già definito il rendimento η come il rapporto fra l energia (o la potenza) utilizzata e l energia (o la potenza) spesa. Nel caso della combustione infatti non tutto il calore speso (cioè prodotto dalla combustione) può essere utilizzato (nell acqua calda), ma una parte va perduta. Potremo così scrivere: Calore speso = Calore utilizzato + Calore perduto Se riferito all unità di tempo la relazione si scrive: Potenza spesa = Potenza utilizzata + Potenza perduta Il rendimento sarà quindi: oppure η = (Calore utilizzato / Calore speso) x 100 η = (Potenza utilizzata / Potenza spesa) x 100 Conoscere il rendimento è molto importante in quanto consente di poterlo confrontare con il rendimento garantito dal costruttore e con i parametri di rendimento previsti dalle norme. Vediamo ora di capire meglio cosa significano i termini calore speso, calore utilizzato e calore perduto, che, se riferiti all unità di tempo, danno vita alla 20713 potenza spesa, alla potenza utilizzata e alla potenza perduta. Il Calore speso (o la potenza spesa) è il calore (o la potenza) fornito con la combustione del combustibile e vale: Cs = Pci x m oppure Ps = Pci x G dove: Pci è il potere calorifico inferiore del combustibile (in kcal/kg o in kcal/nm 3 ), m la massa o il volume di combustibile (in kg o in Nm 3 ) e G la portata in massa o in volume di combustibile bruciato (in kg/h o in Nm 3 /h). Si tenga presente che se si vuole passare dalle kcal ai kj basta moltiplicare per 4,18 e dalle kcal/h ai kw dividere per 860. Il Calore utilizzato (o la potenza utilizzata) è il calore (o la potenza) assorbito dall acqua scaldata e vale: Cu = c x m x dt oppure Pu = c x Q x dt dove: c è la capacità termica media dell acqua (kcal/kg C), m la massa d acqua scaldata (in kg), Q la portata in massa d acqua scaldata (in kg/h) e dt il salto termico (in C) fra la temperatura dell acqua in entrata alla caldaia e in uscita alla caldaia. Il Calore perduto (o la potenza perduta) è la parte di calore (o potenza) che non si utilizza per causa di diverse perdite. Tali perdite sono la somma delle perdite per calore latente, per calore sensibile, per irraggiamento e varie. Le Perdite per calore latente sono dovute alla formazione di incombusti solidi e gassosi (fuliggine e ossido di carbonio). Questi pur restando dei combustibili vanno al camino senza fornire calore. Tali perdite per calore latente possono essere misurate determinando la percentuale di ossido di carbonio (CO) e di anidride carbonica (CO 2 ) presente nei fumi, con la seguente formula: Pcl = Kl x CO% / (CO 2 % + CO%) dove: CO% e CO 2 % indicano le percentuali in volume di ossido di carbonio e di anidride carbonica nei fumi secchi, Kl indica una costante che dipende dal combustibile usato, i cui valori sono 50,5 per olio combustibile/gasolio e 37,9 per metano. Le Perdite per calore sensibile sono l energia termica persa con i fumi che vanno al camino, per effetto della loro temperatura. Tali perdite dipendono sia dalla quantità 208 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI14 che dalla temperatura del fumo prodotto. In ogni caso l eccesso d aria ha un ruolo importantissimo, perché maggiore aria si riscalda maggiori sono le perdite. Le perdite per calore sensibile si calcolano con la seguente formula di Hassenstein: Pcs = Ks x (Tf Ta) / CO 2 % dove: (Tf - Ta) è la differenza di temperatura tra i fumi e l aria comburente in C, CO 2 % la percentuale di anidride carbonica in volume presente nei fumi secchi Ks un coefficiente che varia a seconda del combustibile usato e della percentuale di CO 2 presente nei fumi (vedi tab. 8.1). Tab Coefficiente Ks CO 2 % Ks GASOLIO Ks METANO 4 0, ,530 0, ,536 0, ,543 0, ,550 0, ,557 0, ,564 0, ,571 0, , ,592 - Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e Si tenga anche presente che con temperatura dei fumi molto basse si ha il pericolo di formazione di condense acide corrosive. Bruciando infatti del combustibile contenente zolfo, nei prodotti della combustione, ricordiamo, si troveranno tracce di ossidi di zolfo (SO 2 /SO 3 ). questi reagendo con il vapor d acqua formano vapori di acido solforico (H 2 SO 4 ). L acido solforico rimane allo stato di vapore e viene espulso, finche la temperatura di essi rimane al di sopra di un certo punto detto di rugiada acido. Al di sotto di tale punto di rugiada, l H 2 SO 4 condensa, arrecando gravi danni alle membranature metalliche dell impianto. Tali condensazioni sono da escludersi se si brucia metano (in quanto non contenente zolfo) oppure sono innocue se le caldaie sono opportunamente progettate per la condensazione dei fumi. Le perdite per irraggiamento e varie sono dovute alla cessione di energia termica 20915 attraverso le pareti della caldaia all aria esterna e al pavimento su cui poggia la stessa. Fenomeni dovuti sostanzialmente ad un non buono isolamento del generatore di calore, dell impianto e alle condizioni ambientali. Sono difficili da valutare, per cui vengono normalmente calcolate indirettamente per differenza a 100: Piv = η - Pcs - Pcl Si intende per bilancio termico la valutazione globale del calore speso, del calore utilizzato e di quello perso. Il bilancio può essere fatto in due modi: in maniera diretta, misurando il calore speso, quello utilizzato, il calore sensibile ed eventualmente latente perso al camino e per differenza il calore perso per irraggiamento e cause varie; in maniere indiretta, misurando il calore speso, ed il calore perso al camino, valutando con dati sperimentali le altre perdite e calcolando per differenza il calore utilizzato. Ad esempio bruciando gasolio con temperatura dei fumi di 170 C, temperatura aria comburente di 30 C, percentuale in volume di anidride carbonica del 13% e di ossido di carbonio del 0,3%, si hanno perdite per calore sensibile del 6,3% e per colore latente del 1,14%. Assumendo perdite per irraggiamento e varie dell 1%, si avrà un rendimento del 91,56%. 8.2 Il rendimento di combustione Le norme relative al risparmio e all efficienza energetica, da ultimo il recente D.P.R. n. 74/2013, Allegato B, prescrivono un limite minimo del rendimento di combustione per i generatori ad acqua calda. Si devono ricordare le definizioni, già introdotte, di: potenza termica al focolare di un generatore di calore: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l unità di misura utilizzata è il kw; potenza termica convenzionale di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l unità di misura utilizzata è il kw; potenza termica utile di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell unità di tempo al fluido termovettore; l unità di misura utilizzata è il kw; rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale, di un 210 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI16 generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; rendimento termico utile di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare. Il rendimento di combustione è maggiore del rendimento termico utile del generatore di calore, in quanto non tiene conto delle perdite per irraggiamento e varie, ma solo delle perdite nei fumi. Il valore del rendimento di combustione, espresso in percentuale, dipende dall anno di installazione del generatore e dalla potenza termica utile nominale Pn del generatore (in kw) e deve risultare almeno, per legge: per caldaie installate antecedentemente al 29/10/1993 Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e η LogPn per caldaie installate dal 29/10/1993 fino al 31/12/1997 η LogPn per caldaie installate dall 1/1/1998 fino al 07/10/2005 Caldaie standard: Caldaie a bassa temperatura: Caldaie a gas a condensazione: η LogPn η 87,5 + 1,5 LogPn η 91 + LogPn per caldaie installate dal 08/10/2005 Caldaie standard e a bassa temperatura: Caldaie a gas a condensazione: η LogPn η LogPn dove: LogPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kw e per valori di Pn superiori a 400 kw si applica comunque il limite massimo corrispondente a 400 kw. 21117 In tabella 8.2 sono riportati i calcoli relativi alle formule citate per alcune potenze termiche nominali utili di caldaie standard. Tab Valori del rendimento di combustione (caldaie standard) P.N. POTENZA NOMINALE CALDAIA IN KW RENDIMENTO (%) MINIMO CALDAIE INSTALLATE PRIMA DEL 29/10/1993 RENDIMENTO (%) MINIMO CALDAIE INSTALLATE DAL 29/10/1993 AL 31/12/1997 RENDIMENTO (%) MINIMO CALDAIE INSTALLATE DAL 01/01/1998 AL 07/10/2005 RENDIMENTO (%) MINIMO CALDAIE INSTALLATE DAL 08/10/ ,39 87,39 87,39 90, ,35 88,35 88,35 91, ,60 88,60 88,60 91, ,95 88,95 88,954 91, ,20 89,20 89,20 92,20 I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione, misurati alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, inferiori ai limiti fissati, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti in breve termine. La norma UNI illustra le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore degli impianti termici degli edifici. La rilevazione del rendimento avviene una volta l anno; per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. La misurazione avviene da parte di operatori qualificati, che redigono al termine del controllo della combustione il rapporto di prova dei fumi. Il prelievo dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere eseguiti in corrispondenza di un apposito foro passante nel condotto di evacuazione dei prodotti della combustione (camino). Al termine della misurazione l operatore deve chiudere stabilmente il foro, in modo da garantire la tenuta del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione durante il normale funzionamento dell impianto. La misurazione della temperatura dell aria comburente deve essere effettuata nei pressi della bocca di aspirazione dell aria nei 212 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI18 generatori di calore con bruciatore ad aria soffiata o nei pressi dell ingresso dell aria nei generatori di calore a gas con bruciatore atmosferico o con tiraggio naturale. L apparecchiatura necessaria, gestita, tarata e verificata periodicamente, è composta da un cronometro, un termometro per la misurazione della temperatura dell aria comburente (intervallo di misura -10 a +50 C, incertezza di lettura ± 2 C), un termometro per la misurazione della temperatura dei prodotti della combustione (intervallo di misura 0 a 500 C, incertezza di lettura ± 5 C), un termometro per la misurazione della temperatura del fluido in caldaia (intervallo di misura 0 a 200 C, incertezza di lettura ± 2 C), uno strumento di misura dell indice di fumosità (scala di Bacharach), un analizzatore di ossigeno O 2 (campo di misura 0 a 21%, incertezza di lettura ±0,5) oppure un analizzatore di anidride carbonica CO 2 (campo di misura 0 a 16%, incertezza di lettura ±0,5) e un analizzatore di monossido di carbonio CO (campo di misura 0 a ppm, incertezza di lettura ± 20 ppm fino a 400 ppm, ± 5% del valore misurato per concentrazioni maggiori, con 1 ppm=0,0001%). Per la misura delle grandezze riferite ai fumi e all aria comburente si può utilizzare un unico apparecchio multifunzione, che può rilevare anche gli ossidi di azoto. La misurazione in opera del rendimento di combustione si effettua alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento del generatore di calore rilevabile dalla temperatura di caldaia desunta dal prospetto di esercizio. Devono essere rilevati i seguenti parametri: Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e - temperatura dei prodotti della combustione; - temperatura dell aria comburente; - concentrazione di ossigeno o, in alternativa, di anidride carbonica, nei prodotti della combustione, resi secchi; - concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti della combustione, resi secchi e senza aggiunta di aria; - indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi). Le misurazioni del contenuto di ossido di carbonio, di ossigeno (o di anidride carbonica) e della temperatura dei prodotti della combustione devono essere fatte nello stesso punto e, preferibilmente, mediante l uso di un apparecchio multifunzione. La misurazione di ogni singolo parametro deve essere effettuata almeno tre volte, a intervalli di tempo eguali nel periodo di prova. Il valore misurato di ogni singolo parametro è ottenuto dalla media aritmetica delle tre misurazioni significative. Il rendimento di combustione si calcola come segue. Si trova dapprima la 21319 potenza termica del focolare. Per impianti termici alimentati a metano essa vale, rilevando dal contatore volumetrico la portata Q in volume del gas in m 3 /h per almeno 2 minuti (120 secondi): Pf = 9,60 x Q, in kilowatt oppure Pf=8.250 x Q, in kcal/h Per impianti termici alimentati a gasolio, leggendo la portata massima Q del combustibile in kg/h dalle tabelle o dalle curve fornite dal fabbricante dell ugello del bruciatore, essa vale: Pf = 11,872 x Q, in kilowatt oppure Pf= x Q, in kcal/h Successivamente si ricava la potenza termica percentuale persa al camino con le seguenti formule convenzionali: Qs = [A 1 /(21-O 2 ) + B)] x (Tf Ta) se si misura la concentrazione di ossigeno Qs = [A 2 /CO 2 + B)] x (Tf Ta) Se si misura la concentrazione di anidride carbonica dove: Qs è la perdita ai fumi, in per cento; Tf è la temperatura dei fumi, in C; Ta è la temperatura dell'aria comburente, in C; O 2 è la concentrazione di ossigeno nei fumi secchi, in % in volume; CO 2 è la concentrazione di anidride carbonica nei fumi secchi, in % in volume; A 1, A 2, B sono i coefficienti dati nella tabella 8.3 per vari combustibili. Tab Coefficienti per il calcolo del rendimento di combustione Combustibile A 1 A 2 B Metano 0,66 0,38 0,010 Gasolio 0,68 0,50 0,007 GPL 0,63 0,42 0,008 Olio combustibile 0,68 0,52 0,007 Il rendimento di combustione del generatore, riferito alla potenza termica del focolare alla quale è stata effettuata la misurazione, è dato quindi da: η = Qs 214 L ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI20 mentre la potenza persa ai fumi vale Qs x Pf (in kw o kcal/h). Tale valore di η va confrontato con i minimi riportati nella normativa, al fine di garantire al tempo stesso l efficienza energetica, il consumo di combustibile, la sicurezza di funzionamento e il controllo delle emissioni. Ad esempio una caldaia a camera aperta con tiraggio naturale, alimentata a metano con potenza termica focolare di 20 kw, di cui si siano misurati la temperatura fumi pari a 150 C, la temperatura aria comburente pari a 20 C e la CO 2 nei fumi secchi pari a 6,3%, ha un rendimento di combustione di: Qs = (0,38/ 6,3 + 0,01) x (150 20) = 9,1% η = 100 9,1 = 90,9% Sapendo che la potenza termica utile (indicata dal fabbricante) vale 18 kw e dato che la potenza persa nei fumi è 9,1 x 20 / 100 = 1,82 kw, le perdite per irraggiamento e varie saranno di 0,18 kw (0,9%) e il rendimento utile sarà di 18 /20 x 100 = 90%. Tutto quanto detto vale per le caldaie non condensanti. Nelle caldaie a condensazione si deve considerare l incremento di rendimento ET dovuto alla condensazione. Il fumo per restituire il calore latente di condensazione deve scendere sotto una determinata temperatura soglia detta temperatura di rugiada, che dipende dal tipo di combustibile e dalla quantità di ossigeno nei fumi secchi (e quindi dall indice d aria n). Ad esempio, con un ossigeno del 3,5% nei fumi (indice d aria n=1,2), la temperatura di rugiada per il metano vale 55,5 C, per il butano vale 51,2 C, per il GPL vale 51 C, per il propano vale 50,4 C e per il gasolio vale 48,7 C. Il rendimento di combustione si calcola quindi come: Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e η = 100 Qs + ET dove: Qs è la perdita calcolata come da caldaie non condensanti ET è l incremento del rendimento di combustione dovuto dalla condensazione. Solo quando effettuando l analisi a regime si scende sotto le temperature di rugiada, il fumo condensa e si ha l incremento ET, in caso contrario ET vale zero. Il calcolo di ET procede come segue, in riferimento alla combustione completa di 1 m 3 di metano o ad 1 kg di gasolio: - si calcola l indice d aria n, con la formula n= 21/ (21- O 2 ); - si calcola il volume dei fumi secchi Vfs, con la formula Vfs = VF x n, dove VF vale 8,52 m 3 per il metano e 10,41 m 3 per il gasolio; 215 Vedere altro
Misura in opera del rendimento di combustione UNI 10389 Il metodo da utilizzare per eseguire in esercizio l analisi dei prodotti della combustione e la determinazione del rendimento di combustione dei Dettagli La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994
La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994 Ing. Gennaro Augurio Direttore Operativo ITAGAS AMBIENTE Via R. Paolucci, 3 Pescara gennaro.augurio@itagasambiente.it GSM 347-99.10.915 Dettagli Gestione delle emissioni della caldaia della scuola
Gestione delle emissioni della caldaia della scuola Ph.D. Ing. Michele Damiano Vivacqua responsabilità Codice civile art. 2050 Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, Dettagli METODOLOGIE DI RISPARMIO DI ENERGIA TERMICA
Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers-Trenitalia BOLOGNA 15-16 Giugno 2011 METODOLOGIE DI RISPARMIO DI ENERGIA TERMICA Ing. Nino Di Franco ENEA-UTEE-IND IL CONTROLLO DELLA Dettagli Ispezioni per l efficienza energetica. Franco De Col, ispettore impianti termici
Ispezioni per l efficienza energetica Franco De Col, ispettore impianti termici Incontri Provincia di Belluno 1. Tipi di rendimento e tipi di caldaia 2. La 10389-1:2009 e la 10389-2 3. Novità della 10389-1:2009 Dettagli UNI 10389. Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione
UNI 10389 Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di Dettagli Generatori di calore. Il generatore di calore a combustibile E CH Q D Q F. I generatori di calore
Generatori di calore Il generatore di calore a combustibile I generatori di calore Combustibile E CH Superficie di Confine del Sistema Aria comburente Generatore di calore Fluido in ingresso Fumi Calore Dettagli PROVINCIA di REGGIO CALABRIA Assessorato all Ambiente Corso di Energy Manager Maggio-Luglio 2008 LA COMBUSTIONE. Ilario De Marco
PROVINCIA di REGGIO CALABRIA Assessorato all Ambiente Corso di Energy Manager Maggio-Luglio 2008 LA COMBUSTIONE Ilario De Marco I COMBUSTIBILI Si definisce combustibile una sostanza che attraverso una Dettagli Condensazione e premiscelazione con ARENA
Condensazione e premiscelazione con ARENA La tecnologia imita la natura 2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONDENSAZIONE Nel loro processo di combustione (tabella 1) tutti i combustibili contenenti idrogeno Dettagli LA CONDENSAZIONE LA CONDENSAZIONE CFP MANFREDINI ESTE (PD) Insegnante. Padovan Mirko 1
POTERE CALORIFICO DEI COMBUSTIBILI Il potere calorifico è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di 1 m³ di combustibili gassosi. Generalmente i combustibili hanno un determinato quantitativo Dettagli Combustione energia termica trasmissione del calore
Scheda riassuntiva 6 capitoli 3-4 Combustione energia termica trasmissione del calore Combustibili e combustione Combustione Reazione chimica rapida e con forte produzione di energia termica (esotermica) Dettagli Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione UNI 10389-1:2009
Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione UNI 10389-1:2009 Incontro tecnico CNA Bologna 26 ottobre 2009 AVVERTENZE Il contenuto delle seguenti diapositive Dettagli TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI
TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici Dettagli Convegno WIT 2010 Wöhler Institute of Technology e con il patrocinio di Confartiganato, Confatrigianato Veneto, Assocosma e ANIC
LIBRETTO IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 2 Libretto impianto Dettagli I generatori di calore
Corso di IMPIANTI TECNICI per l EDILIZIAl I generatori di calore Prof. Paolo ZAZZINI Dipartimento INGEO Università G. D Annunzio Pescara www.lft.unich.it Generatore di calore: macchina comprendente le Dettagli Centrali termiche: per la conduzione ci vuole la patente Obbligo del patentino di abilitazione di 2 grado per la conduzione degli impianti termici
Centrali termiche: per la conduzione ci vuole la patente Obbligo del patentino di abilitazione di 2 grado per la conduzione degli impianti termici sopra i 232 kw Ing. Diego Danieli Libero Professionista Dettagli REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015
REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 Codice A15030 D.D. 24 aprile 2015, n. 276 D.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010. Aggiornamento dello standard formativo e della relativa disciplina dei corsi per "Conduttore impianti Dettagli Il fenomeno della combustione di Marco Santucci
Il fenomeno della combustione di Marco Santucci La combustione è un fenomeno chimico di ossidazione fortemente esotermico che avviene tra un combustibile e l ossigeno con una intensa manifestazione luminosa Dettagli DISPENSE TECNICHE. CIB UNIGAS S.p.a. Via C. Colombo, 9 35011 - Campodarsego (PD)
CIB UNIGAS S.p.a. Via C. Colombo, 9 35011 - Campodarsego (PD) Tel. 049-9200944 Fax 049-9201269 (Direzione Commerciale) 049-9200945 (Amministrazione) 049-9200671 (Ufficio Tecnico) Internet: www.cibunigas.it Dettagli http://www.cabdileoncini.it/blog/caldaie-a-condensazione/ 17 aprile 2013
Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di ottenere rendimento termodinamico superiore al 100% del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato anziché sul potere calorifico superiore Dettagli Legenda per la compilazione del libretto di centrale - Scheda 1
Legenda per la compilazione del libretto di centrale - Scheda 1 La scheda deve essere compilata dall installatore all atto della realizzazione di un nuovo impianto, alla ristrutturazione di un impianto Dettagli LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA
LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA 2003 DECRETO 17 marzo 2003 AGGIORNAMENTI AGLI ALLEGATI F e G DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Dettagli LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli LIBRETTO DI IMPIANTO
1 LIBRETTO DI IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) (Sono già Dettagli Applicazioni della Termochimica: Combustioni
CHIMICA APPLICATA Applicazioni della Termochimica: Combustioni Combustioni Il comburente più comune è l ossigeno dell aria Aria secca:! 78% N 2 21% O 2 1% gas rari Combustioni Parametri importanti:! 1.Potere Dettagli L energia che consumo. Fabio Peron. Combustione. Aria di combustione. Combustione
Corso di Progettazione Ambientale prof. Fabio Peron Combustione L energia che consumo Fabio Peron Università IUAV - Venezia Combustione Aria di combustione Si dice combustione qualunque reazione chimica Dettagli Sicurezza e efficienza energetica negli impianti termici secondo la normativa vigente. Seminario tecnico/informativo c/o CNA di ROMA 19 Luglio 2012
Le misure negli impianti Sicurezza e efficienza energetica negli impianti termici secondo la normativa vigente Seminario tecnico/informativo c/o CNA di ROMA 19 Luglio 2012 Sommario Prova tenuta impianti Dettagli Banco Prova Caldaie. per generatori di energia termica avente una potenza nominale inferiore a 100kW
Banco Prova Caldaie per generatori di energia termica avente una potenza nominale inferiore a 100kW 1 Generalità Il banco prova caldaie attualmente disponibile presso il nostro Laboratorio è stato realizzato Dettagli Prof. Duilio Tazzi Le Canne Fumarie. LE CANNE FUMARIE
LE CANNE FUMARIE Il camino, o canna fumaria, è il componente dell impianto termico che serve principalmente a smaltire i prodotti della combustione del generatore di calore nell atmosfera. Per tracciare Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw Allegati alla Dichiarazione di conformità n data Committente. Le presenti istruzioni d uso e manutenzione dell Dettagli La L a c c o o m mb b u u st s i t o i n o ne ne 1
1 La sostanza combustibile può essere: Solida Liquida o Gassosa. I combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento sono quelli visti precedentemente cioè: Biomasse Oli Combustibili di vario tipo Dettagli Focus sulla potenza termica
Focus sulla potenza termica La vigente normativa distingue le prescrizioni di sicurezza e di risparmio energetico in funzione della potenza dei generatori di calore o degli impianti termici. A volte, però Dettagli caldaia a gas modelli a condensazione e modelli ad alta efficienza
6 La caldaia a gas modelli a condensazione e modelli ad alta efficienza 47 Consigli generali Lo sapete che In media una famiglia italiana spende ogni anno circa 500 per il riscaldamento, che rappresenta Dettagli Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico
Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico Impianto situato in.................................................................................. Via:.............................................................................. Dettagli 30/04/2013. Generatori di calore a combustione
Generatori di calore a combustione 1 Il generatore di calore a combustibile I generatori di calore Combustibile E CH Superficie di Confine del Sistema Aria comburente Generatore di calore Fluido in ingresso Dettagli LEGGI DEI GAS / CALORI SPECIFICI. Introduzione 1
LEGGI DEI GAS / CALORI SPECIFICI Introduzione 1 1 - TRASFORMAZIONE ISOBARA (p = costante) LA PRESSIONE RIMANE COSTANTE DURANTE TUTTA LA TRASFORMAZIONE V/T = costante (m, p costanti) Q = m c p (Tf - Ti) Dettagli Reazioni di combustione
Forni Vengono utilizzati nei casi sia necessario riscaldare il fluido ad una temperatura molto alta non raggiungibile con gli scambiatori di calore convenzionali. Reazioni di combustione La reazione di Dettagli STABILE PROGETTO CAMINO ver.2.1.0. Per.Ind. Martinetto Marco
STABILE PROGETTO CAMINO ver.2.1.0. Per.Ind. Martinetto Marco Menu del giorno Il sistema camino UNI 10641:2013 UNI EN 13384-1:2008 1:2008 UNI EN 13384-2:2009 Uso software Progetto Camino Normative di riferimento Dettagli )LJ±&RQIURQWRWUDLIOXVVLHQHUJHWLFLFDUDWWHULVWLFLGHOOHFDOGDLHWUDGL]LRQDOL
&DOGDLHDFRQGHQVD]LRQH 'HVFUL]LRQHGHOODWHFQRORJLD Le caldaie sono il cuore degli impianti di riscaldamento dato che realizzano il processo di combustione da cui si ricava l energia termica necessaria per Dettagli 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL IMPIANTO
LIBRETTO di IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Conforme Dettagli Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.
REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2014 Codice DB1013 D.D. 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. Con D.C.R. Dettagli Il controllo dei gas di combustione degli impianti termici
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIRO L Landesagentur für Umwelt PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Agenzia provinciale per l ambiente Il controllo dei gas di combustione degli impianti termici Nel Dettagli POLITECNICO DI TORINO
POLITENIO DI TORINO ESAMI DI STATO PER L ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Prima sessione ANNO 009 Settore INDUSTRIALE - lasse 33/S Ingegneria Energetica e nucleare Terza prova (prova pratica Dettagli NORME ORDINATE PER ARGOMENTO
UNI EN 26:1999 31/07/1999 Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico UNI EN 88:1993/A1:1997 30/11/1997 Regolatori di pressione Dettagli COLLEGAMENTI TUBI/CANALI
CENTRALE TERMICA/ FRIGORIFERA COLLEGAMENTI TUBI/CANALI ELEMENTI TERMINALI La Centrale Termicasolitamente trova spazio in luoghi chiusi di edifici civili ed industriali. La progettazione deve scrupolosamente Dettagli Caldaia a condensazione IT 01. Termoidraulica. Idee da installare
Caldaia a condensazione IT 01 Termoidraulica Idee da installare Il calore... un bene prezioso Il calore è un bene prezioso che deve essere utilizzato con la massima attenzione nel rispetto dell ambiente Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
LIBRETTO DI CENTRALE OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412) 1 di 22 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA Dettagli UNI 10683/2012. Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione
UNI 10683/2012 Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione Regione Lombardia D.G.R.1118 La UNI 10683 è la norma per l installazione, Dettagli Impianto di cogenerazione realizzato presso una azienda del settore ceramico della provincia di Modena (Emilia-Romagna, Italia)
OPET SEED (Italia) Impianto di realizzato presso una azienda del settore ceramico della provincia di Modena (Emilia-Romagna, Italia) ENERGIE Introduzione L impianto di in esame è installato presso un azienda Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
1 LIBRETTO DI CENTRALE OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412) Conforme al modello pubblicato Dettagli GREENOx BT A BASSA TEMPERATURA DUAL BT A BASSA TEMPERATURA CON MODULI AFFIANCATI. GREENOx BT COND A BASSA TEMPERATURA CON CONDENSATORE
MANUALE TECNICO GREENOx BT A BASSA TEMPERATURA DUAL BT A BASSA TEMPERATURA CON MODULI AFFIANCATI GREENOx BT COND A BASSA TEMPERATURA CON CONDENSATORE GREENOx/GREENOx.e/K A TRE GIRI DI FUMO DUAL GRX/DUAL Dettagli www.pizzaovenacademy.com
COME BRUCIA IL LEGNO Il legno è, in sostanza, un magazzino di energia solare. Le foglie degli alberi agiscono come piccoli pannelli solari che assorbono l energia irraggiata dal sole, utilizzandola per Dettagli LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2.
Premessa: LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2. Gentile cliente, l impianto termico può essere fonte di danni alle persone e/o alle Dettagli ECOINCENTIVI 2009/2010 55 % detrazione del per generatori di calore radiante a condensazione. Novità con brevetto mondiale
ECOINCENTIVI 2009/2010 55 % detrazione del per generatori di calore radiante a condensazione Novità con brevetto mondiale FRACCARO S.r.l. è da quarant anni impegnata e specializzata nel riscaldamento industriale Dettagli RAPPORTI DI CONTROLLO
RAPPORTI DI CONTROLLO Allegato II (Art.2) RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 ( gruppitermici ) RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)... Cognome... me... Dettagli GENERATORI A CONDENSAZIONE PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO GAMMA RENDIMENTI INSTALLAZIONE APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE
GENERATORI A CONDENSAZIONE PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO GAMMA RENDIMENTI INSTALLAZIONE APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE Le possibilità impiantistiche legate all utilizzo delle caldaie a condensazione OBIETTIVI Dettagli Studio di fattibilità
COMUNE DI FALERNA Piazza Municipio 1-88042 Falerna (Prov. di Catanzaro) AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Dettagli Centrali termiche: per la conduzione ci vuole la patente Obbligo del patentino di abilitazione di 2 grado per la conduzione degli impianti termici
Centrali termiche: per la conduzione ci vuole la patente Obbligo del patentino di abilitazione di 2 grado per la conduzione degli impianti termici sopra i 232 kw Ing. Diego Danieli Libero Professionista Dettagli Impianti termotecnici: la caldaia a condensazione
FORMAZIONE Impianti termotecnici: la caldaia a condensazione di Mauro Cappello Prosegue con questo terzo articolo la pubblicazione del corso curato dall Ingegnere Mauro Cappello, sul tema degli Impianti Dettagli ALLEGATO A. Area Qualità dell Ambiente ed Energia Settore Qualità dell aria, rumore ed energia
ALLEGATO A Area Qualità dell Ambiente ed Energia Settore Qualità dell aria, rumore ed energia AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI AI FINI DELLA NOMINA IN VESTE DI COMMISSARI NELL AMBITO Dettagli CALDAIE E RISCALDAMENTO: Gli incentivi possibili. 06/05/2008 1
CALDAIE E RISCALDAMENTO: Gli incentivi possibili. 06/05/2008 1 Caldaia a condensazione 06/05/2008 2 Lo scambio termico è tale da raffreddare i fumi ben oltre il loro punto di rugiada (t = 55 C in eccesso Dettagli 352&(662',&20%867,21(
352&(662',&20%867,21( Il calore utilizzato come fonte energetica convertibile in lavoro nella maggior parte dei casi, è prodotto dalla combustione di sostanze (es. carbone, metano, gasolio) chiamate combustibili. Dettagli OGGETTO: Impianti termici civili Adempimenti previsti dal D. Lgs 152/06
OGGETTO: Impianti termici civili Adempimenti previsti dal D Lgs 152/06 Premessa Il DLgs 152/06, emanato dal precedente Governo con l'intento di essere il Testo Unico dell'ambiente ha introdotto diverse Dettagli L incendio è una combustione della quale si è perso il controllo con i mezzi ordinari e bisogna fronteggiarlo con mezzi straordinari.
Corso Per Addetto Antincendio pag. 15 CAPITOLO 3 LA COMBUSTIONE e L INCENDIO Per combustione si intende una reazione chimica di una sostanza combustibile con un comburente che da luogo allo sviluppo di Dettagli Libretto di impianto e Registro dell apparecchiatura per gli impianti di climatizzazione estiva e le pompe di calore elettriche per la
Libretto di impianto e Registro dell apparecchiatura per gli impianti di climatizzazione estiva e le pompe di calore elettriche per la climatizzazione estiva e invernale Obblighi e prescrizioni di legge Dettagli 0,209. formula che si risolve facilmente una volta misurata, con adatte apparecchiature, la percentuale in volume di CO 2
Approfondimento Analisi dei fumi La regolazione della combustione basata su regole pratiche pecca evidentemente di precisione anche se presenta l indubbio vantaggio dell immediatezza di esecuzione; una Dettagli Studio di fattibilità
COMUNE DI FALERNA Piazza Municipio 1-88042 Falerna (Prov. di Catanzaro) AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Dettagli EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI TERMICI
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI TERMICI L impianto a condensazione Laurent SOCAL 31/01/2011 Ing. SOCAL - Impianti a condensazione 1 La condensazione Nella caldaia, dopo la combustione si deve trasferire Dettagli Studio di fattibilità
COMUNE DI FALERNA Piazza Municipio 1-88042 Falerna (Prov. di Catanzaro) AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Dettagli LE CANNE FUMARIE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
LE CANNE FUMARIE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE OTTOBRE 2014 Questo manuale di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti si prefigge lo scopo di fornire Dettagli ALLEGATO A. Area Tutela e valorizzazione ambientale Settore Qualità dell aria, rumore ed energia
ALLEGATO A Area Tutela e valorizzazione ambientale Settore Qualità dell aria, rumore ed energia AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI AI FINI DELLA NOMINA IN VESTE DI COMMISSARI Dettagli SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)]
SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)] A seguito dell incontro del 20 marzo u.s. e degli accordi presi a maggioranza dei presenti, si trasmette la modifica del calendario Dettagli ALLEGATO IX - Impianti termici civili
GLOSSARIO ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90. FATTORE DI RISCHIO CONNESSO La Legge 5 marzo 1990, n 46 (pubblicata sulla G.U. n 59) del 12.3.1990 Dettagli Le caldaie a condensazione e la norma UNI 11071
Le caldaie a condensazione e la norma UNI 11071 La tecnologia delle caldaie a condensazione è stata proposta al mercato europeo nella seconda metà degli anni novanta e si è poi diffusa progressivamente, Dettagli Documentazione relativa alle pratiche: ISPESL Prevenzione Incendi. Disposizioni relative all uso razionale dell energia degli impianti termici.
TERMOIDRAULICA: PROGRAMMA FORMAZIONE 2010 Con l obiettivo di fornire costante informazione alle imprese termoidrauliche che operano nel settore degli impianti tecnologici, il programma di aggiornamento Dettagli Deliberazione n. VII/6501 Seduta del 19/10/01. Allegato C) CRITERI E LIMITI DI EMISSIONI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA.
Deliberazione n. VII/6501 Seduta del 19/10/01 Allegato C) CRITERI E LIMITI DI EMISSIONI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA. Finalità Fissare i limiti di emissione ed i criteri per le autorizzazione Dettagli La nuova dimensione del calore
DIAGRAMMA DELLE POTENZE PER MODELLO POTENZA Kw Potenza di utilizzo consigliata 160 150 140 130 120 110 120 100 90 90 80 70 60 50 40 30 20 10 25 12 33 16 43 22 65 30 40 55 30 40 50 80 115 150 LA SCELTA Dettagli LE CANNE FUMARIE. Normative di riferimento per una corretta. realizzazione e manutenzione dei sistemi. fumari al servizio di caldaie a Biomassa
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2015 Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e Dettagli A B C. dell ANTINCENDIO SANDRO MARINELLI
SANDRO MARINELLI A B C dell ANTINCENDIO Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 Titolo I, Sez. IV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., e del D.M. 10 marzo 1998 1 A B C dell INFORMAZIONE Dettagli Tecnofumi Srl. Testi leggi
Testi leggi NORMA EN 1856/1e norma 1856/2 del 2003 - Marcatura CE La norma riguarda i proddotti Doppia parete ed i sistemi camino. Sintesi: la presente norma istituisce la Marcatura CE, fissando i requisiti Dettagli NORMA EN 1856/1 e 1856/2 del 2009 - Marcatura
NORMA EN 1856/1 e 1856/2 del 29 - Marcatura Prodotti per sistema camino - Canne Fumarie metalliche La norma definisce i requisiti di prestazione per i condotti rigidi e flessibili, canali da fumo e raccordi Dettagli CENTRALI TERMOELETTRICHE
CENTRALI TERMOELETTRICHE Le centrali termoelettriche sono impianti che utilizzano l energia chimica dei combustibili per trasformarla in energia elettrica. Nelle centrali termoelettriche la produzione Dettagli Allegato F. Libretto di centrale. 1. Impianto termico di edificio (I) adibito a (1)... Destinato a
ALLEGATO 11 Allegato F Libretto di centrale 1. Impianto termico di edificio (I) adibito a (1)...... Destinato a riscaldamento ambienti produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari altro (descrivere)... Dettagli Caldaia a condensazione IT 05
Caldaia a condensazione IT 05 Termoidraulica I d e e d a i n s t a l l a r e Il calore... un bene prezioso Il calore è un bene prezioso che deve essere utilizzato con la massima attenzione nel rispetto Dettagli Disposizioni per l esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Incontro Asl 27 marzo 2015
Disposizioni per l esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Incontro Asl 27 marzo 2015 Relatore : Teresa Mauri - Responsabile Servizio Energia RUOLO PROVINCIA La Provincia, mediante Dettagli PiroVas ThermoVas. Caldaie a legna a combustione tradizionale e pirolitica
PiroVas ThermoVas a combustione tradizionale e pirolitica 2 PiroVas - ThermoVas a combustione tradizionale e pirolitica PiroVas - ThermoVas Bongioanni Caldaie da sempre sensibile ai problemi energetici Dettagli Principali norme che interessano il settore degli scarichi dei prodotti della combustione a cura Ufficio Tecnico canne fumarie ESSEBLOCK S.C.M. S.r.l.
Principali norme che interessano il settore degli scarichi dei prodotti della combustione a cura Ufficio Tecnico canne fumarie ESSEBLOCK S.C.M. S.r.l. Il seguente riepilogo, non comprende tutte le norme Dettagli GLI OBBLIGHI DI LEGGE DEL CITTADINO
Pagina 1 di 6 GLI OBBLIGHI DI LEGGE DEL CITTADINO LE NUOVE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE, L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE CALDAIE La legge n. 10 del 9 gennaio 1991 detta le norme per Dettagli LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI
LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI Perche fare i controlli? RISPARMIO ENERGETICO Un impianto termico più efficiente consuma meno combustibile a parità di calore prodotto. RISPARMIO ECONOMICO Dettagli Normativa antincendio negli impianti termici a pellets e cippato
TIS - Bolzano, 19 novembre 2010 Normativa antincendio negli impianti termici a pellets e cippato Dr. Ing. Arianna Villotti Definizione di impianto termico Distinzione fra impianti termici Riferimenti normativi Dettagli Lavoro d anno Corso di Energetica Industriale Professore: Antonio Ficarella
Lavoro d anno Corso di Energetica Industriale Professore: Antonio Ficarella Nuova tecnologia per migliorare un impianto di riscaldamento ad uso domestico Sasha Luciana Catalini matricola: 10041516 a.a. Dettagli Varjet VARJET: LA MIA PROPOSTA DI CONDENSAZIONE A GASOLIO
VARJET: LA MIA PROPOSTA DI CONDENSAZIONE A GASOLIO Giacomo Installatore Varjet Caldaia in acciaio monoblocco da equipaggiare con bruciatore gasolio o gas Potenza da 70 kw a 580 kw www.ygnis.it L evoluzione Dettagli Caldaie a condensazione. Pro e contro. Vantaggi e possibilità tecniche d installazione. Ing. Marco VIEL Per. Ind. Alberto PORTA. ANACI - 17 marzo 2012
Caldaie a condensazione. Pro e contro. Vantaggi e possibilità tecniche d installazione. Ing. Marco VIEL Per. Ind. Alberto PORTA Impianto termico GENERAZIONE Gli impianti si suddividono in due grandi categorie: Dettagli Disposizioni per esercizio, manutenzione ed ispezione impianti termici
Disposizioni regionali Disposizioni per esercizio, manutenzione ed ispezione impianti termici Regione Lombardia Relazione predisposta da Teresa Mauri Responsabile del Servizio Energia IMPIANTI NUOVI IMPIANTI Dettagli I SISTEMI DI UNITA DI MISURA
Provincia di Reggio Calabria Assessorato all Ambiente Corso di Energy Manager Maggio - Luglio 2008 I SISTEMI DI UNITA DI MISURA Ilario De Marco Il sistema internazionale di unità di misura Lo studio di Dettagli Dlgs 128/10. Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 16
 art. 2
 art. 84
 art. 287
 Sentenza 
 art. 287
 art. 287
 art. 2050
 articolo 282
 art. 8
 art. 8
 art.1
 art.1
 articolo 12