Source: http://docplayer.es/1378153-1-memoria-tecnica.html
Timestamp: 2017-06-25 02:31:43+00:00

Document:
1.- MEMORIA TECNICA. - PDF
1.- MEMORIA TECNICA.
Download "1.- MEMORIA TECNICA."
1 1.- MEMORIA TECNICA. ÍNDICE 1.1.-OBJETO TITULAR DE LA INSTALACION EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION DESCRIPCION GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES LEGISLACION APLICABLE POTENCIA PREVISTA POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACION FOTOVOLTAICA DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCIÓN ADOPTADA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS GENERADOR FOTOVOLTAICO ESTRUCTURA SOPORTE INVERSORES CUADROS ELÉCTRICOS LINEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES TOMA DE TIERRA SISTEMA DE MONITORIZACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN INVERSORES SISTEMA CONTRAINCENDIOS ASPECTOS ENERGÉTICOS Y ECONOMICOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES MANTENIMIENTO Y GARANTIAS DE EQUIPOS LIMPIEZA FINAL. 1.- MEMORIA Página 1/312 1.1 OBJETO El objeto del presente documento es el de exponer todas las condiciones técnicas que se exigen para la realización del proyecto de una instalación solar fotovoltaica conectada a red en las instalaciones de la Imprenta Regional de Murcia. Se procede a redactar la memoria técnica de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO AUTONOMO IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA (BORM), DE 100 Kw NOMINALES Y 111 kwp DE GENERACIÓN, en Murcia. Se trata de una NUEVA INSTALACIÓN eléctrica. 1.2 TITULAR DE LA INSTALACIÓN El titular de la instalación fotovoltaica será El Organismo Autónomo Imprenta Regional de Murcia, con N.I.F. Q805000H, con domicilio en Camino Viejo de Monteagudo s/n Murcia. 1.3 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES La instalación fotovoltaica se emplazará sobre la azotea del edificio principal de la Imprenta Regional y en el parking de dicho edificio, situada en Camino Viejo de Monteagudo s/n Murcia. 1.4 DESCRIPCION GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES. La presente actuación es asimilable a una pequeña central de producción eléctrica, que inyectará toda la electricidad producida a la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. En este caso, para cumplir con las condiciones expuestas en el pliego se ha decido utilizar módulos fotovoltaicos con distintas características y tecnologías, y así también dar un carácter divulgativo a la instalación, que forman un campo generador total de 111 kwp. Este conjunto de generación produce una potencia en corriente continua que es transformada a través de los inversores, cuya potencia nominal total es de 100 kw, en corriente alterna. Finalmente, esta corriente alterna es inyectada a la red de energía eléctrica, teniendo en cuenta la normativa vigente para las instalaciones eléctricas de baja tensión. 1.5 LEGISLACIÓN APLICABLE. La instalación cumplirá las siguientes normativas vigentes: Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico 1.- MEMORIA Página 2/313 Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus instrucciones complementarias. Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de Agosto de 1984), por el que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Orden de 18 de Octubre de 1984 (BOE de 25 de Octubre de 1984), complementaria a la anterior. Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica Orden de 5 de Septiembre de 1985 para la que se establecen normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 kva y centrales de autogeneración eléctrica. Real Decreto 2366/1994 de 9 de Diciembre sobre producción de energía eléctrica para las instalaciones hidráulicas de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. (BOE de 31 de Diciembre de 1994). Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). Real Decreto 2818/1998 de 23 de Diciembre, sobre producción de energía eléctrica para instalaciones alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o cogeneración. Real Decreto 1663/2000 de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Real Decreto 3490/2000 de 20 de Diciembre, donde se establece la tarifa eléctrica para el Condiciones Técnicas que han de cumplir las instalaciones fotovoltaicas para su conexión a la red de Iberdrola de Febrero del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el código técnico de la edificación. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electroténico para Baja Tensión. Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 661/2007, de 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria. Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 1.- MEMORIA Página 3/314 Ley 10/2006 de 21 de Diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. Pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red PCT-C exigido en el marco de las Líneas de ayuda para la promoción de instalaciones de energía solar FV en el ámbito del Plan de fomento de energías renovables, publicado por el IDAE para la convocatoria correspondiente al ejercicio Debido a que no existe reglamentación electrotécnica específica para instalaciones fotovoltaicas, se seguirán como recomendaciones (por tratarse de una propuesta) las siguientes propuestas presentadas por el secretario U.S.A. a la I.E.C. (Comisión Electrotécnica Internacional) bajo las siguientes referencias: Referencia: 82 (Central Office) 34 F Título: Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems Fecha circulación: Referencia: 82 (Secretariat) 58 Título: Safety regulations for residential, grid connected PV Power Generating Systems Fecha circulación: POTENCIA PREVISTA POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. La presente actuación es asimilable a una pequeña central de producción eléctrica, que inyectará toda la electricidad producida a la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. Se instalará un generador fotovoltaico formado por: módulos amorfos Kaneka 60 Wp módulos policristalinos transparentes Siliken GT32P6L 100 Wp módulos monocristalinos Siliken SLK60M6L 230 Wp Así mismo, este campo generador produce una corriente continua que es transformada en corriente alterna. Los inversores que realizan está función son los siguientes: - 4 inversores 40 kw nominales para los módulos amorfos. - 1 inversores 10 kw nominales para los módulos transparentes. - 5 inversores 50 KW nominales para los módulos monocristalinos. En total, el campo generador está formado por 111,770 kwp, con una potencia máxima admisible en inversores de 100 kw. 1.- MEMORIA Página 4/315 1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DESCRIPCIÓN GENERAL. La presente actuación es asimilable a una pequeña central de producción eléctrica, que inyectará toda la electricidad producida a la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. Se instalará un generador fotovoltaico formado por el conjunto de módulos anteriormente definido. Los módulos FV amorfos se instalan sobre una estructura metálica para unas marquesinas de aparcamiento para 44 plazas de parking. Este tipo de módulo es el ideal para instalar cuando las condiciones de temperatura sean extremas (sobre todo en verano) y tienen un mejor comportamiento que los policristalinos y monocristalinos. Los módulos FV transparentes se instalan sobre una estructura metálica para unas marquesinas para cubrir el patio interior del edificio. Con este tipo de módulo se consigue una reducción de la radiación en torno al 60% que es ideal para crear una luz difusa debajo de ellos propicia para crear un ambiente para colocar plantas de interior y crear una zona de ocio y esparcimiento. Los módulos FV monocristalinos se instalan sobre la cubierta del edifico sobre una estructura metálica diseñada a tal efecto. El módulo monocristalino es ideal para colocar sobre cubiertas con el fin de disminuir la radiación solar y disminuir el efecto térmico. Las protecciones de continua y alterna propias del sistema se encuentran en cuadros específicos. Las protecciones de alterna de conexión y los contadores se encuentran en cuadros independientes precintados por la compañía. Los inversores dados su carácter de intemperie se montarán juntos a los módulos FV. Se hará un cableado en alterna hasta un espacio del edificio que agrupará los inversores previstos y sus protecciones de corriente. Este espacio estará en el interior del edificio junto al campo fotovoltaico. El sistema de producción fotovoltaico constará de 10 inversores, que es el dispositivo electrónico necesario para transformar la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos a corriente alterna, y las correspondientes protecciones y elementos contadores. La potencia nominal del conjunto de estos inversores es 100 kw. Esta instalación FV estará conectada a la Red de la compañía de suministro eléctrico, que en el marco de la legislación vigente, comprará toda la producción a un precio estipulado por Real Decreto. 1.- MEMORIA Página 5/316 SOLUCIÓN ADOPTADA. La instalación fotovoltaica consta de un generador formando varios ramales fotovoltaicos. Estos módulos se ubicarán en una estructura especial cuyas características y dimensiones e indican posteriormente, de manera que se eviten problemas de sombreado y se cumpla con la normativa vigente. Para la realización de la configuración, se han seguido criterios de sencillez, variedad, simetrías eléctricas y de exposición y parámetros de trabajo en generadores compatibles con los inversores escogidos. Esto ha ocasionado en ellos un reajuste en el número definitivo de módulos a utilizar debido a que desde el punto de vista físico y estructural, la capacidad del sistema es mayor. También han influido de manera determinante las indicaciones de la legislación vigente que contempla una serie de limitaciones, principalmente a nivel de potencia. La ubicación del sistema generador y de su estructura portante está acorde con los estudios de sobrecarga y dimensionamiento indicados en el siguiente capítulo, optimizando al máximo la cubierta de la nave. A continuación se definen detenidamente el conjunto de equipos y materiales escogidos para la instalación fotovoltaica MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. Estos módulos cumplen las especificaciones de la UNE-EN 61215, y sus características técnicas se indican a continuación. Estos tipos de módulos son de reconocida calidad y no se aceptarán unidades con manchas, roturas u otros defectos apreciables en cualquiera de sus partes módulos amorfos KANEKA GEA 60 Wp 1.- MEMORIA Página 6/31 7 1.- MEMORIA Página 7/31 8 módulos policristalinos transparentes Vidrio/Tedlar Siliken GT32P6L 100 Wp Módulo especial de fabricación a medida (1.500 x 1.000) y características especiales. 1.- MEMORIA Página 8/319 1.- MEMORIA Página 9/31 10 - 255 módulos monocristalinos SILIKEN SLK60M6L 230 Wp 1.- MEMORIA Página 10/31 11 1.- MEMORIA Página 11/3112 GENERADOR FOTOVOLTAICO. El generador fotovoltaico conectado a Red, se convierte de hecho en una pequeña central eléctrica. Toda la producción eléctrica generada se cederá a la Red de manera instantánea independientemente del consumo que haya en ese momento, el cual queda garantizado por la instalación eléctrica ya existente. Se orientarán los paneles hacia el Sur y la inclinación será de 11º. Su orientación respecto al Sur será de 35º S-O respecto al Sur. Con esta inclinación se evitan que las pérdidas por orientación sean menor de un 5%. La subdivisión del campo de los distintos módulos FV se ha hecho siguiendo dos criterios. Por un lado, conseguir la tensión y la potencia adecuada al tipo de ondulador que suele aplicarse en este tipo de instalaciones. El segundo aprovechar al máximo la superficie disponible sin complicar excesivamente la disposición, con los condicionantes de edificabilidad tenidos en cuenta. 1.- MEMORIA Página 12/3113 Se realizan distintas configuraciones para cada tipo de módulos, teniendo en cuenta los criterios anteriormente comentados. En la siguiente tabla se puede ver el resumen de la conexión que se formará: a) 672 Módulos KANEKA GEA 60 Wp ( 4 inv. Sunways NT kw) Nº GRUPOS INVERSOR Nº MÓDULOS SUP. FV (m 2 ) POT. (kwp) 4 1 / grupo 3x56 / grupo 159, TOTALES: 672 módulos 638,66 m kwp b) 128 Módulos Siliken GT32P6L 100 Wp ( 1 inv. Sunways NT kw) Nº GRUPOS INVERSOR Nº MÓDULOS SUP. FV (m 2 ) POT. (kwp) 1 1 / grupo 2x64 / grupo TOTALES: 128 módulos 192 m kwp c) 255 Módulos Siliken SLK60M6L 230 Wp (5 inv. Sunways NT kw) Nº GRUPOS INVERSOR Nº MÓDULOS SUP. FV (m 2 ) POT. (kwp) 5 1 / grupo 3x17 / grupo 82, TOTALES: 255 módulos 414,01 m kwp ESTRUCTURA DE SOPORTE. La estructura de soporte de los módulos tendrá una inclinación de 11º y una desorientación de 35º S-O respecto al Sur. Con esta inclinación se evitan que las pérdidas por orientación sean menor de un 5%. 1.- MEMORIA Página 13/3114 La estructura de los módulos se diseña de manera que no se tenga obstáculos que provoquen pérdidas por sombreado, por lo que el perfil de obstáculos está vació. Este proyecto describe tres tipos de estructura metálica para cada uno de los tipos de módulos que se emplean en la instalación. ESTRUCTURA PARA EL APARCAMIENTO. Esta estructura será metálica granallada a un grado SA 2 ½ con una imprimación epoxi 80 micras y esmalte de poliuretano de 70 micras, formando unas marquesinas de aparcamiento para aproximadamente 44 plazas de parking de 2,5 x 5 mts cada una. Sobre esta estructura se colocarán los módulos fv amorfos formando los módulo el propio tejado. El tejado del aparcamiento tiene forma de 3 dientes de sierra con una inclinación 11º para evitar que las pérdidas por posición sean menor del 5%. Al colocar los módulos a distintas alturas, y para evitar el sombreado de un módulo sobre otro se colocan módulos de vidrio al principio de cada tejado y al mismo tiempo se consigue dar una iluminación natural sobre las plazas de aparcamiento. Los módulos están sellados unos con otros para evitar el goteo de la lluvia entre ellos y se dispondrá un canaleta de desague por cada tejado para la recogida del agua de lluvia. 1.- MEMORIA Página 14/3115 ESTRUCTURA PATIO INTERIOR. Está estructura será metálica galvanizada en caliente formando unas marquesinas que cubren el patio interior del edificio del BORM. Sobre está estructura se colocan los módulos transparentes formando el propio tejado. La inclinación de esta estructura será igual que la del parking. El tejado del patio interior tendrá forma de 4 dientes de sierra y para evitar las sombras entre módulos se colocan filas de módulos de vidrio y conseguir una buena iluminación en el interior del patio. La estructura estará a una altura de aproximadamente de 70 cm sobre la cota de la cubierta del edificio para facilitar la ventilación del patio y facilitar que sea una zona de esparcimiento tanto en verano como en invierno. Los módulo están sellados entre si, para evitar que se filtre el agua de lluvia, y con la inclinación de los tejados se colocaran un sistema de recogida de agua para poder reutilizar esta agua que se almacena en depósitos, tanto para la limpieza de los módulos como para riego de las plantas que se pueden colocar en el interior del patio. ESTRUCTURA CUBIERTA.. Para los módulos monocristalinos, la estructura será metálica galvanizada en caliente colocada sobre la cubierta del edificio del BORM. La inclinación de está estructura será del 2º para evitar que desde la calle se pueda ver la instalación de los módulos FV y reducir el impacto visual desde el propio edificio. La disposición de estos módulos permitirá crear unos pasillos entre ellos para poder realizar trabajos de mantenimiento y de limpieza. Al igual que los módulos transparentes, se dispondrá de una canaleta para la recogida de agua de lluvia y se conecta con la red de desague del edificio. Toda la tornillería de sujeción de los módulos a las marquesinas será de acero inoxidable, según normativa MV-106. La estructura soporte de módulos está calculada de acuerdo a la normativa básica de la edificación NBE-AE-88. Al tratarse de una estructura de fijación que sostiene un módulo por estructura permite las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Este tipo de estructura asegura una fijación resistente al viento y a la corrosión durante los 25 años de vida esperada del sistema. 1.- MEMORIA Página 15/3116 INVERSORES. Este equipo, encargado de hacer el cambio de CC a CA, debe tenerse muy en cuenta en el momento de diseñar el generador FV y fijar el número de módulos en serie (se fija el valor de la tensión) y el número de series en paralelo (se fija la potencia). Todo ello debido a que tiene una tensión de entrada mínima por debajo de la cual no entra en funcionamiento y una máxima por encima de la cual recorta y disipa en calor el exceso de energía entrante. Otra característica importante del inversor será su potencia nominal. Cuando más cerca estemos de este valor en las condiciones de trabajo, mejor rendimiento tendrá. Debe tenerse en cuenta que por la orientación e inclinación del campo FV y de factores climáticos, los módulos FV alcanzarán su potencia pico (máxima en CEM) con poca frecuencia. Por ello es factible conectar un generador FV de mayor potencia pico que la potencia nominal del inversor. El diseño de esta instalación quedará optimizado con la instalación de onduladores SUNWAYS NT10000 de 10KW, cuyas características técnicas se indican a continuación: SUNWAYS NT MEMORIA Página 16/31 17 1.- MEMORIA Página 17/3118 Este tipo de inversor actúa como fuente de corriente, es autoconmutado, tiene un seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) y dispone de desconexión automática para no trabajar en isla. 1.- MEMORIA Página 18/3119 Los niveles de emisión e inmunidad de los equipos instalados cumplen con la reglamentación vigente y disponen de los certificados que así lo acreditan. Se define la distorsión armónica como: THD= Vn / V1 Siendo V1 el valor eficaz de la onda fundamental y Vn el valor eficaz del armónico n. La norma UNE-EN , sobre Sistemas fotovoltaicos. Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica nos indica únicamente que los armónicos han de ser reducidos. A modo de guía se sugiere un límite del 5% para la THD de la corriente y un 2% para THD de la tensión. El inversor seleccionado en este proyecto presenta una THD menor del 3%, valor inferior del 5% impuesto por la norma UNE-EN basada en CEI , Compatibilidad electromagnética CUADROS ELÉCTRICOS. Para la instalación de conversión y transporte de energía, el criterio consistirá en atender la normativa existente y elaborar una instalación que resulte funcional y de fácil montaje Armario de inversores. Estará cerca del campo FV y dado el carácter intemperie del inversor se coloca junto a la estructura de sujeción de los módulos. Agrupará los inversores y sus protecciones. También tiene un interruptor general en el lado de CA para la desconexión rápida de los inversores desde este lugar. El inversor tendrá un interruptor en su entrada de CC y en la salida de CA. Esto facilita las operaciones de mantenimiento ya que permite aislar de electricidad el inversor para su manipulación segura. También permite la medida de tensión e intensidad en sus contactos y en los cableados próximos. El interruptor CA, además es automático y magnetotérmico para proteger la línea de alterna hasta el cuadro de contadores. Estará conectado a tierra de la instalación Cuadro de contadores. Estará situado junto a los contadores de la instalación convencional del usuario. Agrupará el equipo de contaje en ambos sentidos y las protecciones de Red. Para contabilizar la energía vendida y la energía consumida por la instalación FV (en periodos nocturnos), el equipo de contaje será uno de los modelos dentro del tipo y homologación que fija la compañía de distribución eléctrica, en este caso Iberdrola, y la referencia del armario será ART-CPM-FOT. 1.- MEMORIA Página 19/3120 Este armario cuenta con las siguientes características: Colocación exterior. Para instalaciones fotovoltaicas entre 41,5 kw y 100 kw. Armario reforzado de poliéster autoextinguible con fibra de vidrio. Placas base de poliéster mecanizado para el montaje de 1 contador electrónico bidireccional, transformadores de intensidad (verificados por autoridad competente), bases portafusibles e interruptor. Bases portafusibles de 250 A desdonectables en carga de máxima seguridad tipo BUC (para fusibles NH tamaño 1) Interruptor de corte en carga 250 A IV polos. Tornillos para la fijación de contadores en latón En el caso de la instalación con 2 contadores, éstos deberán estar debidamente identificados y marcados con adhesivos, con las leyendas Producción y Consumo. Los rótulos deberán verse a través de la mirilla de la envolvente. El módulo de salida debe ir precintado por la empresa distribuidora LÍNEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES. Toda la energía eléctrica que discurre por el generador fotovoltaico, desde los módulos hasta el punto de conexión, está generada por energía solar. Los generadores de cubierta transportan la energía mediante cableado hasta los inversores, discurriendo estos por la cubierta y cerramientos 1.- MEMORIA Página 20/3121 laterales del edificio en el interior de tubos metálicos interrumpidos por las correspondientes cajas de registro. Para el cálculo de la sección de los conductores se ha seguido la instrucción ITC-BT-40 del Reglamento de Baja Tensión. Las líneas se dimensionan de forma que soporten una corriente un 25 % superior a la corriente nominal del generador, según la instrucción ITC-BT-19 del Reglamento de Baja Tensión. Los tubos de protección de los conductores se han escogido teniendo en cuenta la sección del conductor, tipo de aislamiento y número de conductores a instalar en el interior del tubo. Con estos datos se ha determinado el diámetro según la según la instrucción ITC-BT-21 del Reglamento de Baja Tensión. Para el cálculo del cableado según la caída de tensión, se considera que la caída de tensión máxima será del 1,5 % en corriente continua y del 2% en corriente alterna. Para la instalación de conversión y transporte de energía, el criterio consistirá en atender la normativa existente y elaborar una instalación que resulte funcional y de fácil montaje Instalación de corriente continua. - Tensión de servicio: V=595,2 V (Caso mas desfavorable) - Nivel de aislamiento: 750 V (Bajo tubo) - Tipo de aislamiento: XLPE - Longitud bajo conducción: L=21 m Cableado: Conductor Cu XLPE, flexible para instalaciones fijas, H07R-K (2x10)+2,5T mm 2 Protección de entrada a inversores: Fusible gg - Calibre (In): 25 A - Número de polos: 2 - Tensión de empleo: hasta 280 Vdc - Tensión asignada de aislamiento: 750 V - Aptitud al seccionamiento: SI - Posibilidades de señalización y mando: SI Instalación de corriente alterna. a) Línea inversor cuadro de conexión de inversores a1) 4 Inversores módulos amorfos ( W Potencia nominal) - Tensión de servicio: V=400 V - Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV - Tipo de aislamiento: XLPE - Longitud bajo conducción: L= 30 m Solución: Cable: Cu xlpe, flexible, para instalaciones fijas al aire, H07R-K (3x10) mm MEMORIA Página 21/3122 Protección de salida de inversores: I.A. Magnetotérmico - Calibre (In): 63 A - Energía específica pasante: 2 - Poder de corte (Ic): 10 ka - Curva: B a2) 1 Inversores módulos transparentes ( W Potencia nominal) - Tensión de servicio: V=400 V - Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV - Tipo de aislamiento: XLPE - Longitud bajo conducción: L= 30 m Solución: Cable: Cu xlpe, flexible, para instalaciones fijas al aire, H07R-K (3x6) mm 2 Protección de salida de inversores: I.A. Magnetotérmico - Calibre (In): 32 A - Energía específica pasante: 2 - Poder de corte (Ic): 10 ka - Curva: B a3) 5 Inversores módulos monocristalinos ( W Potencia nominal) - Tensión de servicio: V=400 V - Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV - Tipo de aislamiento: XLPE - Longitud bajo conducción: L= 30 m Solución: Cable: Cu xlpe, flexible, para instalaciones fijas al aire, H07R-K (3x10) mm 2 Protección de salida de inversores: I.A. Magnetotérmico - Calibre (In): 100 A - Energía específica pasante: 2 - Poder de corte (Ic): 10 ka - Curva: B b) Línea cuadro de conexión inversores cuadro general de salida - Tensión de servicio: V=400 V - Nivel de aislamiento: 0,6/1 KV - Tipo de aislamiento: XLPE 1.- MEMORIA Página 22/3123 - Longitud bajo conducción: L=120 m Cableado: Conductor (I+N), Cu XLPE, flexible para instalaciones al aire, H0,6/1R-K 3x(1x95)+16T mm 2 Canalización: fija de tubo metálico curvable con forro aislante, TC 100 Protección de salida de inversores: I.A. Magnetotérmico Diferencial - Calibre (In): 250 A - Poder de corte (Ic): 10 ka - Aptitud al seccionamiento: SI - Curva: B - Módulo diferencial: Integrado de clase A, sensibilidad 300 ma (regulable) c) Pto de evacuación La instalación cumple con todas las consideraciones técnicas expuestas en el Real Decreto 1663/2000, así como con la propuesta de seguridad del pliego técnico que nos ocupa y contará con los siguientes elementos de protección: 1.Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual. 2.Interruptor automático diferencial. 3.Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento en isla, incluidas en el inversor, como se ha detallado en el apartado previo. 4.Puesta a tierra del marco de los módulos y de la estructura mediante cable de cobre desnudo y pica de tierra, siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones, es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora. 5. Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, etc. Módulo de medida: ACTARIS ACE MEMORIA Página 23/3124 Protección del módulo de medida: - Calibre: In= 250 A - Energía específica pasante: I 2 t 1.645x10 5 A 2 s - Poder de corte: Ic= 6kA - Curva: B d) Protección de tensión y frecuencia Este sistema de protección que la legislación obliga a instalar está integrado en los inversores junto a un contacto de rearme automático. Sus funciones son las siguientes: - Protección de tensión: vigilancia de una sola etapa sin retardo de mínima tensión y de sobretensión. La medición de la tensión es monofásica, para lo cual se efectúa la comparación continuada con los valores límites prefijados. - Protección de frecuencia: la vigilancia de la frecuencia se realiza por valoración de la duración de los periodos. Con ello se consigue que la medición sea prácticamente independiente de las influencias de los armónicos superiores. Para evitar la influencia de tensiones, perturbaciones y saltos de fase que pudieran ocasionar el disparo indebido del equipo, se trabaja con una repetición de medida ajustada fina. La vigilancia de la frecuencia es monofásica. El disparo únicamente se produce después de 1.- MEMORIA Página 24/3125 que se haya sobrepasado o no se haya alcanzado en dos ocasiones consecutivas el valor límite preajustado. - Vigilancia de red: en caso de desconexión de red y en desconexiones de red de corta duración, los generadores que trabajan en paralelo a la red están dispuestos a riegos especiales. La vigilancia de salto de vector o una vigilancia del gradiente de frecuencia protegen eficazmente al generador mediante desconexión rápida en caso de fallos de la red en lo siguientes casos: vigilancia de mínima tensión, vigilancia de sobretensión, vigilancia de mínima frecuencia y vigilancia de sobrefrecuencia TOMA DE TIERRA. Habrá una toma de tierra independiente para la instalación FV. A él se conectarán todas las masas. Con ella se protegerá a la instalación de sobretensiones inducidas por fenómenos atmosféricos y a las personas en contacto directo sobre las masas de la instalación si en estas se produjera avería. Se establecerá según indican las instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-40 del Reglamento de Baja Tensión. Se diferenciarán dos puestas a tierra separadas, una procedente del sistema de corriente continua y otra para el sistema de corriente alterna. En corriente continua se conectan a tierra el conductor de protección que procede de los módulos fotovoltaicos y el saliente del descargador de tensión con un conductor de tierra en Cu de 35 mm 2 y cuatro picas de 1 metro de longitud con diámetro 14 mm, separadas 3 metros entre sí. En corriente alterna, el neutro se conecta en la barra de tierra que enlaza un conductor de tierra en Cu de 50 mm 2 con dos metros de longitud. Al ejecutar la instalación, la empresa instaladora efectuará una medida de la tierra, y si la resistencia a tierra es superior a 8 ohmios, se disminuirá hasta este valor mediante las tomas de tierra correspondientes. Los conductores serán de cobre aislado y no estarán seccionados ni protegidos en ninguno de sus puntos. Se unirán todas las masas de la instalación a proteger, entre sí y a los elementos conductores simultáneamente accesibles, para evitar que puedan aparecer, en un momento dado, diferencias de potencial peligrosas, entre ambos SISTEMA DE MONITORIZACIÓN. La monitorización de la instalación solar se realiza por grupos de strings (módulos conectados en serie). El dataloger (equipo que almacena los datos) recibe y procesa la siguiente información: o o o Voltaje y corriente D.C. a la entrada del inversor. Voltaje de fase/s en la red, corriente total de salida del inversor. Radiación solar en el plano de los módulos medida con una célula o módulo de tecnología equivalente. 1.- MEMORIA Página 25/3126 o o Temperatura ambiente. Potencia reactiva de salida del inversor Las opciones de comunicación para los inversores SUNWAYS son las siguientes: - Tarjetas MODEM: se utilizan para la comunicación por vía MODEM telefónico. Permiten controlar desde un PC remoto las diferentes variables de la instalación solar. Se emplea la conexión RS-485 para la comunicación entre los inversores de la instalación, así como para un PC o panel informativo. - Tarjetas RS-485: utilizadas para la comunicación por línea serie RS-485, permitiendo al igual que la opción anterior el conocimiento de todas las variables de la instalación. - Tarjetas de entradas analógicas: indicadas para la lectura de variables físicas externas como temperaturas, velocidad del viento, etc. Para dar a la instalación el carácter divulgativo se instalará un panel informativo a la entrada del edificio en donde se indicara a tiempo real una serie de datos tales como (potencia, tensión, intensidad, etc. y el ahorro energético en emisiones de CO2. Por otro lado para poder controlar la instalación desde cualquier lugar, se hace necesario colocar un dataloger con MODEM GSM y así de esta manera a través de Internet se puede acceder a las diferentes variables de la planta fotovoltaica. 1.- MEMORIA Página 26/3127 De esta manera quedaría el panel de configuración, en el que podríamos conectar hasta un máximo de 99 inversores. En nuestro caso, desde aquí controlaremos el encendido, apagado y funcionamiento en general de nuestros 10 inversores. Una vez tengamos definidos en el programa nuestros inversores y se haya verificado la conexión de estos con el PC, podremos confirmar dicha conexión en el siguiente cuadro: En este cuadro principal, podemos ver un resumen global de toda la instalación (cuenta solar desde la conexión de la central, contribución al ahorro energético, estado de alarmas, producción diaria, producción mensual, información sobre mejoras en el servicio) El programa nos ofrece además de un menú desplegable, una serie de opciones en el que podemos visualizar con sencillos cuadros los datos generales de la instalación: Podemos ver a través de cuadro de Evaluación unas gráficas en las que aparece, la potencia diaria (Kw) frente a la radiación (w/m2) o la producción prevista frente a la real, etc. Así 1.- MEMORIA Página 27/31 28 de esta manera tendríamos un control total de la instalación detectando cualquier fallo o bien esperando que se envié alarmas vía GSM o a una persona o varias, según se decida. Potencia diaria según la radiación Las alarmas se pueden configurar, mediante un cuadro de ajuste especifico para las características de la central fotovoltaica. 1.- MEMORIA Página 28/31 29 1.9.- SISTEMA DE VENTILACIÓN INVERSORES. Dado el carácter de intemperie de los inversores (IP54) estos se colocaran junto al campo fotovoltaico en una estructura destinada a tal fin. El sistema de refrigeración de los inversores es inteligente a través de tres canales disipadores de calor independiente y aislado de los componentes electrónicos manteniendo la temperatura en el interior de la caja al nivel óptimo SISTEMA CONTRAINCENDIOS. Se dispondrá de un extintor portátil a la entrada de la sala donde se coloca el cuadro general de protección donde se agrupa toda la tensión y potencia de los inversores, con las siguientes características: o o Tipo: portátil. Eficacia mínima: 21 A 113 B ASPECTOS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS. La producción de energía eléctrica dependerá de la radiación incidente y ésta de la orientación y inclinación del campo fotovoltaico. La latitud es 38 º, el ángulo azimutal 0º Sur. No hay ningún tipo de sombra de otras construcciones propias o vecinas, ni de vegetación, ni de la propia estructura de soporte. Datos provenientes de: Instituto Nacional de Meteorología + software SAPS (Sistemas Aprovechamiento Solar) (Ingeniero: E.LL.B.) 1.- MEMORIA Página 29/31 Mostrar más
Memoria Técnica HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia) ÍNDICE 0. RESUMEN 3 1. MEMORIA 5 1.1 ANTECEDENTES 7 1.2 OBJETO 7 Más detalles EPC: Engineering, Procurement and Construction
EPC: Engineering, Procurement and Construction Aspectos técnicos y contractuales a ser comprobados al examinar una propuesta tipo Ingeniería, Suministro y Construcción 1 Indice Pliego de condiciones técnicas Más detalles Dimensionado de SFCR. Conceptos básicos
Dimensionado de SFCR Conceptos básicos Generación FV = Generación distribuida Plantas FV Emblemas Central Fotovoltaica Espacios públicos Naves industriales viviendas Aparcamientos SFCR Diagrama de bloques Más detalles Equipo de Energía Solar Fotovoltaica EESFB
Equipo de Energía Solar Fotovoltaica EESFB Equipamiento Didáctico Técnico Productos Gama de productos Equipos 5.-Energía Consola electrónica DIAGRAMA DEL PROCESO Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles KITS DE ENERGÍA SOLAR
KITS DE ENERGÍA SOLAR Sistemas Autoconsumo - Instantáneo - Aislado - Híbrido Energía Eficiencia Innovación KITS DE ENERGÍA SOLAR La bajada en el coste de las instalaciones solares fotovoltaicas, junto Más detalles Instalaciones fotovoltaicas aisladas. Análisis y Diseño
Instalaciones fotovoltaicas aisladas. Análisis y Diseño PARTICULARIDADES En una instalación fotovoltaica aislada hay que tener en cuenta: No se conoce la radiación que incida sobre los módulos en un día Más detalles ENERGÍA CON MÓDULOS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA
8 ENERGÍA CON MÓDULOS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA Cada vez más empresas, comercios y administraciones públicas se deciden en sus rehabilitaciones y nuevas construcciones Más detalles PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA METALLBAUEN SOLAR S.L. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTAS 1. PRESENTACIÓN MB SOLAR 2. CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS Más detalles Generalitat de Catalunya Departamento de Trabajo e Industria Dirección General de Energía y Minas
Provenza 339 08037 Barcelona Teléfono (93) 484 94 00 Telefax (93) 484 95 68 Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de interconexión Más detalles PVing Parks. Marquesinas solares para autoconsumo. Tecnología par la eficiencia energética
PVing Parks Marquesinas solares para autoconsumo Tecnología par la eficiencia energética PVing parks La bajada en el coste de las instalaciones solares fotovoltaicas, junto al incremento del coste de la Más detalles MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTAS
MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTAS 1 VISITA TÉCNICA 2 VISITA TÉCNICA 3 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS 4 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS 5 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS Más detalles para su Sustitución Dr. Luis Aarón Martínez, UCA (El Salvador)
Energía Eléctrica y Uso de la Energía Solar para su Sustitución Dr. Luis Aarón Martínez, UCA (El Salvador) Objetivos La Ponencia pretende que el (la) participante: Adquiera nociones sobre el potencial Más detalles Básicamente, capturando de forma eficiente la radiación solar, podemos obtener calor
Qué es la energía solar? La energía solar es una de las fuentes de energía renovable que más desarrollo está experimentando en los últimos años y con mayores expectativas de futuro. Cada año el sol emite Más detalles ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.
ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA. ENERGÍA SOLAR. T.0.- FUNDAMENTOS DE ENERGIA SOLAR. T.1.- RADIACIÓN SOLAR. T.2.- SOL Y RAYOS SOLARES SOBRE LA TIERRA. T.3.- INCLINACIÓN Más detalles PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 0.- CUADRO DE NECESIDADES ENERGÉTICAS DE USO DIARIO Receptor Cantidad Potencia en vatios (W) Potencia total en vatios (W) Intensidad Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles ARTÍCULO TÉCNICO. Análisis técnico. MINI-RED FOTOVOLTAICA AISLADA CON AUTOCONSUMO CARAVACA de la cruz, MURCIA. Introducción
ARTÍCULO TÉCNICO MINI-RED FOTOVOLTAICA AISLADA CON AUTOCONSUMO CARAVACA de la cruz, MURCIA Introducción Tradicionalmente los sistemas fotovoltaicos aislados tienen como objeto satisfacer total o parcialmente Más detalles 61Inversores para sistemas aislados
61Inversores para sistemas aislados Inversores de uso aislado, los gestores de sistema de un abastecimiento autónomo de energía Junto con la unidad de batería el inversor de uso aislado Sunny Island forma Más detalles Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red
Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red PCT-C-REV - julio 2011 IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía C/ Madera, Más detalles Energía Solar Fotovoltaica. Una familia completa de inversores fotovoltaicos
Energía Solar Fotovoltaica Una familia completa de inversores fotovoltaicos ÍNDICE 2 UNA OFERTA INTEGRAL CON SOLUCIONES INDIVIDUALES, ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE O PROYECTO 4 DISEÑO Y Más detalles Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé. Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823
Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823 Datos para cursar pedido Entradas Digital 8 analógicamente Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Modalidad: Distancia TÉCNICO PROFESIONAL EN Duración: 100 Horas Objetivos: Adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer las características del sol y las variables geográficas para orientar Más detalles Perfectamente integrados. Nuestra gama de productos. www.sunways.eu/es
Perfectamente integrados. Nuestra gama de productos. www.sunways.eu/es 2 Sunways solar inverters Área de producto inversores SolareS inversores SolareS Serie Performance Technology New Technology Ámbito Más detalles NOTA APLICACIÓN GUÍA DE APLICACIONES COMPENSADORES DE ARMÓNICOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 05.0.00.3 Nº : Páginas: 0 / 44
Páginas: 0 / 44 GUÍA DE APLICACIONES COMPENSADORES DE ARMÓNICOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Páginas: 1 / 44 ÍNDICE 1 - PROBLEMAS EN INSTALACIONES DE INDUSTRIALES... 2 2 - PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIONAR Más detalles Instalaciones Solares Fotovoltaicas Diseño de ISFV sin conexión a red
Instalaciones Solares Fotovoltaicas Diseño de ISFV sin conexión a red 0 1. Consideraciones previas al diseño de una instalación 1.1 Factores que intervienen en la radiación solar recibida en la Tierra Más detalles Presentación Pautas para el desarrollo de la energía solar en Córdoba
Presentación Pautas para el desarrollo de la energía solar en Córdoba Energía Solar Fotovoltaica Ing. Jorge R. Barral Grupo de Energía Solar Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Río Cuarto CREER Más detalles Preguntas frecuentes - Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
Page 1 of 5 Preguntas frecuentes Qué ventajas ofrece la Red Inteligente a los clientes? Y para la sociedad? Por qué se lleva a cabo ahora la implantación de la Red Inteligente? Cuál es el objetivo de este Más detalles MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES
MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES IMPARTIDO POR Fundación Aucal TÍTULO OTORGADO POR Título Propio de la Universidad Francisco de Vitoria MODALIDAD On Line COLABORACIONES Universidad Francisco de Vitoria OBJETIVOS Más detalles Glosario Técnico. Corriente Alterna
AC Albedo (Albedo): Angulo de inclinación AM o AM15 Amorfo Ampere (A) Azimut (Azimuth) Balance del sistema Batería BOS Cables Corriente Alterna Glosario Técnico La proporción reflejada de la radiación Más detalles instalaciones solares
instalaciones solares índice 01 sobre nosotros 02 desarrollo integral de proyectos 03 autoconsumo 04 anexo gráfico instalaciones solares fotovoltaicas instalaciones solares térmicas Tlf. (+34) 91 357 95 Más detalles Instalación de sistemas solares sobre techos
Instalación de sistemas solares sobre techos Instalación de sistemas solares sobre techos El presente documento preparado por el Consejo Nacional de Energía es una guía para elaborar perfiles de proyectos Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles FRONIUS IG. Convertidor central fotovoltaico POWERING YOUR FUTURE
FRONIUS IG Convertidor central fotovoltaico POWERING YOUR FUTURE EXCELENTE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PROPIA La energía solar fotovoltaica está tomando cada vez más importancia. La naturaleza lo agradece Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Angulo de inclinación: Ángulo entre la superficie del módulo y el horizonte. Superficie vertical = 90, superficie horizontal =0.
Glosario Técnico AC: Corriente Alterna Albedo (Albedo): La proporción reflejada de la radiación solar incidente en la superficie de la tierra. El albedo de nieve fresco es (0,9), mientras el asfalto oscuro Más detalles Energía con módulos fotovoltaicos integrados en la impermeabilización de la cubierta
Energía con módulos fotovoltaicos integrados en la impermeabilización de la cubierta SOLAR INTEGRATED TECHNOLOGIES TM Socios para sistemas modernos fotovoltaicos Sin emisiones ni ruidos, de gran estética Más detalles KEOR HP. SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES
KEOR HP SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES SAI Legrand RENDIMIENTO SUPERIOR CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Legrand, líder mundial Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red
05 Instalaciones Instalaciones fotovoltaicas Solares conectadas Fotovoltaicas a red. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red 0 1. Introducción 2. Elementos de una instalación solar fotovoltaica conectada Más detalles Sunways Solar Inverter AT 2700, AT 3000, AT 3600, AT 4500 y AT 5000
Sunways Solar Inverter AT 2700, AT 3000, AT 3600, AT 4500 y AT 5000 Gracias a la topología HERIC con circuito FP de nuevo desarrollo, los nuevos inversores de conexión a red de la serie AT de Sunways garantizan Más detalles Centralización de contadores
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles Tecnología de capa fina de Schüco Soluciones para la máxima eficiencia
Tecnología de capa fina de Schüco Soluciones para la máxima eficiencia 2 Schüco Contenido Schüco 3 Contenido Tecnología de capa fina de Schüco 4 Sistemas fotovoltaicos Instalación sobre postes clavados Más detalles Instalación solar fotovoltaica conectada a red sobre la azotea de una nave industrial.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO DE FIN DE CARRERA INGENIERIA TÉCNICA INDUSTRIAL: ELECTRICIDAD Instalación solar fotovoltaica Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 3º DE ESO TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL
TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL 3º DE ESO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 DIFERENCIAS ENTRE LAS SEÑALES DE CORRIENTE CONTINUA Y LAS DE CORRIENTE ALTERNA... 3 IDENTIFICACIÓN Más detalles MÁS DE 31 GW SUMINISTRADOS AL MERCADO GLOBAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Soluciones para la Energía Solar Catálogo General 2013 ÍNDICE 2 MÁS DE 31 GW SUMINISTRADOS AL MERCADO GLOBAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 4 DISEÑAMOS Y FABRICAMOS UNA AMPLIA GAMA DE INVERSORES MÁS DE 3 Más detalles ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA I. INTRODUCCIÓN El sol como fuente de energía renovable La energía solar, asociada al enorme flujo de radiaciones emitido por el sol y capturado por nuestro planeta, es el origen Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles Dimensionamiento de Instalaciones Fotovoltaicas
Dimensionamiento de Instalaciones Fotovoltaicas Profesor Ingeniero Germán Hoernig Appelius Abril 2011 V 7.0 1 Bienvenidos al curso 2 Ventajas de la Energía Solar - Es una fuente de energía renovable, sus Más detalles MONITORIZACIÓN COMPLETA PLUS (INDUSTRIAL)
MONITORIZACIÓN COMPLETA PLUS (INDUSTRIAL) PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, 21 29590 Campanillas, Málaga Tlf: 952.02.05.84 Movil: 672.11.00.21 Fax: 952.02.05.83 i n f o @ m o n Más detalles Taller de Optimización de Proyectos de Granjas Solares en Desarrollos Habitacionales
Taller de Optimización de Proyectos de Granjas Solares en Desarrollos Habitacionales Granja Solar Urbana Granjas Solares Urbanas interconectadas con la red eléctrica en Conjuntos Habitacionales - Guía Más detalles ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO:
ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO: Experiencias en el ámbito municipal Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Concepto, tipos, funcionamiento y normativa 26 Marzo 2015, Cádiz Índice Energía Fotovoltaica Más detalles Composición Física y Fabricación de Dispositivos Fotovoltaicos
Composición Física y Fabricación de Dispositivos Fotovoltaicos 1.1 Efecto fotovoltaico Los módulos están compuestos de celdas solares de silicio (o fotovoltaicas). Estas son semiconductoras eléctricas Más detalles TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES VIVIENDA UNIFAMILIAR ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLE UBICADA EN BILBAO
Curso Académico: ÍNDICE MEMORIA...3 PRESUPUESTO...35 IMPACTO AMBIENTAL...45 ANEXOS...49 PLANOS...121 1 2 MEMORIA 3 4 ÍNDICE DE LA MEMORIA 1. Objetivos...7 2. Introducción...9 3. Necesidades energéticas Más detalles Monitorización de Parques Solares En este catálogo encontrarán una completa gama de soluciones para monitorizar instalaciones fotovoltaicas, desde grandes parques hasta pequeñas instalaciones sobre cubierta. Más detalles Monitorización de Sistemas Fotovoltaicos conectados a red. Plataformas integradas para monitorización remota
Monitorización de Sistemas Fotovoltaicos conectados a red Plataformas integradas para monitorización remota Mariano Sidrach de Cardona Ortín. Dpto. de Física Aplicada II Universidad de Málaga Actividades Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS INTERCONECTADAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN () Más detalles Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente. Siemens AG 2010 Energy Sector
Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente Energy Sector 1. Es su red lo bastante segura? Graves incidentes se deben muchas veces a causas pequeñas: Impacto de rayos viento ramas Más detalles Inversores solares de Carlo Gavazzi Serie ISG La mejor elección!
Inversores solares de Carlo Gavazzi Serie ISG La mejor elección! ISG 1 24 ES Características Con transformador de alto rendimiento (94,2%). Aislamiento del circuito primario y secundario gracias al transformador. Más detalles Requisitos de instalación
Requisitos de instalación para SUNNY CENTRAL 500HE-US/SUNNY CENTRAL 500HE-CA Contenido Este documento describe los requisitos que debe cumplir el lugar de instalación del Sunny Central 500HE-US o del Sunny Más detalles ENERGÍA SOLAR: Preguntas y Respuesta Frecuentes
ENERGÍA SOLAR: Preguntas y Respuesta Frecuentes Para qué se utiliza la energía solar? Podemos hablar de dos tipos de aprovechamiento de la energía solar: el que se utiliza para producir energía térmica Más detalles UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA OBJETIVO GENERAL DISEÑAR UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO CAMPUS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL Más detalles NORMAS TÉCNICAS PUESTA A TIERRA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
1. ALCANCE Esta norma cubre los requisitos y criterios para la adecuación, instalación y equipotencialización de la puesta a tierra en los postes y estructuras metálicas que soportan las redes de distribución Más detalles Dos áreas diferenciadas
Dos áreas diferenciadas Zona de generación centralizada Representa un 70% de la planta solar y totaliza 856,8 kwp. Está constituida por 280 seguidores, cada uno de los cuales dispone de 36 módulos fotovoltaicos Más detalles COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
www.kps-energy.com info@kps-energy.com COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA CONDENSADORES CILÍNDRICOS MONOFÁSICOS CONDENSADORES CILÍNDRICOS TRIFÁSICOS CONDENSADORES TRIFÁSICOS EN CAJA METÁLICA REGULADORES Más detalles TECNOLOGIA AMBIENTAL. Úrsula Aguilar Kuhn. Pablo Bejarano Espinosa. Alberto González Jiménez. José Luis Periañez Olmedo
TECNOLOGIA AMBIENTAL Nave industrial con cubierta fotovoltaica con caso general de placas Úrsula Aguilar Kuhn Pablo Bejarano Espinosa Alberto González Jiménez José Luis Periañez Olmedo INDICE 1. Datos Más detalles Índice. 1. Explicación de la simbología y advertencias de seguridad... 4 1.1. Explicación de la simbología... 4 1.2. Advertencias de seguridad...
Índice 1. Explicación de la simbología y advertencias de seguridad... 4 1.1. Explicación de la simbología... 4 1.2. Advertencias de seguridad... 4 2. Información para el usuario... 5 2.1. Características Más detalles P R O G R A M A C I Ó N D E M Ó D U L O Í N D I C E
NOMBRE DEL CENTRO I.E.S. ARUCAS DOMINGO RIVERO CURSO 2012-2013 DEPARTAMENTO Electricidad CICLO FORMATIVO Instalaciones Eléctricas y Automáticas NIVEL Medio Vº Bº Jefe/a Departamento: Juan Carlos Caubín Más detalles Subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias para programas...
Saltar a contenido principal Asturias, mucho más cerca Inicio Accesibilidad Contacta con nosotros Direcciones y Teléfonos Contenido de la web Asturianu English B?squeda en www.asturias.es Qué deseas Estás Más detalles Viviendas unifamiliares con garaje particular. Parking público de pago. Postes de Recarga Inteligente
Viviendas unifamiliares con garaje particular Parking público de pago Postes de Recarga Inteligente Parcela de parking particular en garajes colectivos Electrolineras para flotas de vehículos Parking público Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES Y RÉGIMEN ESPECIAL DE A.T. (HASTA 132 KV)
MT 2.80.14 Edición 00 Fecha : Octubre, 2004 MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES Y RÉGIMEN ESPECIAL DE A.T. (HASTA 132 KV) MT 2.80.14 Edición 00 Fecha : Octubre, 2004 Más detalles MONITORIZACIÓN PARQUES SOLARES
C A T Á L O G O 2 0 0 8 SATEL SPAIN, S.L. MONITORIZACIÓN PARQUES SOLARES En este catálogo encontrarán una completa gama de soluciones para monitorizar instalaciones fotovoltaicas, desde grandes parques Más detalles KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO
KIT'S SISTEMAS FOTOVOLTAICOS KIT INStaLACIÓN AISLADA PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE CONTROL BATERÍAS EN ARMARIO ES ECONOMIC (no incluye ) 326 KIT diseñado para el suministro de energía eléctrica en zonas Más detalles Grupo de Estudios Sobre Energía. Ministerio Ciencia y Tecnología de Educación, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe
Grupo de Estudios Sobre Energía Ministerio Ciencia y Tecnología de Educación, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe Reseña histórica * El G.E.S.E. nace en el año 1985 en el seno de Más detalles BLUE SOLAR MPPT. 75/15 y 100/15
BLUE SOLAR MPPT 75/15 y 100/15 Componentes electrónicos protegidos frente a agresiones medioambientales Ajuste automático a 12 ó 24V (modelo 75/15) Gran abanico de protecciones Seguimiento ultrarrápido Más detalles INVERSORES FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A RED
INVERSORES FOTOVOLTAICOS DE CONEXIÓN A RED 1 Presentación Green Power Technologies es una empresa andaluza de base tecnológica, pionera en España por su oferta de servicios I+D+i en los sectores de las Más detalles Electrificación de un polideportivo con instalación fotovoltaica en su tejado conectada a la red eléctrica
Electrificación de un polideportivo con instalación fotovoltaica en su tejado conectada a la red eléctrica TITULACIÓ: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL - ELECTRICITAT - AUTOR: Carlos Vives Antolí DIRECTOR: Más detalles Protección de Máxima / Mínima Tensión TPI. Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B
Compatible ersys TPI Protección de Máxima / Mínima Tensión Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B Descripción Los relés de la familia 3/8TPI, diseñados con tecnología digital de la última generación, Más detalles FICHA TÉCNICA OFICINA SOLAR FUNDACIÓN GREENPEACE ARGENTINA
FICHA TÉCNICA OFICINA SOLAR FUNDACIÓN GREENPEACE ARGENTINA La Fundación Greenpeace ha demostrado desde siempre un profundo interés promover y difundir los beneficios ambientales que proporciona del uso Más detalles SOLUCIONES ZIGOR AL P.O. 12.3
SOLUCIONES ZIGOR AL P.O. 12.3 Adecuación Plantas Solares Cumplimiento Huecos de Tensión Índice 1. - Antecedentes y legislación RD 1565/2010 19 de Noviembre de 2010 P.O. 12.3 4 de Octubre de 2006 Anexo Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CÓDIGO 75101015 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Líneas eléctricas de baja tensión en edificios Más detalles Edificio Cero Emisiones
Edificio Cero Emisiones Eficiencia energética y tecnologías renovables ACCIONA es experta en incorporar a la edificación soluciones que permitan optimizar el ahorro y la eficiencia energética, basadas Más detalles MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA GENERADORA EN BAJA TENSIÓN
MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA GENERADORA EN BAJA TENSIÓN Situación de la instalación: El Ing. Técnico Industrial: C/ Xativa, 25 La granja de la Costera CP46814 VALENCIA Miguel Ángel Urrea Más detalles DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LUMITER EQUIPO ESTABILIZADOR REDUCTOR ESTÁTICO EN CABECERA DE LÍNEA PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LUMITER EQUIPO ESTABILIZADOR REDUCTOR ESTÁTICO EN CABECERA DE LÍNEA PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR Í N D I C E 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 2.1.- Equipos LUMITER 2.2.- Equipos Más detalles MAGNOLIA PUNTO DE LUZ SOLAR
MAGNOLIA PUNTO DE LUZ SOLAR CON LOS PUNTOS DE LUZ SOLARES DEL SISTEMA MAGNOLIA DE SIMÓN LIGHTING CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE ILUMINAR CON LOS PUNTOS DE LUZ SOLARES DE SIMÓN LIGHTING: UN MUNDO DE VENTAJAS Más detalles DISEÑO DE SISTEMAS AISLADOS
DISEÑO DE SISTEMAS AISLADOS PANEL SOLAR FV Genera corriente contínua con la exposición al sol. REGULADOR DE CARGA: - Protege a la batería de sobrecarga - Protege a la batería de la sobredescarga BATERÍAS: Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles NORMA DE DISTRIBUCIÓN NO-DIS-MA-5001 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIDA Y PROTECCIÓN FECHA DE APROBACIÓN: 2015/07/01
NORMA DE DISTRIBUCIÓN NO-DIS-MA-5001 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIDA Y FECHA DE APROBACIÓN: 2015/07/01 ÍNDICE 0.- REVISIONES... 2 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 3 2.- DEFINICIONES/SÍMBOLOS/ABREVIATURAS... Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles TIPOS DE DE MONTAJE MONTAJE Proyección de FUTURO
TIPOS DE MONTAJE Proyección de FUTURO Índice 01 Introducción Descripción del cerramiento exterior Función de la cubierta 02 Cubiertas inclinadas Instalaciones sobre la cubierta Instalaciones FV integradas Más detalles NORMA GE NNE002 EQUIPOS DE MEDIDA EN ALTA TENSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Hoja 2 de 11 1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN Esta Norma tiene por objeto establecer las características específicas, para la instalación de los equipos de medida indirecta y elementos asociados, para suministros Más detalles Física y Tecnología Energética. 17 - Energía Solar. Fotovoltaica.
Física y Tecnología Energética 17 - Energía Solar. Fotovoltaica. Estructura electrónica de los sólidos Átomo Sólido cristalino Los electrones en un átomo sólo pueden tener unos determinados valores de Más detalles LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTÁICAS CONECTADAS A LA RED ELÉCTRICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTÁICAS CONECTADAS A LA RED ELÉCTRICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL AUTORÍA MIGUEL RUZ MORENO TEMÁTICA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL ETAPA CICLOS Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto