Source: http://docplayer.it/46170416-Z-l-temperatura-d-esercizio-c-materiale-cu-dhp-rame-cw024a-en-1412.html
Timestamp: 2018-09-24 00:27:13+00:00

Document:
Z L. Temperatura d'esercizio C Materiale Cu-DHP rame CW024A (EN 1412) - PDF
Download "Z L. Temperatura d'esercizio C Materiale Cu-DHP rame CW024A (EN 1412)"
1 Mapress Rame Gas: raccori Mapress Rame Gas: raccori Mapress Rame Gas: raccori Impiego conforme alla estinazione Mapress Rame Gas può essere impiegato soltanto nei seguenti casi: per realizzare impianti i auzione gas per usi omestici alimentati a rete i istribuzione gas naturale, a bombole e serbatoi fissi i GP, secono le norme i prootto UNI 11065, e norme tecniche UNI TS 11147: 2008 in accoro con le prescrizioni tecniche riportate nella UNI 7129 e G.U. N.54 el 6 Marzo per impianti a gas per uso civile e extraomestico > 35 Kw secono UNI per impianti a gas per l ospitalità professionale i comunità o similare secono UNI 8723 per realizzare installazioni i gas secono DVGW G 600 TRGI 86/96, le Direttive Gas G1 (Svizzera) e ÖVGW G1/2, G6 e G2/2 (Austria) per raccorare tubi i installazione in rame secono EN 1057 e DVGW GW 392 per realizzare installazioni con gas combustibili secono DVGW G 260 come gas i città, naturali e liquii (propano e butano). Osservare in linea i massima le omologazioni specifiche el proprio paese Uso errato Mapress Rame Gas può essere utilizzato soltanto nel moo escritto alla sezione impiego conforme alla estinazione. Un impiego iverso o ecceente a quello prescritto non è consierato conforme alla estinazione. Geberit non rispone ei anni che potrebbero erivarne. Conforme alla norma UNI Classe 2. Certificato IMQ con marchio i qualità IMQ-CIG. Manicotto Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C DN Art ,8 0, ,8 0, , ,4 0, , ,1 1, ,3 1,
2 Mapress Rame Gas: raccori Manicotto passante Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C E E DN E Art , , ,5 8, , , Curva 90 FF Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C DN Art ,8 1, ,2 2, ,7 2, ,7 3, ,5 3, ,6 4, ,
3 Mapress Rame Gas: raccori Curva 90 MF H Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Terminale maschio Temperatura 'esercizio C DN H Art ,1 3,8 1, ,3 4,2 2, ,7 2, ,5 5,7 3, ,4 6,5 3, ,6 7,6 4, ,6 9, Curva 45 FF Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C DN Art ,8 0, ,9 0, ,2 1, ,7 1, , ,7 1, ,7 2,
4 Mapress Rame Gas: raccori Curva 45 MF Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Terminale maschio Temperatura 'esercizio C H DN H Art ,7 2,8 0, ,9 2,9 0, ,4 3,2 1, ,5 3,7 1, ,9 4 1, ,7 4,7 1, ,8 5,7 2, Riuzione MF 1 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii H Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Terminale maschio Temperatura 'esercizio C 1 DN H Art / 12 3,5 5, / 12 3,9 5, / 15 3,7 5, / 12 4,6 6, / 15 4,4 6, / 20 3,
5 Mapress Rame Gas: raccori 1 DN H Art / , / 25 4,5 6, / 25 5,6 7, / , / 25 7,4 9, / , / 40 6,1 9, T uguale 1 1 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C l l DN 1 l 1 Art ,4 3,1 3,2 1,2 1, ,8 3,4 3,4 1,4 1, ,4 3,7 3,7 1,6 1, ,4 4,2 4,2 1,9 1, ,9 5 2,4 3, ,4 6,6 5,7 2,7 3, ,8 7,8 6,9 3,4 4,
6 Mapress Rame Gas: raccori T riotto l l2 2 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Riotto Temperatura 'esercizio C 1 2 DN 1 l l2 1 2 Art / 12 / 15 6,8 3,5 3,4 3,4 1,4 1,5 1, / 12 / ,8 3,7 4,3 1,6 1,8 2, / 12 / 20 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1, / 20 / 12 7,4 3,7 3,7 4,5 1,6 1,6 2, / 15 / 20 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1, / 12 / 25 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1, / 15 / 25 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1, / 20 / 25 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2 1, / 20 / , ,4 3,1 2, / 25 / , ,4 3,2 2, / 20 / 40 11,4 5,5 5,7 5,7 2,7 3,4 2, / 25 / 40 11,4 5,8 5,7 5,7 2,7 3,5 2, / 32 / 40 11,4 6,2 5,7 5,7 2,7 3,6 2, / 20 / 50 13,8 6,1 6,9 6,9 3,4 4 3, / 25 / 50 13,8 6,4 6,9 6,9 3,4 4,1 3, / 32 / 50 13,8 6,8 6,9 6,9 3,4 4,2 3, / 40 / 50 13,8 7,2 6,9 6,9 3,4 4,2 3,
7 Mapress Rame Gas: raccori T con erivazione filetto F Rp l l2 2 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Filetto femmina Temperatura 'esercizio C Rp 1 DN 1 l l2 1 2 Art. 15 1/ / 15 / 12 6,4 2,6 3,2 3,2 1,2 1,3 1, / ,8 2,4 3,4 3,4 1,4 1,1 1, / ,4 2,7 3,7 3,7 1,6 1,4 1, / / 15 / 25 8,4 2,9 4,2 4,2 1,9 1,6 1, / / 20 / 25 8,4 3,5 4,2 4,2 1,9 2 1,
8 H Gamma pressfitting metallici Mapress Rame Gas: raccori Manicotto misto FM R Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Con inicatore ottico i pressatura - Filetto maschio Temperatura 'esercizio C Bronzo (CuSn5n5Pb2-C) R DN H Art. 15 1/2 12 / 15 1,6 3, /4 12 / 20 1,8 3, /2 15 1,7 3, /4 15 / 20 1,8 3, /2 20 / 15 1,7 3, /4 20 1,8 3, / , /4 25 / 20 1,9 4, , / 25 2,2 4, /4 32 2,3 4, /2 40 2,8 5, ,8 6,
9 Mapress Rame Gas: raccori Manicotto misto FF Rp Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Con inicatore ottico i pressatura - Filetto femmina Temperatura 'esercizio C Bronzo (CuSn5n5Pb2-C) Rp DN Art. 15 1/2 12 / 15 3,8 0, /4 12 / 20 3,9 0, /2 15 3,7 0, /4 15 / 20 3,9 0, /2 20 / 15 3,6 0, /4 20 3,9 0, / 25 4,3 0, ,5 0, / , /2 40 5,4 0, ,3 0,
10 Mapress Rame Gas: raccori Gomito misto 90 FM R H Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Filetto maschio Temperatura 'esercizio C Ottone CW602N R DN H Art. 15 1/2 12 / 15 3,1 3,5 1, /2 15 3,4 3,5 1, /4 20 3,7 3,8 1, Gomito misto 90 FF Rp 1 1 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Filetto femmina Temperatura 'esercizio C Ottone CW602N Rp DN 1 1 Art. 15 1/2 12 / 15 3,6 2,7 1,3 1, /2 15 3,6 3 1,6 1, /4 20 4,5 3,3 2,4 1,
11 Mapress Rame Gas: raccori Gomito misto 90 FF con flangia Rp l 1 l1 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Filetto femmina Temperatura 'esercizio C Ottone CW602N Rp DN 1 l l1 Art. 15 1/2 12 3,2 4,3 1,3 1,5 1, /2 15 3,2 4,3 1,3 1,5 1, /4 20 3,5 5,1 1,7 1,6 1, Coolo con filetto F Rp H Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Contrassegno giallo - Filetto femmina - Terminale maschio Temperatura 'esercizio C Bronzo (CuSn5n5Pb2-C) Rp DN H Art. 15 1/2 12 / 15 3,3 4, /2 15 3,3 4, /4 15 / 20 3,3 4, /2 20 / 15 3,3 4, /4 20 3,4 4, / 25 4,6 6,
12 Mapress Rame Gas: raccori Mezzo bocchettone FF G Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii Se non pressato pere - Contrassegno giallo - Con inicatore ottico i pressatura - See conica Temperatura 'esercizio C Ottone CW602N G DN Art. 15 7/8 12 3,3 0, /8 20 4,2 1, /8 25 4,5 1, Tappo Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii - Aatto per una chiusura efinitiva elle tubazioni Contrassegno giallo - Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere Temperatura 'esercizio C DN Art ,3 0, ,3 0, ,5 0, ,7 0, , ,4 0, ,9 0,
13 Mapress Rame Gas: raccori Piastra i collegamento contatore gas AD 34 incato Acciaio EN Art Angolare per piastra i collegamento contatore gas Rp l 1 l1 Campo i applicazione Per installazioni i gas naturali, metano e gas liquii - Per il collegamento ella piastra base per l attacco al contatore el gas - Per il collegamento el contatore a tubo singolo o oppio Con inicatore ottico i pressatura - Se non pressato pere - Contrassegno giallo Temperatura 'esercizio C Ottone CW602N Rp DN 1 l l1 Art / 25 4,2 6,5 3 2,2 2, ,4 6,5 3 2,2 2,
Dotazione Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla d Forbice Mepla d con sbavatore e calibratore intergrato 16 /
Mepla e MeplaTherm: attrezzi StarterKit, set attrezzi manuali 16-20 Gamma auzione irica e riscalamento Per pressare il sistema Geberit Mepla Valigia - Pressatrice manuale Geberit Mepla 16-20 - Forbice
FILTRO DI LINEA. CT0003.0_03 ITA Dicembre 2009 GAMMA DI PRODUZIONE. Grado di filtrazione [μm] Attacchi. Misura Codice FF* Codice MF** Kv [m 3 /h] (1)
FILTRO DI LINEA CT0003.0_03 ITA Dicembre 9 ATTACCO FF ATTACCO MF Attacchi FILETTATI UNI-EN-ISO 228 Grao i filtrazione [μm] 800 50 GAMMA DI PRODUZIONE Misura Coice FF* Coice MF** Kv [] (1) 3/8 3.03.00-2,60

References: Art. 15
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 15