Source: http://docplayer.cz/1159223-Podnikova-technicka-norma-ptn-technicka-norma-podle-csn-en-45-020-cl-3-2-2-zatesnovani-kanalizace-cstz.html
Timestamp: 2017-03-28 12:20:23+00:00

Document:
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN čl ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ - PDF
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN čl ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ
Download "PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ"
1 PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN čl ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE ČSTZ2 PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN čl ZATĚSŇOVÁNÍ KANALIZACE Obsah Předmluva 1. Rozsah platnosti 2. Názvosloví 3. Princip 4. Všeobecně 5. Potřebná zařízení 6.Potřebné údaje pro zatěsnění systému kanalizace 6.1. Stanovení velikosti úniku 6.2. Stanovení obsahu systému a stanovení potřebného množství prostředku 7. Postup zatěsňování kanalizace 7.1. Zapojení 7.2. Postup práce 8. Bezpečnostní list pro prostředky BCG 9. Předávací protokol 10. Likvidace 11. Složení 12. Směšovací poměr 13. Skladování a manipulace s prostředky BCG 14. Vlastnosti zatěsněného místa 15. Balení 16. Technická pomoc 17. Použité podklady 18. Závěrečná ustanovení Přílohy Předmluva3 Instalatérské a topenářské firmy se neustále potýkají s problémy způsobenými například chybou člověka při realizaci rozvodů topení, vody, plynu, kanalizace a jsou postaveny před volbu, jakým způsobem tyto rozvody opět uvést do normálního provozu. Dalším důvodem vzniku problému může být vada materiálu, jeho stárnutí, poškození vlivem vzniku galvanického článku, nedodržení technologického postupu, nebo pohyby budovy vlivem teplotní roztažnosti či sedáním podloží, či poškození rozvodu při realizaci dalších následných technologií při stavbě. Tyto a další problémy se snažíme řešit bez toho, že by bylo nutno cokoli bourat, kopat, vyměňovat a následně opět zazdívat, případně malovat a natírat. Technologie BCG je využívána již více než 30 let a je prověřena více než úspěšných aplikací. Na základě nutnosti řešit tyto problémy vznikla ve spolupráci s ČSTZ tato podniková norma, která poskytuje ucelený návod, jak v daném případě postupovat, na co si dát pozor a čeho se případně vyvarovat.4 1.Rozsah platnosti 1.1.Tato norma stanoví požadavky pro zatěsňování, opravy, zkoušení, těsnosti a uvádění do provozu pro rozvody kanalizace. 2. Názvosloví 2.1. Zatěsňování činnost, při které dochází k utěsnění místa úniku kapaliny nebo plynu Těsnicí prostředek kapalina používaná pro zatěsnění topného systému 2.3. Místo úniku místo, kde se ztrácí médium z rozvodu. Je to většinou špatně provedený spoj, vada materiálu, případně poškození vzniklé pohybem budovy nebo jejího podloží a následné vylomení hrdlového spoje nebo prasklina na potrubí Balónovací souprava technický prostředek sloužící k uzavření, nebo oddělení části systému. 3. Princip 3.1. Princip systému BCG pro topné systémy, kanalizaci a systémy pitné a užitkové vody je odpozorován z přírody. Funguje podobně, jako když dojde například k poranění prstu: V krvi obsažené krevní destičky uzavřou ránu nahrubo. Přes krevní destičky prosakuje krevní plazma, která při styku se vzduchem vytváří zvenčí na ráně strup. Tím dojde k úplnému uzavření rány Funkce jednotlivých složek systému BCG Funkci destiček nahrazuje speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastává v systému roztok křemičitanů a speciálních přísad. Tyto součásti jsou obsaženy v první složce BCG Kanal Druhá složka BCG HC 60 reaguje s první složkou BCG Kanal za vzniku krystalické látky, která se nerozpouští běžnými chemikáliemi a v místě, kde došlo k prosycení okolní zeminy prostředkem BCG Kanál, se vytvoří pevný strup, který dokáže nahradit případný vylomený kus hrdlového spoje. 4. Všeobecně 4.1. Pro zatěsnění kanalizace se používá dvousložkový systém, který je tvořen složkami BCG Kanal a BCG HC 60 přičemž se obě složky aplikují postupně Prostředky BCG Kanal a BCG HC 60 se neředí BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojích Prostředek BCG se musí řádně promíchat protřepáním kanystrupo dobu minimálně 3 minuty, aby došlo k úplné homogenizaci, případně mechanicky, například elektrickou vrtačkou s míchadlem, aby se do systému dostaly všechny složky prostředku ve správném poměru. Poznámka: Pokud by nebylo provedeno, může se stát to samé, jako když se člověk řízne do prstu a nemá v krvi krevní destičky - vykrvácí. Obdobně by nedošlo k zatěsnění úniku BCG Kanal se vytvrzuje při styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.5 4.8. Před utěsněním pomocí BCG Kanal se musí potrubí důkladně vyčistit podle čl BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány! BCG Kanal i BCG HC 60 lze použít opakovaně Pokud dojde k potřísnění nebo polití předmětů (dlaždice, umyvadla atd.), prostředek BCG je nutné okamžitě omýt vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit Nejdříve je potřeba stanovit velikost úniku (viz článek 6.1.). Na základě toho se stanoví použitelnost prostředku Dále je nutné stanovit obsah systému(viz článek 6.2.). Na základě tohoto ůdaje se určí potřebné množství prostředku ( balení ). 5. Potřebná zařízení Pro úspěšné zatěsnění jsou nutná následující zařízení 5.1.Balónovací souprava pro uzavření netěsného potrubí pod místem úniku Obrázek 1 Různá provedení balónovací soupravy 5.2. Zásobní nádoba - válcová nádoba s ruční pumpou, vybavená z důvodu bezpečnosti pojišťovacím ventilem, nastaveným z výroby na cca 6 barů (viz obrázek č 2) Slouží k plnění prostředku do systému. Tam, kde je potřeba držet tlak v určitém rozmezí slouží i jako expanzní nádoba. Obrázek č 2 Tlaková plnicí nádoba6 5.3. Manometr ( termomanometr) zařízení pro měření tlaku s rozsahem do 6 barů ( viz obrázek č. 3) Obrázek č. 3 Termomanometr 5.4. Bytový vodoměr vrtulkový objemový měřič kapaliny (viz obrázek č. 4). Slouží k stanovení obsahu systému, pokud se systém přes průtokoměr vypustí. Obrázek č. 4 Bytový vodoměr s bajonetovými koncovkami 5.5. Propojovací hadice - zařízení sloužící k propojení externích zařízení systému (viz obrázek č. 5 ) Obrázek č.5 Propojovací hadice s bajonetovými rychlospojkami 5.6. Bajonetové rychlospojky různých dimenzí - zařízení sloužící k rychlému propojení jednotlivých komponent ( viz obrázek č.6)7 Obrázek č. 6 Bajonetové rychlospojky 5.7. Uzavírací kohouty uzavírací armatury s různými alternativami připojení (bajonet, hadicová spojka, závit), které slouží k uzavření nebo oddělení jednotlivých částí systému (viz obrázek č. 7) Obrázek č.7 Uzavírací kulové kohouty 6.. Potřebné údaje pro zatěsnění systému kanalizace Pro úspěšné zatěsnění systému musí být známy tyto údaje: a) Velikost úniku viz čl.6.1. b) Obsah systému v litrech viz čl Stanovení velikosti úniku Pod netěsným místem se uzavře balónovací soupravou kanalizační potrubí Vytvoří se 2 m vysoký sloupec vody nad nejvyšším místem zatěsňovaného potrubí Během 15 minut se nesmí ztratit víc jak 70% obsahu utěsňovaného potrubí Pokud je ztráta větší, nelze zaručit úspěšné zatěsnění Stanovení obsahu systému a stanovení potřebného množství prostředku Obsah systému se stanoví např. výpočtem (čl ), z projektu (čl ) případně vypuštěním přes bytový vodoměr (čl )8 Stanovení obsahu systému výpočtem Příklad: Systém se skládá z 3,5 m kanalizačního potrubí světlosti 200 mm a 12 m potrubí o světlosti 100 mm a potřebný tlak vytváříme hadicí o světlosti 25 mm (musíme počítat i přípojky, které se naplní na principu spojených nádob). Obsah systému O = O1 + O2 +...On Kde O1 až O n jsou obsahy jednotlivých částí O = 3,5x x = l Stanovení obsahu systému z projektu na základě projektové dokumentace Stanovení obsahu systému vypuštěním celého systému v nejnižším místě přes bytový vodoměr (obrázek č.8). Obrázek č. 8 Stanovení obsahu systému vypuštěním přes bytový vodoměr 7. Postup zatěsňování kanalizace 7.1. Zapojení K úspěšnému provedení zatěsnění je třeba provést zapojení podle obrázku č Postup práce Potrubí se musí řádně vyčistit nejlépe tryskou s tlakovou vodou, aby se odstranily veškeré usazeniny a nánosy Vyčištěné potrubí se pod netěsným místem uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.) Pomocí vhodného zařízení (čerpadlo, plnicí nádoba a pod.) se načerpá BCG Kanal do potrubí (bez urychlovače reakce) viz obrázek Vytvoří se vodní sloupec kapaliny o výšce 2 m nad nejvyšším místem zatěsňované části kanalizace BCG Kanal se nechá cca 1 hodinu stát v potrubí Pak se beze zbytku odčerpá (do kanystru) a čerpadlo se vypláchne Urychlovač reakce BCG HC 60 se ihned načerpá do potrubí Urychlovač reakce BCG HC 60 se ponechá stát hodinu v potrubí Urychlovač reakce HC 60 se odčerpá (do kanystru) a potrubí se úplně vyprázdní Body až se ještě jednou zopakují Plnicí zařízení se vypláchne po každém kroku, aby nedocházelo k mísení obou složek v čerpadle.9 Potrubí se naplní vodou a ihned se provede tlaková zkouška Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat Eventuální zbytky výrobku se odstraní mechanicky. Zatěsňování kanalizace a odpadního potrubí Zatěsňovací kapalina Místo úniku Balónovací souprava Obrázek č.9 Schéma zatěsňování topného systému10 Obrázek č. 10 Plnění kapaliny do systému 8. Bezpečnostní list pro prostředky BCG 8.1. Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! 8.2. Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u dodavatele prostředků BCG. 9. Předávací protokol 9.1. Po provedeném zatěsnění se vyplní předávací protokol viz příloha 1. Předávací protokol je i pomůckou pro provádějícího technika. 10. Likvidace: Po provedeném zatěsnění lze prostředky znovu použít Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů Bližší údaje uvádí bezpečnostní listy. 11. Složení: Křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím. 12. Směšovací poměr: Prostředky BCG Kanal a BCG HC 60 se neředí. 13. Skladování a manipulace s prostředky BCG 13.1.Prostředky BCG musí být skladovány v originálních obalech až do okamžiku jejich použití Před použitím je potřeba zkontrolovat neporušenost obalu Prostředky BCG nesmí být skladovány ve venkovním prostředí a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření ani teplotám pod +5 o C Před aplikací prostředku je nutné provést homogenizaci obsahu balení podle článku 4.4., protože jednotlivé složky mají tendenci usazovat se.11 13.5. Skladovatelnost křemičitanových výrobků je 5 let od data výroby, které je uvedeno na obalu. 14. Vlastnosti zatěsněného místa Zatěsněné místo se nerozpouští se jinými běžnými chemikáliemi Zatěsněné místo je teplotně stálé Zatěsněné místo je odolné vůči tlaku. 15. Balení Prostředky BCG Kanal a BCG HC 60 jsou dodávány na trh v plastových kanystrech o obsahu 30 litrů. 16. Technická pomoc Ve spolupráci s ČSTZ provádí Firma AHA Komín s.r.o. pravidelná školení, jejichž účastníci obdrží osvědčení opravňujíci je k používání prostředků BCG (viz příloha 2 ) V případě nejasností je možné kontaktovat dodavatele, firmu AHA Komín s.r.o. Sídlo firmy Zámecká 4076, Frýdlant v Čechách Fakturační adresa Mezibranská 21, Frýdlant v Čechách Tel./Fax: Mobil: Ing. Jaroslav Jirák, Pavel Vondrovský 17. Použité podklady Pro vytvoření této normy byly použity následující podklady a) technická dokumentace BaCoGa GmbH, SRN b) technická dokumentace AHA Komín s.r.o. 18. Závěrečná ustanovení Činnosti a zařízení provedené podle tohoto předpisu odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků, zkoušek a zkušeností výrobce prostředků BCG. Při odchýlení se od těchto postupů je vyloučena odpovědnost výrobce, dodavatele prostředků ve smyslu příslušných předpisů. Přílohy: Příloha 1 Předávací protokol Příloha 2 Osvědčení o absolvování školení o použití prostředků BCG12 Příloha 1 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL BCG Pro: čištění zatěsnění ochrana systému druh instalace: Dodavatel: VÍCE MÍSTA Odběratel: VÍCE MÍSTA Tel: Tel: Fax: Fax: Adresa: Adresa: Popis závady: Zjištěný únik: Číslo objednávky: Zákázka: Provozovatel: Adresa stavby: Zahájeno dne: Použitý prostředek: Ukončeno dne: Čas: Koncentrace: Čas: Prováděl: Poznámky: Tlaková zkouška: Předal: Výsledek tlakové zkoušky: Převzal: Datum: Datum:13 Příloha 2 A HA KOMÍN s.r.o. Výhradní zastoupení firmy BaCoGa pro ČR a SR - zatěsňování topení, vody, plynu a kanalizace prostředky BCG Držitel certifikátu ISO 9001:2001 OSVĚDČENÍ Evid.č. 146/ / 2008 o úspěšném absolvování odborného školení Bezpečnost odběrných plynových zařízení, utěsňování závitových spojů potrubí plynu metodou BaCoGa podle ČSN EN 1775, TPG a TDG a použití kapalných prostředků BCG pro zatěsňování, čištění a ochranu rozvodů vody, topení, kotlů a kanalizace Jaroslav Novák Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Firma: ZATĚSNĚNO S.R.O. Adresa: Zatěsněná 535/11 PRAHA V Olomouci Razítko a podpis organizátorů školení: Ing. Jaroslav Jirák AHA Komín s.r.o. Ing. Jiří Buchta CSc Předseda sekce PLYN ČSTZ Podobné dokumenty
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ INHIBITORY KOROZE ČSTZ
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ INHIBITORY KOROZE ČSTZ PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. Více Podniková norma. Čištění rozvodů topení a vody na straně vody Obsah
Podniková norma Čištění rozvodů topení a vody na straně vody Obsah Předmluva 1. Názvosloví 2. Potřebné pomůcky a zařízení 3. Princip 4. Všeobecně 5. Stanovení obsahu čištěného systému 6. Pracovní postup Více PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ ROZVODŮ PITNÉ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ČSTZ
PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2. ZATĚSŇOVÁNÍ ROZVODŮ PITNÉ A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ČSTZ PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA PTN... Technická norma podle ČSN EN 45 020 Více PŘEHLED VÝROBKŮ www.bacoga.cz
Zatěsňování a čištění kotlů, rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou. Zatěsňování plochých střech. Zatěsňování nádrží a bazénů. Ochrana proti korozi a mrazu. Zatěsňování rozvodů Více Realizace vydání podnikové technické normy:
2 Realizace vydání podnikové technické normy: České sdružení pro technická zařízení Registrované u Civilně správního úseku MV ČR pod č.j. II/s OS/1 30281/96 R ze dne 24. 5. 2000 AHA KOMÍN s.r.o. IČO 272 Více Aleš Blaška. Katalog 2013
Katalog 2013 Kompletní produktová řada Gebo Liquid utěsňovací přípravky pro plynové ohřívače, topné soustavy a kotle Liquid Micro vhodný k utěsnění u plynových ohřívačů při ztrátě 10 l vody za den Strana Více Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st
Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září Více Zařízení na čištění forem ZCF 1
Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem Popis zařízení Zařízení je určeno k odmaštění a odstranění vodního kamene z prostrou kanálů chladících okruhů formy. Čištění se provádí chemickými Více Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:
CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech, Více Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu
Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001) Více Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04
solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou Více Solární systémy Reflex
Solární systémy Reflex Záruční podmínky Záruční doba kolektorů je 5 let - pod podmínkou provedení roční údržby zařízení odbornou montážní firmou. Záruční doba ostatních komponentů solárního systému jsou Více sestava armatur množství čerpadlo typ l/min typ SAG20/AX13-4 1-13 AX13-4 SAG20/SX13-4 1-13 SX13-4 SAG20/SX15-4 8-30 SX15-4
Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární sestava armatur SAG20 solární sestava armatur DN 20 (¾ ) oběhové čerpadlo AX13-4, SX13-4 nebo SX15-4 2 kulové kohouty (obsluhované klíčem) s teploměrem zařízení Více Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU
Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový Více NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: 4) Funkční popis:
1) Výrobek: AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VZDUCHU 2) Typ: IVAR.DISCALAIR 551 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá Více AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie Více Řadový dům. Kubáněk. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Milovice 2.6.2011. Zhotovitel: svépomocí
Řadový dům Kubáněk Zhotovitel: svépomocí Milovice 2.6.2011 www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Instrukce pro montáž a údržbu Manometr Dopouštěcí-vyrovnávací ventil Odvzdušňovací Více Montážní a provozní návod
Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou Více Sklolaminátové silo. Návod k používání a obsluze
Návod k používání a obsluze Sklolaminátové silo Výrobek Dodavatel název: Sklolaminátové silo typ: SIV 06, 08, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 31, 40, 52 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň Více Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02
tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU Více Bytový dům. byt č.35 paní Franková. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro
Bytový dům byt č.35 paní Franková Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 5 18 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 3.NP B TRUBKY vypracoval František Arnošt Více TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -
TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - Protipožární nátěrový systém pro ocel schválení dle EN 13501-2 použití pro požární odolnost 30 60 min VLASTNOSTI Technika optimální vzhled díky nízkým tloušťkám Více PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ
04/2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ Společnost Maychem s.r.l. byla založena v roce 1970 a s výrobou kapalin pro topné systémy se začala zabývat v roce1975. Nejprve se orientovala na výrobu těsnících Více TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO
Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od Více 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí Více FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu
FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení Více Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:
Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím Více 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ
Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi Více VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační Více TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ
TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování Více Technické údaje Hlavní rozměry tlumičů a informativní hmotnosti jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1. Obr. 1 Hlavní rozměry
KATALOGOVÝ LIST KM 0028/94e TLUMIČE HLUKU PŘESLECHOVÉ Vydání: 8/07 ( SPIRO ) Strana: 1 Stran: 2 Přeslechový tlumič hluku PTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace Více INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír
INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX, Více Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze
Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační Více Odkalovací filtr FSMad
Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Více ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %
Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné Více úprava pokoje a koupelny
úprava pokoje a koupelny Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: Semotam www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Pokyny pro provoz a údržbu Předávacích stanic VVX 2 1 3 4 6 7 8 9 1 - Dopouštěcí Více F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10
F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ Integrovaný solární kolektorový systém typ: plochý Modelové označení : ISKS FEREL - 09 ISKS FEREL - 10 Zhotovitel: FEREL s.r.o. nám. O. Foltýna 52/7 733 01 Více KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE
Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru Více Bytový dům. byt č.12 paní Hermannová. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro
Bytový dům byt č.12 paní Hermannová Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 17 13 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 1.NP A TRUBKY vypracoval František Více KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE
KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : Více CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz Více RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro
RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v Více TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA
TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140 Více NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 Více TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS
TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03 Více Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240
CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Více NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009
NÁVOD AC 5392Q 31.7.2009 proplachovací sada LOKTOOL Popis produktu: Tato proplachovací sada se používá k proplachování systému klimatizace po poškození kompresoru, nehody apod. Proplachovací sada je vyrobena Více 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY
1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla Více Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S
Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1 1.1 Předpisy/směrnice 1 1.2 Použití odpovídající účelu 1 2. Technické údaje 2 3. Montáž 5 3.1 Nástěnná Více Vyvažovací a uzavírací ventily. BOA-Control SAR. PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit. Typový list
BOA-Control SAR PN 16 DN ⅜"-2" DN 10-50 Vnitřní závit Typový list Impressum Typový list BOA-Control SAR KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti Více TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly Více Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083
Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Více Návod k instalaci a údržbě
Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými Více Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.
Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz Více IRIS regulační a měřící clona
IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: Více Solární expanzní nádoby
Návod na instalaci a údržbu Solární expanzní nádoby V 2.0-1 - 1. Obecné informace Tlakové expanzní nádoby s pevnou nebo vyměnitelnou membránou výrobce VAREM S.p.a. splňují požadavky Směrnice Evropského Více Triton SLA. Obsah. Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001. Strana
Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001 Triton SLA Obsah Strana Pro přístroj Rozsah dodávky, příslušenství... 2 Popis přístroje...... 3 Technické údaje...... 3 Provoz Bezpečnostní pokyny...... Více Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70
Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání Více Bezpečnostní pojišťovací ventily pro termální, hydraulické systémy a pro systémy s teplou užitkovou vodou.
RIT ezpečnostní pojišťovací ventily pro termální, hydraulické systémy a pro systémy s teplou užitkovou vodou. série 311-312-313-314-513-514 01253/14 Z ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Základní informace Více RUČNÍ SAMOČISTICÍ FITRY NÁVOD K POUŽITÍ GEL.DEPURA MINI , GEL.DEPURA MATIC SI
RUČNÍ SAMOČISTICÍ FITRY GEL.DEPURA MINI GEL.DEPURA MATIC SI GEL.DEPURA GEL.DEPURA MINI 101.003.10, 101.003.60 GEL.DEPURA MATIC SI 101.005.50, 101.006.50, 101.007.50, 101.008.50 GEL.DEPURA 101.005.10P, Více Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků.
Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků. www.testo.cz/324 Pro všechna měření plynovodů a vodovodů. V průběhu užívání se mohou stát plynovodní a vodovodní systémy Více VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N
Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a Více Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)
Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr Více FU/FH Filtr mechanických
FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících Více Návod k obsluze a údržbě
Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace Více Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody
Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích Více Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary
Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese Více Metodický pokyn. 4) Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
Metodický pokyn pro stanovení odpočtu ze stočného za vodu dodanou vodovodem obce Ostopovice pro veřejnou potřebu, spotřebovanou odběratelem bez vypouštění do veřejné kanalizace dle 19, odstavec (7) Zákona Více ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON
ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON 1. Vymezení výrobku Firma DITON s.r.o. (dále jen výrobce) vyrábí šachtové dílce vstupních a revizních šachet z prostého betonu dle ČSN EN 1917. Jedná se o šachtová Více spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4
spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby... Více Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011. návod k instalaci a obsluze
Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011 CZ návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho výrobku. Záruka, její podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu. Více FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček
FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček Seminář vodoměry a měřiče tepla Skalský Dvůr, 22.3 až 23.3.2016 Funkční zkoušky prováděné ČMI, metodika, požadavky na laboratoře průtoku Více ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody
ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody Popis/Použití Hlavní systémové údaje: Maximální provozní teplota. ( C) Maximální provozní tlak (bar) Pracovní médium Primární Systém ThermoDual Více ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY
ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního Více KOMPONENTY PRO INSTALACE
4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení Více I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro menší průměry potrubí Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí) NEJDŘÍVE PROSTUDUJTE NÁVOD NA POUŽITÍ Tyto těsnící vaky se používají ve všech typech potrubí. Těsnící vaky jsou konstruovány Více www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER
www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER Přeprava Pro přepravu potrubí by měly být dopravní prostředky voleny tak, aby potrubí mohlo v nákladovém prostoru Více celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči
POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý Více Honeywell. OBSAH Technické parametry PW17... 1 Katalogový list PW60. 4
Honeywell OBSAH Technické parametry PW17.... 1 Katalogový list PW60. 4 PW17 PW60 Technické parametry PW17 Typ Jmenovité rozměry PW17-75 8 "x 35" Kód modelu SR17 Objem pryskyřice (litr) 17,2 31,2 @ 0,84 Více Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů
Návod pro montáž a údržbu sálavých panelů Bezpečnostní předpisy Hmotnost v kg/m Provedení Model Standard Speciál Protože jsou panely těžké (viz tabulku hmotností), musí být transportovány minimálně dvěmi Více STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY
SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ Více Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.
Leonardo de Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 4 Používání energie a detergentů Kapitola 3 Systémy dávkování Modul 4 Energie a detergenty Kapitola 3 Systémy dávkování Více M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200
M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů Více Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6
4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení Více Návod na montáž, obsluhu a údržbu
FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným Více Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene
Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny Více kapitola 6 - komponenty pro solární systémy
kapitola 6 - komponenty 6 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY Novinkou v tomto katalogu je kapitola věnovaná nabídce komponentů. Reagujeme tak na stále intenzivnější využívání tohoto čistého zdroje energie, Více NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ. A DÁVKOVACÍCH âerpadel. Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy 4DÁVKOVÁNÍ
4DÁVKOVÁNÍ NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ A DÁVKOVACÍCH âerpadel Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy ada ochrann ch pfiípravkû proti korozi a vodnímu kameni pro dávkovaãe Více Akumulační nádrže typ NADO
Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně Více TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS
TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03 Více Systémová jednotka HBX PREMIUM 310
tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním Více NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro Více Provozní deník jakosti vody. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů
Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů 6 720 618 589-00.2TT Provozní deník jakosti vody 6 720 642 944 (2014/05) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah Více tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/
Výrobce: SFI a.s. nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice Czech Republic tel.: mobil: E-mail: Web: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ OBSAH 1. Všeobecné zásady 2. Využití Více Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu
Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006) Více SH-SERVIS s.r.o. Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky a montá e vodohospodáøských investièních celkù
TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 426 80-CV-03 03/01 Pro horizontální, odstředivá, radiální, článková čerpadla 80-CV-03 Tyto technické podmínky (dále jen TP) se vztahují na výrobu, zkoušení a dodávky horizontálních, Více RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list
RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz Více VIESMANN VITOSOL 100-F. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOSOL 100-F. Plochý kolektor k využívání sluneční energie. Pokyny pro uložení:
VIESMANN VITOSOL 100-F Plochý kolektor k využívání sluneční energie List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 13 VITOSOL 100-F TypSV1aSH1 Plochý kolektor Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: čl. 3
 čl.6
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3