Source: http://docplayer.es/11582557-Capitulo-iii-de-las-caracteristicas-de-los-tanques-de-almacenamiento-instalaciones-y-edificaciones-cuadro-2.html
Timestamp: 2018-10-20 01:10:41+00:00

Document:
CAPITULO III DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES CUADRO 2 - PDF
Download "CAPITULO III DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES CUADRO 2"
Eugenio de la Fuente Ferreyra
1 CAPITULO III DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES Artículo 19. La capacidad de almacenamiento vendrá dada por las necesidades previstas en el estudio de mercado, indicado en el artículo 4, Cuadro Nº 1, numeral 7, fundamentada en la demanda actual y futura. Artículo 20. Características generales de los tanques de almacenamiento: 1. Tendrán una capacidad máxima de cincuenta mil litros ( Its.) y serán construidos con planchas de acero negro. 2. Se fabricarán con planchas de los espesores nominales minamos que se establecen a continuación: CUADRO 2 Diámetro del tanque Espesor de la Plancha Cabezales (metros) (milímetros) Desde Hasta 1,05 2,66 (S.G. Nº 12 o Equivalente 1,06 1,16 3,42 (S.G Nº 10 o Equivalente) 1,17 1,92 4,76 (Nº 7 o Equivalente) 1,93 2,45 6,35 (Nº 2 o Equivalente) 2,46 2,80 7,94 12,7 3. Cuando se autoricen tanques de diámetros mayores se emplearán planchas de espesor nominal mínimo de la forma siguiente: Diámetro del tanque Espesor de la plancha Cabezales (metros) (milímetros) Desde Hasta 2,81 3,50 9,52 12,7 4. Los tanques de almacenamiento deberán estar protegidos en el exterior contra corrosión, mediante capa de asfalto u otro producto similar. 5. Los tanques de almacenamiento podrán ser construidos de un material diferente al acero 1 negro, siempre que los aspectos relativos a seguridad industrial están previamente aprobados por los organismos competentes.
2 6. Las tuberías deberán ser sometidas a pruebas de presión neumática de 3,50 kilogramos por centímetro cuadrado durante 24 horas. Todas las tuberías estarán instaladas de modo que queden protegidas contra desperfectos y accidentes. Artículo 21. Los tanques de almacenamiento sub.-terráneos deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Se instalarán bajo tierra, la cavidad que separa el tanque de las paredes de la fosa, será llenado con arena lavada o tierra seca compactada, No podrán ser colocados a distancias menores de cuatro metros (4m.) de las edificaciones vecinas al expendio de combustibles; de dos metros (2m.) de toda clase de edificaciones, muros y pilares propios del expendio de combustibles, con excepción de las islas de surtidores y estar colocados por lo menos a setenta centímetros (70cm.) bajo el nivel del pavimento, conforme al Gráfico Nº Colocado el tanque en la fosa, si fuere el caso, será probado con una presión de una y media (1,5) veces su presión de trabajo. 3. Cada tanque estar provisto de una tubería de ventilación cuya descarga no estará dentro de ninguna edificación ni a una distancia menor de un metro cincuenta centímetros (1,50 m.) de cualquier abertura para iluminación, ventilación o acceso de cualquier ambiente. En todo caso debe estar protegida con una funda de malla de alambre o pieza de salida adecuada. 4. La tubería de ventilación tendrá una pendiente mínima continua del dos por ciento (2%) y en toda su extensión no debe sufrir más de seis (6) dobleces y ser lo más corta posible. El diámetro de esta tubería permitirá el libre escape de los vapores, aún en los casos de aumentar la presión interna de los tanques, con sujeción a lo que se establece en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 3 Capacidad de Tanques Diámetro del tubo de ventilación (litros) (milímetros) Desde Hasta a a Artículo 22. En los expendios de combustibles situados en terrenos donde el nivel freático impida instalar tanques de almacenamiento subterráneos, se permitirá la instalación de tanques de almacenamiento subterráneos, siempre que cumplan con las condiciones siguientes: 1. Construidos según los requisitos indicados en el artículo Colocados sobre bases de concreto y conectados eléctricamente a tierra. 3. Provistos de válvulas de ventilación automática. 4. Rodeados por un muro, el cual deber estar provisto de sistemas de drenaje con su válvula de control y tener una altura no menor de cincuenta centímetros (50cm.). El área donde están ubicados los tanques debe estar protegida.
3 Además, por una cerca cuya altura no sea inferior a dos metros (2m.) a partir del nivel del suelo o a un metro cincuenta centímetros (1,50 m.) a partir de la parte superior del muro. 5. La distancia entre los tanques no deberá ser menor de un metro (1 m.) y la distancia entre cualquiera de ellos y el muro no ser inferior a dos metros (2m.). 6. La distancia del muro a las propiedades vecinas no ser inferior a cinco metros (5m.). 7. La tubería de ventilación debe estar localizada en forma tal que las descargas queden más altas que las bocas de llenado y a cuatro metros de altura (4m.) como mínimo, con respecto al nivel del suelo, conforme al Gráfico No 9. Artículo 23. En la instalación de las bocas de llenado deberán observarse los siguientes requisitos: 1 Estarán dotadas de tapas impermeables. 2 Estarán por lo menos a un metro cincuenta centímetros (1,50 m.) de cualquier puerta o abertura del propio expendio. 3 Se ubicarán de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidas de Cualquier derrame. Artículo 24. Los tanques de almacenamiento del expendio de combustibles deberán estar identificados con respecto al tipo de combustible, pintando las bocas de llenado de la siguiente manera: CUADRO Nº 4 Color Blanco Anaranjado Verde Dorado Gris Azul Producto Gasolina Blanca Gasolina Baja Gasolina Media Gasolina Alta Diesel Gasóleo Kerosén No se permitirá destinarlos a contener productos distintos a aquellos para los cuales han sido previamente identificados. Parágrafo Único: Todo tanque que se obtenga de un desmantelamiento deberá ser destruido a menos que se garantice su pronta utilización en otro expendio. Artículo 25. Las islas de surtidores tendrán las instalaciones requeridas para dar servicio de aire y Agua a los vehículos. Artículo 26. La altura mínima de los techos sobre los canales de circulación de los vehículos adyacentes a los surtidores ser de tres metros noventa centímetros (3,90m.) Dicha altura deberá ser indicada con un aviso visible para el público. Artículo 27. La instalación y mantenimiento del sistema eléctrico correspondiente deberá cumplir con los siguientes requisitos:
4 1. Cada motor de trasiego tendrá circuito independiente. 2. Las línea, de otras instalaciones de los surtidores tendrán circuito independiente al circuito del motor del mismo. 3. Los equipos eléctricos deben operar a una temperatura inferior al punto de inflamación de los vapores que pudieran existir en la atmósfera exterior. 4. Las cajas de interruptores o control de circuito y tapones estar n a una distancia mayor de tres metros (3m.) de los tubos de ventilación, boca de llenado e islas de surtidores. El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro. 5. Los anuncios o rótulos iluminados por medio de energía eléctrica estarán a una distancia mayor de tres metros (3m.) de los tubos de ventilación y bocas de llenado. 6. Los reflectores para la iluminación del establecimiento y de sus avisos estarán dirigidos de manera que no produzcan deslumbramiento a los conductores de los vehículos. La iluminación deberá ser uniforme y no proyectarse directamente a los edificios vecinos. 7. Los surtidores deberán estar provistos de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de incendio u otro accidente. Cuando el sistema funcione con bombas de control remoto, cada conexión de surtidor debe disponer de una válvula de cierre en la tubería de gasolina, instalada en la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados centígrados (80 C) o cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías. 8. Toda la instalación eléctrica ser por el sistema embutido. Artículo 28. Los expendios de combustibles estarán dotados de sanitarios públicos y sanitarios para uso del personal al servicio del establecimiento, de acuerdo con las especificaciones estipuladas en las normas sanitarias vigentes. Los sanitarios deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y limpieza. CAPITULO IV DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Artículo 29. En los expendios de combustibles ubicados en zona urbana no se permitirá la ejecución de trabajos de reparación, tales como pintura, Latonería, soldadura, mecánica y otros cuya ejecución implique riesgos de incendio o explosión. Se permitirá el funcionamiento de edificaciones para lavado y engrase de vehículos, auto-diagnóstico, electroauto, alineación y balanceo, venta de repuestos y accesorios, siempre que no provoquen riesgos de accidentes ni interrumpan el tránsito de vehículos en las zonas adyacentes a las islas de surtidores.
5 No se permitirá el funcionamiento de estacionamiento para ninguna clase de vehículos en el área destinada a dichos establecimientos, y sólo podrán estacionarse aquellos vehículos que requieran el suministro de combustibles o los servicios normales ofrecidos en esta clase de negocios. Se permitirá el funcionamiento de cafetería siempre que guarde una distancia no menor de veinte metros (20m.) de cualquier instalación destinada al trasiego de combustibles del Expendio de Combustibles. En los Estacionamientos y garajes con talleres donde se ejecuten trabajos de reparaciones tales como pintura, latonería, soldadura u otros cuya ejecución implique riesgos de incendio o explosión, no se permite el funcionamiento de expendios de combustibles, ni aún en el caso de que se instalen para el propio consumo de estos establecimientos. Sólo se permitirá la instalación de surtidores para combustibles destinados al consumo propio de establecimientos públicos o privados, en los cuales no se presten los servicios propios de un taller de reparación de vehículos automotores y a tal fin, deber n estar ubicados en las reas interiores. Artículo 30. Todo expendio de combustibles estará provisto de extintores de incendio de los tipos aprobados por el organismo competente, de manera que la cantidad o número de ellos guarde relación al número de islas, puentes de lavado y engrase y otros sitios que lo requieran. Artículo 31. En los expendios de combustibles sólo se permitirá la habitación del guardián totalmente construida de material incombustible. La habitación debe tener una salida independiente al área donde están situados los surtidores y una distancia no menor de diez metros (10m.) de los depósitos de gasolina, aceites o demás materias combustibles. Artículo 32. Los surtidores estarán provistos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática. Artículo 33. Todo el material de construcción utilizada en el expendio de combustibles debe ser incombustible. Artículo 34. El frente de los expendios de combustibles, con excepción de los sitios de entrada y salida, estar protegido con un brocal de concreto, el cual deberá tener por lo menos quince centímetros (15cm.) de ancho y treinta centímetros (30cm.) de alto, medidos desde la acera o la calzada. Dicho brocal estará pintado en franjas de veinte centímetros (20cm.) de ancho, de colores amarillo y negro, en forma alterna. Artículo 35. Las entradas y salidas en los expendios de combustibles en zonas urbanas tendrán a todo lo ancho, pavimento de concreto muy rugoso y antirresbalante. Artículo 36. Todo aparato que produzca ruido o vibraciones dentro de los establecimientos sometidos a estas normas, deberá estar instalado de modo que los ruidos y vibraciones no ocasionen molestia alguna.
6 Artículo 37. Para el expendio de combustibles deberá observarse lo siguiente: 1 No fumar. A tal efecto se colocarán avisos en lugares visibles. 2 El motor de los vehículos debe estar apagado. 3 El suministro de combustibles a los vehículos destinados al transporte de sustancias inflamables o explosivos, se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 38. En los expendios de combustibles no se almacenarán productos derivados de hidrocarburos que no están en los envases originales despachados por las empresas operadoras. Artículo 39. Cuando por alguna circunstancia, a juicio de este Ministerio, se autorice la interrupción temporal del uso de cualquiera de los tanques de combustibles, el propietario, arrendatario o el responsable del funcionamiento del expendio, procederá inmediatamente a tomar las medidas necesarias para evitar la peligrosidad del mismo, llenándolo con una sustancia no inflamable. En caso de que se autorice la interrupción definitiva del uso del tanque, éste deberá llenarse completamente, con tierra o arena y de ser retirado, el espacio deber ser debidamente rellenado. Artículo 40. La operación de descarga se deberá efectuar según lo establecido sobre la materia. Artículo 41. El expendio de combustibles, por ser una instalación destinada a la venta al detal, sólo deberá suministrar combustibles a través de los surtidores. Artículo 42. En el expendio de combustibles, las instalaciones, equipos y el área del mismo, deberán ser mantenidos en buen estado de seguridad, funcionamiento y limpieza, libres de desperdicios y residuos de productos derivados de hidrocarburos. Artículo 43. El expendio de combustibles deberá estar provisto de recipientes adecuados para recolección de envases vacíos de los productos que expende. Artículo 44. El expendio de combustibles deber estar provisto de instalaciones adecuadas para recolectar desperdicios líquidos de derivados de hidrocarburos, con el fin de evitar la contaminación de áreas adyacentes al mismo. Se prohíbe arrojarlos en el piso del área del expendio y en sitios donde atenten contra la salud y seguridad pública. Artículo 45. En el expendio de combustibles se deberá evitar el derrame o desperdicio de productos derivados de hidrocarburos, tomándose las medidas de seguridad pertinentes, en caso de que accidentalmente ocurra esto. Artículo 46. El responsable del establecimiento deberá tomar las providencias necesarias para evitar la contaminación ambiental, incendios y otros siniestros.
7 Artículo 47. El expendio de combustibles deberá proporcionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas las facilidades necesarias para dar cumplimiento a las labores de inspección, control y fiscalización que le sean asignadas.
DUCTO DE BASURA EDIFICIO EN ALTURA
Octubre 2011 Normativa Aplicable: DUCTO DE BASURA EDIFICIO EN ALTURA Resolución Nº 7328/1976 del Ministerio de Salud Normas sobre eliminación de basuras en edificios elevados Ordenanza General de Urbanismo
ANEXO IV CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL NITRATO DE AMONIO C-1d EN DISOLUCION ACUOSA (UAN) 1- Clase C-1d Nitrato de Amonio en disolución acuosa (UAN) Fertilizante con más de CUARENTA (40) por ciento
Los que tienen un punto de inflamación igual o mayor de 60'
Resolución 290 Normas G.L.P Por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos,
SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Subsecretaría de Gestión Ambiental REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Subsecretaría de Gestión Ambiental REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE SERVICIOS TABLA DE CONTENIDO TITULO 1 DE LOS OBJETIVOS, ALCANCE Y
APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR VIA FERREA
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS POR VIA FERREA ( Publicado
Reglamento para la Transportación de Sustancias y Materiales Peligrosos
República Dominicana Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Reglamento para la Transportación de Sustancias y Materiales Peligrosos TITULO I. DE LOS OBJETIVOS, ALCANCE Y DEFINICIONES BÁSICAS

References: Artículo 19
 artículo 4
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Resolución 

Resolución 
 artículo 19