Source: https://www.armadi-rack.it/armadi_elettrici_modulari_e_monoblocco
Timestamp: 2018-01-18 05:55:58+00:00

Document:
Armadi elettrici monoblocco (singola cabina chiusa) e modulari (cabine aperte affiancabili in batteria) IP55
Armadi elettrici monoblocco:
seleziona in base all'altezza oppure
scarica catalogo armadi monoblocco.pdf
Armadi elettrici modulari:
scarica catalogo armadi modulari.pdf
>> vedi tutti gli armadi con H = 1600 mm
>> vedi tutti gli armadi con H = 1800 mm
>> vedi tutti gli armadi con H = 1800 mm >> vedi tutti gli armadi con H = 2000 mm L = 400,600,800 mm
>> vedi tutti gli armadi con H = 2000 mm >> vedi tutti gli armadi con H = 2000 mm L = 1000,1200,1600 mm
>> vedi tutti gli armadi con H = 2100 mm L = 400,600,800 mm
>> vedi tutti gli armadi con H = 2100 mm L = 1000,1200,1600 mm
Armadi monoblocco con possibilità di accesso anche dalla parte posteriore tramite porta incernierabile sia a destra sia a sinistra. Gli armadi della serie 1000 sono equipaggiabili con piastra porta componenti in lamiera zincata regolabile in profondità, telai per il supporto di pannelli modulari e/o barre DIN. Questa serie di armadi gode di caratteristiche di estrema versatilità, tali da consentirne l’utilizzo nelle più svariate applicazioni come quadri di distribuzione e quadri di comando in applicazioni di automazione industriale, laddove non occorra accoppiare armadi in batteria.
● Ideali, per funzionalità e costi altamente contenuti, sia nel settore automazione che nella distribuzione di energia.
● Grado di protezione IP55, secondo norme EN 60529 (CEI 70-1).
● Espressamente studiato per essere utilizzato in maniera individuale, questo armadio è caratterizzato da fianchi, cielo e fondo saldati insieme a costituire una struttura monoblocco.
● Porte esterne sono in lamiera spessore 20/10, incernierabili a piacere anteriormente o posteriormente, sia a destra sia a sinistra.
● Le porte con oblò montano vetro temperato spessore 4mm schiumato.
● Verniciatura con polveri epossipoliestere, colore RAL 7035 bucciato.
● Tutti i singoli elementi esterni sono dotati di guarnizione in poliuretano espanso schiumato a mezzo robot.
● Piastre interne costruite in lamiera zincata tipo sendzimir spessore 20-25/10.
● Ogni struttura è dotata di zoccoli pallettizzabili di altezza 100 mm.
● La produzione standard è sempre pronta a magazzino.
● Tensione nominale di isolamento 1000V.
● Tensione nominale díimpiego 690V.
● Corrente nominale di corto circuito 25 KA per 1s.
NEGLI ARMADI MONOBLOCCO IN CONFIGURAZIONE STANDARD NON SONO PREVISTI IL MONTAGGIO DI: GUIDE LATERALI, RIPIANI NORMALI E SCORREVOLI, PIASTRE MODULARI.
TALI ACCESSORI SONO EVENTUALMENTE REALIZZABILI COME CUSTOMERIZZAZIONE PER PICCOLI LOTTI.
PER IL MONTAGGIO DI PANNELLI E PORTE INTERNE OCCORRE IL TELAIO INTERNO.
Armadi elettrici modulari, grado di protezione IP55, tensione nominale di isolamento fino a 1000V, Tensione nominale d'impiego fino a 690V, corrente nominale d'impiego dei portasbarre fino a 2500A, corrente nominale di corto circuito fino a 65KA per 1 sec.
● Grado di protezione IP55, secondo norme EN 60529 (CEI 70-1), come da rapporto di prova GR-99/016772.
● Struttura in acciaio spessore 15/10 costruita con montanti profilati in continuo, cieli e fondi assemblati a mezzo isola robotizzata, così da ottenere la massima solidità della stessa.
● Porte esterne sono in lamiera spessore 20/10, incernierabili a piacere ante- riormente o posteriormente, sia a destra sia a sinistra.
● Le porte con oblò montano vetro temperato spessore 4mm.
● I vetri sono sigillati con materiale tixotropico monocomponente poliuretanico di alta quali- tà, che polimerizza mediante esposizione all’umidità atmosferica, formando un resistente elastomero tra il vetro e la cornice della porta, con ottimi risultati anche da un punto di vista estetico, oltre che funzionale.
● Ogni struttura è dotata di zoccoli pallettizzabili di altezza 100 mm.
● Possibilità di qualsiasi accoppiamento senza soluzione di continuità.
● La produzione standard è sempre pronta a magazzino.
● L’armadio serie 2000 è stato sottoposto a prove di tipo secondo le norme: CEI 439-1, EN 60439-1, CEI 17-13/1, come da rapporti di prova MP-99/011833, MP-99/011443 e MP-99/018182.
● Tensione nominale d’impiego 690V.
● Corrente nominale massima d’impiego dei portasbarre 2500A.
● Il sistema carpenteria, portasbarre, circuito di protezione è adatto per correnti di cortocir- cuito fino a 65KA efficaci per 1s.
Ampia dotazione di accessori ed infinite possibilità di personalizzazioni, anche per un solo armadio o piccoli lotti
1) Art. 2912 Struttura - Main frame
2) Art. 2750A Porta oblò - Glazed-framed door
3) Art. 2750 Porta cieca - Blind door
4) Art. 2771S Piani scorrevoli - Sliding shelves
5) Art. 2022 Guide laterali - Side guides
6) Art. 10 Staffe - Brackets
7) Art. 702 Piastra modulare - Modular mountig plate
8) Art. I 2721C Pannello modulare standard incernierato
Hinged modular standard panel
9) Art. I 2720F Pannello modulare standard incernierato + Barra DIN
Hinged modular standard panel + DIN Bar
10) Art. 31 Antichiusura - Safety lock
11) Art. 19 Piattina flessibile - GND earthing

References: Art. 2912
 Art. 2750
 Art. 2750
 Art. 2771
 Art. 2022
 Art. 10
 Art. 702
 Art. 31
 Art. 19