Source: http://docplayer.it/2430219-Ministero-dell-interno-dipartimento-vigili-del-fuoco-soccorso-pubblico-e-difesa-civile-comando-provinciale-di-savona.html
Timestamp: 2018-04-23 04:18:46+00:00

Document:
Olimpia Vigano
1 SAVONA - maggio 2013 Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi per il mantenimento iscrizione nell Elenco del Ministero Interno (art.7 D.M ) Autorimesse Attività n 75 dell allegato I del D.P.R. 151/2011 Vigili del Fuoco Savona 1
2 A B C 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000mq; Autorimessa fino a 1.000mq Autorimesse fino a 1.000mq e fino a 3.000mq Ricovero natanti ed aeromobili oltre 500mq Autorimesse 3.000mq; oltre Ricovero natanti ed aeromobili di superficie oltre 1.000mq Depositi di mezzi rotabili Vigili del Fuoco Savona 2
3 Punto 75 dell Allegato I al D.P.R. 151/2011: Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq. Attività 75.5.C : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 mq Attività 75.6.C : Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq Vigili del Fuoco Savona 3
4 ATTENZIONE!! Con la nuova definizione del DPR151/11 viene a mancare la corrispondenza tra la soglia di assoggettabilità ai controlli VV.F. (300mq) e la classificazione della normativa di riferimento da utilizzare ( capacità di parcamento <> 9 autoveicoli) Potremmo infatti avere casi di autorimesse soggette (perché aventi superficie superiore a 300mq) ma per le quali si applica il titolo II del D.M in quanto < 9 autoveicoli Oppure casi di autorimesse non soggette (perché aventi superficie inferiore a 300mq) ma per le quali si applica il titolo III del D.M in quanto > 9 autoveicoli Vigili del Fuoco Savona 4
5 Normativa di riferimento D.M. 1 febbraio Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l esercizio di autorimesse e simili Lett.Circ. prot. 1800/4108 del Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box > 9 Lett.Circ. prot. 7100/4108 del comunicazioni con locali cantine Lett.Circ. prot. P1563/4108 del Deroghe in via generale Circ. n 6 del Autosilo automatizzati Lett.Circ. prot. P402/4134 del Comunicazioni tra autorimesse e centrali termiche Chiarimenti Lett.Circ. prot. P402/4108 del Chiarimenti su sistema vie di uscita, comunicazioni Nota prot. 584/4108 del Autosaloni Nota 267/4108 del 26/2/1997 Percorsi di esodo Chiarimenti Nota prot. 1540/4108 del ventilazione naturale: necessità di ricavare analoghe aperture su pareti interne o serramenti dei box qualora le stesse siano ricavate su pareti esterne del box Nota prot. P del comunicazioni tra autorimesse > 40 autoveicoli e locali non soggetti a prevenzione incendi Vigili del Fuoco Savona 5
6 Normativa di riferimento Nota prot. 118/4179 del applicabilità deroghe generalizzate autorizzate con nota prot. P1563/4108 del anche su autorimesse nuove qualora sussistano valide ragioni tecniche Nota prot. 310/4108 del 8/5/2000 possibilità di realizzazione di box > a 40 mq a condizione di avere aerazione > 1/25 sup. in pianta Lett.Circ. prot. P713/4108 del Parcamento di motocicli e ciclomotori Nota P115/4146 del 12/2/2001 Chiarimenti sulle rimesse per natanti Nota 764/4108 del 22/6/2001 Percorsi di esodo Chiarimenti Nota P64/4108 del 18/1/2002 Chiarimenti sui parcheggi all aperto Nota P523/4108 del 29/5/2002 Dispositivi per la separazione dei liquidi infiammabili dalle acque residue Nota P600/4101 del 12/7/2002 Chiarimenti sul ricovero di aeromobili Nota P1155/4108 del 12/7/2002 Percorsi di esodo Metodo di calcolo D.M.I. 22 novembre 2002 Parcamento autoveicoli gpl con impianto dotato di sistema di sic. Conf.a reg. ECE/ONU Nota CTR 6388 del 16/7/2011 Chiarimento in merito a più accessi su livelli differenti: in questo caso va identificato univocamente un piano di riferimento Vigili del Fuoco Savona 6
7 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni Altezza dei piani E l altezza libera interna tra pavimento e soffitto Per i soffitti a volta è la media aritmetica tra l altezza del piano d imposta e l altezza massima Vigili del Fuoco Savona 7
8 Altezza dei piani Ministero dell Interno D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni per i soffitti a cassettoni o comunque con sporgenze di travi, è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta Vigili del Fuoco Savona 8
9 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni Autorimessa Box Area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati Volume delimitato da strutture di REI definita e di superficie <= 40 mq * nota n 310/4108 del su possibilità di avere box > 40mq a condizione ai avere aerazione > 1/25 superficie in pianta Vigili del Fuoco Savona 9
10 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni Capacità di parcamento E il rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento Piano di riferimento Piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale di accede Superficie specifica di parcamento Area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo N.B. : Parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4 (Nota P713 del ) Vigili del Fuoco Savona 10
11 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni Rampa Piano inclinato carrabile per superare dislivelli (anche le rampe completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi e devono osservare i requisiti di pendenza e raggio di curvatura Nota P.1225/4108 del ). Rampa aperta Rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantesi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cavedi di superficie >= a quella sopra definita e a distanza >= di 3,5 m da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa Vigili del Fuoco Savona 11
12 Rampa a prova di fumo Ministero dell Interno Rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano, mediante porte di REI predeterminata e dotate di congegno di chiusura automatica in caso di incendio, da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto D.M. 1 febbraio 1986 Art. 0 Definizioni Vigili del Fuoco Savona 12
13 D.M Spazio scoperto Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta >= a quella ottenuta moltiplicando per 3 l altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che lo delimitano deve essere >= a 3,5 m Vigili del Fuoco Savona 13
14 D.M Spazio scoperto In caso di aggetti o sporgenze: devono essere rispettate le precedenti condizioni il rapporto a/b deve essere <= 1/2 Vigili del Fuoco Savona 14
15 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione Isolate: situate in edifici ad uso esclusivo ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati Miste: tutte le altre Vigili del Fuoco Savona 15
16 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione Interrate:con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento Fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento (se l autorimessa ha più accessi su livelli differenti va identificato univocamente un piano di riferimento - nota CTR 6388 del ) Vigili del Fuoco Savona 16
17 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione Fuori terra: sono parimenti considerate fuori terra le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l intradosso del solaio o del piano che determina l altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza >= 0,5 m Vigili del Fuoco Savona 17
18 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione Aperte: munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una % di aerazione permanente >= 60% della superficie delle pareti stesse e comunque > 15% della superficie in pianta Chiuse: tutte le altre Vigili del Fuoco Savona 18
19 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione Sorvegliate: provviste di sistemi automatici di controllo a fini antincendi o provviste di vigilanza continua almeno durante l orario di apertura Non sorvegliate: tutte le altre Vigili del Fuoco Savona 19
20 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.1 Classificazione A box A spazio aperto Vigili del Fuoco Savona 20
21 D.M. 1 febbraio 1986 Art. 1.2 Campo di applicazione Autorimesse di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 mq Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento comunale di autorizzazione a costruire L indicazione circa il numero max di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione da parte del titolare Vigili del Fuoco Savona 21
22 Autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli Art. 2.1 Autorimesse del tipo misto Strutture portanti orizzontali e verticali R60 e, se separanti, REI60 comunicazioni con locali a diversa destinazione tramite porte metalliche piene a chiusura automatica; sono vietate con locali deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili Vigili del Fuoco Savona 22
23 Autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli Art. 2.1 Autorimesse del tipo misto Superficie di aerazione naturale >= 1/30 della superficie in pianta del locale altezza >= 2 m suddivisione interna in box con strutture almeno REI30 ogni box aerazione permanente in alto e in basso di superficie >= 1/100 di quella in pianta; eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box Vigili del Fuoco Savona 23
24 Autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli Art. 2.2 Autorimesse del tipo isolato Strutture verticali ed orizzontali realizzate con materiali non combustibili Superficie di aerazione naturale >= 1/30 della superficie in pianta del locale (*0.003mq per ogni mq di superficie devono essere privi di serramento in analogia a quanto previsto per autorimesse > 9 autoveicoli P892/4108 del ) altezza >= 2 m suddivisione interna in box con strutture non combustibili ogni box aerazione permanente in alto e in basso di superficie >= 1/100 di quella in pianta; eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box Vigili del Fuoco Savona 24
25 Art. 2.3 Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box >9 Devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate Nei box con volume netto >= 40 mc, sono ammessi dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di 2 autoveicoli Non è considerata attività 92, purché ogni box con accesso diretto da spazio a cielo libero (Circ. 1800/88) Vigili del Fuoco Savona 25
26 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.0 Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il 6 piano interrato o il 7 fuori terra Art. 3.1 Isolamento Devono essere separate da edifici adiacenti con strutture >= REI120. E consentito >= REI90 se protetta da impianto fisso di spegnimento automatico Le aperture dei locali non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività punti 83, 84, 85, 86, 87 (ex D.M ) Vigili del Fuoco Savona 26
27 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.2 Altezza dei piani >= 2,4 m con minimo 2 m sotto trave. Per gli autosilo >= 1,8 m Sino a 40 vetture e non oltre il 1 interr. è consentita H = 2,0 m a condizione che (Lett. Circ. P1563/95) anche per autorimesse nuove a condizione che sussistano valide motivazioni tecniche (nota prot. 118/4179 del ): ventilazione naturale >= 1/20 H=2,0 m per ogni sporgenza(impianti, tubazioni, ecc.) Percorso di esodo <= 30 m Vigili del Fuoco Savona 27
28 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.3 Superficie specifica di parcamento >= 20 mq per autorimesse non sorvegliate >= 10 mq per autorimesse sorvegliate e autosilo Nei box con volume netto >= 40 mc, sono ammessi dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di 2 autoveicoli La Lett.Circ.P713/4108 del 25/7/2000 introduce un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4. (superficie specifica di parcamento di 5 mq). Vigili del Fuoco Savona 28
29 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art Strutture dei locali Strutture non separanti almeno R90 Strutture di separazione >= REI90 (>=REI180 per autosilo) Strutture di separazione con locali destinati ad attività n >=REI180 Per autorimesse tipo isolato e autosilo strutture non di separazione possono essere non combustibili Vigili del Fuoco Savona 29
30 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.5 Comunicazioni Non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività n 77 (autorimesse per mezzi per trasporto sostanze radioattive) Fino a 40 autovetture e non oltre il 2 interrato possono comunicare con attività non soggette e/o civili abitazioni di altezza antincendi <= 32 m e con centrali termiche <=35 Kw (Nota P402/97) con porte almeno RE120 con autochiusura Fino a 15 autovetture possono comunicare con abitazioni con H< 24 m a mezzo porte metalliche piene con autochiusura Vigili del Fuoco Savona 30
31 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.5 Comunicazioni Fino a 40 autovetture e non oltre il 2 interrato possono comunicare con altri locali attraverso disimpegno, anche non aerato, con porte almeno R60 con autochiusura, escluse attività n Fino a 40 autovetture e non oltre il 2 interrato possono comunicare, attraverso filtri, con locali di altre attività, escluse le n Vigili del Fuoco Savona 31
32 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.5 Comunicazioni Le autorimesse possono comunicare, attraverso filtri, con locali di altre attività, escluse le n Comunicazioni tra autorimesse > 40 autoveicoli e attività non soggette devono comunque avvenire tramite filtri a prova di fumo (nota 55/4108 del ) Gli autosilo non possono comunicare con altri locali Vigili del Fuoco Savona 32
33 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti : Compartimentazione Devono essere suddivise in compartimenti di superficie non eccedente a: Fuori terra Sotterranee Piano Miste Isolate Miste Isolate Aperte Chiuse Aperte Chiuse Aperte Chiuse Aperte Chiuse Terra Vigili del Fuoco Savona 33
34 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti Un compartimento può essere costituito da più piani di autorimessa a condizione che: superficie complessiva <= al 50% della somma delle superfici massime dei singoli piani della tabella superficie singolo piano <= alla massima consentita per quello più elevato (se sotterranee) o più basso (se fuori terra) superficie singolo piano <= 75% di quella prevista in tabella Vigili del Fuoco Savona 34
35 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti - Esempio St+S1+S2+S3 <= ( ) / 2 = St <= S1 <= S2 <= S3 <= St <= 75% (10.000) S1 <= 75% (7.500) S2 <= 75% (7.500) S3 <= 75% (5.500) S3 S2 S1 St Vigili del Fuoco Savona 35
36 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti Limitatamente alle autorimesse situate al p.t., 1 e 2 interr. e 1, 2, 3 e 4 f.t. chiuse le superfici possono raddoppiarsi in presenza di impianto fisso di spegnimento automatico Oltre il 2 interr. e il 4 f.t. le autorimesse chiuse devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico Vigili del Fuoco Savona 36
37 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti Limitatamente alle autorimesse f.t. aperte sino al 5 f.t. le superfici possono triplicarsi in presenza di impianto fisso di spegnimento automatico Oltre il 5 f.t. le autorimesse aperte devono essere sempre protette da tale impianto Le pareti di compartimentazione devono realizzarsi con strutture almeno REI90; sono ammesse aperture di comunicazione con porte almeno REI90 a chiusura automatica Vigili del Fuoco Savona 37
38 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.6 Sezionamenti I passaggi tra i piani dell autorimessa, rampe pedonali, scale, ascensori, elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie con strutture almeno REI120 con porte REI120 con autochiusura Le corsie di manovra ampiezza >= 4,5 m e 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia Per tratti limitati larghezza >= 3 m con segnaletica e sistemi ottici (Lett. Circ.P1563/95) Vigili del Fuoco Savona 38
39 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.7 Accessi Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto Se l accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l apertura in corrispondenza dell inizio della rampa coperta Per gli autosilo deve prevedersi un locale per ricevimento autoveicoli di dimensioni minime 4,5x5,5 m Vigili del Fuoco Savona 39
40 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.7 Accessi Rampe Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico >= 3 m o da una rampa a doppio senso >= 4,5 m Per autorimesse fino a 15 è consentita una rampa >= 3 m Per autorimesse fino a 40 è consentita una rampa >= 3 m con semaforo per senso unico alternato (Lett. Circ. P1563/95) Diversi compartimenti, anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico, purché le rampe siano aperte o a prova di fumo Pendenza <= 20% con raggio minimo di curvatura sul filo esterno >= 8,25 m se a doppio senso e 7 m se a senso unico Vigili del Fuoco Savona 40
41 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.8 Pavimenti Pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili (il dispositivo per la separazione dei liquidi infiammabili dalle acque residue è da installare nelle aree adibite a riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio nota P523/4108 del ) Realizzati con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili Le soglie dei vani di comunicazione fra compartimenti e con le rampe di accesso devono avere livello superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui Vigili del Fuoco Savona 41
42 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.9 Ventilazione naturale Aperture di ventilazione distribuite uniformemente a distanza reciproca <= 40 m Superficie >= 1/25 della superficie in pianta del compartimento In assenza di ventilazione meccanica, una frazione >= 0,003 mq per mq di pavimento completamente priva di serramenti Sistema di ventilazione indipendente per ogni piano (anche se il compartimento antincendio comprende più piani nota 590/4108 del ) Per autorimesse sotterranee sono ammesse intercapedini e/o camini Vigili del Fuoco Savona 42
43 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.9 Ventilazione naturale Nei box aperture prive di serramenti di superficie >= 1/100 di quella in pianta del box (verso l esterno o verso la corsia di manovra) La sosta di autoveicoli su griglie di aerazione attestate all esterno della autorimessa costituiscono aggravio di rischio (nota CTR 4144 del ) Nel caso in cui le aperture di aerazione a servizio della autorimessa siano realizzate sulla parete esterna dei box, dovrà essere ricavata una analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento nota P1540 del Vigili del Fuoco Savona 43
44 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.9 Ventilazione meccanica Deve integrare l aerazione naturale nelle autorimesse sotterranee con n autoveicoli > a: 1 piano piano piano 75 oltre il 3 piano 50 Se f.t. di tipo chiuso va installato nei piani con più di 250 autoveicoli Vigili del Fuoco Savona 44
45 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.9 Ventilazione meccanica - Caratteristiche Portata >= 3 ricambi orari Indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico ubicato in prossimità delle uscite Azionato nei periodi di punta (>1/3 della capienza) o da rivelatori di miscele infiammabili o CO Può essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo shunt (>= 0,2 mq per ogni 100 mq di superficie) Nelle autorimesse >500 autoveicoli necessita doppio impianto per l immissione e l estrazione Vigili del Fuoco Savona 45
46 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art. 3.9 Ventilazione negli autosilo Negli autosilo f.t. aerazione naturale pari ad 1 mq ogni 200 mc Negli autosilo interr. ventilazione meccanica pari ad almeno 3 ricambi orari ed un impianto smaltimento fumi con camini di superficie pari al 2% delle superfici di ogni piano Vigili del Fuoco Savona 46
47 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art Misure per lo sfollamento delle persone in emergenza Densità di affollamento >= 0,1 persone/mq per autorimesse non sorvegliate >= 0,01 persone/mq per autorimesse sorvegliate Capacità di deflusso 50 per piano terra 37,5 per i primi 3 piani f.t. o sotterranei 33 per i piani oltre il 3 f.t. o interr. Vie di uscita Devono condurre verso l esterno o in luogo sicuro; per autorimesse interr. possono terminare sotto grigliati con facile apertura dall interno Vigili del Fuoco Savona 47
48 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art Misure per lo sfollamento delle persone in emergenza Larghezza >= 1,2 m Nel caso di 2 o più uscite, una uscita >= 0,6 m Sono conteggiati anche gli ingressi carrabili (se privi di serramenti o con serramenti apribili verso l esterno e aventi larghezza idonea per la capacità di deflusso calcolata) Ubicazione Raggiungibili con percorsi < 40 m (calcolati con la regola del filo teso dai punti maggiormente sfavoriti della autorimessa nota P1155/4108 del ) I percorsi di esodo possono ricomprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo fatti salvi la compatibilità delle comunicazioni ammesse e la lunghezza massima ammissibile fino a luogo sicuro (la scala protetta non è luogo sicuro ma fa parte dello sviluppo del percorso di esodo) nota 267/4108 del e nota 764/4108 del Percorsi < 50 m, con impianto di spegnimento automatico Numero Per ogni piano >= 2, in punti contrapposti Se ad 1 piano con percorso di esodo < 30 m, una uscita, costituita anche dalla sola rampa, purché sicuramente fruibile Vigili del Fuoco Savona 48
49 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli Art Misure per lo sfollamento delle persone in emergenza Scale- ascensori In edifici con H antincendi > 32 m, devono essere a prova di fumo Se < 32 m, di tipo protetto Autosilo Scale a prova di fumo raggiungibili con percorsi <= 60 m con passaggi liberi di almeno 90 cm Vigili del Fuoco Savona 49
50 Impianti elettrici Conformi alla L. n 186 del Se capacità > 300 autoveicoli e autosilo, impianto di illuminazione di sicurezza alimentato da sorgente di energia indipendente ad inserimento automatico ed immediato intensità di illuminazione >= 5 lux Interruttore generale all esterno prima dell eventuale cancello (Norma CEI64-2) Vigili del Fuoco Savona 50
51 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi 6.1 Impianti idrici antincendio Almeno 1 idrante ogni 50 autoveicoli (se f.t. e al 1 interr. di capacità > 50) Almeno 1 idrante ogni 30 autoveicoli (se oltre il 1 interr. di capacità > 30) Preferibilmente rete ad anello con colonne montanti nelle scale o rampe e un idrante UNI45 presso ogni uscita Impianto fisso di spegnimento automatico nelle autorimesse oltre il 2 interr. e il 4 f.t. (se chiuse), oltre il 5 f.t. (se aperte) e negli autosilo Vigili del Fuoco Savona 51
52 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi 6.1 Impianti idrici antincendio Lunghezza della tubazione flessibile che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell area protetta Rete idrica protetta contro il gelo Portata >= 120 l/min e pressione almeno 2 bar al bocchello, considerando il contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e per ogni montante degli idranti di almeno 2 piani Alimentato dall acquedotto cittadino, se garantisce con continuità, nelle 24 h, l erogazione richiesta Altrimenti riserva idrica con idoneo impianto di pompaggio Vigili del Fuoco Savona 52
53 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi 6.1 Impianti idrici antincendio L impianto costantemente sotto pressione Munito di attacco per il collegamento dei mezzi VF in posizione visibile e accessibile Capacità della riserva idrica tale da assicurare il funzionamento per almeno 30 min Impianti automatici del tipo a pioggia (sprinkler) ad acqua o del tipo ad erogatore aperto per acqua/schiuma Vigili del Fuoco Savona 53
54 ATTENZIONE!!! da aprile 2013 è entrato in vigore il D.M inerente i sistemi di protezione attiva nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Gli impianti idrici antincendio a servizio di nuove autorimesse o quelli esistenti oggetto di modifiche sostanziali* devono essere progettati e realizzati in conformità al sopracitato decreto * trasformazione della tipologia dell impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma) Vigili del Fuoco Savona 54
55 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi 6.2 Mezzi di estinzione portatili Estintori approvati per fuochi di classe A, B, C con capacità estinguente almeno 21A-89B Disposti in posizione visibile ed accessibile 1 ogni 5 veicoli (per i primi 20 veicoli) 1 ogni 10 veicoli (fino a 200 veicoli) 1 ogni 20 veicoli (oltre 200 veicoli) Vigili del Fuoco Savona 55
56 Autorimesse sulle terrazze e all aperto su suoli privati 7.1 Isolate mediante interposizione di spazi scoperti larghi almeno 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali Pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili Se su terrazza, pavimentazione realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili 7.3 Scale raggiungibili con percorsi < 80 m 7.4 Se su terrazza, almeno 1 idrante ogni 100 veicoli Vigili del Fuoco Savona 56
57 Servizi annessi 8.1 E consentito destinare parte della superficie delle autorimesse a: officine di riparazione annesse stazione di lavaggio e lubrificazione uffici, guardianie, alloggio custode Vigili del Fuoco Savona 57
58 Servizi annessi Officine di riparazione Per lavorazioni a freddo, possibilmente in locali separati con porte metalliche piene Superficie <= 20% della superficie dell autorimessa Ubicate al p.t., 1 p.interr. o piani f.t. Vigili del Fuoco Savona 58
59 Servizi annessi Officine di riparazione E ammesso un solo posto di saldatura e di verniciatura a condizione che: ubicate al p.t. separate con porte REI30 e accesso indipendente impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura saldature non in contemporaneità con verniciature, a meno di predisporre cabina chiusa con aerazione indipendente vernice conservata in recipienti chiusi in armadio metallico (max 50 Kg) Vigili del Fuoco Savona 59
60 Servizi annessi Stazione di lavaggio e lubrificazione I lubrificanti in recipienti chiusi (max 2 mc) depositati in apposito locale con porta metallica e soglia rialzata di 0,2 m Uffici - Guardiania - Alloggio custode Provvisti anche di accessi indipendenti Alloggio custode isolato dall autorimessa e comunicante con porta almeno REI60 Vigili del Fuoco Savona 60
61 Autosaloni Si applicano le presenti norme per n di veicoli > 30 Gli autosaloni sono considerati attività 69 del DPR151/2011 (locali adibiti ad esposizione e vendita) qualora la superficie lorda dei locali sia superiore a 400 mq (Nota prot. 584/4108 del ) Vigili del Fuoco Savona 61
Ing. Mauro Malizia - Quesiti Autorimesse - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno AUTORIMESSE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI
AUTORIMESSE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI Quesiti Autorimesse v3 Quesiti di prevenzione incendi relativi autorimesse a box affacciantisi su spazio a cielo libero, autosilo, dispositivi di sollevamento

References: Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3