Source: https://it.scribd.com/document/205586279/AEEG-84-2012-R-eel
Timestamp: 2020-01-21 09:26:59+00:00

Document:
AEEG 84/2012/R/eel
Delibera 08 marzo 2012 84/2012/R/eel : Con il presente provvedimento vengono approvati nuovi allegati al Codice di rete Terna e in particolare l'Allegato A70, che introduce prescrizioni per gli impianti di produzione connessi alle reti MT e BT. Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 165/2012/R/eel, 344/2012/R/eel, 562/2012/R/eel e 243/2013/R/eel
SalvaSalva AEEG 84&#x2F;2012&#x2F;R&#x2F;eel per dopo
Studio Smart Grids Per Web[2]
Corriere Economia Grandi Opere Crescita Tre Cose Da Fare Subito Intervento Di Luigi Roth
Terna, Flavio Cattaneo: il miglior bilancio di sempre
Terna Authority Energia: via libera alla certificazione come gestore di rete
LookOut Rinnovabili Elettriche n.4 IT Indice
Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 165/2012/R/EEL, 344/2012/R/EEL, 562/2012/R/EEL e 243/2013/R/EEL
DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012 84/2012/R/EEL INTERVENTI URGENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GENERAZIONE DISTRIBUITA, PER
GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE
LAUTORIT PER LENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell8 marzo 2012
VISTI: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo 79/99); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11); il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: decreto legge 1/12); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00); il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalit e condizioni per lunificazione della propriet e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011); la deliberazione dellAutorit per lenergia elettrica e il gas (di seguito: Autorit) 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione 136/04); lAllegato A, alla deliberazione dellAutorit 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante direttive alla societ Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attivit di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale Spa - di seguito: Terna) per ladozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004; la deliberazione dellAutorit 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione 79/05);
la deliberazione dellAutorit 7 luglio 2005, n. 138/05; la deliberazione dellAutorit 23 febbraio 2006, n. 39/06; la deliberazione dellAutorit 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06); il Testo integrato della qualit dei servizi di distribuzione, vendita e misura dellenergia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A, alla deliberazione dellAutorit 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: TIQE 20082011); il Testo integrato delle disposizioni dellAutorit per lerogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dellenergia elettrica dellenergia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT 2008-2011); la deliberazione dellAutorit 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/08); la deliberazione dellAutorit 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA); la deliberazione dellAutorit 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10); la deliberazione dellAutorit 8 febbraio 2011, ARG/elt 12/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 12/11); il Testo integrato della qualit dei servizi di distribuzione e misura dellenergia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dellAutorit 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015); il Testo integrato delle Condizioni economiche per lerogazione del servizio di connessione, Allegato B alla deliberazione dellAutorit 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC); la Memoria per laudizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nellambito dellindagine conoscitiva sulle politiche ambientali, in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili del 19 maggio 2011, PAS 12/11; la Segnalazione dellAutorit al Parlamento e al Governo, in materia di separazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento dellenergia elettrica dalle altre attivit nel mercato elettrico, del 24 maggio 2011, PAS 13/11; la Segnalazione dellAutorit sullo stato dei mercati dellenergia elettrica e del gas naturale e le relative criticit del 6 ottobre 2011, PAS 21/11 (di seguito PAS 21/11); la Memoria per laudizione presso la 10a Commissione industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica - Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: contributo dellAutorit per lenergia elettrica e il gas - del 9 novembre 2011, PAS 23/11; la lettera del 18 luglio 2011, trasmessa dallEuropean Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) al Commissario allenergia della Commissione Europea, relativa ai rischi nellesercizio dei sistemi elettrici nazionali dei singoli stati comunitari, connessi allincremento della generazione fotovoltaica installata sulle reti di distribuzione (di seguito: lettera 18 luglio 2011);
la lettera del 6 luglio 2011, prot. Autorit 018507 del 11 luglio 2011, trasmessa da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) allAutorit, al fine di evidenziare la necessit di provvedimenti urgenti in materia di generazione distribuita (di seguito: lettera 6 luglio 2011); la lettera del 29 luglio 2011, prot. Autorit 020850 del 2 agosto 2011, trasmessa da Terna allAutorit, al fine di evidenziare le potenziali criticit di esercizio della rete nel mese di agosto p.v., a seguito dello sviluppo della generazione distribuita ed in particolare degli impianti fotovoltaici (di seguito: lettera 29 luglio 2011); la lettera del 17 ottobre 2011, prot. Autorit 027158 del 21 ottobre 2011, trasmessa da Terna allAutorit al fine di evidenziare le criticit derivanti dalla crescita degli impianti intermittenti (di seguito: lettera 17 ottobre 2011); lAllegato A13 al Codice di rete, recante i Criteri di connessione al sistema di controllo di Terna (di seguito Allegato A13); la proposta di Allegato A68 al Codice di rete, relativa agli Impianti di produzione fotovoltaici. Requisiti minimi per la connessione e lesercizio in parallelo con la rete AT (di seguito: Allegato A68), inviata da Terna allAutorit con lettera in data 10 novembre 2011, prot. Autorit 029645 del 15 novembre 2011 (di seguito: lettera 10 novembre 2011); la proposta di Allegato A69 al Codice di rete, recante Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna (di seguito: Allegato A69), inviata da Terna allAutorit con la lettera 10 novembre 2011; la lettera del 25 novembre 2011, prot. Autorit 031338 del 30 novembre 2011, trasmessa dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) allAutorit (di seguito: lettera 25 novembre 2011); la lettera del 21 dicembre 2011, prot. Autorit 033522 del 21 dicembre 2011, trasmessa dalla Direzione Mercati dellAutorit al CEI (di seguito: lettera 21 dicembre 2011); la lettera del 23 dicembre 2011, prot. Autorit 000219 del 4 gennaio 2012, trasmessa da Enel Distribuzione allAutorit (di seguito: lettera 23 dicembre 2011); la proposta di Allegato A70 al Codice di rete, recante Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita (di seguito: Allegato A70), inviata da Terna allAutorit con lettera in data 22 febbraio 2012, prot. Autorit 005586 del 23 febbraio 2012 (di seguito: lettera 22 febbraio 2012), a seguito del processo di consultazione; la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 016); la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 021); la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 82-25 (di seguito: Guida CEI 82-25).
CONSIDERATO CHE: negli ultimi anni, per effetto delle politiche di incentivazione, si sta assistendo ad uno sviluppo molto rapido della generazione distribuita, oltre che degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili su rete di trasmissione;
una penetrazione marcata e rapida delle fonti rinnovabili non programmabili e della generazione distribuita nel sistema elettrico, ed in particolare una percentuale cos elevata di potenza elettrica connessa alla rete di distribuzione, richiede che le reti di distribuzione, progressivamente, da passive diventino attive e gli impianti di produzione o di consumo diventino, progressivamente, pi partecipi alla gestione efficace, efficiente ed in sicurezza del sistema elettrico; larticolo 11, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012 debbano essere in grado di prestare determinati servizi di rete e che a tal fine il Comitato Elettrotecnico Italiano, sentita lAutorit, definisca apposite norme tecniche; con la lettera 18 giugno 2011, lENTSO-E ha evidenziato al Commissario allenergia della Commissione Europea che lincremento di generazione fotovoltaica potrebbe determinare rilevanti criticit nellesercizio in sicurezza dei sistemi elettrici nazionali in quanto tale tipologia di impianti caratterizzata da standard di connessione che, in presenza di variazioni di frequenza superiori ai 0,2-0,3 Hz, prevedono una loro disconnessione istantanea dalla rete elettrica. Pertanto stata segnalata lesigenza di modificare le normative nazionali eventualmente prevedendo piani nazionali di riprogrammazione o retrofitting degli impianti esistenti adeguando i sistemi di protezione di interfaccia e gli inverter al fine di renderli meno sensibili alle variazioni di frequenza e perci in grado di restare connessi alle reti elettriche anche in presenza di variazioni di frequenza comprese fra i 47,5 Hz e i 51,5 Hz; con la lettera 6 luglio 2011, Terna ha informato lAutorit delle attivit che la medesima Terna ha promosso verso le imprese distributrici al fine di garantire lesercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale. In particolare Terna ha comunicato alle imprese distributrici che lincremento repentino di generazione distribuita riscontrata nel corso degli ultimi anni sta avendo un impatto rilevante sullequilibrio del sistema elettrico nazionale sottraendo capacit regolante sul sistema primario e riducendo oltre i limiti di progetto lefficacia dei piani di difesa e che pertanto nelle more delladeguamento delle Norme CEI che disciplinano la connessione sulle reti di distribuzione necessario che le imprese distributrici forniscano supporto a Terna in merito a diverse attivit finalizzate a garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale; con la lettera 29 luglio 2011, Terna ha comunicato allAutorit le potenziali criticit di esercizio della rete che si sarebbero potute manifestare nel mese di agosto per effetto dellelevato impatto della generazione distribuita installata sulla rete di distribuzione e le azioni straordinarie che la stessa societ intendeva adottare al fine di garantire lesercizio del sistema elettrico nazionale in condizioni di sicurezza; gli Uffici della Direzione Mercati dellAutorit, a seguito delle comunicazioni di cui ai precedenti alinea, hanno avviato unattivit finalizzata ad approfondire le diverse problematiche evidenziate e ad enucleare gli elementi alla base delle diverse criticit presenti nel sistema elettrico, la loro rilevanza e le eventuali possibili soluzioni; e che nellambito di questa analisi si sono tenuti diversi incontri e scambi informativi con Terna;
i risultati delle analisi e degli approfondimenti, di cui al precedente alinea, sono stati resi noti dallAutorit con la PAS 21/11; lAutorit, con la PAS 21/11, ha evidenziato, tra laltro, che la generazione distribuita, in particolare alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, potrebbe causare una pluralit di impatti rilevanti sulla gestione in sicurezza del sistema elettrico e sui costi connessi alla medesima gestione; e che, pertanto, si rende necessario intervenire su vari aspetti della regolazione tra cui lerogazione, anche da parte degli impianti fotovoltaici e di generazione distribuita, di alcuni servizi di rete (a partire dalla necessit di ampliare lintervallo di frequenza di funzionamento di tutti gli impianti di generazione distribuita), allineando tale regolazione, per quanto possibile, a quella prevista per gli impianti di maggiori dimensioni connessi direttamente alla RTN; con la lettera 17 ottobre 2011, Terna, nellaggiornare lAutorit sulle criticit riscontrate nellesercizio del sistema elettrico nazionale derivante dallincremento della generazione distribuita, ha ribadito quanto gi emerso negli incontri e negli scambi informativi che hanno preceduto ladozione della PAS 21/11 e ha comunicato di avere in corso approfondimenti in merito agli ulteriori servizi di rete che gli impianti fotovoltaici dovrebbero prestare al fine della gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale; larticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28/11, come modificato dallarticolo 21, comma 2, del decreto legge 1/12, prevede che Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente con la medesima periodicit di cui al comma 1 [ogni due anni], lAutorit per lenergia elettrica e il gas effettua unanalisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. In esito alla predetta analisi, lAutorit per lenergia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonch definisce le modalit per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile; lAutorit ha gi effettuato prime analisi, seppur in via preliminare, in relazione a quanto indicato dalla predetta disposizione, dando evidenza dei risultati ottenuti nella PAS 21/11; e che comunque verranno effettuate ulteriori analisi ed approfondimenti per verificare se gli interventi gi prospettati nella PAS 21/11 siano sufficienti a garantire lesercizio in condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: lAutorit, con la deliberazione 136/04, ha avviato un procedimento ai fini delladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 e dellarticolo 9 del decreto legislativo 79/99, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica; il percorso avviato dallAutorit con la deliberazione 136/04 finalizzato a garantire laccesso alle reti di distribuzione di energia elettrica basato su regole trasparenti e non discriminatorie;
lAutorit ha inteso coinvolgere il CEI nella definizione di Norme tecniche di riferimento direttamente applicabili dalle imprese distributrici; il CEI ha emanato, a seguito di duplice inchiesta pubblica, la norma CEI 0-16; lAutorit con la deliberazione ARG/elt 33/08 ha riconosciuto la Norma CEI 0-16, emanata dal CEI a seguito dellattivit conseguente alla deliberazione 136/04, quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti, in immissione ed in prelievo, alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; in data 6 agosto 2008 lAutorit ha conferito al CEI lincarico di predisporre la Norma tecnica di riferimento per la connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale non superiore ad 1 kV; con lettera 25 novembre 2011, il CEI, a seguito di due inchieste pubbliche, ha trasmesso allAutorit la versione finale della Norma tecnica di riferimento per la connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale non superiore ad 1 kV (Norma CEI 0-21); con lettera 21 dicembre 2011, lAutorit ha, tra laltro, richiesto al CEI di introdurre alcune integrazioni alla versione della Norma CEI 0-21 trasmessa con lettera 25 novembre 2011 e conseguentemente di procedere alla pubblicazione della predetta norma precisando che i paragrafi 8.4.4.2, 8.5 (con tutti i relativi sottoparagrafi), il paragrafo 8.6.2 (con tutti i relativi sottoparagrafi), nonch gli Allegati richiamati dai predetti paragrafi, relativi ai servizi di rete richiesti alla generazione distribuita che, a tale data, erano ancora oggetto di consultazione da parte di Terna, sono sospesi in attesa delle decisioni, da parte dellAutorit, a seguito della conclusione del predetto procedimento per la consultazione avviato da Terna in relazione alla Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita. Inoltre lAutorit ha evidenziato al CEI la necessit, a seguito delle predette decisioni, di adeguare anche la Norma CEI 0-16; il CEI ha pubblicato, in data 23 dicembre 2011, la Norma CEI 0-21 evidenziando quanto richiesto dallAutorit al precedente alinea e prevedendo inoltre che Al fine di consentire la possibilit di test/prove delle apparecchiature/utenze attive da connettere alle reti BT, i rimanenti paragrafi da 8 a 12, nonch gli allegati in essi richiamati, entrano in vigore 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente Norma; la Norma CEI 0-21 gi richiamata nel TICA e nel TIC quale riferimento per la connessione degli impianti di produzione e degli impianti di prelievo alle reti di bassa tensione.
CONSIDERATO, ALTRES, CHE: larticolo 63 della deliberazione 250/04 prevede che Terna trasmetta allAutorit il Codice di rete, ovvero i suoi successivi aggiornamenti, e che lAutorit si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione; alla luce delle criticit riscontrate nellesercizio del sistema elettrico nazionale evidenziate nei precedenti alinea, Terna ha sottoposto a pubblica consultazione alcuni Allegati al Codice di rete; con lettera 10 novembre 2011, Terna ha trasmesso allAutorit la proposta di Allegati A68 e A69 al Codice di rete, le osservazioni degli operatori interessati e le considerazioni della medesima Terna alle predette osservazioni;
nella lettera di cui al precedente alinea Terna evidenzia, tra laltro, che per quanto riguarda lAllegato A68, il campo di applicazione del documento debba necessariamente comprendere tutti gli impianti fotovoltaici, sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di impianti gi connessi alla rete. Si precisa infatti che questi ultimi sono nella quasi totalit dei casi gi di fatto conformi alle prescrizioni contenute nel documento e hanno gi sottoscritto con Terna il relativo Regolamento di esercizio che contempla il rispetto di tali prescrizioni; gli operatori, in relazione allAllegato A68 non hanno manifestato particolari criticit, mentre con riferimento allAllegato A69, hanno evidenziato possibili criticit nellapplicazione del paragrafo 5.1 agli impianti eolici con particolare riferimento alla realizzabilit di una duplice connessione con tipologia CDN in aree disagiate dal punto di vista logistico e infrastrutturale come, ad esempio, i crinali; con lettera 22 febbraio 2012, Terna ha trasmesso allAutorit la proposta di Allegato A70 al Codice di rete, le osservazioni degli operatori interessati e le considerazioni della medesima Terna alle predette osservazioni. In particolare, le prestazioni tecniche oggetto di richiesta da parte di Terna nei confronti degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione sono coerenti con quanto gi previsto dalla Norma CEI 0-21 e consistono principalmente: - nellampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione connessi alle reti BT e MT; - nella definizione del comportamento degli impianti di produzione statici nei transitori di frequenza (sovrafrequenza; riconnessione); - nella definizione del comportamento degli impianti di produzione statici di potenza non inferiore a 6 kVA nei transitori di tensione; - nella definizione delle caratteristiche dei sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in BT e MT affinch siano compatibili con le esigenze di funzionamento del sistema elettrico nazionale; - nellindividuazione dei dati necessari al controllo del sistema elettrico nazionale e delle modalit e tempistiche di trasmissione; nella richiamata lettera 22 febbraio 2011, Terna, in riferimento allAllegato A70 evidenzia, tra laltro, che: - le esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale che hanno indotto Terna a porre allattenzione degli organi competenti le problematiche connesse alle prestazioni della generazione distribuita e che sono alla base della redazione del documento richiedono lapplicazione dello stesso a tutto il sistema della generazione distribuita, a prescindere dal fatto che si tratti di impianti da connettere o invece si tratti di impianti gi connessi alla rete. Solo in tal modo potr essere assicurata la necessaria integrazione della generazione distribuita nel contesto del sistema elettrico nazionale mantenendo, al contempo, adeguati standard di sicurezza.; - Il documento in questione riveste carattere di assoluta priorit e urgenza considerato che le tempistiche necessarie alla interlocuzione e coinvolgimento dei soggetti interessati hanno comportato la connessione di ulteriori significati quantitativi di impianti non adeguati.; - .. rispondendo il documento a considerazioni di sistema, non si ritiene possa essere perseguita una logica di adeguamento degli impianti in funzione della loro localizzazione.;
gli operatori hanno evidenziato alcune criticit in relazione allapplicazione dellAllegato A70, in particolare: - condividono la necessit di un intervento regolatorio volto a disciplinare i requisiti tecnici a cui gli impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione devono rispondere per le finalit di sicurezza del sistema elettrico; - alcuni richiedono di limitare lapplicazione dellAllegato A70 ai soli nuovi impianti con un congruo periodo di tempo per gli adeguamenti; - alcuni evidenziano lesigenza che, a fronte dellapplicazione dellAllegato A70 anche agli impianti esistenti, lAutorit riconosca ai titolari di tali impianti un corrispettivo/premio, in modo tale che non vi siano extra costi rispetto agli investimenti gi effettuati; - richiedono di prevedere unapplicazione comunque graduale delle previsioni di cui al citato Allegato A70 presupponendo un adeguamento degli impianti con tempistiche differenziate in funzione della taglia dellimpianto, ed escludendo in ogni caso dallambito di applicazione del documento gli impianti di taglia inferiore ai 50 kW; - le imprese distributrici evidenziano la necessit di poter intervenire a modificare il campo di frequenza entro cui i generatori non si devono disconnettere in relazione alle necessit locali di esercizio della rete di distribuzione, nonch di poter scegliere le modalit di implementazione delle prescrizioni e delle soluzioni impiantistiche; - le imprese distributrici ritengono che la messa a disposizione delle misure in tempo reale della potenza prodotta dalla generazione distribuita e assorbita dai carichi (paragrafo 6 dellAllegato A70) non sia al momento attuabile secondo le condizioni proposte da Terna; ci in quanto le medesime imprese distributrici non dispongono in rete di sensori integrati nel sistema di telecontrollo e dei relativi sistemi di telecomunicazione.
CONSIDERATO, INFINE, CHE: lintervento pi urgente, ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, consiste nellampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione connessi alle reti BT e MT, previsto dal paragrafo 5 dellAllegato A70; per non pregiudicare la qualit del servizio elettrico e per garantire la sicurezza sulla rete di distribuzione, la modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia, previste dal paragrafo 5 dellAllegato A70 al fine di assicurare il funzionamento degli impianti di produzione allinterno dellintervallo di frequenza 47,5 Hz 51,5 Hz, anzich nellattuale intervallo di 49,5 Hz 50,5 Hz per la rete BT e 49,7 Hz 50,3 Hz per la rete MT, comporta la necessit di implementare quanto previsto dal paragrafo 8 dellAllegato A70 (sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico); dagli incontri, tenuti dagli Uffici della Direzione Mercati con i diversi soggetti interessati, e aventi ad oggetto i contenuti dellAllegato A70 e della Norma CEI 0-21, nonch le modalit di implementazione di tali norme e le prescrizioni che possono essere gi soddisfatte dagli impianti di produzione attualmente in esercizio e dalle tecnologie (inverter e sistemi di protezione di interfaccia) oggi in commercio, emerso che:
gli inverter attualmente in commercio o utilizzati negli impianti di produzione gi connessi alla rete MT sono gi oggi in grado di: garantire il funzionamento dellimpianto di produzione allinterno dellintervallo di tensione fra 85% e 110% della tensione nominale senza alcun intervento ulteriore; garantire il funzionamento dellimpianto di produzione allinterno dellintervallo di frequenza fra 47,5 Hz e 51,5 Hz a seguito di interventi eseguibili direttamente dallinstallatore; garantire il comportamento previsto dallAllegato A70 nei transitori di frequenza e di tensione solo a seguito di sviluppi e aggiornamenti firmware eseguibili dal costruttore; - affinch quanto previsto nel paragrafo 8 dellAllegato A70 sia realizzabile, necessaria la presenza, nelle cabine di consegna degli impianti di produzione connessi alla rete MT, dei trasformatori di tensione (TV) e la sostituzione del rel di protezione di interfaccia conforme alla Norma CEI 0-16 al fine di attivare la funzione di protezione di sblocco voltmetrico omopolare (59N); - la normativa vigente prima dellentrata in vigore della Guida CEI 82-25 rendeva obbligatoria linstallazione nella cabina di consegna, lato utente, dei TV di cui al precedente alinea; e che la Guida CEI 82-25 ha rimosso tale obbligo; - gli inverter attualmente in commercio o utilizzati negli impianti di produzione gi connessi alla rete BT: sono gi oggi in grado di garantire il funzionamento dellimpianto di produzione allinterno dellintervallo di tensione fra 85% e 110% della tensione nominale senza alcun intervento ulteriore; sono gi oggi in grado di garantire il funzionamento dellimpianto di produzione allinterno dellintervallo di frequenza fra 49 Hz e 51 Hz a seguito di interventi eseguibili direttamente dallinstallatore; non sono oggi in grado di garantire il comportamento previsto dallAllegato A70 nei transitori di frequenza e di tensione; - i sistemi di protezione di interfaccia installati sugli impianti di produzione connessi alla rete BT e oggi in commercio non sono in grado di supportare due diverse soglie di minima e di massima frequenza; possibile tuttavia modificare le soglie attualmente impostate (49,5 Hz 50,5 Hz) inserendo le soglie (49 Hz 51 Hz) tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dallinstallatore; con lettera 23 dicembre 2011, Enel Distribuzione ha sottoposto allAutorit un piano per ladeguamento degli impianti di produzione attualmente connessi alle proprie reti di bassa e media tensione; e che, in particolare, tale piano avrebbe consentito alla societ di: - adeguare in cinque fasi tutti gli impianti connessi alla rete di media tensione concludendo lultima fase entro 16 mesi; - adeguare tutti gli impianti connessi alla rete di bassa tensione entro 24 mesi; gli interventi di retrofit di cui al precedente alinea, se eseguiti dallimpresa distributrice, comporterebbero la necessit di effettuare interventi sia sugli impianti di rete della medesima impresa, sia sugli impianti di utenza gestiti dai produttori, oltre che di predisporre un canale di comunicazione che consenta
allimpresa distributrice di inviare un segnale al sistema di protezione di interfaccia dellimpianto di produzione; la Norma CEI 0-16 prevede che Il Distributore pu modificare le caratteristiche dellenergia che fornisce allUtente ovvero i propri impianti, nonch i criteri di esercizio della rete, sulla base dellevoluzione della normativa, del progresso tecnologico che interessa sistemi ed apparecchiature e della situazione regolatoria, alla luce delle pi recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso la necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi deve aver luogo a cura del Distributore e dellUtente per quanto di rispettiva propriet. AllUtente deve essere garantito un anticipo minimo di 12 mesi per ladeguamento eventualmente necessario dei propri impianti ed apparecchi. Specifici accordi verranno presi tra le parti.; attualmente risultano installati pi di 14.000 impianti di produzione statici su rete MT per una potenza complessiva superiore a 9 GW e pi di 320.000 impianti di produzione statici su rete BT per una potenza complessiva superiore a 3 GW; dalle analisi preliminari svolte dallAutorit sulla base dei primi dati disponibili, emergerebbe che i costi che dovrebbe sostenere un produttore titolare di un impianto fotovoltaico connesso alla rete MT e realizzato in conformit a quanto prescritto dalla Norma CEI 0-16 al fine di renderlo conforme a quanto previsto ai paragrafi 5 e 8.1 dellAllegato A70 siano prossimi a circa 2000 euro qualora limpianto sia stato realizzato prima dellentrata in vigore della Guida CEI 82-25 e a circa 5000 euro qualora limpianto sia stato realizzato successivamente allentrata in vigore della Guida CEI 82-25; ai sensi dellarticolo 37 del TIQE 2008-2011, gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui allarticolo 35 o che non abbiano inviato allimpresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui allarticolo 36 del medesimo TIQE 2008-2011 sono tenuti a versare allimpresa distributrice il corrispettivo tariffario specifico CTS; ai sensi dellarticolo 41 del TIQE 2012-2015, gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui allarticolo 39 o che non abbiano inviato allimpresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui allarticolo 40 del medesimo TIQE 2012-2015 sono tenuti a versare allimpresa distributrice il corrispettivo tariffario specifico CTS; lAutorit, con larticolo 35 del TIQE 2012-2015, ha istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico il Fondo Utenti MT destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT; in tale fondo, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 198/11, dellarticolo 35 e del comma 41.5 del TIQE 20122015 confluiscono le eccedenze del gettito del CTS relative al periodo 2010-2015; lAllegato A70 stato definito da Terna per gestire, con urgenza, la situazione di criticit attuale e non in contrasto con i diversi modelli di gestione delle reti di distribuzione che stanno alla base del futuro sviluppo delle smart grid; n tale Allegato pregiudica il futuro ruolo delle imprese distributrici da implementare nellambito delle smart grid; la piena implementazione di quanto previsto al paragrafo 6 dellAllegato A70 richiede la disponibilit diffusa di sensori integrati nei sistemi di conduzione delle reti di distribuzione e dei relativi sistemi di telecomunicazione, il che presuppone, di fatto, la conversione delle attuali reti di distribuzione in smart grid;
lAutorit, con il TIT 2008-2011, come implementato dalle deliberazioni ARG/elt 39/10 e ARG/elt 12/11, ha promosso la realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo delle smart grid a fronte di una sovra remunerazione del capitale investito; e che le valutazioni consolidate in merito agli effetti di tali progetti non potranno essere disponibili prima del 2014; in assenza dei canali di comunicazione e controllo dei dispositivi di interfaccia, disponibili solo con la piena attuazione del modello delle smart grid, le imprese distributrici non possono conoscere leffettivo stato di regolazione delle protezioni degli impianti di generazione connessi alla rete di distribuzione; e che, pertanto, nelle more della piena operativit delle smart grid, lattivit di vigilanza da parte delle medesime imprese da intendersi limitata alla verifica della documentazione trasmessa dai produttori e attestante la conformit dellapparecchiatura di protezione e controllo, la corretta regolazione delle protezioni di interfaccia ed il rispetto del Regolamento di esercizio, nonch alla verifica delleffettiva installazione dei dispositivi richiesti, da effettuarsi preliminarmente allentrata in esercizio.
RITENUTO OPPORTUNO: verificare positivamente le proposte di Allegati A68, A69 e A70 al Codice di rete presentate da Terna in quanto conformi alle disposizioni dellAutorit in materia; prevedere che Terna valuti la possibilit di individuare soluzioni alternative a quelle previste dal paragrafo 5.1 dellAllegato A69 (doppia linea dedicata con tipologia CDN) in presenza di impianti eolici ubicati in aree non servite dai canali di telecomunicazione previsti dal predetto paragrafo, eventualmente applicando quanto gi previsto per i medesimi impianti nel paragrafo 6.1 dellAllegato A13 al Codice di rete; dare prima attuazione, anche alla luce di quanto evidenziato dallAutorit con la PAS 21/11, a quanto disposto dallarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28/11, come modificato dallarticolo 21, comma 2, del decreto legge 1/12, definendo le modalit di entrata in vigore dellAllegato A70 al Codice di rete e della Norma CEI 0-21, come aggiornata a seguito del recepimento del predetto Allegato, e graduandone lapplicazione in funzione delle caratteristiche delle tecnologie attualmente in commercio e delle tempistiche necessarie affinch possano essere poste in commercio soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare tutte le prescrizioni delle predette norme; ci peraltro comporta anche limplementazione di quanto previsto dallarticolo 11, comma 3, del decreto interministeriale 5 maggio 2011; prevedere, in attesa della piena operativit delle smart grid, che vengano definite, con successivo provvedimento dellAutorit, modalit transitorie di attuazione di quanto previsto al paragrafo 6 dellAllegato A70; e che, a tal fine, Terna trasmetta allAutorit le informazioni di cui necessita ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico, evidenziando anche un ordine di priorit, oltre che una proposta di immediata applicazione compatibile con i dati ad oggi disponibili; prevedere che le imprese distributrici, a fronte di situazioni e contesti particolari opportunamente documentati che impediscono la piena applicazione dellAllegato A70, possano richiedere la definizione di deroghe da parte di Terna ai sensi del paragrafo 14.3 del Codice di rete (ad esempio nel caso di reti di bassa tensione con capacit immessa prevalente rispetto al carico o nel caso di reti di bassa
tensione sottese a cabine primarie per le quali si verificano inversioni di flusso per almeno il 5% delle ore annue, come evidenziate sui siti internet delle imprese distributrici ai sensi dellarticolo 4, comma 4.2, del TICA, in relazione allesigenza di salvaguardare la sicurezza delle persone); prevedere, atteso che i predetti interventi rivestono i caratteri dellurgenza, anche in considerazione delle gravi criticit relative alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, soprattutto in vista della futura stagione estiva, un intervento di retrofit che si concentri, almeno in prima istanza, sui soli impianti di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete MT sia perch meno numerosi e di potenza unitaria maggiore, sia perch caratterizzati da costi unitari per unit di potenza inferiori a quelli connessi alla rete BT; prevedere che gli interventi di retrofit di cui al precedente alinea siano realizzati dai singoli produttori, sotto il coordinamento delle imprese distributrici, entro il 31 marzo 2013; ci al fine di promuovere la rapidit degli interventi, visto il carattere durgenza pi volte richiamato, e di ridurre i costi complessivi, evitando la necessit di effettuare una pluralit di interventi sugli impianti di rete delle imprese distributrici e sugli impianti di utenza gestiti dai produttori; prevedere che gli interventi di retrofit di cui ai precedenti alinea riguardino le sole prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dellAllegato A70 (relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione e linstallazione del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico) in quanto implementabili rapidamente e con costi che non compromettono la redditivit dellinvestimento effettuato; e che la gestione prospettata degli interventi di retrofit comporti il venir meno della necessit di applicare il sottoparagrafo 8.1.1 recante regolazione dei rel da adottare in via transitoria; prevedere che lAutorit valuti successivamente gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, pur avendone lobbligo, non hanno completato gli adeguamenti sopra richiamati entro il 31 marzo 2013, fino a disporre limpossibilit a rimanere connessi alla rete elettrica; prevedere un premio per i produttori che completino i predetti interventi di retrofit entro il 30 giugno 2012, inizialmente quantificato pari a 2000 euro e 5000 euro a seconda che limpianto sia stato realizzato rispettivamente prima o dopo lentrata in vigore della Guida CEI 82-25; e che ai produttori che completino i predetti interventi di retrofit successivamente al 30 giugno 2012 ed entro il 31 ottobre 2012 sia riconosciuto un premio decrescente, su base mensile, rispetto a quello sopra indicato; e che tale premio sia erogato a condizione che limpianto in questione non sia tenuto al versamento del CTS di cui allarticolo 37 del TIQE 2008-2011 o di cui allarticolo 41 del TIQE 2012-2015; prevedere, in virt del carattere durgenza del presente provvedimento, che i valori dei premi di cui ai precedenti alinea siano da intendersi come valori minimi definiti in via provvisoria; e che sia opportuno, pertanto, rinviare ad un successivo provvedimento dellAutorit la loro quantificazione definitiva previa analisi di ogni informazione e dato utile che i soggetti interessati possono trasmettere allAutorit entro il 30 marzo 2012; prevedere che limpresa distributrice effettui un sopralluogo sugli impianti oggetto di retrofit al fine di verificare lavvenuta installazione dei dispositivi richiesti; e che, visto il carattere durgenza, alle imprese distributrici venga
riconosciuto un corrispettivo pari a 200 euro per ciascuno dei predetti sopralluoghi, in deroga quindi agli strumenti tariffari normalmente utilizzati per la remunerazione delle medesime imprese; prevedere che i premi di cui al precedente alinea, nonch gli oneri riconosciuti, su base convenzionale, alle imprese distributrici per i sopralluoghi sugli impianti finalizzati alla verifica dellavvenuto retrofit, siano posti a valere sul Fondo Utenti MT istituito dallarticolo 35 del TIQE 2012-2015 e destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT; dare mandato a Terna di monitorare gli effetti sul sistema elettrico del presente provvedimento, comunicandone gli esiti allAutorit, e di proporre ulteriori interventi, qualora strettamente necessari ai fini della sicurezza del sistema elettrico in considerazione dellevoluzione attesa del sistema elettrico e della generazione ad esso connessa; e che, a tal fine, Terna effettui unanalisi costibenefici che consideri prioritariamente eventuali interventi sugli impianti rilevanti; trasmettere il presente provvedimento al Comitato Elettrotecnico Italiano affinch possa aggiornare opportunamente la Norma CEI 0-16, la Norma CEI 0-21 per le sole parti incise dallAllegato A70, nonch le altre Norme eventualmente impattate, tenendo conto di quanto disposto dagli Allegati al Codice di rete approvati con il presente provvedimento; prevedere che, nelle more delladeguamento della Norma CEI 0-16, i valori delle soglie di tensione di cui alla figura 4 (sblocco voltmetrico) dellAllegato A70 al Codice di rete, essendo regolabili, nonch gli elementi di dettaglio tecnico non contemplati dallAllegato medesimo, vengano definiti dalle imprese distributrici, sentita Terna DELIBERA Articolo 1 Verifica della proposta dellAllegato A68 al Codice di rete
La proposta di Allegato A68 al Codice di rete, relativa a Impianti di produzione fotovoltaici. Requisiti minimi per la connessione e lesercizio in parallelo con la rete AT, predisposta da Terna ed inviata allAutorit con lettera 10 novembre 2011 positivamente verificata. Articolo 2 Verifica della proposta dellAllegato A69 al Codice di rete
La proposta di Allegato A69 al Codice di rete, recante i Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna, predisposta da Terna ed inviata allAutorit con lettera 10 novembre 2011 positivamente verificata. Terna valuta la possibilit di individuare soluzioni alternative a quelle previste dal paragrafo 5.1 dellAllegato A69 (doppia linea dedicata con tipologia CDN) in presenza di impianti eolici ubicati in aree non servite dai canali di telecomunicazione previsti dal predetto paragrafo, eventualmente applicando quanto gi previsto, per i medesimi impianti, nel paragrafo 6.1 dellAllegato A13 al Codice di rete.
Articolo 3 Verifica della proposta dellAllegato A70 al Codice di rete 3.1 La proposta di Allegato A70 al Codice di rete, recante la Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita, predisposta da Terna ed inviata allAutorit con lettera 22 febbraio 2012 positivamente verificata, precisando, nel paragrafo 2, che lAllegato in oggetto trova applicazione nei termini e con le modalit di cui al presente provvedimento. Le imprese distributrici, a fronte di situazioni e contesti particolari opportunamente documentati che impediscono la piena applicazione dellAllegato A70, possono richiedere la definizione di deroghe da parte di Terna ai sensi del paragrafo 14.3 del Codice di rete. Con successivo provvedimento dellAutorit verranno definite le modalit transitorie di attuazione di quanto previsto al paragrafo 6 dellAllegato A70, in attesa della piena operativit delle smart grid. A tal fine, Terna trasmette allAutorit le informazioni di cui necessita ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico, evidenziando anche un ordine di priorit, oltre che una proposta di immediata applicazione compatibile con i dati disponibili nelle attuali modalit di gestione delle reti di distribuzione.
Articolo 4 Applicazione dellAllegato A70 al Codice di rete agli impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 4.1 Nel caso di impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, le prescrizioni dellAllegato A70 e della Norma CEI 0-21 vengono applicate secondo le seguenti modalit e tempistiche: a) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel periodo 1 aprile 2012 30 giugno 2012: lAllegato A70 al Codice di rete si applica esclusivamente in relazione alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8; b) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel periodo 1 luglio 2012 31 dicembre 2012: lAllegato A70 al Codice di rete si applica nella sua interezza; c) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III, ad eccezione dei paragrafi 8.8.5.3, lettere a), b), c), d), e), f), 8.8.6.1, lettere c), d), e), 8.8.6.3.1, 8.8.6.3.2, lettere a), b), c), d), e), 8.8.6.5, 8.8.8.2 e 8.10, punti 2) e 3), nonch di tutti gli Allegati ad essi relativi. In relazione a queste ultime parti della Norma CEI 0-16 Edizione III vale quanto di seguito riportato: - i paragrafi 8.8.5.3, lettere a), b), c), d), 8.8.6.3.2, lettere a), b), d), e), 8.8.6.5 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i
quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 31 dicembre 2012; - il paragrafo 8.8.6.3.2, lettera c), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 31 dicembre 2012. Nelle more dellapplicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano le pertinenti prescrizioni contenute nellAllegato A70 al Codice di rete; - il paragrafo 8.8.6.3.1 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 31 marzo 2013; - il paragrafo 8.8.8.2 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 31 marzo 2013. Nelle more dellapplicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano le pertinenti prescrizioni contenute nellAllegato A70 al Codice di rete; - il paragrafo 8.8.6.1, lettere c), d), e), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 30 settembre 2013. Nelle more dellapplicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano (direttamente o per analogia) le pertinenti prescrizioni contenute nellAllegato A70 al Codice di rete; - il paragrafo 8.8.5.3, lettere e), ed f), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa successiva al 30 settembre 2013. Nelle more dellapplicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, in subordine alleventuale anticipata applicazione delle prescrizioni medesime, occorre utilizzare gli inverter gi conformi alla Norma CEI 0-21 oppure inverter corredati di una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la generale conformit alla Norma CEI 0-16 Edizione III, nonch ai requisiti di cui al paragrafo 8.8.5.3, lettera e), della Norma stessa; - le modalit transitorie di attuazione di quanto previsto al paragrafo 8.10, punti 2) e 3), verranno definite con successivo provvedimento, in attesa della piena operativit delle smart grid. A tal fine, Terna e le imprese distributrici trasmettono allAutorit le informazioni di cui necessitano ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico e della rete di distribuzione, evidenziando anche un ordine di priorit, oltre che una proposta di immediata applicazione compatibile con i dati disponibili nelle attuali modalit di gestione delle reti di distribuzione; d) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio nel periodo 1 aprile 2012 30 giugno 2012: lAllegato A70 al Codice di rete si applica limitatamente al paragrafo 5. In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto
dal medesimo paragrafo 5 dellAllegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete allinterno dellintervallo di frequenza 49 Hz 51 Hz; e) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio nel periodo 1 luglio 2012 31 dicembre 2012: lAllegato A70 al Codice di rete e la Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato si applicano nella loro interezza, ad eccezione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dellAllegato A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21; f) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi allAllegato A70 al Codice di rete e alla CEI 021, come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato. 4.2 Le imprese distributrici vigilano sul rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.1. A tal fine, limpresa distributrice sottopone ai richiedenti un contratto per la connessione conforme al predetto comma 4.1 e acquisisce dal richiedente i seguenti allegati al regolamento di esercizio: a) nei casi di cui al comma 4.1, lettere a), b), d) ed e), le dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori dellinverter e del sistema di protezione di interfaccia che attestano quali delle prescrizioni richieste al comma 4.1 sono soddisfatte dal prodotto; b) nei casi di cui al comma 4.1, lettera c): - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa non sia successiva al 31 marzo 2013, le dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori dellinverter ovvero della macchina rotante e del sistema di protezione di interfaccia che attestano quali delle prescrizioni richieste al comma 4.1 sono soddisfatte dal prodotto. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, il produttore pu trasmettere le dichiarazioni di conformit, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che i componenti installati sullimpianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III; - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa sia compresa tra l1 aprile e il 30 settembre 2013, la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dellinverter ovvero della macchina rotante e la dichiarazione di conformit, rilasciata dagli enti accreditati, che il sistema di protezione di interfaccia installato sullimpianto sia conforme alla Norma CEI 0-16 Edizione III. In luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, il produttore pu trasmettere le dichiarazioni di conformit, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che gli inverter ovvero le macchine rotanti installati sullimpianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III; - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 30 settembre 2013, la dichiarazione di conformit, rilasciata dagli enti accreditati, che i componenti installati sullimpianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III;
c) nei casi di cui al comma 4.1, lettera f), la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-21 come modificata a seguito del recepimento dellAllegato A70 al Codice di rete, al fine di attestare la conformit dei componenti installati sullimpianto alla predetta Norma CEI; d) nei casi di cui al comma 4.1, lettere a), b) e c), una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui allarticolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 che attesta che limpianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformit alle Norme CEI e alle prescrizioni dellAllegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dellAllegato A70 e/o delle Norme CEI limpianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 30 settembre 2013, ovvero per i quali il produttore ha trasmesso le dichiarazioni di conformit, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che tutti i componenti installati sullimpianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto allalbo professionale secondo le rispettive competenze; e) nei casi di cui al comma 4.1, lettere d), e) ed f), una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui allarticolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 che attesta che limpianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformit a quanto previsto dalle Norme CEI e alle prescrizioni dellAllegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dellAllegato A70 e/o delle Norme CEI limpianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti che entrano in esercizio dall1 gennaio 2013, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto allalbo professionale secondo le rispettive competenze. 4.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica per i quali, allatto della richiesta di connessione, stata prevista la suddivisione dellimpianto medesimo in diverse sezioni con differenti date di entrata in esercizio, le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 trovano applicazione per le singole sezioni in relazione alla data di entrata in esercizio di ciascuna di esse.
Articolo 5 Applicazione dellAllegato A70 al Codice di rete agli impianti di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione gi in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012 5.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione gi in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori devono adeguare i predetti impianti alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dellAllegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013. Le imprese distributrici inviano al produttore, con modalit che consentano di verificare lavvenuto ricevimento, un ultimo sollecito almeno 90 giorni prima
del termine del 31 marzo 2013. LAutorit valuter gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, avendone lobbligo, non hanno completato gli adeguamenti sopra richiamati entro il 31 marzo 2013. 5.2 Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento per il tramite del proprio sito internet e dei portali qualora disponibili. Inoltre ciascuna impresa distributrice tenuta ad informare, entro due mesi dallentrata in vigore del presente provvedimento, tramite modalit che garantiscano lavvenuto ricevimento della comunicazione, tutti i produttori responsabili della gestione di impianti ricadenti nella casistica di cui al comma 5.1 e connessi alla propria rete in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento. Le imprese distributrici sono altres tenute ad inviare ai produttori, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del medesimo provvedimento. A seguito delladeguamento dellimpianto alle prescrizioni previste dal comma 5.1, il produttore tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dallimpresa distributrice e ad inoltrarlo allimpresa distributrice allegando, qualora non gi inviati, i documenti di cui alle lettere a) e d) del comma 4.2. Ai fini dellapplicazione del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio firmato dal produttore, limpresa distributrice effettua un sopralluogo sullimpianto per verificare lavvenuta installazione dei dispositivi richiesti. I produttori che inviano allimpresa distributrice, entro il 30 giugno 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se limpianto era tenuto alla corresponsione del CTS prima dellintervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui allarticolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non gi inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a: a) euro 2000, nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente lentrata in vigore della Guida CEI 82-25; b) euro 5000, nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dellentrata in vigore della Guida CEI 82-25. A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 4.2 (qualora non gi inviate). La comunicazione deve avvenire con modalit definite dalle imprese distributrici che consentano di verificare la data di invio e lavvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dallimpresa distributrice entro due mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di cui al presente comma. I produttori che inviano allimpresa distributrice, nel periodo compreso tra l1 luglio 2012 e il 31 ottobre 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se limpianto era tenuto alla corresponsione del CTS prima dellintervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui allarticolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non gi inviata) hanno diritto, con
riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a quello di cui al comma 5.5, lettere a) o b), moltiplicato per: a) 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio; b) 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto; c) 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre; d) 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre. A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 4.2 (qualora non gi inviate). La comunicazione deve avvenire con modalit definite dalle imprese distributrici che consentano di verificare la data di invio e lavvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dallimpresa distributrice entro due mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di cui al presente comma. 5.7 I premi di cui ai commi 5.5 e 5.6 sono erogati dalle imprese distributrici a valere sul Fondo Utenti MT di cui allarticolo 35 del TIQE 2012-2015. Al fine di ottenere lerogazione, da parte di Cassa conguaglio per il settore elettrico, di quanto spettante, le imprese distributrici sono tenute a dare evidenza alla medesima Cassa dellavvenuto versamento dei predetti premi e della trasmissione a Terna dellelenco dei singoli impianti adeguati, indicando almeno la data di comunicazione dellavvenuto adeguamento, il relativo codice CENSIMP, il codice POD, la provincia in cui ubicato limpianto e la relativa potenza dellimpianto. Le imprese distributrici danno separata evidenza a Cassa conguaglio per il settore elettrico dei premi erogati nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente o successiva allentrata in vigore della Guida CEI 82-25. Nel caso di impianti di produzione tradizionali, come definiti dallAllegato A70, di potenza superiore a 50 kW, connessi o da connettere alle reti di media tensione, gi in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori hanno lobbligo di adeguare il sistema di protezione di interfaccia dei predetti impianti alle prescrizioni del paragrafo 8 dellAllegato A70, e di adeguare il funzionamento degli impianti di produzione tradizionali alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti gi installate, dando evidenza, nella dichiarazione di cui allarticolo 4, comma 4.2, lettera d), dei nuovi ampliati limiti di frequenza (e di tensione) entro cui la macchina in grado di rimanere in servizio a seguito delladeguamento, qualora difformi dai limiti riportati nel paragrafo 5 del predetto Allegato A70. Nella medesima dichiarazione occorre anche evidenziare il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti.
Articolo 5bis Adeguamento degli impianti di potenza superiore a 6 kW gi connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 nonch degli impianti di potenza fino a 50 kW gi connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data 5bis.1 I produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dellAllegato A70 al Codice di rete:
a) entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW gi connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonch gli impianti di potenza fino a 50 kW gi connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data; b) entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW gi connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dellAllegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno allinterno dellintervallo di frequenza 49 Hz 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis. Nel caso di impianti di produzione tradizionali, i produttori sono tenuti ad adeguare il funzionamento degli impianti alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti gi installate. 5bis.2 Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto dal presente provvedimento tramite il proprio sito internet e dei portali qualora disponibili; provvede a trasmettere apposita comunicazione, anche tramite strumenti elettronici, a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla propria rete avvalendosi del GSE, sulla base di accordi tra le parti, nel caso di impianti ammessi a ritiro dedicato, scambio sul posto o ai diversi strumenti incentivanti; provvede a rendere disponibile ai medesimi produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del presente provvedimento; provvede a trasmettere un sollecito ai fini delladeguamento entro il 31 marzo 2014 nei casi di cui al comma 5bis.1, lettera a), ed entro il 31 gennaio 2015 nei casi di cui al comma 5bis.1, lettera b). 5bis.3 A seguito delladeguamento dellimpianto alle prescrizioni previste dal comma 5bis.1, il produttore tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dallimpresa distributrice e ad inoltrarlo allimpresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto allalbo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che limpianto in grado di rimanere connesso alla rete allinterno dellintervallo di frequenza 49 Hz 51 Hz (specificando lintervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina in grado di rimanere in servizio a seguito delladeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti). Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dellaggiornamento del regolamento desercizio e dellinvio della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando opportuna comunicazione delle modalit applicative per il tramite del proprio sito internet, dei portali e della comunicazione di cui al comma 5bis.2.
5bis.4 Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare lavvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui al presente articolo. 5bis.5 Le imprese distributrici sono tenute a dare evidenza a Terna dellelenco dei singoli impianti adeguati, indicando almeno la data di comunicazione dellavvenuto adeguamento, il relativo codice CENSIMP, il codice POD, la provincia in cui ubicato limpianto e la relativa potenza dellimpianto. Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali 6.1 Le imprese distributrici hanno diritto a un corrispettivo pari a 200 euro per ogni sopralluogo effettuato ai sensi del comma 5.4. Tale corrispettivo posto a valere sul Fondo Utenti MT di cui allarticolo 35 del TIQE 2012-2015. Al fine di ottenere lerogazione, da parte di Cassa conguaglio per il settore elettrico, di quanto spettante, le imprese distributrici sono tenute a dare evidenza alla medesima Cassa dei sopralluoghi effettuati. Terna monitora gli effetti sul sistema elettrico del presente provvedimento, dandone comunicazione allAutorit, e propone ulteriori interventi, qualora strettamente necessari ai fini della sicurezza del sistema elettrico in considerazione dellevoluzione attesa del sistema elettrico e della generazione ad esso connessa. A tal fine, Terna effettua unanalisi costi-benefici che consideri prioritariamente eventuali interventi sugli impianti rilevanti non abilitati alla partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento. Nei casi in cui venga sostituito linverter e/o il sistema di protezione dinterfaccia si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4. A tal fine, le tempistiche di cui al comma 4.1 si applicano con riferimento alla data di sostituzione dellinverter e/o del sistema di protezione dinterfaccia. Il produttore tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, allimpresa distributrice territorialmente competente e, qualora limpianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE.
6.3bis Nel caso di impianti gi connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purch almeno in grado di evitare la disconnessione nellintervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dellAllegato A70. Il produttore tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, allimpresa distributrice territorialmente competente e, qualora limpianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE. Il produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai medesimi soggetti di cui al comma 4.2, lettere d) ed e), in cui sono evidenziati i motivi che rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di
sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione. 6.3ter Nei casi in cui: - la verifica effettuata dallimpresa distributrice ai sensi del comma 5.4 ovvero del comma 5bis.4 abbia avuto esito negativo; - il produttore, nonostante il sollecito da parte dellimpresa distributrice ai sensi del comma 5.1 ovvero del comma 5bis.1, non adegui i propri impianti secondo le tempistiche e le modalit previste dai commi 5.1 e 5.3 ovvero dai commi 5bis.1 e 5bis.3, limpresa distributrice ne d comunicazione al GSE e al produttore. Il GSE sospende lerogazione degli incentivi fino allavvenuto adeguamento degli impianti. Il produttore d comunicazione dellavvenuto adeguamento allimpresa distributrice territorialmente competente e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet redatta ai sensi del D.P.R. 445/00. Limpresa distributrice, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, effettua un sopralluogo sullimpianto per verificare leffettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dandone comunicazione al produttore e al GSE. Qualora lesito della verifica sia positivo, la sospensione dellerogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Il presente comma trova applicazione anche qualora limpresa distributrice venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione del presente provvedimento. 6.4 I valori di cui al comma 5.5, lettere a) e b), sono da intendersi come valori minimi riconosciuti. Al fine della quantificazione definitiva dei valori dei premi, da adottarsi con provvedimento dellAutorit entro il 30 aprile 2012, i soggetti interessati possono trasmettere, entro il 30 marzo 2012, allAutorit ogni informazione e dato utile. Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati al fine di analizzare i dati e le informazioni trasmesse e di proporre allAutorit i valori definitivi dei premi. Entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 30 giugno 2013, Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette allAutorit un prospetto riepilogativo relativo ai premi e i corrispettivi complessivamente erogati, per ogni impresa distributrice, rispettivamente ai sensi dellarticolo 5 e del comma 6.1. Cassa conguaglio per il settore elettrico d separata evidenza dei premi erogati nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente o successiva allentrata in vigore della Guida CEI 82-25. La presente deliberazione viene trasmessa al Comitato Elettrotecnico Italiano affinch possa aggiornare opportunamente la Norma CEI 0-16 (con particolare riferimento agli utenti attivi), la Norma CEI 0-21 per le sole parti incise dallAllegato A70, oltre che le altre Norme eventualmente impattate e in particolare la Guida 82-25, tenendo conto di quanto disposto dagli Allegati al Codice di rete approvati con il presente provvedimento. Nelle more delladeguamento della Norma CEI 0-16, i valori delle soglie di tensione di cui alla figura 4 (sblocco voltmetrico) dellAllegato A70 al Codice di rete, nonch gli elementi di dettaglio tecnico non contemplati dallAllegato medesimo, vengono definiti dalle imprese distributrici, sentita Terna, e resi noti ai produttori, anche per il tramite del portale informatico o del sito internet.
La presente deliberazione viene trasmessa a Terna, al Ministero dello Sviluppo Economico e a Cassa conguaglio per il settore elettrico. La presente deliberazione pubblicata sul sito internet dellAutorit www.autorita.energia.it.
IL PRESIDENTE Guido Bortoni
Documenti simili a AEEG 84/2012/R/eel
Il Messaggero: Terna, AD Flavio Cattaneo, vende i pannelli solari a Terra Firma.
da grid a smart grid
Euro Carbon Ranking 2011: Terna, AD Flavio Cattaneo, leader nelle utilities
Flavio Cattaneo: progetto Kami di Terna al centro di un convegno alla Bocconi
Altro di blacbird
GUIDA PER LE CONNESSIONI ENEL - SEZ. A - ED. 3.1 - 12/12
ENEA Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche Ver. 03-05-2019
ENEL - Guida Per Le Connessioni
%2fguida+Alle+Applicazioni+Innovative+Finalizzate+All'Integrazione+Architettonica+Del+Fotovoltaico
Dizionario marittimo
Manuale Cantieri ITA
Claudiu Hudea

References: Articolo 1
 Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5
 Articolo 6