Source: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=2699/1989&L=1&url_lista=%26amp%3Bamp%3BTEXTO_LIBRE%3DOrden%2520de%252012%2520de%2520febrero%2520de%25202001%26amp%3Bamp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Bamp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bamp%25
Timestamp: 2019-01-18 04:34:55+00:00

Document:
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.
(DOGV núm. 1181 de 13.11.1989) Ref. Base Datos 2699/1989
Fecha de entrada en vigor: 13.11.1989
Fecha fin vigencia: 04.01.2017
Notas: Establece normas de contenido mínimo que deben contener los proyectos de las industrias y de las instalaciones eléctricas, de gas, agua, combustibles líquidos, calefacción, recipientes a presión, frigoríficos, almacenamiento de productos químicos, reformas de importancia para vehículos y aparatos elevadores, para su puesta en servicio e inscripción en el Registro Industrial, cuando proceda.DG Industria y Energía.
DECRETO 199/2016, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se establece el régimen de los organismos autorizados de verificación metrológica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/2] (DOGV núm. 7950 de 03.01.2017) Ref. Base Datos 000037/2017
ORDEN de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifican los anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece un contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2000/2626] (DOGV núm. 3731 de 14.04.2000) Ref. Base Datos 1219/2000
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2002/F3153] (DOGV núm. 4221 de 04.04.2002) Ref. Base Datos 1352/2002
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2002/10409] (DOGV núm. 4346 de 30.09.2002) Ref. Base Datos 4209/2002
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2003/X10038] (DOGV núm. 4589 de 17.09.2003) Ref. Base Datos 4125/2003
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2004/X2990] (DOGV núm. 4720 de 26.03.2004) Ref. Base Datos 1267/2004
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2004/Q4527] (DOGV núm. 4751 de 12.05.2004) Ref. Base Datos 2112/2004
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2005/4519] (DOGV núm. 5004 de 12.05.2005) Ref. Base Datos 2471/2005
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2005/8585] (DOGV núm. 5068 de 10.08.2005) Ref. Base Datos 4193/2005
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2006, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo; y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2006/F5042] (DOGV núm. 5265 de 24.05.2006) Ref. Base Datos 2846/2006
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2007/3027] (DOGV núm. 5466 de 08.03.2007) Ref. Base Datos 3199/2007
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales.. [2007/6393] (DOGV núm. 5518 de 23.05.2007) Ref. Base Datos 6633/2007
Origen disposición: Conselleria Industria, Comercio y Turismo
Temáticos: proyecto industrial, edificio industrial, energía eléctrica, almacenamiento, calefacción, instalación frigorífica, agua potable, combustible, producto químico, reglamentación técnica, equipo de presión, material de elevación, infraestructura industrial, industria eléctrica, instalación hidroeléctrica, gas, instalación sanitaria, vehículo , industria
1989/902699 Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.
La puesta en servicio de las distintas instalaciones industriales, así como la inscripción en los preceptivos Registros, exige la presentación de proyectos de las mismas, suscritos por técnico competente, en los Servicios Territoriales de Industria y Energía.
Dada la variedad de tipos de proyectos que deben presentarse, así como los distintos criterios que son aplicados por cada técnico proyectista en la realización de los mismos, se hace necesario establecer unas normas que sirvan de orientación al técnico, al tiempo que faciliten el estudio de los proyectos por parte de los Servicios Territoriales de Industria y Energía.
No se pretende con el establecimiento de las presentes normas limitar o condicionar el personal desarrollo y realización del proyecto de cada técnico, sino únicamente fijar unos contenidos mínimos que la Consellería de Industria, Comercio y Turismo considera fundamentales para la definición y estudio del proyecto, evitando los retrasos que se producen al solicitar, dentro de los plazos previstos, anexos o aclaraciones que lo complementen con posterioridad a su presentación en el Servicio Territorial correspondiente.
Por otra parte, el certificado de fin de obra tiene una gran importancia, ya que permite la puesta en funcionamiento de la mayor parte de las instalaciones industriales desde la entrada en vigor del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre de 1980 (BOE 14.10.80).
Es necesario por tanto regular su contenido mínimo con el fin de agilizar los trámites, estableciendo el modelo que deberá ser utilizado en las instalaciones industriales correspondientes.
En consecuencia, esta Consellería de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía, ha dispuesto:
Los proyectos de industrias y de instalaciones específicas que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía de esta Consellería, para su puesta en servicio e inscripción en el Registro Industrial cuando proceda, deberán ajustarse al contenido que se establece en el Anexo I a esta Orden.
Los certificados de fin de obra de las industrias, y de las instalaciones industriales, que de acuerdo con la normativa vigente deban presentarse en los Servicios Territoriales de Industria y Energía, a los fines previstos en el artículo anterior, serán redactados de acuerdo con los modelos que se establecen en el Anexo II.
El contenido de los proyectos y de los certificados que se normalizan en esta Orden, tendrá carácter de mínimo necesario, lo que no excluye la posibilidad de ampliarlo cuando lo considere oportuno el técnico que los suscriba.
Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Orden y para modificar los Anexos de la misma.
La presente Orden será de aplicación a los proyectos y certificados que se presenten en los Servicios Territoriales de Industria y Energía transcurridos dos meses desde su entrada en vigor, que tendrá lugar el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 17 de julio de 1989.
El Conseller de Industria, Comercio y Turismo,
Indice de normas de contenido mínimo en los proyectos de industrias e instalaciones industriales
I-1. Nuevas Industrias.
I-2. Ampliación Industrias.
I-3. Corrección de la contaminación.
EE- 1. Línea aérea de alta tensión.
EE-2. Centro de transformación.
EE-3. Instalaciones eléctricas de baja tensión en industrias.
EE-4. Instalaciones en baja tensión de un edificio destinado a viviendas.
EE-5. Instalaciones eléctricas de baja tensión para locales (excluidos los destinados a usos industriales y a viviendas).
EG-1. Instalaciones de almacenamiento y receptoras de GLP.
EG-2. Instalación receptora de gas canalizado de uso industrial y comercial.
EG-3. Homologación de aparato a gas y autorización de carácter único.
EA-1. Instalaciones receptoras de agua.
EL-1. Instalación de almacenamiento y receptora de combustibles líquidos para usos industriales y calefacción y otros usos no industriales (para aquellos casos en que no sea aplicable el reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria RD 1.618/80, de 4 de julio, BOE núm. 188, 6.8.1980).
EC-1. Instalación de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
EQ-1. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. Reglamento de almacenamiento de productos químicos - ITC MIE PQ 001.
SP-1. Instalación de calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores, recalentadores y red de tuberías para fluidos a presión (aplicación ITC-MIE-API y AP2).
Reformas de importancia para vehículos
SV-1. Estudio técnico de reforma de importancia en vehículos automóviles.
SD-1. Instalación de aparatos elevadores. ascensores electromecánicos. MIE-AEM-1 (Orden 23.9.87, BOE 6-10-87).
SF-1. Instalaciones frigoríficas.
I-1. NUEVAS INDUSTRIAS
1.1. Objeto o antecedente
Exposición de los motivos que inducen a la creación y ubicación de la nueva industria. Indicando si la empresa tiene otros establecimientos similares.
1.2. Titular de la industria
Nombre, domicilio social, capital social y NIF de la empresa. En caso de ser individual, el nombre, domicilio y DNI del propietario.
1.3. Clase y emplazamiento de la industria
- Clase de industria según CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) y número.
- Localidad, calle y número si es en casco urbano o paraje dentro del término municipal, si esta fuera del mismo. Indicar aunque sean los mismos del domicilio social de la empresa.
1.4. Terrenos y edificaciones
- Características del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificación cubierta que se proyecta.
- Breve descripción de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depósitos, anexos, etc.).
- Indicar si son propiedad o en régimen de alquiler.
1.5. Proceso industrial
Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, incluso contaminación y seguridad industrial.
1.6. Instalaciones industriales
Siguiendo el proceso de fabricación, se describirá toda la maquinaria agrupándose, si procede, en secciones o líneas de producción.
Se indicará para cada máquina su capacidad de producción, potencia en kW de los motores que la accionan, su valor en miles de pesetas y su procedencia nacional o de importación.
Aunque las instalaciones específicas, como las eléctricas, gas, recipientes a presión, frío industrial, correctoras de la contaminación, etc, sean objeto de un proyectos aparte, aquí deberá indicarse su existencia, potencia de energía motriz y valoración.
Los medios de transporte interior se describirán entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarán, salvo que formen parte del equipo industrial (palas, dumpers, camiones frigoríficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.
Deberá asimismo indicarse si la maquinaria instalada es nueva o usada.
1.7. Potencia total a instalar
Se indicará la potencia total a instalar en alumbrado y en usos industriales.
Se indicará si hay generadores eléctricos, indicando su potencia en kW. Y si hay transformadores, en kVA.
1.8. Personal
Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo.
1.9. Materias primas
Se relacionarán las materias primas que consume la empresa núm. CNAE y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel-oil, gas, etc.).
1.10. Productos obtenidos
Se indicarán los mismos, o los servicios que se realicen, de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.
Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignado el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.
1.11. Programa de ejecución de instalaciones
Indicar programa reflejando tiempos, concretando la fecha de puesta en marcha.
De acuerdo con los datos de la memoria y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la Empresa.
2.1. Inversión total
- Solares y terrenos.
- Obras anexas (vallas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.).
- Otras inversiones de equipo (envases, mobiliario, vehículos propios, etc.).
- Capital circulante fijo.
- Personal y Seguridad Social.
- Mantenimiento y reparaciones.
- Gastos generales.
- Seguros de las instalaciones.
2.4. Beneficio total y rentabilidad
Beneficio bruto = ingresos - gastos
- Maquinaria Extranjera.
- Otras inversiones de equipo.
Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, cte.).
4.1. Emplazamiento
4.2. Diagrama de proceso
- Se indicará en un diagrama el proceso industrial.
4.3. Planta general
- Se indicarán dependencias de la industria, tales como oficinas, ascos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.
- Si hubiese varias plantas, se hará lo mismo en cada una, incluyendo un plano de sección donde se refleje la interconexión de las plantas.
- Se incluirán todas las instalaciones, inclusive las que requieran proyectos específicos.
4.4. Cualquier otro tipo de plano
- Que pueda dar una mayor comprensión de la industria o empresa que se va a instalar.
I-2. AMPLIACION INDUSTRIAS
1.1. Objeto o antecedentes
Exposición de los motivos que inducen a la ampliación de la industria.
- Clase de Industria según CNAE y número.
- Localidad, calle y número si es en el casco urbano o paraje dentro del término municipal, si es fuera del mismo.
Indicarlos aunque sean los mismos del domicilio social de la Empresa.
- Indicar el número de Registro Industrial.
- Características del solar, entorno, m2 del solar y m2 de la edificación cubierta que se amplia.
- Breve descripción de las edificaciones (oficinas, naves industriales, almacenes, depósitos, anexos, etc.) que se amplian.
Siguiendo el proceso de fabricación, se describirá toda la maquinaria agrupándose, si procede, en secciones o líneas de producción, separando los elementos existentes de los que causan baja y de los que son objeto de ampliación.
Se indicará, de cada máquina, su capacidad de producción, potencia en kW de los motores que la accionan, su valor en miles de pesetas y su procedencia nacional o de importación.
Aunque las instalaciones específicas, como las eléctricas, gas, recipientes a presión, frío industrial, correctoras de la contaminación , etc. sean objeto de un proyecto aparte, aquí deberá indicarse su existencia, potencia de energía motriz y valoración, en el caso de que formen parte de la ampliación.
En el caso de que sean motivo de ampliación los medios de transporte interior, se describirán entre los servicios auxiliares. Los de transporte exterior no se relacionarán, salvo que formen parte del grupo industrial (palas, dumpers, camiones frigoríficos, etc.) de forma que el transporte no pueda ser realizado por otra empresa.
Deberá, asimismo, indicarse si la maquinaria a ampliar es nueva o usada.
Con separación de la potencia indicada, se indicará la potencia * ampliar en el alumbrado y en usos industriales (indicando la potencia total resultante).
Se indicará si hay variación en generadores eléctricos, indicando su potencia en kW y si hay transformadores, en kVA.
En su caso, indicando el balance: Potencia autorizada, potencia a instalar y potencia total resultante.
Se indicará la previsión de personal empleado a lo largo del año con clasificación de directivos, técnicos, administrativos, obreros fijos y eventuales, así como el régimen de trabajo, acorde a la nueva situación de la empresa.
Se relacionarán las variaciones de materias primas a consumir por la empresa indicando, a ser posible, su CNAE, y con ellas la energía de toda clase (eléctrica, carbón, fuel-oil, gas, etc.).
Se indicarán las variaciones de los mismos o los servicios que se realicen de acuerdo con los epígrafes correspondientes en la CNAE.
Igualmente se indicará el horario de trabajo, o el número de jornadas de 8 horas, consignando el total de horas trabajadas por semana y número de días trabajados al año.
De acuerdo con los datos de la memoria, y los valores que correspondan a cada concepto, se hará un estudio de la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta las variaciones motivadas por la ampliación.
Se indicarán en los puntos siguientes los valores de la ampliación y el total resultante.
Beneficio bruto = ingresos - gastos Beneficios
Indicar el presupuesto de los elementos ampliados.
- Maquinaria nacional.
Nota: No incluir maquinaria ni instalaciones objeto de otros proyectos específicos (Baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.
- Se indicarán las dependencias de la industria, tales como oficinas, aseos, comedores, almacenes, etc., y en la zona de producción se reflejarán los elementos de trabajo de toda índole, bien con su nombre característico o con un número y un índice en el extremo del plano.
I-3. CORRECCION DE LA CONTAMINACION
Exposición de la necesidad del presente proyecto.
1.3. Titular de las instalaciones
Nombre, domicilio social, teléfono y núm. RI, si procede.
1.4. Emplazamiento de las instalaciones y clasificación de la actividad según Decreto 833175.
Exposición, lo más completa posible, del proceso industrial, centrado muy especialmente en sus aspectos contaminantes.
1.6. Instalaciones industriales contaminantes
1.6.1. Contaminación atmosférica.
Se indicarán los focos emisores, los contaminantes teóricamente emitidos, caudal de gases y emisiones brutas y demás datos especificados en el artículo 8.º de la OM 18.10.86 (BOE 3.12.76).
1.6.2. Vertidos líquidos.
Se indicarán los procesos de donde proceden, su composición antes de depurar y caudales generados, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Dominio Público hidraúlico RD 849/86, de 11 de abril (BOE 30.4.86).
1.6.3. Residuos sólidos.
Se indicarán los procesos donde se generan y tipo de residuos, con su producción anual.
1.7. Medidas correctoras
1.7.1. Contaminación atmosférica.
Se describirán los equipos de depuración previstos, sus rendimientos teóricos, emisiones netas comparando con las emisiones reglamentarias y las chimeneas de evacuación, con sus cálculos correspondientes.
1.7.2. Vertidos líquidos.
Se describirán las instalaciones de depuración previstas, sus rendimientos teóricos, la composición de los vertidos depurados y el cauce donde son vertidos, indicando los límites reglamentarios del mismo.
1.7.3. Residuos sólidos.
Se distinguirán los residuos tóxicos del resto, ateniéndose a lo dispuesto la ley de Residuos Tóxicos Peligrosos, Ley 20/86, de 14 de mayo (BOE 20.5.86) y su Reglamento (RD 833/88, de 20 de julio BOE 30.7.88).
Se describirá el destino de los residuos sólidos generados:
- Vertedero autorizado.
Indicando además la localización de dicho destino.
1.8. Programa de ejecución de las instalaciones
Presupuesto de los equipos correctores de la contaminación. No incluyendo maquinaria ni instalaciones objeto del proyecto general y de otros proyectos específicos (baja tensión, gas, recipientes a presión, etc.).
3.1. Emplazamiento
Si es fuera del casco urbano, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.
3.2. Diagrama del proceso
Se indicará un diagrama del proceso contaminante, así como del corredor de la contaminación.
3.3. Planos generales
Incluirán en planta y alzada las instalaciones objeto de este proyecto.
EE-1. LINEA AEREA ALTA TENSION
Reglamento y disposiciones oficiales.
1.2. Titular de la instalación
1.4. Plazo de ejecución
1.5. Categoría de la línea y zona
1.6. Potencia a transportar
1.7. Descripción de las instalaciones
* Longitud total y parcial.
* Provincias y términos municipales afectados.
* Relación de cruzamientos, paralelismos, etc.
* Aislamientos.
* Herrajes y accesorios.
* Apoyos.
2.1. Eléctricos.
* Densidad Máxima.
* Reactancia.
* Caída de tensión.
* Pérdidas de potencia.
* Otras características eléctricas.
2.2. Mecánicos
* Distancias de seguridad.
* Tablas de tendido.
* Cimentaciones.
3. Pliegos de condiciones
3.1. Calidad de los materiales.
- Herrajes y accesorios.
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.
3.3. Pruebas reglamentarias.
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
3.5. Certificados Y documentación.
3.6. Libro de ordenes.
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.
Si es en un casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.
5.2. Planta y alzado.
5.3. Apoyos y cimentación.
5.4. Cadenas.
5.5. Tomas de tierra.
5.6. Detalles de paralelismos, cruzamientos, etc.
Se presentarán tantas separatas de paralelismos y cruzamiento como organismos queden afectados.
EE-2. CENTRO DE TRANSFORMACION
1.1. Objeto del proyecto
Reglamentación y disposiciones oficiales.
1.2. Titular.
1.4. Características generales del centro de transformación.
1.5. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA.
1.6. Descripción de la instalación.
1.6.1. Obra Civil.
- Características de los materiales.
* Cimentación.
* Solera y pavimento.
* Cerramientos exteriores.
* Tabiqueria interior.
* Pinturas.
1.6.2. Instalación eléctrica.
- Características de la red de alimentación.
- Características de la aparamenta de alta tensión.
* Celda de entrada.
* Celda de salida.
* Celda de protección.
* Celda de medida.
* Celda de transformador.
- Características material vario de alta tensión.
* Embarrado general.
* Piezas de conexión.
* Aisladores de apoyo.
* Aisladores de paso.
1.6.3. Medida de la energía eléctrica.
1.6.4. Puesta a tierra.
- Tierra de protección.
- Tierra de servicio.
1.6.5. Instalaciones secundarias.
- Baterias de condensadores (en su caso).
2.1. Intensidad de alta tensión.
2.2. Intensidad de baja tensión.
- Cálculo de las corrientes de cortocircuito.
- Cortocircuito en el lado de alta tensión.
- Cortocircuito en el lado de baja tensión.
2.4. Dimensionado del embarrado.
- Comprobación por densidad de corriente.
- Comprobación por solicitación electrodinámica.
- Cortocircuito por solicitación técnica.
2.5. Selección de fusibles de alta tensión y baja tensión
2.6. Dimensionado de la ventilación del centro de transformación.
2.7. Dimensiones del pozo apagafuegos
2.8 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra.
- Investigación de las características del suelo.
- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra, y del tiempo máximo correspondiente de eliminación del defecto.
- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.
- Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.
- Cálculo de las tensiones aplicadas.
- Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberias, railes, vallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los puntos especialmente peligrosos y estudio de las formas de eliminación o reducción.
- Corrección y ajuste del diseño inicial, estableciendo el definitivo.
- Aparamenta de AT.
3.2. Normas de ejecución de las instalaciones
3.3. Pruebas reglamentarias
Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes de cada partida.
5. 1. Situación
Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.
Si es fuera del casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.
5.2. Esquema unifilar de la instalación, con identificación de las características principales de los elementos fundamentales que la integran.
5.3. Planta y alzado, suficientemente ampliados a escalas convenientes y con indicación de las cotas esenciales, poniendo de manifiesto el emplazamiento y la disposición de las máquinas, aparatos y conexiones principales.
5.4. Tomas de tierra
EE-3. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION EN INDUSTRIAS
1.2. Objeto del proyecto
Reglamentos y disposiciones consideradas.
1.3. Titular de la instalación
Nombre. Domicilio social.
1.4. Emplazamiento de las instalaciones
1.5. Clasificación y características de las instalaciones
1.5.1. Clasificación. Según riesgo de las dependencias de la industria (de acuerdo a la MI BT correspondiente).
- Locales con riesgo de incendio o explosión (MI BT 026). Emplazamiento, zona y modo de protección.
- Locales húmedos (MI BT 027).
- Locales mojados (MI BT 027).
- Locales con riesgos de corrosión (MI BT 027).
- Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (MI BT 027).
- Locales a temperatura elevada (MI BT 027).
- Locales a muy baja temperatura (MI BT 027).
- Locales en los que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).
- Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos (MI BT 027).
- Locales de características especiales (MI BT 027).
1.5.2. Características de la instalación.
- Canalizaciones fijas.
- Canalizaciones móviles.
- Transformadores y condensadores.
- Máquinas rotativas.
- Aparatos de conexión y corte.
- Transformadores y resistencias de control.
- Aparatos de medida, instrumentos y relés.
- Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.
- Equipo móvil y portátil.
- Sistema de protección contra contactos indirectos.
- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Identificación de conductores.
1.6. Programa de necesidades
- Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos.
- Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas.
- Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la actividad industrial.
- Determinación de las características de los contadores y potencia a contratar.
1.7. Descripción de la instalación
1.7.1. Instalaciones de enlace.
- Caja general de protección. Ubicación y características.
1.7.2. Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado.
- Cuadro general y su composición.
- Líneas de distribución y canalización.
- Cuadros secundarios y su composición.
- Línea secundaria de distribución y sus canalizaciones.
- Protección de motores y/o receptores.
1.7.3. Puesta a tierra.
1.7.4. Equipos de conexión de energía reactiva.
1.7 5. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación.
1.7.6. Alumbrados especiales.
1.8. Programa de ejecución
- Indicar el programa de ejecución reflejando tiempos y fecha prevista para la puesta en marcha.
2.1. Tensión nominal y caida de tensión máxima admisible.
2.2. Fórmulas utilizadas.
2.3. Potencia total instalada y demandada
- Relación de receptores de alumbrado, con indicación de su potencia eléctrica.
- Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica.
- Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia eléctrica.
2.4. Cálculos luminotécnicos
- Cálculo del número de luminarias.
2.5. Cálculos electricos: alumbrado y fuerza motriz
Cálculo de la sección de los conductores de la línea repartidora.
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalizaciones a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o canalizaciones a utilizar en las líneas derivadas.
- Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivadas.
* Sobrecarga.
* Cortocicuitos.
* Sobretensiones.
2.6. Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.
- Cálculo de la puesta a tierra.
3.1. Calidad de materiales
- Conductores de protección.
- identificación de los conductores.
- Tubos protectores.
- Cajas de empalme y derivación.
- Aparatos de mando y maniobra.
- Aparatos de protección.
Nota: No se incluirá el valor de los motores eléctricos, hornos, etc., que figuren en el expediente de inscripción en el Registro Industrial.
5.1. Plano de emplazamiento
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.
Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.
5.2. Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.
5.3. Esquema unifilar completo, con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).
5.4. Puesta a tierra y detalles
EE-4. INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS
1. 1. Objeto del proyecto.
1.2. Promotor de la instalación
Nombre, domicilio social.
1.3. Emplazamiento de las instalaciones.
1.4. Descripción del edificio.
1.5. Potencia total prevista para el edificio
- Potencia adoptada.
1.6.1. Centro de transformación (en su caso).
1.6.2. Caja general de protección.
- Número de cajas y características.
1.6.3. Línea repartidora.
- Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.
*tubos protectores.
* Línea principal de tierra.
1.6.4. Centralización de contadores.
1.6.5. Derivaciones individuales
- Línea derivada de tierra.
1.6.6. Instalación interior en viviendas.
- Cuadro general de distribución.
* Descripción: Longitud, sección, diámetro tubo.
* Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.
* Sistema de instalación elegido.
1.6.7. Instalación de usos comunes.
- Cuadros generales de protección.
- Descripción de la instalación.
* Amplificador TV
* Grupo de presión.
1.6.8. Instalación de puesta a tierra del edificio.
- Líneas principales de tierra.
- Derivaciones de las líneas principales de tierra.
1.6.9. Red de equipotencialidad.
- Cuartos de baño.
- Centralización de contadores de agua.
2.1. Potencia total del edificio.
2.1.1. Cálculo según normas tecnológicas de edificación (NTE-IEB-1974).
2.1.2. Cálculos según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
2.2. Sección de la línea repartidora.
2.3. Sección de las derivaciones individuales.
2.4. Sección de los circuitos interiores.
2.5. Sección de la línea de usos comunes
- Amplificador T.V.
- Grupo de presión.
2.6. Tierra
2.6.1. Residencia de la puesta a tierra.
2.6.2. Sección de las líneas.
2.7. Disyuntores.
2.7.1. Sobrecargas.
2.7.2. Cortocircuitos.
3.1. Calidad de los materiales
3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
3.5. Certificados y documentación
- Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.
Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.
5.2. Esquema eléctrico general del edificio
5.3. Planta baja con indicación de la caja general de protección, línea repartidora, centralización contadores y CT en su caso.
5.4. Esquema de canalización vertical
5.5. Distribución eléctrica en planta de viviendas con indicación de volumenes de prohibición y protección.
5.6. Red de equipotencialidad y detalles.
5.7. Puesta a tierra y detalles.
EE-5. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)
1.4. Potencia prevista
- Potencia total admisible.
- Potencia total instalada.
- Potencia total demandada.
1.5. Descripción de las instalaciones de enlace
1.5.1. Centro de Transformación (en su caso).
1.5.2. Caja General de Protección.
1.5.3. Línea repartidora.
* Tubos protectores.
1.5.4. Equipos de medida.
1.6. Descripción de la instalación interior.
1.6.1. Clasificación y características de las instalaciones según riesgo de las dependencias de los locales.
- Locales de pública concurrencia (espectáculos, reunión y sanitarios) (MI BT 025).
- Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y División (MI BT 026).
- Locales mojados (MI ET 027).
- Locales con riesgo de corrosión (MI BT 027).
- Locales a temperatura elevada (MI RT 027).
- Locales que existan baterías de acumuladores (MI BT 027).
- Estaciones de servicio o garajes (MI BT 027).
- Locales para fines especiales (MI BT 027).
1.6.2. Cuadro General de Distribución.
- Características y composición.
1.6.3. Cuadros secundarios y parciales.
1.6.4. Líneas de distribución y canalización.
- Sistema de instalación elegido.
- Descripción: Longitud, Sección y diámetro del tubo.
- Núm. circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito.
1.7. Suministros complementarios. (en su caso)
1.8. Alumbrados especiales (en su caso)
- Reemplazamiento.
1.9. Línea de puesta a tierra.
- Red de equipotencialidad.
2.1. Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible
2.2. Fórmulas utilizadas
2.4. Cálculos luminotécnicos.
- Cálculos del número de luminarias.
2.5. Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz.
- Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de canalización a utilizar en la línea de alimentación al cuadro general y secundarios.
* Cortocircuitos.
- Tubos de protección.
3.6. Libro de órdenes.
5.1. Situación.
5.2. Plano general del local y sus dependencias, accesos, etc., con indicación de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc., y de los circuitos eléctricos correspondientes, reflejando su identificación con un número y su correspondiente índice en el extremo del plano.
5.3. Esquema unifilar completo con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterránea, etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica).
EG-1. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORAS DE GLP
1.1. Objeto del proyecto.
1.2. Emplazamiento de la instalación.
1.4. Plazo de ejecución de las instalaciones.
1.5. Características del gas suministrado.
2. Almacenamiento combustible
2.1. Descripción y sistema elegido
2.2. Clasificación y distancias de seguridad.
2.3. Accesos.
2.4. Equipo de regulación.
2.5. Protección contra incendios.
2.6. Protección anticorrosiva.
3. Red de distribución interior
3. 1. Descripción
3.2. Características de la tubería
4. Aparatos receptores
Indicar así:
* Presiones de uso.
* Homologación.
* Condiciones de instalación.
1. Bases de cálculo
2.1. Consumo y autonomía.
2.3. Válvulas de seguridad.
2.4. Punto máximo llenado: longitud tubo sonda.
2.5. Red de distribución.
2.6. Ventilaciones.
2.7. Evacuación de humos.
2.8. Protección catódica.
- Características de la empresa instaladora.
* Almacenamiento y válvulas seguridad.
* Red de distribución.
* Aparatos.
- Certificados y documentos.
- Normas de ejecución.
- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
- Libro de órdenes.
E. Planos
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil localización.
2. Planta de las instalaciones
3. Alzados necesarios
4. Planos de detalle
4.1. Almacenamiento.
4.2. Esquema protección catódica.
4.3. Trazado de red de distribución.
4.4. Esquema isométrico.
EG-2. INSTALACION RECEPTORA DE GAS CANALIZADO USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
2. Acometida interior a alta/media presión
2.2. Características de la tubería.
2.3. Protección anticorrosiva activa y pasiva de la tubería.
3. Instalación de la ERM
3.2. Característiques de los materiales.
3.3. Recinto.
3.4. Instalación eléctrica.
3.5. Distancias, sistema contra incendios y ventilación.
4. Red de distribución interior
4. 1. Descripción
4.2. Características de la tubería.
5. Grupo de regulación y seguridad
5.2. Características del grupo de regulación.
6. Aparatos receptores
1. Bases de cálculos
2.1. Acometida interior.
2.2. ERM.
2.4. Ventilaciones.
2.5. Evacuación de humos.
2.6. Protección catódica.
- Calidad de materiales - Normas de ejecución
* Acometida.
* ERM.
- Condiciones de usos, mantenimiento y seguridad.
E. Planos I. Situación
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación. 2 Planta de las instalaciones.
3. Alzados necesarios.
4. Planos de detalle.
4.1. ERM
4.2. Grupo de regulación y seguridad.
4.3. Trazado red de distribución.
4.4. Esquema protección catódica.
4.5. Esquema isométrico.
EG-3. HOMOLOGACION DE APARATO A GAS AUTORIZACION DE CARACTER UNICO
1.3. Plazo de la ejecución de las instalaciones.
1.4. Emplazamiento de la instalación (si procede).
1.6. Plazo de ejecución.
1.7. Aplicación del equipo.
1.8. Fotografías del interior y exterior del aparato que lo identifiquen visualmente (tamaño 13 x 18 cm).
2. Características del aparato
2.1. Descripción general del aparato.
- Circuito de gas.
- Salida de gases de combustión.
- Sistema de aportación de aire.
- Sistema de regulación gas-aire.
2.2. Tipos de gases que utilice.
2.3. Presiones de funcionamiento.
2.4. Potencias y características de cada uno de los quemadores.
2.5. Sistemas de seguridad. Valores de tarado.
2.6. Otros elementos y sus características.
2.7. Capacidad de carga máxima de los recipientes de gas en su caso.
2. 1. Inyectores
2.2. Balance térmico
2.3. Evacuación de humos
1. Calidad de materiales.
2. Normas de ejecución y montaje.
3. Pruebas y ensayos reglamentarios.
4. Inspecciones de puesta en marcha y funcionamiento.
5. Condiciones de instalación, mantenimiento y seguridad (especificando el período máximo de revisión aconsejable, así como la potencia y consumo de cada quemador y del total del aparato).
2. De construcción según Normas UNE, con indicación del lugar de emplazamiento de la placa de características.
3. Fichas técnicas del aparato o recipiente en formato UNE A4, según modelos adjuntos según el caso.
EA-1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA
1.2. Plazo de ejecución de las instalaciones.
1.3. Emplazamiento de la instalación.
1.4. Legislación aplicable.
1.5. Descripción del edificio.
1.6. Descripción de las instalaciones.
- Acometidas y sus llaves.
- Contadores, baterías, llaves y ubicación.
- Desagües y ventilación.
- Algibes y depósitos reserva.
1.7. Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.
2.1. Bases de Cálculo.
2.2. Dimensionado.
- Batería de contadores, contador general y llaves.
- Cálculo de otros elementos integrantes de la instalación. (Fluxores, grupos de sobreelevación, desagües, depósitos reserva, algibes, etc.).
3.6. Certificados Y documentación,
5.1. Emplazamiento.
5.2. Planta con indicación de las acometidas, tubos de alimentación, llaves de paso, centralización de contadores.
5.4. Esquema de canalización vertical (instalación general).
5.5. Esquema de unidades receptoras (agua fría y caliente).
5.6. De detalle: de la acometida y tubo de alimentación, válvulas, batería de contadores, algibes, grupo sobreelevación, desagües, etc.).
EL-1. INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y RECEPTORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS PARA USOS INDUSTRIALES Y PARA CALEFACCION Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES (PARA AQUELLOS CASOS EN QUE NO SEA APLICABLE EL REGLAMENTO DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA, R.D. 1618/80, DE 4 DE JULIO, BOE NUM. 188, 06.08.89).
1.2. Titular de la instalación.
1.5. Descripción de la instalación.
- Almacenamiento de combustible.
- Instalación receptora.
2.1. Justificación de la descarga.
2.2. Justificación del consumo y autonomía.
2.3. Red de tuberias y conductores.
2.4. Balance térmico.
2.5. Ventilación.
2.6. Evacuación de humos.
5.2. Plantas de las instalaciones.
5.3. Alzados necesarios.
5.4. De detalle.-
- Otros (toma de tierra, respiradero).
EC-1. INSTALACION DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
- Tipo de combustible.
- Exigencia de rendimiento y ahorro energético: cumplimiento de la IT. IC. 04.
- Tipo de control automático y descripción funcional del mismo.
- Necesidades de energía eléctrica.
- Elementos constitutivos de la instalación de calefacción.
1.6. Relación de equipos que consumen energía con potencia absorbida.
2.1. Datos de partida.
2.2. Condiciones interiores y exteriores de cálculos.
2.3. Resistencia térmica de los cerramientos y determinación del KG.
2.4. Valores de infiltración del aire y ventanas y puertas.
2.5. Mayoraciones por orientación, intermitencia, etc.
2.6. Resumen de cargas caloríficas por habitación con elementos de calefacción en ellas.
2.7. Cálculo de la red de tuberías o conductos.
2.8. Cálculo de elementos de la sala de máquina; bombas, calderas, evacuación de humos, climatizadoras, vaso de expansión, válvulas de seguridad, etc.
2.9. Cálculo de los consumos previstos de energía.
2.10. Justificación de la descarga del combustible en su caso.
2.11. Justificación de consumo y de la autonomía.
- Especificaciones mecánicas.
- Especificaciones eléctricas.
4. 1. Parciales.
4.2. Total
5.2. Plantas de la instalación.
5.4. De detalle.
- Otros (tomas de tierra, respiradero).
5.5. Esquemas de principio de la instalación.
EQ-1. ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS - ITC MIE APQ 001)
1. 1. Objeto del proyecto
1.2. Promotor de la instalación, nombre, domicilio social.
1.4. Aspectos geográficos y topográficos del entorno.
1.5.1. Productos a almacenar, presiones, temperaturas, puntos de inflamación y clasificación.
1.5.2. Tipo de almacenamiento y uso.
1.5.3. Recipientes, dimensiones y capacidad.
1.5.4. Capacidad total de almacenamiento.
1.5.5. Protecciones adicionales (cuando las haya).
1.6. Distancias entre instalaciones.
1.6.1. Justificación cumplimiento distancias entre recipientes.
1.6.2. Justificación cumplimento distancias entre instalaciones fijas.
1.6.3. Cuadro de distancias.
1.7. Obra civil
1.7.1. Cimentaciones de los recipientes y equipos.
- Metodología empleada en el cálculo de las cimentaciones.
- Descripción de las soluciones proyectadas.
1.7.2. Cubetas.
- Capacidad y dimensiones.
- Canales de evacuación.
1.7.3. Redes de drenaje.
- Descripción y características constructivas.
1.7.4. Zonas de carga y descarga. Descripción y características.
1.7.5. Vallado de las instalaciones. Descripción y características.
1.8. Recipientes
1.8.1. Tipo de almacenamiento.
1.8.2. Material de construcción y normas de diseño a emplear.
1.8.3. Fabricante.
1.8.4. Características constructivas.
1.8.5. Conexiones.
1.8.6. Venteos.
1.8.7. Pruebas.
1.9. Tuberías
1.9.1. Materiales y características.
1.9.2. Uniones.
1.9.3. Protecciones contra corrosión.
1.9.4. Dimensionado.
1.9.5. Válvulas.
1.9.6. Pruebas.
1.10. Recipientes enterrados
1.10.1. Descripción.
1.10.2. Características constructivas de los fosos y de la cubrición.
1.10.3. Protección contra la corrosión.
1.10.4. Venteos.
1.11. Instalación de recipientes dentro de los edificios.
1.11.1. Características constructivas de la zona de almacenamiento.
1.11.2. Descripción del sistema de ventilación.
1.11.3. Venteos.
1.11.4. Conexiones.
1.12. Almacenamiento en recipientes móviles.
1.12.1. Descripción del almacenamiento en el interior de edificios.
- Características constructivas de los edificios.
- Características de los recipientes.
- Descripción del almacenamiento en el exterior.
- Justificación de alturas y volúmenes de pila.
1.12.2. Descripción del almacenamiento en el exterior.
1.12.3. Justificación de alturas y volúmenes de pila.
1.13. Protección contra incendios
1.13.1. Instalación de protección con agua. Descripción y justificación de soluciones. Dimensionada.
1.13.2. Protección con espuma. Descripción y justificación de soluciones.
1.13.3. Otros sistemas de protección especiales.
1.13.4. Extintores. Núm., características y situación.
1.13.5. Alarmas. Descripción y situación.
1.13.6. Equipos auxiliares. Descripción y situación.
1.14. Instalaciones para carga y descarga.
1.14.1. Descripción y justificación de la instalación en la zona de edificios.
1.14.2. Cargaderos terrestres. Descripción.
1.14.3. Cargaderos marítimos. Descripción.
1.14.4. Protección en equipos y mangueras.
1.15. Instalación eléctrica, se recogerá en el proyecto específico de instalaciones eléctricas en BT
1.16. Tratamiento de efluentes. descripción y justificación. Soluciones.
2.1. Calidad de materiales.
2.2. Normas de ejecución.
2.3. Pruebas reglamentarias.
2.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
2.5. Certificados y documentación.
2.6. Libro de ordenes.
4.1. Mapa geográfico (escala 1:25.000 o en su defecto 1:50.000) en el que se señalarán el almacenamiento y los núcleos urbanos existentes, dentro de un círculo de 10 Km de radio con centro, en dicho almacenamiento.
4.2. Plano de emplazamiento, reflejando el paraje en el que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación.
4.3. Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de seguridad.
4.4. Plano de las instalaciones en los que se señalen el trazado de la red contra incendios y la situación de todos los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas de alarma.
4.5. Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad.
SP-1. INSTALACION DE CALDERAS, ECONOMIZADORES, PRECALENTADORES, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES Y RED DE TUBERIAS PARA FLUIDOS A PRESION. (APLICACION ITC-MIE-API Y AP2).
1.4. Descripción del proceso industrial.
1.4.1. General de la industria.
1.4.2. Específica de aquellas partes del proceso afectadas por la instalación proyectada.
1.4.3. Programa de necesidades.
1.5. Características del aparato.
1.5.1. Generales.
- Descripción, características generales.
- Volumen total de las partes a presión.
- Superficie de calefacción.
- Presión de diseño y presión de servicio.
- Temperatura de diseño y temperatura de servicio.
- Categoría del aparato.
1.5.2. Fluidos contenidos.
1.5.3. Tipo de vigilancia. Justificación.
1.5.4. Tipo de combustible.
1.6. Datos de fabricante e instalador.
- Nombre y razón social - Núm. y fecha de fabricación - Fecha y contraseña de registro de tipo (si procede)
- Núm. de placa de diseño
- De tratarse como tipo único. Justificación de las causas de su excepcionalidad.
- Nombre y vendedor del aparato.
- Nombre y razón social del instalador.
- Núm. de inscripción en registro de instaladores.
1.7. Elementos de seguridad, regulación y control y sus características
1.7.1. Válvulas de seguridad.
1.7.2. Manómetros y termómetros.
1.7.3. Dispositivos de drenaje, purgas a presión y aireación.
1.7.4. Aberturas. Seguridad por retorno de llama y protección de fluidos.
1.7.5. Sistema de alimentación de agua (si procede).
1.7.6. Válvulas del circuito de agua de alimentación (si procede).
1.7.7. Válvulas del circuito de vapor (si procede).
1.7.8. Sistema de presurización y expansión (si procede).
1.7.9. Dispositivos de paro y regulación del sistema de aportación de calor.
1.7.10. Dispositivos de presión máxima y mínima.
1.7.11. Elementos de seguridad particulares al caso de calderas de fluido térmico.
- Depósito de expansión.
- Depósito colector.
- Válvulas de interrupción (si procede).
- Protección en el equipo consumidor.
- Protección ecológica (si procede).
- Protección contraincendios.
1.8. Características del agua de alimentación
1.9. Sala de calderas
Descripción y justificación de las seguridades proyectadas.
1.10. Tuberías para fluidos
1.10.1. Descripción general.
1.10.2. Diámetro. Justificación en función de la velocidad máxima de circulación.
1.10.3. Materiales accesorios y tipos de unión.
1.10.4. Identificación.
1.11. Instrucciones de uso, conservación y seguridad
2.2. Normas de ejecución del aparato y de las tuberías.
2.3.1. Caldera o aparato.
2.3.2. Tuberías de fluidos.
2.4. Certificados y documentación.
2.5. Libro de órdenes.
Se indicarán los distintos elementos que componen la instalación, concertando la cantidad y precio correspondientes, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.
4.1. Situación de la industria
Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundante y de acceso, señalando los puntos de referencia de fácil identificación.
4.2. Situación de la sala de calderas y distribución en planta de las redes de fluido.
4.3. Sala de calderas. con indicación de dimensiones, distancias a los distintos riesgos, así como características y espesores de los muros.
4.4. Esquemas generales de la instalación con indicación de todos los elementos fundamentales de seguridad.
SV-1. ESTUDIO TECNICO DE REFORMA DE IMPORTANCIA EN VEHICULOS AUTOMOVILES
Incluyendo los datos identificativos del vehículo y de su titular.
1.2. Antecedentes. Identificación, de acuerdo con el código de circulación, de la reforma a realizar, motivos que originan dicha realización y normativa aplicable.
1.3. Características del vehículo antes de la reforma.
1.4. Características del vehículo después de la reforma.
1.5. Descripción de la reforma.
1.5.1. Desmontajes previstos.
1.5.2. Variaciones y/o sustituciones.
1.5.3. Materiales empleados.
1.5.4. Montajes finales.
2. 1. Cálculo de los pesos por eje.
- Desglose en peso por eje, peso bastidor y cabina, pesos del elemento (caja, basculante, etc.).
- Distribución de pesos considerando el bastidor como un higa continua con apoyos en los de ballestas.
_ Asignación de pesos a los ejes teniendo en cuenta los brazos de palanca en los casos en que exista balancín.
2.2. Cálculo del bastidor.
- Comprobación de la sección más castigada en cuanto a momento flector.
- Cálculo de la tensión resultante teniendo en cuenta el punto anterior y el esfuerzo cortante que aparezca en dicha sección considerando el módulo resistente de la sección del bastidor como si de una sola viga se tratase.
- En el caso de volquetes, cálculo de la sección con el basculante cargado con el máximo peso autorizado en un ángulo de 45º con la horizontal.
2.3. Cálculo de los elementos de sujeción.
En el caso de volquetes, comprobación de las características del equipo hidráulico, de los elementos de anclaje y de los bulones que permitan el giro de las caja.
En el caso de otro tipo de cajas, comprobación de los elementos o bridas de sujección para los casos desfavorables.
2.4. Cálculo de estabilidad.
- Cálculo de estabilidad el vuelco lateral para el caso de grúas.
- Cálculo longitudinal y lateral para el caso de volquetes.
3.3. Certificados y autorizaciones.
3.4. Taller ejecutor.
- Se obtendrá el importe total de la reforma como suma de las partidas correspondientes a los materiales y a la mano de obra.
_ Esquema del vehículo y sus características fundamentales antes de la reforma.
- Esquema del vehículo y sus características fundamentales después de la reforma.
- Planos de detalles constructivos.
SD-1. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES ASCENSORES ELECTROMECANICOS MIE-AEM-1 (ORDEN 23.9.87, IBOE 6.10.87)
1.2. Promotor.
1.4. Plazo de ejecución.
- Destino del inmueble
- Tipo del aparato.
- Clase de usuarios.
- Medios de acceso al cuarto de máquinas y cuarto de poleas (si existe).
1.6. Elementos tipo.
1.6.1. Grupo tractor y mecanismo de freno.
1.6.2. Limitador de velocidad.
1.6.3. Paracaídas.
1.6.4. Amortiguadores camarín y contrapeso.
1.6.5. Puertas y sus enclavamientos.
1.6.6. Cerraduras.
1.6.7. Paracaídas contrapeso.
1.7. Características de la instalación
1.7.1. De utilización
- Velocidad de régimen.
- Carga máxima o nominal.
1.7.2. De recinto
- Recorrido por recinto.
- Puertas de acceso. Medidas.
- Cuarto de máquinas. Situación.
- Recorrido libre seguridad en parte superior e inferior.
- Superficie ventilación.
1.7.3. Mecánicas.
- Camarín, accesos y medidas.
- Dimensiones interiores.
- Guías del camarín.
- Guías del contrapeso.
- Cables de suspensión. Número de cables y diámetro.
- Suspensión. Número de ramales.
- Polea reductor.
- Polea de reenvío.
1.7.4. Eléctricas.
- Corriente eléctrica. Tensión.
- Compañía suministradora.
- Motor eléctrico, tipo, potencia.
- Sección línea alimentación.
- Tipo aislamiento conductores.
- Maniobra para corriente. Tensión.
- Mandos en planta base, demás plantas y camarín.
- Tipo maniobra.
- Alumbrado camarín.
2.1. Guías del camarín
2.1.1. Características dimensionales
- Peso del camarín.
- Peso del bastidor
- Peso muerto del lado de cabina.
- Carga nominal.
- Perfil de las guías.
- Características mecánicas (E, I min., I trans).
- Radio de giro.
- Peso por unidad de longitud
- Máxima distancia entre anclajes.
- Sección de la guía.
2.1.2. Cálculo a la flexión estática
- Distancia entre rozaderas.
- Empuje horizontal.
2.1.3. Cálculo de las guías
2.1.4. Coeficiente de trabajo
- Paracaídas instantáneo con cuñas.
- Paracaídas instantáneo con rodillos.
- Paracaídas progresivo.
2.2. Cables de suspensión del camarín y contrapeso
- Diámetro del cable.
- Sección total.
- Fatiga límite del acero.
- Carga de rotura por ramal.
- Carga de rotura práctica de suspensión.
- Diámetro de la polea.
- Peso cables sobre camarín.
- Carga estática suspendida.
2.3. Potencia del motor
- Carga útil o nominal no compensada.
- Carga de los cables no compensada.
- Rendimiento del conjunto.
- Potencia teórica.
- Potencia elegida.
2.4. Utilización del reductor tipo
- Carga útil o nominal.
- Par resultante.
- Par límite de utilización.
- Peso total del contrapeso.
- Peso de órganos de compensación.
- Carga total sobre eje tractor del reductor.
- Carga límite de utilización del tipo.
2.5. Reacción en el foso
- Peso de la guía por unidad de longitud.
- Peso lado cabina.
- Peso lado contrapeso.
- Longitud de la guía.
- Reacción por acción del paracaidas.
- Reacción bajo cada guía.
- Reacción bajo amortiguadores de cabina.
- Reacción bajo amortiguadores contrapeso.
2.6. Cálculos de la instalación eléctrica y sus componentes
2.6.1. Características eléctricas
- Tensión eléctrica de fuerza.
- Tensión eléctrica de alumbrado.
- Tensión eléctrica de maniobra.
- Potencia absorbida por el motor.
- Potencia absorbida por la maniobra.
- Potencia del alumbrado del camarín.
- Longitud de la línea de cuadro a motor.
- Factor de potencia del motor a plena carga.
- Resistividad del cobre.
2.6.2. Instalación del grupo tractor. Circuito de fuerza.
- Intensidad normal a plena carga.
- Intensidad de arranque máxima admisible.
- Sección de conductor reglamentaria.
- Sección de conductor a instalar.
- Resistencia óhmica unifilar línea motor.
- Caída de tensión a plena carga.
- Caída de tensión máxima en el arranque.
- Tipo de conductor.
- Conductor protector.
- Protector sobreintensidad y fallo de fase.
- Interruptor general con fusibles. Tipo.
- Diferencial de fuerza.
2.6.4. Circuito de alumbrado
- Iluminación del camarín.
- Sección a instalar.
- Interruptor general con fusible. Tipo.
- Deferencial alumbrado.
2.6.5. Conductores de protección
- Cuadro a grupo tractor.
- Cuadro a puertas, bontoneras y señales.
- Cuadro a camarín.
3.5. Libro de órdenes.
4. Presupuesto Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida.
5.1. De situación
5.2. De entorno planta baja y piso
5.3. De recinto en planta y alzado
5.4. De cuarto de máquinas en planta y alzado
5.5. De planta camarín, recinto y puertas acceso.
5.6. Esquemas eléctricos.
SF-1. INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Comprende tres tipos, según potencia total de compresores a instalar.
1.er Caso
Potencia total de compresores comprendida entre 1 y 10 Kw.
- No se precisa proyecto, sino cumplimentar las siguientes hojas de Registro de Instalaciones Frigoríficas.
1) Dictamen de seguridad (hojas 11-1/2/3)
- Titular de la instalación y emplazamiento.
- Clasificación de los locales.
- Finalidad de la instalación.
- Firmas: Titular, instalador frigorísta y sello y técnico titulado con visado.
2) Censo de la industria frigorífica (hoja 13-1-/2/3).
- Productos tratados.
- Datos técnicos de cámaras.
- Capacidad de congelación.
- Capacidad de producción de hielo.
- Firmas: Titular e instalador frigorista con sello.
3) Certificado de pruebas de estanqueidad (hojas 29-1/2/3).
- Presiones: Sector Alta Presión.
Sector Baja Presión.
- Firmas: El instalador frigorista con sello o el fabricante.
4) Características de los aparatos que forman parte de la instalación (hoja 30-1/2/3).
- Aparato.
- Núm. de fabricación.
- Contraseña aprobación tipo.
- Organismo competente de industria.
- Núm. de la prueba.
- Fecha de la prueba.
- Presión del timbre.
- Volumen interior.
- Presión de tarado.
Potencia total de compresores comprendida entre 10 y 30 Kw.
- No se precisa proyecto sino cumplimentar:
Las mismas hojas del Libro de Registro de Instalaciones Frigoríficas y además:
1. Certificado de Dirección Técnica (hoja 19-1/2/3).
- Firma y visado del técnico.
2. Características de los grupos (hoja 20-1/2/3).
- Desplazamiento volumétrico.
- Potencia absorbida.
3. Relación de los aparatos a presión y de los locales
Donde están emplazados (hojas 21-1/2/3).
- Denominación de los recipientes.
- Referencias según plano.
- Sector Alta y Baja presión.
- Contraseña de homologación.
- Presión del tarado válvulas seguridad.
4. Carga específica de refrigerante en los diferentes locales.
- Denominación de locales.
- Carga total de los grupos que le sirven.
- Carga específica.
- Carga específica de refrigerantes admisible.
5. Sala de máquinas (Hoja 23-1/2/3).
- Carga refrigerante en sala de máquinas.
- Volumen de sala de máquinas.
- Superficie sal de máquinas.
- Estructura de paredes.
6. Dispositivos de seguridad (hojas 24-1/2/3).
- Adecuación de la capacidad del recipiente de refrigerante líquido.
Potencia total de compresores superior a 30 Kw.
- Documentos a presentar:
- Libro de Registro de Instalaciones Frigorícas.
1.4. Descripción del proceso de enfriamiento.
1.5. Características de los aparatos.
1.6. Datos de fabricante e instalador
1.7. Elementos de seguridad.
1.8. Sala de máquinas.
1.9. Legislación aplicable.
1.10. Uso de la instalación.
2.2. Condiciones interiores y exteriores.
2.3. Aislamiento térmico.
2.4. Cálculos de carga de refrigeración.
2.5. Cálculos de evaporadores, condensadores y elementos varios que intervienen en la instalación.
5.2. De planta de la instalación.
5.4. Cámaras.
5.5. Esquema principio de la instalación.
Libro de registro de instalaciones frigoríficas
Se cumplimentarán todas las hojas indicadas en el 2.º caso, es decir:
Hojas 11-1/2/3
Hojas 13-1/2/3
Hojas 29-1/2/3
Hojas 30-1/2/3
Hojas 19-1/2/3
Hojas 20-1/2/3
Hojas 21-1/2/3
Hojas 22-1/2/3
Hojas 23-1/2/3
Hojas 24-1/2/3
Cámaras de atmósfera artificial.
- Libro Registro de Instalaciones Frigoríficas.
Con las mismas características que en el caso anterior.
Libro registro de instalaciones frigoríficas
El certificado de dirección técnica será el de atmósfera artificial, es decir, las hojas a cumplimentar serán:
Hojas 25-1/2/3
Hojas 26-1/2/3
Hojas 27-1/2/3
Hojas 28-1/2/3
Y además todas las comprendidas en el 3.er caso.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 8