Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-34-de-1999?documento=legcol&contexto=legcol_7599204197f3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-04 05:26:03+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 34 DE 1999
RESOLUCIÓN 34 DE 06 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:RECURSOS ENERGÉTICOS. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS AGENTES Y TERCEROS INTERESADOS LAS DISPOSICIONES QUE SE ADOPTARÁN SOBRE LA CALIDAD CON LA CUAL SE DEBEN PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA Y CONEXIÓN EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL.
RESOLUCIÓN 34 DE 1999
“Por la cual se somete a consideración de los agentes y terceros interesados las normas que se adoptarán sobre la calidad con la cual se deben prestar los servicios de transporte de energía y conexión en el sistema de transmisión nacional, y se complementan las disposiciones establecidas en la Resolución CREG-025 de 1999”.
Que la comisión considera conveniente conocer las opiniones y conceptos de los agentes y terceros interesados de acuerdo con lo que determina el texto mismo de la resolución,
Activo. En forma general, cuando en el contexto de la presente resolución se haga referencia a esta palabra, debe entenderse como unidad constructiva de línea o subestación, definidas en el anexo número 1 de la Resolución CREG-026 de 1999.
Activos de conexión. Son aquéllos activos que se requieren para que un generador, un usuario u otro transportador, se conecten físicamente al sistema de transmisión nacional, a un sistema de transmisión regional, o a un sistema de distribución local. Siempre que estos activos sean usados exclusivamente por el generador, el usuario o el transportador que se conecta, o exclusivamente por un grupo de usuarios no regulados o transportadores que se conecten, no se considerarán parte del sistema respectivo.
Desconexión. Interrupción de la corriente eléctrica a través de un activo del sistema de potencia por la apertura de los dispositivos de conexión.
Disponibilidad. Se define como el porcentaje de tiempo en relación con un período dado, durante el cual un activo estuvo en servicio o disponible para el servicio.
Indisponibilidad. Se define como el porcentaje de tiempo en relación con un período dado, durante el cual un activo del sistema de transporte no estuvo disponible para el servicio.
INDL = Índice de indisponibilidad para líneas.
HTL = Horas totales de desconexión acumuladas durante los últimos 12 meses para líneas.
INDSE = [1- (17520 – HTSE) / (17520)]*100
INDSE = Índice de indisponibilidad para unidades constructivas de subestación.
HTSE = Horas totales de desconexión acumuladas durante los últimos 24 meses para unidades constructivas de subestación.
Indisponibilidad forzada. Es la indisponibilidad originada por el retiro de un activo del sistema en forma súbita y no programada.
Indisponibilidad programada. Es la indisponibilidad originada por el cumplimiento de un programa específico de mantenimiento aprobado por el CND.
Servicio de transporte de energía en el STN. Es el servicio de transmisión que se presta a través de los activos del STN.
Transportador. De manera genérica se entiende por transportador a los transmisores nacionales, los transmisores regionales o los distribuidores locales.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todos los agentes económicos que prestan los servicios de transporte de energía y conexión al STN.
ART. 3º—Calidad de la potencia en el STN. De acuerdo con el código de redes (Res. CREG-025/95) es responsabilidad del CND mantener la calidad del suministro de electricidad en términos de la frecuencia, la tensión y el desbalance de la misma dentro de los límites establecidos en el código de operación. Mantener la calidad de la forma de onda es responsabilidad del transportador, el generador y el usuario.
ART. 4º—Calidad del servicio en el STN. Es responsabilidad de los TN y de los propietarios de los activos de conexión prestar el servicio de transporte de energía por el STN y conexión a dicho sistema con un nivel de calidad satisfactorio.
ART. 5º—Medición de la calidad del servicio en el STN. La calidad de los servicios de transporte de energía y conexión en el STN se medirá con base en la disponibilidad de los activos y activos de conexión y su capacidad asociada. El índice de disponibilidad se aplicará en forma individual para cada circuito y unidad constructiva de subestación (Res. CREG-026/99) de la red del STN y para cada activo de conexión.
PAR. 1º—El CND deberá diseñar, antes del 31 de diciembre de 1999, la base de datos para calcular los índices de disponibilidad. El CND será el responsable de elaborar las estadísticas para alimentar dicha base. Cuando se trate de activos y activos de conexión nuevos y de las unidades constructivas UC1 a UC8 existentes, según la definición establecida en el anexo número 1 de la Resolución CREG-026 de 1999, se asume que la disponibilidad mensual, para los primeros 12 meses en el caso de circuitos, o para los primeros 24 meses en el caso de unidades constructivas de subestación, es del 100%.
PAR. 2º—Para activos nuevos, las estadísticas de disponibilidad se registrarán a partir del momento en el cual el CND autoriza la puesta en operación del activo, una vez finalizada la etapa de pruebas.
ART. 6º—Indisponibilidad de los activos del STN. Se considera que un activo de la red está indisponible cuando está fuera de servicio por causas propias, o cuando esté disponible, pero con su capacidad reducida.
ART. 7º—Indisponibilidades excluidas. Los índices de disponibilidad de los circuitos y las unidades constructivas de subestación del STN no se afectarán en los siguientes casos:
• Indisponibilidades programadas de activos debidas a trabajos de expansión de la red. El TN o el agente propietario del activo de conexión solicitará al CND la conexión de dichos activos con una anticipación mínima de tres (3) meses. El CND consignará de oficio los activos requeridos para la nueva conexión.
• Indisponibilidades programadas de activos debidas a razones operativas por requerimientos de calidad o confiabilidad, según programación diaria de operación del CND.
Cuando los TN o los propietarios de activos de conexión realizan tareas de mantenimiento en horas en las cuales el activo está fuera de servicio por exigencias operativas, de acuerdo a la programación diaria de operación del CND, no se afectará el indice de disponibilidad.
• Indisponibilidades forzadas por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
El propietario del equipo afectado deberá declarar oficialmente ante el CND la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito cuando éste suceda y será la responsable por tal declaración. La fuerza mayor o caso fortuito puede presentarse por condiciones impredecibles o irresistibles. El propietario del equipo afectado deberá publicar el evento de manera tal que se informe a los usuarios afectados, no solamente el hecho, sino también sobre las implicaciones que el mismo tiene frente a la calidad del servicio.
El comité asesor de planeamiento de la transmisión - CAPT tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la presente resolución, para establecer las reglas que deben seguirse en estos casos. Dichas reglas deben incluir la elaboración de un plan y un cronograma para remover la causa de la indisponibilidad y dejar el activo o el activo de conexión en las mismas condiciones en las que se encontraba. Con el plan y el cronograma presentado por el agente afectado, el CND establecerá un tiempo para remover la causa de la indisponibilidad por fuerza mayor o caso fortuito. Si transcurrido el tiempo asignado por el CND, el agente no ha removido la causa de la indisponibilidad, el tiempo adicional afectará el índice de disponibilidad del activo.
• Indisponibilidades causadas por terceros.
Cuando un activo o activo de conexión esté disponible pero se encuentre fuera de servicio por causa de la indisponibilidad de un activo perteneciente a un tercero.
• Mantenimientos mayores.
Por una sola vez, durante cada período de seis (6) años, las unidades constructivas de subestación y los activos de conexión tienen derecho a un mantenimiento mayor. El tiempo máximo reconocido sin afectar la disponibilidad es:
Para unidades constructivas de subestaciones (CU1 a CU8) 48 horas.
Transformadores o autotransformadores (CU9) 96 horas.
ART. 8º—Índices de disponibilidad. Los transportadores nacionales y los propietarios de activos de conexión al STN deben cumplir con los siguientes índices de disponibilidad:
Líneas de transmisión año 2000 Índice de disponibilidad anual (%) Horas anuales de indisponibilidad
Circuitos de 500 kV 99.02 86
Circuitos de 220 o 230 kV con Long. > 150 km 99.47 46
Circuitos de 220 o 230 kV £ con Long. 150 km 99.61 34
Líneas de transmisión año 2001 Índice de disponibilidad anual (%) Horas anuales de indisponibilidad
Circuitos de 500 kV 99.20 70
Circuitos de 220 o 230 kV con Long. > 150 km 99.59 36
Circuitos de 220 o 230 kV con £ Long. 150 km 99.70 26
Unidades constructivas del STN activos de conexión años 2000 y 2001 Índice de disponibilidad (%) Horas de Indisponibilidad en dos años
Autotransformadores del STN 99.50 88
Otras unidades constructivas de subestación 99.70 52
Activos de conexión 99.50 88
Para efectos de calcular los indices de disponibilidad, cada circuito de una línea de doble circuito será considerado en forma individual.
PAR.—Antes del 31 de diciembre del año 2001, la CREG establecerá los índices de disponibilidad que regirán en el año 2002 y años siguientes.
ART. 9º—Compensaciones. El incumplimiento de las normas y obligaciones reguladas por la comisión en relación con la calidad del servicio que deben prestar los TN y los propietarios de los activos de conexión, estará sujeto a compensaciones.
a) El número de salidas de servicio;
b) La duración de la indisponibilidad en minutos, y
c) El mantenimiento de emergencia y la cancelación de mantenimientos programados.
Para efecto de calcular las compensaciones que deben pagar los TN cuando su disponibilidad real está por debajo de la meta establecida, se calculará un índice de disponibilidad paralelo, que se denominará disponibilidad para compensaciones, que incluye los tiempos asociados al número de salidas, los mantenimientos de emergencia y la cancelación de cualquier mantenimiento programado, de acuerdo con la siguiente expresión:
DC = (1- HT/HTP) * 100
HT = (MIS + MID + MIC + MIM)/60
DC = Disponibilidad para compensaciones, expresada en porcentaje.
HT = Horas totales de indisponibilidad.
HTP = Horas totales de período (8760 para líneas y 17520 para unidades constructivas de subestación).
MIS = Minutos de indisponibilidad asociados al número de salidas.
MID = Minutos de indisponibilidad asociados a la duración de las salidas.
MIC = Minutos de indisponibilidad asociados a la reducción de capacidad.
MIM = Minutos de indisponibilidad asociados a los mantenimientos de emergencia y cancelación de mantenimientos programados.
(A) Número de salidas.
(i)Salidas de servicio no consideradas. Cada salida de servicio que sea menor o igual a diez (10) minutos no afectará el índice de disponibilidad para compensaciones.
(ii)Salidas de servicio mayores a diez (10) minutos no programadas. Para cualquiera de las unidades constructivas del STN, con excepción de las líneas de transmisión, se calculará la siguiente expresión:
MISUC = NS * 30 minutos.
MISUC = Minutos de indisponibilidad asociados al número de salidas para unidades constructivas del STN.
NS = Número de salidas no programadas mayores de diez (10) minutos.
MISLT = NS * 30 minutos * (100 km/L)
MISLT = Minutos de indisponibilidad asociados al número de salidas de línea de transmisión.
(i)Duraciones de salidas de servicio no consideradas. Las duraciones de salidas de servicio que sean menores o iguales a diez (10) minutos no afectan el índice de disponibilidad para compensaciones.
(ii)Duración de la indisponibilidad. La duración de la indisponibilidad será medida en minutos y afectará el índice de disponibilidad para compensaciones, de acuerdo con la siguiente expresión:
MID = NS * T
NS = Número de salidas.
T = Tiempo de duración de cada salida, para salidas mayores de diez (10) minutos.
(iii)Reducciones de capacidad. Cuando existan reducciones de la capacidad de un activo del STN, entendiéndose por tales a las limitaciones parciales de la capacidad de transformación y/o de transporte, debido a causas propias o del equipo dedicado, se considerará que el activo está parcialmente indisponible y la indisponibilidad se calculará mediante la siguiente expresión:
MIC = [TIN * (1- CR/CN)]
TIN = Tiempo durante el cual el activo está parcialmente indisponible.
CR = Capacidad reducida.
CN = Capacidad nominal del activo.
(C) Mantenimientos de emergencia y cancelación de mantenimientos programados.
MIM = ME * 120 minutos + MC * 120 minutos
ME = Número de solicitudes de mantenimiento de emergencia.
MC = Número de cancelaciones de cualquier mantenimiento programado.
ART. 10.—Obligación de reportar las indisponibilidades. Los TN y los propietarios de activos de conexión deberán comunicar al CND toda situación de indisponibilidad del equipo dentro de los quince (15) minutos a partir del hecho que la produjo. En caso de comprobarse que un agente hubiera omitido efectuar tal notificación, se considerará que el tiempo de la indisponibilidad es el doble del valor real de la indisponibilidad correspondiente y afectará el índice de disponibilidad para compensaciones en dicha medida.
ART. 11.—Cálculo de las compensaciones. El ingreso que debe recibir el TN por un activo debe ser proporcional al tiempo en que el activo estuvo disponible en relación con la meta establecida.
IMA = IM * (DC/DM)
IMA = Ingreso mensual ajustado.
IM = Ingreso mensual al cual tiene derecho el propietario del activo si cumple con la meta de disponibilidad, el cual se calcula con las reglas establecidas en la resolución CREG -004 de 1999.
DC = Disponibilidad para compensaciones del activo.
DM = Índice de disponibilidad de la meta, establecido en el artículo 8º de la presente resolución.
Para el caso de las unidades constructivas de líneas de transmisión, UC4 a UC6, y UC9 a UC11, de acuerdo con la definición establecida en el anexo Nº 1 de la Resolución CREG-026 de 1999, que corresponden a líneas de dos circuitos, el ingreso que debe recibir el TN se calcula como:
IM = Ingreso mensual.
DC1 = Disponibilidad para compensaciones del circuito uno.
DC2 = Disponibilidad para compensaciones del circuito dos.
PAR.—Para cualquier activo del STN que tenga dos o más propietarios, las partes acordarán las reglas para afectar los ingresos individuales cuando no se cumple con el índice de disponibilidad.
ART. 12.—Pago de las compensaciones por parte de los TN. Las compensaciones por no cumplir los estándares de calidad se reflejan en el ingreso del mes siguiente de aquel en que ocurrieron.
El liquidador y administrador de cuentas calculará los cargos por uso del STN con los ingresos mensuales ajustados que reciben los TN.
ART. 13.—Compensaciones para los propietarios de activos de conexión. Los activos de conexión al STN de STR´s y/o que no cumplan con los índices de disponibilidad establecidos en el artículo 8º de la presente resolución, deberán responder por las compensaciones que deben pagar los OR´s debido a las horas adicionales que superen los valores máximos admisibles para los indicadores DESC definidos en las resoluciones CREG-070/98, CREG-025/99, y aquéllas que las modifiquen, sustituyan o complementen hasta por las horas de indisponibilidad del respectivo activo de conexión, que superen las metas establecidas en el mismo artículo.
ART. 14.—Publicación de costos. Cuando un propietario de activos de conexión tenga dos o más usuarios conectados a un mismo activo de conexión deberán dar a conocer a sus usuarios los costos asociados a diferentes índices de disponibilidad.
ART. 15.—Vigencia. Las normas que se adopten como resultado de esta resolución entrarán en vigencia a partir del primero de enero del año 2000.
ART. 16.—Cronograma para la aprobación de la presente resolución. La aprobación de las disposiciones contenidas en la presente resolución se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
a) Las observaciones por parte de los agentes y de los terceros interesados en la decisión que adoptará la comisión, deberán ser presentadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que entre en vigencia la presente resolución;
b) Las observaciones presentadas por los agentes y los terceros interesados que se hagan parte de la respectiva actuación, serán objeto de análisis por parte de la CREG, dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el literal a) del presente artículo, y
ART. 17.—Vigencia de la presente resolución. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución