Source: http://docplayer.it/2359953-Codice-pro_mcc_ee-revisione-4-data-prima-emissione-24-12-2010-data-aggiornamento-30-03-2015.html
Timestamp: 2017-06-24 17:43:43+00:00

Document:
1 ALLEGATO 3 MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI PRODUZIONE CONNESSI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE GESTITE DA AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. SPECIFICA TECNICA Pagina 36 di 512 ASPETTI NORMATIVI Il servizio di misura, come definito nel Testo integrato TIME, allegato B alla delibera AEEGSI n. 199/11, è articolato nelle seguenti attività: a) installazione e manutenzione dei misuratori; b) raccolta delle misure dell energia elettrica; c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell energia elettrica. L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di produzione, effettui la misura dell energia elettrica immessa e prelevata sul medesimo punto di misura dall impianto stesso. Il TIME riporta le responsabilità riguardanti i servizi d installazione, manutenzione, raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dell energia elettrica immessa in rete. In particolare: AEMD è responsabile della raccolta, validazione e registrazione dell energia immessa e/o prelevata dalla rete, nonché della eventuale ricostruzione delle misure in caso di malfunzionamento del sistema di misura; AEMD è responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura nei punti d immissione di energia elettrica aventi livello di tensione BT, di quelli aventi livello di tensione MT o AT con potenza di produzione non superiore a 20kW nonché dei punti caratterizzati da prelievi non funzionali all attività di produzione (ovvero diversi dai c.d. servizi ausiliari di centrale). Trattasi tipicamente di impianti per i quali l energia immessa non coincide con quella prodotta e che, pertanto, effettuano una cessione parziale in rete dell energia prodotta o usufruiscono del servizio di Scambio Sul Posto. Il Produttore è responsabile dell installazione e della manutenzione del sistema di misura destinato alla rilevazione e registrazione dell energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti di produzione per i quali l energia prodotta coincide, a meno dei prelievi effettuati dai servizi ausiliari, con l energia immessa (c.d. cessione totale ) aventi livello di tensione MT, o superiore, e potenza nominale di produzione superiore a 20kW o livello di tensione BT purché con potenza nominale superiore a 20 kw ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto In questo caso, il Produttore ha la facoltà di avvalersi di AEMD per l erogazione del servizio di misura relativamente alle attività d installazione e manutenzione, ad un corrispettivo definito da AEMD. L ammontare di tale corrispettivo è disponibile sul sito internet di AEMD nella sezione Clienti Produttori/Servizio di Misura: Come previsto dalla del. 595/14 dell AEEGSI, e successive modificazioni, AEMD è inoltre responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell energia elettrica prodotta. Il seguente prospetto illustra le responsabilità delle diverse attività di cui si compone il servizio di misura in riferimento alle modalità di cessione dell energia elettrica prodotta e immessa in rete e al tipo di incentivazione commerciale: Pagina 37 di 513 Regime commerciale punto di Immissione alla rete di AEMD Livello tensione fornitura Potenza Nominale Impianto (kw) Installazione e manutenzione Raccolta, registrazione e messa a disposizione Scambio sul posto o Cessione parziale Cessione Totale Misura dell'energia prodotta Qualunque Qualunque AEMD AEMD BT Qualunque AEMD (**) AEMD MT/AT <= 20 AEMD AEMD MT/AT >20 Produttore (*) AEMD Livello tensione fornitura Potenza Nominale Impianto (kw) Installazione e manutenzione Raccolta, registrazione e messa a disposizione BT Qualunque AEMD (**) AEMD MT/AT <= 20 AEMD AEMD MT/AT >20 Produttore (*) AEMD (*) Il Produttore può avvalersi di AEMD per le attività di installazione e manutenzione. (**) Per gli impianti non in esercizio al 27/08/12. I paragrafi che seguono descrivono i requisiti del sistema di misura (così come definito dalla Norma CEI 13-4) dell energia scambiata (cioè immessa e/o prelevata nel medesimo punto di connessione) e quelli relativi al sistema di misura dell energia prodotta nel caso di allacciamento alla rete di AEMD; vengono inoltre prescritti i requisiti di installazione ed antifrode da impiegare. In tutti i casi, nello schema unifilare del proprio impianto presentato ad AEMD in sede di domanda di connessione e in sede di predisposizione del regolamento di esercizio, il Produttore dovrà indicare il posizionamento previsto delle apparecchiature di misura dell energia scambiata con la rete e delle apparecchiature di misura dell energia prodotta, identificando i misuratori attraverso un codice numerico progressivo con suffisso MIS (p.e. MIS1, MIS2, ecc.). Nel caso in cui il Produttore sia responsabile del servizio di installazione e manutenzione e non si avvalga, per tali attività, di AEMD, si precisa che i contatori installati dal produttore devono essere di marca e modello approvato da AEMD e da questo teleleggibili. L elenco dei contatori compatibili con il sistema di telegestione di AEMD e installabili dal Produttore è disponibile sul sito internet di AEMD alla sezione Clienti Produttori/Servizio di Misura: AEMD si riserva infine la possibilità di installare nello stesso punto di misura ufficiale un proprio contatore di controllo, per la ricostruzione della misura in caso di malfunzionamento o irregolarità del sistema di misura ufficiale. MISURA DELL ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE DI AEMD Per consentire il servizio di Scambio Sul Posto di impianti di produzione, o quando il Produttore effettua la cessione parziale in rete dell energia prodotta dal proprio impianto, AEMD installa presso il punto di consegna un sistema idoneo alla misura bidirezionale dell energia scambiata con la rete (indicato con M1 in Figura 1). Pagina 38 di 514 Nei suddetti casi il sistema di misura M1 sarà fornito e installato da AEMD, secondo le proprie modalità tecniche, nel punto di confine tra l impianto di rete e l impianto del Produttore (lo schema di Figura 1 è valido anche per più generatori in parallelo, soggetti allo stesso sistema di misura). Figura 1: collegamento di un Produttore che effettua lo scambio sul posto o la cessione parziale La successiva Figura 2 riporta, nel caso in cui il Produttore effettui la cessione totale dell energia prodotta dal proprio impianto, lo schema di collegamento del sistema di misura, adeguatamente protetto dal dispositivo generale dell impianto del Cliente, in conformità ai requisiti imposti dalla norma CEI 64-8 (eventuali deroghe o variazioni sono ammesse previo accordo con AEMD). Pagina 39 di 51 5 Figura 2: collegamento di un Produttore che effettua la cessione totale Qualora il Produttore sia responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura dell energia immessa in rete, è necessario che il sistema di misura M1 sia compatibile con il sistema di telelettura di AEMD: l elenco dei misuratori compatibili è disponibile sul sito internet di AEMD nella sezione Clienti Produttori/Servizio di Misura. Il Produttore, qualora non si avvalga di AEMD per le attività d installazione e manutenzione del servizio di misura M1, deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti: rispondenza del sistema di misura M1 ai requisiti della norma CEI 0-16 (impianti in MT o AT); le modalità di installazione e i requisiti antifrode devono essere rispondenti alla norma CEI 0-16, alle indicazioni della casa costruttrice, alle norme CEI di prodotto, alla norma CEI 13-4 Sistemi di misura dell energia elettrica Composizione, precisione e verifica nonché al Codice di Rete di Terna (impianti in AT); il sistema di misura deve essere, in particolare, protetto dagli agenti atmosferici e condizioni ambientali eccezionali e sia sigillabile; l accesso ai circuiti di misura non deve essere possibile senza la rimozione dei sigilli; i sigilli devono essere applicati in modo da proteggere e segregare: - contatori con le relative morsettiere; - eventuali TA e TV dedicati al sistema di misura; - il dispositivo di comunicazione, se accessibile. il Produttore dovrà rendere disponibile ad AEMD, prima dell attivazione del proprio impianto, una scheda contenente le informazioni tecniche sulle AdM installate con eventuali dati necessari all effettuazione del servizio di telelettura da parte di AEMD. Nel caso di impianti composti da più generatori, laddove il Produttore abbia intenzione di scegliere un trattamento commerciale differente da quello manifestato all atto della domanda di connessione, e che comporta una diversa divisione dell impianto in UP, lo stesso dovrà preventivamente verificare con AEMD la compatibilità dell assetto di misura in termini di posizionamento dei misuratori e di compatibilità degli stessi con il nuovo assetto commerciale dell impianto. Pagina 40 di 516 MISURA DELL ENERGIA PRODOTTA In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera AEEGSI n. 595/14 e successive modificazioni, AEMD è responsabile dell installazione e manutenzione delle AdM dell energia prodotta da impianti per i quali tale misura è funzionale all attuazione di una disposizione normativa (ad es. per gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termodinamici incentivati rispettivamente con il D.M. 19/02/07 ed il D.M. 11/04/08 o per gli impianti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico con il D.M. 06/07/2012) aventi livello di tensione BT 2 sul punto di connessione oppure livello di tensione AT o MT e potenza nominale di impianto fino a 20 kw. Il Produttore è responsabile delle attività d installazione e manutenzione del sistema di misura per la misura dell energia prodotta relativa a impianti con livello di tensione MT, o superiore, e potenza nominale di impianto oltre 20kW. In tali casi, il Produttore può avvalersi di AEMD per il servizio di misura a fronte di un corrispettivo definito annualmente sul sito di AEMD nella sezione Clienti Produttori/Servizio di Misura; restano comunque inalterate, anche qualora il Produttore si avvalga di AEMD per l effettuazione di tali attività, le responsabilità fissate dalle delibere vigenti. AEMD è inoltre sempre responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell energia elettrica prodotta. AEMD eroga il servizio di misura dell energia prodotta in bassa tensione fino a potenze inferiori a 200 kw (per sistema di misura); per potenze superiori a 200 kw il servizio di misura può essere solo erogato al livello della media tensione. Il posizionamento delle AdM è concordato tra il Produttore ed AEMD sulla base di scelte volte a ottimizzare l entità e il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla del. AEEGSI n. 595/14 e successive modificazioni: a) nel caso di impianti: i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter); ii. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del generatore; b) all interno della proprietà del Produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo Produttore. Nel primo caso il Produttore si impegna a consentire l accesso alla AdM al personale di AEMD per l espletamento delle attività di sua competenza; c) tale da assicurare ad AEMD la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/08 e 626/94, in particolare senza dover ricorrere all utilizzo di mezzi speciali per l occasione. Nel caso in cui il posizionamento delle AdM non sia possibile secondo quanto previsto al precedente punto a), le AdM vengono posizionate nel punto più vicino compatibile con quanto previsto dal predetto comma. In tali casi, affinché il dato di misura sia corretto per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione derivanti dal posizionamento delle AdM in una posizione diversa rispetto quella prevista al suddetto punto a), vengono definiti opportuni algoritmi concordati tra le parti e inseriti nell Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06. In caso di impianti composti da più sezioni dovrà essere installato, a cura del responsabile dell installazione e manutenzione, un contatore per ogni sezione. 2 Eccetto i casi di impianti con potenza nominale > 20 kw già in esercizio alla data del 27/08/2012. Pagina 41 di 517 Qualora il Produttore sia responsabile del servizio di installazione e manutenzione e non si avvalga di AEMD per l effettuazione di tali attività, il Produttore dovrà installare per ogni sezione dell impianto un contatore statico di energia elettrica conforme alle norme CEI di prodotto, teleleggibile dai sistemi di telelettura di AEMD (come previsto alla sezione Clienti Produttori/Servizio di misura del sito internet di AEMD) abilitato alla rilevazione dei quantitativi quartorari di energia attiva e reattiva prodotta. Le successive Figure 3, 4 e 5 riportano alcuni esempi di installazione delle AdM di misura dell energia prodotta. Rete del Produttore M2 kwh kvarh INVERTER SERVIZI AUSILIARI GENERATORE FOTOVOLTAICO Figura 3: Esempio di posizionamento del contatore di produzione per impianti FTV connessi in BT Pagina 42 di 51 8 Figura 4: Esempio di posizionamento del contatore di produzione per impianti non fotovoltaici Figura 5: Esempio di posizionamento del contatore di produzione per impianti non fotovoltaici in MT Pagina 43 di 519 MISURA DELL ENERGIA NEL CASO DI CONNESSIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO Il servizio di misura dell energia elettrica prelevata e immessa in rete da un sistema di accumulo è erogato secondo quanto previsto dal TIME. In particolare, i prelievi dalla rete finalizzati esclusivamente all alimentazione di sistemi di accumulo sono considerati prelievi finalizzati esclusivamente all attività di produzione di energia elettrica per cui il punto di connessione attraverso cui avvengono questi prelievi è considerato punto di immissione. Il servizio di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo è erogato secondo quanto previsto dall Allegato A bis alla deliberazione AEEGSI n. 88/07. L installazione delle apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve essere effettuata secondo le modalità e gli schemi elettrici previsti dalla Norma CEI 0-16 (Variante 1 alla terza edizione) ovvero dalla Norma CEI 0-21 (Variante 1 alla seconda edizione). L installazione dei contatori dei contatori dipende dal posizionamento del sistema di accumulo nella rete e dalla tipologia di impianto di produzione connesso. Considerando il posizionamento dell installazione del sistema di accumulo si possono avere le due diverse soluzioni impiantistiche: 1. Sistema di accumulo lato produzione (SALP): sistema di accumulo installato nel tratto di impianto compreso tra il generatore e il misuratore di energia elettrica prodotta M2. In questo caso non occorre installare un apposito contatore che misura l energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, purchè il sistema di accumulo sia di tipo monodirezionale e non si abbiano particolari condizioni incentivate come descritto nei successivi paragrafi, in quanto questo corrisponde al contatore di energia prodotta M2; se talel contatore dell energia prodotta M2 è monodirezionale, questo deve essere sostituito con un contatore bidirezionale. Nel caso in cui il sistema di accumulo installato dal produttore sia di tipo bidirezionale, possa quindi assorbire energia sia dal generatore che dalla rete, può risultare necessario installare un ulteriore contatore M3 aggiuntivo, immediatamente a ridosso del sistema di accumulo, atto a rilevare l effettiva energia assorbita e rilasciata da quest ultimo. In particolare il sistema di accumulo può essere installato nel circuito elettrico in corrente alternata (Figura 1) o nel circuito elettrico in corrente continua (Figura 2). Pagina 44 di 5110 Figura 1 - Sistema di accumulo lato produzione (tipologia monodirezionale) con sistema in AC Figura 2 - Sistema di accumulo lato produzione (tipologia monodirezionale) con sistema in DC Pagina 45 di 5111 2. Sistema di accumulo post produzione (SAPP): sistema di accumulo installato nel tratto di impianto compreso tra il misuratore di energia elettrica prodotta M2 e il misuratore dell energia elettrica prelevata e immessa M1 (Figura 3). In questo caso occorre installare un apposito contatore bidirezionale M3 per misurare l energia scambiata dal sistema di accumulo. Figura 3 - Sistema di accumulo post produzione Nel caso di sistemi di accumulo in presenza di impianti incentivati si hanno i seguenti casi: 1. impianti di produzione che accedono ai certificati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico ovvero al conto energia solare termodinamico e nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per i quali viene richiesta la qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento: la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo M3, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta M2 è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione (Figura 4-5), fermo restando che i sistemi di accumulo non possono essere installati sugli impianti fotovoltaici fino a 20 kw in scambio sul posto che accedono al primo conto energia (DM 28/07/05 modificato successivamente dal DM 06/02/06) perché la loro installazione è incompatibile con l erogazione degli incentivi. Pagina 46 di 5112 Figura 4- Sistema di accumulo lato produzione, bidirezionale e con impianto che accede ai certificati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico ovvero al conto energia solare termodinamico Figura 5 - Sistema di accumulo post produzione, bidirezionale e con impianto che accede ai certificati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico ovvero al conto energia solare termodinamico Pagina 47 di 5113 2. impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive: ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi, la misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo M3, aggiuntiva alla misura dell energia elettrica prodotta M2, è sempre necessaria (Figura 6-7). Figura 6 - Sistema di accumulo post produzione con impianto che accede alle tariffe onnicomprensive Pagina 48 di 5114 Figura 7 - Sistema di accumulo lato produzione con impianto che accede alle tariffe onnicomprensive 3. impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto o al ritiro dedicato senza applicazione dei prezzi minimi garantiti: non è necessaria la misura M3 dell energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo (Figura 8-9). Figura 8 - Sistema di accumulo lato produzione con impianto che accede allo scambio sul posto o al ritiro dedicato senza applicazione dei prezzi minimi garantiti Pagina 49 di 5115 Figura 9 - Sistema di accumulo post produzione con impianto che accede allo scambio sul posto o al ritiro dedicato senza applicazione dei prezzi minimi garantiti In tabella 1 sono riportati in sintesi, e a prescindere dalla tipologia mono/bidirezionale del sistema di accumulo installato dal Produttore, i casi per i quali è necessario o meno installare il contatore M3 di energia assorbita e scambiata dal sistema di accumulo. Tabella 1 casi di installazione del misuratore M3 di energia scambiata del sistema di accumulo che accede a: IMPIANTO certificati verdi conto energia fotovoltaico conto energia solare termodinamico qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento tariffe onnicomprensive applicazione dei prezzi minimi garantiti scambio sul posto ritiro dedicato senza applicazione dei prezzi minimi garantiti NOTA: Impianto fotovoltaico fino a 20 kw in scambio sul posto che accede al primo conto energia SISTEMA ACCUMULO SALP SAPP SALP SAPP SALP SAPP l installazione di SA non è compatibile con l erogazione degli incentivi M3 SI NO SI SI NO NO N.A. Pagina 50 di 51 Documenti analoghi
Pag. 1 di 11 1. Misura dell energia dei clienti produttori L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di Dettagli L attività del GSE nel campo dell accumulo di energia. Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori
L attività del GSE nel campo dell accumulo di energia Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori Seminario AEIT, 22 Maggio 2015 Agenda Contesto normativo e regolatorio Attività GSE Regole Tecniche Dettagli Sunny Days SMA 2014. Gli aspetti regolatori della disciplina sui Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e sui Sistemi di Accumulo. Ing.
Sunny Days SMA 2014 Gli aspetti regolatori della disciplina sui Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e sui Sistemi di Accumulo Ing. Alessandro Arena Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili Dettagli L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Autorità per l energia elettrica e il gas Deliberazione 11 aprile 2007, n. 88 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (pubblicata nella G.U. n 97 del Dettagli REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA - 1 - INDICE Titolo 1 Disposizioni generali Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Definizioni Ambito di applicazione Criteri generali Titolo Dettagli Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione
Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: il Dettagli SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA 2
Ed. 5.0 - H1/21 SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA 2 H.1 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI PRODUTTORI E DEI SISTEMI PER L ACCUMULO 2 H.2 MISURA DELL ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE 4 H.2.1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA Dettagli PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ACCUMULO - ORIENTAMENTI
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 613/2013/R/EEL PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ACCUMULO - ORIENTAMENTI Documento per la consultazione Mercato di incidenza: energia elettrica 19 dicembre 2013 1 Dettagli GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL
Pag. 1 di 22 SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA H.1 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI PRODUTTORI E DEI SISTEMI PER L ACCUMULO... 2 H.2.1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURA (M1) INSTALLATO DAL PRODUTTORE... Dettagli SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA 2
Ed. 4.0 - H1/20 SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA 2 H.1 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI PRODUTTORI 2 H.2 MISURA DELL ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE 4 H.2.1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURA DELL ENERGIA Dettagli FONTI RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA - Guida per la connessione alla rete di bassa tensione -
FONTI RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA - Guida per la connessione alla rete di bassa tensione - Edizione 2008 INDICE 1. PREMESSA...3 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO()...4 3. PROGETTO...5 4. RICHIESTA...6 Dettagli In tal caso, ai sensi della delibera, ASS installa il sistema di misura dell energia prodotta e svolge il servizio di sigillatura.
Pag. 1/10 1 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI PRODUTTORI L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di produzione, Dettagli Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto Dettagli DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA Dettagli Mantenimento degli incentivi in conto energia Casi particolari: potenziamenti e accumuli Francesco De Mango
Mantenimento degli incentivi in conto energia Casi particolari: potenziamenti e accumuli Francesco De Mango Solarexpo 9 aprile 2015 Introduzione Le disposizioni del quinto Conto Energia, unitamente a quelle Dettagli Le regole tecniche per gli Energy Storage in sistemi di produzione di energia elettrica incentivati. Francesco De Mango
Le regole tecniche per gli Energy Storage in sistemi di produzione di energia elettrica incentivati Francesco De Mango Napoli 18 giugno 2015 GSE Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. L organizzazione MiSE Dettagli DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA Dettagli Delibera n. 28/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati
Documenti collegati Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 Delibera n. 28/06 CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL ENERGIA Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL Roma, Dettagli CU-Q. Installazione sulla rete pubblica nazionale. Aggiornamento normativo del 20/01/2015
CU-Q Installazione sulla rete pubblica nazionale Aggiornamento normativo del 20/01/2015 CU-Q Il sistema di accumulo di energia più evoluto al mondo Storage System for ON-GRID PV power plant Data-Logger Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL Roma, Dettagli REGOLAMENTI E PROCEDURE SULLE MISURE ELETTRICHE
REGOLAMENTI E PROCEDURE SULLE MISURE ELETTRICHE Rev. n. 01 Titolo documento: complessi di misura di energia elettrica alla rete BT di ACEA Distribuzione S.p.A. Revisioni Revisione attuale Data emissione Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2014 574/2014/R/EEL DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS Dettagli PROCEDURE PER ALLACCIAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCAMBIO SUL POSTO CON POTENZA 20 kw
Comune di Isera AZIENDA SERVIZI COMUNALI ISERA Via A. Ravagni n. 8-38060 ISERA Cod. Fisc. e P. IVA 00203870225 Tel. 0464 487096 / Fax 0464 401430 e-mail aziendaservizi@comune.isera.tn.it PROCEDURE PER Dettagli Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 262/2014/R/EEL ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA Documento per la consultazione 6 giugno 2014 1 Premessa Dettagli Chiarimenti in merito alle modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06 Comunicato stampa
Pagina 1 di 13 Documenti collegati Chiarimenti in merito alle modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06 Comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data Dettagli Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC
Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti Dettagli Richiesta di adeguamento della connessione esistente Richiesta di nuova connessione
DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE INFERIORE A 1 KV PER POTENZE IN IMMISSIONE FINO A 100 KW DEL COMUNE DI CAVALESE (Agg. 01/01/2014) Spettabile Comune di Dettagli Scaglioni di potenza (kw) 11.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1
Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari Dettagli MODULO RPR-BT RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE INFERIORE A 1 KV
Ed. 4.0 - A1/6 SEZIONE A GENERALITA 2 A.1 OGGETTO 2 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2 A.3 RIFERIMENTI 2 A.4 DEFINIZIONI 5 Ed. 4.0 - A2/6 SEZIONE A GENERALITA A.1 OGGETTO Il presente documento costituisce la Dettagli Lo scambio sul posto (SSP)
Lo scambio sul posto (SSP) Il modulo approfondisce le caratteristiche e le condizioni relative al regime di "Scambio su posto", presentandone definizioni, procedure, modalità e regole tecniche. Il meccanismo Dettagli Delibera n. 260/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 28 novembre 2006. Visti:
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 dicembre 2006 GU n. 7 del 10 gennaio 2007 Delibera n. 260/06 MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA Dettagli REGOLAMENTI E PROCEDURE SULLE MISURE ELETTRICHE
Criteri per l installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla rete BT/MT/AT di ACEA Distribuzione S.p.A.. Revisioni Revisione Dettagli Sistemi Efficienti di Utenza Stato dell arte e prospettive. Federico Luiso
Sistemi Efficienti di Utenza Stato dell arte e prospettive Federico Luiso Verona 24 giugno 2014 Principi generali I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi elettrici, connessi direttamente Dettagli ITC. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Pag. 1 di 35 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A. CON TENSIONE (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Dettagli La regolazione dei sistemi di accumulo
La regolazione dei sistemi di accumulo Seminario AEIT Trento, 22 maggio 2015 Andrea Galliani Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica Autorità per l energia Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia Bergamo 8 novembre 2007 INCENTIVI E LA CONNESSIONE ALLA RETE a cura di Raul Ruggeri ARGOMENTI FORMA DI INCENTIVAZIONE CONNESSIONE ALLA RETE RICONOSCIMENTO INCENTIVO Dettagli Impianto fotovoltaico
a cura di Antonello Greco Oggetto dellʼintervento Installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw su edificio. Norme, Leggi e Delibere applicabili Guida CEI 82-25: 2010-09: Guida alla realizzazione di Dettagli Delibera n. 188/05 L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 14 settembre 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 14 settembre 2005 Delibera n. 188/05 DEFINIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE MODALITÀ PER L EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, Dettagli Autorità per l energia elettrica e il gas - Direzione energia elettrica MANUALE OPERATIVO DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
MANUALE OPERATIVO DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione energia elettrica Milano, 12 aprile 2006 1 Sommario 1. Introduzione...3 2. Il quadro normativo di Dettagli RICHIESTA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE CON POTENZA IN IMMISSIONE INFERIORE A 10.000 kw SEZIONE A - GENERALITÀ DELL'IMPIANTO
Pag. 1 di 12 Spettabile AIR S.p.A. Via Milano, 10 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) SEZIONE A - GENERALITÀ DELL'IMPIANTO Richiesta di nuova connessione / adeguamento della connessione esistente alla rete elettrica Dettagli Chilowattora (kwh) Unità di misura dell energia elettrica. Un chilowattora è l energia consumata in un ora da un apparecchio utilizzatore da 1 kw.
Acquirente unico (AU) Acquirente Unico è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa, alla quale è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI Dettagli GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI ENEL DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 2
Ed. 5.0 - F1/8 SEZIONE F GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI ENEL DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 2 F.1 GENERALITA 2 F.2 REQUISITI GENERALI DELL IMPIANTO 2 F.3 Dettagli Deliberazione 578/2013/R/EEL: Regolazione per i sistemi semplici di produzione e consumo
Pag. 1 di 13 Deliberazione 578/2013/R/EEL: Regolazione per i sistemi semplici di produzione e consumo La deliberazione 578/2013/R/EEL riguarda i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) che NON Dettagli Connessione con scambio sul posto
Connessione con scambio sul posto Che cosa è lo scambio sul posto Qualsiasi cliente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico con potenza nominale minore o uguale a 20 KW può Dettagli "FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento Dettagli Delibera 12 dicembre 2013-578/2013/R/eel
Delibera 12 dicembre 2013-578/2013/R/eel Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo Con la Dettagli Il Quinto Conto Energia
Nota di approfondimento Il Quinto Conto Energia E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, il decreto 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, che ridefinisce le modalità Dettagli ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N
ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N. 244/07 E DELL ARTICOLO 20 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI Dettagli GAUDI GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI
2015 GAUDI GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI Gestore di Rete Nuovo flusso massivo VERSIONE 01 del 08 settembre 2015 Pag. 2 Sommario 1. Glossario e Definizioni... 3 2. Premessa... 4 3. Nuovo flusso... Dettagli nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti. Premesso
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04 Con la presente convenzione tra la Dettagli DK 5640 Luglio 2008 ED. 1 1 / 37
ED. 1 1 / 37 INDICE 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 3 4 DEFINIZIONI 3 5 DOCUMENTAZIONE 4 6 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO 5 7 Dettagli GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti MODALITA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA Dettagli AZIENDA ELETTRICA ITC
COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO AZIENDA ELETTRICA ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI CAVALESE CON TENSIONE NOMINALE Dettagli L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE
L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE L impianto fotovoltaico è un impianto che consente di generare energia elettrica direttamente dalla radiazione del sole. L impianto fotovoltaico Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES (Riferimento. Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08) INDICE 1. Scopo 2. Dettagli Dati del Richiedente Denominazione:.. Ragione Sociale:... Codice fiscale/partita IVA:...
Pag. 1/5 Richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica in media tensione di impianti di produzione ai sensi della Delibera ARG/Elt n. 99/08 dell Autorità per l Energia Elettrica Dettagli Seminario di presentazione del DCO 33/11. Direzione Mercati Direzione Tariffe Autorità per l energia elettrica e il gas
Regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e nel caso di reti private Seminario di presentazione del Dettagli Novità e chiarimenti sul Conto Energia
Novità e chiarimenti sul Conto Energia Maurizio Cuppone - Direzione Operativa www.gsel.it 2 Indice Il nuovo conto energia Il riconoscimento dell integrazione architettonica Il ritiro dedicato e lo scambio Dettagli ANIE. Deliberazione 578/2013/R/eel Profili contrattuali e benefici tariffari per produttore e cliente
ANIE Deliberazione 578/2013/R/eel Profili contrattuali e benefici tariffari per produttore e cliente Ing. Alessandro Arena Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza Dettagli RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
Pag. 1 di 7 Spettabile STET S.p.A. Viale Venezia, 2/E 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) Oggetto: richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica in Media Tensione di impianti di produzione Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1136 22-11-2014 Data Pubblicazione 2014-10 Classificazione 0-21; V Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Dettagli Klimaenergy Le rinnovabili oltre gli incentivi. La deliberazione 578/2013/R/eel I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
Klimaenergy Le rinnovabili oltre gli incentivi La deliberazione 578/2013/R/eel I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) Ing. Alessandro Arena Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili Dettagli Allegato A E DICHIARA ALTRESÌ CHE
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2005 PER L IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO, DI POTENZA NOMINALE (O MASSIMA, O DI PICCO, O DI TARGA) PARI A. Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013 614/2013/R/EFR AGGIORNAMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA RESTITUZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL CASO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI CHE ACCEDONO ALLO Dettagli Pagina 1 di 7. Corrispettivi annui servizio misura energia elettrica
Pagina 1 di 7 Corrispettivi annui servizio misura energia elettrica 1 Pagina 2 di 7 Corrispettivi servizio misura energia elettrica anno 2010* I corrispettivi definiti da Hera S.p.A per la misura dell'energia Dettagli Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici
Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Con la presente si analizzano i chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Dettagli Delibera AEEG 578/2013 SEU. Rete pubblica. kwh SEU. kwh. Produttore Max 20 MW Fonte rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento
Delibera AEEG 578/2013 SEU Sistemi Efficienti di Utenza Rete pubblica SEU Produttore Max 20 MW Fonte rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento Consumatore (cliente finale) Localizzati nella stessa Dettagli MODULO RPR-BT. RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE INFERIORE A 1 kv PER POTENZE IN IMMISSIONE FINO A 100 kw
MODULO RPR-BT RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE INFERIORE A 1 kv PER POTENZE IN IMMISSIONE FINO A 100 kw 04/10/2012 Rev. 06 Spettabile CEdiS Soc. Coop Via Garibaldi, Dettagli TERZO CONTO ENERGIA: www.riabitalia.it. infonord@riabitalia.it 02 47950601 infocentro@riabitalia.it 06 91712093 infosud@riabitalia.
TERZO CONTO ENERGIA: Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli La regolazione sul mondo dell autoproduzione. Stefania Barra
La regolazione sul mondo dell autoproduzione Stefania Barra Convegno su Cogenerazione ad alto rendimento organizzato dalla Sezione Energia dell'unione Industriali di Mantova Mantova, 29 ottobre 2014 AGENDA Dettagli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell incentivazione della produzione Dettagli SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. Via Nazionale, Loc. Santaviela - 33024 FORNI DI SOPRA (UD) Tel +39 0433 88077 - Fax +39 0433 887905 - Email info@sci-forni.it Cod. Fisc. e P. Dettagli Autorità per l energia elettrica e il gas TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA
Autorità per l energia elettrica e il gas TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA Aggiornato al 20 marzo 2011 Premessa In tempi recenti, numerosi interventi di carattere legislativo nazionale Dettagli CODICE PRO_MCC_EE REVISIONE: 4 DATA PRIMA EMISSIONE: 24.12.2010 DATA AGGIORNAMENTO: 30.03.2015
MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA Pagina 1 di 51 INDICE 1. Obiettivo... 4 Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DI AEC VIPITENO
STADTGEMEINDE STERZING STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK COMUNE CITTÁ DI VIPITENO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE Steuerkodex- Cod. Fisc. 81005970215 MwSt.Nr. Part. IVA IT 00126510213 39049 Sterzing Dantestraße Dettagli Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25
Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti Dettagli Modalità copertura gestione, verifica. ica
Modalità operative per il riconoscimento delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo relative ai meccanismii di incentivazione e sostegno delle Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015 400/2015/R/EEL INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI Dettagli Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica Francesco Groppi Conferenza dell Industria Solare Italia 2009 Roma, 5-65 Principali aspetti e problematiche Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV SECAB Società Cooperativa (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 89/07) Dettagli MODULO RPR-MT. RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv
MODULO RPR-MT RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv 30/12/2008 Rev. 01 Pag. 1 di 6 Spettabile Azienda Servizi Municipalizzati Via Stenico, 11 38079 TIONE Dettagli Delibera n. 50/02. L Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che:
Delibera n. 50/02 Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (pubblicata sul Dettagli Corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile
Corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile Corso: I sistemi fotovoltaici connessi in rete e integrati negli Dettagli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili
incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili incentivi Sommario Incentivi alla Produzione di energia elettrica e termica da impianti Dettagli Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione Dettagli MODULO RPR-MT. RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv
MODULO RPR-MT RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv 04/02/2011 Rev. 07 Pag. 1 di 7 Spettabile Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. Via G.Marconi, Dettagli MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE
MCC MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO SOMMARIO 1 OGGETTO pag. 3 2 AMBITO Dettagli Allegato ITC. Edizione V del 1 Gennaio 2013
S. E L. I. S. L a m p e d u s a S. p. A. - C a p i t a l e S o c i a l e 3. 4 0 6. 9 2 4, 0 4 i. v. R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e P a l e r m o, C. F. e P. I V A 0 3 6 2 0 8 5 0 8 2 0 S E D E Dettagli Gestire il boom fotovoltaico. Le novità sullo scambio sul posto
Gestire il boom fotovoltaico A cura di QualEnergia e ANEA Le novità sullo scambio sul posto Ing. Gervasio Ciaccia Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C.
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C. Agosto 2007 1/14 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità Dettagli FAQ. Si precisa che nel seguito non vengono fornite risposte alle domande che riguardano i criteri per la valutazione delle domande di ammissione.
Studio RUSSORESEARCH FAQ QUESITI FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI AL DM 28.7.2005 E ALLA DELIBERA AEEG N. 188/05 Aggiornamento al 23 Dettagli La normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007.
1. GENERALITA Tariffe incentivanti e periodo di diritto (DM 19/02/207 art.6) La normativa è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla Delibera AEEG del 13 aprile 2007. L impianto Dettagli CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA 25/05/2009 P.I. Alessandro Danchielli 1 INDICE PREMESSA...3 DOMANDA DI CONNESSIONE.......4 SOPRALLUOGO E PREVENTIVO... 5 PAGAMENTO Dettagli Brevi Note sul V Conto energia a sostegno degli impianti solari fotovoltaici.
Brevi Note sul V Conto energia a sostegno degli impianti solari fotovoltaici. Premessa Dal 27 Agosto entra pienamente in funzione il il DM 5 luglio 2012 definito (Quinto Conto Energia), le tariffe incentivanti Dettagli DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
Pagina 1 di 6 DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE (Ai sensi dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 ARTICOLO 2
 ARTICOLO 2
 ARTICOLO 20
 ARTICOLO 13
 art.6