Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-18-febrero-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-888119
Timestamp: 2016-10-21 00:51:32+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima», la ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural ubicada en la posición B-22 del gasoducto Semianillo de Madrid, en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima», la ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural ubicada en la posición B-22 del gasoducto Semianillo de Madrid, en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima», la ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural ubicada en la posición B-22 del gasoducto Semianillo de Madrid, en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	La Resolución de la Dirección General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 30 de enero de 1986 (Boletín Oficial del Estado de 15 de febrero de 1986), autorizó a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones del gasoducto de transporte primario de gas natural denominado «Semianillo de Madrid», en la provincia de Madrid.
La Resolución de la Dirección General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, de 10 de julio de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 18 de agosto de 1989), autorizó a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones de un gasoducto de transporte primario de gas natural entre Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Madrid, en la provincia de Madrid.
La Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de 3 de junio de 2002 (Boletín Oficial del Estado de 21 de junio de 2002), autorizó a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte de gas natural «Getafe - Salida del gasoducto a Cuenca».
La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», ha presentado solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural (E. R. M.), del tipo G-4000, ubicada en la posición B-22 del gasoducto Semianillo de Madrid, como instalación auxiliar de dicho gasoducto, ubicada en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid, en el punto de confluencia con el gasoducto Getafe - Salida del gasoducto a Cuenca, mediante una tercera línea de regulación y medida de gas natural que actúe como reserva de las dos líneas ya existentes en la citada E.R.M.
Esta Dirección General, teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha resuelto otorgar la autorización administrativa y la aprobación del proyecto solicitadas por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», para la ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural, del tipo G-4000, ubicada en la posición B-22 del gasoducto Semianillo de Madrid, como instalación auxiliar de dicho gasoducto, ubicada en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid.
La presente autorización administrativa y aprobación de proyecto se ajustará a las condiciones que figuran a continuación:
Primera.-En todo momento se deberá cumplir cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma; en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, modificado por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998; así como en el condicionado de aplicación de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de 3 de junio de 2002 (Boletín Oficial del Estado de 21 de junio de 2002), por la que se autorizó a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte de gas natural Getafe - Salida del gasoducto a Cuenca.
Segunda.-La construcción de las instalaciones que se autoriza por la presente Resolución habrá de realizarse de acuerdo con el documento técnico denominado «Proyecto de Suministro y Montaje de 3.ª línea en la E.R.M. G-4000 (72/16) de la posición B-22, término municipal de Getafe (Madrid)», presentado por la empresa «Enagás, Sociedad Anónima».
La ampliación de la estación de regulación y medida de gas natural, ubicada en el término municipal de Getafe, en la provincia de Madrid, como instalación complementaria del gasoducto Semianillo de Madrid, en su posición B-22, se encuentra motivada por el incremento de los volúmenes de gas en circulación, teniendo como objeto el establecimiento de una tercera línea en la citada E.R.M. que actuará como reserva de las dos líneas ya existentes en la E.R.M.
La estación de regulación y medida cumplirá las características de las instalaciones estandarizadas para la medida del caudal de gas natural que alimentan a las redes conectadas al gasoducto principal, y quedará constituida por tres líneas idénticas, dispuestas en paralelo, actuando una de ellas como línea de reserva. La presión máxima de servicio en el lado de entrada del gas a la estación de regulación y medida será de 72 bares, mientras que la presión de salida estará regulada a 16 bares.
La estación de regulación y medida ampliada, del tipo denominado G-4000, tendrá capacidad para un caudal máximo de 114.510 m3(n)/h de gas natural por línea, pudiéndose distinguir en cada una de las líneas de la estación los siguientes módulos funcionales: Filtración, Calentamiento y regulación de temperatura, Regulación de Presión, y Medición de caudal.
Quinta.-La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la Dirección del Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Madrid, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
Madrid, 18 de febrero de 2008.-El Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución