Source: http://docplayer.es/1963420-Facultad-de-educacion-tecnica-para-el-desarrollo-carrera-de-ingenieria-en-electrico-mecanica-con-mencion-en-gestion-empresarial-industrial.html
Timestamp: 2017-04-28 16:16:51+00:00

Document:
FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO CARRERA DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL - PDF
FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO CARRERA DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL
Download "FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO CARRERA DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL"
Carmelo Salas Guzmán
1 FACULTAD DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO CARRERA DE INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL TEMA: Estudio para la elaboración del diseño de un sistema domótico de seguridad para el Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo Previo la obtención del Título de: INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL ELABORADO POR: CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO DIRECTOR DEL PROYECTO ING. RAFAEL HIDALGO AGUILAR GUAYAQUIL ECUADOR Febrero2 CERTIFICACIÓN Certifico que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por el Sr. CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL Guayaquil, Febrero de 2014 Ing. Rafael Hidalgo Aguilar DIRECTOR REVISADO POR Ing. Pedro Tutiven López, Mgs. Ing. Juan Carlos López Cañarte Ing. Miguel Heras Sánchez RESPONSABLE ACADÉMICO 23 INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD YO, CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO DECLARO QUE: El proyecto de grado denominado Estudio para la elaboración del diseño de un sistema domótico de seguridad para el Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, ha sido desarrollado con base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del proyecto de grado en mención. Guayaquil, Febrero de 2014 EL AUTOR CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO 34 INGENIERÍA EN ELÉCTRICO-MECÁNICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL AUTORIZACIÓN Yo, CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la publicación, en la biblioteca de la institución del proyecto titulado: Estudio para la elaboración del diseño de un sistema domótico de seguridad para el Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. Guayaquil, Febrero de 2014 EL AUTOR CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO 45 DEDICATORIA A Dios, por darme la vida y la recompensa de culminar con éxito, una carrera profesional. A mi madre, la Sra. Mónica Isabel Franco Rodríguez, por darme siempre ese soporte emocional en todo el transcurso de mi vida estudiantil y ahora más que nunca en mi etapa universitaria, a ella le dedico este trabajo de graduación. El autor CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO6 AGRADECIMIENTO Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una tesis, debo agradecer de manera especial y sincera. A mi madre, la Sra. Mónica Isabel Franco Rodríguez, por su lucha día a día y sacrificio durante toda mi carrera. También debo agradecer A la Lcda. Rosa Angélica Pérez Vera, por la magnitud de su aporte a lo largo de mi carrera estudiantil, por su incondicionalidad y por ese aliento del día a día para seguir adelante y no desmayar en la culminación de mi carrera. A la Econ. Martha Pacheco, por el apoyo y confianza, que ha permitido poder culminar con éxito, el objetivo de ser un profesional. A mis profesores de la FET por compartir experiencias, conocimiento respeto y su afecto, a sus autoridades y en especial a mi tutor de tesis Ing. Rafael Hidalgo, por su apreciable gestión de tutoría para finalizar este trabajo de graduación. El autor CHRISTIAN XAVIER PAREDES FRANCO7 INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN 1 ANTECEDENTES.. 1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA...3 OBJETIVO GENERAL..3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3 JUSTIFICACIÓN 3 CAPITULO I FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Técnicas de seguridad Comunicaciones Sensores y localizadores Comunicación visual con el personal Organización y estrategia de protección Resumen del trabajo Modelo de investigación.17 CAPITULO II ELABORACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO Pasos a seguir en la elaboración del proyecto Elaboración del proyecto Configuración de los detectores Configuración del detector de actividad Configuración del detector de humo Configuración del sensor de apertura de la puerta Configuración de la videocámara Módulo de comunicación Módulo de recepción Módulo de transmisión Interfaz de usuario 408 CAPITULO III DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO Uso de X-CTU Pasos a seguir con XBee IO La tarjeta XBee IO Programación preliminar Sustitución de cables Programación para gestión local y remota Programación para gestión local Programación para gestión remota Programación de los bloques para gestión local y remota Utilización del programa MCI XBEE IO CONTROLLER Lectura y escritura en tarjetas XBEE IO Añadir y excluir bloques remotos individualizados Añadir un bloque remoto Empleo de ficheros XML externos Generación de un nuevo fichero Carga de un fichero existente Almacenamiento de cambios en memoria no-volátil Variación del tiempo de reajuste (Update Time) Ubicación y alcance los dispositivos de seguridad recomendados en este proyecto Ubicación y alcance del detector de movimiento marca Honeywell modelo Ubicación y alcance del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Ubicación y alcance de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras Ubicación y alcance de la cámara IP VIVOTEK IP8131W..579 3.6 Presupuesto referencial Dispositivos adicionales..59 CONCLUSIONES.62 RECOMENDACIONES.63 BIBLIOGRAFÍA 64 GLOSARIO 7010 INDICE DE FIGURAS Figura 1.1 Aplicaciones del estándar Zigbee..9 Figura 1.2 Conexión de dispositivos mediante Bluetooh....9 Figura 1.3 Enlaces Wi-Fi...10 Figura 1.4 Utilización del Wireless USB...11 Figura 1.5Automatización de un hogar con X Figura 2.1 Solución integral propuesta..20 Figura 2.2 Símbolo del circuito inversor y tabla de verdad...21 Figura 2.3 Símbolo de un diodo zener y su estructura Figura 2.4 Símbolos y estructuras de transistores pnp y npn. 22 Figura 2.5 Detector de movimiento marca Honeywell modelo Figura 2.6 Patrón de cobertura del detector de movimiento Honeywell modelo Figura 2.7 Detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell.. 26 Figura 2.8 Cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras.. 27 Figura 2.9 Cámara IP VIVOTEK IP8131W..29 Figura 2.10 Dimensiones de la cámara IP VIVOTEK IP8131W...30 Figura 2.11 Sección posterior de la cámara IP VIVOTEK IP8131W 35 Figura 2.12 Cámara IP VIVOTEK IP8131W 36 Figura 2.13 Módulo XBee..37 Figura 2.14 Diagrama esquemático del módulo de recepción...38 Figura 2.15 Circuito integrado de comunicación serial MAX Figura 2.16 Diagrama esquemático del bloque de transmisión. 40 Figura 3.1 Ventana principal de X-CTU 42 Figura 3.2 Disposición de XBee IO...42 Figura 3.3 Programación para sustitución de cables.. 43 Figura 3.4 Diagrama esquemático de gestión local con puerto serial 44 Figura 3.5 Esquema de administración remota con puerto serial..45 Figura 3.6 Programación de datos del XBee para gestión local y remota. 45 Figura 3.7 Ventana principal de XBee IO Controller 46 Figura 3.8 Ventana de edición de bloques. 47 Figura 3.9 Seriales Sl y SH en la parte de abajo del bloque Xbee.4811 Figura 3.10 Añadir un bloque 49 Figura 3.11 Carga y generación de ficheros XML externos..50 Figura 3.12 Ubicación y cobertura del detector de movimiento marca Honeywell modelo Figura 3.13 Fotografía de la ubicación recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo Figura 3.14 Fotografía desde la ubicación recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo y su cobertura 54 Figura 3.15 Ubicación y cobertura del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell 55 Figura 3.16 Ubicación recomendada del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell 55 Figura 3.17 Ubicación y cobertura de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras..56 Figura 3.18 Ubicación recomendada de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras 57 Figura 3.19 Ubicación y cobertura de la cámara IP VIVOTEK IP8131W 58 Figura 3.20 Fotografía tomada desde la ubicación recomendada de la cámara IP VIVOTEK IP8131W 58 Figura 3.21 Fotografía de la ubicación recomendada de la cámara IP VIVOTEK IP8131W 59 Figura 3.22 Modelo para huella dactilar MA300 de ZKsoftware..6012 RESUMEN Este trabajo de investigación pretende realizar el diseño de un sistema de seguridad domótico mediante la utilización de sensores con comunicación inalámbrica y tecnología ZigBee lo que permite que sean vistos en la pantalla de un computador por internet en cualquier lugar. En la primera parte se verá el problema de investigación, la justificación de este trabajo y la hipótesis con la posible solución. Después se analizan las tecnologías comerciales de los elementos a utilizarse en el diseño, esto es los sensores y cámaras, así como también las normas de comunicación y los módulos a utilizarse para la transmisión y recepción en radiofrecuencia.13 ABSTRACT This research aims to develop the design of a home automation security system using sensors with ZigBee wireless communication technology which allows them to be viewed on a computer screen anywhere online. The research problem will be in the first part, the rationale for this work and the hypothesis with the possible solution. After commercial technologies of the elements used in the design are discussed, namely sensors and cameras, as well as communication standards and modules used for radio frequency transmission and reception.14 INTRODUCCIÓN Actualmente la seguridad es un tema muy relevante en la sociedad, donde se ha perdido el respeto y los valores, deben adoptarse formas de neutralizar estos hechos para dar seguridad a los usuarios. Cualquier previsión para protección en Ecuador es frágil contra ataques, siendo necesaria una seguridad para impedir pérdidas. Hay diversas tecnologías y mecanismos comercialmente para protección según los requerimientos individuales que dan seguridad a los locales y con diferentes grados de protección. Esta tesis se basa en la aplicación de estos sistemas visto desde un punto de vista general para brindar seguridad al laboratorio de electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo (FET) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), usando dispositivos simples y económicos que se pueden conseguir en tiendas locales y supermercados sin disminuir en el proceso el grado de confiabilidad necesaria. ANTECEDENTES En el laboratorio de electricidad de la FET se presentan situaciones problemáticas debidas a la infraestructura y organización actual, entre estas se puede mencionar las siguientes: Ingreso de personas no autorizadas: los estudiantes de la Facultad Técnica o de otras unidades académicas de la UCSG pueden ingresar al laboratorio de electricidad para realizar trabajos de investigación o aplicaciones de los temas tratados en las clases teóricas, simplemente con la autorización del supervisor del mismo y operar los instrumentos y equipos sin ningún control, lo cual puede causar inconvenientes como pérdidas o averías en el hardware y/o software del equipamiento del laboratorio. 115 Necesidad de controlar la entrada y salida de estudiantes y personal docente y administrativo: en el laboratorio no se lleva un registro de ingreso al mismo, excepto la asistencia de los estudiantes a sus clases mediante el Sistema Integrado Universitario (SIU) realizada por el docente respectivo, pero no hay control sobre el ingreso y salida en otros casos de profesores o personal de mantenimiento y limpieza. Además no se realiza el inventario de los elementos usados en las prácticas realizadas por los alumnos. Uso del equipamiento del laboratorio de electricidad: esta dependencia cuenta con equipos tales como multímetros, osciloscopios, computadoras, generadores de señal y diferentes módulos de pruebas, los cuales deben ser usados adecuadamente por lo que quienes los utilizan deben tener el conocimiento necesario acerca de su operación para evitar errores y daños de los mismos, en caso de estos producirse no es posible indicar al responsable. Seguridad contra pérdidas de equipos: el equipamiento instalado en el laboratorio de electricidad tiene un alto precio, y existe la posibilidad de sufrir un acto delictivo que provocaría pérdidas económicas, por lo que es recomendable invertir en la instalación de un sistema de seguridad para el laboratorio. Acceso por puertas y ventanas: el laboratorio cuenta con ventanas y puertas enrejadas lo que le da un determinado grado de seguridad cuando el mismo está cerrado, pero existe la posibilidad de que hayan copias de las llaves del mismo, lo cual permitiría el ingreso a esta dependencia. Resumiendo lo indicado, esta necesario brindar al laboratorio de electricidad de la FET. investigación trata acerca de las seguridades que es 216 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El laboratorio de electricidad de la FET posee un equipamiento costoso que puede ser averiado por errores en su operación o robado, ya que durante su horario de atención a docentes y estudiantes no hay un control en el interior de esta dependencia pues la UCSG solo cuenta con guardias de seguridad en los exteriores pero no dentro del laboratorio. OBJETIVO GENERAL Realizar un diseño de un sistema domótico de seguridad con comunicación inalámbrica con una computadora que permita la evaluación del sistema y la observación de las novedades que se presenten en el interior del laboratorio de electricidad de la FET de la UCSG. OBJETIVOS ESPECIFICOS Realizar un estudio de los fundamentos tecnológicos que permitan desarrollar este proyecto. Determinar los elementos de control necesarios para un sistema domótico de seguridad. Establecer la ubicación adecuada para los sensores y cámaras que conformen el sistema de seguridad. Elaborar el diseño del sistema domótico de seguridad con tecnología inalámbrica. JUSTIFICACIÓN Un sistema domótico de seguridad como el que se plantea diseñar en este proyecto de investigación se basa en la utilización de sensores que permitan detectar irregularidades en el interior del laboratorio de electricidad de la FET generando la alarma ante la eventualidad de que se produzca algún hecho de esta naturaleza. 317 El diseño de este sistema también incluirá una alarma al producirse un incendio mediante un detector de humo lo cual permitirá que el mismo sea apagado a tiempo. HIPÓTESIS La presentación de un diseño que permita la implementación de un sistema domótico de seguridad para el laboratorio de electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, brindará protección a los costosos equipos instalados en él ya que actualmente no posee ningún tipo de seguridad ante irregularidades que puedan suscitarse en su interior durante las horas de atención a docentes y estudiantes. 418 CAPITULO I FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA En un ambiente donde se trabaja con electricidad es indispensable tener en consideración los riesgos que implica operar elementos que conducen corriente eléctrica, y en consecuencia la errónea utilización de esos equipos puede causar accidentes que pueden ser graves y en determinada circunstancias mortales. Los docentes, estudiantes y en general las personas que realicen algún trabajo en el laboratorio de electricidad deben considerar que se corre el riesgo de que se produzca un incendio a causa de la electricidad en la eventualidad de que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: Exceso de carga en conductores generando sobrecalentamiento del cableado y dispositivos. Calentamiento de los equipos del laboratorio por fallas de los dispositivos de control. Fallas en la aislación de los conductores. La inflamación de materiales combustibles ubicados junto a aparatos eléctricos o a causa de chispas, arcos fotovoltaicos, temperatura, etc. Comercialmente pueden encontrarse sistemas inalámbricos de seguridad basados en sensores de alto costo, dificultando su adquisición y utilización especialmente en sitios como los laboratorios donde no se generan utilidades económicas. En el laboratorio de la FET, existen aparatos de alto valor, como computadoras, osciloscopios, analizadores de espectro, multímetros, etc., que podrían dañarse o ser robados, considerando que es un local permanentemente con presencia de estudiantes y docentes. Adicionalmente, esta dependencia únicamente tiene seguridades físicas, es decir rejas en las puertas y ventanas. 519 La UCSG consciente de la inseguridad latente en el campus, ubica guardias en diferentes áreas, pero no suficientes para ubicarlos cerca de los laboratorios y más bien se dedican a los ingresos y parqueaderos, esto causa que no se controle la salida de algún bien de la universidad en los carros que transitan por el área. Domótica es una agrupación de métodos para mecanizar un inmueble proveyendo utilidades de control de energía, protección, comodidad e intercambio de información, permitiendo su integración con redes internas y externas, mediante cables o inalámbricas, con gestión desde dentro y fuera del lugar. Básicamente es la unificación de la técnica con el esquema inteligente de un local. Para la seguridad esta técnica brinda a los usuarios mejor acceso a sus aparatos tecnológicos y una mayor protección contra los peligros dados al instalar sistemas automáticos para incendios, ingresos, etc., y en general métodos para mejorar la comodidad a los usuarios. Hoy en día, los componentes automáticos son más independientes gracias al desarrollo tecnológico con lo que se alcanza más eficacia en los procedimientos dirigidos a satisfacer a los usuarios. Continuando con el mismo tema, es claro que la seguridad es un factor muy importante que debe considerarse para la protección del usuario y sus bienes a causa de los riesgos que pueden ocurrir, especialmente en aquellos ambientes donde se realizan trabajos que presentan peligro en la operación del equipamiento existente en esas dependencias, por las razones expuestas anteriormente, bajo esta perspectiva, aplicando la domótica al ámbito de la seguridad se encontrará que comercialmente existen variedad de sistemas para brindar protección a las personas y también al equipamiento en el caso del laboratorio de electricidad motivo de este trabajo de investigación. Estos sistemas utilizan señales recibidas mediante sensores y generan una respuesta por medio de actuadores, por ejemplo pueden producir alarmas, mensajes de texto que pueden enviarse al celular del encargado del laboratorio, incluso podría generarse una señal que corte el suministro de energía eléctrica en caso de ser necesario por la clase de amenaza presentada. 620 1.1 Técnicas de seguridad La implementación de una técnica domótica para proteger una dependencia se basa en la utilización de sensores y localizadores para descubrir un ingreso no autorizado, lo cual podría convertirse en una sustracción, de esta manera es posible comunicar el hecho a tiempo y neutralizarlo. Esta técnica también puede emitir alarmas en caso de fuego o humo evitando así mayores consecuencias al habérselo detectado a tiempo. Los dispositivos para este tipo de instalación son variados, siendo los más utilizados los sensores de actividad y las cámaras. Para determinar los mejores elementos a utilizarse, hay que averiguar y evaluar las diferentes técnicas y propiedades de los dispositivos y elegir los más convenientes para este proyecto, considerando precios, capacidades y desempeño, por ejemplo en lo que respecta a las cámaras, su resolución, accionamiento al detectar actividad, etc. Es importante también la determinación del sitio adecuado para la ubicación de los elementos de protección a instalarse en el laboratorio de electricidad considerando parámetros tales como visibilidad, proximidad a fuentes potenciales de fuego, accesos, etc. Para la transferencia de información también deben examinarse aquellas técnicas para enlazar los dispositivos con el computador de control, el cual presenta los datos detectados y genera las alertas correspondientes. La evaluación del sistema de comunicación debe considerar la facilidad, aptitud y desempeño de acuerdo a las necesidades de la dependencia, el protocolo adecuado, velocidades de propagación de datos, alcance de la señal y estructura cableada o inalámbrica. Los datos generados al activarse las alertas del laboratorio deben ser utilizados y direccionados adecuadamente, por ejemplo en caso de robo a la policía, si es fuego a los bomberos y a los guardias del campus en todos los casos, estas técnicas también pueden 721 incluir transmisión directa al supervisor de esta dependencia de las actividades que se produzcan en la misma y su grabación correspondiente. A continuación se presentarán las unidades que se necesitan para implementar un sistema de seguridad para el laboratorio de electricidad de la FET y las opciones que es posible encontrar comercialmente para su utilización Comunicaciones Antes de establecer el equipamiento que se utilizarán para este bloque del sistema es necesario conocer acerca de los protocolos de comunicación o de red aplicables, es decir las normas determinadas para la transmisión de información en la red LAN (Local Area Network, Red de Área Local), del laboratorio. Entre las más populares se puede mencionar las siguientes: ZigBee: es un modelo de transmisión inalámbrica creado por la ZigBee Alliance, y consiste en un grupo de recursos para su aplicación por cualquier fabricante, se fundamenta en el estándar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para redes WPAN (Wireless Personal Área Network) para utilización en transmisiones seguras con bajas velocidades y larga vida útil de las baterías empleadas en los dispositivos. Por sus características es apropiado para usos domóticos donde evita la multiplicación de sensores/actuadores individuales. Es un modelo de bajo precio para redes inalámbricas para transmitir paquetes cortos de datos, reducido consumo, infalible y fiable. Este estándar se utiliza en la banda (2.4Ghz) ISM (Industrial, Scientific and Medical Bands) en aplicaciones en la industria, ciencia y medicina, también como ya se anotó en sistemas de costo reducido por su implementación con pocos dispositivos para transmisiones de datos a baja velocidad, brindando vida útil extendida de las baterías. Generalmente se emplean en redes conectadas en malla. 822 En la figura 1.1 se muestra un esquema de las aplicaciones del estándar Zigbee. Figura 1.1 Aplicaciones del estándar Zigbee Fuente: Bluetooth, es una especificación empleada en redes WPAN para transmitir voz y datos entre dispositivos a través de una conexión RF (Radio Frecuencia) en la banda ISM, facilitando las conexiones entre dispositivos inalámbricos de consumo reducido y un alcance aproximado de 10 metros, de esta manera se evitan cableados y conectores entre equipos, así es posible implementar pequeñas redes inalámbricas y proporcionar sincronización de datos entre equipos personales, tales como PDA (Personal Digital Assistant), celulares, laptops, impresoras o cámaras digitales. Un ejemplo de conexión de dispositivos mediante Bluetooh se presenta en la figura 1.2 Figura 1.2 Conexión de dispositivos mediante Bluetooh Fuente: profesores.elo.utfsm.cl 923 Wi-Fi, es una conocida técnica para intercomunicar datos de un dispositivo electrónico o enlazarse a internet inalámbricamente a través de ondas de radio. Esta técnica inalámbrica es empleada en redes LAN, celulares, PDA, entre otros que de esta manera están capacitados para enlazarse a internet mientras están en el alcance del AP (Access Point), o pueden utilizarse en enlaces punto a punto. La figura 1.3 representa un esquema de las conexiones Wi-Fi. Figura 1.3 Enlaces Wi-Fi Fuente: Especificación Wireless USB (W-USBE), se refiere a una ampliación inalámbrica del modelo USB (Universal Serial Bus) para incrementar los recursos de conectividad. Utiliza señales RF con un extenso ancho de banda en frecuencias de 3.1 y 10,6 GHz, armonizando la sencillez del USB con la variabilidad de las redes inalámbricas, pudiendo enlazarse más de 100 terminales a un host con velocidades de 480 Mbs y alcances de 3 metros o 110 Mbs a 10 metros. Entre sus aplicaciones se tiene impresoras, scaners, etc. En la figura 1.4 puede verse la utilización de dispositivos Wireless USB para la interconexión de equipos electrónicos como computadoras, discos duros, cámaras digitales, teclados y mouses. 1024 Figura 1.4 Utilización del Wireless USB Fuente: X10, es un protocolo de comunicaciones utilizado para controlar remotamente aparatos eléctricos, emplea la red eléctrica existente en la propagación de señales de control entre equipos domóticos. En el mercado se encuentran dispositivos X10 para empleo particular y con alcances de 250 metros cuadrados, tiene restricciones de ancho de banda por lo que puede controlar hasta 256 equipos. El protocolo X-10 extendido permite transmisiones bidireccionales y confirmación del acertado envío de tramas de datos con bits de direccionamiento y gestión. Permite el encendido y apagado de equipos eléctricos y en iluminación puede controlar la potencia de la misma. Emite andanadas de impulsos RF a una frecuencia de 120Khz empleando las líneas eléctricas. Se presentan en aplicaciones tales como controladores por keypad y keychain, que controlan hasta 4 módulos X10, equipamiento. La figura 1.5 muestra un esquema de las aplicaciones domóticas de dispositivos X Sensores y localizadores Ahora corresponde analizar los mecanismos de protección que se pueden encontrar comercialmente a fin de determinar el equipamiento adecuado para el laboratorio Videocámaras: Comercialmente se puede adquirir variedad de estos aparatos para los requerimientos del caso del laboratorio. 1125 Figura 1.5 Automatización de un hogar con X10 Fuente: Este equipo debe adquirirse de acuerdo al entorno en que va a operar y desempeñarse de acuerdo a las necesidades del mismo. Entre estas propiedades puede mencionarse: Discreción: equipos modelo Domo Visibilidad en la oscuridad: equipadas con tecnología infrarroja Encubiertas: pequeñas y escondidas Uso interno y externo: armazón resistente Acercamiento: equipadas con zoom adecuado Transmisión/recepción inalámbrica Posibilidad de acceso por internet: equipadas con protocolo IP (Internet Protocol) Equipadas con sensores de actividad Audio: en caso de ser necesario Generación de alertas: en caso de ser necesario Conectables en circuito cerrado 1226 Sensores de fuego o humo: determina estos peligros en el local y produce una alerta audible, también es posible incluir avisos al Servicio Integrado de Seguridad Ecu911 el cual informa al cuerpo de bomberos, a algún número telefónico establecido o por internet. Para cubrir las características indicadas, pueden utilizarse detectores ópticos o iónicos. Los primeros son capaces de descubrir humo y estar equipados con tecnología infrarroja y transmitir y recibir información, en cambio los segundos son más baratos y son capaces de determinar corpúsculos muy pequeños que no intervienen en la luminosidad. Estos equipos funcionan con electricidad o a baterías, en este caso se agotan y deja de operar por lo que hay que inspeccionarlas dos veces al año. Detectores de actividad: son dispositivos que sienten la actividad física en un entorno y generan una señal con capacidad de activar mecanismos de seguridad o iluminación o alertas audibles. Existen de tecnología infrarroja y de microondas. Los primeros pueden ser activos si poseen una fuente de iluminación y un detector infrarrojo que capta el cambio de la señal recibida cuando un cuerpo físico obstaculiza el rayo infrarrojo; o pasivos si captan el calor de la entidad extraña moviéndose frente al detector; en ambos su limitación es el alcance. Los detectores de actividad que emplean microondas lo hacen con tecnología de radar y tienen un mayor alcance, generan constantemente una señal de microondas y contrastan la frecuencia enviada con la recibida, si hay un movimiento se produce un cambio determinándose el ingreso no autorizado. Sensores para puertas y ventanas: estos pequeños elementos captan la apertura de una ventana o puerta provocando una alerta. Está compuesta de un elemento instalado en la puerta o ventana a proteger y la otra en el marco de la misma, estas pueden operar mediante contactos magnéticos o con tecnología infrarroja. 1327 Alertas: incluyen sirenas, timbres u otros elementos que notifican mediante una señal audible de alto volumen si se produce un ingreso no autorizado, humo, fuego o por la señal de algún mecanismo conectado al sistema de alerta. Pueden estar enlazados a una central que se encarga de las comunicaciones correspondientes por la generación de la alerta u operar sin enlace, es muy básico simplemente genera la alerta audible sin comunicarla. Supervisión de ingresos: su función es autorizar o no el ingreso a una determinada área que puede corresponder a procedimientos físicos o lógicos. En este trabajo de investigación se trata de la supervisión de individuos al laboratorio de electricidad de la FET, lo cual puede hacerse mediante presentación del carnet universitario con cinta magnética o código de barras, que al pasar por el lector enlazado a una computadora de control que determina si consta en la nómina de ingresos autorizados, accediendo o no la entrada y procediendo a la apertura o bloqueo de la puerta. Otro tipo de control es el empleo de tarjetas con un circuito LC que al acercarse a una descifradora produce un campo electromagnético que carga al condensador y generando un código de ingreso. Actualmente también están disponibles las tarjetas inteligentes con o sin conexión, las cuales poseen un microprocesador y memoria para guardar la identificación y además sistemas operativos para ejecutar procesos diversos. En otra categoría, puede instalarse en el ingreso mecanismos con código de identificación de 4 a 8 números que deben ser digitados por el personal al ingresar. De la misma categoría son los controles biométricos que funcionan en base a las huellas dactilares del personal, determinando si pueden ingresar o no. Actualmente este modo de supervisión se emplea en la UCSG para controlar el horario de asistencia y salida del personal administrativo Comunicación visual con el personal Se realiza mediante una interfaz mediante un servidor, el cual brinda servicios usuales con archivos para guardar datos, ingresar a ellos y otras utilidades para el usuario. De esta 1428 manera el personal no debe preocuparse por la forma de almacenamiento de la información, incluso por la organización de las bases de datos no se tiene información redundante, siendo importante la protección de los datos guardados en esa base incluyendo la creación de copias de respaldo y evitar que personal no autorizado acceda a ella. Los procesos organizados de esta manera simplifican la gestión de grandes cantidades de datos gracias a la alta velocidad del computador, garantizando la autonomía del proceso de los datos y su protección ante personas sin autorización, se evita la repetición de los datos al verificárselos al momento de su ingreso. 1.2 Organización y estrategia de protección De lo expresado hasta ahora se concluye la relevancia de controlar la entrada, salida y hechos ilícitos en el laboratorio que se debe resguardar, con este antecedente se deben establecer las medidas a adoptarse, las propiedades de los dispositivos que se elegirán para alcanzar este objetivo. Para empezar se considerará el sistema a implementarse como un diagrama de bloques, siendo el primero el que corresponde a los detectores para el ingreso en la puerta del laboratorio que deben producir una señal inalámbrica hacia la computadora de control. En razón de que las ventanas del laboratorio de electricidad de la FET están protegidas con rejas que impiden el ingreso por esa vía, se ha determinado que no es necesario instalar sensores en las mismas. El siguiente bloque corresponde a los detectores de actividad no autorizada en el interior del laboratorio, estos dispositivos al descubrir un movimiento transmiten una señal a la computadora de control y aquí se la evaluará y se adoptarán las acciones que correspondan. El tercer bloque corresponde al sistema de video que debe situarse para permitir un enfoque total del laboratorio, mediante una videocámara encendida y apagada por el supervisor de la dependencia, pero con mecanismos de activación ante las señales de los 1529 detectores de actividad iniciándose la grabación en la memoria del computador únicamente cuando una anomalía se produce. De acuerdo a los factores de protección a considerarse, es necesario un bloque de alerta ante la presencia de humo o fuego en el laboratorio, el detector instalado debidamente transmite la señal de alerta a la computadora de control y al mecanismo audible de alarma. Todos los dispositivos indicados en los bloques descritos se enlazarán inalámbricamente con la computadora de control para obviar el cableado adicional en el laboratorio y son comercialmente disponibles. 1.3 Resumen del trabajo Por las razones expuestas en este trabajo se establece que debe ejecutarse un procedimiento domótico de protección de acuerdo a las necesidades del laboratorio, las cuales se especificaron en el numeral anterior, descubrimiento de entrada o salida no autorizada, almacenamiento de señales de la videocámara activada por los detectores de actividad implementados. Además, se mencionó la necesidad de contar con detectores de humo y fuego para que se adopten de inmediato las acciones que correspondan. Una vez definidos los elementos que intervienen en este diseño, se establecerán los detectores a instalarse y el sitio en que se lo hará, el protocolo de comunicación a utilizarse para el envío de datos debe satisfacer los parámetros de protección que se requiere, el alcance de las señales, resolución del video, tasas de datos, precios y disponibilidad comercial de los equipos. 1630 1.4 Modelo de investigación En primer lugar se determinó que para este trabajo de investigación se empleará un modelo mixto que permite la integración de los enfoques cualitativo y cuantitativo, los cuales se combinarán en el proceso de investigación. Esto implica que se aplicarán los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo. Se aplicó la técnica observación para determinar los datos y aspectos necesarios para levantar el diagnóstico inicial del entorno a investigar, esto es el laboratorio de electricidad de la FET. Es decir que se fundamentó en una observación sistemática para establecer la situación actual de esta dependencia, es decir un método descriptivo porque se procedió a describir las partes que conforman este entorno. Se empleó una técnica cualitativa para analizar los datos recopilados y luego se interpretó los resultados de una manera cualitativa. Se aplicó el método inductivo para deducir y establecer conclusiones de las observaciones realizadas y los problemas de seguridad determinados. 1731 CAPITULO II ELABORACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO Este trabajo de investigación se ha considerado importante porque el laboratorio de electricidad de la FET posee elementos caros y sin ningún dispositivo de protección, razón por la cual se presenta este proyecto domótico con elementos disponibles comercialmente y empleando un estándar de comunicación libre, para evitar peligros y haciendo de esta dependencia un lugar seguro gracias a la gestión de protección que se realice. La protección actual del laboratorio cuenta únicamente con enrejados en la puerta y en las ventanas y ninguna seguridad ante la incorrecta utilización de los aparatos que podrían provocar daños, siendo imposible saber quiénes son los causantes, evidenciando la necesidad de un proyecto que ofrezca remedios al respecto, el mismo que contará con videocámaras, detectores de actividad y de apertura de la entrada, con un sistema de gestión adecuado para ofrecer seguridad a esta dependencia. Como ya se indicó anteriormente se realizará escogerán los aparatos, su localización, se determinará el estándar de comunicación y la interface de usuario, factores necesarios para brindar la protección requerida. Para escoger los aparatos que se emplearán se considerará su disponibilidad comercial, precios y su desempeño ante las necesidades del proyecto: alcance, resolución, etc. Determinar la localización correcta de los equipos a instalarse impide errores y permite el alcance suficiente de los detectores. En el capítulo uno se analizó los principales protocolos existentes, de esta evaluación se ha determinado utilizar Zigbee para comunicaciones entre los elementos del sistema y la computadora de control, por precio y ahorro energético. Este trabajo pretende presentar un proyecto para brindar protección al laboratorio de electricidad de la FET mediante detectores y videocámaras disponibles comercialmente a 1832 bajo precio enlazados con tecnología inalámbrica y un estándar en la banda de utilización libre y con una computadora de control para examinar y evaluar las señales que se produzcan. 2.1 Pasos a seguir en la elaboración del proyecto En primer lugar deben escogerse los aparatos necesarios para el proyecto considerando su disponibilidad en el mercado, sus precios y su desempeño ante los requerimientos establecidos. A continuación se determinarán las ubicaciones adecuadas de los aparatos a instalarse a fin de dar cobertura en cada punto del laboratorio. El siguiente paso consiste en proyectar la red inalámbrica para el laboratorio, con el estándar correcto para el alcance que se requiere, tasas de datos y apropiadas para instalarse en los emisores y receptores. Recomendar la disminución de la resolución de la videocámara para mejorar su eficacia y simplificar la grabación de los datos en la memoria. También es necesario poder observar en la computadora las variaciones generadas por los detectores en ventanas emergentes (pop-up) con la programación adecuada. La gestión y administración del laboratorio incluye la anotación de ingresos y salidas, asistencia de los docentes y estudiantes, supervisión en prácticas individuales y de errores en los aparatos y determinación de comprometidos. 2.2 Elaboración del proyecto Ya se indicó que el proyecto está constituido por bloques, cada uno con sus propiedades. Así, en un primer paso se configurarán los detectores, esto implica aplicar cambios de potencial en los circuitos de esos dispositivos, por las variaciones que se producen en las captaciones del detector, esto puede realizarse con el potencial de la alerta audible del 1933 aparato, con un diodo LED (Light Emitting Diode) o un circuito integrado, el cambio de voltaje constituye un código binario de ceros y unos mediante dispositivos electrónicos, esta es la entrada digital al siguiente bloque. En este segundo bloque se transmite y recibe datos inalámbricamente mediante reglas de comunicación RF, Xbee, pues como ya se indicó se empleará el estándar Zigbee por su capacidad y beneficios. En el siguiente bloque se proyectará la forma de observación del usuario, esto es recibir los datos en el receptor inalámbrico a través de un puerto del procesador y mediante un medio gráfico elaborar un software para producir las ventanas de alarma cuando se recibe una señal de algún detector. A continuación, en la figura 2.1 se muestra el esquema general de la solución plantea para brindar seguridad al Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad católica de Santiago de Guayaquil. Figura 2.1 Solución integral propuesta Fuente: Autor 2034 2.3 Configuración de los detectores En primer lugar se analizarán las diversas tecnologías utilizadas en los dispositivos detectores. Circuito CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor): en estos la actividad lógica se establece de manera redundante con dos circuitos: uno con transistores pmos (P-type Metal-Oxide-Semiconductor) y el segundo con dispositivos Nmos (P-type Metal- Oxide-Semiconductor). El primero se usa para enviar el dígito uno, y el segundo el número cero. Son dispositivos de reducido empleo de energía, resistente al ruido, fácil de configurar, precio reducido, extenso rango de voltajes de entrada. En la figura 2.2 se presenta un ejemplo de esta aplicación con un inversor. Figura 2.2 Símbolo del circuito inversor y tabla de verdad Fuente: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu Circuito NOT (Inversor o Negador): es un circuito lógico que genera un uno si la entrada es cero y viceversa. Se emplea para convertir una subida en una bajada. Zener: es un diodo hecho para trabajar en el área de quiebre. Es muy usado en reguladores de voltaje generando salidas casi constantes sin importar que hayan altos cambios del voltaje de la red, impedancia de carga o temperatura. En la figura 2.3 puede observarse el símbolo de un diodo zener y su estructura de materiales semiconductores. 2135 Figura 2.3 Símbolo de un diodo zener y su estructura Fuente: Transistor: puede emplearse como conmutador si se lo hace operar en la región de saturación mediante la manipulación de la corriente de base, utilizando una resistencia de colector diez veces mayor que la de base. Se puede ver en la figura 3.4 los símbolos y estructuras de transistores pnp y npn. Figura 2.4: Símbolos y estructuras de transistores pnp y npn. Fuente: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu Configuración del detector de actividad Ya se indicó anteriormente que la localización del detector de actividad debe permitir descubrir la actividad de alguien en el laboratorio y debe tener una alerta que significará 2236 la transmisión de los datos de activación con un circuito de preparación y el transmisor inalámbrico. En el caso específico de este proyecto se ha revisado las características técnicas ofrecidas por algunos fabricantes y considerando además su accesibilidad en el mercado local tanto para su adquisición como para los repuestos en caso de mantenimiento o fallas, bajo este concepto se ha escogido un detector de movimiento marca Honeywell, modelo , que corresponde a un detector de movimiento dual TEC, cuyas propiedades técnicas son las siguientes: Detector inalámbrico de movimiento dual Cobertura 11m x 9m Compensación de temperatura Microondas ajustables Inmunidad a mascotas de 22 Kg. Lentes opcionales incluidos Protección de 11x3 metros Lente inmune a mascotas de 11x9 metros Temperatura de operación 10 a 50 grados. Batería de litio de 3 voltios. Dimensiones 12.7cm alto x 7.3 cm ancho x 5.9 cm profundidad. Para esta elección también se consideró que Honeywell es en la actualidad una de las empresas líderes en la fabricación de sistemas electrónicos de seguridad en el mundo. Ofrece al mercado una amplia gama de dispositivos con diversas capacidades y servicios de seguridad para residencias, oficinas e industrias. Además, esta empresa cuenta con un equipo de técnicos especializados y con amplia experiencia que se dedican a brindar a sus clientes el soporte técnico necesario, este personal ofrece además asesoría tecnológica, sugerencias para la elección de los productos requeridos, compatibilidad y colaboración en la solución de inconvenientes que se presenten en los dispositivos de su marca. 23 37 En la figura 2.5 se muestra el detector de movimiento marca Honeywell modelo , cuyas características ya se describieron. Figura 2.5: Detector de movimiento marca Honeywell modelo Fuente: En la figura 2.6 se muestra el patrón de cobertura del detector de movimiento marca Honeywell modelo Figura 2.6: Patrón de cobertura del detector de movimiento Honeywell modelo Fuente: 2438 2.3.2 Configuración del detector de humo En el caso del detector de humo, éste debe localizarse muy cerca del área con mayor probabilidad de que se produzca una anomalía. Para el laboratorio de electricidad de la FET se ha determinado que su ubicación debe ser en el centro del local con lo cual se considera que se tendrá una cobertura total del mismo. Se incluye una alerta que genera una señal de activación a través de un módulo de preparación y el de transferencia inalámbrica. Para el caso específico de este proyecto de seguridad se ha determinado entre las diferentes opciones disponibles en el mercado un detector de humo marca Honeywell. Las ventajas tecnológicas que posee esta empresa ya fueron descritas en el numeral anterior y como ya se indicó éstas apoyan la elección realizada. Se ha elegido el detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3, el cual presenta las siguientes características técnicas: Permite la confirmación de incendios para reducir las falsas alarmas de acuerdo a los estándares ANSI/SIA CP-01 (American National Standards Institute/ Security Industry Association Control Panel-01) Remite señales de prevención, protección, mantenimiento y situación de la batería al destinatario del procedimiento. Cuenta con diodos LED de doble posición con colores verde y rojo Sensor de bajo perfil Temperatura de operación de 0 a 37.8 grados UL (Underwriters Laboratories) 268: para instalación comercial y residencial Incluye batería de litio de 3 voltios Dimensiones: diámetro de 13.4 cm En la figura 2.7 se puede observar el detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell, cuyas características técnicas se han descrito. 2539 Figura 2.7: Detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Fuente: Configuración del sensor de apertura de la puerta Como ya se indicó anteriormente, en el laboratorio solo existe una puerta de madera protegida por otra enrejada, las ventanas son fijas y poseen rejas, por lo indicado solo se ha considerado implementar un sensor de apertura en la puerta de acceso a esta dependencia. Para el proyecto que se está diseñando, se ha determinado la utilización de una cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras, tomando en cuenta igual que en los casos de los dispositivos ya descritos, su disponibilidad en el mercado local. Este dispositivo es distribuido por la empresa ACECONTROL, especializada en control de accesos peatonales y vehiculares. Emplea y distribuye las mejores marcas de automatismos y sistemas de control. Las características técnicas del este dispositivo son las siguientes: Energía de absorción 600 libras 2640 Altamente duradera, sin abrasión mecánica. Led indicador de estado: rojo para abierto, verde para cerrado. Alimentación 12V DC (Direct Current). La corriente de iniciación 850mA; La corriente de trabajo es 450mA. Áreas de aplicación: Con sistemas del control de acceso, control de la entradasalida, sistemas de vigilancia de la seguridad. Para usar en puertas de madera, aluminio, vidrio, metal y en puertas de seguridad En la figura 2.7 se puede observar la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras. Figura 2.8: Cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras. Fuente: Configuración de la videocámara Continuando con la elección de los dispositivos adecuados para el diseño del sistema de seguridad para el laboratorio de electricidad de la FET, corresponde ahora a la cámara de vigilancia. Para elegir este dispositivo adecuadamente se han realizado las mismas consideraciones que para los otros dispositivos de seguridad que ya se han determinado hasta el momento, es decir sus características técnicas y su disponibilidad en el mercado local. 2741 Bajo estas consideraciones, se ha determinado para el diseño de este proyecto la utilización de una videocámara con protocolo IP modelo cubo y diseño compacto para uso interno, con resolución para día/noche y tecnología inalámbrica. De acuerdo a estas características y entre algunas alternativas revisadas, se estableció emplear la marca VIVOTEK, una cube network camera IP8131W, la cual es de tamaño compacto y cumple las especificaciones WLAN (Wireless Local Area Network). Ésta es una cámara IP, compacta tipo cubo, que cuenta con WiFi y diseñada para supervisión de interiores. Se puede utilizar en oficinas, comercios o residencias. Posee un micrófono integrado que aumenta el grado de seguridad al grabar los ruidos con un alcance de 5 m. Este equipo cuenta con diodos LEDs infrarrojos para alta resolución en medios oscuros. Éstaa cámara emplea la norma H.264 para compresión, emplea WiFi con estándar b/g/n, sencillo de instalar y trae el software para grabar ST7501 que permite 32 canales, la marca VIVOTEK también ofrece servicios para teléfonos celulares inteligentes iviewer. Para el modelo elegido de ste dispositivo, sus propiedades más importantes son las siguientes: Detector CMOS 1-Megapixel Diseño cerrado Compresión en tiempo real H.264 y MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) Dual Codec x800 pixels Sonido en dos direcciones Filtro de corte IR (Infrared) intercambiable para operación día/noche Iluminación infrarroja incorporada para una distancia de 6 m. Terminal MicroSD/SDHC (Micro Secure Digital /Secure Digital High Capacity) para acumulación interior 2842 Opera con WLAN b/g/n Disposición Wifi salvaguardada WPS (Wi-Fi Protected Setup) para un enlace sencillo y seguro De acuerdo a lo indicado, esta cámara IP VIVOTEK IP8131W tiene un diseño compacto modelo cubo, que posee WiFi, creada para la seguridad de interiores. Se utiliza en oficinas, comercios y residencias. Considerando que aplica la norma H.264 para compresión, para disminuir el tamaño de los ficheros y reduce el ancho de banda de la red. La figura 2.8 presenta una vista frontal y lateral de la cámara IP VIVOTEK IP8131W, cuyas características técnicas se han descrito. Figura 2.9: Cámara IP VIVOTEK IP8131W Fuente: 2943 Las características técnicas de la cámara IP VIVOTEK IP8131W se describen a continuación: Modelo IP8131W Método CPU (Central Processing Unit): Multimedia SoC (System-on-Chip) Flash: 16 MB RAM (Random-Access Memory): 128 MB Propiedades de la videocámara: Detector imagen: CMOS 1/4" Progresivo Máxima Resolución: 1280x800 pixels Lente: Focal fija Alcance Óptico: f = 3.6 mm Apertura: F1.8 Ángulo visual: 61 (horizontal) 38 (Vertical) 73 (Diagonal) Tiempo de cierre: 1/5 seg. a 1/32,000 seg. Día Noche: Filtro infrarrojo movible para servicio diurno y nocturno 3044 Mínima luminosidad: 0.3 Lux, 50 IRE (Institute of Radio Engineers) Color 0,001 Lux, 50 IRE B/N (Blanco/Negro) PTZ: eptz (Electronic Pan/Tilt/Zoom) Servicios: 16x zoom digital (4x en IE plug-in, 4x integrado) Iluminadores infrarrojos: Iluminadores infrarrojos incluidos, alcance 6 m Memoria interna: Terminal Micro SD/SDHC/SDXC (Secure Digital Extended-Capacity) Vídeo Compresión: H.264 y MJPEG Máxima Velocidad imagenes: H.264: 30 fps (fotogramas por segundo) a 1280x800 MJPEG: 30 fps a 1280x800 Streams Máximos: 2 streams simultáneamente Relación S/R (Señal/Ruido): Más de 62 db Video Streaming: Resolución, calidad y tasa de bits ajustables Corte de video graduable para conservar ancho de banda Disposición de imagen: Dimensión de imagen, eficacia y velocidad graduable, impresión de tiempo y texto, iluminación, contraste, impregnación, brillantez, control de blancos, registro de exposición, ganancia. Audio Capacidades de Audio: 3145 Entrada/Salida Audio (full duplex) Compresión: G.711 Interfaz: Micrófono incluido Distancia: 5 metros Red Usarios: Enfoque hasta diez usuarios Normas: IPv4, IPv6, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), UPnP (Universal Plug and Play), RTSP/RTP/RTCP (Real Time Streaming Protocol/ Real-time Transport Protocol/ Real Time Control Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), NTP (Network Time Protocol), DNS (Domain Name System), DDNS (Dynamic Domain Name System), PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), CoS, QoS (Quality of Service), SNMP (Simple Network Management Protocol), 802.1X Interfaz: 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ONVIF: Características utilizables en Localización de Movimiento en Vídeo: Tres ventanas de localización Alarmas Arranque de alarma: Localización de movimiento, arranque manual, acceso digital, arranque constante, aviso grabación, descubrimiento de deterioro de la videocámara 3246 Programas de alarma: Aviso mediante HTTP, SMTP, FTP y NAS ( Network Access Server) Subida ficheros con HTTP, SMTP, FTP y NAS General Conectores: RJ-45 para enlace de red Componente terminal con un acceso digital Componente terminal con una salida de audio Conector de acceso de suministro 12V CC Diodo LED: Suministro del sistema y situación Acceso de suministro: 12V CC Consumo Máximo: 3.0W Tamaño: 46mm x 80mm x 80mm Peso: 123 g Documentos Seguridad: CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tic Temperatura de operación: 0 C - 40 C Necesidades del procedimiento Sistema Operativo: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 Navegador: Mozilla Firefox 7~10 (Solo streaming) Internet Explorer 7.x ó 8.x Más repetidores: 3347 VLC: o más QuickTime: 7 o más Adjuntos contenidos Disco compacto: Guía de usuario y de implementación ligera, Installation Wizard 2, programa de grabación ST canales Suministrador: 12V, CC, 1.5A Servicios SDK utilizable para mejora de servicios. Alcanza 50 a 90 m en línea directa. La cámara se localizará a la derecha en la parte superior del local considerando que permite la utilización del rango completo de visibilidad que se obtiene y la importancia de vigilancia de la puerta de acceso al laboratorio. La figura 2.9 muestra las dimensiones de la cámara IP VIVOTEK IP8131W. Figura 2.10: Dimensiones de la cámara IP VIVOTEK IP8131W Fuente: 3448 A continuación se muestra en la figura 2.10 la sección posterior de la cámara IP VIVOTEK IP8131W, en la cual se pueden observar los controles y terminales de conexión que posee: Figura 2.11: Sección posterior de la cámara IP VIVOTEK IP8131W Fuente: Una vista de la cámara IP VIVOTEK IP8131W, se presenta en la figura Figura 2.12: Cámara IP VIVOTEK IP8131W Fuente: 3549 2.4 Módulo de comunicación En párrafos anteriores se indicó que se utilizará el estándar Zigbee , razón por la cual se aplicarán los módulos de RF Xbee, que permiten un consumo reducido de energía y tomar la información de los aparatos instalados en sus puertos y enrutarlos vía inalámbrica al resto del sistema incluyendo la computadora de control donde se ejecuta la gestión de los datos recibidos. Ideas & Tecnología es una empresa radicada en la ciudad de Guayaquil que brinda soluciones electrónicas a sus clientes. En lo referente a este proyecto, ofrece el módulo adaptador Xbee-TTL I&T de comunicación serial para adecuar los potenciales de un módulo XBee a rangos TTL (Transistor-Transistor Logic). Entre sus características se puede mencionar que posee un LED indicador de prendido, Bus de 4 pines para energía y comunicación serial, tasa de datos de 300 Baudios hasta 3MBaudios, emplea de 7 a 8 bits. Se utiliza en interfaces de comunicación serial con tangos TTL en los módulos XBee, también para toma y transmisión de datos seriales con módulos XBee. Emplea alimentación de 5 Voltios dc y el control se realiza con las siguientes señales: (Ideas&Tecnología, 2013) 3V3: es un indicador de tensión TX: corresponde al indicador para el envío de información RX: este indica la recepción de información DRX: para recibir información en rangos TTL DTX: para envío de información en rangos TTL +5V: Tensión de entrada de 5 Voltios dc GND: Tierra, tensión de referencia 0 Voltios RSS: para señalar actividad XBee 3650 En la figura 2.12 se observa el módulo XBee y se han señalado los puntos correspondientes a las señales de control. Figura 2.13 Módulo XBee Fuente: (Ideas&Tecnología, 2013) Esta tecnología emplea el protocolo IEEE para redes WPAN en utilidades de transmisiones confiables de reducida velocidad de datos, extensión del tiempo de vida de las pilas, aplicable a proyectos domóticos pues evita la multiplicación de dispositivos y su precio es aceptable. Se emplea en enlaces punto a punto y multipunto, enrutamiento de datos, opera en un rango libre ISM correspondiendo 2.4 GHz en casos inalámbricos y con reducidas velocidades de transmisión, brinda enlaces confiables gracias a un código de 128 bits y su precio es aceptable. Entre sus limitaciones hay que señalar su reducida velocidad de transmisión privándose de ancho de banda, únicamente opera mensajes cortos aunque esto es suficiente para señales de sensores, no interactúa con Bluetooth por la diferencia en las velocidades de transmisión, por corresponder a redes WPAN su alcance es pequeño Módulo de recepción Es necesario uno de estos por red y se ocupa de la gestión de la red y el enrutamiento de los aparatos para interconectarse, necesita memoria y atributos de procesamiento. Se 3751 encarga de organizar la recepción de datos de los detectores y presentarla en la computadora PC con el programa X-CTU empleado para organizar los módulos Xbee y además posee un dispositivo de envío y recepción de información a través del puerto enlazado al Xbee. En la figura 2.13 se presenta el diagrama esquemático del módulo de recepción del proyecto. ANTENA RECEPTORA BLOQUE XBEE PARA RECEPCIÓN CIRCUITO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN SERIAL MAX232 PUERTO SERIAL DE ENTRADA COMPUTADORA CON PROGRAMA X-CTU CIRCUITO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE 5v Y 3.3v Figura 2.14 Diagrama esquemático del módulo de recepción Elaborado por: Autor Puede observarse que este módulo está constituido por el bloque Xbee para recepción, el suministro de 5 y 3.3 Voltios y el circuito integrado de comunicación serial MAX232, éste corresponde a un modelo empleado como interfaz entre los rangos TTL y RS232 y necesita sólo un suministro de 5 Voltios. Posee dos entradas TTL y salida RS232 y también dos entradas RS232 y salida TTL como puede verse en la figura El MAX232 está capacitado para transferir información a 120 kbps. (TecMikro, 2014) 3852 Figura 2.15 Circuito integrado de comunicación serial MAX232 Fuente: (TecMikro, 2014) Módulo de transmisión Se encarga de ejecutar las acciones para comunicarse y transmitir los datos de los detectores al bloque de recepción, pero no la de otros aparatos. Esto significa que está inactivo casi todo el tiempo por lo que se incrementa la vida de las pilas. No necesita mucha memoria y es de bajo precio. En la figura 2.15 se observa el diagrama esquemático del módulo de transmisión. ANTENA TRANSMISORA DETECTOR BLOQUE DE PREPARACIÓN DE LA SEÑAL BLOQUE DE TRANSMISIÓN DE RADIOFRECUENCIA CIRCUITO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE 5v Y 3.3v CIRCUITO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN SERIAL MAX232 Figura 2.16 Diagrama esquemático del bloque de transmisión. Elaborado por: Autor 3953 En la figura puede observarse que posee un bloque Xbee de transmisión, el circuito de suministro de energía de 5 voltios y 3.3 voltios y el bloque de preparación de la señal. 2.5 Interfaz de usuario Es el que permitirá la observación por parte del usuario de las novedades ocurridas en el laboratorio o simplemente observar esta dependencia. Por ejemplo se permitirá observar el área del laboratorio en la pantalla del computador o ingresar a un block de notas para verificar el registro de los últimos acontecimientos. También en el caso de que se generen las ventanas emergentes de alerta, es posible ingresar a un block de notas con el registro de los últimos sucesos y proceder a cerrar tales ventanas. 4054 CAPITULO III DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO El software X-CTU se encarga de configurar los bloques Xbee y establecerlos como receptor o transmisor. También se definirán otras características como la comunicación serial, observación de tramas, etc. Como ya se indicó anteriormente se recomienda la utilización del módulo adaptador XBee -TTL de la empresa Ideas y Tecnología. En el caso del software X-CTU que lo gestionará, se presenta a modo de ejemplo el programa creado por Digi International para operar con XBee IO gráficamente, además posee una consola para información con instrucciones AT. Puede descargarse en el siguiente enlace: 3.1 Uso de X-CTU XBee IO se configura a través de su conector serial. Se recomienda usar el programa X- CTU y consolas como Hyper Terminal, con instrucciones AT. En la figura 3.1 se muestra la ventana principal de X-CTU Pasos a seguir con XBee IO. El trabajo se inicia escogiendo el puerto serial, para lo cual se elige la alternativa Test/Query para comprobar la adecuada operación del bloque. Ahora se hace click en el icono Modem Configuration/Read, una vez establecidos los cambios se hace click en Write, almacenando la disposición. En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de este proceso. Los datos almacenados pueden cambiarse fácilmente marcándolos, haciendo click y escogiendo otra alternativa entre las que se ven en los menús desplegables. (MCI, 2011) 41 55 Figura 3.1 Ventana principal de X-CTU Fuente: (MCI, 2011) Figura 3.2 Disposición de XBee IO Fuente: (MCI, 2011) La tarjeta XBee IO. XBee IO se creó para ofrecer tres operaciones fundamentales para satisfacer variados requerimientos. Es posible programarlo para substitución de cables, y a través del puerto 4256 serial se gestiona el XBee IO local y otros XBee IO remotos vía inalámbrica. Además es posible utilizar XBee Explorer enlazado a la computadora para gestionar otros XBee IO remotos. 3.2 Programación preliminar Se inicia este proceso para emplear el módulo colocando XBee en el conector de XBee IO, de acuerdo a lo indicado en la placa, después se conectan los ingresos de contacto seco, las salidas de relay y el suministro de energía de 9 a 35 Vdc al bloque XBee IO Sustitución de cables Esta programación admite que uno o más bloques remotos reproduzca el dato lógico del ingreso de otro bloque especialmente en la salida de relay respectiva, como si los bloques estuvieran cableados entre ellos. La figura 3.3 muestra la programación para sustitución de cables, esto es muy útil si se cuenta con dos o más bloques y se necesita que operen igual ante un cierto evento. Figura 3.3 Programación para sustitución de cables. Fuente: (MCI, 2011) Esto puede ejecutarse sin necesidad de que la computadora esté conectada al bloque y sólo se lo requiere al programar el bloque anterior y luego de la programación los bloques operan por ellos mismos. Es importante anotar que XBee IO opera sólo con entradas digitales. 4357 3.2.2 Programación para gestión local y remota. Esta programación permite gestionar los bloques con el conector serial DB9 contenido en la placa Programación para gestión local De esta manera se puede gestionar la activación y apagado de los relays de la placa enlazada a la computadora y averiguar el estado de sus ingresos con el puerto serial. La figura 3.4 presenta un diagrama esquemático de gestión local con puerto serial. Figura 3.4 Diagrama esquemático de gestión local con puerto serial. Fuente: (MCI, 2011) Este procedimiento es apropiado si hay solo un bloque XBee IO enlazado a la computadora. Se emplean instrucciones AT o XBee IO Controller Programación para gestión remota Es la programación es la más poderosa pues con ella el usuario gestiona muchos bloques XBee IO remotos teniendo solo una de ellas enlazada a la computadora. La figura 3.5 presenta un esquema de administración remota con puerto serial. 4458 Esta operación es útil si se cuenta con varios bloques XBee IO y se desea administrarlos individualmente y también saber el estado de sus ingresos de manera remota. Figura 3.5 Esquema de administración remota con puerto serial. Fuente: (MCI, 2011) Programación de los bloques para gestión local y remota Para emplear estas operaciones, todos los bloques considerados deben tener sus switchs en estado 0 y programar los datos del XBee con X-CTU como se presenta en la figura 3.6: Figura 3.6 Programación de datos del XBee para gestión local y remota Fuente: (MCI, 2011) Es recomendable usar la programación por default mediante las instrucciones Show Defaults/Write y variar los datos de acuerdo a lo indicado en la tabla. 4559 3.3 Utilización del programa MCI XBEE IO Controller Es un software de MCI para gestionar administrar el módulo XBee IO emplea una interface visual para que el usuario gestione un número ilimitado de bloques XBee IO de manera sencilla e instintiva. Con este software se puede gestionar el estado de los relays y conocer el de los ingresos conectados ópticamente de varios bloques XBee IO locales o remotos. También posee un método de gestión de bloques para que el usuario almacene diversos registros de bloques, con denominaciones diferentes y escogidos por él y aplicarlos cuando sea necesario. Los ficheros son clase XML (extensible Markup Language), de manera que son portables y sencillos. La figura 3.7 presenta la ventana principal de esta aplicación Figura 3.7 Ventana principal de XBee IO Controller Fuente: (MCI, 2011) 46 60 3.3.1 Lectura y escritura en tarjetas XBEE IO Para ejecutar XBee IO Controller primero hay que escoger el puerto serial que se quiere utilizar en la viñeta arriba a la izquierda y se oprime click en la opción Open/Close Port. A continuación se determina el bloque que se va a emplear y en el inicio únicamente se observa el bloque local. El software actualiza la condición de los LEDs en la pantalla cada cinco segundos de manera automática. Ese lapso está establecido por default y para cambiarlo se lo realiza en la parte superior izquierda de la ventana en la opción Update Time. A continuación, para activar y desactivar los relays del bloque elegido se oprime click en uno de los pulsadores RL1 a RL4 a la derecha de la ventana Añadir y excluir bloques remotos individualizados Para ingresar al menú de edición de bloques es suficiente oprimir click en la viñeta Modules. La figura 3.8 muestra la ventana de edición de bloques. Figura 3.8 Ventana de edición de bloques Fuente: (MCI, 2011) 4761 Esta interfaz contiene áreas para las denominaciones o alias y la dirección MAC (Media Access Control) del bloque que se va a añadir, esta acción faculta al usuario para acceder a la dirección del bloque por una sola vez y después olvidarse de la misma. Para ejecutar el bloque más tarde, solo se requiere oprimir click en la denominación correspondiente asignada por el cliente en la ventana central del programa. Al agregar un módulo, el software de manera automática almacenará la información en un fichero externo. Otra posibilidad es poder editar las áreas de los bloques o inclusive eliminarlos si así se lo requiere Añadir un bloque remoto Para realizar esta aplicación, se escoge la alternativa New Module. A continuación se digita una denominación a elección del usuario y las cifras Serial Address High (SH) y Serial Address Low (SL), los cuales es posible verlos en X-CTU o en la placa localizada en la parte inferior del bloque XBee tal como se muestra en la figura 3.9. Figura 3.9 Seriales Sl y SH en la parte de abajo del bloque Xbee Fuente: (MCI, 2011) 4862 Finalmente se oprime click en Save para almacenar la información ingresada. De esta manera los bloques añadidos permanecerán almacenados en el disco duro y se los podrá utilizar en la siguiente ocasión que se ingrese al software. En la figura 3.10 se muestra la pantalla correspondiente al caso de añadir un bloque Si se desea borrar un bloque es suficiente con elegirlo y oprimir click en la opción Remove. 3.4 Empleo de ficheros XML externos Ya se había indicado que este software emplea ficheros XML para almacenar los bloques individualizados, para lo cual se relaciona una denominación personalizada o alias a cada dirección MAC. Figura 3.10 Añadir un bloque Fuente: (MCI, 2011) Esto proporciona la ventaja de que de esta manera es posible generar algunos registros de bloques, así a modo de ejemplo se pude indicar que para diferentes negocios es posible cargar el fichero respectivo en el sitio. 4963 También el programa contiene una interfaz de administración de ficheros que posibilita generar nuevos ficheros o cargar otros ya existentes. Por default el software emplea el fichero Modules.xml. En cada ocasión que se trabaje con el software éste tratará de leer el fichero y si el mismo no consta, procederá a generarlo en la misma carpeta del software principal Generación de un nuevo fichero Para llevar a cabo esta aplicación del software, se oprime click en la opción Modules. A continuación se oprime click en la viñeta New File, ahora se procede a escoger una denominación para el fichero y se pulsa aceptar. Una vez realizados estas acciones se genera un fichero por default que únicamente contiene el bloque local. En la figura 3.11 se muestra la carga y generación de ficheros XML externos, Figura 3.11 Carga y generación de ficheros XML externos Fuente: (MCI, 2011) 5064 Si se tienen ficheros existentes, éstos podrán ser cargados mediante la alternativa Load File Carga de un fichero existente Para acceder a este tipo de ficheros, se pulsa click en la opción Modules. A continuación se oprime click en la viñeta Load File, se elige el fichero que se quiere abrir y se pulsa aceptar. De esta manera, el software cargará en memoria todos los bloques para ser utilizados a través de la interfaz gráfica principal. 3.5 Almacenamiento de cambios en memoria no-volátil En primer lugar es necesario especificar que una memoria no volátil es aquella que no requiere de energía para mantenerse. Así, para aplicaciones que necesiten ser resistentes ante suspensiones de la energía eléctrica, se tiene la oportunidad de almacenar los datos de los relés en la memoria no-volátil del módulo XBee, para que éste recuerde los valores después de un reajuste o un corte en el suministro de energía. Para almacenar los cambios es suficiente pulsar click en Save Changes y el software presentará un Ok si la instrucción fue exitosa Variación del tiempo de reajuste (Update Time) Ya se había indicado que este sistema después de abrir un acceso el programa establece el dato de los terminales del módulo XBee IO consecutivamente, con un espacio entre lecturas de acuerdo al indicador Update Time, el lapso establecido por default es de cinco segundos y la interfaz contiene una alternativa para modificar ese lapso cuando el usuario lo necesite. 5165 3.5.2 Ubicación y alcance los dispositivos de seguridad recomendados en este proyecto Como ya se indicó en el capítulo 2, los dispositivos de seguridad cuya implementación se recomienda para este laboratorio son los siguientes: Detector de movimiento marca Honeywell modelo Detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras Cámara IP VIVOTEK IP8131W Ubicación y alcance del detector de movimiento marca Honeywell modelo El detector de movimiento marca Honeywell modelo será ubicado en la parte central de la pared al fondo del laboratorio, de tal manera que con el ángulo de cobertura y el correspondiente alcance se cubran los espacios necesarios, especialmente el que corresponde a la puerta de ingreso a esta dependencia. En la figura 3.12 se muestra la ubicación y cobertura del detector de movimiento marca Honeywell modelo , observándose que cumple con el propósito de su implementación. 52 66 Figura 3.12 Ubicación y cobertura del detector de movimiento marca Honeywell modelo Elaborado por: Autor La fotografía mostrada en la figura 3.13 indica la posición recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo Detector de movimiento Figura 3.13 Fotografía de la ubicación recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo Elaborado por: Autor 5367 En la figura 3.14 se muestra una fotografía tomada desde la ubicación recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo y se puede observar la cobertura aproximada de dicho sensor. Figura 3.14 Fotografía desde la ubicación recomendada del detector de movimiento marca Honeywell modelo y su cobertura Elaborado por: Autor Ubicación y alcance del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell A fin de cumplir los requerimientos de seguridad para este tipo de sensor, el mismo será ubicado en el centro del laboratorio de manera que pueda captar cualquier emisión de humo que se produzca en el interior de esta dependencia. La ubicación y cobertura del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell se puede observar en la figura 68 Figura 3.15 Ubicación y cobertura del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Elaborado por: Autor La fotografía presentada en la figura 3.16 muestra la ubicación recomendada para el detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Detector de humo Figura 3.16 Ubicación recomendada del detector fotoeléctrico de humo modelo 5806W3 de la marca Honeywell Elaborado por: Autor 5569 3.5.5 Ubicación y alcance de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras Considerando que el Laboratorio de Electricidad de la facultad de Educación Técnica para el Desarrollo tiene una sola puerta exterior de ingreso, la cual es de madera y adicionalmente existe una puerta enrejada externa a ella, lo cual ofrece un grado adicional de seguridad, se ha establecido en este proyecto que solo es necesario un sensor de apertura y en este diseño se recomienda la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras que será ubicada en la puerta de madera mencionada. Cabe indicar adicionalmente que todas las ventanas de esta dependencia tienen instaladas rejas fijas externas, razón por la cual se considera que no es necesario instalar dispositivos de seguridad en ellas. En la figura 3.17 se observa la ubicación de la puerta de acceso al laboratorio y la localización recomendada para la instalación de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras. Figura 3.17 Ubicación y cobertura de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras Elaborado por: Autor 5670 La fotografía presentada en la figura 3.18 muestra la ubicación recomendada en este proyecto para la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras. Cerradura electromagnética Figura 3.18 Ubicación recomendada de la cerradura electromagnética marca Anson de 600 libras Elaborado por: Autor Ubicación y alcance de la cámara IP VIVOTEK IP8131W Se pretende que la cámara IP VIVOTEK IP8131W, cubra la mayor área posible del interior del laboratorio de electricidad, razón por la cual se ha establecido que debe estar localizada en la pared opuesta a la puerta de ingreso, puesto que es la sección que mayor cobertura de video debe tener. En la figura 3.19 se muestra la ubicación y cobertura de la cámara IP VIVOTEK IP8131W 57 71 Figura 3.19 Ubicación y cobertura de la cámara IP VIVOTEK IP8131W Elaborado por: Autor En la figura 3.20 se muestra una fotografía en que se enfoca el ángulo de cobertura que abarcaría la cámara IP VIVOTEK IP8131W. Figura 3.20 Fotografía tomada desde la ubicación recomendada de la cámara IP VIVOTEK IP8131W Elaborado por: Autor 58 Mostrar más
Cámara de Red NSC15-WG Motion-JPEG + MPEG4, Día/Noche, Audio, CMOS de 300k, Inalámbrica 802.11g a 54 Mbps Part No.: 550901 La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC15-WG, es ideal Más detalles Sistemas de Seguridad y Vigilancia. Soluciones profesionales para seguridad y vigilancia remota de casas y oficinas
Sistemas de Seguridad y Vigilancia Soluciones profesionales para seguridad y vigilancia remota de casas y oficinas Introducción Desafortunadamente, los problemas actuales de inseguridad y delincuencia Más detalles Cámara de Red NSC15 M-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421
Cámara de Red NSC15 M-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC15, es ideal para usarse en casa. Puede acceder a ella de manera remota Más detalles VS-100. PoE. Servidor de video PoE H.264. Compresión H.264. Comparativa de compresiones H.264. Audio DI/DO MJPEG MPEG4 H.264
Servidor de video H.264 A irlive es un servidor de video de un canal para actualizar fácilmente su antigua cámara CCTV a una cámara IP de red y convertir así su sistema de vigilancia local en uno global. Más detalles Como configurar la cámara IP FD7131 de Vivotek
Como configurar la cámara IP FD7131 de Vivotek Hoy en día es posible, sin necesidad de grandes gastos, vigilar su hogar ó su negocio a través de internet, bien a través de un ordenador ó de un teléfono Más detalles ENXDVR-4C MINI DVR DE VIGILANCIA DE 4 CANALES CON 4 CÁMARAS CCD ENCORE
ENXDVR-4C MINI DVR DE VIGILANCIA DE 4 CANALES CON 4 CÁMARAS CCD ENCORE Controle sus propiedades día y noche, en todas partes desde su teléfono celular o computadora!" ENXDVR-4C de Encore es un equipo de Más detalles REDES INFORMATICAS 1. CONCEPTO DE RED. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Departamento de Tecnología 4º E.S.O.
REDES INFORMATICAS Departamento de Tecnología INDICE 1. CONCEPTO DE RED. 2. CLASIFICACION DE LAS REDES. 3. COMPONENTES HARDWARE DE UNA RED. 4. TOPOLOGIA DE LAS REDES. 5. CONTROL DE ACCESO AL MEDIO DE TRANSMISION. Más detalles Unidad 3: El sistema operativo. Trabajo con conexión.
Unidad 3: El sistema operativo. Trabajo con conexión. 1.- Red de ordenadores Vamos a describir que es una red informática o red de ordenadores. Una red informática es un sistema de interconexión entre Más detalles Sistemas de Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones
Sistemas de Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones SSET es una empresa fundada en 2011, estamos dedicados a prestar servicios de seguridad para su casa o empresa. Nuestra prioridad es ofrecer las más Más detalles Características Técnicas Específicas de la Cámara IP para Interiores EyeBot Black Definición Velocidad. empaque de cartón Clave
Características Generales de la Cámara IP para Interiores EyeBot Black La Cámara IP para Interiores EyeBot Black Ventdepot, esta diseñada para mitigar la perdida de precisión de color durante el día en Más detalles Cámara de internet PoE Megapíxel para día y noche TV-IP572PI (v1.0r)
Cámara de internet PoE Megapíxel para día y noche (v1.0r) La Cámara de internet PoE Megapíxel para día y noche, modelo,, transmite en tiempo real videos de resolución megapíxel por Internet. Grabación Más detalles Capítulo 1. Estructura y funcionalidad de un sistema de seguridad
1 Capítulo 1. Estructura y funcionalidad de un sistema de seguridad El ser humano siempre se ha movido por el impulso innato de satisfacer sus necesidades básicas, esto lo ha llevado a evolucionar para Más detalles CÁMARA IP INALÁMBRICA HD 720p VISIÓN NOCTURNA, AUDIO Y FUNCIÓN DE GRABACIÓN
(v1.0r) La Cámara de internet inalámbrica N para día y noche (modelo ) transmite en tiempo real videos de alta calida por Internet. Grabación de video con nitidez en plena oscuridad para distancias de Más detalles Cámara de internet inalámbrica N con PTZ para día / noche TV-IP651WI (v1.0r)
Cámara de internet inalámbrica N con PTZ para día / noche (v1.0r) La Cámara de internet inalámbrica N con PTZ para día / noche, modelo, ofrece protección durante el día y la noche sobre un área extensa. Más detalles Componentes de una Red
Qué es una red? Una red de computadoras (también llamada red de computadoras o red informática) es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, señales, ondas Más detalles En este capítulo se presenta el marco teórico sobre las redes inalámbricas que utilizan el
Capítulo 2 Estándar IEEE 802.11 En este capítulo se presenta el marco teórico sobre las redes inalámbricas que utilizan el WEP como protocolo de seguridad. Se mencionan las características generales de Más detalles TECNOLOGÍA DOMÓTICA EN LA CASA
BAJO nivel dificultad instalación SE-IN03 CÓMO implementar? TECNOLOGÍA DOMÓTICA EN LA CASA Si en la década pasada se hicieron populares los dispositivos tecnológicos como sensores de movimiento, cámaras Más detalles Dispositivos de Red Hub Switch
Dispositivos de Red Tarjeta de red Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos o radiofrecuencias para redes Más detalles Capítulo 1: Introducción
Capítulo 1: Introducción El presente trabajo se ubica en el área de administración de redes inalámbricas de computadoras y tiene como objetivo crear una propuesta de solución para permitir un manejo más Más detalles Cámara de internet PoE Megapíxel PTZ para día / noche TV-IP672PI (V1.0R)
Equipo térmico de alta calidad para exteriores, capaz de soportar condiciones meteorológicas adversas. Descripción Caracterísitcas Técnicas Las cámaras de red térmica crean imágenes a partir del calor Más detalles Presentación panel de CONTROL - USUARIO (CPU_Software) GL-10 SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO. Características técnicas. Rev. 3.0 Español GLOBALCHIP S.L.
Presentación panel de CONTROL - USUARIO (_Software) GL-10 SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Características técnicas Rev. 3.0 Español GLOBALCHIP S.L. CONECTIVIDAD DISTRIBUIDA EN RESIDENCIAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS: Más detalles Cámara de internet inalámbrica N TV-IP551W (v1.0r)
(v1.0r) La Cámara de internet inalámbrica N (modelo ) transmite en tiempo real videos de alta calida por Internet. La tecnología inalámbrica N le ofrece cobertura inalámbrica sin igual así como una mejor Más detalles El Proyecto OpenDomo
El Proyecto OpenDomo Acerca de OpenDomo Qué es OpenDomo? OpenDomo [1] es un sistema de control domótico y seguridad pensado para ofrecer una alternativa libre al hogar del futuro. La licencia bajo la que Más detalles Readix Surveillance ReSVi- Readix Securevision Products
Readix Surveillance ReSVi- Readix Securevision Products En este documento se presentan las soluciones Readix Surveillance que integran las mas avanzadas tecnologías electrónicas de Videos (Estándar, Inteligente), Más detalles Kits IP de la serie Performance
Catálogo de productos Santo Domingo 809.987.8200 / 01 ventas@alarmplus.com.do www.hunter.do Controles de Acceso Tenemos soluciones de seguridad Residencial y Comercial Control de Acceso: Esta herramienta Más detalles TAID-KR LECTURA DE VARIABLES Y GENERACIÓN DE ALARMAS
TAID-KR LECTURA DE VARIABLES Y GENERACIÓN DE ALARMAS Introducción a la tecnología de tag activo El TAID-KR es un dispositivo llamado tag activo que se utiliza para la recogida de información, su posible Más detalles Principales elementos de una RED
Principales elementos de una RED: Principales Componentes de una RED Libreta: Articulos Creado: 27/03/2014 9:27 p. m. A ctualizado: 27/03/2014 9:33 p. m. URLO rigen: http://elementosderedadpq.blogspot.com/2012/10/principales-componentes-de-una-red.html Más detalles Cámara Cloud inalámbrica PTZ para día y noche TV-IP851WIC (v1.0r)
Cámara Cloud inalámbrica PTZ para día y noche La Cámara Cloud inalámbrica PTZ para día y noche, modelo, facilita la visualización de video por internet. Antes, para ver videos de forma remota, los usuarios Más detalles Kit NVR PoE HD de 4 canales
Kit NVR PoE HD de 4 canales TV-NVR104K (v1.0r) Videograbadora independiente de red PoE con cuatro canales Disco duro SATA de 1 TB preinstalado Cuenta con dos cámaras HD TV-IP320PI para exteriores de TRENDnet Más detalles Kit de 2 cámaras de video vigilancia CCTV "2D"
Kit de 2 cámaras de video vigilancia CCTV "2D" 1 Kit de Videovigilancia CCTV "2D" - 1 Videograbador + Disco duro 500 Gb - 2 Cámaras Domo CMOS 700 TVL IR - 2 Fuentes de Alimentación cámaras - 1 Cartel Zona Más detalles CÁMARAS DE VIGILANCIA
1 nivel dificultad IDEAS Y SUGERENCIAS SE-IS06 SEGURIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA Si bien los videoporteros son una buena solución para la vigilancia de accesos, tienen también algunas limitaciones. Una de Más detalles Camaras CCTV y Sistemas de Video Vigilancia
CÁMARAS IP SERIE TÉCNICA CÁMARAS IP FIJAS 7051/FJ3877 La Cámara 7051/FJ3877 con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeovigilancia profesional en color, con función Día/Noche, para Más detalles C A T A L O G O C Á M A R A S M E G A P I X E L S V I D E O - P E R F E C T
Videocámara para Internet con giro, inclinación y zoom (PTZ) Wireless-G Cisco WVC210: videocámaras de vigilancia Cisco Small Business con audio bidireccional Solución de video inalámbrica, controlada de Más detalles 1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Módulo Profesional: Servicios en Red. Código: 0227. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones. Más detalles Camaras IP cámaras IP LAN, WAN e INTERNET
Camaras IP Las cámaras IP son dispositivos autónomos que cuentan con un servidor web de video incorporado, lo que les permite transmitir su imagen a través de redes IP como redes LAN, WAN e INTERNET. Las Más detalles Red de datos de la UAM Azcapotzalco Coordinación de Servicios de Cómputo
PREGUNTAS FRECUENTES 1. Qué cambio hay en la red de la Unidad Azcapotzalco? R. Para que la UAM Azcapotzalco, cuente con una red segura y eficiente, se realizaron actualizaciones internas en ésta: 1. Reorganización Más detalles SOFTWARE DE VIGILANCIA Y GESTION DE CAMARAS IP.
SOFTWARE DE VIGILANCIA Y GESTION DE CAMARAS IP. Ref.:SVGIP04 Hasta 4 Cámaras IP Ref.:SVGIP08 Hasta 8 Cámaras IP Ref.:SVGIP16 Hasta 16 Cámaras IP Ref.:SVGIP32 Hasta 32 Cámaras IP Ref.:SVGIP64 Hasta 64 Cámaras Más detalles WN-200HD. 2 Megapixels. Cámara IP 2 Megapixel Wireless 150Mbps. Alta. Imágenes 2 megapixel de alta calidad. Cámara Wireless N 150Mbps
Cámara IP 2 Megapixel Wireless 150Mbps T odavía no pudo encontrar la manera de observar a sus hijos o mayores cuando está ocupado o haciendo sus tareas? O sólo necesita una solución para monitorear su Más detalles La gráfica muestra,la relación de la amplitud y longitud de una cámara de acuerdo a la medida del lente.
La gráfica muestra,la relación de la amplitud y longitud de una cámara de acuerdo a la medida del lente. Un lente de menor medida dará un mejor ángulo de visión pero con una profundidad mas corta. No así, Más detalles La nueva Serie G Solución de seguridad integrada
La nueva Serie G Solución de seguridad integrada BINBR_GSERIES_v20150508.indd 1 2015-07-07 15:57:04 Mayor seguridad. Mayor control. Proteja a las personas y las propiedades con la nueva Serie G de Bosch. Más detalles Tecnología IP para videovigilancia... Los últimos avances han hecho posible conectar cámaras directamente a una red de ordenadores basada en el
para videovigilancia....... Los últimos avances han hecho posible conectar cámaras directamente a una red de ordenadores basada en el protocolo IP. La tecnología de las cámaras de red permite al usuario Más detalles UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM COMUNICACIONES 3
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM COMUNICACIONES 3 ~ 1 ~ ÍNDICE Introducción...página 3 Prácticas LabVolt...página Más detalles Monitor para BEBÉS MANUAL DE USUARIO
Monitor para BEBÉS MANUAL DE USUARIO Nota importante: Este dispositivo es una ayuda para supervisar el estado de los niños de manera remota, de ni ninguna manera reemplaza la supervisión directa de un Más detalles Sistemas de gestión de video. Indice
168 Sistemas de gestión de video Un aspecto importante del sistema de videovigilancia es la gestión de video para la visualización, grabación, reproducción y almacenamiento en directo. Si el sistema está Más detalles REDES. Víctor Manuel Villena Sánchez
REDES Víctor Manuel Villena Sánchez REDES Conjunto de equipos que: 1.Comparten información (archivos), recursos (CD- ROM, impresoras, etc.) 2.Comparten servicios (acceso a Internet, e-mail, Chat, juegos), Más detalles Guía de Selección 2014
Guía de Selección 2014 Brindamos CALIDAD, ESPECIFICACIÓN y PRECIO al mismo tiempo. Septiembre de 2014, V1 PTZ 30x 30x 30x 30x Modelo I91 I92 I93 I94 Resolución Máxima 1MP 2MP 1MP 2MP Ambiente de Aplicación Más detalles Cámaras serie Illustra 600 IP
Cámara Bullet de alta definición La cámara Bullet HD de la serie Illustra 600 tiene una de las combinaciones más potentes de sensor/procesador del mercado. Esta cámara para interiores o exteriores ofrece Más detalles www.intellinet-network.com www.networkipcamera.com Cámaras IP para Red
www.intellinet-network.com www.networkipcamera.com Cámaras IP para Red Seguridad... para hoy y mañana Eso es lo que obtiene con las cámaras IP Intellinet Network Solutions. Nuestra línea de Productos ofrece Más detalles Qué son las cámaras ip?
Qué son las cámaras ip? Las cámaras ip, son videocámaras de vigilancia que tienen la particularidad de enviar las señales de video (y en muchos casos audio), pudiendo estar conectadas directamente a un Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik La central de detección de incendios Solution F2 Solution F2 con Más detalles 13º) LA COMUNICACIÓN ENTRE LA UPS Y EL USUARIO
Capítulo 1 Marco Contextual 1.1. Formulación del problema 1.1.1. Definición del problema El monitoreo de una variable física requiere supervisión permanente de señales que varían con el tiempo. Tal información, Más detalles Cámara de internet PoE Megapixel exterior para día y noche TV-IP322P (v1.0r)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Campo de Visión Angosta para Vigilancia a Larga Distancia Visión nocturna a distancias de hasta 20 metros (66 pies) Lista para instalar en exteriores con protección IP66 Más detalles Cámara Cloud inalámbrica para día y noche TV-IP751WIC (v1.0r)
La Cámara Cloud inalámbrica para día y noche de TRENDnet, modelo, simplifi ca la visualización de videos por internet. Antes, para ver videos de forma remota, los usuarios necesitaban dar muchos pasos Más detalles Circuito Cerrado de Televisión CCTV
Circuito Cerrado de Televisión CCTV Es una red conformada por cámaras de video, que permite tener una vigilancia constante en cualquier escenario, interior o exterior. El propósito de un CCTV es visualizar Más detalles Cámara Inalámbrica en Color
45233 Supervisión para el hogar Cámara Inalámbrica en Color Manual del Usuario Para uso en espacios interiores/exteriores. No utilice en lugares húmedos. www.jascoproducts.com 1-800-654-8483 2 Gracias Más detalles Wyse. E class. Informática accesible para la educación. Wyse clase E. Más información. Aquí:
Wyse E class Informática accesible para la educación Wyse clase E. Más información. Aquí: Presentación de los clientes zero Wyse clase E Informática accesible para las aulas. En cualquier lugar. Los clientes Más detalles Introducción a las Redes: Qué necesito saber sobre la red de datos de mi cliente?
diseñador Formación oficial Comm-Tec para obtener el certificado de Diseñador de Sistemas AMX: Módulo que prepara para la realización del test de conocimientos mínimos necesarios para la realización del Más detalles 1.3 CU-720PIR PIR PIR. Cámara IP 720P PIR PoE pasivo visión nocturna. Solución de seguridad All-in-One con cámara IP DIDO. Audio 2 vías.
CU-720PIR Cámara IP 720P PIR PoE pasivo visión nocturna 30fps en modo 1.3 megapixel 30fps en modo de alta definición 720P Puerto PoE pasivo 24V Sensor PIR incorporado LED IR de visión nocturna de 10 metros Más detalles REI-4000 RELOJ ELECTRÓNICO INTELIGENTE PARA CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA
RELOJ ELECTRÓNICO INTELIGENTE PARA CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA El REI-4000 es sin dudas, el más completo y eficaz reloj para Control de Tiempo y Asistencia. Se adapta a todos los requerimientos de las Más detalles Qué nos ofrece el mercado de hoy respecto la Innovación y Nuevas Tecnologías?
Ingrese aquí el Logo de su cliente Qué nos ofrece el mercado de hoy respecto la Innovación y Nuevas Tecnologías? Incremento de usuarios de internet y de dispositivos móviles. Acostumbrado a información Más detalles REDES INFORMÁTICAS. Qué es una red local o LAN? Son redes que se extienden en un área geográfica pequeña, mismo edificio o edificios contiguos.
REDES INFORMÁTICAS Una red es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden compartir datos (imágenes, documentos, carpetas, etc.) y recursos (una impresora, disco duro, Internet, etc.) Qué Más detalles BioSt-N56. Terminales Acceso/Presencia. Solución perfecta para el control de accesos y presencia mediante huella dactilar.
BioSt-N56 Radio Frecuencia Huella dactilar y PIN Solución perfecta para el control de accesos y presencia mediante huella dactilar Control de presencia y de accesos para zonas concretas. Gestión integrada Más detalles LIDERES EN SEGURIDAD ELECTRONICA
LIDERES EN SEGURIDAD ELECTRONICA REFERENCIA Nos da gusto presentarle nuestro portafolio de servicios, que estamos seguros que le agradara y llenara sus expectativas de una empresa de instalación y proveedores Más detalles Somos especialistas en crear sistemas a la medida para las empresas que requieran transformar sus procesos de seguridad, haciéndolos más efectivos,
Quiénes somos? Somos un equipo de profesionales especializados en tecnología de punta en donde nuestros esfuerzos están orientados a optimizar sus recursos para hacer su empresa más rentable, respaldada Más detalles SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CON DETECCIÓN Y ALERTA DE INGRESOS Y EGRESOS FURTIVOS
SEGURIDAD I NTELIGENTE DE A LTA T ECNOLOGÍA 1/7 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CON DETECCIÓN Y ALERTA DE INGRESOS Y EGRESOS FURTIVOS Los sistemas Secure Access 2010 FLEX han sido desarrollados para brindar Más detalles MX250 Características Técnicas del Sistema MX 250 de Zultys Technologies.
MX250 Características Técnicas del Sistema MX 250 de Zultys Technologies. Total funcionalidad como Central Telefónica con correo de voz integrado Basado en estándares abiertos: SIP, Linux, Voice XML, TAPI, Más detalles Sistema de Cable Sensor MicroPoint
Sistema de Cable Sensor MicroPoint Sistema de Seguridad Perimetral Especificaciones de Desempeño y Operación Mayo 2003 1 Aviso INTREPID y MicroPoint son marcas registradas de Southwest Microwave Inc. Copyright Más detalles Sistema Cuenta Personas con Tecnología de Cámaras en Red
Optimice la información de sus tiendas para rentabilizar al máximo sus ventas Sistema Cuenta Personas con Tecnología de Cámaras en Red Qué queremos saber Conocer el número de personas de cualquier local Más detalles Catálogo Alarma de Intrusión
Catálogo Panel de alarma Residencial VISTA-10P - Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. - Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos y de íconos. - 32 eventos en memoria. La Más detalles Proteja el personal, los clientes y los activos de su banco desde los cajeros automáticos hasta las cajas fuertes
Proteja el personal, los clientes y los activos de su banco desde los cajeros automáticos hasta las cajas fuertes Una videovigilancia fiable con soluciones avanzadas de vídeo en red. Sistemas fiables para Más detalles Productos Prensa Asistencia Acerca de Dónde Comprar. Prestaciones: 4 Puertos LAN de 10/100/1000Mbps 1 Puerto WAN de 10/100/1000Mbps 1 Puerto USB 2.
Página 1 de 2 México [ Cambiar ] Log-in Productos Prensa Asistencia Acerca de Dónde Comprar Búsqueda Inicio» Productos» LAN Inalámbrica» Inalámbrico de 450Mbps» Router Gigabit Inalámbrico N de Banda Dual Más detalles INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN TESIS DE GRADO
INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN TESIS DE GRADO César Jácome 2013 INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE RED INALÁMBRICA TIPO MESH, PARA EL MONITOREO Más detalles Fácil de visualizar. Utilitario de monitoreo basado en Windows y Web. Aplicación versátil. Formatos de compresión H.264, MPEG4 y Motion JPEG
Cámara IP 2.0 megapixel con PoE pasivo A ún no pudo encontrar una manera de cuidar a sus hijos o padres cuando está ocupado o cumpliendo sus tareas? O sólo necesita una solución sencilla para monitorear Más detalles ID-Bio 10 Terminal de control de accesos ID-Bio 21 Terminal de control de accesos y presencia ID-Bio 26 Terminal de control de accesos
Associated Partner Control de Accesos Control de Presencia Control de Rondas de Vigilancia Gimnasios y Centros Deportivos RFID - Tarjeta de proximidad Biométricos de huella digital Reconocimiento Facial Más detalles Tecnologías Digitales Avanzadas. Soluciones personalizadas a sus necesidades en seguridad y control
Tecnologías Digitales Avanzadas Soluciones personalizadas a sus necesidades en seguridad y control 1 TECNOLOGÍAS DIGITALES AVANZADAS 2 AREAS DE ACTIVIDAD 3 DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN ÍNDICE 4 5 SOLUCIONES Más detalles En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI
Redes Comunes Redes WIFI 1 Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación inalámbrica más utilizada hoy en día. WIFI es una abreviatura de Wireless Fidelity, también llamada Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles CAPÍTULO 2. La Instrumentación
CAPÍTULO 2 La Instrumentación La implementación en el laboratorio del sistema péndulo-carro que describimos en el capítulo anterior presenta algunos retos de instrumentación cuya solución no es sencilla. Más detalles Dispositivo de almacenamiento extraíble
1 Dispositivo de almacenamiento extraíble Es una unidad que te permite almacenar datos para después usarlos en cualquier ordenador, y transportarlos de manera ligera, ya que su tamaño es reducido 2 Memoria Más detalles PROYECTO DE SEGURIDAD
PROYECTO DE SEGURIDAD Los Ángeles Villas Club Octubre de 2012 OBJETIVOS Los Ángeles Villas Club se distinguirá por un Sistema de Seguridad Perimetral innovador y de carácter exclusivo dedicado a salvaguardar Más detalles Resolución Megapíxel para una calidad de vídeo excelente. Control Pan/Tilt. Ranura para memoria SDHC/SD integrada para almacenar archivos
Cámara de Red Pan/ Tilt, NSC18-WN Sensor CMOS de 1.3 Megapíxeles, Inalámbrica 802.11n a 300 Mbps, Motion-JPEG + MPEG4, Audio, Ranura para tarjeta SD Part No.: 550857 La Cámara IP PyME, Modelo NSC18-WN Más detalles AirCam IP-200PHD. Cámara IP de 2.0 Megapíxeles con PoE Pasivo. Imágenes de alta calidad en 2 Megapíxeles. Fácil de instalar. Pixels. Pixels.
Cámara IP de 2.0 Megapíxeles con PoE Pasivo T odavía no pudo encontrar la manera de vigilar a su hijo o abuelos cuando está ocupado o trabajando? O sólo necesita una solución sencilla para monitorear su Más detalles wlsn*: Red inalámbrica bidireccional El modo más rápido de obtener una seguridad más fiable
wlsn*: Red inalámbrica bidireccional El modo más rápido de obtener una seguridad más fiable * Red de seguridad local inalámbrica 2 En qué consiste la tecnología wlsn? La red de seguridad local inalámbrica Más detalles Univ. de Concepción del Uruguay Facultad de Ciencias Agrarias Ingeniería Agrónoma
INFORMÁTICA Univ. de Concepción del Uruguay Facultad de Ciencias Agrarias Ingeniería Agrónoma Informática Teoría Unidad 5 Prof. Ing Ezequiel Benavente Ciclo lectivo 2014 Diferencias entre un Modem y un Más detalles A L E R T A C I U D A D A N A MR. Misantla No. 19 Col. Roma Sur, México D.F. C.P.06760 Tel/Fax (55) 4195-0402
El monitoreo de espacios, oficinas, áreas públicas, e incluso calles y avenidas, se ha desarrollado desde los últimos 40 años. Actualmente, el uso del video debe considerarse como una herramienta de vigilancia Más detalles CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Andrea Verenice Basantes Andrade - 1 - VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS HIPOTESIS: Mediante el acceso remoto a través de un computador se puede controlar un sistema Más detalles epdu de Eaton Unidades de distribución de la potencia en cajas
Unidades de distribución de la potencia en cajas Con los cambios tecnológicos y las exigencias de fiabilidad actuales, los profesionales encargados de centros de datos necesitan equipos sofisticados para Más detalles 720P (1280x720), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 Resolución (QVGA) Tasa de transferencia
Camara Ip Movimiento Remoto Cámara IP APEXIS Plug & Play, con movimiento remoto y compatible con NVR. Compuesta por un sensor de imagen 1/4" CMOS color y con una resolución de 720P (1280x720). Formato Más detalles Sistema de grabación digital Geovision
Sistema de grabación digital Geovision La serie VD de Geovision es un sistema de vigilancia de vídeo multicanal que utiliza las más avanzadas tecnologías de compresión de vídeo digital para proporcionarle Más detalles ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
I.- Datos Generales Código EC0388 Título: Proporcionar soporte informático básico Propósito del Estándar de Competencia Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan Más detalles Instalación de una Cámara IP
El costo de este paquete incluye instalación? PREGUNTAS FRECUENTES PAQUETE PROFESIONAL DE 8 CÁMARAS No, la instalación se cotiza por separado, la razón es que cada cliente tiene necesidades diferentes, Más detalles APIWin Full/Enterprise

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución