Source: http://docplayer.pl/2514466-Rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-3-czerwca-2014-r.html
Timestamp: 2017-01-23 23:48:19+00:00

Document:
⭐ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r.
Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 czerwca 2014 r."
1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.) Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej, 2) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, 3) wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) systemie ogrzewczym należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową; 2) systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową; 3) systemie chłodzenia należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową; 4) systemie wbudowanej instalacji oświetlenia należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową; 5) prostym systemie technicznym należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii; 6) złożonym systemie technicznym należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii; 7) nieodnawialnej energii pierwotnej należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji; 8) odnawialnej energii pierwotnej należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii; 9) energii końcowej należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku dla2 systemów technicznych; 10) energii pomocniczej końcowej należy przez to rozumieć część energii końcowej dostarczanej do budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych; 11) energii użytkowej należy przez to rozumieć: a) w przypadku ogrzewania budynku energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, b) w przypadku chłodzenia budynku zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami; 12) emisji należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107); 13) budynku produkcyjnym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2); 14) budynku magazynowym należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 15) zyskach ciepła należy przez to rozumieć ciepło: a) wytworzone wewnątrz budynku przez użytkowników oraz przez urządzenia niebędące częścią systemów technicznych, b) dostarczone przez promienie słoneczne do budynku Charakterystykę energetyczną budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oblicza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania oraz na danych klimatycznych przyjętych z bazy danych klimatycznych najbliższej stacji meteorologicznej (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa). 2. Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową można obliczać metodą zużyciową, jeżeli: 1) na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej; 2) zużycie: a) ciepła rozlicza się w oparciu o wskazania ciepłomierza, b) gazu ziemnego rozlicza się w oparciu o wskazania gazomierza, c) ciepłej wody użytkowej rozlicza się w oparciu o wskazania wodomierza; 3) istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej; 4) w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną; 5) nie są one wyposażone w system chłodzenia; 6) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej; 7) możliwe jest określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza. 3. Metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową opartą na standardowym sposobie użytkowania oraz na danych klimatycznych przyjętych z bazy danych klimatycznych najbliższej stacji meteorologicznej określa załącznik nr 1 do3 rozporządzenia. 4. Metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową opartą na faktycznie zużytej ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w postaci papierowej. 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim. 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 5. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej: 1) budynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 2) lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 3) części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz oraz z 2013 r. poz. 45). 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU I LOKALU MIESZKALNEGO LUB CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ TECHNICZNOUŻYTKOWĄ OPARTA NA STANDARDOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA ORAZ NA DANYCH KLIMATYCZNYCH PRZYJĘTYCH Z BAZY DANYCH KLIMATYCZNYCH NAJBLIŻSZEJ STACJI METEOROLOGICZNEJ 1. Sposób obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową 1.1. Budynek i lokal mieszkalny lub część budynku stanowiącą samodzielną całość technicznoużytkową dzieli się na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i chłodzone. Przestrzenie ogrzewane dzieli się na strefy ogrzewane, a przestrzenie chłodzone na strefy chłodzone. Przestrzeń ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku, w tym lokal mieszkalny, w których działanie systemu ogrzewczego umożliwia utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanych dalej "przepisami technicznobudowlanymi". Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni ogrzewanej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy ogrzewane. Przestrzeń nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku, dla których nie określono wartości temperatury wewnętrznej. Przestrzeń okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w4 budynku, w których utrzymanie temperatury wewnętrznej, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, jest zapewnione przez działanie systemu ogrzewczego lub zyski ciepła. Przestrzeń chłodzona jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku, w których w okresie działania systemu chłodzenia jest utrzymywana temperatura wewnętrzna określona w budowlanej dokumentacji technicznej. Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni chłodzonej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy chłodzone Jeżeli w budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową występują procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń. 2. Wyznaczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK i EU 2.1. Charakterystykę energetyczną określają wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: 1) nieodnawialną energię pierwotną: EP = p f kwh/(m 2 rok) (1) 2) energię końcową: EK= k f kwh/(m 2 rok) (2) 3) energię użytkową: EU= u/a f kwh/(m 2 rok) (3) p k u roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych systemów technicznych roczne zapotrzebowanie na energię użytkową A f powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza m 2 (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) * ) * ) Jest to powierzchnia użytkowa wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle: 1) równej lub większej od 2,20 m powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%; 2) równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%; 3) mniejszej od 1,40 m powierzchnia ta jest pomijana całkowicie. 3. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych p 3.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych p w budynku i lokalu mieszkalnym lub części budynku5 stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową wyposażonych w proste systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych p wyznacza się według wzoru: p p,h p,w p,c p,l (4) p,h p,w p,c p,l roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewczego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia * ) *) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych Zależności podstawowe: p,h =. k,h w H + E. el,pom,h w el (5) p,w =. k,w w W + E. el,pom,w w el (6) p,c = k,c w C + E. el,pom,c w el (7) p,l =. k,l w el (8) k,h systemu ogrzewczego k,w systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej k,c systemu chłodzenia k,l systemu wbudowanej instalacji oświetlenia * ) w i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie: a) nośnika energii lub energii dla systemu ogrzewczego (współczynnik w H), b) nośnika energii lub energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (współczynnik w W), c) nośnika energii lub energii dla systemu chłodzenia (współczynnik w C), d) energii elektrycznej (współczynnik w el) E el,pom,h roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemu ogrzewczego E el,pom,w roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej E el,pom,c roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemu chłodzenia * ) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.6 Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika w i określone w tabeli 1. Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych w i Lp. Sposób zasilania budynku w energię Rodzaj nośnika energii lub energii w i 1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku Olej opałowy 1,10 2 Gaz ziemny 3 Gaz płynny 4 Węgiel kamienny 5 Węgiel brunatny 6 Ciepło sieciowe z kogeneracji Węgiel kamienny lub gaz *) 0,80 7 Biomasa, biogaz 0,15 8 Ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej Węgiel kamienny 1,30 9 Gaz lub olej opałowy 1,20 10 Sieć elektroenergetyczna systemowa 11 Lokalne odnawialne źródła energii Energia elektryczna 3,00 Energia słoneczna 0,00 12 Energia wiatrowa 13 Energia geotermalna 14 Biomasa 0,20 15 Biogaz 0,50 *) W przypadku braku danych o wytwarzaniu ciepła w kogeneracji przyjmuje się w i=1, Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych p w budynku i lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową wyposażonych w złożone systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych p wyznacza się według wzoru: p = p,h + p,w + p,c + p,l (9) p,h roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu7 ogrzewczego p,w roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej p,c roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia p,l roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia * ) * ) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych Zależności podstawowe: p,h = p,w = p,c = p,l = l gdzie i j k ( ( ( k,h,i k,w,j k,c,k w w w k, L,l w el,l H,i W,j C,k E E E el,pom,h,i el,pom,w,j el,pom,c,k w w w el,i el,j ) ) el,k ) (10) (11) (12) (13) i liczba podsystemów w systemie ogrzewczym zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii j k l liczba podsystemów w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii liczba podsystemów w systemie chłodzenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii liczba podsystemów w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii k,h,i itego podsystemu w systemie ogrzewczym k,w,j jtego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej O k,c,k ktego podsystemu w systemie chłodzenia O k,l,l ltego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia * ) W H,i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla itego podsystemu w systemie ogrzewczym w W,j współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla jtego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej w C,k współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla ktego podsystemu w systemie chłodzenia8 w el,i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla itego podsystemu w systemie ogrzewczym w el,j współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla jtego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej w el,k współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla ktego podsystemu w systemie chłodzenia w el,l współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla ltego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia E el,pom,h,i roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla itego podsystemu w systemie ogrzewczym E el,pom,w,j roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla jtego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej E el,pom,c,k roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla ktego podsystemu w systemie chłodzenia * ) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. 4. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych k 4.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych k w budynku i lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową wyposażonych w proste systemy techniczne Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych k wyznacza się według wzoru: k = k,h + k,w + k,c + k,l +E el,pom (14) k,h systemu ogrzewczego k,w systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej k,c systemu chłodzenia k,l systemu wbudowanej instalacji oświetlenia * ) E el,pom roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych9 * ) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych System ogrzewczy Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu ogrzewczego k,h wyznacza się według wzoru: k, H H,nd/ηH,tot η H, tot ηh,g ηh,e ηh,d ηh,s (15) H,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewczego (16) η H,tot η H,g średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła η H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η H,d średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H,s średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewczego Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła g Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii η H, dostarczanych do źródła ciepła g przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez producenta lub dostawcę źródła ciepła. W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole okresowe, polegające na η H, sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, wartość podstawie wyników tych kontroli. η H, g powinna zostać określona na W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości określone w tabeli 2. Tabela 2. Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub η H, g energii dostarczanych do źródła ciepła η H, g10 Lp Rodzaj źródła ciepła η H,g 1 Kotły węglowe wyprodukowane: a) przed 1980 r., 0,60 b) w latach , 0,65 c) po 2000 r. 0,82 2 Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy: a) do 100 kw, 0,63 b) powyżej 100 kw 0,70 3 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, 0,65 z obsługą ręczną, o mocy do 100 kw 4 Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy: a) do 100 kw, 0,70 b) powyżej 100 kw do 600 kw 0,75 5 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy: a) do 100kW, 0,70 b) powyżej 100 kw do 600 kw 0,85 6 Kotły na biomasę (słoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), 0,85 automatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwa, o mocy powyżej 600 kw 7 Kominki z zamkniętą komorą spalania 0,70 8 Piece kaflowe 0,80 9 Podgrzewacze elektryczne przepływowe 0,94 10 Podgrzewacze elektrotermiczne 1,00 11 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe 0,99 12 Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe 0,84 13 Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania 0,86 14 Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej: a) do 50 kw, 0,87 b) powyżej 50 do 120 kw, 0,91 c) powyżej 120 do 1200 kw 0,9411 15 Kotły gazowe kondensacyjne (70/55 C) o mocy nominalnej: a) do 50 kw, 0,91 b) powyżej 50 do 120 kw, 0,92 c) powyżej 120 do 1200 kw 0,95 16 Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45 C) o mocy nominalnej: a) do 50 kw, 0,94 b) powyżej 50 do 120 kw, 0,95 c) powyżej 120 do 1200 kw 0,98 17 Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, 3,60 b) 35/28 C 4,00 18 Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, 3,50 b) 35/28 C 4,00 19 Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, 3,50 b) 35/28 C 4,00 20 Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji płaszczyznowego ogrzewania, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 4,00 21 Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: a) 55/45 C, 2,60 b) 35/28 C 3,00 22 Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: a) 55/45 C, 1,30 b) 35/28 C 1,40 23 Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: a) 55/45 C, 1,30 b) 35/28 C 1,40 24 Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: a) 55/45 C, 1,40 b) 35/28 C 1,6012 25 Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: a) 55/45 C, 1,40 b) 35/28 C 1,60 26 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 3,00 27 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane gazem 1,30 28 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, absorpcyjne, napędzane gazem 1,30 29 Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,98 b) powyżej 100 kw 0,99 30 Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,91 b) powyżej 100 do 300 kw, 0,93 c) powyżej 300 kw 0,95 W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej. W przypadku innych źródeł ciepła, za wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η H, e ηh, e ηh, e ' 0,03 X 0,03 wyznacza się według wzoru: (17) X η H, e ' stosunek sumy mocy cieplnej grzejników usytuowanych przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejników w systemie ogrzewczym, ustalany na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej (stosunek liczony dla grzejników płytowych oraz członowych; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że X równe jest 1,00) obliczeniowa średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej określona w tabeli 3 Tabela 3. Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej η e ' H, Lp. Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji η H, e ' 1 Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem: a) proporcjonalnym P, 0,91 b) proporcjonalnocałkującym PI 0,9413 2 Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem: a) proporcjonalnym P, 0,88 b) proporcjonalnocałkującoróżniczkującym PID z optymalizacją 0,91 3 Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem: a) dwustawnym, 0,88 b) proporcjonalnocałkującym PI 0,90 4 Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70 5 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji: a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej, 0,77 b) automatycznej miejscowej, 0,82 c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P 2K, d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P 1K, e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnocałkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą 0,88 0,89 0,93 6 Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji: a) centralnej bez regulacji miejscowej, 0,76 b) centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P 7 Ogrzewanie wodne płaszczyznowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej, dla temperatury zasilania poniżej 30 C 0,89 0, Średnią sezonową sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni η H,d = ogrzewanej H,nd H,nd Δ Δ H,e =. H,nd (1/ (1 q li Δ H,d = i H,e η H, d Δ η H, e H,e Δ wyznacza się według wzoru: H,d 3 zi t sg) 10 (18) 1) (19) (20) gdzie 1 zi = 1 i + Δ1 m (21) H,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji Δ H,e sezonowe straty ciepła w systemie ogrzewczym w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepła14 Δ H,d sezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepła η H,e średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej 1zi zastępcza długość itego odcinka instalacji przesyłu ciepła m q li jednostkowa strata ciepła itego odcinka instalacji przesyłu ciepła określona w tabeli 5 W/m t sg czas trwania sezonu ogrzewczego h l i rzeczywista długość itego odcinka instalacji przesyłu ciepła m Δl dodatek do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 4 m Tabela 4. Wartości dodatku do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury Δl[m] Zawory z kołnierzami Δl [m] Średnica zewnętrzna przewodu D 100 mm Średnica zewnętrzna przewodu D >100 mm Niezaizolowane cieplnie 4,0 6,0 Zaizolowane cieplnie 1,5 2,5 Tabela 5. Wartości jednostkowej straty ciepła itego odcinka instalacji przesyłu ciepła q li [W/m] Parametry ogrzewczego systemu Grubość izolacji termicznej przewodów q li [W/m] W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej DN **) 1015 DN **) 2032 DN **) 4065 DN **) DN **) 1015 DN **) 2032 DN **) 4065 D 80 90/70 C stałe niezaizolowane 39,3 65,0 106,8 163,2 34,7 57,3 94,2 1 1 / 2 wymaganej 20,1 27,7 38,8 52,4 17,8 24,4 34,2 4 grubości izolacji *) Wymagana grubość 10,1 12,6 12,1 12,1 8,9 11,1 10,7 1 izolacji *) 2krotność wymaganej izolacji *) grubości 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7 90/70 C regulowane niezaizolowane 24,3 40,1 66,0 100,8 19,6 32,5 53,4 8 1 / 2 wymaganej 12,4 17,1 24,0 32,4 10,1 13,9 19,4 2 grubości izolacji *) Wymagana grubość 6,2 7,8 7,5 7,5 5,0 6,3 6,0 6 izolacji *)15 2krotność wymaganej izolacji *) grubości 4,7 5,0 5,0 5,0 3,8 4,0 4,0 4 70/55 C regulowane niezaizolowane 18,5 30,6 50,3 76,8 13,9 22,9 37,7 5 1 / 2 wymaganej 9,5 13,0 18,3 24,7 7,1 9,8 13,7 1 grubości izolacji *) Wymagana grubość 4,7 5,9 5,7 5,7 3,6 4,4 4,3 4 izolacji *) 2krotność wymaganej izolacji *) grubości 3,6 3,8 3,8 3,8 2,7 2,8 2,8 2 55/45 C regulowane niezaizolowane 14,4 23,9 39,3 60,0 9,8 16,2 26,7 4 1 / 2 wymaganej 7,4 10,2 14,3 19,3 5,0 6,9 9,7 1 grubości izolacji *) Wymagana grubość 3,7 4,6 4,4 4,4 2,5 3,1 3,0 3 izolacji *) 2krotność wymaganej izolacji *) grubości 2,8 3,0 3,0 3,0 1,9 2,0 2,0 2 35/28 C regulowane niezaizolowane 8,1 13,4 22,0 33,6 3,5 5,7 9,4 1 1 / 2 wymaganej 4,1 5,7 8,0 10,8 1,8 2,4 3,4 4 grubości izolacji *) Wymagana grubość 2,1 2,6 2,5 2,5 0,9 1,1 1,1 1 izolacji *) 2krotność wymaganej izolacji *) grubości 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 0 *) Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach technicznobudowlanych. **) DN średnica nominalna przewodu [mm]. W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (18), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej budynku η H,d określone w tabeli 6. Tabela 6. Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej η H, d Lp. Rodzaj systemu ogrzewczego η H,d 1 Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) 2 Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego) 1,00 1,00 3 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w16 ogrzewanym budynku: a) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej, b) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej, c) z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej 0,96 0,90 0,80 4 Ogrzewanie powietrzne 0, Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach η H,s = pojemnościowych systemu ogrzewczego H,nd Δ H,s = i gdzie H,nd Δ (V q Δ H,e H,e Δ Δ H,d 3 S S t sg) 10 H,d Δ H,s (22) η H, s wyznacza się według wzoru: (23) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji H,nd Δ H,e sezonowe straty ciepła w systemie ogrzewczym w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepła Δ H,s sezonowe straty ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewczego Δ H,d sezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepła V s pojemność zbiornika buforowego dm 3 q s jednostkowa strata ciepła zbiornika buforowego określona w tabeli 7 W/dm 3 t sg czas trwania sezonu ogrzewczego h Tabela 7. Wartości jednostkowej straty ciepła zbiornika buforowego q s [W/dm 3 ] Lokalizacja zbiornika buforowego Pojemność [dm3] q s [W/dm 3 ] Parametry systemu ogrzewczego 70/55 C lub wyższe Parametry systemu ogrzewczego 55/45 C lub niższe Grubość izolacji termicznej 100 mm 50 mm 20 mm 100 mm 50 mm 20 mm17 W przestrzeni nieogrzewanej 100 0,89 1,4 2,7 0,5 0,8 1, ,7 1,1 2,1 0,4 0,7 1, ,5 0,8 1,6 0,3 0,5 1, ,4 0,6 1,3 0,2 0,4 0, ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0,6 W przestrzeni ogrzewanej 100 0,7 1,1 2,2 0,4 0,6 1, ,6 0,9 1,7 0,3 0,4 0, ,4 0,7 1,3 0,2 0,3 0, ,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0, ,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4 W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (22), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu η H, ogrzewczego s określone w tabeli 8. Tabela 8. Wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewczego η H, s Lp. Parametry systemu ogrzewczego η H,s 1 Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55 C w przestrzeni: a) ogrzewanej, 0,93 b) nieogrzewanej 0,90 2 Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45 C w przestrzeni: a) ogrzewanej, 0,95 b) nieogrzewanej 0,93 3 System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1, System przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej k,w wyznacza się według wzoru: k, W W,nd/ηW,tot (24)18 η W, tot ηw,g ηw,s ηw,d ηw,e (25) W,nd roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej η W,tot η W,g η W,s η W,d średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej średnia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W,e średnia roczna sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0) Wyznaczanie średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła g Wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii η W, dostarczonej do źródła ciepła g przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez producenta lub dostawcę źródła ciepła. W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole okresowe, polegające na η W, sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, wartość podstawie wyników tych kontroli. η W, g powinna zostać określona na W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości określone w tabeli 9. Tabela 9. Wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub η W, g energii dostarczanych do źródła ciepła η W, g Lp. Rodzaj źródła ciepła η W,g 1 Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem: a) elektrycznym, 0,85 b) płomieniem dyżurnym 0,50 2 Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 3 Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 0,40 0,65 4 Kotły niskotemperaturowe o mocy: a) do 50 kw, 0,83 b) powyżej 50 kw 0,88 5 Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym19 lekkim, o mocy: a) do 50 kw, 0,85 b) powyżej 50 kw 0,88 6 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) 0,96 7 Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0,99 8 Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 9 Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 10 Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 11 Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 2,60 12 Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem 1,20 13 Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem 1,20 14 Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem 1,30 15 Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem 1,30 16 Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,98 b) powyżej 100 kw 0,99 17 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,91 b) powyżej 100 kw 0,93 18 Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,97 b) powyżej 100 kw 0,98 19 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej: a) do 100 kw, 0,90 b) powyżej 100 kw 0,91 W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej. W przypadku innych źródeł ciepła, za wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa Średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych η W, d wyznacza się według wzoru:20 η W,d W,nd Δ W,nd W,d (26) gdzie 3 (lzi qli tsw) 10 Δ W,d = i (27) l zi = l i + Δl m (28) W,nd Δ W, d roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej roczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej l zi zastępcza długość itego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej m q li jednostkowa strata ciepła itego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej określona w tabeli 10 W/m t sw liczba godzin w roku h li rzeczywista długość itego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej m Δl dodatek do długości l i ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 11 m Tabela 10. Wartości jednostkowej straty ciepła itego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej q li [W/m] Temperatura ciepłej wody użytkowej i rodzaj przepływu Grubość termicznej przewodów izolacji q l [W/m] W przestrzeni nieogrzewanej W przestrzeni ogrzewanej DN **) 1015 DN **) 2032 DN **) 4065 DN **) DN **) 1015 DN **) 2032 DN **) 4065 DN 801 Przewody ciepłej wody użytkowej przepływ zmienny 55 C niezaizolowane 24,9 33,2 47,7 68,4 14,9 19,9 28,6 41, 1 2 wymaganej grubości izolacji 5,7 8,8 13,5 20,7 3,4 5,3 8,1 12, Wymagana 4,1 4,6 4,6 4,6 2,5 2,7 2,7 2,7 grubość izolacji *) 2krotność wymaganej grubości izolacji *) 3,0 3,4 3,2 3,2 1,8 2,0 1,9 1,9 Przewody niezaizolowane 53,5 71,3 102,5 147,1 37,3 49,8 71,5 102 Pokazać jeszcze
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 888 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki Bardziej szczegółowo Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych
Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014 Bardziej szczegółowo Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)
Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka Bardziej szczegółowo EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]
Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu, Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1
Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/3 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU Numer świadectwa 1) 1
Oceniana część budynku Rodzaj budynku 2) Mieszkalny Przeznaczenie budynku 3) Lokal mieszkalny Adres budynku 30-081 Kraków, ul. Tetmajera 65A/6 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. Nie 2 ustawy 4) Rok oddania Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną Bardziej szczegółowo Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku
Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania Bardziej szczegółowo WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, ORAZ SPORZĄDZENIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Przygotowanie dokumentacji WYTYCZNE W SPRAWIE Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku... Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA Bardziej szczegółowo Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Bardziej szczegółowo Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena
Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹
Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia Bardziej szczegółowo Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna Bardziej szczegółowo 1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych
1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji, Bardziej szczegółowo Projektowanie systemów WKiCh (03)
Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa Bardziej szczegółowo Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia
Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące Bardziej szczegółowo Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony Bardziej szczegółowo Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zasady obliczania i sporządzania Prof. dr hab. inŝ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres Bardziej szczegółowo Ocena systemu ogrzewania budynku
dr inŝ. Paweł Kędzierski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku moŝna oceniać Bardziej szczegółowo ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15 Bardziej szczegółowo Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza
1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła Bardziej szczegółowo Analiza środowiskowo-ekonomiczna
1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4. Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część Bardziej szczegółowo RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY
1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją Bardziej szczegółowo 1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej Bardziej szczegółowo Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bardziej szczegółowo Meandry certyfikacji energetycznej budynków
Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z Bardziej szczegółowo Od źródła do Odbiorcy
Od źródła do Odbiorcy Mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Produkujemy energię cieplną Spaliny c.o./cwu paliwo kocioł komin Przesył (rurociągi) węzeł odŝuŝlanie Popiół/ kondensat Kotły śeliwne, stalowe, aluminiowe, Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
Dz.U.2008.201.1240 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej Bardziej szczegółowo PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,
1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław
Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała, Bardziej szczegółowo ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali
ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie Bardziej szczegółowo Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza
Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe Bardziej szczegółowo Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza
Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce
DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce ul. Celna Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²): Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy Bardziej szczegółowo Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego Bardziej szczegółowo Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne
Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy Bardziej szczegółowo Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka
Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż. Bardziej szczegółowo Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia i wnioski.
Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne Kraków, 27 28 września 2010 Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej doświadczenia Bardziej szczegółowo Meandry certyfikacji energetycznej budynków
Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku: Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych
10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo Pompy ciepła 25.3.2014
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie Bardziej szczegółowo Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042
Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Bardziej szczegółowo Ocena systemu ogrzewania budynku
Ocena systemu ogrzewania budynku System ogrzewania budynku można oceniać wg różnych kryteriów: poziom komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach, koszt inwestycyjny i eksploatacyjny, estetyka i łatwość Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia Bardziej szczegółowo P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"
P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej Bardziej szczegółowo Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM Bardziej szczegółowo z dnia 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia...o Bardziej szczegółowo Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.
Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Bardziej szczegółowo Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja
Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej Bardziej szczegółowo Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków
Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W Bardziej szczegółowo Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul. Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:
Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej Bardziej szczegółowo Załącznik 4 do programu
Załącznik 4 do programu Wymagania techniczne dla przedsięwzięć oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Bardziej szczegółowo AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY I PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wojska Polskiego 8 i 8B w Sępopolu
doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@poczta.fm, argoxee@argoxee.com.pl AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BUDYNKÓW Bardziej szczegółowo ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bardziej szczegółowo Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl
Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec Bardziej szczegółowo 3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające Bardziej szczegółowo Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy. Bardziej szczegółowo Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.
Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek Bardziej szczegółowo Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii
Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 55
 art. 2
 art. 40
 art. 40
 art. 7
 art. 3
 ustawy 4
 art. 3
 ustawy 4
 art. 6