Source: http://docplayer.hu/2085923-Robbanasveszelyes-terekre-vonatkozo-szabvanyok-aktualis-allapota.html
Timestamp: 2017-01-19 09:08:38+00:00

Document:
⭐Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota
Download "Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota"
1 Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota2 A múlt3 IEC -honlap4 Régi megközelítés IEC - szabványok Cenelec - szabványok Nemzeti - szabványok5 Magyarország A GKM szervezésében összeállt egy munkacsoport (2007. május) feladat: - soft standard -ek megalkotása - ATEX értelmezése - Tagjai: MOL Nyrt. Borsodchem Zrt. TVK Nyrt. Richter Gedeon Nyrt. Vértesi Erm Zrt Bányászati Igazgatóság, Márkus-hegyi Bányaüzem STAHL Magyarország Kft. (Ex Fórum) + Hatóságok: GKM; MKEH; Ex Vizsgálóállomás6 Új megközelítés: párhuzamos szavazás (2000-óta) Jelenlegi kiadás Bizottság kiadványa (BK) Nemzeti Bizottságokban a körforgás Végs kivonat Bizottság javaslata Az átlagos olyamat: 4-5 év Új kiadás7 IEC : általános követelmények Cél: szabványok harmonizásálása Tárgy: A szabvány új kiadása már nem tartalmazza a gázrobbanásveszélyt, hanem csak a robbanásveszélyt. -> porrobbanásveszély Definíciók: Nem csak a villamos robbanásbiztonság-technikára vonatkozik Az IEC (porrobbanásbiztonság-technika) fogalmait belevonták8 IEC : Általános követelmények Készülékvédelmi szint - Equipment Protection Levels (EPL): Hasonló az ATEX kategóriákhoz Direkt kapcsolat a termékkövetelmények és a zónák között A készülékvédelmi szint jelenti a készüléknek azt a védelmi szintjét, amely függ a gyújtóforrás valós rizikójától és a gáz- és porrobbanásveszély különböz megjelenési formáitól.9 IEC : általános követelmények EPL Ma: Földfelszín alatti alkalmazások!!! Védelem nagyon magas szintje EPL Mb: Földfelszín alatti alkalmazások!!! Védelem magas szintje10 IEC : általános követelmények EPL Ga: védelem nagyon magas szintje gázrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között, sem elrelátható meghibásodás esetében, sem ritka meghibásodás esetében sem. EPL Gb: védelem magas szintje gázrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között, sem elrelátható meghibásodás esetében. EPL Gc: védelem normál szintje gázrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között. Ezeknél a berendezéseknél további védelmi mechanizmus is alkalmazható.11 IEC : általános követelmények EPL Da: védelem nagyon magas szintje porrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között, sem elrelátható meghibásodás esetében, sem ritka meghibásodás esetében sem. EPL Db: védelem magas szintje porrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között, sem elrelátható meghibásodás esetében. EPL Dc: védelem normál szintje porrobbanásveszélyes térben történ alkalmazások esetében. Gyújtóforrás kialakulása nem lehetséges normál mködési körülmények között. Ezeknél a berendezéseknél további védelmi mechanizmus is alkalmazható.12 IEC : általános követelmények A porrobbanás elleni védelem minden követelménye az IEC szerint nem teljes mértékben érvényes I fcsoport: földfelszín alatti alkalmazások II fcsoport: földfelszín feletti alkalmazások gázrobbanásveszély III fcsoport: földfelszín feletti alkalmazások porrobbanásveszély13 IEC : általános követelmények A II-es fcsoport analógiájára IIA, IIB, IIC: III A: gyúlékony szövet, rostszál és foszlóanyag III B: nem vezetképes por III C: vezetképes por14 IEC : általános követelmények Példák jelölésre: ABC company Type RST Serial No N.A Ex ma IIC T4 Ga Ex ma IIIC T120 C Da IP67 A.R. ACHUTZ A.G. TYPE 5 CD Ex de I Mb Ex de IIB T3 Gb No JKL15 IEC : általános követelmények Típus megadása Rb védelem jelölése EPL CE- jelölés No. Tanúsító Intézet 6100-/ II 2G EEx ed IIC T4 Gb PTB 97 ATEX 2119 /0102 AC 220V-10% - 254V+6% Hz DC 198V V +10 % 0,088 A IP 66/67 1 x 8 W 81-IEC G5 T a < 50 C Made in Germany Gyártó neve Megfelelségi Tanúsítvány16 IEC : Használati utasítások, gépkönyvek - Nyelv A gépkönyvet a gyártónak vagy a Közösségben lév meghatalmazott képviseljének kell megadnia a közösségi nyelvek egyikén. Üzembehelyezéskor minden gyártmányt, az eredeti nyelvi változat mellett, el kell látni a gépkönyv fordításával annak az országnak a nyelvén vagy nyelvein, amelyben a gyártmányt vagy védelmi rendszert használni fogják. Ezt a fordítást a gyártónak vagy a meghatalmazott képviseljének, vagy a gyártmányt az adott nyelvterületre bevezet személynek kell elkészítenie.17 MSZ EN : 2007 szabvány kiegészítései az MSZ EN 50014:2001 szabványhoz képest 6.4 Köráramok 6.5 Tömítés megrzése 6.Z1 Mködési hibák 6.Z2 Gyártmányok túlterhelése II. alkalmazási csoport 17.6 Egyenpotenciálú összeköt vezetk 24 Dokumentáció Vizsgálatok sorrendje Kis méret alkatrészek vizsgálata Feltöltdési vizsgálat Kapacitásmérés 29.7 Nagyon kis méret gyártmányok és Ex-alkatrészek 29.8 Figyelmeztet feliratok 29.9 Cellák és telepek 30.2 Cellák és telepek 30.Z1 Nyelv 30.Z2 Dokumentumok 30.Z3 Szakirodalom18 MSZ EN :2007 0:2007 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények (IEC :2004, 0:2004, módosítva) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények Meghirdetés - Visszavonás MSZ EN 50014:2001 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások MSZ EN 50014:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások MSZ EN 50014:1997/A1:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások MSZ EN 50014:1997/A2:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások19 MSZ EN :2007 0:2007 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények (IEC :2004, 0:2004, módosítva) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50014:1995 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások MSZ EN 50014:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános elírások MSZ :1986 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános mszaki és vizsgálati elírások Meghirdetés - Visszavonás MSZ 4814/1-197220 MSZ EN :2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 1. rész: Nyomásálló tokozás d (IEC :2003) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50018:2001 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás d MSZ EN 50018:2000/A1:2003 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás d /Módosítás/ MSZ EN 50018:1998 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás 'd' MSZ EN 50018:1997 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás 'd' MSZ EN 50018:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás 'd' MSZ :1986 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás. Mszaki követelmények és vizsgálati módszerek Meghirdetés - Visszavonás21 MSZ EN :2005 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 2. rész: Túlnyomásos védelem p (IEC :2001)/Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50016:2003 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem p MSZ EN 50016:1999 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem "p" MSZ EN 50016:1993 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem 'p' MSZ :1986 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem. Mszaki követelmények és vizsgálati módszerek MSZ 4814/ Meghirdetés - Visszavonás22 MSZ EN :2004 7:2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 7. rész: Fokozott biztonság e (IEC :2001) 7:2001) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50019:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság e MSZ EN 50019:1997 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság 'e' MSZ EN 50019:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság 'e' MSZ :1986 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. 'e' fokozott biztonságú védelem. Mszaki követelmények és vizsgálati módszerek MSZ 4814/ MSZ 4814/ K (1972) Meghirdetés - Visszavonás23 MSZ EN :2003 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása (IEC :2002) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :1998 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása (IEC 79-10:1995) Meghirdetés - Visszavonás24 MSZ EN :2003 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 14.rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben égekben (a bányák kivételével) (IEC :2002) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :1999 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 14. rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC :1996) Meghirdetés - Visszavonás MSZ : MSZ : MSZ/T :25 MSZ EN :2006 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 15. rész: n típusú védelem (IEC :2005) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 15. rész: n típusú védelem (IEC :2001, módosítva) MSZ EN 50021:1999 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. "n" védelmi mód Meghirdetés - Visszavonás26 MSZ EN :2003 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC :2002) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :1999 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC :1996) MSZ :1989 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Általános elírások MSZ / Meghirdetés - Visszavonás27 MSZ EN :2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 18. rész: Kiöntanyaggal légmentesen lezárt, m védelm villamos s gyártmányok szerkezete, vizsgálata és megjelölése (IEC :2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50028:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Légmentes lezárás kiöntanyaggal 'm' Meghirdetés - Visszavonás MSZ :1987 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Légmentes lezárás kiöntanyaggal. Osztályozás, mszaki követelmények és vizsgálati módszerek28 MSZ IEC :2000Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 19. rész: Robbanásveszélyes közegekben (a bányák és robbanóanyagok ok kivételével) alkalmazott gyártmányok javítása és felújítása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ :1989 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Javítás utáni vizsgálatok MSZ / Meghirdetés - Visszavonás29 MSZ EN :2004 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 25. rész: Gyújtószikramentes rendszerek (IEC :2003) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50039:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes villamos rendszerek 'i' Meghirdetés - Visszavonás30 MSZ EN :2005 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 26. rész: A II-es alkalmazási csoportú, 1 G kategóriájú villamos gyártmányok kialakítása, akítása, vizsgálata és megjelölése (IEC :2004, módosítva) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50284:2000 A II-es alkalmazási csoportú, 1 G kategóriájú villamos gyártmányok kialakításának, vizsgálatának és megjelölésének különleges követelményei Meghirdetés - Visszavonás MSZ EN :2007 Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 27. rész: Gyújtószikramentes terepi busz (FISCO) és nem gyújtóképes terepi busz (FNICO) biztonsági elvei (IEC :2005) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: EN Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation /Angol nyelv, még nem jelent meg MSZ szabványként/ Meghirdetés napja:31 MSZ EN 50015:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olaj alatti védelem o Meghirdetés napja: MSZ :1987 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olajalatti védelem MSZ 4814/ Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50015:1997 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olaj alatti védelem 'o' MSZ EN 50015:1993 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olaj alatti védelem 'o' Meghirdetés - Visszavonás32 MSZ EN 50017:2000 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomoktöltés védelem q Meghirdetés napja: MSZ :1988 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok védelem. Mszaki követelmények és vizsgálati módszerek MSZ 4814/ Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50017:1997 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok védelem 'q' MSZ EN 50017:1993 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok védelem 'q' Meghirdetés - Visszavonás33 MSZ EN 50020:2003 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50020:1997 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem 'i' MSZ EN 50020:1992 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem 'i' MSZ :1986 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem. Mszaki követelmények és vizsgálati módszerek MSZ 4814/ Meghirdetés - Visszavonás34 MSZ EN 50050:2007 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szórókészülék /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50050:2001 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szórókészülék MSZ EN 50050:1993 Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elektrosztatikus, kézi szóróberendezések Meghirdetés - Visszavonás35 MSZ EN 50054:2000 Villamos készülékek éghet gázok érzékelésére és mérésére. Általános követelmények és vizsgálati módszerek Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN 50054:1994 Villamos készülékek éghet gázok észlelésére és mérésére. Általános elírások és vizsgálati módszerek MSZ :1978 Helyhez kötött gázészlel és jelz készülékek éghet gázokra és gzökre. Fogalmak, követelmények, vizsgálatok MI / Meghirdetés - Visszavonás36 MSZ EN :2004 Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 14460:2007 Robbanásbiztos berendezések /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 1755:2001 Targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghet gázos, gzös, ködös és poros közegben Meghirdetés napja: MSZ EN :2000 Dugattyús bels égés motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemel motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Föld alatti bányában üzemel sújtólég és /vagy éghet por p veszélyének kitett I. csoportú motorok Meghirdetés napja:37 MSZ EN :2000 3:2000 Dugattyús bels égés motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemel motorok tervezésének és gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghet porközegben üzemel, II. csoportú motorok Meghirdetés napja: MSZ EN 13237:2003 Potenciális robbanásveszélyes környezetek. A potenciális robbanásveszélyes környezetekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk Meghirdetés napja: MSZ EN :2005 Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 2. rész: Védelem az áramlást korlátozó fr fr tokozással /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2005 3:2005 Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló tokozással d /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:38 MSZ EN :2004 Robbanásveszélyes légterekben használatos nem villamos felszerelések. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem c /Angol nyelv/ n Meghirdetés napja: MSZ EN :2005 6:2005 Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 6. rész: Védelem a gyújtóforrás ellenrzésével b /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2004 Potenciálisan robbanékony légterek nem villamos felszerelései. 8. rész: Védelem folyadékba való bemerítéssel k /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:39 MSZ EN :2007 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 0. rész: Általános követelmények (IEC :2004, módosítva novemberi helyesbítés) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :2003 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok rész: Tokozással védett villamos gyártmányok. Kialakítás és vizsgálatok Meghirdetés - Visszavonás MSZ EN :2000 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok /Angol nyelv/ MSZ EN :1998/A1:2002 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok /Módosítás/ /Angol nyelv/40 MSZ EN :2005 1:2005 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 1. rész: Védelem td td tokozással (IEC :2004) 1:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :1999 2:1999 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 2. ffejezet: Porrétegek fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere (IEC : : évi helyesbítés) Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :1998 Villamos gyártmányok alkalmazása éghet porok jelenlétében. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 2. ffejezet: A porréteg fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere /Angol nyelv/ Meghirdetés - Visszavonás41 MSZ EN :2007 4:2007 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 4. rész: "pd" pd" " típusú védelem (IEC :2001) 4:2001) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN : :2005 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 10. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak nak vagy lehetnek (IEC :2004) 10:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ EN :2003 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható berendezések. 3. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek Meghirdetés - Visszavonás42 MSZ EN : :2007 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 11. rész: "id" id" gyújtószikramentes védelem (IEC : : februári helyesbítés) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN : :2005 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 14. rész: Kiválasztás és felszerelés (IEC :2004) 14:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN : :2005 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC :2005) 17:2005) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN : :2005 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 18. rész: Védelem md md légmentesen lezáró kiöntanyaggal (IEC :2004) 18:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:43 MSZ EN :2006 Villamos gyártmányok robbanásveszélyes gázközegekben. Villamos ellenállásos kísérftés. 1. rész: Általános és vizsgálati követelmények (IEC :2001 1: évi helyesbítés) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2006 2:2006 Villamos gyártmányok robbanásveszélyes gázközegekben. Villamos ellenállásos kísérftés. 2. rész: A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója ú (IEC :2001) 2:2001) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO 10807:1999 Cshálózat. Robbanásveszélyes környezetben villamos kábelek védelmére való hajlékony fémszövet tömlk (ISO 10807:1994) /Angol l nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2000 1:2000 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan Meghirdetés napja:44 MSZ EN 12874:2001 Lánggátló berendezések. Teljesítménykövetelmények, vizsgálati módszerek és a használat korlátai /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2001 1:2001 Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Követelmények és osztályba sorolás. 1. rész: Lökéshullámcs /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2004 2:2004 Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Követelmények és osztályba sorolás. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2001 1:2001 Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. 1. rész: Lökéshullámcs /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:45 MSZ EN :2004 2:2004 Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 13541:2001 Építési üveg. Biztonsági üvegezés. A robbanáskor fellép nyomással szembeni ellenálló képesség vizsgálata és osztályozása Meghirdetés napja: MSZ EN 13980:2003 Potenciálisan robbanóképes légterek. Minségügyi rendszerek alkalmazása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 14373:2006 Robbanáselfojtó rendszerek /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 14491:2006 Szellznyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:46 MSZ EN ISO :2004 1:2004 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 1. rész: Biztonsági szerelvények (ISO :2004) 1:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO :2003 2:2003 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 2. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek (ISO :2003) 2:2003) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO :2006 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 3. rész: Biztonsági szerelvények és hasadótárcsás biztonsági szerkezetek kombinációja (ISO :2006) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO :2004 4:2004 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 4. rész: Önmköd biztonsági szerelvények (ISO :2004) 4:2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:47 MSZ EN ISO :2004 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 5. rész: Szabályozott, biztonsági lefúvató rendszerek (CSPRS) (ISO :2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO :2004 6:2004 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 6. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek alkalmazása, kiválasztása és telepítése (ISO :2003) 6:2003) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN ISO :2004 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen véd eszközök. 7. rész: Közös adatok (ISO :2004) /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 14797:2007 Robbanásvédelmi szellzteteszközök /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:48 MSZ EN 50402:2006 Villamos gyártmányok az éghet vagy toxikus gázok vagy gzök, vagy az oxigén érzékelésére és mérésére. A helyhez kötött gázérzékel rendszerek mködés-biztonsági követelményei /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:49 Nem berendezésekre vonatkozó szabványok50 MSZ EN :1993 1:1993 Robbanásvédelmi rendszerek. Robbanóképes por-leveg keverékek robbanási jelzszámainak meghatározása Meghirdetés napja: Szabvány pontos megnevezése Elzmények MSZ :1984 Környezetszennyez részecskék és részecskerendszerek vizsgálata. Robbanóképesség és alsó robbanási határkoncentráció mérése Meghirdetés - Visszavonás MSZ EN :1993 2:1993 Robbanásvédelmi rendszerek. Gyúlékony gáz-leveg keverékek robbanási jelzszámainak meghatározása Meghirdetés napja: MSZ EN :1993 Robbanásvédelmi rendszerek. Por-leveg és gáz-leveg keverékektl különböz éghet anyag-leveg keverékek robbanási jelzszámainak meghatározása Meghirdetés napja:51 MSZ EN :1993 4:1993 Robbanásvédelmi rendszerek. Robbanáselfojtó rendszerek hatékonyságának meghatározása Meghirdetés napja: MSZ EN :2005 1:2005 Porfelhk robbanási jellemzinek meghatározása. 1. rész: A porfelhk pˇmax max^ ^ legnagyobb robbanási nyomásának meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2007 Porfelhk robbanási jellemzinek meghatározása. 2. rész: A porfelhk (dp( dp/dt)max robbanási nyomásnövekedése legnagyobb sebességének meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN :2007 3:2007 Porfelhk robbanási jellemzinek meghatározása. 3. rész: A porfelhk ARH alsó robbanási határának meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:52 MSZ EN :2005 4:2005 Porfelhk robbanási jellemzinek meghatározása. 4. rész: A porfelhk OHK oxigén-határkoncentrációjának meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 1839:2004 Gázok és gzök robbanási határának meghatározása Meghirdetés napja: MSZ EN :2003 1:2003 Gázok és gzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 1. rész: A legnagyobb robbanási nyomás meghatározása Meghirdetés napja: MSZ EN :2006 Gázok és gzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 2. rész: A nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:53 MSZ EN 14522:2006 Gázok és gzök öngyulladási hmérsékletének meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 13821:2003 Potenciálisan robbanóképes légterek. Robbanásmegelzés és robbanásvédelem. A por/leveg keverékek minimális gyulladási energiájának meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja: MSZ EN 14756:2007 Éghet gázok és gzök oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása /Angol nyelv/ Meghirdetés napja:54 IEC szabványsorozat - változások55 IEC : nyomásálló tokozás Bevizsgálás feltételeinek megváltozása alacsonyabb hmérsékletek esetére Jelentsebb változás nincs Új kiadás még nem jelent meg56 IEC : túlnyomásos védelem EPL már megjelent Jelentsebb változás nincs57 IEC : homok alatti védelem A 2. kiadáshoz képest jelents változás: bizonyos feltételek megléte mellett a tokozat nyitható és zárható Érdekes alternatíva: kiöntéses védelemmel szemben (Ex m)58 IEC : olaj alatti védelem Múzeumi védelmi mód Körkérdés: van-e értelme 3. illetve 4. kiadásról beszélni? A válasz: pozitív Cél: védfolyadék követelményeinek meghatározása -> htés megoldása -> elektronikák megbízható védelme 2-es Zónában59 IEC : fokozott biztonság Új fogalmak: Field wiring Factory wiring Állandó és oldható kötések Rúgós sorkapocs Laposdugasz End of Life H melléklet60 IEC : gyújtószikramentes Fontos új szempontok: Akkutölt berendezések Dendritképzdés ólommentes forrasztásnál Porrobbanásbiztonság-technika61 IEC : 2-es Zóna Új megközelítések: Világítástechnika milyen eltétek alkalmazhatóak 2-es Zónában?62 IEC : gyújtószikramentes rendszerek Megfeleltetési kényszer: EPL Porrobbanásbiztonság-technika63 IEC : védelem a tokozat által Korábban EPL Max. teljesítmény / névleges feszültség: 20W / 50V Szigorúbb IP megfeleltetés Amerikai és Európai gyakorlat közös64 IEC rész, 2. rész: cskísérftések Áttérés a es sorozatba65 IEC : villamos berendezések telepítése robbanásveszélyes térben EPL 1. kijelentés: készülék védelmi módjának igazítása az EPL-hez 1. kijelentés: a munkatársaknak megfelel képzettséggel kell rendelkezniük -> a kiválasztás és az üzembehelyezés: arra megfelel képzettséggel rendelkez szakember által66 IEC : vizsgálat és karbantartás EPL Személyzet megfelel képzettsége Porrobbanásbiztonság-technika67 IEC : javítás és üzembehelyezés Jelents változtatás fogalma Link68 Ajánlott irodalom69 Non-binding Guide of Good Practice for70 Non-binding Guide of Good Practice for71 Non-binding Guide of Good Practice for72 Non-binding Guide of Good Practice for73 Non-binding Guide of Good Practice for74 Non-binding Guide of Good Practice for75 Összefoglaló táblázat - védelmi módok Link76 Tanúsítás PTB 97 ATEX 2119 U: Alkatrész PTB 97 ATEX 2119 : Önálló berendezés PTB 97 ATEX 2119 X: Speciális alkalmazási feltételek77 Optikai robbanásvédelmi mód78 Gyújtószikramentes kivitel fény? Fényenergia robbanást okozhat! - gyújtóforrás Alap: EN (IEC ) villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben 28. rész: berendezések és adatátviteli rendszerek védelme, amelyek optikai energiával dolgoznak A PTB vizsgálatai alapján79 Fény robbanásveszélyes térben? Optikai készülékek, mint pl. lámpatestek, lézer, LED, optikai szálak, stb. egyre nagyobb számban kerülnek felhasználásra kommunikáció, felülvizsgálat, tesztelés és mérés céljából. A robbanásveszélyes térben és / vagy mellette kerül telepítésre úgy, hogy a készülék sugárzása az adott téren át valósulhat meg. A sugárzás fajtájától függen lehetség van arra, hogy a sugárzás energiája mint gyújtóforrás kerüljön értelmezésre. Egy távolabbi fényelnyel felület jelenléte vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a sugárzás kihatását.80 Hogy kerül meggyújtásra a fény? 4 lehetséges kivitel: 1. Az optikai sugárzás a felületet nem megengedett mértékben melegíti olyan hmérsékletre, hogy az t körülvev robbanóképes atmoszférát meggyújtja. 2. A gáztérfogat gyulladási hmérséklete, amelynél az optikai energia hullámhossza megegyezik a gázfelh elnyel-képességével. 3. Fotókémiai gyújtás ultraviola sugárzás által az oxigén-molekulák kiválása által 4. Direkt, fókuszált lézer szétbontja a gázfelht, ami plazmaképzdéshez és lökhullámhoz vezet, amely gyújtáshoz vezethet.81 Optikai robbanás elleni védelem Gyújtószikramentes optikai sugárzás Védett optikai sugárzás Reteszfunkció lezárással Exi Ex e felismerés a) Egyik érték sem kerülhet meghaladásra82 Határértékek83 Jelölés ATEX szerint Védelmi mód: Ex op is gyszm optikai sugárzás Ex op pr védett optikai sugárzás Ex op sh optikai sugárzás korlátozása IIA, IIB, IIC Ex i; II a többi védelmi mód esetében Optikai védelemmel ellátott alkatrészek: [EEx op is] IIC A zónabesoroláshoz illesztik hozzá példa: 0-s zóna Ex op is IIC T6 [0-s zóna] [Ex op is] IIB/T384 Ex Tool szoftver Link85 STAHL Magyarország Kft -> Veproil Kft. üzembehelyezés eltti els felülvizsgálat ismétld felülvizsgálat - 3 év, illetve 12 hónap robbanásvédelmi dokumentáció készítése -3/2003 alapján gyújtóforrás analízis (villamos- és nem villamos berendezések) munkahelyi- és munkaköri kockázatértékelés környezetvédelmi felülvizsgálat mszaki biztonságtechnikai dokumentáció készítése: - környezetvédelmi dokumentáció - munkahelyi kockázatértékelés - dokumentáció - tzvédelmi dokumentáció - robbanásvédelmi dokumentáció FSM (Functional Safety Management) + SIL Ex-fórum Referenciák -> ld. STAHL Magyarország Kft.86 Kérdések? Köszönöm figyelmüket Hasonló dokumentumok
1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai Részletesebben Optikai Robbanáselleni Védelem
Optikai Robbanáselleni Védelem MSz IEC 60079-28, most már része a MSz EN 60079-14:2014.nek is STAHL Magyarország Kft. Veress Árpád optikai robbanáselleni védelem 2007 október 29-31. oldal 1 Fény mint gyújtóforrás? Részletesebben (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG
2010.7.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 183/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye Részletesebben Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003
Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes Részletesebben Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1
1 2 Robbanásveszélyes területek az IECEx szerint (2009. október) automata tanktöltő állomások, benzinkutak olajfinomítók (Onshore vagy Offshore) olaj és gáz tartályok, fúrótornyok, tartályhajók vegyipar Részletesebben - MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos Részletesebben Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása
Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási Részletesebben OTSZ 5.0 Kockázatértékelés HAZOP, FMEA ATEX Milyen kockázatértékelési feladatokkal van szoros kapcsolatban a robbanásbiztonságtechnika? Változások és szabványok a robbanásbiztonságtechnika területén Képesítési Részletesebben Katasztrófavédelmi törvény
1 Tartalom Katasztrófavédelmi törvény OTSZ Zónabesorolás Robbanásvédelmi jelölés Nem villamos berendezések 2 Katasztrófavédelmi törvény 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos Részletesebben Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak
1 Hírek a robbanásbiztonság-technika technika világából 2 MEE 2011-ben megalakult a MEE Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottság Minden évben állásfoglalás független és szakmai 2012: oktatás 2013: felhasználói Részletesebben Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben
Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-, Részletesebben (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG
2010.9.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 251/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye Részletesebben Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1
1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás Részletesebben A program. Létesítés, Üzemeltetés és Karbantartás Robbanásveszélyes térben. Általános követelmények bevezetés. ATEX Direktíva 94/9/EC
A program Létesítés, Üzemeltetés és Karbantartás Robbanásveszélyes térben 9.15 10.15 Változások a robbanásveszélyes térben, újdonságok Eladó: 10.30 11.30 ATEX Irányítástechnikai rendszerszemlélet Eladó: Részletesebben Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite Részletesebben TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL
Koburger Márk Megfelelőségi értékelési eljárások atex 100a Mit jelent az ATEX 100a? Kikre vonatkozik és mi a célja? Mit nevezünk kockázatértékelésnek? Mik azok a megfelelőségi értékelési eljárások? Milyen Részletesebben Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015
Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015 06/15 990 700 02 H 741 robbanásbiztos LED jelzőoszlop 2 Zóna 1 és Zóna 2 IP65 kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható Védelmi mód: II 2G Ex e mb [ib] IIC Részletesebben 2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER
2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M Részletesebben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3
1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás) Részletesebben A feladatsor első részében található 1 30-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák. Amennyiben Részletesebben 2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok
1.számú melléklet 1 A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok 1.1. Törvények Részletesebben régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat
régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági Részletesebben 2.4. oldal 37 2.4. Pneumatikus vezélésű szelepek
2.4 Pneumatikus vezélésű szelepek 2.4 oldal 37 oldal 8 A HAFNER szelepek jellemzői 9 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek Tartalomjegyzék oldal 3 2.1.1 3/2-es szelepek 10 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 11 2.1.1.2 Részletesebben ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma
Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni? Részletesebben ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest
ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek Részletesebben 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében
1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés Részletesebben Robbanásbiztonság-technikai rendszerek
Robbanásbiztonság-technikai rendszerek Harmadlagos robbanás elleni védelem Page 1 Biztonságtechnikai alapelvek Biztonsági intézkedések a következ sorrendben: 1. Robbanásveszélyes atmoszféra képzdését megakadályozni Részletesebben ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale.
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite REMOTE II Sztatikai földelési pont ellenőrzése A rendszer Részletesebben SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK
SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L NIVOCONT R REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Hosszabbítás 20 m-ig Állítható érzékenység Közeghőmérséklet 10 C-ig Univerzális Részletesebben 3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV id: TP08000105 http://www.tuvasi.com
Robbanás s biztonsági dokumentáci ció 3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV Functional Safety Expert Safety Instrumented System TÜV id: TP08000105 http://www.tuvasi.com Részletesebben NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK
NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E L S Ô S Z I N T E N SZINTKAPCSOLÓK M I N D I G A F E NIVOMAG MÁGNESES SZINTKAPCSOLÓK JELLEMZŐK Mágneses csatolás az úszó és kapcsolóelem között Segédenergia Részletesebben II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László
A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati Részletesebben FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4 Részletesebben TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT
TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre Részletesebben Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó
1 Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó Tartalom: 1. Jogszabályok 2. oldal 1.1. Törvények 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek 2. oldal 1.3. Szakminiszteri Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben A robbanásbiztonság alapelvei
A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással Részletesebben ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA
ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat) Részletesebben Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben
Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 9 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben Elkészült a pren 14986:2004 szabványtervezet az elszívó ventilátorokra: Részletesebben M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-703
1994.szeptember M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-703 Legfeljebb 1000 V névleges feszültség ú er ósáramú villamos berendezések létesítése Szaunafútó berendezést tartalmazó helyiségek Electrical installations Részletesebben VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés
Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély Részletesebben Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban
Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Perlinger Ferenc, Koburger Márk Igazi szakmai továbbképzést Részletesebben SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez
s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC Részletesebben 475 Field Communicator
475 Field Communicator 2 Bevezetés 3 FIGYELEM! A robbanások súlyos vagy halálos sérüléseket eredményezhetnek: Robbanásveszélyes helyen ez a készülék csak a vonatkozó helyi, országos és nemzetközi szabványoknak, Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga
Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának Részletesebben Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT
Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18 Részletesebben Erősáramú üzemi szabályzat
Erősáramú üzemi szabályzat MSZ 1585:2001: erősáramú üzemi szabályzat. MSZ 1585:2009. villamos berendezések üzemeltetése. MSZ 1585:2012 villamos berendezések üzemeltetése. MSZ EN 50110-1:2005: villamos Részletesebben Szennyezettvíz/drénvíz
cat_drain_c1 01_0609_HU.book Page 31 Wednesday, June, 07 11:21 AM A Wilo EMU KS sorozat leírása Wilo EMU KS Egyfokozatú munkagödör víztelenít szivattyú Típusjel magyarázata Példa: Wilo EMU KS 15 E KS Szennyezettvíz Részletesebben FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)
FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet Részletesebben TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM
TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226 Részletesebben Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat
a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc Részletesebben Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika
Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika 1 Előadás tartalma Sztatika alapok ÖTM, OTSZ és ATEX megfelelés sztatikai levezetés témakörében ATEX vonatkozásai sztatikai témakörben IEC 60079-32-1 műszaki Részletesebben www.ex on.hu www.ex-on.hu
Köszöntöm az előadás résztvevőit! 2014.11.26. www.ex on.hu www.ex-on.hu PRO OGRA AM 1. R O B B A N Á S V É D E L E M E L M É L E T I A L A PJA I 2. G Á Z K É PZŐ D É S É S S Z E L LŐZ É S 3. G YA KO R Részletesebben 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások
Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja Részletesebben STATOX 501 telepíthető gázmonitor. Műszaki adatok
Kicsi, de erős! Kipróbált szenzorok, a gázok megbízható detektálására A Compur oxigén és toxikus gázok detektálására gyárt elektrokémiai szenzorokat. Ezek a szenzorok az aktuális gáz-koncentrációval arányos Részletesebben BSK-RPR Tűzvédelmi csappantyú
Kiegészítő használati útmutató az ATEX 94/9/EG szerint BSK-RPR Tűzvédelmi csappantyú Tartalom ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 általános leírás és útmutató 2 személyzet képesítése és oktatása 2 biztonságtudatos Részletesebben tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1
Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe Részletesebben GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg
GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4 Részletesebben Helyesbítés MOVIFIT -SC
Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés MOVIFIT -SC Kiadás: 2011. 01. 17069777 / HU 1 Kiegészítés / helyesbítés Áttekintés 1 Kiegészítés / helyesbítés MEGJEGYZÉS Részletesebben SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató
SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû Részletesebben Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:
Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi Részletesebben STIEBER Levegőtisztaság-védelmi védelmi Bt STIEBER Környezetvédelmi Kft. STIEBER Akkreditált Kalibráló Laboratórium Előadó: Stieber József Tevékenységi körünk Gázelemző szerviz Akkreditált kalibráló laboratórium Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben ATEX MEGOLDÁSOK. Norgren megbízható partner a robbanás elleni védelemben 02 I ATEX
ATEX Robbanás elleni védelem irányelvei 94/9/EC Robbanásveszélyes közegben alkalmazott készülékekkel és védőberendezésekkel szemben támasztott új biztonsági követelmények Norgren ATEX megoldások 02 I ATEX Részletesebben Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz
Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz 1 A Megger cég Mér és vizsgáló berendezések vezet gyártója Robusztus és megbízható mszerek helyszini mérésekhez Több mint száz éve innovatív Részletesebben Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.
cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel. Részletesebben Ipari Lézerek és Alkalmazásaik
Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő Részletesebben OPTIKAI KIJELZŐ BILLENŐLAMELLÁS SZINTJELZŐ SZINTMÉRŐK
OPTIKAI KIJELZŐ BILLENŐLAMELLÁS SZINTJELZŐ SZINTMÉRŐK M I N D I G A F E L NIVOFLIP BILLENŐLAMELLÁS (BYPASS) SZINTJELZŐK JELLEMZÔK ALKALMAZÁSOK Távolról is jól látható optikai kijelzés 500-5500 mm csonktávolság Részletesebben Háztartási Méretű KisErőművek
Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási Részletesebben Termékek gáz- és porrobbanásveszélyes környezetbe Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések Gyújtószikramentes készülékek Mérés- és
Termékek gáz- és porrobbanásveszélyes környezetbe Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések Gyújtószikramentes készülékek Mérés- és irányítástechnikai rendszerek Robbanásbiztos kivitelű lámpatestek Részletesebben Tisztelt Ipari Végfelhasználó!
Tisztelt Ipari Végfelhasználó! alábbi témakörökben kívánjuk független állásfoglalásunkat megtenni: 1) a Tankautó töltő telepeken és a Finomítókban közlekedő veszélyes anyagot szállító járművekből (ADR, Részletesebben Ex Fórum 2009. 2009 május 26.
Nem villamos robbanásbiztonság-technika technika 1 Nem villamos berendezések 2 Gyújtóforrások Nem villamos berendezések esetében a potenciális gyújtóforrást jelenti: - a mechanikus szikra, - a sztatikus Részletesebben Szeretettel köszönti Önöket a
Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása Részletesebben Biztonsági rendszer referenciák. Karbantartás és a Biztonsági Szabványok
Biztonsági rendszer referenciák TVK, Tiszaújváros, Etilén I üzem 1. ütem, 1.530 csatorna TVK, Tiszaújváros, Etilén I üzem 2. ütem, 1.780 csatorna TVK, Tiszaújváros, Etilén II üzem retesz rendszer, 2.010 Részletesebben VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés Részletesebben Műszaki függelék/szójegyzék
Tartalom Műszaki függelék/szójegyzék Műszaki függelék/szójegyzék Bevezetés.2 Műszaki adatok leírása.4 FDT/DTM Szabvány a készülékek konfigurálásához.8 EX ismeretek.10 ATEX.16 Elektromos adatok.18 Általános Részletesebben Földelésellenőrzés és sztatikai levezetés. Tömlők vezetőképességének ellenőrzése
2013 / 4. hírlevél Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 46. IV/2. Iroda: 1106 Budapest, Maglódi út 17/C. I/112. Tel.: +36 1 431 0424 - Fax: +36 1 431 04 25 Adószám: 12935167-2-42 - Cégjegyzékszám: 01-09-710811 Részletesebben Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -
Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3 Részletesebben Talpas vibromotorok a világ vezető gyártójától:
Talpas vibromotorok a világ vezető gyártójától: MVSI MVSI-CC MVSI-TS CDX MVSI-E Vibromotor általáson felhasználási célra. Vibromotor szabad tengelyvéggel kuplunghoz. Vibromotor szétválasztható védőburkolattal. Részletesebben Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, Részletesebben .Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.
Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy Részletesebben Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem
AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia Részletesebben Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union
Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union Az Európai Unió négy szabadságelve Az áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabad Részletesebben Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10
Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas Részletesebben Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010 június 08. robbanásbiztonság-technika 1
1 2 Nem villamos készülékek - Felismerést nyert, hogy nem csak villamos berendezés jelenthet gyújtásveszélyt - Mozgó alkatrészek potenciális gyújtóforrást jelentenek: forró felületek, súrlódásból adódó Részletesebben Szakmai továbbképzés
Szakmai továbbképzés Éghet gázok, gzök, ködök, éghet és robbanóképes porok, valamint nem éghet, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban 2004.04.28. Szakmai továbbképzés 2004.04.28. Részletesebben TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK JELÖLÉSE
TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓK JELÖLÉSE Fogalom meghatározások 1. Tűzgátló nyílászárók 2. Füstgátló nyílászárók 3. Tűzállósági teljesítmény jellemzői 4. Osztályozási lehetőségek szerkezeti típusonként 1.Tűzgátló Részletesebben A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, Részletesebben LFM Használati útmutató
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra Részletesebben VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T. Hamvas Béla Városi Könyvtár 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37.
villamos biztonságtechnika Lapszám: 1 VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T Megbízó neve: A felülvizsgálat helye: Vizsgálat tárgya: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Részletesebben Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia
Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia Az ATEX direktíva, a zónabesorolások és az OTSZ együttes alkalmazásának szabályai a robbanásveszélyes technológiáknál. Az elektrosztatikus feltöltődések Részletesebben Kód: S05S-13 MOL RT, Rendszerterv 1/7. oldal Munkahelyi kockázat elemzés
1. Melléklet 3/2003. (III. 11.) FMM ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levőmunkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Részletesebben Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6
Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6 HM03-AD3.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.03 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas Részletesebben MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére
MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére Előadó: Szilva Balázs termékfelelős, értékesítő MSA Hungária Biztonságtechnika Kft. Megelőzéssel a gépipar biztonságáért Szimpózium a gépiparral összefüggő veszélyek Részletesebben 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról
5/2001. (GFK 2.) GM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek Részletesebben 2017 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés

References: Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56