Source: http://docplayer.es/9482288-Termica-en-el-cte-conferencias-energias-renovables-avadet-universidad-politecnica-de-valencia-29-de-enero-de-08.html
Timestamp: 2018-04-23 06:51:32+00:00

Document:
TÉRMICA EN EL CTE. CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08 - PDF
Download "TÉRMICA EN EL CTE. CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08"
María Luz Lucero Pereyra
1 LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL CTE CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08 Joaquín L. Rodríguez Gascó - Insertec Iberia S.L. Francisco Galvany Castillo - Dep. Física Aplicada U.P.V
2 Las claves para la aceptación masiva de la E. Solar Térmica para ACS son: * Una correcta integración arquitectónica en el edificio de los captadores solares. * Superar en consolidado rechazo a las instalaciones térmicas comunes en los edificios (calefacción / A. Acondicionado / ACS). La tecnología permite hoy en día proyectar y ejecutar este tipo de instalaciones con total garantía de satisfacción. Además, son más eficientes (y por lo tanto más baratas si tenemos en cuenta el coste conjunto de instalación y explotación a lo largo de la vida útil de la instalación) y permiten adoptar con más facilidad soluciones de eficiencia energética.
3 La normativa básica a tener en cuenta en las instalaciones solares de baja temperatura es: * Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28 de marzo 2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). En particular resultan de interés las siguientes Exigencias Básicas: Exigencias básicas de salubridad (HS). - Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). - Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. - (*) Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE 207 de 29 agosto Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. * Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los Criterios Higiénico-Sanitarios para la Prevención y Control de la Legionelosis. BOE 171, 18/07/2003.
4 Sistema Básico E. Solar Térmica CTE HE-4
5 Captadores en cubierta inclinada. Superposición Arquitectónica CTE HE-4
6 Captadores en cubierta inclinada. Integración Arquitectónica CTE HE-4
7 Captadores en cubierta plana CTE HE-4
8 Sistema Básico E. Solar Térmica CTE HE-4
9 Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28 de marzo 2006) Documento Básico HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria
10 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1 Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta.
11 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 2 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.
12 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 3 En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos.
13 3.1.2 Zonas climáticas 1 Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H),
14 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Contribución solar mínima 1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC
15 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Contribución solar mínima CTE HE-4
16 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Contribución solar mínima CTE HE-4
17 3 Cálculo y dimensionado 3.1 Datos previos Cálculo de la demanda CTE HE-4
18 3.1.1 Cálculo de la demanda 5 Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo. 6 Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas, camas, servicios, etc ) correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales. 7 Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.
19 3.3.8 Sistema de medida 1 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: a) temperatura de entrada agua fría de red; b) temperatura de salida acumulador solar; c) caudal de agua fría de red. 2 El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo.
20 4 Mantenimiento 4.2 Plan de mantenimiento 2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 3 La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.
21 Energía solar térmica en edificio viviendas * Captación centralizada * Acumulación centralizada * Sistema apoyo distribuido * Contabilización ind. consumos
22 Energía solar térmica en edificio viviendas * Captación centralizada * Acumulación distribuida * Sistema apoyo distribuido * Sin Contabilización ind. consumos
23 Energía solar térmica en edificio viviendas * Captación centralizada * Acumulación centralizada * Sistema apoyo distribuido * Sin Contabilización ind. consumos * Preparación instantánea en usuario
24 C/ Padre Tomás s de Montañana ana,, 22 entlo.c Valencia Joaquín L. Rodríguez Gascó Director Comercial y Marketing INSERTEC Soluciones Energéticas C/ Padre Tomás de Montañana, 22 Entlo.C Valencia Tel / Móvil Francisco Galvany Castillo Dpto. Física Aplicada U.P.V. Tel
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Septiembre 2006 I N D I C E Exposición de motivos... 3 Art. 1. Objeto...
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos Fecha de Aprobación definitiva: 25.02.2005 Publicación BOP: 19.03.2005 Esta Ordenanza entró en vigor con carácter de obligado cumplimiento el día
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS ÍNDICE Exposición de motivos Artículo 1. Objeto Artículo 2. Ámbito de aplicación Artículo 3. Usos incluidos Artículo
ACCIÓN 2 DOCUMENTO BÁSICO HE Ahorro de Energía. Sección HE4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
ACCIÓN 2 Módulo IV ACCIÓN 2 DOCUMENTO BÁSICO HE Ahorro de Energía. Sección HE4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria ADVERTENCIA LEGAL: Este documento es de uso restringido forma parte del
Las nuevas secciones DB HE 4 y HE5: La contribución de las energías renovables
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Jornada de presentación de la Actualización del Documento Básico de Ahorro de energía Madrid, 29 de octubre de 2013 Las nuevas secciones DB HE 4 y HE5:
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS Artículo 1. Objeto. 1.1 El objeto de la presente Ordenanza es declarar y regular la obligada incorporación de
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS. BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA. Número 140 - Fecha: 03/11/2003
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA. Número 140 - Fecha: 03/11/2003 AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL DE PAMPLONA Área de Medio
Esta Ordenanza empieza a estar vigente desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (30 de Junio de 2004)
AYUNTAMIENTO DE GETAFE ORDENANZA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Captación de energía solar para usos térmicos APROBACIÓN EN PLENO Día 3 de Junio de 2004 PUBLICACIÓN EN BOCAM Día 30 de Junio de 2004 Esta Ordenanza
CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS
ORDENANZA sobre CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS (Actualizado a Octubre/2004) Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control Dirección General de Arquitectura y Vivienda CONSEJERÍA DE
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Normativa sobre energía solar
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3. Normativa sobre energía solar GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3.-
REQUISITOS MÍNIMOS M DE ENERGÍA A SOLAR TÉRMICA T EN EL CÓDIGO C TÉCNICO T DE LA EDIFICACIÓN Carlos Montoya Rasero Departamento de Energía a Solar. IDAE 1 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICAT
ANTECEDENTES Esta actualización pretende trasponer parcialmente a la normativa nacional, las siguientes Directivas del Parlamento Europeo:
www.coaib.es/atv Versión_v1.9.0_20140221 NOTA TÉCNICA COAIB ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento BOE 219 12.09.2013

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 1