Source: https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/komnetrecherche/index.html?pid=NRW&q=&cat=2%2F0000%2F0001%2F00010005&type=
Timestamp: 2018-10-19 14:17:33+00:00

Document:
Im Interesse der Sicherheit, einer wirksamen Brandbekämpfung und der sachgerechten Instandsetzung ist eine deutliche Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff unerlässlich. Diesem Sicherheitsgedanken trägt auch § 8 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung - GefStoffV - Rechnung, indem er bestimmt, dass der Arbeitgeber unter anderem sicherzustellen hat, dass Apparaturen und Rohrleitungen (hi ...
Zunächst ist zu prüfen, wie die Rohrleitungen gemäß Druckgeräterichtlinie (97/23/EG - DGRL) einzustufen sind. Fallen sie unter die Regelung des Art. 3 Abs. 3, müssen sie nach "guter deutscher Ingenieurpraxis" gebaut werden. Kann der Art. 3 Abs. 3 nicht in Anspruch genommen werden, müssen die Rohrleitungen die Beschaffenheitsanforderungen der DGRL erfüllen, denn gemäß § 12 Abs. 2 dürfen überwachung ...
Dialog: 18700
Die BGI 645 besagt, dass für den Anschluss von Schläuchen auch genormte Schlauchtüllen und Schlauchklemmen verwendet werden dürfen; fest eingebaute Anschlüsse sind jedoch zu bevorzugen. Aus Sicht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist der Betreiber/Arbeitgeber für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb seiner Anlagen verantwortlich. D.h. er muss geeignete Anlagen und Teile auswählen u ...
Dialog: 18443
Die Kennzeichnung der Hydraulikschlauchleitungen und Schlauchleitungen für Hydraulik richtet sich an den Hersteller, der diese Produkte vetreibt. Er muss diese Vorgaben auf Grund des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz iVm. der Norm DIN EN 853 erfüllen. Die BGR 237 "Hydraulik-Schlauchleitungen – Regeln für den sicheren Einsatz" (http://bibliothek.arbeitssicherheit.de) konkretisiert die Anforderu ...
Dialog: 12425
Müssen freiliegende Druckluftleitungen gekennzeichnet werden, wenn ja wie?
Bei den betrachteten Leitungen handelt es sich offenbar um Rohrleitungen im Sinne von § 2 Nr.1 Buchstabe b der 14. GPSGV (Druckgeräteverordnung). Aufgrund des transportierten Mediums liegt keine überwachungsbedürftige Anlage nach § 1 Abs.2 Nr. 1 Buchstabe b BetrSichV vor. Ebenso wird unterstellt, dass die Rohrleitung nicht Bestandteil einer Druckbehälter- oder Dampfkesselanlage ist und auch keine ...
Dialog: 5222
Rechtlich sind die Erdgasleitungen wie folgt einzuordnen: Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) § 2 Begriffsbestimmungen (...) (7) Überwachungsbedürftige Anlagen sind 1. Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen auf Seeschiffen, 2. Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln, 3. Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen, 4. Leitungen unter innerem Ü ...
Dialog: 9728
Welche Anforderungen werden an Gasleitungen einer Sondergasanlage gestellt?
Leitungen unter innerem Überdruck für entzündliche, leichtentzündliche und hochentzündliche, ätzende, giftige und sehr giftige Gase mit einem Überdruck von mehr als 0,5 bar sind überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung. Die Rohrleitungsanlage für sehr giftige Gase ist vor der Inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen. Bei den anderen Medien ...
Dialog: 8510
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) fordert unter § 8 Abs. 4 , dass "der Arbeitgeber sicherzustellen hat, dass alle bei Tätigkeiten verwendeten Stoffe und Zubereitungen identifizierbar sind. Gefährliche Stoffe und Zubereitungen sind innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung zu versehen, die wesentliche Informationen zu ihrer Einstufung, den mit ihrer Handhabung verbundenen Gefahren und den zu bea ...
Dialog: 7171
Eine arbeitsschutzrechtliche Vorschrift, in der konkrete Regelungen bezüglich der maximalen Länge von Schlauchleitungen mit Überdruck festgelegt sind, wurde bislang nicht erstellt. Schlauchleitungen sind in der Regel Teil eines Arbeitsmittels im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV. Nach § 4 BetrSichV hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit den Beschäftig ...
Dialog: 6782
Heizöl ist seit Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung am 3.10.2002 keine brennbare (entzündliche) Flüssigkeit mehr, weil die maßgebliche obere Grenze für den Flammpunkt auf 55 °C festgelegt worden ist. Die ehemaligen TRbF sind zwar nicht förmlich aufgehoben worden, sie haben jedoch in Bezug auf Heizöl keine Grundlage mehr in der BetrSichV. Die Forderung einer Doppelwandigkeit einer Druck ...
Dialog: 5941
Rohrleitungen müssen so beschaffen sein, dass sie den aufgrund der vorgesehenen Betriebsweise zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen sicher genügen und dicht bleiben. Sie müssen so verlegt und betrieben werden, dass Beschäftigte oder Dritte nicht gefährdet werden. Um die Dichtheit gewährleisten zu können, sollten für Rohrleitungen mit ätzenden Stoffen möglichst Fla ...
Dialog: 1052

References: § 8
 Art. 3
 Art. 3
 § 12
 § 2
 § 1
 § 2
 § 8
 § 4