Source: http://docplayer.it/1438995-Piano-di-sicurezza-antincendio-e-d-emergenza.html
Timestamp: 2017-04-29 13:54:05+00:00

Document:
PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA - PDF
PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA
Download "PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA"
Ottavio Bonfanti
1 1 AUDITORIUM Viale del Convento MORGEX (AO) PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E D EMERGENZA 17 giugno 20092 2 INDICE Pag. PREMESSA 4 SCOPO DEL PIANO 5 ATTIVITA - EDIFICIO REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 6 MATERIALE SCENICO POSTI A SEDERE VIE D USCITA 7 IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 8 IMPIANTI DI SICUREZZA - ESTINTORI 9 IMPIANTI IDRICI IMPIANTI DI RILEVAMENTO - SEGNALETICA 10 PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A CARICO DEGLI AUTORIZZATI ALL USO DELLA STRUTTURA 10 RESPONSABILE DELL ATTIVITA -GESTIONE DELLA SICUREZZA 11 INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 11 ISTRUZIONI DI SICUREZZA REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 12 DIRAMAZIONE ALLARME- PUNTO DI RACCOLTA 12 SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA 13 CHAIMATA DEI SOCCORSI 13 ASSEGNAZIONE INCARICHI 14 LE PROCEDURE DEL PIANO DI EMERGENZA 15 PROCEDURE OPERATIVE scheda 1 INCENDIO: PERSONALE COMUNALE, PERSONALE ESTRENO, 16 MEMBRI ASSOCIAZIONI, FREQUENTATORI ABITUALI scheda 2 INCENDIO: VISITATORI, OSPITI 17 scheda 3 INCENDIO: RESPONSABILE DELL EMERGENZA 18 scheda 4 INCENDIO: ADDETTO ANTINCENDIO 19 scheda 5 EMERGENZA SANITARIA: TUTTI I PRESENTI 20 scheda 6 EMERGENZA SANITARIA: ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO 21 scheda 7 TERREMOTO: TUTTI I PRESENTI 22 scheda 8 ALLUVIONE: RESPONSABILE DELL EMERGENZA 23 Scheda 9 NUBE TOSSICA: TUTTI I PRESENTI 24 Scheda 10 EMERGENZA NEVE 25 Scheda 11 PROCEDURA DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 26 Scheda 12 PROCEDURA DI CHIAMATA DEL SOCCORSO SANITARIO 27 Scheda 13 MODULO DI REGISTRAZIONE STATI DI EMERGENZA/SIMULAZIONI 28 Pag.3 3 Allegato 1 :NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 29 Allegato 2 : SEGNALETICA DI SICUREZZA 30 Allegato 3 : INTERVENTO CON UN ESTINTORE PORTATILE 31 Allegato 4 : TECNICHE DI ASSISTENZA SPONTANEA DEI DISABILI 32 Allegato 5 : SOLLEVAMENTO DEL POMPIERE ED ALTRE MODALITA DI TRASPORTO 34 DEGLI INFORTUNATI Allegato 6 : SPAZIO PER NOTE, REVISIONI, INDICAZIONI AGGIUNTIVE 35 Allegato 7 : PLANIMETRIE 374 4 PREMESSA Il Comune di Morgex (AO) ha affidato alla ditta Sicurezza e Qualità S.r.l. l incarico di elaborare il Piano per la Gestione dell Emergenza dell Auditorium di Morgex (AO). Il COMUNE DI MORGEX è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e segnalerà al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Morgex il Geom. Gianmaria TROMBETTA ogni cambiamento nell organizzazione del lavoro rilevante ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori. Il presente documento con n di protocollo. è stato approvato in data.. dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il Datore di Lavoro Il Sindaco Lorenzo Graziola.. Il Responsabile del Serv. Prev. Prot. Geom. Gianmaria Trombetta..5 5 SCOPO DEL PIANO Il peggiore piano di emergenza è non avere nessun piano. Il secondo peggiore piano è averne due. Lo scopo del piano di emergenza è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee a controllare le conseguenze di un incidente. L utilità di un piano di emergenza poggia sul presupposto che siano stati individuati quegli accorgimenti sul piano psicologico e quei riferimenti tecnico-logistici indispensabili a contenere, nel grado più elevato possibile, l ansia dell imprevisto e le reazioni provocate dal panico. Il panico ha due spontanee manifestazioni che, se incontrollate, costituiscono di per sé elemento grave di disturbo e di pericolo: istinto di coinvolgere gli altri nell ansia generale; di qui le invocazioni di aiuto, il clamore, le grida, gli atti di disperazione; istinto alla fuga, in cui predomina l autodifesa, con tentativo di esclusione, anche violento, degli altri caratterizzato da spinte, corse in avanti, affermazione dei posti conquistati verso la via di salvezza. Il piano di emergenza tende a ricondurre nella sfera della razionalità tali manifestazioni e stimola la fiducia nel superamento del pericolo. In questo modo induce un autocontrollo sufficiente ad attuare i comportamenti più adatti al controllo dell emergenza. Non si può pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento perfetto. Inizialmente il piano di emergenza conterrò alcune imprecisioni e sarà molto generale. Pertanto tutto il personale è invitato a segnalare gli eventuali errori riscontrati e a formulare proposte. IPOTESI DI EMERGENZA Gli incidenti ipotizzabili, che possono comportare una procedura di emergenza sono: 1. eventi che richiedono l evacuazione dell edificio; incendio ; terremoto; allagamenti; inquinamenti da nubi tossiche. 2. interventi di pronto soccorso.6 6 ATTIVITA L Auditorium è un locale di Pubblico Spettacolo ubicato in Viale del Convento presso il Comune di Morgex (AO) che può ospitare varie Compagnie Teatrali che si esibiscono con i propri spettacoli. L'Auditorium è una struttura comunale che può essere utilizzata facendo specifica domanda al Comune. Talvolta il Teatro viene anche utilizzato per svolgere alcuni eventi particolari che si tengono presso il comune di Morgex. L Auditorium è ubicato nel volume dell edificio della Scuola Media di Morgex avente un altra destinazione e attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 85 del D.M. 16/2/1982 (Scuole con oltre 100 persone presenti) e pertanto soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi. EDIFICIO L Auditorium è ubicato in Viale del Convento a Morgex. L'accesso all'area ove sorge l'auditorium soddisfa i requisiti minimi di cui al punto del D.M. 19/08/96. L'altezza antincendio è inferiore a 12 metri e l'autoscala dei VV.F. può agevolmente accostarsi al lato maggiore del cortile adiacente all'auditorium. La quota più bassa dell'auditorium è a - 6,2 metri rispetto al piano di riferimento e a tale quota sono previste due uscite in luogo sicuro. L'AUDITORIUM comunica con l'attività N. 85 del D.M. 16/02/82 tramite filtro a prova di fumo, aerato mediante camino di ventilazione sfociante al di sopra della copertura (D.M. 30/11/93), dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; tutte le strutture di separazione hanno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60. Nel volume dove è ubicato l'auditorium non sono previsti né l'alloggio custode né spazi per l'esposizione o vendita. L edificio è servito da impianto di illuminazione di emergenza. E presente segnaletica indicante le vie di uscita e i presidi conforme alla vigente normativa. REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo tutti i pavimenti e parte dei controsoffitti sono rivestimenti con materiali di classe di reazione al fuoco O; le pareti hanno rivestimenti con materiali di classe 1; b) nella sala dell'auditorium i materiali di rivestimento dei pavimenti sono di classa 2; il controsoffitto e le pareti hanno materiali di rivestimento di classe 1; c) i tendaggi hanno classe 1; d) le poltrone ed i mobili imbottiti hanno classe 11M; e) i sedili non imbottiti hanno classe 2; f) i materiali isolanti in vista hanno classe 1; g) i materiali di rivestimento combustibili sono messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi; i controsoffitti sono di classe 1; h) tutti i materiali sono omologati; i) per migliorare le condizioni globali di sicurezza dei locali è presente un sistema di smaltimento dei fumi asservito ad un impianto di rivelazione automatica degli incendi; I) eventuali rivestimenti lignei sono stati trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1; m) il palcoscenico e la sala hanno il pavimento in legno; n) i serramenti esterni ed interni sono in legno; o) i lucernari sono almeno di Classe 1 p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini sono incombustibili. MATERIALE SCENICO7 7 Eventuali materiali aggiuntivi dovranno essere preventivamente autorizzati ed in ogni caso dovranno avere classe 1. DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE I posti a sedere sono distribuiti in due settori; un settore situato nella parte più bassa della sala, è composto da 10 file con 15/16 posti per fila per un totale di 157 posti fissi a sedere; il secondo settore, situato nella parte alta è composto da 7 file con numero di posti variabile per un totale di 99 posti fissi a sedere e 2 spazi per le carrozzelle dei disabili. Il totale dei posti a sedere é quindi = 258. I due settori sono separati uno dall'altro mediante un passaggio di larghezza di almeno 1,2 m; tra i posti a sedere e le pareti della sala vi è un passaggio di larghezza almeno 1,2 m. SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE La distanza tra lo schienale di una fila e il corrispondente schienale della fila successiva è di almeno 0,8 m. Le sedie e le poltrone sono saldamente fissate al suolo e hanno il sedile a ribaltamento automatico. Non sono previsti e permessi posti in piedi. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI L'affollamento massimo è pari a 258 persone. AFFOLLAMENTO SISTEMA DELLE VIE DI USCITA La larghezza utile dei percorsi di esodo non è mai inferiore a 1,2 m. Le uscite di sicurezza sono previste sia a livello basso (prima fila) sia a livello alto (ultime file); essendo la sala in pendenza sono previsti gradini con pedata non inferiore a 30 cm. e alzata non superiore a 18 cm.; i gradini sono segnalati con appositi dispositivi luminosi. Le persone con ridotte o impedite capacità motorie hanno la possibilità di uscire all'aperto con percorso in piano; l'area aperta è a quota - 3,05 m. rispetto alla strada. NUMERO DI USCITE Davanti al palco vi é una uscita di sicurezza (1,5) che immette su un pianerottolo della scala (larga 1,5 m) che permette l'esodo da due parti; Sul palco vi é una uscita di sicurezza (0,9 m), usufruibile anche da disabili, che permette, attraversando un pianerottolo della scala esterna, di arrivare al Luogo sicuro ( aerato e coperto dalle intemperie) ; A quota 0,00 vi é N. 1 Uscita di sicurezza (1,8 m anche per disabili) che dà direttamente verso l'esterno ( Luogo sicuro);8 Sono previste inoltre N. 3 Uscite (1,8 m), con porte apri bili nel verso dell'esodo munite di maniglione antipanico che immettono direttamente nel vano ingresso e di qui mediante scalone (largo 2,5 m ) coperto ma già esterno è previsto l'esodo. Il totale delle Uscite di sicurezza utili é pari a 4 (1,5 m; 0,9 m ; 1,8 m; 1,8 m ). Le porte situate sulle vie di uscita aprono nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante maniglione antipanico. 8 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA La lunghezza massima del percorso di uscita fino a luogo sicuro non è superiore a 70 m x 80% = 56 m. I percorsi di esodo a servizio delle aree riservate a persone con limitate o ridotte capacità motorie, hanno una lunghezza fino a luogo sicuro inferiore a 30 m. SCALE Le scale hanno struttura resistente al fuoco almeno REI 60. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE Essendo l'auditorium sito nel Comune di MORGEX non è previsto il condizionamento estivo ma solo quello invernale; è previsto l'impianto di termoventilazione con ricambi d'aria. L'impianto di termoventilazione è dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio. Presso la reception e perciò in luogo facilmente accessibile, è risultato localizzato il punto di comando manuale di arresto dei ventilatori di mandata e ripresa della UTA, realizzato mediante un selettore OlI. Essendo previsto il ricircolo dell'aria all'interno delle condotte di ripresa aria vi è un rilevatore di fumo che comanda automaticamente l'arresto dei ventilatori e la rimessa in marcia dei ventilatori stessi deve essere eseguita manualmente dall'operatore. Il riscaldamento dell'auditorium è affidato ad una Unità di Trattamento aria da circa m3/h che produce aria calda (con umidificazione invernale) immettendola mediante un sistema di canalizzazioni a soffitto e ripresa sotto il palco. I locali accessori sono riscaldati mediante ventilconvettori e radiatori. AUTORIMESSE L'AUDITORIUM non è attiguo, sottostante e sovrastante ad autorimesse. IMPIANTI ELETTRICI Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alle Norme vigenti con potenza elettrica pari a 60 kw. L'AUDITORIUM è provvisto di un interruttore generale manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione tutto l'impianto elettrico, sito nel locale contatori adiacente. Gli Impianti Elettrici non costituiscono causa primaria d'incendio o di esplosione in quanto sono eseguiti in conformità alle Norme C.E.I.; non forniscono alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi in quanto i passaggi fra locali a diversa destinazione hanno sbarramenti REI 60 I REI 120 a seconda delle esigenze; sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema.9 9 In ogni caso i seguenti sistemi di utenza avranno impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione. IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA l'alimentazione di sicurezza è automatica ad interruzione breve «0,5 secondi) per gli impianti di illuminazione, allarme, rivelazione incendi. Un dispositivo di carica degli accumulatori risulta di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia minima per gli impianti di allarme e rivelazione è di 30 minuti, per l'illuminazione di sicurezza è di 60 minuti. L'impianto di illuminazione di sicurezza assicura un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Il sistema di illuminazione di sicurezza permette un'affidabile segnalazione delle vie di esodo sia in condizioni normali (lampadine segna gradini e plafoniere sulle uscite sempre accese) sia in condizioni di pericolo. In quest'ultimo caso sono previste alcune lampade di sicurezza all'interno dei faretti nel controsoffitto dell' AUOITORIUM ed alcuni kit d'emergenza inseriti sia nei faretti che nelle plafoniere a parete nell' Ingresso. Le lampade di sicurezza sono alimentate con più circuiti da un gruppo soccorritore (posto nel Locale Quadri Elettrici), ed entreranno in funzione automaticamente in caso di interruzione dell'energia elettrica (durata 1 h). Nei locali accessori l'illuminazione di sicurezza è affidata a kit di emergenza inseriti nelle plafoniere del controsoffitto. QUADRI ELETTRICI GENERALI Il quadro elettrico contatori è ubicato nel locale contatori ( esterno all' AUOITORIUM ) in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dagli incendi; il quadro elettrico generale della sala è ubicato in un locale accessorio in posizione segnalata e protetto dagli incendi. SISTEMA DI ALLARME I locali sono muniti di un sistema di allarme acustico "EVACUAZIONE GUIDATA" (impianto alimentato da gruppo soccorritore) atto ad avvertire le persone presenti in caso di incendio. L'attivazione del sistema di allarme sarà data automaticamente dal sistema di rivelazione incendi sia manualmente da pulsanti ubicati nei luoghi in posizione facilmente accessibile e visibile. ESTINTORI L'AUDITORIUM, la zona Atrio/Ingresso e le aree a rischio specifico sono dotati di un adeguato numero di estintori portatili a polvere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile e comunque distribuiti in modo tale da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio. Nelle adiacenze del quadro elettrico generale e dei sottoquadri elettrici vi sono estintori del tipo ad anidride carbonica. Gli estintori portatili sono risultati in numero di sei del tipo a polvere (34A B-C) e due del tipo a Anidride carbonica (34B-C). La densità e l'ubicazione è sufficiente (in ragione di uno ogni 200 mq). La tipologia è adatta al tipo di fuoco.10 10 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO Sono installati n. 2 Naspi DN 20 corredati da tubazione semirigida lunga 20 m., e n. 3 Idranti UNI 45 corredati da manichetta lunga 15 m. e da cassetta con vetro frangibile, collegati alla rete antincendio a sua volta alimentata dall'acquedotto comunale. Gli idranti sono ubicati in modo tale da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività. L'impianto è alimentato da acquedotto comunale, che può garantire autonomia di 60 minuti alla portata nominale. ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE W.F. E' presente un idrante esterno DN 70, u apposita colonnina unificata, ben visibile, munito di scarico antigelo, per il collegamento con le autopompe W.F. IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI E' presente un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi all'interno dell'auditorium e dei locali a rischio specifico. L'impianto è costituito da rivelatori punti formi di fumo e pulsanti di attivazione manuale installati secondo le prescrizioni delle Norme UNI 9795, in particolare per densità, interdistanze, ubicazione e tipologia. Nelle zone in cui è prevedibile la presenza di pulviscolo sono installati sensori termovelocimetrici. La copertura è estesa all'interno dei controsoffitti. SEGNALETICA DI SICUREZZA Su tutte le uscite di sicurezza è installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio di attività ed inoltre alimentata in emergenza; la cartellonistica indica le porte delle uscite di sicurezza, i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza, l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.11 PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A CARICO DEGLI AUTORIZZATI ALL USO DELLA STRUTTURA 11 Tutte coloro che fanno richiesta di utilizzare la struttura devono: Designare il RESPONSABILE DELL ATTIVITA che si occupa della gestione della sicurezza indicata a pag. 11 Designare gli ADDETTI ANTINCENDIO/EMERGENZA che si occupano del primo intervento antincendio e del controllo delle operazioni di evacuazione* Designare degli ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO che al verificarsi di una situazione di emergenza sanitaria prestano il primo soccorso; Al momento dell affidamento della struttura verificare l ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici, delle porte di emergenza, e di tutti i presidi antincendio; Verificare la regolare apertura delle porte di emergenza e il regolare accesso ai percorsi di esodo Effettuare una esercitazione di evacuazione. Rispettare le procedure di sicurezza trasmesse dal Comune di Morgex. Effettuare i controlli previsti Il Comune di Morgex provvede a: Fornire il Piano di Sicurezza Antincendio e emergenza * si precisa che i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti rientrano nell elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. 10/03/98, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, ovvero presso il comando dei Vigili del Fuoco;12 RESPONSABILE DELL ATTIVITA - GESTIONE DELLA SICUREZZA Il RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; c) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; d) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; e) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni; f) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza; g) nei depositi e nei locali tecnici, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità. INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE Occorre che tutto il personale sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio. Il responsabile dell'attività provvederà affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché ad azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso. Tali operazioni dovranno essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale sarà chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile. In caso di incendio, il personale di un locale di pubblico spettacolo, sarà tenuto a svolgere azioni: - applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto; - contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti del locale di pubblico spettacolo. 12 L auditorium è un locale di di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti e pertanto rientra nell elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. 10/03/98, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, ovvero presso il comando dei Vigili del Fuoco; 13 13 ISTRUZIONI DI SICUREZZA Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico sono collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Planimetrie ed istruzioni adeguate sono collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa. All'ingresso del locale è disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione: - delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); - dei mezzi e degli impianti di estinzione; - dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; - dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici; - dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. A ciascun piano è esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; - attrezzature ed impianti di spegnimento; - sistema di evacuazione fumi e calore; - impianti elettrici di sicurezza; - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Inoltre deve essere oggetto di registrazione 1 addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente. DIRAMAZIONE DELL ALLARME Al determinarsi di una situazione di pericolo, sarà la persona che per prima viene a conoscenza dell evento a diramare l allarme. Il segnale di allarme è contraddistinto da un richiamo ad alta voce registrato diffuso con la massima calma senza alimentare il panico. Il segnale d allarme può intervenire in automatico sotto segnale della centralina di rilevamento incendio o in manuale con apposito comando posto il sala regia. PUNTO DI RACCOLTA Il punto di raccolta è una zona in cui devono confluire inizialmente le persone per poi essere allontanate definitivamente ed in modo ordinato per evitare intralcio agli eventuali mezzi di soccorso. Il punto di raccolta deve essere utilizzato anche per censire le persone evacuate. Il punto di raccolta della struttura si trova in Viale del Convento.14 14 SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI Gli utilizzatori della struttura sotto la direzione dei rispettivi Datori di Lavoro provvederanno a prestare assistenza agli eventuali ospiti portatori di handicap. I singoli Datori di Lavoro dovranno provvedere ad organizzare l accompagnamento dei portatori di handicap. I singoli Datori di Lavoro in relazione alla presenza di portatori di handicap dovranno tra l altro: identificare prima dell utilizzo della struttura i percorsi accessibili a portatori di handicap; individuare tra il proprio personale gli Addetti all accompagnamento ai portatori di handicap; allestire tutte le procedure necessarie alla tutela delle persone presenti disabili. Eventuali particolari esigenza dovranno essere formulate al Comune di Morgex, prima dell utilizzo del salone. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA Sono previsti solo piccoli spettacoli a livello amatoriale per cui si suppone che il numero di persone presenti sul palco sia al massimo una dozzina ( tra artisti e personale di servizio alla scena) ; in ogni caso il palco dispone di via d'uscita diretta verso l'esterno. I depositi non hanno comunicazioni dirette col palco; i camerini del personale hanno porte di separazione almeno REI 30. Lo spazio riservato al pubblico dista almeno 2 m. dal palco. Gli scenari devono essere di tipo fisso e di Classe 1. Non esiste cabina di proiezione ma solo una cabina di regia e N. 2 cabine di traduzione. Le scene, di tipo integrato rispetto alla sala, deve contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio. L uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi. E vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche. Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori. Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena propriamente detta. Il sottopalco deve essere mantenuto sgombero da qualsiasi materiale combustibile. CHIAMATA DEI SOCCORSI La chiamata dei soccorsi sarà effettuata a mezzo telefono. La chiamata di soccorso ai Vigili del fuoco deve essere fatta seguendo le istruzioni della scheda n 11. La chiamata di soccorso medico deve essere fatta seguendo le istruzioni della scheda n 12. La procedure di chiamata sono chiaramente indicate a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile. Gli enti di soccorso devono essere informati in merito alla presenza di portatori di handicap.15 15 ASSEGNAZIONE INCARICHI Nell assegnazione degli incarichi si è tenuto conto che la struttura viene da persone diverse. Considerando che la situazione di maggiore affollamento e la maggiore fruizione dei locali da parte di enti o associazioni durante spettacoli teatrali e visto che nessuno operatore comunale presidia la struttura in tali occasioni si è deciso quanto segue: INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO Responsabile dell attività Addetto Antincendio/Emergenza Addetto Antincendio/Emergenza Addetto Antincendio/Emergenza Addetto Antincendio/Emergenza Addetto Antincendio/Emergenza Addetto compilazione registro antincendio Addetto chiamate di soccorso Addetto disattivazione impianti Addetto Pronto Soccorso Addetto Pronto Soccorso Addetto Pronto Soccorso16 LE PROCEDURE DEL PIANO DI EMERGENZA Prot. n 212/09-SQSC Nella struttura il numero ridotto dei responsabili e la variabilità di fruitori della struttura comporta una sovrapposizione dei compiti e una non univoca assegnazione degli incarichi. Pertanto tutti devono essere a conoscenza delle procedure di chiamata dei soccorsi, dell ubicazione degli interruttori per la disattivazione degli impianti, della posizione dei presidi antincendio. La chiamate di soccorso e la diramazione dell allarme sono azioni assunte dal Responsabile dell Emergenza ma in situazioni di grave pericolo tutti gli operatori potranno assumere queste decisioni. L intervento di spegnimento del focolaio di incendio sarà effettuato solo dall Addetto Antincendio eventualmente presente che ha ricevuto l apposita formazione. Il numero degli Addetti Antincendio e degli Addetti al pronto Soccorso sarà quanto più ampio possibile in modo che sia garantita sempre la presenza di almeno un Addetto in qualunque fascia oraria. La disattivazione degli Impianti sarà affidata prioritariamente al responsabile presente (persona che è in possesso delle chiavi della struttura al momento dell emergenza o che ha in carico i locali) in turno ma può essere richiesta dal responsabile dell Emergenza a qualunque persona presente per la quale ritiene ne abbia le capacità. Le chiamate agli Enti esterni di soccorso saranno effettuate dalla persona più prossima al telefono o da chi rileva l emergenza. Pertanto tutti i membri del comitato o i responsabili in possesso delle chiavi dovranno conoscere le procedure di chiamata indicate nella scheda n 11 e n17 17 Scheda n 1 PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO Il personale comunale, il personale esterno, i membri delle associazioni e chiunque frequenti abitualmente il centro nel momento in cui si manifesta una situazione di pericolo incendio deve: 1. Avvertire immediatamente il Responsabile dell Emergenza (persona i possesso delle chiavi della struttura o che ha in carico i locali) descrivendo in modo preciso e sintetico l evento. 2. Diramare l allarme su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 3. Richiedere l intervento dei soccorsi esterni su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 4. Non intervenire per spegnere il focolaio di incendio con estintori o idranti se non si è ricevuta l apposita formazione. 5. Allontanare i bambini e le persone non interessate all eventuale azione di spegnimento. 6. Allontanare dal luogo dell incendio i materiali combustibili. 7. Rimanere in attesa delle disposizioni del Responsabile dell Emergenza. 8. Qualora sia disposta l evacuazione dell edificio o suoni l allarme occorre: interrompere immediatamente ogni attività; tralasciare il recupero degli oggetti personali; assistere gli ospiti nell evacuazione dando la precedenza alle persone con maggiori difficoltà; recarsi verso il punto di raccolta. 9. Non rientrare nell edificio prima della dichiarazione della fine dello stato di emergenza da parte del Responsabile dell Emergenza. IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: mantenere la calma evitando scene di panico; limitare la propagazione del fumo e dell incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti; rimuovere immediatamente ostacoli che ingombrino le vie di fuga; camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; non aprire le finestre; non occupare la linea telefonica.18 18 Scheda n 2 PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO I VISITATORI E GLI OSPITI devono nel momento in cui si manifesta una situazione di pericolo incendio: 1. Avvertire immediatamente il Responsabile dell Emergenza (persona i possesso delle chiavi della struttura o che ha in carico i locali) descrivendo in modo preciso e sintetico l evento. 2. Diramare l allarme su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 8. Richiedere l intervento dei soccorsi esterni su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 4. Non intervenire per spegnere il focolaio di incendio con estintori o idranti se non si è ricevuta l apposita formazione. 5. Allontanarsi dal locale interessato al focolaio di incendio 6. Qualora sia disposta l evacuazione dell edificio o suoni la sirena d allarme occorre: interrompere immediatamente ogni attività; tralasciare il recupero degli oggetti personali; recarsi verso il punto di raccolta. 7. Non rientrare nell edificio prima della dichiarazione della fine dello stato di emergenza da parte del Responsabile dell Emergenza. IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: mantenere la calma evitando scene di panico; limitare la propagazione del fumo e dell incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti; rimuovere immediatamente ostacoli che ingombrino le vie di fuga; camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; non aprire le finestre; non occupare la linea telefonica.19 19 Scheda n 3 PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO/PERICOLO Il RESPONSABILE DELL EMERGENZA non appena avverte il richiamo di allarme incendio deve: 1. Verificare la natura dell evento dirigendosi con uno o più addetti antincendio verso il luogo del pericolo. 2. Nel caso in cui il pericolo fosse di grave entità disporre la chiamata di soccorso. 3. Nel caso in cui il pericolo fosse di grave entità o le azioni intraprese risultassero inefficaci diramare l ordine di evacuazione con richiami ad alta voce. 4. In base alla gravità dell evento dare disposizioni ad una persona dei fiducia in merito alla disattivazione dell impianto elettrico generale. 5. Dirigere le operazioni di esodo facendo defluire in modo ordinato i visitatori eventualmente presenti cercando di controllare le scene di panico che verranno a crearsi. 6. Recuperare l elenco delle persone presenti nel centro. 7. Recarsi nel punto di raccolta portando con se il telefono cellulare o il cordless. 8. Effettuare il censimento delle persone evacuate. 9. In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prendere tutte le informazioni e comunicarle ai Vigili del fuoco. 10. Dichiarare la fine dello stato di emergenza al ripristino delle condizioni di normalità. 11. Stendere un verbale dell accaduto. IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: limitare la propagazione del fumo e dell incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti; camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; non aprire le finestre; occupare la linea telefonica solo per le chiamate di soccorso.20 20 Scheda n 4 PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO L ADDETTO ANTINCENDIO non appena avverte il richiamo di allarme incendio deve: 1. Recarsi immediatamente sul luogo dell emergenza, valutare l entità del pericolo. 2. Diramare l allarme su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 3. Richiedere l intervento dei soccorsi esterni su iniziativa personale solo in situazione di grave pericolo (incendio non domabile con i mezzi di estinzione immediatamente a disposizione, esplosione). 4. In caso di situazione di pericolo controllabile e se se si ha la garanzia di una via di fuga sicura alle spalle: Chiedere al collega più vicino di tenere informato il Responsabile dell Emergenza; Allontanare le persone non interessate all intervento; Allontanare dal luogo dell incendio i materiali combustibili; Provare ad estinguerlo usando i più vicini estintori ed idranti. 5. Nel caso in cui le azioni intraprese risultassero inefficaci diramare l ordine di evacuazione con richiami ad alta voce; 6. Rimanere in attesa delle disposizioni del Responsabile dell Emergenza. 7. Qualora sia disposta l evacuazione dell edificio o suoni l allarme occorre: interrompere immediatamente ogni attività; tralasciare il recupero degli oggetti personali; assistere i visitatori nell evacuazione dando la precedenza alle persone con maggiori difficoltà; Favorire il deflusso ordinato del piano indicando il percorso delle vie di fuga e proibendo l accesso alle scale e ai percorsi non di sicurezza. 8. Verificare che l evacuazione di ogni piano sia completa e nessuno si trovi nei servizi igienici o in altri locali non sorvegliati. 9. Recarsi, al termine dell evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno; 10. Fornire ai Vigili del Fuoco sopraggiunti le informazioni e il supporto necessari per raggiungere i punti di intervento e fronteggiare l emergenza. IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI: limitare la propagazione del fumo e dell incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti; camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; non aprire le finestre; non occupare la linea telefonica. Vedere altro
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli Parte II specifica Edificio RM022 - Villino A Via degli Apuli, 1-00185 Roma. Il Responsabile dell Uspp Arch. Simonetta Petrone
D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Preambolo Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno: Vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli Città di Spinea Provincia di Venezia
L ASCENSORE Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore. Cosa fare? Cosa non fare? Questo pieghevole è offerto dal vostro ascensorista Dettagli Dipartimento di Elettronica e Informazione
Sommario 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 2. RIFERIMENTI... 3 3. DEFINIZIONI... 5 4. COMPITI E RESPONSABILITÀ... 5 5. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE... 5 6. ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA... 6 6.1 Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
(Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione). CIRCOLARE N 4 del 1 MARZO 2002 OGGETTO: Linee guida per Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli - - Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
D.M. 10 marzo 1998 (1) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Il Ministro dell'interno e il Ministro Dettagli Relazione tecnica. Interferenze
Relazione tecnica L autorimessa interrata di Via Camillo Corsanego, viene realizzata nel V Municipio ai sensi della Legge 122/89 art.9 comma 4 (Legge Tognoli). Il dimensionamento dell intervento è stato Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO
TABELLA B RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8 1 B1) Disponibilità dei locali B1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno tre Dettagli ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE. ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE PROF.. GIIANCARLO ROSSII PARTE SECONDA 1 INTRODUZIONE TIPOLOGIE Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli La manovra manuale di ritorno al piano. Ing. Raffaele Sabatino 1
Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via S. Andrea, 8 32100 Belluno Tel. 0437 516927 Fax 0437 516923 e-mail: serv.spisal.bl@ulss.belluno.it Dipartimento di Prevenzione SERVIZIO SPISAL Via Borgo Dettagli Meno carte più sicurezza. Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E
FUOCO DEL VIGILI Meno carte più sicurezza Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E Premessa La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) COMPITI DELLE IMPRESE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L.GS 8108 e s.m.i. TIPOLOGIA APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
27/06/13 MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 27 giugno 2013 Dettagli COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova. progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci * * *
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli Sicurezza all IUE. All Istituto è presente la seguente struttura organizzativa in tema di sicurezza:
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO
CORSO DI INFORMAZIONE PER STUDENTI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA Servizio Prevenzione Ambienti Lavoro RISCHI DI CADUTA Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO In base all art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i Dettagli CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 15 FEBBRAIO 1951, N. 16
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 15 FEBBRAIO 1951, N. 16 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere TITOLO I Capo Dettagli Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili
Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili RICHIAMO AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs.vo 9 aprile 2008 n 81 Dott. Ing Luigi ABATE DPR N NN 37 3712 12 gennaio 1998 regolamento Dettagli Come proteggersi dai contatti diretti e indiretti??
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI Lavori di manutenzione su impianti elettrici Manutenzione Atto, effetto, insieme delle operazioni volte allo scopo di mantenere efficiente ed in buono stato, Dettagli CADUTA DALL ALTO E LINEE VITA LA LEGGE PAROLARI
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ALLA LUCE DELL ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile Dettagli La sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro 1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia 2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi 3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 Dettagli CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI Art. 1 Oggetto del capitolato Il presente appalto prevede: la Dettagli DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI LARGO SANTA BARBARA, 2-00178 ROMA TEI.. Dettagli POWER BANK CON TORCIA LED. Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED. mah
AC Anywhere Inverter (prodotto di classe II) Manuale utente F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W Leggere attentamente le istruzioni riguardanti l installazione e l utilizzo prima di utilizzare Dettagli POS: Piano Operativo di Sicurezza. D.Lgs 81/08 art. 96 c.1. Contenuti minimi del POS in presenza di rischi elettrici
Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro Il Vademecum... Il documento contiene le direttrici generali per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro con alcune verticalizzazioni Dettagli MINI-ESCAVATORE. ViO20-4. 2230/2335 kg. Call for Yanmar solutions
Con il contributo di Presentano: - Seminario tecnico - prevenzione delle cadute dall alto con dispositivi di ancoraggio «linee vita» Orario: dalle 16,00 alle 18,00 presso GENIOMECCANICA SA, Via Essagra Dettagli INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Prot. n P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4 Roma, 2 LUGLIO 2003 Allegati: n 1 -AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI -AI Dettagli Lista di controllo Persone tenute a lavorare da sole
Sicurezza realizzabile. Lista di controllo Persone tenute a lavorare da sole Nella vostra azienda è garantita la sicurezza delle persone tenute a lavorare da sole? Per persona «tenuta a lavorare da sola» Dettagli Concetti di base sulla CORRENTE ELETTRICA
Concetti di base sulla CORRENTE ELETTRICA Argomenti principali Concetti fondamentali sull'atomo, conduttori elettrici, campo elettrico, generatore elettrico Concetto di circuito elettrico (generatore-carico) Dettagli Informazioni per i portatori di C Leg
Informazioni per i portatori di C Leg C-Leg : il ginocchio elettronico Otto Bock comandato da microprocessore per una nuova dimensione del passo. Gentile Utente, nella Sua protesi è implementato un sofisticato Dettagli I.I.S.S CM: CTIS00900X IN CASO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREE V. I. CAPIZZI -BRONTE I.I.S.S "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - I.P.S.I.A. CM: CTIS00900X OPUSCOLOO INFORMATIVO Dettagli per la durata di seguito indicata: nel periodo dal al nella/e giornata/e:
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P101 P102 P103 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l etichetta del Dettagli Manuale d uso. Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche
Manuale d uso Regolatore di carica EP5 con crepuscolare Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche ITALIANO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti informazioni sulla Dettagli Che fare quando un RLS vede una situazione di rischio o di disagio per i lavoratori?
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi Dettagli Meglio prevenire. Alcuni accorgimenti da adottare contro i ladri:
Introduzione Sono ormai sempre più frequenti i furti negli appartamenti, nelle case e negli uffici. Il senso di insicurezza della popolazione è comprensibile. Con questo opuscolo si vuole mostrare che Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Hawos Pegasus 230 Volt
olt Pagina 2 Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6/7 Pagina 7 Pagina 7 Pagina 8 Introduzione a Pegasus Scegliere le dimensioni della macinatura Iniziare e terminare il processo Dettagli 5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 Dipartimento Provveditorato e Tecnico Servizio Progettazione e Manutenzioni Via Pindemonte, 88-90129 Palermo Telefono: 091 703.3334 Dettagli Informazioni per gli spettatori
Informazioni per gli spettatori Fondazione Arena di Verona si riserva il diritto di apportare alla programmazione annunciata variazioni di data, orario e/o programma che si rendano necessarie. L acquisto Dettagli Oggetto dell appalto:
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO. Ing. Guido Saule
Test di ergonomia Valutazione del carico posturale nel lavoro sedentario Il lavoro sedentario può essere all origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è concepito secondo criteri non Dettagli OBIETTIVI DELL ATTIVITA FISICA DEI BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI SECONDA PARTE LA CORSA
OBIETTIVI DELL ATTIVITA FISICA DEI BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI SECONDA PARTE LA CORSA Dopo avere visto e valutato le capacità fisiche di base che occorrono alla prestazione sportiva e cioè Capacità Condizionali Dettagli 74 319 0350 0 B3144x2. Controllore universale RMU7... Istruzioni operative. Synco 700
74 319 0350 0 B3144x2 74 319 0350 0 Istruzioni operative Synco 700 Controllore universale RMU7... Sommario B3144x2...1 Elementi operativi...4 Display...4 Pulsante INFO...4 Manopola per selezione e conferma Dettagli EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO
EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Dettagli REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALL AREA PEDONALE DEL COMUNE DI COURMAYEUR
REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALL AREA PEDONALE DEL COMUNE DI COURMAYEUR Indice degli articoli Art. 1 Definizioni...2 Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione...2 Art. 3 Deroghe al divieto di circolazione Dettagli COMUNE DI TERRALBA. (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 Ordinanza Sindacale n. 41/2012 Prot. n. 12292 ORDINANZA SINDACALE (Adozione misure Dettagli INFORMAZIONE AGLI ALUNNI SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.36 del DLgs 81/08)
INFORMAZIONE AGLI ALUNNI SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.36 del DLgs 81/08) 1. DEFINIZIONI PRINCIPALI Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, Dettagli Progettista(i) degli impianti termici e dell isolamento termico dell'edificio
ALLEGATO E (Allegato I, comma 15) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO Dettagli REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Cosa devo fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro se assumo il primo dipendente/collaboratore? Come datore di lavoro devo: 1. valutare i rischi a cui andrà incontro questa persona compiendo il Dettagli Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Novara. La defibrillazione precoce
La defibrillazione precoce L'American Heart Association ha stimato che più di una persona ogni mille, in particolare tra i 45 e i 65 anni muore di morte improvvisa. La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) è Dettagli N.B. Le parti di testo abrogate o sostituite sono riportate tra [ ]. Le parti di testo inserite sono riportate in carattere corsivo.
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Dettagli Fondazione Teatri delle Dolomiti
Fondazione Teatri delle Dolomiti REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D USO DEL TEATRO COMUNALE DI BELLUNO Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro Comunale da parte di terzi approvato Dettagli all esercizio, direttamente, sia da luogo pubblico, che da luogo privato aperto al pubblico.
"Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande: i controlli della Polizia Municipale sulla sorvegliabilità dei locali e sulle uscite di sicurezza" Magg. Centrone dott. Giovanni Comandante Dettagli LAVORO AI VIDEOTERMINALI LA SICUREZZA NELL UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI
LA SICUREZZA NELL UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI DEFINIZIONI LAVORO AI VIDEOTERMINALI VIDEOTERMINALE (VDT): uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Dettagli Che cosa provoca una commozione cerebrale?
INFORMAZIONI SULLE COMMOZIONI CEREBRALI Una commozione cerebrale è un trauma cranico. Tutte le commozioni cerebrali sono serie. Le commozioni cerebrali possono verificarsi senza la perdita di conoscenza. Dettagli COMUNE DI RUFFANO. - Provincia di Lecce - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
COMUNE DI RUFFANO - Provincia di Lecce - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Dettagli SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO
SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Parma 16 novembre 2012 S.D.A.C. Arch. Fabrizio Finuoli L evoluzione della Prevenzione Incendi 2 Panorama normativo della Prevenzione incendi Dettagli LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM 07.08.2013. Siena, 10 maggio 2013
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM Dettagli DEM8.5/10. Istruzioni per l uso...pag. 2. Use and maintenance manual...pag. 11. Mode d emploi et d entretien...pag. 20. Betriebsanleitung...pag.
DEM8.5/10 Istruzioni per l uso............pag. 2 Use and maintenance manual....pag. 11 Mode d emploi et d entretien.....pag. 20 Betriebsanleitung.............pag. 29 Gebruiksaanwijzing..............pag. Dettagli Scheda di dati di sicurezza Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 REACH Stampato il 01/06/08 Denominazione commerciale: EFFE 91 ACC-U-SOL ml.
Pagina: 1/ 6 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Articolo numero: art.04920 Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Rivelatore fughe gas Produttore/fornitore: FIMI Dettagli DIECI ESPERIMENTI SULL ARIA
ANNARITA RUBERTO http://scientificando.splinder.com DIECI ESPERIMENTI SULL ARIA per i piccoli Straws akimbo by Darwin Bell http://www.flickr.com/photos/darwinbell/313220327/ 1 http://scientificando.splinder.com Dettagli Opere di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo - variante essenziale relative all'immobile sito in via Millelire n 10/c - Milano
Comune di MILANO Provincia di MILANO Regione LOMBARDIA RELAZIONE TECNICA Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 Dettagli LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO l dilucarossi, Ricercatore, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, ex-ispesl Osservatorio a cura dell Ufficio Relazioni con il Pubblico Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.9
 art. 8
 Articolo 1
 art. 256
 Art. 1
 art. 96
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 art.04920