Source: http://docplayer.it/10533554-Estintori-di-incendio.html
Timestamp: 2019-02-16 08:24:25+00:00

Document:
ESTINTORI DI INCENDIO - PDF
Download "ESTINTORI DI INCENDIO"
1 ESTINTORI DI INCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D INCENDIO D.M. 06/03/1992 Art. 2 Utilizzazione 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati. Il termine ultimo di dismissione dei carrellati non omologati è fissato entro il 20/03/2005. Art. 10 Norme transitorie 1. A decorrere dalla data 1 gennaio 1994 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto. 2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell esercente. MINISTERO DELL INTERNO CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO V D. M. 10/03/1998 N. 64 ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI Classificazione degli incendi Al fine del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue: - incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci; - incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.; - incendi di classe C: incendi di gas; - incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche. Incendi di classe A L acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua. Incendi di classe B Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica. Incendi di classe C L intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. Incendi di classe D Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio,sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali od operare con personale particolarmente addestrato. Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
2 Classe di fuoco A Fuochi da materiali solidi con formazione di braci Classe di fuoco D Fuochi da metalli leggeri (Magnesio, Potassio, ecc.) Classe di fuoco B Fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili Classe di fuoco F Fuochi da mezzi di cottura (oli e grassi animali o vegetali) UNI EN 2: 2005 Classe di fuoco C Fuochi di gas infiammabili : 2005 Ex classe di fuoco E Fuochi da materiali solidi con parti sotto tensione :2005 N.B. Il pittogramma della classe di fuoco E è stato sostituito dalle diciture: Non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione Adatto all uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V ad una distanza di un metro Segue: D. M. 10/03/1998 N Estintori portatili e carrellati La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati: - il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); - la superficie in pianta; - lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); - la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.). Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso. Tabella I Tipo di estintore Superficie protetta da un estintore Rischio basso Rischio medio Rischio elevato 13 A 89 B 100 m A 113 B 150 m2 100 m2-34 A 233 BC 200 m2 150 m2 100 m2 55 A 233 BC 250 m2 200 m2 200 m Ubicazione delle attrezzature di spegnimento Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
3 MINISTERO DELL'INTERNO NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO. Art. 3 Definizioni g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti: 1) modalità ed avvertenze d'uso; 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione; 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale; 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore. D.M. 07/01/2005 Art. 4 Utilizzazione 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g). Art. 8 - Obblighi e responsabilità per il produttore 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti: d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g); Art.10 - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1.L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Art Norme transitorie 2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati ai sensi del decreto del Ministro dell Interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. Art Norme finali 3. Sono abrogati: a. decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983); N.B.: in base all art. 10 si desume che se il produttore non esiste più, non solo non è più possibile ottenere il rinnovo quinquennale, ma non sono neanche più reperibili sul mercato i pezzi di ricambio originali necessari per mantenere valida l omologazione stessa.
4 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI ESTINTORI DI INCENDIO PARTE1: CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE 4.5 CONTROLLO PERIODICO Il controllo periodico deve essere eseguito dalla persona competente. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), l efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l effettuazione dei seguenti accertamenti: 4.6 REVISIONE PROGRAMMATA La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente. Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l efficienza dell estintore, tramite l effettuazione dei seguenti accertamenti ed interventi: UNI 9994/ COLLAUDO Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente, deve essere eseguito da persona competente. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L attività di collaudo deve comportare l attività di revisione. Il collaudo degli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario, deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione. Prospetto 2 Estinguente Tipo di estintore Collaudo Revisione (mesi) (mesi) CE/PED PRE - PED Polvere Tutti 36 mesi 144 mesi 72 mesi Biossido di carbonio Tutti 60 mesi 120 mesi 120 mesi Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente 24 mesi 72 mesi 72 mesi premiscelato A base d acqua Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed 48 mesi 96 mesi 72 mesi eventuali altri additivi in cartuccia Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio 48 mesi 144 mesi 72 mesi Idrocarburi alogenati Tutti 72 mesi 144 mesi 72 mesi
5 6.2 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO Segue: UNI 9994/ Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D; - Estintoti che presentino segni di corrosione; - Estintori che presentino ammaccature sul serbatoio; - Estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili; - Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili; - Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili; - Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti; - Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori di incendio portatili omologati ai sensi della legislazione vigente); - Estintori che abbiano superato 18 anni di vita.

References: Art. 2
 Art. 10
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 8
 Art.10
 art. 10