Source: http://docplayer.es/250249-Proyecto-tipo-de-linea-subterranea-de-baja-tension.html
Timestamp: 2017-01-23 18:53:38+00:00

Document:
⭐PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
Download "PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN"
María Teresa Zúñiga Gil
1 MT Edición 06 Fecha: Julio, 2009 MNUL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINE SUBTERRÁNE DE BJ TENSIÓN2 Modificación del MT , Edición 06 (09-07), respecto a la Edición 05 (03-09) Como criterio general se modifica en todo el presente manual técnico (MT) la calidad del hormigón en masa M-12,5 por hormigón no estructural -12,5 Se incluyen los cables unipolares XZ1(S) con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de poliolefina (Z1), con categoría de resistencia al incendio s/une EN , de seguridad (S) Se adecua la tabla de las características de los conductores en régimen permanente Se modifica totalmente el apartado 9.1 Directamente enterrados Se modifica el apartado 9.2 Canalización entubada (asiento de arena) para incluir el multitubo para telecomunicaciones Se modifica el contenido del anexo, planos 1 a 9, para incluir el multitubo de comunicaciones en las canalizaciones eléctricas Se modifica el contenido del anexo C, relativo a canalizaciones de gas debido a la aparición del MT PROYECTO TIPO DE REDES Y COMETIDS CON PRESIÓN MÁXIM DE OPERCIÓN ST 5 BR y se incorporan las modificaciones surgidas con la nueva edición de la UNE , relativas a factores de corrección de los cables aislados objeto de este proyecto tipo. Se anulan los planos de las canalizaciones enterradas Se modifica la palabra multiducto por multitubo tal y como se designa en las Normas Iberdrola aplicables3 MT Edición 06 Fecha: Julio, 2009 MNUL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINE SUBTERRÁNE DE BJ TENSIÓN ÍNDICE Página 1 OBJETO Y CMPO DE PLICCIÓN CRCTERÍSTICS PRINCIPLES UTILIZCIÓN REGLMENTCIÓN DISPOSICIONES OFICILES PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICS CRCTERÍSTICS DE LOS MTERILES Cables Cajas generales de protección ccesorios CLCULO ELÉCTRICO Determinación de la sección Protecciones de sobreintensidad CNLIZCIONES Directamente enterrados Canalización entubada (asiento de arena) Condiciones generales para cruces En Galerías l aire PUEST TIERR DEL NEUTRO NEXO PLNOS CNLIZCIÓN ENTERRD. Planos nº 1, 2, 3 y CNLIZCIÓN ENTUBD (siento de arena). Planos nº 5 y CRUCES (siento de hormigón). Planos nº 7 y CRUCE CON EL FERROCRRIL. Plano nº TIPO DE GLERÍ REGISTRBLE Y VISITBLE. Planos nº 10 y4 NEXO B - DOCUMENTCIÓN DE CD PROYECTO B.1 DOCUMENTCIÓN DE CD PROYECTO PR LEGLIZCIÓN B.1.1 MEMORI B.1.2 PLNOS B.1.3 PRESUPUESTO B.2 DOCUMENTCIÓN DE CD PROYECTO PR TRMITCIÓN MUNICIPL. B.2.1 MEMORI B.2.2 PLNOS B.2.3 PRESUPUESTO NEXO C - COEFICIENTES DE CORRECION DE L INTENSIDD DMISIBLE NEXO D - CNLIZCION CONJUNT DE GS Y RED DE BT, ENTUBD EN CER Preparado probado Gonzalo Maiz Guillermo llende5 3/30 MT (09-07) 1 OBJETO Y CMPO DE PLICCIÓN Esta Norma constituye el Proyecto Tipo IBERDROL, que establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de las líneas subterráneas de Baja Tensión. Este documento se aplicará a todas las nuevas instalaciones de Baja Tensión a conectar a la red de distribución de Iberdrola. Está norma es de obligado cumplimiento, tanto para las obras promovidas por la Empresa, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola. 2 CRCTERÍSTICS PRINCIPLES Clase de corriente Frecuencia Tensión nominal Tensión máxima entre fase y tierra Sistema de puesta a tierra islamiento de los cables de red Intensidad máxima de cortocircuito trifásico lterna trifásica 50 z 230/400 V 250 V Neutro unido directamente a tierra 0,6/1 kv 50 k 3 UTILIZCIÓN Este documento se utilizará como base para la redacción de proyectos concretos, cada uno de los cuales se complementará con las particularidades específicas que se describen en el anexo. Por otro lado el presente documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra en cuanto a la utorización dministrativa, Declaración en concreto de Utilidad Pública y probación del Proyecto de Ejecución, sin más requisitos que la presentación, en forma de proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iberdrola. 4 REGLMENTCIÓN En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a Instalaciones Subterráneas de BT contenida en los Reglamentos siguientes: - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de , y publicado en el B.O.E del6 4/30 MT (09-07) - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Decreto /1984, y publicado en el B.O.E Caso de modificarse en el futuro el Reglamento sobre líneas subterráneas de BT, si hubiese discrepancias entre ambos documentos, se procedería a la actualización de este MT para subsanarlas. demás de las normas IBERDROL que existan, y en su defecto normas UNE, EN y documentos de rmonización D, se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados. 5 DISPOSICIONES OFICILES los efectos de utorizaciones dministrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo previsto en el Capitulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las ctividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de utorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la reglamentación utonómica que le fuese de aplicación. 6 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICS La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROL, se ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV del MT "Normas Particulares para las Instalaciones de lta Tensión (hasta 30 kv) y Baja Tensión - Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones". 7 CRCTERÍSTICS DE LOS MTERILES Este capítulo se referirá a las características generales de los cables y accesorios que intervienen en el presente Proyecto Tipo IBERDROL. quellos materiales cuyas características no queden suficientemente específicas, cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales, del MT Cables Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI y XZ1, según NI , de las características siguientes: - Cable tipo RV XZ1 Conductor... luminio luminio Secciones y 240 mm² y 240 mm² Tensión asignada... 0,6/1 kv 0,6/1 kv7 5/30 MT (09-07) islamiento... Polietileno reticulado Polietileno reticulado Cubierta... PVC Poliolefina (Z1) Categoría de resistencia al incendio UNE EN (S) seguridad Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. La utilización de las diferentes secciones será la siguiente las secciones de 150 mm 2 y 240 mm 2, se utilizaran en la red subterránea de distribución en BT y en los puentes de unión de los transformadores de potencia con sus correspondientes cuadros de distribución de BT. demás la sección de 150 mm 2 se utilizará como neutro de la sección de fase de 240 mm 2 la sección de 95 mm 2, se utilizara como neutro de la sección de 150 mm 2, como línea de derivación de la red general y acometidas la sección de 50 mm 2, solo se utilizará como neutro de la sección de 95 mm 2 y acometidas individuales. Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 7.2 Cajas generales de protección Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán con la norma NI El material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase, según UNE En los casos de viviendas unifamiliares con terreno circundante, en lugar de cajas generales de protección, se instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse también para seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI y NI ccesorios Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la NI Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. Las piezas de conexión se ajustarán a la NI8 6/30 MT (09-07) 8 CLCULO ELÉCTRICO 8.1 Determinación de la sección La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro. Para la elección de la sección de un cable deben tenerse en cuenta, en general, cuatro factores principales, cuya importancia difiere en cada caso. Dichos factores son: - Tensión de la red y su régimen de explotación - Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación - Caídas de tensión en régimen de carga máxima prevista - Intensidades y tiempo de cortocircuito, del conductor. Las características de los conductores en régimen permanente a título orientativo serán las siguientes: Tabla 1 Resistencia y reactancia Sección de fase en mm² R - 20º en Ω/km 0,641 0,320 0,206 0,125 X en Ω/km 0,080 0,076 0,075 0,070 Intensidades máximas admisibles. título orientativo se indican en la tabla siguiente: Tabla 2 Intensidades admisibles Sección de fase en mm² Directamente soterrados En tubular soterrada l aire protegido del sol Bajo las siguientes condiciones: Temperatura del terreno en ºC 25 Temperatura ambiente en ºC 409 7/30 MT (09-07) Resistencia térmica del terreno 1,5 Km/W Profundidad de soterramiento en m 0,7 estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de corrección, según lo especificados en la ITC- BT- 07. Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: a) Intensidad máxima admisible por el cable b) Caída de tensión La elección de la sección del cable a adoptar está supeditada a la capacidad máxima del cable y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5 %. Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente, la caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que, sumado al de la línea ya existente hasta el tramo de derivación, no supere el 5 % para las potencias transportadas en la línea y las previstas a transportar en la derivación. Para la elección ente los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio técnico-económico desde el punto de vista de pérdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilización de una sección superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados. a) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado, de acuerdo con los valores de las intensidades máximas que figuran en la NI , o en los datos suministrados por el fabricante. La intensidad se determinará por la fórmula: W I = 3. U cosϕ b) La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la fórmula: U = 3.I. L (R cos ϕ + X sen ϕ ) en donde: W = Potencia en kw U = Tensión compuesta en kv U = Caída de tensión I = Intensidad en amperios L = Longitud de la línea en km. R = Resistencia del conductor en Ω/km X = Reactancia a frecuencia 50 z en Ω/km. cos ϕ = Factor de potencia10 8/30 MT (09-07) La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento eléctrico W.L., teniendo en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por : W. L U% = ( R+ Xtgϕ ) U Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. En ambos apartados, a) y b), se considerará un factor de potencia para el cálculo de cos ϕ = 0,9 8.2 Protecciones de sobreintensidad Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes contra sobrecargas y cortocircuitos. Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la clase gg se indican en los siguientes cuadros, la intensidad nominal del mismo: Cartuchos fusibles "gg" (Sobrecargas) I f = 1,6 I n < 1,45 I z Cable 0,6/1 kv I n 0,91 I z () Directamente En tubular l aire protegido del soterrados soterrada sol 4 x 50 l x x 50 l x x 95 l x x 150 l Siendo: I f: corriente convencional de fusión I n : corriente asignada de un cartucho fusible I z : corriente admisible para los conductores cargados s/une Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra sobrecargas y cortocircuitos, deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente se protege y que se indica en los siguientes cuadros expresados en metros. Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas para cables directamente soterrados Icc I máxima Fusibles gg Calibre In () x 50 l x x 50 l x x 95 l x x 150 l11 9/30 MT (09-07) Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas para tubulares soterradas Icc I máxima Fusibles gg Calibre In () x 50 l x x 50 l x x 95 l x x 150 l Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas para cables al aire protegidas del sol Icc I máxima Fusibles gg Calibre In () x 50 l x x 50 l x x 95 l x x 150 l Línea no protegida contra sobrecargas Cálculos han sido efectuado con una impedancia a 145ºC del conductor de fase y neutro. Icc (I máxima) 5 segundos () según Tabla 3 UNE EN NOT: Las longitudes de la tabla se consideran partiendo del cuadro de BT del centro de transformación. 9 CNLIZCIONES 9.1 Directamente enterrados La red de distribución de IBERDROL S., admite la instalación de cables enterrados solamente en zonas no urbanas; ya que en el caso de averías debido a responsabilidad de reposición del suministro en el menor tiempo posible, la canalización directamente enterrada supone un obstáculo para la consecución de este objetivo. Los cables directamente enterrados, nunca deben de discurrir bajo calzada. Los cables se alojarán en zanjas de 0,70 m de profundidad mínima y una anchura que permitan12 10/30 MT (09-07) las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 m. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se depositarán los cables a instalar. Por encima del cable se colocará otra capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección estará constituida por una placa cubrecables cuando existan 1 ó 2 líneas, dos placa cubrecables cuando el número de líneas sea mayor, las características de las placas cubrecables serán las establecidas en las NI Las dos capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,10 m y 0,25 m de la parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, como advertencia de la presencia de cables eléctricos, Las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas en la NI Los cables de control, red multimedia, etc se tenderán en un ducto (multiducto con designación MTT 4x40). este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido el paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT Guía de instalación de los cables óptico subterráneos, mientras que las características del ducto y sus accesorios se especifican en la NI Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones Y por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural -12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. En los planos 1, 2, 3 y 4, se dan a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 9.2 Canalización entubada (asiento de arena) Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación. La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar.13 11/30 MT (09-07) Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, según NI , que se utilizará cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT Guía de instalación de los cables óptico subterráneos, mientras que las características del ducto y sus accesorios se especifican en la NI Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 1 y 2 y en las tablas del anexo, se indican, varias formas de disposición de tubos y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento; para este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y tierra de préstamo, todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural -12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 9.3 Condiciones generales para cruces La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 mm, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm, destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 3 y 4 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos) En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural 12,5, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural 12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente.14 12/30 MT (09-07) Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y pavimento, para este rellenado se utilizará hormigón no estructural 12,5, en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra. Después se colocará un firme de hormigón no estructural 12,5 de unos 0,30 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada su complejidad Cruzamientos. Las condiciones a que deben responder de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados serán las indicadas en el punto de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT. En los cruces de líneas subterráneas de BT con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 1. Cuando no puedan mantenerse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización se dispondrá entubada según lo indicado en el apartado 9.2 o bien podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla adjunta. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos,etc.) En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. Canalizaciones y acometidas cometida interior* Presión de la instalación Distancia mínima Distancia mínima de gas sin protección con protección suplementaria suplementaria En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m En media y baja presión 0,20 m 0,15 m 4 bar En alta presión >4 bar 0,40 m 0,25 m En media y baja presión 0,20 m 0,10 m 4 bar (*) cometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente.15 13/30 MT (09-07) La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta. El propio tubo utilizado en la canalización, se considerará como protección suplementaria, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente siempre y cuando los tubos estén constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, con resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, de 28 J si el diámetro exterior es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J si el diámetro exterior es superior a 140 mm CONDUCCIÓN DE GS PLNT Mínimo 0,3 0,4 m PROTECCIÓN SUPLEMENTRI 0,4 m LÍNE ELÉCTRIC Proximidades y paralelismos. Las condiciones y distancias de proximidad a que deben responder de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados serán las indicadas en el punto de la ITC-BT-07 del Reglamento de BT. Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras promovidas por la Empresa, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de IBERDROL S., MT PROYECTO TIPO DE REDES Y COMETIDS CON PRESIÓN MÁXIM DE OPERCIÓN ST 5 BR, se indican las características de las canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de T.16 14/30 MT (09-07) Estas canalizaciones podrán incorporar de un multitubo, a solicitud de telecomunicaciones tal y como se especifica en el apartado 9.2 de este manual técnico. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 9.4 En Galerías Este tipo de canalización, los cables estarán colocados sobre bandejas o palomillas separadas como máximo 0,60 m. Las galerías, preferentemente, se usarán solo para instalaciones eléctricas. En ningún caso podrán coexistir en la misma galería instalaciones eléctricas e instalaciones de gas. Es conveniente que tampoco existan canalizaciones de agua. Las galerías deberán estar bien ventiladas para evitar acumulaciones de gases, condensaciones de humedad y conseguir una buena disipación del calor. Deberán disponer, además, de un sistema de drenaje eficaz. Los cables de tensiones distintas deben de disponerse sobre soportes diferentes, al igual que los cables de telecomunicación. Los cables deberán estar señalizados e identificados en todo su recorrido. La fijación de los cables de energía eléctrica deberá realizarse de forma que se evite su desplazamiento al ser atravesados por las posibles corrientes de cortocircuito. 9.5 l aire Los cables subterráneos ocasionalmente pueden ir instalados en pequeños tramos al aire, (salidas de centros de transformación, apoyos de líneas aéreas, etc.), en estos casos se deberá observar las mismas indicaciones que en las instalaciones directamente enterradas, por lo que se refiere al radio de curvatura, tensión de tendido. También podrán ser suspendidos por medio de cable fiador por medio de grapas (tipo telefónico) que no dañen la cubierta de los conductores, colocadas a una distancia aproximada entre si de 1 m. 10 PUEST TIERR DEL NEUTRO El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm² de Cu, como mínimo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución.17 15/30 MT (09-07) NEXO CNLIZCIÓN ENTERRD, realizada mediante medios mecánicos PLNO Nº 118 16/30 MT (09-07) NEXO CNLIZCIÓN ENTERRD, realizada mediante medios mecánicos PLNO Nº 319 17/30 MT (09-07) NEXO CNLIZCIÓN ENTUBD EN JRDINES O BJO CER (siento de arena), realizada mediante medios mecánicos PLNO Nº 5 Canalización entubada con tubos 160 y cables aislados de 0,6/1 kv Colocados en un plano Dimensiones en m PVIMENTO FIRME 0,10 CINT SEÑLIZCIÓN ceras y jardines RELLENO ZNJ Tierra, arena, todo-uno o zahorras 0,10 0,30 0,05 SIENTO TUBOS rena TUBOS DE PLÁSTICO 160 PLNO Nº 6 Canalización entubada con tubos 160 y cables aislados de 0,6/1 kv - 12/20 kv Colocados en dos planos Dimensiones en m PVIMENTO FIRME 0,10 CINT SEÑLIZCIÓN CBLES DE BT CBLES DE BT o MT 0,10 0,05 ceras y jardines RELLENO ZNJ Tierra, arena, todo-uno zahorras 0,50 SIENTO TUBOS rena TUBOS DE PLÁSTICO 160 ( 1 tubo para control ) Núm. de tubos nchura () Profundidad zanja () Cinta señalización cable Nº de tubos 160 Multitubo MTT 4X40 2 0, ,35 0, ,90 4 1* 5 0,80 5 1* 6 0,50 0, * 7-9 1, * NOT.- En jardines, el pavimento y el firme serán sustituidos por tierra jardín *Segundo multitubo y sucesivos a criterio de telecomunicaciones20 18/30 MT (09-07) NEXO Nota de carácter general.- La tabla que se describe a continuación es a título informativo, se incluye el multitubo de control, pero no el numero de separadores ni abrazaderas. Su ubicación dentro de la canalización se ajustará a lo indicado en planos anteriores. La cantidad de multitubos a instalar dependerá de las necesidades de telecomunicaciones. CNLIZCIÓN ENTUBD BT y MT TUBO siento arena ltura asiento Cinta Numero Perfil Nº h señalización Multitubo Tubos m m m cable MTT 4X40 h 2 (1P) 0,35 0,70 0, h 3 (T) 0,35 0,80 0, h 4 (2P) 0,35 0,90 0,50 1 1* h 5 (T) 0,50 0,80 0,40 2 1* h 6 (2P) 0,50 0,90 0,50 2 1* h 7 a 9 (3P) 0,50 1,10 0,65 2 1* (xp): x Planos - (T): Tresbolillo Mostrar más
MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
MT 2.51.01 EDICIÓN 5ª FEC: Septiembre 2003 MNUL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINE SUBTERRÁNE DE BJ TENSIÓN NORMTIVO: INFORMTIVO Promotor: DITEC-NOMM Modificación del MT 2.51.01, Edición 5ª Más detalles PROYECTO TIPO DE. LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv
MT 2.31.01 Edición 05 Fecha : Marzo, 2004 MNUL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINE SUBTERRÁNE DE T ST 30 kv MT 2.31.01 Edición 05 Fecha : Marzo, 2004 MNUL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO Más detalles PROYECTO TIPO DE. LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv
MT 2.31.01 Edición 06 Fecha: Julio, 2009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv Modificaciones de la Edición 06 con relación a la Edición 05 de Marzo 2004 Las Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CABLES...2
ITCBT07 Página 1 de 22 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CABLES...2 2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 2.1 Instalación de cables aislados...2 2.1.1 Directamente enterrados...3 2.1.2 En canalizaciones entubadas...3 Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO...3 2 ÁMBITO DE Más detalles PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRADO Ó COMPACTO EN ENVOLVENTE PREFABRICADA SUBTERRÁNEA
CDL0000.DOC Octubre 007 Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 CAMPO DE APLICACIÓN... 3 REGLAMENTACIÓN... 3 3 DOCUMENTACIÓN... 3 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 4.1 Tensión nominal... 3 4. Sistema de distribución... 4 Más detalles Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS. 0. INDICE 1. PRESCRIPCIONES GENERALES 2. NIVELES DE AISLAMIENTO 3. MATERIALES: CABLES Y ACCESORIOS 4. INSTALACIÓN Más detalles NORMAS TÉCNICAS PARA REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS GAS NATURAL FENOSA
NORMAS TÉCNICAS PARA REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS GAS NATURAL FENOSA Contenido ÍNDICE DE TABLAS...10 1 PREÁMBULO...13 2 OBJETO...13 3 CAMPO DE APLICACIÓN...13 4 REGLAMENTACIÓN...14 5 CARACTERÍSTICAS DE Más detalles Código: (IT.0115.ES.RE.PTP)
instrucción Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión Código: (IT.0115.ES.RE.PTP) Edición: (2) Elaborado Revisado Aprobado Responsable Normativa y Diseño de Red Dª. Margarita Archaga Más detalles Las redes subterráneas de distribución en baja tensión
UNIDAD DIDACTICA 9 as redes subterráneas de distribución en baja tensión Sumario 1. os cables para redes subterráneas de baja tensión. 2. Ejecución de las instalaciones. 3. Intensidades máximas admisibles. Más detalles Cables unipolares aislados con cubierta de polilefina para redes de BT
Página 1 de 8 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dpto. de Sistemas de Gestión Ambiental y de Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. Nivel 3. Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización
Página 1 de 34 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Código ELE260_3 Versión 5 Situación RD Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN... 3 3 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA... 3
DESDE 1913 Página VII Prólogo La última versión de la Reglamentación sobre Líneas Eléctricas Exteriores en General Parte II Líneas Subterráneas, data del año 1971. La misma contempla todo el espectro de Más detalles Cables unipolares para redes subterráneas de baja tensión
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles 8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE
8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE 8. CONDICIONES DE INSTALACIÓN En las tablas 6 a 9 se dan las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para los cables con Más detalles PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION. Cables aislados instalados en fachadas
MT.41. Edición 03 Fecha: Julio, 009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION Cables aislados instalados en fachadas HOJA CONTROL DE MODIFICACIONES Modificación del Más detalles INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II I N D I C E 1.- Cálculo de Secciones de los Conductores... 1 1.1.- Corrientes máximas Admisibles... 2 2.- Cables Aislados de Cobre y de Aluminio del tipo Más detalles NI 56.43.02. Unipolar cables with dry crosslinked. and polyolefine sheathing (Z1) for HV grids up to 30 kv. Julio de 2009 EDICION: 2ª
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
JORNADA TÉCNICA SOBRE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN URBANIZACIÓN LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN Palacio de Congresos de Torremolinos, Sala Nerja Jueves, 31 de Mayo de 2007, a las 17:00. Ponentes: Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN Las ITC-BT-12, hasta la ITC-BT-17, regulan las instalaciones de enlace, esto es, desde el Más detalles CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN.
CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN. 1. Introducción. La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones Más detalles IES GALLICUM. TPMB. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN.
REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN Instrucción ITC-BT-07 El reglamento diferencia los siguientes sistemas de instalación: - directamente enterrados (tablas 4 y 5). - bajo tubo (tablas 4 y 5). - en galerías Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 29 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. ACOMETIDAS. ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS
ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS 17 18 INTRODUCCIÓN Esta ITC, regula aspectos de una de las partes de las redes de distribución, que es la acometida, por tanto esta es tan Más detalles PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN CARLOS. T.M. DE REDOVÁN (ALICANTE). EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN INDICE.
INDICE. 1. ANTECEDENTES. 2. SITUACIÓN ACTUAL. 3. TEXTOS LEGALES. 4. NORMAS DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA. 4.1. NORMA NP-P1-001: REDES TELEFÓNICAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. 4.2. NORMA TÉCNICA Más detalles BARRYNAX U-1000 R2V Agosto de 2012
Pág. 1 de 8 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1.1. Designación técnica. U-1000 R2V 1.2. Tensión nominal. 0,6/1 kv 1.3. Temperatura máxima de servicio En servicio permanente 90ºC En cortocircuito 250ºC 1.4. Más detalles PROYECTO TIPO SUBTERRANEAS
PROYECTO TIPO 1 MEMORIA 2 CALCULOS 3 PLIEGO DE CONDICIONES 4 PLANOS 5 PRESUPUESTO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 8 PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA Más detalles Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 0. índice. 1. GENERALIDADES... 2 2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN... 2 2.1. Prescripciones Generales... 2 2.1.1. Disposiciones... 2 2.1.2. Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles 10 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANIPULACIÓN, TENDIDO E INSTALACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CANALIZACIONES FIJAS
10 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANIPULACIÓN, TENDIDO E INSTALACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CANALIZACIONES FIJAS 10.1 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANIPULACIÓN, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLES DE BAJA Más detalles PROYECTO TIPO. Cables aislados instalados sobre apoyos
MT 2.41.20 Edición 02 Fecha: Marzo, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION Cables aislados instalados sobre apoyos MT 2.41.20 Edición 02 Fecha: Marzo, 2004 Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. UNIVERSIDAD DE HUELVA Servicio de Infraestructura Fecha: junio 2015 INDICE GENERAL Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
CABLES DE POTENCIA PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON AISLAMIENTO PLÁSTICO índice OBJETIVO... Pág. 3 MÍNIMO RADIO DE DOBLADO DETERMINACIóN DE TAMAÑO DE CONDUCTOS... Pág. 4 METóDOS DE INSTALACIóN... Pág. 5 TIRO Más detalles Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión
Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión manente sin que este sufra daños. La intensidad máxima admisible no es una característica propia del cable si no que dependerá directamente Más detalles Capítulo 4 Construcción Subterránea 6. Canalizaciones Para soterrar cables aislados de baja o media tensión en urbanizaciones, se debe utilizar tuberías de polietileno de alta densidad o PVC, separadas Más detalles (TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos diferentes de referencia
(TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos diferentes de referencia (TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION 0. ÍNDICE...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 02 Y EL RBT 1973....2 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...3 3. TOMAS DE TIERRA...3 3.1 Instalación...3 Más detalles NO-DIS-MA-0502 CABLES PARA REDES SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN NORMA DE DISTRIBUCIÓN NO-DIS-MA-0502 CABLES PARA REDES SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION
NORMA DE DISTRIBUCIÓN NO-DIS-MA-0502 CABLES PARA REDES SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION FECHA DE APROBACIÓN: 26/11/2012 ÍNDICE 0.- REVISIONES... 3 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 4 2.- DEFINICIONES / SÍMBOLOS Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...6 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 19 1 OBJETO El presente documento desarrolla, conforme a lo dispuesto en el Artículo 45. del Real Decreto 1955/2000, las Condiciones Técnicas de GesaEndesa para Redes Subterráneas de Baja Tensión Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES TUBOS Y CANALES PROTECTORAS 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. TUBOS PROTECTORES...2 1.1 Generalidades...2 1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación...3 1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie...3 Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles (REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA
(REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 400.1 DEFINICION Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles NORMA TÉCNICA PARTICULAR PARA INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN NTP-BT
Página 1 de 149 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ERZ ENDESA PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE CLIENTES DE BAJA TENSIÓN NORMA TÉCNICA PARTICULAR PARA INSTALACIONES REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS, Más detalles TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE
TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE En este tema se describen los distintos tipos de suministros de energía eléctrica que se pueden contratar, tanto en baja tensión como Más detalles Provincia de Castellón Consellería de Economía, Industria i Comerç Original Servicio Territorial de Energía de Castellón PROYECTO Nº:
Provincia de Castellón Consellería de Economía, Industria i Comerç Original Servicio Territorial de Energía de Castellón PROYECTO Nº: DE LINEA SUBTERRANEA TRIFASICA A 20 KV DE ST BENICARLÓ HASTA NUEVO Más detalles CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Más detalles COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LINEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS EN ALTA
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LINEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS EN ALTA TENSIÓN, ADAPTADO AL DECRETO 141/2009 Mayo 2010 ÍNDICE Pliego Más detalles NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE. ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kv) Y BAJA TENSIÓN
MT 2.03.20 Edición 07 Fecha: Marzo, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kv) Y BAJA TENSIÓN MT 2.03.20 Edición 07 Fecha: Marzo, 2004 MANUAL Más detalles CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Más detalles DE LA PROVINCIA DE TOLEDO AYUNTAMIENTOS
Viernes 18 de Octubre Año 2013 B.O.P. de Toledo 17 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO AYUNTAMIENTOS TOLEDO En sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, celebrada el 26 de septiembre de 2013, se dio cuenta Más detalles Canalizaciones subterráneas de Baja y Media Tensión
Página 1 de 19 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD Más detalles UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR PROYECTO FIN DE CARRERA Ingeniería Industrial Eléctrica Instalación de línea subterránea de 20 kv, centro de transformación interior de 400 Más detalles REDES DE DISTRIBUCIÓN
COLEGIO SALESIANO MANUEL LORA TAMAYO REDES DE DISTRIBUCIÓN Ciclo: Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas Autor: Arturo Solís Parra Índice 3 Redes de distribución.... 2 3.1 Introducción.... 2 Más detalles JUNTA DE PROPIETARIOS.
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN URBANIZACIÓN RESIDENCIAL Objeto: Dotar de suministro de energía eléctrica a un nuevo sector residencial. Emplazamiento: Sector SU-NC Nº 46 SALAMANCA. Salamanca. Más detalles PROYECTO FIN DE CARRERA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FIN DE CARRERA ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SISTEMAS DE CABLES AISLADOS DE ALTA TENSIÓN Más detalles Proyecto de alumbrado y electrificación de la urbanización Eunate
Proyecto de alumbrado y electrificación de la urbanización Eunate AUTOR: Fco. Javier Mariña Redin. DIRECTOR : Juan José Tena Tena. FECHA: Noviembre / 2006 Proyecto de alumbrado y electrificación de la Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2
PISCINAS Y FUENTES Página 1 de 10 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. PISCINAS Y PEDILUVIOS...2 2.1 Clasificación de los volúmenes...2 2.2 Prescripciones generales...3 2.2.1 Canalizaciones...4 Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E.T. 20.23/1 DERIVACIONES PARA CABLES SUBTERRÁNEOS DE BAJA TENSIÓN. (para acometidas subterráneas)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E.T. 20.23/1 DERIVACIONES PARA CABLES SUBTERRÁNEOS DE BAJA TENSIÓN (para acometidas subterráneas) FECHA DE APROBACIÓN: 09/04/02 E.T.20.23/1-24/10/00 ÍNDICE 1 - OBJETO...1 2 - CAMPO Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles Cómo calcular un conductor
Cómo calcular un conductor En toda instalación eléctrica, siempre tenemos necesidad de instalar cables, de M.T. (media tensión) o B.T. (baja tensión) y del correcto dimensionamiento del mismo, dependerá Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles Universidad Complutense
Universidad Complutense PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CAMPUS DE MONCLOA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Madrid, marzo de 2015 Índice 1 OBJETO... 4 2 DESCRIPCIÓN... Más detalles Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv
N O R M A N I 56.31.71 Octubre de 1994 EDICION: 1ª I B E R D R O L A MODIFICACION Nº 2 Fecha: 1999-11 Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv 0 Introducción Más detalles PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EDIFICIO DE OTROS USOS (PLANTA BAJA Y SÓTANO)
MT 2.11.03 Edición 04 Fecha : Febrero, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EDIFICIO DE OTROS USOS (PLANTA BAJA Y SÓTANO) MT 2.11.03 Edición 04 Fecha : Febrero, Más detalles N I 56.31.21. Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv. Marzo de 2004 EDICION: 3ª
N I 56.31.21 Marzo de 2004 EDICION: 3ª NORMA IBERDROLA Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv DESCRIPTORES: Cable. Conductor aluminio. N O R M Más detalles PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION. Cables aislados instalados sobre apoyos
MT 2.41.20 Edición 03 Fecha: Julio, 2009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION Cables aislados instalados sobre apoyos HOJA CONTROL DE MODIFICACIONES Modificación Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO DE APLICACION... Más detalles 6. Determinación de la sección de los conductores. Consejos para un Cableado Seguro Propiedad de Prysmian, Inc.
6. Determinación de la sección de los conductores Características Funcionales de los Cables Las líneas o cables deben ser capaces de transportar la corriente normal de funcionamiento, y la que se presenta Más detalles GUIA PARA LA ELECCION DE CABLES UTILIZADOS EN LAS DIS TINTAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION.-
GUIA PARA LA ELECCION DE CABLES UTILIZADOS EN LAS DIS TINTAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION.- 1. Redes aéreas para distribución en Baja Tensión ITC-BT-06: Los conductores serán de cobre, aluminio o de otros Más detalles REALIZACIÓN DE ZANJAS Y TENDIDOS EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS...0 2 TRAZADO...0 3 PROCEDIMIENTO APERTURA DE ZANJAS...0 3.1 Demolición de pavimentos...0 3.2 Apertura de zanjas...0 3.3 Construcción canalizaciones en calzada...0 Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...
Edición: sep 0 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN.... EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES....1 Clasificación de los volúmenes....1.1 0....1. 1....1.....1.4.... Protección para garantizar la seguridad...4. Más detalles TEMA VI. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.- INTRODUCCIÓN.-
TEMA VI. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.- INTRODUCCIÓN.- Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones han tenido como consecuencia la aparición de nuevos Más detalles Centralización de contadores
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles Por este motivo, en uso de las facultades que me confiere el punto 3 del artículo 31 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, DISPONGO
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA TECNICA PARTICULAR DE REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSIÓN, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS En el artículo 45 del Real Decreto Más detalles PROYECTO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN A CT EN EDIFICIO DOCENTE.
LSMT1302 PROYECTO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN A CT EN EDIFICIO DOCENTE. SITUACIÓN Escuela Politécnica de Alicante. Campus de la Universidad de Alicante 03690 SAN VICENTE DEL Más detalles PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIGA TRASERA (30 METROS) EN 2ª FASE DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL CIMENTACION CON PILOTES Presupuesto
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIGA TRASERA (30 METROS) EN 2ª FASE DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL CIMENTACION CON PILOTES Presupuesto UD. DESCRIPCIÓN UDS. MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES Más detalles c.c. (Valor medio aritmético ) Un <= 75 V. 75 < Un <= 1.500 V. c.a. (Valor eficaz) Pequeña tensión Un <= 50 V. Baja tensión 50<=1.000 V.
Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales ITC: 09.0.12 INDICE 1. Objeto. 2. Límites de tensión. 3. Protección contra los contactos directos. 3.1 Introducción. 3.2 Distancias Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles PUESTAS A TIERRA CAPÍTULO XXIII
PUESTAS A TIERRA CAPÍTULO XXIII I N D I C E 1.- Objeto de las Puestas a Tierra... 1 2.- Puestas a Tierra. Definición.... 1 3.- Presentación de datos y planos de Puesta a Tierra... 1 4.- Puestas a tierra Más detalles Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas y elección de cables para BT
Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas y elección de cables para BT Lisardo Recio Maíllo www.prysmian.es 1.- Errores en los cálculos Cables termoplásticos (PVC) y cables termoestables (XLPE) Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL...2 2.1 Regla general...2 2.2 Conductores activos...4 2.2.1 Naturaleza de los conductores...4 2.2.2 Sección de los Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Artículo 45
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 45
 Real Decreto