Source: http://docplayer.es/23498794-Analisis-comparativo-del-agua-tratada-con-diferentes-filtros-de-osmosis-inversa.html
Timestamp: 2018-11-15 18:17:11+00:00

Document:
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AGUA TRATADA CON DIFERENTES FILTROS DE ÓSMOSIS INVERSA - PDF
Download "ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AGUA TRATADA CON DIFERENTES FILTROS DE ÓSMOSIS INVERSA"
María Teresa Acuña Torres
1 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AGUA TRATADA CON DIFERENTES FILTROS DE ÓSMOSIS INVERSA AUTORÍA MARÍA JESÚS MOLINERO LEYVA TEMÁTICA SALUD AMBIENTAL: ANÁLISIS DE AGUA ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL Resumen La instalación de filtros de ósmosis inversa en los hogares para tratar el agua de consumo es una práctica cada vez más extendida, con este estudio se pretende analizar que parámetros del agua se ven afectados por estos filtros y comparar el agua con el agua de consumo humano que llega a nuestras casas. Palabras clave Agua de consumo humano, filtro, ósmosis inversa, conductividad, turbidez, temperatura,, amonio, dureza, calcio, magnesio, fosfatos, nitritos, nitratos, oxídabilidad, cobre, hierro, cloro residual libre, cloro residual combinado, cloro residual total, cloruros, potasio, sulfatos. 1. INTRODUCCIÓN Esta experiencia se ha realizado con los alumnos y alumnas de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior Salud Ambiental, en el módulo Aguas de Uso y Consumo, con los recursos disponibles en el laboratorio de nuestro instituto. Ha sido una experiencia muy positiva ya que el alumnado se ha implicado y ha participado activamente en la realización de las prácticas, al ser un tema que ha despertado su interés. La ósmosis consiste en la difusión del agua entre dos disoluciones de distinta concentración, separadas por una membrana semipermeable, la cual permite el paso del agua, pero no así el de los iones. El agua se difunde desde la disolución con menor concentración iónica a través de la membrana hacia la 1
2 solución más concentrada. Con este proceso se transforma el agua del grifo en agua de baja mineralización. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de sistemas de filtración de ósmosis inversa de diferentes calidades. Los usos principales que se le dan al agua tratada con estos sistemas son: bebida, elaboración de dietas, cocinar, elaboración de biberones del bebé, producción de hielo, riego de plantas delicadas, acuarios, planchas de vapor, etc. Por su uso es conveniente conocer la calidad de este tipo de agua. 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO En diferentes días se han analizado diez muestras de agua, cinco muestras procedentes de la red de distribución de agua apta para el consumo humano y las otras cinco muestras correspondientes al agua tratada por distintos filtros de ósmosis inversa. En las muestras se han determinado de 11 a 20 parámetros, analizando: conductividad, turbidez, temperatura,, amonio, dureza, calcio, magnesio, fosfatos, nitritos, nitratos, oxídabilidad, cobre, hierro, cloro residual libre, cloro residual combinado, cloro residual total, cloruros, potasio, sulfatos. Los equipos utilizados para analizar los diversos parámetros son los siguientes: 1. Termómetro CHECKTEMP1 (MODELO CELSIUS CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA. MARCADO CE) HANNA INSTRUMENTS Rango a C Resolución 0.1 C Precisión ±0,3 C(-20a 90 C) ±0.5 C (fuera) Desviación Típica ±0.3 ºC 2
3 2. -metro ISSN DEP. LEGAL: GR 2922/2007 POCKET-SIZED METER MILWAUKEE MARCADO CE EN Y Rango 0.0 a 14.0 Resolución 0.1 Precisión 0.1 (20 º C) Desviación Típica ±0.2 Entorno 0 a 50 ºC 3. Conductivimetro CDWP Series CONDUCTIVITY/TDS METER CD600WP MILWAUKEE MARCADO CE EN Y Rango 1999 ppm/ 0 ppp Precisión ± 2 % máximo de la escala Desviación Típica ± 2 % máximo de la escala Entorno 0 a 50 ºC Compensación de temperatura: Automática 4. Turbidímetro HI93703 MICROPROCESSOR TURBIDITY METER Rango FTU Precisión 0.01 Compensación de temperatura: Automática 3
4 5. Oxímetro ISSN DEP. LEGAL: GR 2922/2007 OXÍMETRO OXI 45 ELECTRODO DurOx CRISON INSTRUMENTS Escalas de medida, electrodo DurOx % de saturación mg/l de concentración. Temperatura C. Error de medida (±1 dígito) O. D.: 0.5 % del valor medido. Temperatura: 0.2 C. Reproducibilidad (±1 dígito) O.D.: 0.2% del valor medido. Temperatura 0.1 C. Resolución 1 % de saturación de oxígeno disuelto. 6. Fotómetros multiparamétricos C 200 SERIES FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO HANNA INSTRUMENTS RIIPPIIO DEE FFUNCCIIONAAMIIEENTTO Principio de funcionamiento El análisis colorimétrico está basado en el principio de que componentes específicos reaccionan con otros para formar un color, la intensidad del cual es proporcional a la concentración de la sustancia a medir. Cuando una sustancia es expuesta a un haz de luz de intensidad Io, una parte de la radiación es absorbida por las moléculas de la sustancia y se emite una radiación de intensidad I, menor que Io. La cantidad de radiación absorbida se obtiene por la ley Lambert-Beer: log Io/I = ε λ. c. d 4
5 Donde log Io/I = Absorbancia (A) ε λ = coeficiente de extinción molar de la sustancia a la longitud de onda λ c = concentración molar de la sustancia d = distancia óptica de la luz a través de la muestra Por tanto, la concentración c puede calcularse a partir de la intensidad de color de la sustancia determinada por la radiación emitida I, dado que los otros factores son conocidos. Tras analizar las diez muestras de agua se han comparado todos los datos obtenidos con los valores paramétricos establecidos por la legislación para el agua apta para consumo humano, concretamente con los parámetros marcados por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En el caso de los parámetros que no recoge la reglamentación actual como dureza o potasio se han cogido como referencia los niveles guía y las concentraciones máximas admisibles recogidas en la reglamentación anterior. Posteriormente los alumnos y alumnas han trabajado en el aula contrastando los parámetros del agua de cada filtro de ósmosis inversa con el agua de la red de distribución y discutiendo si es conveniente o no la instalación de este tipo de equipos. 5
6 3. PARÁMETROS OBTENIDOS 3.1. Filtro A AGUA AGUA PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO PREFILTRADA FILTRADA Conductividad 2500 μs/cm a 20 º C 628 μs/cm 75 μs/cm Turbidez Salida ETAP: 1 UNF Red de Distribución: 5 UNF 0 UNF 0,21 UNF Temperatura 8-15 ºC óptimo 10 ºC 18,1 ºC 18,6 ºC Mínimo: 6,5 unidades de 7,38 7,61 Máximo: 9,5 unidades de Amonio O,5 mg/l 0,2 mg/l 0,2 mg/l Dureza Total NG: 150 mg/l Dureza deseable: mg/l Fosfatos CMA: 500 μg P 2 O 3 /l NG: 400 P 2 O 3 μg/l 186 mg/l 29 mg/l 1000 μg /l 0 μg /l Nitratos 50 mg/l 40 mg/l 40 mg/l Nitritos Salida ETAP: 0,1 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Red de Distribución: 0,5 mg/l Oxídabilidad 5 mg O 2 /l 7,9 mg O 2 /l 7,8 mg O 2 /l Cloro Residual 3 mg/l 0,4 mg/l 0,1 mg/l total Sulfatos 250 mg/l 80 < 25 6
7 3.2. Filtro B ISSN DEP. LEGAL: GR 2922/2007 PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO AGUA AGUA PREFILTRADA FILTRADA Conductividad 2500 μs/cm a 20 º C 508 μs/cm 59 μs/cm Turbidez Salida ETAP: 1 UNF 0 UNF 0,38 UNF Red de Distribución: 5 UNF Temperatura 8-15 ºC óptimo 10 ºC 17,6 ºC 17,9 ºC Mínimo: 6,5 unidades de 8,09 7,47 Máximo: 9,5 unidades de Amonio O,5 mg/l 0,2 mg/l 0,2 mg/l Dureza Total NG: 150 mg/l 184 mg/l 21 mg/l Dureza deseable: mg/l Fosfatos CMA: 500 μg P 2 O 3 /l 200 μg/l 0 μg/l NG: 400 P 2 O 3 μg/l Nitratos 50 mg/l 40 mg/l 40 mg/l Nitritos Salida ETAP: 0,1 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Red de Distribución: 0,5 mg/l Oxídabilidad 5 mg O 2 /l 9,3 mg O 2 /l 9,2 mg O 2 /l Cloro Residual 3 mg/l 0,3 mg/l 0,1 mg/l total Sulfatos 250 mg/l 80 mg/l < 25 mg/l 7
8 3.3. Filtro C ISSN DEP. LEGAL: GR 2922/2007 PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO AGUA AGUA PREFILTRADA FILTRADA Conductividad 2500 μs/cm a 20 º C 770 μs/cm μs/cm - 1 Turbidez Salida ETAP: 1 UNF Red de Distribución: 5 UNF 1,03 UNF 0,53 UNF Temperatura 8-15 ºC óptimo 10 ºC 18,8 ºC 19,3 ºC Mínimo: 6,5 unidades de 7,85 7,3 Máximo: 9,5 unidades de Amonio O,5 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l Dureza Total NG: 150 mg/l 212 mg/l 190 mg/l Dureza deseable: mg/l Fosfatos CMA: 500 μg P 2 O 3 /l 700 μg /l 500 μg /l NG: 400 P 2 O 3 μg/l Nitratos 50 mg/l 25 mg/l 25 mg/l Nitritos Salida ETAP: 0,1 mg/l 0 mg/l > 0,5 mg/l Red de Distribución: 0,5 mg/l Oxidabilidad 5 mg O 2 /l 8 mg/l 6,2 mg/l Cobre 2 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Hierro 200 μg/l 40 μg/l 0 μg/l Cloro Residual 1 mg/l 0,2 mg/l 0,1 mg/l Libre Cloro Residual 2,0 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l Combinado 8
9 Cloruros 250 mg/l > 60 mg/l 60 mg/l Potasio CMA: 12 mg/l 3 mg/l 15 mg/l NG: 10 mg/l Sulfatos 250 mg/l 135 mg/l 135 mg/l 3.4. Filtro D PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO AGUA PREFILTRADA AGUA FILTRADA Conductividad 2500 μs/cm a 20 º C 94 μs/cm 65 μs/cm Turbidez Salida ETAP: 1 UNF 0.84 UNF 0.16UNF Red de Distribución: 5 UNF Temperatura 8-15 ºC óptimo 10 ºC 16.6ºC 16.2ºC Mínimo: 6,5 unidades de 7.43 unidades de Máximo: 9,5 unidades de 7.73 unidades de Amonio O,5 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Dureza Total NG: 150 mg/l 86 mg/l 42 mg/l Dureza deseable: mg/l Calcio NG: 100 mg/l 13,62 mg/l 16,03 mg/l Magnesio CMA: 50 mg/l 12,64 mg/l 0,4 mg/l NG: 30 mg/l Fosfatos CMA: 500 μg P 2 O 3 /l 0,2 mg/l 0,2 mg/l NG: 400 P 2 O 3 μg/l Nitratos 50 mg/l 0,3 mg/l 0 mg/l 9
10 Nitritos Salida ETAP: 0,1 mg/l Red de Distribución: 0,5 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l Oxidabilidad 5 mg O 2 /l 73%- 6.7mg/l 72%- 6.5mg/l Cobre 2 mg/l 0 mg/l 0 mg/l Hierro 200 μg/l 0 μg/l 0 μg/l Cloro Libre Residual Cloro Residual Combinado 1 mg/l 0.1 mg/l 0.1 mg/l 2,0 mg/l 0.1 mg/l 0.0 mg/l Cloruros 250 mg/l 20 mg/l 20 mg/l Potasio CMA: 12 mg/l NG: 10 mg/l < 2 mg/l < 2 mg/l Sulfatos 250 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l 3.5. Filtro E PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO AGUA FILTRO B PREFILTRADA Conductividad 2500 μs/cm a 20 º C 685 μs/cm 32,465 μs/cm Turbidez Salida ETAP: 1 UNF 1.21 UNF 0.27 UNF Red de Distribución: 5 UNF Temperatura 8-15 ºC óptimo 10 ºC 11.0 ºC 10.0 ºC Mínimo: 6,5 unidades de 8.0 unidades de Máximo: 9,5 unidades de 7.0 unidades de 10
11 Amonio O,5 mg/l 0,2 mg/l 0,3 mg/l Dureza Total NG: 150 mg/l Dureza deseable: mg/l Fosfatos CMA: 500 μg P 2 O 3 /l NG: 400 P 2 O 3 μg/l 215 mg/l 110 mg/l 0,7 mg/l 0,0 mg/l Nitratos 50 mg/l 0,3 mg/l 25 mg/l Nitritos Salida ETAP: 0,1 mg/l Red de Distribución: 0,5 mg/l 0,0 mg/l 0,0 mg/l Oxidabilidad 5 mg O 2 /l 11 mg/l 9 mg/l Cobre 2 mg/l 0 mg/l 0,1 mg/l Hierro 200 μg/l 0 μg/l 0 μg/l Cloro Libre Residual Cloro Residual Combinado 1 mg/l 0.2 mg/l 0.1 mg/l 2,0 mg/l 0.0 mg/l 0.0 mg/l Cloruros 250 mg/l 60 mg/l 12 mg/l Potasio CMA: 12 mg/l NG: 10 mg/l < 2 mg/l < 2 mg/l Sulfatos 250 mg/l 103 mg/l < 25 mg/l Notas Dureza Total: Si el agua se ha sometido a un tratamiento de ablandamiento 60 mg/l Nitratos y nitritos: Se cumplirá la condición de que nitrato/50+nitrito/3 < 1. Donde los corchetes significan concentraciones en mg/1 para el nitrato (NO 3 ) y para el nitrito (NO 2 ). 11
12 4. CONCLUSIONES Algunas de las conclusiones que se han obtenido tras la experiencia se exponen a continuación: En el agua tratada por todos los filtros se puede observar una disminución considerable de la conductividad, lo que sugiere una disminución de los iones presentes en el agua de la red de distribución. Tres de los cinco filtros disminuyen la turbidez del agua. La temperatura no es significativa ya que no se ha medido in situ y ha variado en función de las condiciones de transporte del lugar de toma de muestra al laboratorio. Tres de los cinco filtros producen una disminución del del agua. El amonio no es modificado por los filtros. Todos los filtros producen una disminución de la dureza total del agua, los que implica una disminución en la concentración de calcio y magnesio. Esta disminución es más acusada en los filtros A, B y E. Los filtros A, B, C y E disminuyen la concentración de fosfatos, en tres casos eliminándolos completamente. En el agua del filtro D se mantiene la concentración de fosfatos. Las variaciones de la concentración de cloro residual libre, total o combinado no son significativas. La concentración de sulfatos permanece igual o disminuye en las muestras de agua filtrada respecto al agua de la red de distribución. En las muestras de agua en las que se ha analizado la concentración de hierro y cobre no se modifican o no lo hacen de forma significativa. Los cloruros disminuyen el agua procedente de los filtros C y E. La concentración de potasio no cambia en el agua procedente de los filtros C y E, pero aumenta en el agua procedente del filtro D. Los filtros A, B y E no alteran la concentración de nitratos ni la de nitritos, en cambio el filtro C incrementa en más de 0,5 mg/l (fuera de escala) la concentración de nitritos, dato que supera el valor paramétrico marcado por la legislación para este parámetro. El filtro E incrementa la concentración de nitratos, pero no llega a superar el valor paramétrico marcado. En ambos caso se ha contactado con las empresas que instalaron los sistemas de ósmosis inversa y los han reemplazado completamente por un fallo en el funcionamiento, ya que de forma global empeoraban las propiedades del agua, en lugar de mejorarlas llegando a ser incluso perjudiciales para la salud. 12
13 5. BIBLIOGRAFÍA - Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. (BOE n. 226 de 20/9/1990) - Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. (BOE n. 45 de 21/2/2003). Autoría Nombre y Apellidos: María Jesús Molinero Leyva Centro, localidad, provincia: I.E.S. La Zafra, Motril, Granada 13
0,50 mg/l. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consume humano.
cerba LABORATORiOS DE ANALIS1S CLlNICOS ASESORlA CIENTIFICA Codigo: 956 GRUPO PRESION MANZANA 8 Dras. ROSA POLO Y SILVIA DIAZ DEPOSITO 2 Alejo Bonmati, 2 1 izq. COMUNIDAD DE PROTIETARIO PUERTO MARINO 1

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto