Source: http://docplayer.es/27152-Directiva-91-271-cee-sobre-el-tratamiento-de-las-aguas-residuales-urbanas-manual-de-interpretacion-y-elaboracion-de-informes.html
Timestamp: 2016-12-03 02:55:21+00:00

Document:
⭐DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. Manual de interpretación y elaboración de informes
DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. Manual de interpretación y elaboración de informes
Download "DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. Manual de interpretación y elaboración de informes"
Javier Martin Hernández
1 DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS Manual de interpretación y elaboración de informes2 3 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS DEL MANUAL 3. INTRODUCCIÓN A LA DIRECTIVA 3.1. Resumen de la Directiva 91/271/CEE 3.2. Resumen de la Decisión 93/481/CEE 3.3. Análisis de la transposición de la Directiva 91/271/CEE 4. CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 4.1. Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 4.2. Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados 4.3. Criterio de cumplimiento 5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LOS CUESTIONARIOS 6. CÓMO CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE LA DECISIÓN 93/481/CEE ANEXOS: Anexo 1: Zonas sensibles declaradas Anexo 2: Organismos responsables de cumplimentar los informes y plazos de entrega Anexo 3: Modelo de ficha Anexo 4: Texto consolidado de la Directiva 91/271/CEE (que incluye las modificaciones introducidas por la 98/15/CE) Anexo 5: Textos consolidados de las transposiciones de la Directiva elaborados por la Dirección General del Agua4 5 DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS Manual de interpretación y elaboración de informes 1. INTRODUCCIÓN La Directiva 91/271/CEE, modificada por la Directiva 98/15/CE, define los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el R.D. Ley 11/1995, el R.D. 509/1996, que lo desarrolla, y el R.D. 2116/1998 que modifica el anterior. Por su parte, la Decisión 93/481/CEE establece los modelos de presentación de la información que los Estados miembros deben remitir a la Comisión Europea sobre los programas establecidos para el desarrollo y cumplimiento de la citada Directiva. El presente Manual sintetiza el contenido de la normativa referenciada anteriormente y detalla la información que debe facilitarse a la Comisión Europea. 16 2. OBJETIVOS DEL MANUAL Los objetivos del Manual son: Sintetizar las obligaciones del Estado Español derivadas del cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y la Decisión 93/481/CEE, que obliga a informar periódicamente sobre su desarrollo. Adoptar unos criterios uniformes para la información (contenido y formato), que los organismo encargados de su cumplimentación deben facilitar a la Dirección General del Agua. Poner de manifiesto quién debe aportar esa información y cuándo debe remitirla. 27 3. INTRODUCCIÓN A LA DIRECTIVA A continuación se introducen de forma resumida los principales aspectos de la normativa, para facilitar su interpretación y la cumplimentación del cuestionario correspondiente Resumen de la Directiva 91/271/CEE La Directiva 91/271/CEE establece las medidas necesarias que los Estados miembros han de adoptar para garantizar que las aguas residuales urbanas reciben un tratamiento adecuado antes de su vertido. De forma resumida, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas, en primer lugar las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marinas. En la determinación de los tratamientos a que deberán someterse las aguas residuales antes de su vertido, se tiene en cuenta las características del emplazamiento donde se producen. De acuerdo con esto, los tratamientos serán más o menos rigurosos según se efectúen en zonas calificadas como sensibles, menos sensibles o normales. En el Anexo nº I, de este Manual aparecen detalladas las zonas sensibles declaradas en España actualmente. En concreto, en la Directiva 91/271/CEE se establecen los siguientes puntos: Los plazos para la instalación de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas dependiendo del tamaño de las aglomeraciones, las características del área de vertido (zona sensible) y los requisitos que deben cumplir estos sistemas (Artículo 3). Los plazos para que los vertidos recogidos en los sistemas colectores, reciban un tratamiento secundario en función del tamaño de las aglomeraciones de las que procedan, así como los requisitos que deben cumplir los efluentes procedentes de las instalaciones donde se produce este tratamiento (Artículo 4 y letra B Anexo I). Los criterios para la determinación de zonas sensibles y menos sensibles (Anexo II), los plazos para la depuración de las aguas residuales vertidas en estas zonas, junto con las características de las instalaciones de tratamiento y los requisitos que deben cumplir sus efluentes (Artículos 5 y 6; letra B y cuadros 1 y 2 del Anexo I). 38 Los plazos y tratamiento adecuado para los vertidos recogidos en los sistemas colectores procedentes de las aglomeraciones no contempladas en los artículos anteriores (Artículo 7). Los condicionantes medioambientales que deben contemplarse a la hora de elaborar las autorizaciones de vertido de instalaciones industriales cuando sus vertidos, previa depuración, sean realizados en sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas (Artículo 11, letra C del Anexo I). Las condiciones de utilización y evacuación de los lodos generados en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, prohibiendo el vertido en aguas de superficie a partir del 31 de diciembre de 1998 (Artículo 14). Los controles analíticos (frecuencia y parámetros) a los que deben ser sometidos los vertidos y lodos procedentes de las instalaciones de depuración, así como de las aguas receptoras de aquéllos (Artículo 15, letra D del Anexo I). El contenido de la información que los Estados miembros deben suministrar a la Comisión sobre el desarrollo de la Directiva es el siguiente: - Informe bienal de situación sobre el vertido de aguas residuales urbanas y lodos, (Artículo 16). - Informe sobre el contenido de los programas nacionales de actuación elaborados para la aplicación de la Directiva (Artículo 17.2). - Informe bienal de actualización del desarrollo de los programas de actuación (Artículo 17.3). Los métodos y modelos de presentación de los informes relacionados con este artículo, aparecen desarrollados en la Decisión 93/448/CEE. - A petición de la Comisión, se deberá informar sobre los resultados de los controles establecidos para: Cumplimiento de los requisitos de vertido (letra B Anexo I) por parte de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos (letra D Anexo I). Cantidades y composición de los lodos vertidos en aguas de superficie. Resultados de los controles establecidos sobre las aguas de superficie afectadas por vertidos (directos o depurados) biodegradables procedentes de los sectores industriales enumerados en el Anexo III (Industrias de transformación agroalimentarias). Posteriormente, la Comisión de las Comunidades Europeas consideró que el cuadro 2 del anejo I de la Directiva 91/271/CEE, relativo a los requisitos para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles 49 propensas a eutrofización, planteaba problemas de interpretación en algunos Estados miembros por lo que, en fecha 27 de febrero de 1998, adoptó la Directiva 98/15/CE, por la que se modifica la anterior, en lo relativo a las especificaciones del cuadro citado Resumen de la Decisión 93/481/CEE La Decisión 93/481/CEE desarrolla el contenido de la Directiva 91/271/CEE en especial lo que se refiere al contenido del Apartado 4 del Artículo 17, en cuanto a los métodos y formas de presentar los informes relacionados con la adopción de los programas de desarrollo para la aplicación de la citada Directiva. La información se estructura en dos partes fundamentales, por un lado la referida a los sistemas colectores, y por otro, las instalaciones de tratamiento. Para cada una de ellas desarrolla un inventario de la situación actual referido a los programas de actuación previstos en cuatro horizontes temporales diferenciando, según la zona (sensible, menos sensible y normal), dónde son de aplicación y las características del punto de vertido (aguas dulces y estuarios y aguas costeras). Finalmente, establece un cuestionario relativo a los programas de aplicación en cuanto a la eliminación y aprovechamiento de los lodos de depuración y un calendario con las inversiones presupuestadas en el conjunto de los programas de aplicación de la Directiva Análisis de la transposición de la Directiva 91/271/CEE La transposición de la Directiva 91/271/CEE al Derecho español, está contenida en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de diciembre), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Por su parte, el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo (BOE núm. 77, de 29 de marzo) desarrolló el contenido del anteriormente citado, mediante la incorporación de los Anexos contenidos en la Directiva 91/271/CEE, que no habían sido incorporados inicialmente. Para incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 98/15/CE, resultó necesario modificar el cuadro 2 del anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, lo que se llevó a cabo mediante el Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre (BOE núm. 251 de 20 Octubre). De acuerdo con el contenido de la legislación nacional citada, corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA.): 510 - la delimitación de las aglomeraciones urbanas - la declaración de las zonas sensibles y zonas menos sensibles de acuerdo con las directrices marcadas en el Anexo II del R.D. 509/1996 para las zonas situadas en las cuencas hidrográficas intracomunitarias. Para las zonas sensibles situadas en cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una comunidad autónoma, su declaración la realizará la Administración General del Estado. En este sentido, en el Anexo de la Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (BOE núm. 155, de 30 de junio), aparece una relación de las zonas sensibles declaradas, en las nueve cuencas intercomunitarias del territorio español. - La elaboración de los programas de aplicación del contenido del R.D.L. 11/1995. En la Tabla Nº 1, se resumen los requerimientos establecidos en la Directiva 91/271/CEE. Como puede apreciarse, en función de la zona en la que se realice el vertido (normal, sensible o menos sensible) y del número de habitantes equivalentes de la aglomeración urbana, se exige un tipo de tratamiento, que debe estar en funcionamiento en la fecha indicada en la Tabla. TABLA 1. REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE NORMALES SENSIBLES MENOS SENSIBLES Aguas dulces y estuarios Aguas costeras Aguas dulces y estuarios Aguas costeras Estuarios Aguas costeras T. adecuado T. secundario (1) T. secundario (1) T. secundario (1) T. secundario (1) dic-05 dic-05 dic-05 dic-00 dic-00 art.7 art.4.1. art.4.1. art.4.1. art.4.1. T. adecuado T. adecuado T. secundario T. secundario T. secundario dic-05 dic-05 dic-05 dic-00 dic-00 art.7 art.7 art.4.1. art.4.1. art.4.1. T. adecuado T. secundario (1) T. más riguroso (1) T. más riguroso (1) T. más riguroso (1) dic-05 dic-05 dic-98 dic-98 dic-98 art.7 art.4.1. art.5.2. art.5.2. art.5.2. T. adecuado T. adecuado T. más riguroso T. más riguroso T. más riguroso dic-05 dic-05 dic-98 dic-98 dic-98 art.7 art.7 art.5.2. art.5.2. art.5.2. T. adecuado T. menos riguroso (2) T. secundario T. secundario T. secundario dic-05 dic-05 dic-05 dic-00 dic-00 art.7 art.6.2. art.4.1. art.4.1. art.4.1. T. adecuado T. adecuado T. menos riguroso (2) T. menos riguroso (2) T. secundario dic-05 dic-05 dic-05 dic-05 dic-00 art.7 art.7 art.6.2. art.6.2. art.4.1. (1) Zonas de alta montaña >1.500 m de altitud. Tratamiento secundario menos riguroso para DBO 5 y SS incluso en caso de requerir tratamiento más riguroso para N y/o P (2) El tratamiento menos riguroso, indicado para zonas menos sensibles, deberá ser equivalente como mínimo a un tratamiento primario Los programas de aplicación de la Directiva 91/271/CEE, en España, se han introducido mediante la aprobación del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales ( ) [Resolución de 28 de abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995]. Este Plan desarrolla los Objetivos, Instrumentos y principales Líneas de Actuación sobre la gestión del dominio público hidráulico en relación con los vertidos de aguas residuales urbanas. 611 Establece un calendario de inversiones (repartido por CC.AA.) para el decenio que abarca, además de declarar una serie de actuaciones y obras como de interés general. La articulación del Plan se realizó mediante Convenios de Colaboración entre el MOPTMA y las diferentes CC.AA., suscritos a lo largo de los años 1995 y12 4. CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 4.1. Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas Los requisitos que deben cumplir, tanto los vertidos como las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, para que sean conformes a lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE aparecen descritos en las letras B y D de su Anexo I, y en los cuadros 1, 2 y 3 de este último. En las Tablas 2, 3, 4 y 5 aparecen resumidos dichos requisitos. TABLA 2. REQUISITOS PARA LOS VERTIDOS PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS MEDIANTE TRATAMIENTO SECUNDARIO (a) Parámetros Concentración Porcentaje mínimo de reducción (b) DBO 5 (c) (a 20º C sin nitrificación) 25 mg/l O % DQO 125 mg/l O 2 75 % Total sólidos en suspensión 35 mg/l (d) 90 % (d) (a) O proceso equivalente. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción. (b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. (c) Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono orgánico total (COT) o demanda total de oxígeno (DTO), si puede establecerse una correlación entre la DBO 5 y el parámetro sustituto. (d) Este requisito es optativo. Los análisis de vertidos procedentes de sistemas de depuración por lagunaje se llevarán a cabo sobre muestras filtradas; no obstante, la concentración de sólidos en suspensión en las muestras de agua sin filtrar no deberá superar los 150 mg/l. TABLA 3. REQUISITOS PARA LOS VERTIDOS PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN ZONAS DE ALTA MONTAÑA (> m) (a) Parámetros Concentración Porcentaje mínimo de reducción (b) DBO 5 (c) (a 20º C sin nitrificación) 25 mg/l O 2 40 % DQO 125 mg/l O 2 75 % Total sólidos en suspensión h-e 60 mg/l 70 % > h-e 35 mg/l 90 % (a) Tratamiento biológico o menos riguroso, según art. 5.3 RD-Ley 11/95. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción (b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada (c) Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono orgánico total (COT) o demanda total de oxígeno (DTO), si puede establecerse una correlación entre la DBO 5 y el parámetro sustituto 813 TABLA 4. REQUISITOS PARA LOS VERTIDOS PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS MEDIANTE TRATAMIENTO PRIMARIO Parámetros Porcentaje mínimo de reducción (a) DBO 5 20 % (a) Total sólidos en suspensión 50 % Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. Para el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo, además de los requisitos expresados en la Tabla 2, se deberán cumplir los contenidos en la Tabla 5. TABLA 5. REQUISITOS PARA LOS VERTIDOS PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS MEDIANTE TRATAMIENTO MÁS RIGUROSO (a) Parámetros Concentración a h-e > h-e Porcentaje mínimo de reducción (b) Fósforo total 2 mg/l P 1 mg/l P 80 % Nitrógeno total (c) (mg/l N) 15 mg/l N (d) 10 mg/l N % (a) Según la situación local se podrá aplicar uno o los dos parámetros. Se aplicará el valor de concentración o el porcentaje de reducción (b) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada (c) Nitrógeno total equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato (NO 3 ) y nitrógeno en forma de nitrito (NO 2 ) (d) Estos valores de concentración constituyen medias anuales según el punto 3º del apartado A) 2 del Anexo III del RD. 509/96. No obstante, los requisitos relativos al nitrógeno pueden comprobarse mediante medias diarias cuando se demuestre, que de conformidad con el apartado A)1 del Anexo III se obtiene el mismo nivel de protección. En ese caso la media diaria no deberá superar los 20 mg/l de Nitrógeno total para todas las muestras, cuando la temperatura del efluente del reactor biológico sea superior o igual a 12 º C. En sustitución del requisito relativo a la temperatura, se podrá aplicar una limitación del tiempo de funcionamiento que tenga en cuenta las condiciones climáticas regionales Los requisitos para instalaciones individuales pueden no aplicarse, si la reducción de la carga total de todas las instalaciones que vierten a la zona sensible es del: a. 75% para el P total b. 75% para el N total No obstante, las autorizaciones de vertido de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, podrán imponer requisitos más rigurosos, cuando ello sea necesario para 914 garantizar que las aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad fijados en la normativa vigente. En cuanto a los vertidos urbanos correspondientes a instalaciones de depuración inferiores a h-e, la legislación determina que deberán recibir un tratamiento adecuado. En este caso no se concreta el tipo de tratamiento ni límites de vertido asociados, solamente se exige que las aguas receptoras cumplan después del vertido los objetivos de calidad por usos y normas de calidad ambiental previstas para el medio receptor Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados La Tabla 6 muestra los métodos de medida de referencia, para los parámetros a determinar en los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, que aparecen definidos en los cuadros I y II del Anexo del RD 509/96 y el Anexo del RD 2116/98. No obstante, dichos métodos podrán sustituirse por otros alternativos, siempre y cuando quede demostrado que se obtienen resultados equivalentes. TABLA 6. MÉTODOS DE MEDIDA DE REFERENCIA Parámetros Método DBO 5 (a 20º C sin nitrificación) DQO Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del oxígeno disuelto antes y después de 5 días de incubación a 20 ± 1º C, en completa oscuridad. Aplicación de un inhibidor de la nitrificación Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico Total sólidos en suspensión Fósforo total - Filtración de una muestra representativa a través de una membrana de filtración de 0,45 micras. Secado a 105 º C y pesaje - Centrifugación de una muestra representativa (durante 5 min como mínimo, con una aceleración de a g), secado a 105º C y pesaje Espectrofotometría de absorción molecular Nitrógeno total Espectrofotometría de absorción molecular La metodología establecida para valorar el cumplimiento de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales según la normativa vigente está basada en un muestreo representativo del volumen de vertido sobre el que se realizan las determinaciones de los parámetros expresados en las Tablas 2, 3, 4 y 5 (dependiendo del tipo de instalación) y sobre los que finalmente se aplican los límites de concentración/porcentaje de reducción anteriormente definidos. 1015 El número mínimo anual de muestras que deben ser recogidas a intervalos regulares durante el año para considerar un muestreo representativo, está definido en función del tamaño de la instalación y aparece recogido en la Tabla 7. TABLA 7. FRECUENCIA DE MUESTREO EN VERTIDOS DE INTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Tamaño de la instalación Número mínimo anual de muestras h-e < (a) h-e < h-e (a) Durante el primer año. En años sucesivos 4 muestras/año, siempre que pueda demostrarse que el vertido durante el primer año es conforme a lo establecido en la normativa; si una de las cuatro muestras resultara no conforme, se tomarán 12 muestras el siguiente año. La normativa establece que durante las operaciones de muestreo se tendrán en cuenta los siguientes puntos: - No se computarán los valores extremos de la calidad del agua cuando estos sean consecuencia de situaciones inusuales, lluvias intensas, etc. - Podrán usarse métodos alternativos, siempre que pueda demostrarse que se obtienen resultados equivalentes. - Se tomarán muestras representativas durante un período de 24 horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la instalación de tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales. - Se aplicarán las normas internacionales de laboratorio correctas con objeto de que se reduzca al mínimo el deterioro de las muestras en el tiempo transcurrido entre la recogida y el análisis Criterio de cumplimiento El criterio de cumplimiento o conformidad de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas con arreglo a la normativa, queda establecido en función del número de 1116 muestras cuyas concentraciones y/o reducciones de porcentaje en cada uno de los parámetros pertinentes reflejados en las Tablas 2, 3 y 4 (dependiendo del tipo de instalación), respetan los valores reflejados. En el caso de que algunas de las muestras anuales, no cumplan con los requerimientos expresados, se admiten dos desviaciones con relación al requerimiento anterior: a) Que el número de muestras no conformes sea como máximo el que aparece reflejado en la Tabla 8. b) Que la concentración de los parámetros reflejados en la Tabla 2 en las muestras no conformes, tomadas en condiciones normales de funcionamiento, no deberá desviarse del 100 por 100. En relación con los sólidos en suspensión, se podrá aceptar una desviación del 150 por 100 expresado en concentración. Para el caso de los parámetros contenidos en la Tabla 5, (aplicable a instalaciones que vierten en zonas sensibles, cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo), la media anual de las muestras deberá respetar los valores correspondientes a cada uno de los parámetros. TABLA 8. NÚMERO MÁXIMO PERMITIDO DE MUESTRAS NO CONFORMES EN FUNCIÓN DE LAS SERIES DE MUESTRAS TOMADAS EN UN AÑO Series de muestras tomadas en un año Número máximo permitido de muestras no conformes17 5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LOS CUESTIONARIOS Para la elaboración de los cuestionarios relacionados con la Decisión 93/481/CEE, es necesario la recopilación previa de la siguiente información: Relación de zonas declaradas como normales, sensibles y menos sensibles. Inventario de aglomeraciones y clasificación por grupos de población servida. Inventario de sistemas colectores y clasificación en función del tipo de aglomeración servida y la zona donde realiza el vertido. Relación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas junto con una valoración individualizada del cumplimiento de sus vertidos según el procedimiento establecido. Programas de aplicación existentes para el desarrollo del contenido de la Directiva 91/271/CEE establecidos por horizontes temporales y tipo de aglomeraciones, tanto para los sistemas colectores como para las instalaciones de tratamiento y gestión de lodos de depuración. 1318 6. CÓMO CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE LA DECISIÓN 93/481/CEE A continuación, se incluye a modo de ejemplo explicativo, el conjunto de Tablas que se incluyen en el Anexo de la Decisión. En el Anexo 3 de este Manual se incluye un modelo de ficha completo para la edición de estas Tablas. Si bien, hay que hacer notar que los formatos de estas Tablas, a la fecha de publicación de este Manual, están en proceso de modificación y revisión por parte de la Comisión. Los datos que aquí se presentan son ficticios y se incluyen a título de ejemplo, con el sólo propósito de ilustrar el contenido de las Tablas. La primera consideración a tener en cuenta a la hora de cumplimentar el cuestionario contenido en el Anexo de la Decisión 93/481/CEE, es diferenciar si es de aplicación el Artículo 5.8 en el ámbito geográfico al cual están referidos los datos contenidos en el cuestionario. El Artículo mencionado establece que no se designarán zonas sensibles cuando se aplique, a la totalidad del ámbito territorial al que se refieren los datos del cuestionario, los requisitos de vertido establecidos en un tratamiento más riguroso que el correspondiente a un tratamiento secundario. En este caso, sólo deberían cumplimentarse las Tablas del Cuestionario que aparecen referenciados con bis, es decir Tabla 1.bis, Tabla 2.bis, etc., del citado Anexo. Para el caso concreto de la legislación nacional y autonómica, no se ha contemplado la aplicación del citado Artículo 5.8, sino que se han designado zonas normales, sensibles y menos sensibles para el conjunto de territorio nacional. Por ello, en el ejemplo que se incluye a continuación y en el Anexo 3 no aparecen las Tablas del Anexo referenciados con bis. En las Tablas 2.1 y siguientes que hacen referencia a los Programas de Aplicación, aparecen rellenas algunas de las casillas con el símbolo Esto significa que de acuerdo con los plazos establecidos por la Directiva para el desarrollo de las actuaciones en materia de sistemas colectores e instalaciones de tratamiento, deberían estar completadas para el año, horizonte y rango de población a que hacen referencia, y de acuerdo con esto, la casilla correspondiente se denota con el símbolo mencionado. No obstante lo anterior, en el caso de que no se haya podido cumplir con los plazos establecidos, las Tablas referidas deben completarse convenientemente cambiando el símbolo existente por la cifra correspondiente escrita en negrita. Cuando no haya casos de aplicación a la casilla correspondiente en el ámbito territorial del cuestionario se indicará n.a. (no es aplicable). A continuación se hace un resumen de la información que precisa cada tabla. 1419 TABLA 1. INVENTARIO BÁSICO: AGLOMERACIONES En esta tabla se debe reflejar el número de aglomeraciones existentes y la carga contaminante (expresada en habitantes equivalentes), a finales del año correspondiente al informe, haciendo una distinción entre tipos de aglomeración (según el número de habitantes equivalentes) y zonas (normales, sensibles y menos sensibles y dentro de ellas entre aguas dulces y estuarios y aguas costeras) y tipos de aglomeración. TABLA 2. INVENTARIO DE LA CAPTACIÓN: SISTEMAS DE COLECTORES En esta tabla se debe mostrar los sistemas de colectores considerados conformes a finales del año correspondiente al informe, haciendo mención del número y población equivalente de las aglomeraciones que disponen de ellos. Se debe hacer una distinción entre zonas (normales, sensibles y menos sensibles y dentro de ellas entre aguas dulces y estuarios y aguas costeras) y tipos de aglomeración. TABLA 2.1. SISTEMAS COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN ZONAS NORMALES: A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas normales de aguas dulces y estuarios. Para ello, se incluirá el número de sistemas colectores conformes y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. TABLA 2.2. SISTEMAS DE COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN ZONAS NORMALES: B. AGUAS COSTERAS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas normales de aguas costeras. Para ello, se incluirá el número de sistemas colectores conformes y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. TABLA 2.3. SISTEMAS DE COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN LAS ZONAS SENSIBLES: A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas sensibles de aguas dulces y estuarios. Para ello, se incluirá el número de sistemas colectores conformes y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. 1520 TABLA 2.4. SISTEMAS DE COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN LAS ZONAS SENSIBLES: B. AGUAS COSTERAS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas sensibles de aguas costeras. Para ello, se incluirá el número de colectores conformes y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. TABLA 2.5. SISTEMAS DE COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES: A. ESTUARIOS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas menos sensibles de estuarios. Para ello, se incluirá el número de colectores conformes y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. TABLA 2.6. SISTEMAS DE COLECTORES. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES: B. AGUAS COSTERAS En esta tabla se mostrará la evolución en la disponibilidad de sistemas de colectores en zonas menos sensibles de aguas costeras. Para ello, se incluirá el número de colectores conectados y su capacidad (expresada en habitantes equivalentes) a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. TABLA 3. INVENTARIO DEL TRATAMIENTO: PLANTAS DE TRATAMIENTO SECUNDARIO O MENOS RIGUROSO (PRIMARIO) Esta tabla reflejará el total de las plantas de tratamiento secundario o menos riguroso (primario) consideradas conformes a finales del año correspondiente al informe. Para ello, se incluirá el número y población equivalente de las aglomeraciones que disponen de tales plantas. Haciendo una distinción entre zonas de vertido (normales, sensibles y menos sensibles y dentro de ellas entre aguas dulces y estuarios y aguas costeras) y tipos de aglomeración. TABLA 3.1. PLANTAS DE TRATAMIENTO SECUNDARIO O MENOS RIGUROSO. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 EN ZONAS NORMALES: A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS En esta tabla se mostrará la evolución en la puesta en marcha de plantas de tratamiento secundario o menos riguroso (primario) en zonas normales de aguas dulces y estuarios. Se debe reflejar el número y capacidad (expresada en habitantes equivalentes) de las plantas consideradas conformes a finales de los años indicados (1998, 2000 y 2005), haciendo una distinción entre tipos de aglomeración. 16 Mostrar más
RESUMEN PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 2005-2010 Resumen del PER para El Consejo de Ministros Agosto de 2005 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 1. JUSTIFICACIÓN...4 2. LOS ESCENARIOS DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Núm. 162 Viernes 4 de julio de 2014 Sec. I. Pág. 52139 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 7009 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Más detalles ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 5 2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA (PER) 2005-2010 11
Agosto de 2005 ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 5 PÁG 2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA (PER) 2005-2010 11 2.1. Las Energías Renovables en el marco de la UE: herramienta para Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción Más detalles 1. Disposiciones generales
Núm. 86 página 8 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 7 de mayo 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se Más detalles MINISTERIO DE VIVIENDA
11816 Martes 28 marzo 2006 BOE núm. 74 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El Más detalles OUTT Y Y PHASING G IN N YY DELL PO O FONDO TECNOLÓGICO O DEE LOSS OBJETIVOS CONVERGENCIA A YY PHASING G OUT
CONSIIDERACIIONES SOBRE LA EVALUACIIÓN AMBIIENTAL ESTRATÉGIICA EN LAS REPROGRAMACIIONES DE LOS PO FEDER DE LOS OBJETIIVOS CONVERGENCIIA,, PHASIING OUT Y PHASIING IIN Y DEL PO FONDO TECNOLÓGIICO DE LOS Más detalles B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001
B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 119 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 120 B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001) 1. Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia Más detalles I. Disposiciones generales
14.11.2009 Diario Oficial de la Unión Europea L 300/51 REGLAMENTO (CE) n o 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas comunes relativas Más detalles CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Capítulo 2 Metodología de inspección 2.1 INTRODUCCIÓN El propósito básico de una inspección de seguridad conforme al artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 es llevar a cabo un examen planificado y sistemático, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Núm. 161 Sábado 3 de julio de 2010 Sec. I. Pág. 58454 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10542 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de Más detalles Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013
Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013 Unión Europea Una manera de hacer Europa El FSE invierte Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Jueves 21 de marzo de 2013 Sec. I. Pág. 22411 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3092 Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto Más detalles La nueva definición de PYME Guía del usuario y ejemplo de declaración
956775_CV_ES 5/30/06 2:28 PM Page 1 En la UE de 25 miembros, hay: aproximadamente 23 millones de PYME, que representan el 99 % de todas las empresas de la UE, que emplean a cerca de 75 millones de personas. Más detalles ORDENANZA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
ORDENANZA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DISPOSICIONES COMUNES A LOS LIBROS DE LA ORDENANZA GENERAL DE PROTECCION DEL MEDIO ÁMBIENTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMELLOSO. 1- Disposiciones generales Más detalles 1. Disposiciones generales
Núm. 47 Sábado 23 de febrero de 2013 Sec. I. Pág. 15219 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 2030 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del Más detalles ESTRATEGIA LOCAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (2008-2012)
ESTRATEGIA LOCAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (2008-2012) 1 Introducción: El cuarto informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio Climático de las Naciones Unidas) Más detalles MINISTERIO DE HACIENDA
39252 Viernes 26 octubre 2001 BOE núm. 257 MINISTERIO DE HACIENDA 19995 REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Más detalles PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1

References: Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Artículo 5
 Artículo 5
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 4

REAL DECRETO 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO