Source: https://www.scribd.com/document/163268741/Memoria-Modernizaci%D0%B2n-Castronu%D0%B4o
Timestamp: 2018-11-15 21:46:58+00:00

Document:
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID )
1.- ANTECEDENTES .................................................................................. 1 2.- OBJETO DEL PROYECTO ...................................................................... 6 3.- PROMOTOR ........................................................................................ 8 4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES ............................................. 10 5.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A MODERNIZAR .................................................................................. 12 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.LOCALIZACIÓN .............................................................................. 12 CLIMATOLOGÍA.............................................................................. 12 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA ........................................................ 12 HIDROGEOLOGÍA ........................................................................... 13 EDAFOLOGÍA ................................................................................. 13
6.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO .................................................. 14 7.- INGENIERÍA DEL PROYECTO............................................................. 17 7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.INGENIERÍA DE DISEÑO .................................................................. 17 SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO ................................................. 18 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.......................................................... 18 SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL RIEGO.............................................. 19 NECESIDADES DE AGUA .................................................................. 20
8.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS................................................................................. 22 8.1.- RED DE RIEGO............................................................................... 22 8.1.1.- AGRUPACIONES DE RIEGO ...................................................... 22 8.1.2.- TOPOLOGÍA Y TRAZADO DE LA RED.......................................... 22 8.1.3.- PRESIÓN DE CONSIGNA EN HIDRANTE...................................... 23 8.1.4.- DOTACIONES DE RIEGO ......................................................... 23 8.1.5.- CAUDALES DE DISEÑO ........................................................... 25 8.1.6.- DIMENSIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL .............................. 25 8.1.7.- DIMENSIONAMIENTO DE LA RED TERCIARIA .............................. 27 8.1.8.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS ZANJAS................... 28 8.1.9.- ELEMENTOS SINGULARES ....................................................... 28 8.1.10.- OBRAS SINGULARES............................................................. 30 8.2.- TOMA DEL RÍO DUERO.................................................................... 31 8.3.- CÁNTARA DE ASPIRACIÓN ............................................................... 31 8.4.- GRUPOS DE BOMBEO ...................................................................... 32 8.4.1.- COMPOSICIÓN ...................................................................... 32 8.4.2.- CONTROL DE LA REGULACIÓN................................................. 33
...............TRAMITACIÓN E INFORME AMBIENTAL.....1.........................DECLARACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS GENERAL.. 45 9...................................................PLAZO DE EJECUCIÓN ................2....CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE APROBACIÓN ............................SERVICIOS AFECTADOS..........................................5......................ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 45 9...........2.6........9......PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD ................... 37 8.5.................................DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA..........10.......................INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN ....................................................................................... 43 9......................... 43 9...................... 35 8.................................................5.......PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN..........REVISIÓN DE PRECIOS .......... 58 PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) .....DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA....ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............. 51 9........6............ 46 9..4................................... 33 8.................... 44 9......6...................... 48 9..................6.................................3.............................5................................. 55 11.................... 51 9.............. PERMISOS Y LICENCIAS ........................................................... 42 9...11..........................4...............7....MARCO NORMATIVO ............AUTOMATIZACIÓN.. 54 10........CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ................................................ 35 8.........LÍNEA AÉREA EN M......SISTEMA DE TELECONTROL ..........18..... 54 9.8......... 36 8......PRESUPUESTO ...........12.......................14..........6. 48 9................................16.....CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS...DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ..ESTACIÓN DE BOMBEO .......PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICA PARTICULARES ............ 42 9........... 39 9.... 39 9.......................... 36 8..... EXPROPIACIONES......T...............13...........OBRA CIVIL ................................................................3........ 35 8...............OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.................................................................PLAN DE OBRA .. 33 8.1.............................2........MEMORIA 8........ 53 9................................URBANIZACIÓN........................1.. 52 9........................ESTUDIO GEOTÉCNICO ..................SISTEMA DE ADJUDICACIÓN......................6....................19....INSTALACIONES ELÉCTRICAS .ESTUDIO ARQUEOLÓGICO ................................. 50 9.......................................7.......SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.............................................................15.......... 58 12...............................17............................. 38 9..REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ...................... 57 11....... 43 9.........1........
en donde se realiza una pequeña elevación. En este sentido el Real Decreto-ley señala que “es necesario aumentar los esfuerzos en la modernización y mejor gestión de las infraestructuras del sector agrario.. las comunidades autónomas. El origen del canal se ubica a partir de la obra de toma construida a pie del río Duero.ANTECEDENTES La actuación de mejora del regadío en la Comunidad de Regantes Canal Vega de Castronuño (Valladolid) fue declarada de interés general y de utilidad pública por el Real Decreto-ley 14/2009. por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográfica (BOE nº 293. situadas en su totalidad dentro del Término Municipal de Castronuño. de 4 de diciembre.c. los usuarios de las infraestructuras y. buscando un ahorro y mayor control que permita una mayor disponibilidad y herramientas de gestión de los escasos recursos”. en los que las previsiones de ejecución real deberán supeditarse en todo caso a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio ”.6295 ha. la Comunidad de Regantes Castronuño. en cuya Disposición adicional primera. con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palíe los daños producidos por la sequía”. en su caso.MEMORIA 1. desaguando los excesos del PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 1 . del 5 de diciembre de 2009). revestido éste en hormigón y cuya sección trapecial permite obtener una capacidad de transporte en cabecera de 650 l/s. ya que constituye por la naturaleza de sus producciones y las tecnologías utilizadas el mayor consumidor de agua del Estado ” y por ello “se hace imprescindible actuar de manera urgente en la modernización de nuestros regadíos y mejorar la eficacia en la gestión. Este Real Decreto-ley pretende solucionar los problemas surgidos a raíz de la sequía del 2009 facilitando la gestión y adoptando medidas efectivas para reducir las pérdidas de agua. en las que se incluyen en el Anexo III “Obras urgentes de mejora de regadíos. la Disposición adicional primera indica que “Las actuaciones contempladas en el anexo III se realizarán de conformidad con los convenios marco ya suscritos o que se suscriban entre las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias y las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial hayan de ejecutarse. se declaran de interés general actuaciones vinculadas con el objetivo del real decreto-ley. entre otras. mediante una estación de bombea anexada a la obra de toma. La financiación y ejecución de cada una de las obras se atendrá a lo que se estipule en los convenios específicos que se suscriban o se hayan suscrito entre las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias. De la misma manera. en la Provincia de Valladolid. sobre el vaso de la presa de San José. El Canal de Castronuño domina en la actualidad una superficie de 440 ha de las cuales. de unos 10 m. están en regadío 390.a para salvar el desnivel geométrico existente entre la propia toma del río y el inicio del canal.
Dentro de la zona de riego. Los aprovechamientos agrarios obtenidos se basan en la agricultura extensiva. obliga al regante a regar cuando le toca su turno. con maíz. En la actualidad. Tanto la red de acequias como las tuberías existentes presentan numerosas deficiencias debido al tiempo transcurrido desde su construcción y a la pobre calidad de los materiales existentes en la época. hace que se adapte mejor este sistema de riego. ya que no se dan los riegos en función de las necesidades reales de los cultivos. mediante bombeos particulares y balsas o depósitos de almacenamiento. forrajeras y remolacha. utilizan los sistemas de aspersión. − Los cultivos están condicionados a la estacionalidad de los recursos hídricos y a la rigidez del turno de riego. El sistema de riego utilizado mayoritariamente es a pie o a manta con la consecuente baja eficiencia del riego. y posible contaminación de aguas subterráneas. cereal de invierno y en menor medida patata. y de no utilizar el agua la perdería. − El sistema de riego por gravedad a turnos. los regantes se han venido organizado y riegan sus cultivos por turnos. − Para que el agua llegue al final del surco. la superficie de regadío que domina el canal de Castronuño se riega por gravedad mediante una red de acequias y tuberías enterradas de fibrocemento. girasol. vinculado al método de riego por gravedad empleado. tras recorrer una longitud de 5. con las correspondientes perdidas por percolación y arrastres de nutrientes. y otros. lo que conlleva una completa dependencia de los horarios del agricultor a los PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 2 . Las consecuencias del actual sistema de distribución y riego implantado en la Comunidad de Regantes de Castronuño son: − El transporte de agua mediante las acequias provoca perdidas por evaporación y por fugas debido a las deficiencias existentes. ya que por los cultivos implantados y el relieve del terreno. en lámina libre sin presión alguna. Predominan explotaciones de pequeña dimensión y sin una alta especializac ión hacia cultivos intensivos con mayor valor añad ido como pueden ser los hortícolas. ofrece en la actualidad un servicio deficiente. y pese a los constantes esfuerzos de conservación realizados por la Comunidad de Regantes a lo largo de los años. es necesario dotar en la cabecera del surco un gran caudal. aproximadamente.5 Km. ya sea de día o de noche.MEMORIA canal al mismo río Duero aguas arriba del punto de toma.
Con todo ello y en cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2009. las demandas de los sistemas de riego implantados en las explotaciones a las que atienden.MEMORIA turnos de riego. como es el caso del LIC y ZEPA “Riberas de Castronuño ” (ES4180017). Como primer resultado del estudio realizado. de 4 de diciembre. se considera una configuración de la zona regable mediante un único sector de riego. y enfocado en buscar la solución más rentable desde los puntos de vista técnico y económico para el horizonte temporal elegido y las condiciones económicas previstas. delimitado de este a oeste por el propio recorrido que realiza el actual canal de Castronuño. Por el contrario se ha observado que existen algunas parcelas con superficies notablemente mayores a la media y acondicionadas para el uso de pivotes circulares. bastante significativo. con objeto de dar a conocer las posib les alternativas para realizar la modernización de la zona regable del Canal de Castronuño. Otra característica de la zona es la alta parcelación de la superficie regable. Son estas parcelas. solicita un informe de viabilidad. Comprende el tramo del vaso del embalse de San José. para que puedan abastecer sin ningún problema. con respecto al total de la superficie regable.A. Destacar que la zona de riego pertenece a espacios incluidos en la Red Natura 2000. El estudio de viabilidad circunscribe que dicha modernización consistiría básicamente en la sustitución de la actual red de acequias por una red de riego a la demanda por presión. con una estructura de la propiedad muy fraccionada. espacio natural situado al centro este de la provincia de Valladolid y cuyo territorio engloba el tramo del río Duero y sus orillas comprendido entre las localidades de Tordesillas y Castronuño. las que presentan un sistema de almacenamiento de agua mediante balsas o depósitos metálicos. ya que presenta coincidencia territorial con algunos de ellos. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 3 . con el fin de desarrollarla posteriormente a nivel de proyecto de construcción. la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte S. precisamente. siendo el porcentaje de esta superficie. teniendo en cuenta en todas las h ipótesis planteadas los costes de inversión y explotación. Este estudio de alternativas se enfocó en estudiar distintas hipótesis a la elección de regular la red de riego con balsa de acumulación o un bombeo con inyección directa a red (alimentado desde un extremo o desde el centro de la red). obteniéndose con ello una disminución en el consumo de agua mediante la eliminac ión de las pérdidas en la red existente y también del derivado de una gestión optimizada del recurso hídrico aplicado a los cultivos.
A. La división del proyecto general para modernizar la Comunidad de Regantes PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 4 . para la Junta de Castilla y León. se realiza la d ivisión del conjunto de las obras que engloba dicho proyecto general en dos obras diferenciadas a asumir por cada una de las partes. por la parte de SEIASA. y alejada de la zona sensible de ribera.A. A result as de estas consultas realizadas e informando a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes. del 74% del presupuesto total de la actuación que abarca el proyecto general de modernización y. la hipótesis más rentable desde el punto de vista de la inversión total a realizar junto con la explotación de la misma resultó ser la h ipótesis C. a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería. asumiendo un importe. y del Instit uto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) perteneciente a la Junta de Castilla y León. de gran importancia para la nid ificación de especies del espacio natural. que contempla la realizac ión de una red de riego con inyección directa.A. situada en las inmediaciones a la que existe actualmente. suscrito el 19 de mayo de 2009 entre las partes comparecientes. Como resultado de los trabajos definitivos de redacción del proyecto general de modernización del Canal de Castronuño y de acuerdo al “Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y Seiasa del Norte S. quedó descartada la alternativa C que se proponía como la más ventajosa desde el punto de vista económico. alimentada desde un extremo de la red a través de una estación de bombeo. por lo que finalmente se propuso en el estudio de viabilidad. Tras la entrega y el consenso del estudio de alternativas comienza la redacción del proyecto por parte de Tragsatec y bajo la dirección de Seiasa del Norte S.MEMORIA Atendiendo a este análisis de alternativas. la alternativa C. que a su vez son proyectos de obras independientes. la alternativa B como solución definitiva a la modernización del Canal de Castronuño. y la Sociedad Estatal Seiasa del Norte S. fue descartada ya que la futura ubicación de la estación de bombeo se proyectaba en una zona con importante vegetación de ribera y según las indicaciones del Servicio Territorial. del 26% restante. por el que la Junta de Castilla y León.. y que contempla resolver la modernización del regadío del Canal de Castronuño desarrollando la hipótesis B planteada en el estudio de alternativas. Tras realizar las oportunas consultas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid. que plantea realizar un bombeo directo mediante una estación de bombeo ubicada en una zona centrada de la red. se obligan a poner en común la colaboración técnica y financiera necesaria para la realización de las obras de modernización y consolidación de regadíos en Comunidades de Regantes que estén declaradas de interés general y en aquellas que se declaren en el futuro. para la realización de las obras de modernización y consolidación de determinados regadíos de la Comunidad Autónoma”.
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 5 . en alcanzar la máxima eficiencia hídrica. por tanto. las Administraciones implicadas trabajarán de manera coordinada para llegar a tal fin. Fase II”. elementos electromecánicos y automatismos generales). impulsando. Aunque se ha divid ido el proyecto general de modernización del Canal de Castronuño en distintas actuaciones constructivas (SEIASA e ITACyL). repartidos en los siguientes proyectos constructivos: Actuación SEIASA “PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUÑO (VALLADOLID). Las obras que engloba este proyecto están financiadas por el ITACyL y se corresponden con: instalaciones eléctricas en baja tensión y estación de bombeo (obra civil. Las obras que engloba este proyecto están financiadas por SEIASA y se corresponden con: obra de toma en el río Duero. elementos de telemedida e instalaciones eléctricas en alta atensión.MEMORIA Canal Vega de Castronuño y el reparto de obras quedan. redes terciarias. en el marco de un sistema productivo cada vez más globalizado. Fase I”. pudiéndose ejecutar independientemente cada una de ellas. controlando que el suministro de agua a sus cultivos sea el necesario para satisfacer las necesidades de la planta. red de riego principal. Actuación ITACyL “PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUÑO (VALLADOLID). Por último cabe cit ar que todos estos esfuerzos realizados desde las distintas administraciones se complementan con el interés mostrado por los propios regantes. técnicas de riego que optimicen las producciones y permitan la competitividad de las explotaciones de regadío. las dos actuaciones debieran de entregarse en el mismo plazo. entonces. Para ello. puesto que el funcionamiento y la explotación de la red de riego a modernizar obligan a la finalización de los dos proyectos simu ltáneamente.
en la provincia de Valladolid. ya que este sistema es el que más se ajusta a las características de la zona regable a modernizar. − Red ramificada de tuberías desde EB hasta hidrante. el propio Canal de Castronuño y un sistema de acequias anexas que. por el riego por aspersión. La EB está dotada de los equipos electromecánicos y valvu lería correspondiente.. En síntesis. beneficiándose un total de 197 propietarios. Para alcanzar estos objetivos.OBJETO DEL PROYECTO El objeto del presente proyecto es la definición y valoración económica del conjunto de obras e instalaciones necesarias para llevar a cabo la modernización y mejora del regadío de la Comunidad de Regantes Canal Vega de Castronuño (Valladolid). − Estación de bombeo (EB) con cántara profunda para elevar y dar presión a la red de riego y ubicada en la parcela 97 del polígono 102 del término municipal de Castronuño. La modernización conlleva actuar sobre una superficie total de 391 hectáreas en el término municipal de Castronuño. una conducción de entrega y una arqueta con filtro tipo cadenas. por un riego a la demanda mediante un conjunto de redes ramificadas de tuberías y accesorios necesarios que consigan la distribución y entrega en parcela del agua de riego con una presión en condiciones aceptables. para abastecer a las PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 6 . se trata de mejorar la eficiencia de los caudales suministrados a los agricultores. sustituyendo tanto la infraestructura actual del sistema de riego compuesto por la toma y la estación de bombeo que eleva el agua desde el río Duero hasta el inicio del canal. permitiendo el cambio del sistema actual.MEMORIA 2. de riego por gravedad. alojados en una nave rectangular y una sala de control integrada. tras el paso del tiempo se encuentran deterioradas. − Instalaciones de automatización de la EB. como el sistema en que es distribuida el agua dentro de la comunidad de regantes (a turnos). las principales infraestructuras hidráulicas y obras proyectadas y necesarias a realizar en la modernización del regadío se concretan en las siguientes actuaciones: − Obra de toma de agua para el riego de la zona regable desde el río Duero a través de una arqueta de toma emplazado en el propio río. − Acondicionamiento de las parcelas y camino de acceso donde se encuentra ubicada la EB.
hidrantes y tomas). puente grúa. desagües.). − 1 línea eléctrica aérea de alta tensión desde el punto de enganche indicado por la compañía suministradora hasta la EB. etc.MEMORIA agrupaciones de riego de toda la zona regable. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 7 . arquetas. caudalímetro. que se considera una actuación de carácter privado. − Elementos de telemedida. − Elementos singulares y auxiliares de la red de riego (piezas especiales. − Red ramificada de tuberías desde hidrante hasta toma individual o compartida. ventiladores. filtro. subestación eléctrica y distribución de energía eléctrica a los elementos que necesiten de su alimentación (bombas. válvulas de seccionamiento. ventosas. El proyecto no incluye el equipamiento o amueblamiento de las parcelas de riego. actuadores. para abastecer a las parcelas de riego que conforman las distintas agrupaciones: red terciaria.
conforme al artículo 6. SEIASA es una sociedad mercantil estatal de forma anónima y de carácter unipersonal. y al artículo 99 de la Ley 50/1998.A. S. − El asesoramiento y asistencia técnica a los usuarios en materia de planificación y ordenación de regadíos y las medidas de coordinación de las actividades relacionadas con las referidas obras. y. absorbe a Seiasa de la Meseta Sur. Administrativas y del Orden Social (BOE nº 313. en virtud de la cual Seiasa del Norte. en su caso. de 30 de diciembre.A. y Seiasa Sur y Este. de las obras a las que se refiere el primer apartado previo acuerdo con los usuarios de las condiciones de explotación. dando lugar al cambio de denominación social de SEIASA DEL NORTE.A. por la denominación de SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. de Medidas Fiscales. en concurrencia con los usuarios de las mismas.A.A. según el artículo 2º de sus estatutos: − La promoción. de 23 de septiembre (BOE nº 234. se produce la correspondiente operación de fusión por absorción.1 a) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. en concurrencia con los usuarios de las mismas. no declaradas de interés general ni titularidad de la Sociedad Estatal. del 29 de septiembre de 1988. aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988. − La explotación. subrogándose la absorbente los derechos y obligaciones que procedan de las absorbidas. en la forma y condiciones que convenga con ellos. − La financiación de las obras a las que se refiere el apartado anterior. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 8 . cuya constitución fue acordada por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 1999. S. La sociedad tiene por objeto.MEMORIA 3. Seiasa del Nordeste.A. S. de las Comunidades Autónomas en la forma y condiciones que convenga con ellos. de las Comunidades Autónomas. S. en su caso..A. (en adelante SEIASA).PROMOTOR Los promotores de este proyecto en cada una de sus partes serán la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S. y en su caso. la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Regantes del Canal de Vega de Castronuño. declaradas de Interés General sean de tit ularidad de la Sociedad Estatal. contratación y explotación de inversiones en obras de modernización y consolidación de regadíos que. S. S. del 31 de diciembre de 1999) Como consecuencia del proceso de restructuración empresarial autorizado por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010.
por la que se encomienda al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León la gestión de determinadas actuaciones. Por Ley 7/2002. SEIASA ostenta la condición de poder adjudicador. adscrito a la Consejería competente en materia de Agricultura. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 9 . obras complementarias de la misma y adquisic ión y distribución de tierras en los términos establecidos en la Ley. Por su parte la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. El artículo 2 de la Ley de Creación del Instituto establece que entre las funciones del Instituto se encuentran las infraestructuras y actuaciones sobre el territorio. El apartado tercero del artículo 3 de la citada Ley indica que. Planes de Obras y mejoras Territoriales en zonas de concentración parcelaria. como Ente Público de Derecho Privado. De acuerdo con el artículo 3.012.MEMORIA Las relaciones de SEIASA que se creen con la Administraciones Públicas y con las Comunidades de Regantes se regularán mediante los correspondientes convenios. en materia de infraestructuras vinculadas a Planes Generales de Transformación de Regadíos. entre las facultades de este Ente Público se encuentran. de Contratos del Sector Público (BOE nº 261 del 31 de octubre de 2007). entre ellas. de 30 de octubre. las de desarrollar las actuaciones estructurales que. le encomiende la Consejería de Agricultura y Ganadería. de 3 de mayo. la Mejora y Modernización del Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal Canal Vega de Castronuño. de interés general agrario. en los que se preverán la forma de financiación de las obras de modernización y consolidación de regadíos incluidas en el P lan Nac ional de Regadíos vigente en cada momento y el régimen de explotación de los mismos.3 de la Ley 30/2007. se creó el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. realiza su gestión a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) con arreglo a la ORDEN AYG de 29 de noviembre de 2.
La contaminación de acuíferos y ríos se reducirá debido a la disminución de las pérdidas de fertilizantes y fit osanitarios por lixiviac ión. El control de los volúmenes consumidos en cada campaña de riego. Resuelto este paso y a partir de la toma de riego. La disminución de la lámina ap licada por cada riego. estrategias en ahorro de agua y planificación de la campaña. suficientes para provocar la germinación de la semilla. laterales y cañones) que mejor se adapte al terreno y a la rotación de cultivos que realice el regante. bien con cobertura total enterrada o móvil. En cualquiera de los casos y como se recoge a lo largo de esta Memoria y en el resto de los Documentos de este Proyecto. se aumenta los esfuerzos por conseguir una eficiencia alta al aplicar los riegos. las obras e instalaciones diseñadas y proyectadas logran las siguientes consecuencias inmediatas: La disminución del volumen total ap licado por unidad de superficie al mejorar la eficiencia de transporte. en la que el agricultor pueda disponer a cualquier hora del día y de la noche de una cierto caudal entregado en tomas de riego colocadas en parcelas o grupos de parcelas (dependiendo de su tamaño).c. al facturar al agricultor por el volumen consumido. con una presión no inferior a 40 m. en cada parcela se podrá instalar el sistema de riego por aspersión. basado en las necesidades reales de los cultivos según se desarrolle su proceso vegetativo y las condiciones atmosféricas cambiantes. mientras que con aspersión pueden darse riegos de 4 mm.JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES La finalidad principal del proyecto es la modernización de las instalaciones con las que actualmente están regando los agricultores que pertenecen a la Comunidad de Regantes Canal Vega de Castronuño en el término municipal de Castronuño (Valladolid) mediante la instalación de un sistema de red de distribución a la demanda. bien con maquinas de riego (pivotes. así como plantear frente a futuros escenarios. no utilizando más agua que aquélla que las plantas necesitan realmente. Podrá realizarse el control automático del agua aplicada a través de programadores locales y centrales.. y una dotación relacionada con la superficie de cada agrupación. especialmente en los riegos de nascencia: en riegos por gravedad es difícil ap licar menos de 100 mm. Además. distribución y aplicación en parcela. con objeto de cuantificar la demanda real de la zona regable.MEMORIA 4. - - - - PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 10 .a.
al desaparecer el régimen periódico y predeterminado de calendario de riegos que obliga el riego por turnos. los principales objetivos del proyecto de Mejora y Modernización de Regadío de Castronuño cumplen con los objetivos del Real Decreto-ley 14/2009 y son los siguientes: • Obtener una mayor eficiencia en el consumo de agua logrando un máximo de ahorro y obteniendo el máximo rendimiento en la producción agrícola mediante la mejora de los sistemas de transporte. disminuyendo así la demanda bruta sin reducir en modo alguno los rendimientos de los cultivos. al proyectarse automatismos de maniobra que implican la no necesidad de estar en la parcela a la hora de realizar el riego. - - En definitiva. Disminución de la mano de obra necesaria para la aplicación del riego.MEMORIA - Entrada de nuevos cultivos en la rotación de la explotación. distribución y aplicación del agua en las parcelas. Aumento en la calidad de vida de los agricultores. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 11 . mejorando la productividad de la explotación. Optimizac ión de los costes energéticos con la solución planteada y disminución de los gastos energéticos de aquellas explotaciones que riegan actualmente por presión. en beneficio de un desarrollo mayor de la zona rural afectada por la modernización. el presente proyecto contribuirá en lo posible al ahorro de agua. • Realizar un control exhaustivo del agua utilizada por la Comunidad de Regantes a través de la tecnificación y la automatización del sistema de riego. Por tanto. facilitando al regante una gestión cómoda y eficaz del riego de sus parcelas. mejorando tanto las condiciones de trabajo de los regantes como su economía de escala.
La precipitación media anual es de 479 mm. Las principales vías de comunicación son: la carretera comarcal VA-610.. y en sentido opuesto con Medina del Campo. con unas temperaturas medias en el mese de julio de 21. Desde el punto de vista geomorfológico.CLIMATOLOGÍA La zona objeto de estudio presenta una continentalidad bastante acusada como lo prueba la gran oscilac ión térmica anual.5 ºC. en la zona regable del Canal de Castronuño.1.. constituidas por llanuras mo ldeadas en los materiales blandos del mioceno.LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A MODERNIZAR 5.2. en el Término Municipal de Castronuño. Comprende una superficie de 391 ha y está delimitada por el Canal de Castronuño y la propia Ribera del Duero. paisajes geomorfológicos netamente contrapuestos en la provincia. y la carretera local VP-7701 que comunica Castronuño con el municipio de Pollos. siendo los meses de diciembre. poco contrastadas topográficamente y debidas más PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 12 . en la provincia de Valladolid pueden distinguirse dos grandes dominios: las campiñas y los páramos.8 ºC. enero y febrero los más frío con temperaturas medias de 3. que cruza la zona regable y comunica Castronuño con Tordesillas.3. Los inviernos son fríos. situado al suroeste de la provincia a unos 40 km de la capital. siendo el invierno la estación más húmeda con 147 mm. 5.GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Desde el punto de vista geológico. En los meses de verano alcanza la cifra media de 67 mm.LOCALIZACIÓN El presente proyecto se ejecutará en la provincia de Valladolid. Dicha zona regable se sitúa en la margen izquierda del Duero. Las Campiñas son la zona más extensa en el ámbito de la actuación. con un periodo libre de heladas de unos 5 meses y una temperatura media anual de unos 11.. Los veranos son cálidos. 5. con predominio de formas tendidas..MEMORIA 5. en la totalidad de la zona de actuación dominan los materiales cuaternarios de sedimentación asociados a terrazas bajas del río Duero y constituido por arenas y gravas aluviales.5 ºC. la CL-602 que comunica Castronuño con Toro y Zamora.
por lo que se cultivan intensamente. a la que pertenece la zona de actuación. arenas. que suelen ser los suelos más fértiles de la cuenca. respondiendo a una forma de equilibrio fluvial entre los fenómenos de erosión y sedimentación. donde se encuentran los suelos denominados fluvisoles. La Vega del Duero está formada por vegas y ribera constituidas por la última terraza y depósitos actuales que ha configurado la red fluvial actual y sub-actual. Desde el punto de vista hidrogeológico. Su textura es variab le de acuerdo con la base litológica.. siendo este último arroyo el que se verá afectado por la red de riego proyectada.5.MEMORIA a la erosión que a la estructura. se encuentra la unidad denominada Vega del Duero. Los principales afluentes y arroyos en el entorno del proyecto. están constituidos por las terrazas y aluviones de los ríos. siendo el propio río Duero el curso de agua más importante de la zona de actuación. Caño y Pitanza. Tienen una potencia entre 5 y 10 m. Los fluviso les son suelos jóvenes. marcado por la existencia del embalse de Castronuño. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 13 . pudiendo ser desde arenosa franca a franco-arcillo-arenosa. encajado en la llanura aluvial. en la zona de estudio.HIDROGEOLOGÍA El área de la actuación se enmarca dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero. Los fluvisoles que alcanzan mayor extensión son los eútricos. por la izquierda.. Los materiales del cuaternario.. la Cuenca del Duero constituye una gran cubeta de sedimentación de carácter continental. Los aluviales se extienden a lo largo de los principales cursos de agua (Duero. localizados en la depresión terciaria del Duero. en el fondo del valle. Trabancos y Zapardiel).4. Los materiales del terciario se encuentran parcialmente recubiertos por formaciones posteriores pliocuaternarias y cuaternarias.EDAFOLOGÍA La zona de actuación se corresponde con la vega del río Duero. con las variac iones laterales propias de la sedimentación fluvial. porosos con buena actividad biológica. el río Trabancos y los arroyos Requejo. son: el río Zapardie l (próximo a la localidad de Tordesillas). aunque excepcionalmente pueden alcanzar los 15 m. La zona de estudio se caracteriza por la determinante acción erosiva que ha ejercido la red fluvial encabezada por el río Duero y su red de afluentes durante el periodo cuaternario. 5. En las campiñas meridionales. del Puente. en la que predominan materiales detríticos del Terciario y Cuaternario. Destaca el gran meandro en forma de uve que describe el río Duero en Castronuño. limos y su s mezclas. formados sobre arenas y limos depositados sobre el río. y están constituidos por gravas. Normalmente son permeables. 5.
linderos de parcelas y fincas agrícolas. − Se configura el hidrante para que sea capaz de limitar únicamente el caudal..CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO Los criterios generales de carácter técnico que se han considerado a la hora de plantear la solución que mejor resuelve las necesidades planteadas para el diseño de las obras y con el fin de alcanzar la finalidad perseguida en el proyecto son los siguientes: − La morfología de la zona regable se conforma por un único sector de riego a modernizar que comprende una superficie regable de 391 ha. se distribuyen las tomas a parcela ( individuales o compartidas. vías pecuarias de la zona y cuando no es posible. formada por una válvula de corte. que estará formada cada una de ellas por un conjunto de válvula hidráu lica + contador con emisor de pulsos. − Para garantizar presión en la red de distribución y ante la inexistencia de desniveles favorables para riego por gravedad. dotándose a cada unidad de riego del caudal suficiente para que la aplicación del riego se efectúe con la sufic iente holgura. caminos rurales existentes. De esta manera. de tal forma que sea posible regar toda la superficie dominada por la red en 6 días a la semana y con jornadas de riego de 16 horas. − El trazado de la red principal hasta hidrante y de la red terciaria hasta toma de parcela seguirá. según el caso) mediante la red terciaria. es necesario recurrir al concurso de grupos de elevación. un filtro cazapiedras y una válvula hidráu lica con piloto limitador de caudal. − El sistema de riego deberá permitir el riego por aspersión en unas condiciones óptimas de presión y caudal en la totalidad de las parcelas. la red principal acabará en la arqueta hidrante. distribuyéndose el módulo máximo de éste y por turnos. mediante un bombeo de inyección directa a red. A partir del hidrante.MEMORIA 6. − El diseño de la red de riego corresponde a una topología de red de tipo ramificada y a una modalidad de uso a la demanda hasta el hidrante de agrupación (que puede ser individual o multiusuario). − Todos los caminos y otras infraestructuras afectadas serán repuestos para PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 14 . se regula la presión y se contabiliza el vo lumen servido. y en toma de parcela. caminos paralelos a las acequias. con apertura manual y piloto limitador de presión. entre las d istintas fincas que forman parte de la agrupación de riego que sirve el hidrante (turnos programados) mediante tomas de parcela (que pueden ser individuales o compartidas) a través de un conjunto de tuberías de reparto o red terciaria que forman parte del proyecto. en la medida de lo posible.
por lo que se deberá cumplir con las Directrices de Ordenación marcadas en el PORN de la Reserva de Castronuño.U.A. propietaria de la línea existente A. − Respecto a los costes energéticos. Con ello. restringiendo el bombeo en el periodo tarifario P1. − Se realizarán agrupaciones de parcelas de riego. derivándose a partir del punto de enganche que ha fijado la compañía eléctrica Iberdrola S. a los planes de siembra y labores agrícolas que indique la CR. a falta de una posible negociación entre la Comunidad de Regantes y la compañía eléctrica suministradora.MEMORIA dejarlos en el mismo estado funcional que tenían antes del inicio de las actuaciones. junto con una nueva línea eléctrica para el sumin istro de energía eléctrica que demanda los grupos de bombeo. las actuaciones que contempla el proyecto se localizan sobre el Espacio Natural “Riberas de Castronuño”. se hace necesario proyectar una nueva obra de toma y estación de bombeo. ni tampoco del espacio físico que ocupa estas infraestructuras. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 15 . − Ante los caudales exigidos en la red de riego y las potencias requeridas por los grupos de elevación. concentrándose en la medida de lo posible el mayor numero de parcelas de un mismo propietario. se ha descartado hacer uso y provecho de la toma y de la estación de bombeo que actualmente existe.T. en la medida de lo posible. − El sumin istro eléctrico que dará energía a los grupos de bombeo partirá de una nueva línea eléctrica a proyectar.D. la principal premisa considerada ha sido que el bombeo funcionará en el mes de máximas necesidades (julio) en horas de los períodos P2 y P6 para las tarifas de alta tensión. además de que existe el riesgo de no dar los riegos de una campaña por tener que desmontar las actuales instalaciones para poder construir sobre las mismas las futuras. − La duración y programac ión de todas las actividades del proyecto se procurará adaptar. de la que se deriva. 45 kV ST Tordesillas L-C. Por todo ello y para poder satisfacer los requisitos de caudal punta y presión en la red de riego que se diseña.H. − Desde el punto de vista ambiental. ya que en la parcela donde están ubicadas no existe espacio suficiente para alojar la edificación de la futura estación de bombeo y la subestación eléctrica. dependiente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. se pretende mantener operativo el actual sistema de riego por gravedad hasta que se haga la nueva instalación en la parcela. − Los precios del término de energía (Te) para realizar los cálculos energéticos han sido facilitados por SEIASA.
cumpliendo la orden ministerial ARM/1312/2009. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 16 . − Se colocarán un filtro antes del bombeo y un caudalímetro en cabeza de la red principal para el control de caudales y consumos a lo largo de la campaña. de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. por los que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico. − Se dispondrán de contadores en las tomas de parcelas y se diseñará un sistema de telemedida vía radio para llevar a cabo el control volumétrico de los consumos. de 20 de mayo.MEMORIA − Se colocará un filtro cazapiedras en todos los h idrantes con paso de malla metálica de 2x2 mm.
del hidrante de agrupación partirá una tubería (red terciaria) que acabará en cada una de las parcelas agrícolas de cada propietario. La fuente de alimentación procede de una captación de agua que se realizará desde el río Duero. Anexada a la obra de toma se diseña una estación elevadora que albergará los equipos de bombeo. y no tener unas condiciones de variaciones altimétricas muy notables. La red de tuberías se irá ramificando y finalizará en un hidrante de agrupación de parcelas que darán servicio a parcelas o grupos de parcelas. se prevé dotar a toda la instalación de la red de riego de un equipo de telemedida capaz de gestionar los siguientes elementos: • Medición in situ del caudal y de los volúmenes acumulados en cada válvula volumétrica instalada. mediante una toma individual o compartida. la distribución del agua se realizará mediante una única red de riego.INGENIERÍA DEL PROYECTO 7. Al ser la superficie de riego no muy grande (sobre las 390 ha). Si la misma estuviera formada por varios propietarios. Desde la estación de bombeo se inicia la red de riego. mediante un bombeo de inyección directa a red. En el caso de que la agrupación esté formada por parcelas de un mismo propietario la red finalizará en dicho punto. lo que induce a la no necesidad de establecer pisos de presurización o sectores por cota para ajustar las presiones disponibles a las requeridas.1.MEMORIA 7. en donde se diseña una obra de toma que asegure la disponibilidad de un caudal continuo que garantice las condiciones de suministro.. El hidrante se configura para que sea capaz de limitar únicamente el caudal y en la toma de parcela (ya sea individual o compartida) se regulará la presión y se contabilizará el vo lumen servido mediante una válvula volumétrica (válvula hidráu lica + contador de hélice integrado en la propia válvula).INGENIERÍA DE DISEÑO El proyecto constituye la modernización del regadío del canal de Castronuño que opera en lámina libre en la modalidad de turnos a un sistema de reparto por presión a la demanda. Asimismo. de topología ramificada.. Para garantizar presión en la red de distribución es necesario recurrir a l concurso de grupos de elevación. Integración y envío de dichos datos por la modalidad radio para conocer los caudales instantáneos en la red y realizar la facturación del volumen • PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 17 .
2. como es la parcela donde se ubica la estación de bombeo. en donde se indica el polígono. conformada por una única red de riego. el tramo de toma desde el río a la cantara. se diseña las agrupaciones de riego. − Modelo Digital del Terreno del proyecto PNOA_NE_2005 con copropiedad de la Administración del Estado y de la Junta de Castilla y León (ITACyL) con sistema de referencia ETRS-89 y malla de puntos cada 5 metros. se han realizado trabajos topográficos de detalle mediante un levantamiento topográfico con GPS de doble PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 18 .000 realizados en el 2005 con tamaño píxel 25 cm de malla 5x5. desagües naturales. con sistema de referencia ETRS-89 procedentes de vuelos fotogramétricos a escala 1:5. línea ferroviaria.CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA Para la realización de este proyecto se han utilizado: − Las ortofotografías aéreas digitales del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA_NE_2005) con copropiedad de la Administración del Estado y de la Junta de Castilla y León (ITACyL). A partir del listado de parcelas. polígonos a los que pertenecen y término municipal en que se inscriben. 7. Por otro lado.B y otros puntos singulares de interés (cotas del canal. Se actúa sobre una superficie total de 391 hectáreas. que corresponden a un total de 197 propietarios. para las obras más delicadas y con mayor necesidad del conocimiento topográfico de la zona.MEMORIA consumido por toma a los regantes.SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO La zona de riego a modernizar comprende la superficie regable dominada por el Canal de Castronuño en el término municipal de Castronuño. En el anejo nº 4 “Listado de parcelas beneficiadas por la modernización” se indica la superficie de la zona dominada que se va a beneficiar del presente proyecto..3. en la provincia de Valladolid. el arroyo colindante a la parcela de las E. superficie y el propietario al que pertenece.. El número de parcelas que se benefician del proyecto es de 271. Estas fotografías aéreas georreferenciadas son de gran ayuda para el estudio y análisis de la zona a la hora de definir la ubicación y trazado de las obras objeto del proyecto. − Catastro de rústica en soporte digital para la localización de parcelas. 7. línea aérea eléctrica).
en sus distintas vertientes.SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL RIEGO Dada la variab ilidad entre suelos. Se completa el levantamiento topográfico con la realización de una batimetría del río Duero en la zona donde se ubica la obra de toma. dimensionando una red de riego a presión de uso colectivo. superficies. En la distribución “a la demanda” el agricultor no tiene más limitaciones para PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 19 . Las bases de replanteo levantadas en la zona de trabajo se han obtenido a partir de las coordenadas de los vértices geodésicos Nº 39861 de “Infiernicos”. laterales y cañones). el almacenamiento y regulación del agua de riego y su posterior transporte y distribución hasta parcela cubriendo unos requerimientos mínimos de caudal y presión que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de riego adoptado. si se quiere rentabilizar las inversiones necesarias en las infraestructuras generales que se proyectan. de la marca Bentley Systems. La introducción de nuevas tecnologías de riego en parcela obligan a realizar unas obras de infraestructura de orden colectivo cuyo objeto sea la captación. del cual se han obtenido cotas reales exactas. En la documentación digital del proyecto se incorpora los listados de las cubicaciones que calcula el programa In Roads al objeto de realizar las mediciones correspondientes de los movimientos de tierras. todos ellos emplazados en el término municipal de Castronuño (VA). Incorporated. tanto de la red de riego como de la estación de bombeo. cult ivos actuales y futuros previstos en la alternativa. se ha empleado una embarcación equipada con Ecosonda y GPS. a nivel de parcela se ha escogido como sistema o método de riego. La imp lantación del sistema de riego colectivo requiere una adecuada organización de la distribución del agua de riego.4. se ha utilizado el software informático InRoads.MEMORIA frecuencia (Trimble 5. cada regante podrá seleccionar el sistema que mejor se adapte al terreno y a la rotación de cultivos que realice. topografía del terreno. lo que conduce a adoptar una modalidad u organización del riego “a la demanda”. En la labor de toma de datos. el de aspersión que.. aspecto que se resuelve. Nº 39872 de “El Alto” y Nº 39863 de “Montico”. 7.700) con libreta electrónica y medición en tiempo real. la cual va a afectar tanto al diseño de la red como a la explotación de la misma. Para la obtención de perfiles longitudinales y cubicaciones de tierras. bien con cobertura total enterrada o móvil. para la definición correcta de ésta. bien con maquinas de riego (pivotes.
Con este método de entrega más flexible. en su concepción más pura. en muchos casos es necesario agrupar varias parcelas de distintos tamaño. los usuarios de un hidrante colectivo deberán organizar. de otros aspectos culturales. que no es compartido con otros propietarios). que será de uso compartido entre los distintos propietarios cuyas parcelas componen la agrupación de riego.NECESIDADES DE AGUA El cálculo de las necesidades de riego se encuentra desarrollado en el anejo nº 6 “Necesidades hídricas de los cultivos” y se ha cometido siguiendo la metodología propuesta en la publicación nº 56 Estudio FAO Riego y Drenaje “Evapotranspiración del cult ivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” La alternativa de cultivos considerada para la zona regable es: cereal de PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 20 .) se hallan. de este modo. dotándolas de un hidrante colectivo.MEMORIA el uso del agua que las impuestas por su propio hidrante (umbrales máximos de caudal y presión de servicio disponible). A pesar de que el riego a la demanda. Por lo tanto. sus turnos que serán más o menos estrictos según los grados de libertad considerados para establecer su dotación. es decir. erosión. muy reducidos. implica e l que cada parcela disponga de su propio hidrante individual. unido al cobro del agua por volumen gastado. teniendo libertad para elegir sus horarios y días de riego. estimula al agricultor a no utilizar más agua que aquélla que las plantas necesitan realmente.5. se la ha dotado de un hidrante individual (es decir. en función del estado fenológico en que se encuentren las plantas y el suelo. 7. por lo tanto. flexibililizando así las horas de uso dentro de la jornada efectiva de riego (JER). el aprovechamiento del agua y la elasticidad del riego son máximos ya que el agricultor es el único que decide la fecha y la duración de los riegos y puede.. en el caso que nos ocupa y debido a que existe una alta parcelación de la zona regable. Los riesgos de despilfarro de agua y los accidentes que esto trae consigo (lixiviación de los suelos. de las condiciones climatológicas y de la tecnología disponible. La superioridad evidente de esta concepción encuentra su repercusión práctica en los consumos de agua: la distribución a la demanda. internamente. etc. dirigir racionalmente su agricultura de regadío a la hora de organizar el riego en parcela. dar las dosis convenientes de acuerdo con las necesidades concretas de sus cult ivos. mientras que en los casos en que una única parcela es lo suficientemente grande para asignarla también como agrupación de riego. para evitar que se produzca simu ltaneidad aguas abajo del hidrante.
El consumo bruto mensual de los cultivos se determinó aplicando una eficiencia del riego en parcela del 82% y considerando la precipitación efectiva. lo que se traduce en un caudal ficticio continuo de 0.868 l/s·ha. El análisis climático se ha realizado mediante los datos proporcionados por el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).325 m3/ha para la alternativa planteada. usando observaciones locales. En nuestro caso. la más cercana de la zona de actuación y cuyos datos generales de ubicación son los siguientes: • • • • Nombre de la estación: Tordesillas Altitud sobre el nivel del mar: 705 m Latitud: 41º 29´ 14´´ Finca: Polígono 23.MEMORIA invierno (5%). HR. La estación agroclimática determina de forma automática la evapotranspiración de referencia (ET 0) utilizando la fórmu la de Penman-Monteith a partir de los datos meteorológicos diarios que recoge (Tª. maíz (80%). necesario para el cálculo de las necesidades energéticas de bombeo. para el área de estudio y para la variedad especifica de cada cult ivo. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 21 . los datos obtenidos han sido tomados de la estación agroclimática de Tordesillas (Valladolid). etc.987 m3/ha. lluvias. dirección y frecuencia del viento.). velocidad. calculada mediante el método del Bureau of Reclamation de Estados Unidos El consumo anual. TM: Tordesillas y cuya serie de datos de las variables climáticas que recoge diariamente abarca desde el año 2000 hasta 2010 (10 años). patata (10%) y remolacha (5%). insolación. Los coeficientes de cultivo (Kc) y la duración de las etapas de crecimiento han sido obtenidos mediante consulta electrónica en la página Web de Inforiego del ITACyL. es de 5. Parcela 5013. Las necesidades punta se producen en el mes de julio con un valor de de 2.
TOPOLOGÍA Y TRAZADO DE LA RED La topología de la red de riego responde a una configuración ramificad a arborescente.RED DE RIEGO 8.1.2. se ha recurrido a cruzar éstas. la estación de bombeo y sus obras complementarias.1. y telemedida.1. En los apartados siguientes de detallan y describen cada una de la actuaciones previstas. con una superficie neta regable de 391 ha. corrigiendo su traza en aquellos puntos que son inevitables..DESCRIPCIÓN GENERAL DE INSTALACIONES PROYECTADAS LAS OBRAS E El proyecto incluye la ejecución de una serie de infraestructuras generales necesarias para el regadío de la Comunidad de Regantes Canal Vega de Castronuño (Valladolid) como es la obra de toma en el río Duero. En el anejo nº 4 se recoge los datos correspondientes a las agrupaciones de riego. hidrantes. las in stalaciones eléctricas en alta tensión.. arquetas in situ y prefabricadas de hormigón armado para la valvulería.1. caudalímetros). elementos hidráulicos (filtros. las instalac iones eléctricas en baja tensión. Tan sólo en aquellas ocasiones en que seguir las lindes de las parcelas supone un excesivo aumento de longitud. la red de riego (principal y terciaria). tomas.. vías de servic io existentes y las lindes de las agrupaciones de riego. 39 y 40) representan el 25% de la superficie total de la zona regable.MEMORIA 8. en donde por tablas se refleja la siguiente información: − − − − − Número de la agrupación Superficie de la agrupación Número e identificación de la(s) Parcela(s) que componen la agrupación Término Municipal de la(s) parcela(s) que componen la agrupación Polígono de la(s) parcela(s) que componen la agrupación 8. 8. El 75% de dicha superficie se reparte entre 37 agrupaciones con una superficie media por unidad de riego de 8 ha. Las 3 agrupaciones restantes (agrupación 38.AGRUPACIONES DE RIEGO La zona regable a modernizar queda definida por un conjunto de 40 agrupaciones de riego. para evitar excesivos cambios de dirección. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 22 . El trazado de la misma se ha sido realizado con el criterio de seguir los caminos..
868 l·s-1·ha-1. será de 50 m.3. fijada de antemano. y por lo tanto. Necesidades hídricas máximas de los cultivos para la alternativa prevista En el anejo nº 6 “Estudio agronómico y cálculo de necesidades hídricas” se estable el valor de 2. incluso cuando éste se encuentra totalmente abierto. este incremento en la dotación no sigue una progresión lineal con la superficie. del tamaño medio de parcela y/o subunidad de riego.DOTACIONES DE RIEGO Cada hidrante está dotado de un limitador de caudal que impide sobrepasar de una determinada cifra. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 23 .. fijándose la dotación mínima de 15 l/s para poder regar de una sola vez una superficie de. una hectárea.1. La dotación es el valor del caudal al cual se tara el p iloto limitador del caudal del hidrante. En su cálculo se han considerado los 31 días del mes de julio. se corresponde con el caudal máximo que puede extraerse del mismo. Sistema de riego utilizado En todas las agrupaciones se proyecta el riego por aspersión. que corresponde al mes de máximo consumo. mayor deberá ser el caudal suministrado por el mismo. sin embargo. además de los parámetros intrínsecos al sistema de riego por aspersión. En la fijac ión de la dotación disponible en cada hidrante. evitando realizar excesivos cruces con las carreteras existentes.4. a mayor superficie abastecida por un hidrante.PRESIÓN DE CONSIGNA EN HIDRANTE La presión a garantizar en todos los hidrantes.a. En consecuencia el caudal ficticio continuo (qfc) de la alternativa de cultivos adoptada para la zona regable es de 0. 8. de acuerdo con las características de la zona proyectada. más el máximo desnivel existente entre la cota donde se ubica éste y el punto más elevado de toda la superficie que se pretenda regar (agrupación de riego) dominada por el mismo. valor que teóricamente debería estar disponible en todos los hidrantes en todas las combinaciones de demanda para las condiciones de diseño. 8.. al menos.1.MEMORIA También se ha procurado afectar lo menos posible a los servicios existentes.89 m3·ha-1 como dotación bruta a satisfacer en el mes de máxima demanda (julio) para la alternativa de cult ivos adoptada en la zona.c.324. se han tenido en cuenta los siguientes factores: Superficie de la agrupación de riego abastecida (S) Lógicamente.
5 1.653.8 2. la dotación del hidrante se realiza procediendo a fijar una dotación constante a todas las unidades de riego cuya superficie se encuentre comprendida entre un valor mínimo y máximo. por lo que el GL variará de una unidad de riego a otra. para que la fórmula de Clément para el cálculo de caudales en redes a la demanda pueda ser de aplicación. y en función de las tarifas eléctricas a las que se acoja la contratación (tarifa de 6 periodos). un valor mínimo del grado de libertad de 1. Intervalo de superficie (ha) 2. En la siguiente tabla se resume las dotaciones de riego en hidrante que se contempla en proyecto.9 2. De esta manera la JER en el mes de julio para bombear en franja horaria donde la tarificac ión energética es más barata y adaptada a seis días de riego.8 ≥ GL ≥ 1.5 1.3 3.8 ≥ GL ≥ 1.5 Tamaño de hidrante 3” 4” 6” 6” 8” 8” PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 24 . Finalmente.5 y un máximo que no puede exceder de 8.9 ≥ GL ≥ 2.0 ≥ GL ≥ 1. se recomienda establecer la JER para aprovechar al máximo los periodos tarifarios más baratos. los grados de libertad otorgados y el tamaño del hidrante correspondiente. Rendimiento de la red (r) Se emplea como rendimiento de utilización la relación entre la jornada efectiva de riego (JER) y la jornada ficticia continua (24 horas). obteniendo un rendimiento de 0.6 ≥ GL ≥ 1.31 ≤ S < 5 5 ≤ S < 10 10 ≤ S < 15 15 ≤ S < 20 25 ≤ S < 30 S ≥ 30 Nº Módulo agrupaciones (l/s) 7 19 9 2 2 1 15 25 35 40 60 65 Módulo (m 3/h) 54 90 126 144 216 234 Grado de libertad (GL) 4. y con el fin de reducir la gama de limitadores de caudal a emplear.MEMORIA Jornada efectiva de riego (JER) Al ser un sistema de riego alimentado con inyección directa a red. así como las superficies que se abastecen con dichas dotaciones. se establece en 16 horas. Grado de libertad (GL) Se ha concedido un GL mayor cuanto menor es el tamaño de la parcela y se ha establecido.
1988).5..MEMORIA 8. suma de todas las dotaciones de los hidrantes proyectados para la red. El coeficiente o grado de simultaneidad de diseño de la red (CS) que se obtiene.160 m3/s. en los que se admit e que los agricultores siguen una determinada ley de distribución probabilística en la aplicación de los riegos. simulación y gestión hidráulica y energética de sistemas de riegos a presión en régimen permanente. 8. acumulando los caudales de los tres últimos hidrantes..1. es de 1. Entre los distintos métodos de cálculo propuestos.1. Los caudales de diseño así obtenidos se listan en el apéndice nº 2 del anejo nº 7.. 2003) con algoritmos de optimización discontinua tipo Labye (Labye et al. se emplea el método establecido por René Clément para riego a la demanda. El caudal total acumulado (Qo). Los datos de partida y las restricciones de diseño para abordar el cálculo informático pueden agruparse de la siguiente manera: Generación de la topología constructiva PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 25 . y el caudal de diseño en cabecera (Qd). Para su aplicación.DIMENSIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL Se ha procedido a dimensionar la red principal mediante procesos de optimizac ión económica haciendo uso del programa informático GESTAR 2010. desarrollado en el área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza. es de es del 59%.6.683 m3/s. y específicamente concebido para el diseño. evaluado según la formulación de Clément. es de 0. a efectos de comprobación de la condición de diseño de la red. se ha escogido un garantía de suministro o calidad de funcionamiento del 95% para aquellas líneas que tengan 4 o más hidrantes.CAUDALES DE DISEÑO El cálculo de los caudales de diseño correspondientes a cada tramo de la red está basado en métodos estadísticos. Desde GESTAR 2010 se facilita el d imensionado de redes estrictamente ramificadas mediante el módulo de dimensionado óptimo DIOPCAL-R que incorpora algoritmos matemáticos de dimensionado que conjuga el método de la serie económica mejorado (González y Aliod.
Parámetros financieros. • El nudo origen y nudo final en el sentido de circulación del agua.c. en la que hay que establecer: • Rendimiento ponderado de la estación de bombeo: 70% • Cos fi: 0. la superficie.c.0015 m. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 26 .a/ml Caudales de diseño. En cada una de las líneas de la red hay que establecer: • Longitud de la línea. la posición y cota.72 m Elemento bomba. ambos inclusive. • Fundición dúctil clase K-9: para tuberías con diámetros mayores de 700 mm Fórmula de pérdida de carga aplicada: Darcy-Weisbach Pérdidas singulares: 5% de la longitud definida de las conducciones en cada tramo Margen de seguridad para determinar el timbraje de la tubería: 10 m. Se precisa inclu ir una bomba por ser una red alimentada por inyección directa. en los que hay que indicar: • Periodo de amortización de las instalaciones: 30 años • Interés de la inversión: 4% Elección de materiales a emplear en tuberías según diámetros: se optimizará con los siguientes criterios: • Fundición dúctil clase K-7: para tuberías con diámetros comprendidos entre 150 y 600 mm. Nodos de consumo conocido (hidrantes).0015 m. Se corresponde con la presión de consigna en los nodos de consumo conocido (hidrantes) y cero en los nodos de unión. Hay que indicar la dotación. Criterios y restricciones de diseño Pendientes en bifurcaciones: 0.a/ml Pendiente hidráulica de la primera senda: 0.8997 • Volumen anual a bombear por periodo: depende del caudal de bombeo y de las horas bombeadas para cada periodo tarifario.5 m/s Presión mínima exigib le en nudos. Se corresponde con la cota de la lámina libre de agua existente en la obra de toma que se diseña en el río Duero: 654.c. Líneas.a. el rendimiento de la red y el caudal ficticio continuo de la alternativa. la presión de consigna. Nodos de unión. Estación de bombeo.5 m/s ≤ V ≤ 2. Se corresponde con los caudales de Clément Velocidad máxima y mínima admisib le en tuberías: 0.MEMORIA Nodo de cabecera.
P1 = 10% P3 = 100% P5 = 100% P2 = 100% P4 = 100% P6 = 100% Con todos estos datos el programa realiza la optimización del conjunto de la red.DIMENSIONAMIENTO DE LA RED TERCIARIA El cálculo hidráulico de la red terciaria está justificado en el anejo nº 8 de este proyecto. cuyos resultados han verificado el correcto funcionamiento del diseño realizado en la fase de la optimizac ión.26869 €/k W ·año P3 = 5.958142 €/k W ·año P6 = 2.c. y otros 5 m.0594792241 €/k Wh • Precio del kW·año contratado: P1 = 16.718489 €/k W ·año • • Incremento anual del coste de la energía: 3% Potencia contratada por periodo.a.c.1529280003 €/k Wh P3 = 0. más el desnivel máximo de la parcela a regar.0803506339 €/k Wh P6 = 0. 8.141386 €/k W ·año P4 = 5. como resultado de las pérdidas provocadas por la valvulería del hidrante y toma. La red. a fin de asegurar una presión mínima de 40 m. entre el hidrante y la toma. ha sido simulada con el mismo programa GESTAR. en la que hay que establecer: • Precio del kWh: P1 = 0.a.1..MEMORIA Tarifa eléctrica a aplicar.a. en toma.0737842955 €/k Wh P2 = 0.958142 €/k W ·año P2 = 8.0996790524 €/k Wh P5 = 0.c.7. incorporando en la modelización del sistema. El diseño de la red terciaria se realiza en función de la distancia máxima existente entre la toma de parcela más alejada y el hidrante del que se sirve. Para el cálculo h idráulico se ha considerado una pérdida de carga máxima admisible de 5 m. El tamaño de toma se adapta a la superficie que dentro de la agrupación sirve. la composición de los grupos de bombeo que se han estimado instalar en la estación de bombeo. También se ha realizado un análisis de los márgenes de sobreexplotación.958142 €/k W ·año P5 = 5. teniendo siempre en cuenta que la dotación mínima serán 15 l/s por ha y no se PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 27 . y de la presión de consigna del mismo. una vez optimizada.1240167940 €/k Wh P4 = 0.
10 0.6 1. las válvulas seccionamiento serán de compuerta para diámetros de tubo hasta 300 mm y de mariposa con reductor manual para diámetros superiores. apoyadas sobre cama de material seleccionado y respetando un resguardo mínimo de recubrimiento de tierras de 1 metro por encima de la generatriz superior del tubo.MEMORIA puede superar la dotación existente en el hidrante. Las pérdidas singulares se han valorado en un 10% de las continuas. Se utilizan para aislar tanto elementos hidráulicos (ventosas. En función del diámetro de la conducción en donde vayan insertadas. 8. En general.CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS ZANJAS A lo largo de los ramales. formando parte de los desagües.10 0.8.ELEMENTOS SINGULARES Se colocarán válvulas de seccionamiento para cortar el flujo de agua en caso necesario.10 0. donde se accede al mecanismo de maniobra que acciona la válvula a través de un alargador o PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 28 . En función de los diferentes diámetros y materiales de los tubos..10 0.2 0.9. se han definido los siguientes tipos de zanja tanto para la red principal como la red terciaria de toma a parcela: DN (mm) Ø ≤ 250 Recubrimiento Espesor cama Anchura base zanja (m) (m) (m) 0..10 0. hidrantes. El material a utilizar en las conducciones es Polietileno 100 PN 10 y los diámetros están comprendidos entre el DN 160 y el DN 250 mm.1. filtros) como tramos de la conducción (ramales secundarios y tramos de la tubería principal).10 0. tomas.10 0. las tuberías se han dispuesto enterradas en zanjas de sección trapecial con taludes 1H/1V para todo el sector. y también como elemento de vaciado de la red en sus puntos bajos.8 0.10 0. la instalación las válvulas de compuerta será enterrada.6 Material PE-100 (red terciaria) Fundición Dúctil K-7 Ø 600 – 400 Fundición Dúctil K-7 Ø 350 – 200 Fundición Dúctil K-7 Ø 150 8.1. Se aplica la fórmula de Hazen-Williams con un coeficiente de rugosidad de 145 para el cálculo de las pérdidas continuas.
valvulería.) se han diseñado bloques de hormigón en masa de 25 N/mm² de resistencia característica. válvula de corte manual tipo mariposa. existiendo en superficie una simple boca de llave en T de reducidas dimensiones que irá alojada en una arqueta prefabricada de hormigón. El diámetro de estas ventosas se indica en función del diámetro de la tubería donde van colocadas y los resultados de su cálculo queda recogido en el anejo nº 12 “Diseño de ventosas y desagües”. la red principal acabará en la arqueta hidrante. estando todas ellas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a la normativa técnica que la defina. serán piezas prefabricadas del mismo material que la propia tubería o piezas de taller realizadas en calderería de acero. así como en los planos longitudinales correspondientes. Para evitar los problemas que ocasiona la presencia de aire en las conducciones. De esta manera. fabricados in situ. La salida de estos desagües suele coincidir con desagües naturales del terreno de la actual red de riego o con antiguas acequias que servirán de transporte hasta el curso natural más próximo El conjunto de piezas especiales y accesorios (tes.) y según el caso. carretes lisos para anclaje y uniones especiales. Con respecto a los hidrantes y a las tomas de parcela. tes. se colocarán en determinados puntos que se indican en los planos de planta y perfil longitudinal las ventosas y los purgadores de aire correspondientes. En cambio. etc. Asimismo se contempla la instalación de distintas unidades de carretes de desmontaje. codos. obras de fábrica y elementos prefabricados”.MEMORIA prolongador metálico. de dimensiones variab les según el diámetro nominal y la presión de trabajo de la tubería. reducciones. En algunos puntos bajos de la red se proyectará la instalación de válvulas que puedan permitir proceder al desagüe de cualquier tramo de la red cuando fuera necesario. y ya en toma de parcela. irán ubicadas en arquetas visitables de hormigón armado fabricadas in situ. formada por los siguientes elementos: − Elementos hidráulicos: purgador. las válvulas de mariposa de diámetro 600 mm. etc. Los resultados para cada caso se recogen en el anejo nº 14 “Cálculo de anclajes. regular la presión y contabilizar e l volumen servido. Las ventosas trifuncionales que se proyectan actuarán al mismo tiempo como elementos de seguridad frente a posibles depresiones que pudieran originarse. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 29 . ya sea durante el vaciado de la red o como consecuencia de fenómenos transitorios. con un by-pass de diámetro 150 mm. Para contrarrestar los empujes debidos a la presión interna de las tuberías en los puntos singulares (codos. En los planos de planta de la red puede localizarse la situación de estas válvulas de corte. se configura el hidrante para que sea capaz únicamente de limitar el caudal. bridas. conos de reducción.
adaptadores a brida. a lo largo de la red de riego se produce una serie de cruces con carreteras. − Elementos de protección: arqueta prefabricada de hormigón con tapa metálica. canal de Castronuño y caminos rurales de la zona.1. Por otro lado. desagües naturales. − Elementos de telemedida: emisor de pulsos y unidad terminal remota vía radio − Elementos de protección: arqueta prefabricada de hormigón con tapa metálica. tornillería y juntas elásticas. tornillería y juntas elásticas. vías ferroviarias existentes. 8. el tipo de cruce será a cielo abierto colocando una vaina donde se alojará en su interior la tubería que forma la red. En general. o un cruce con hincado dejando una camisa con suficiente holgura para alojar en su interior el tubo. las arquetas para alojar los mecanismos de cierre en las válvulas de seccionamiento de hasta diámetro DN 500 mm (inclusive). Dependiendo de la categoría de la infraestructura o del servicio afectado. A partir del hidrante. según el caso) mediante la red terciaria. carretes metálicos. fácilmente accesible y de dimensiones suficientes.. con dimensiones suficientes para su perfecta inspección y explotación. en donde figurarán los siguientes elementos: − Elementos hidráulicos: válvu la volumétrica en ángulo de 90º formada por una válvula h idráu lica + contador tipo Wolt mann de hélice vertical. así como las ventosas y las válvulas de desagüe.10. se distribuyen las tomas a parcela (ya sean individuales o compartidas. − Elementos de unión: acoplamientos ranurados. serán de hormigón armado prefabricado con la forma y dimensiones que exijan las piezas especiales a proteger. − Elementos de unión: acoplamientos ranurados. Para válvulas de seccionamiento de diámetro DN 600 serán de hormigón armado fabricadas in situ. adaptadores a brida. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 30 . piloto regulador de presión y válvula de corte manual tipo mariposa.OBRAS SINGULARES Todos los elementos mecánicos de la red de riego van alojados en arquetas de hormigón armado. carretes metálicos. válvula h idráulica de diafragma y piloto limitador de caudal con tubo Pit ot.MEMORIA filtro cazapiedras.
de 2 m de anchura útil.TOMA DEL RÍO DUERO Se proyecta la construcción de una obra de toma de captación de caudales desde el río Duero.CÁNTARA DE ASPIRACIÓN Se realiza un diseño de la cántara de aspiración considerando que el flujo desde la entrada en la misma hasta la propia bomba sea lo más uniforme posible.) en su documento “American National Standar for Pump Intake Design”. junto a la parcela donde se ubica la estación de bombeo... se instalará una compuerta plana vertical motorizada para poder automatizar la toma de agua. sobre el propio vaso del embalse. aguas arriba de la presa de San José. Se dimensiona la obra de toma por gravedad con el objetivo de que sea capaz de absorber desde el vaso del embalse un caudal de 682 l/s.I.70m. y antes de incorporar el agua procedente PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 31 . 8.5m (ancho x alto). Esta conducción termina en la entrada de la cántara de aspiración. tomando como cota de lámina libre la 654. Esta compuerta se colocará sobre el nivel de cota de solera del canal. las dimensiones mínimas de los elementos en planta. 8. La arqueta de carga dispondrá de una salida en un lateral del muro. que es caudal de diseño de la red de riego proyectada. un vertedero de labio fijo seguido de un canal de entrada de 10m de longitud realizado con marcos prefabricados de hormigón de dimensiones 2m x 1. donde se inicia el tramo de una conducción de Polietileno 100 extruida helicoidalmente de 1000 mm de diámetro nominal y longitud de 100 m descendente. y la cota mínima de asp irac ión respecto a la solera de la cámara de aspiración (que condiciona el volumen muerto) para conseguir un funcionamiento correcto de las bombas y.2. por tanto. Con el objetivo de realizar un filtraje para no desgastar los rodetes de las bombas y la propia tubería de impulsión. De esta manera se ha determinado la forma de la cántara. Para conseguir el citado caudal de entrada se propone la instalación de una reja de gruesos.3. siguiendo las recomendaciones publicadas por el In stituto Hidráulico (H. y antes de que el agua entre en la arqueta de carga. de la instalac ión.MEMORIA El número total de cruces y el procedimiento constructivo con que se realiza éste puede consultarse en el plano nº 5 “Cruces de la red de riego con infraestructuras existentes y vías pecuarias” y en el anejo nº 24 “Afecciones y reposiciones”. A continuación.
6 m3/h 69. y la min imización de los costes energéticos.c. se han simu lado 14 alternativas de instalaciones de bombeo.COMPOSICIÓN Al objeto de seleccionar la composición (fraccionamiento y tipo de bombas) y el tipo de regulación de la composición mas favorab le de la EB que mejor se adapte a las particularidades de la red en cuestión. las prestaciones de todas las alternativas de estaciones de bombeo propuestas. en el primer tramo de ésta) un sistema de filtración dimensionado para ser capaz de tratar el consumo punta de 683 l/s. los consumos energéticos. aunque regulados para el mismo fin.. con las herramientas y recursos especializados que ofrece el programa GESTAR. asegurando una adecuada selección de equipos. disponiéndose de un filtro de cadenas para eliminar todo tipo de impurezas como algas.MEMORIA del embalse de San José a la aspiración de las bombas.00 m.1.. según las alternativas de regulación y composición estudiadas. hojas. 8. de cara a elegir la alternativa óptima entre las d istintas propuestas de regulación abordadas. residuos sólidos. lo que conlleva a instalar 5 +1 grupos de bombeo del modelo de bomba de tipo vertical TR 300/8/325/4 o similar. Finalmente se selecciona la configuración de EB que mejor conjuga los costes energéticos calculados por GESTAR con los costes de adquisición e instalación. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 32 . en términos de kWh requeridos y coste de dichos kWh.a. etc. y preveer. plásticos. lo que permite la comparación entre sistemas de elevación distintos. 489. cada una de ellas incorporando distintas variantes de regulación con iguales o distintos números y tamaños de bombas. que vengan suspendidas en el agua. y cuyas caracterísiticas principales son las siguientes: GRUPO PRINCIPAL (5+1) • Bomba tipo: • Caudal: • Altura manométrica: Centrífuga Vertical. de la batería de configuraciones exploradas. homogeneización de equipos en todos los sectores). y otros criterios (suministro. De esta manera se evaluó. incorporando la variab ilidad de la demanda de caudal en la campaña y la respuesta hidráulica-energética de la EB. así como su regulación. ramas.4. se instalará en la propia cántara de aspiración (concretamente. tres de ellas de velocidad fija y las dos restantes trabajando simultáneamente a rpm variable. tipo de regulación empleada y características de la red de distribución. en función de la composición de bombas.GRUPOS DE BOMBEO 8. peces y anfibios. moluscos. y se calcularon sus consumos energéticos asociados.4. mantenimiento.
ubicados en el colector general de la impulsión.1.480 r.4.500 r. Eléctrico trifásico 132 kW 690 V 50 Hz IP-55 1.25 m.. mediante la apertura instantánea de la misma cuando se alcance la presión de tarado establecida..a. en donde el PLC adquiere la información desde los sensores (caudal y presión).CONTROL DE LA REGULACIÓN La regulación que hay que efectuar en la EB será en función de la demanda. cuyo objeto es neutralizar las sobrepresiones que pudieran aparecer.p.5. de diámetro DN 250 mm e instalada en derivación en el extremo ciego del colector de impulsión.p.ESTACIÓN DE BOMBEO 8. compara y corrige la consigna de presión según el caudal circulante y ordena las acciones pertinentes a los actuadores (variadores y arrancadores) según su programación de regulación y con arreglo al valor de la curva de consigna estimada con la aplicación GESTAR Con esta regulación se puede seguir fielmente la curva de consigna de la instalación y es la que mejor regula el consumo energético de la EB.MEMORIA • • • • • • • • • • Velocidad bomba: Rendimiento: NPSH: Motor tipo: Potencia: Voltaje: Frecuencia: Protección: Velocidad motor: Nº de polos: 1. 81. ubicada en la parcela 97 del polígono 102 PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 33 . 6 Se proyecta la instalación de una válvula de alivio ráp ido pilotada.c. La regulación que se llevará a cabo para adecuarse al caudal demandado en cada momento será establecer varias consignas de arranque y parada. con cuerpo en ángulo.5. 8. descargando el agua libremente a la cántara de aspiración.5% 1.OBRA CIVIL Para poder albergar todas instalaciones y elementos electromecánicos que se deben instalar en la estación de bombeo.. en base al caudal requerido y la altura necesaria en la cabecera (control Vogel).2. 8.m.m. y de cara a simplificar y mejorar dicho proceso. El sistema de control estará formado por un traductor de presión y un medidor de caudal (caudalímetro electromagnético en este caso). esta función será automatizada mediante un dispositivo inteligente externo de control del tipo autómata programable o PLC (controlador lógico programable).
realizada a base de paneles tipo Sandwich de 80 mm de espesor. aseo 2. Con pilares prefabricados de secciones de 50x50 y 40x50. de 4.36 m2 y sala de control de 42. con capa interior de poliestireno de 10 cm. En la fachada principal. Para mejorar la luminosidad en la zona de bombeo se instalan paños de cubierta translucida de poliéster. donde se dispondrá.50 m de longitud. de 20 cm.52 m2. formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm.50 m.74 m2.00 m de luz y 20.77 m2. En la cota 0. Se ha previsto la construcción de una nave de planta rectangular. En esta zona se dispone espacio para carga cubierto con puente grúa.56 m2. El forjado se solucionará con placa prefabricada de 31 cm de canto y diseño especial para el paso de conducciones de ventilación.25 m de luz y 20. En la parte superior de dividirá el espacio en varios locales. de 42. oficina 12. y con la finalidad de reducir el impacto visual de la edificación se realiza un acabado en madera. de espesor. donde se dispondrán los grupos de bombeo. de espesor con rigidizadores interiores. distribuidor 5. El acceso al interior de la nave se dispone de una puerta basculante articulada con estructura de acero galvanizada y dimensiones 5x4. Los pilares donde apoye la viga carril del puente grúa y/o el forjado de las salas elevadas llevarán ménsula. divida en dos zonas diferenciadas: Zona de bombeo: Sala de dimensiones. y rematados en cumbrera por una viga de sección I y canto 50. 10. sala de reuniones 18.50 m de longitud. - La estructura de la estación de bombeo se proyecta en estructura prefabricada de hormigón. además de los obligados canalones PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 34 .5 m. hasta una altura de 8.75 m de luz y 20. Zona de control: Espació divid ido en dos alturas.50 m de longitud. con unas dimensiones totales de 15. aislamiento térmico y acústico y tapajuntas. que nos permite una mayor separación entre pórticos disminuyendo por consiguiente el numero de encepados y pilotes.00 se dejara un espacio cerrado para almacén. de espesor. Los cerramientos exteriores se realizarán a base de paneles prefabricado con acabado en canto de río. colector de impulsión y las válvulas de control. La cubierta poseerá vertiente a una agua.MEMORIA del término municipal de Castronuño.65 m2. formado por chapas de acero galvanizado. A las correas de cubierta se atornillará la propia cubierta. de hormigón machihembrado. mediante panelado del panel prefabricado que nos permita a su vez ocultar el sistema de ventilación de la fachada.
en la parte trasera de la edificac ión. En el Apoyo Nº 1 a instalar.MEMORIA de recogida de pluviales y bajantes. 8. en la zona de bombeo se dispondrá de un puente grúa para el movimiento de cargas pesadas.6. El acceso a esta parcela se realiza a través del camino rural existente.URBANIZACIÓN Se prevé la urbanización de la parcela donde va ubicada la estación de bombeo.2 Urbanización estación de bombeo..H.INSTALACIONES ELÉCTRICAS La descripción. En dicho apoyo se realizará e l paso a subterráneo. con polipasto de 4 t de carga nominal. discurriendo la nueva Línea Eléctrica Subterránea de acometida a 45 kV por el término municipal de Castronuño (Valladolid)... “ST Tordesillas L – C.. 8. definición y valorac ión de las actuaciones necesarias para dotar de suministro eléctrico.5. El suministro eléctrico para la alimentación de las bombas y los servicios auxiliares de la estación se ha proyectado partiendo de un apoyo a sustituir en el trazado actual.2. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 35 . realizado con una valla perimetral de 2 metros de altura.5 metros de la base. propiedad de IBERDROLA. mando y control a las instalaciones descritas en el presente proyecto se encuentran recogidas en los anejos nº 17 “Instalaciones eléctricas en Alta Tensión” y nº 18 “Instalaciones eléctricas en Baja Tensión”. la toma del canal y la subestación eléctrica. tal y como se indica en el plano 9.0 m de luz entre pilares de los pórticos y a 4. Dentro de la parcela se proyecta un camino de acceso tanto a la estación de bombeo como a la subestación eléctrica de zahorras con firme en hormigón. El aislamiento y el cable de alimentación en Alt a Tensión están previstos para 26/45 kV. con una longitud de 410 metros. Como ya se ha comentado. de 10.6.LÍNEA AÉREA EN M. 8.C.D. se desarrollan todos los cálculos constructivos para el dimensionamiento y diseño de la edificación de la estación de bombeo.”. se realizará la maniobra mediante interruptor-seccionador PM6 52. Se accederá a ella a través de una puerta prevista en el cerramiento metálico de la parcela. En el anejo nº 15 “Cálculos estructurales de la estación de bombeo ”..T. con bajantes exteriores a la fachada.1. el existente Nº 136 de la Línea eléctrica a 45 kV D.
4 kV.6. Este cuadro alimentará las bombas de llenado de 132 kW (2 de ellas con variador de velocidad y 4 de ellas con PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 36 . y donde se alojaran todos los elementos que nos permite eliminar cualquier tipo de contacto con la avifauna de la zona. de tensión primaria de 45 kV y secundaria de 400 V. mando y protección.6. se puede observar la disposición de los elementos.3. pasando de aéreo a subterráneo a través de conductor 26/45 kV Al de 3(1x300) mm2.400 kV.. con las correspondientes autoválvulas. La salida de los Transformadores es BT a 400 V. subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas complementarías. en el apoyo nº 1. y un transformador de servicios auxiliares de 10 kVA y relación de transformación 45/0.MEMORIA El centro de transformación objeto de éste proyecto está compuesto por un transformador de 1000 kVA. interruptor automático y seccionador están detalladas en el pliego de condiciones técnicas. a los que se acomete mediante cable de 26/45 kV Al de 3(1x300 mm2) y tubo de cobre 25/30 mm. la celda de medida y las celdas de protección de los Transformadores de 1000 kVAS y 10 kVAS de 45/0. así como las d istancias entre fases se han ejecutado de acuerdo con el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas. tras paso por autoválvulas y aisladores. Las alturas de instalación del embarrado. cuadro de servicios auxiliares y elementos de seguridad. 8.2. En planos. planta y perfil. En el edificio de la subestación se ubicará el cuadro de control. en la construcción se ubican el conjunto de celdas de protección y medida y los transformadores de distribución. TT’s. Las características técnicas y constructivas de los TI’s.. que se construirá para tal fin. En el conjunto de celdas se encuentran la celda de llegada.INSTALACIONES EN BAJA TENS IÓN La línea de salida de los transformadores de 1000 kVA y de 10 kVA se conectará al Cuadro de la Estación a 400 V de tensión. Toda esta instalación estará dotada de una red de tierra para la protección de personas y equipos.SUBESTACIÓN ELÉCTRICA La subestación eléctrica deriva de la LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN DE 45 KV. 8. cargador de baterías. El tramo discurrirá en subterráneo hasta el edificio prefabricado con el mismo acabado exterior que el edificio de la estación de bombeo.
T. Esta CPU dispondrá de una tarjeta Ethernet para realizar una red que conectará con los arrancadores y el variador para la adquisición de parámetros (consumos..MEMORIA arrancador) y a los servicios comunes de la Estación. parada de emergencia. control del nivel de la cántara de aspiración. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 37 .). En la sala de cuadros se instalarán cuatro luminarias estancas de 2x36 W. caudalímetro. De igual modo. Será el encargado de dar las órdenes de marcha-paro a las bombas. presostatos. fallos. Como protección de los transformadores en su secundario se instalará un interruptor automático a la salida del transformador de B. arrancadores y variador. El arranque o parada de las bombas estará condicionado por el caudalimetro y los presostatos instalados en el colector principal. El alumbrado exterior de la estación de bombeo se realizará mediante 8 proyectores hálogenos blancos adosado a fachada de 100 W.4. La adquisición de señales se determina en la estación de bombeo mediante señales cableadas directamente a los elementos tipo bombas. control de la temperatura ambiente. El alumbrado de emergencia se realizará mediante nueve puntos de luz con luminaria de 315 Lm. etc. 8. control y mando de la estación de bombeo se ha previsto un autómata programable. etc. Para estos motores se realizará la compensación de energía reactiva a través de una batería de condensadores de regulación automática. el cual controlará la instalación según las señales definidas. automatización. horas de funcionamiento. de intensidad nominal 1600 A con poder de corte de 42 KA. tensión.AUTOMATIZACIÓN Para el funcionamiento. El arranque y parada de los motores de las bombas sin variador estarán regulados por arrancadores electrónicos. Para el alumbrado interior de la zona de bombas se han dispuesto cuatro luminarias industriales de suspensión de 250 W.6. el autómata será programado de manera que se puedan igualar los tiempos de funcionamiento de los grupos motobomba.
Posteriormente.7. específicamente pensado para hacer una gestión de los caudales acumulados por toma de parcela para su control y posterior facturación desde un Centro de Control. la solución propuesta se basará en un sistema de telelectura con comunicación vía radio de frecuencia libre (sin pago de licencias de comunicación). Con estas premisas se deriva la siguiente relación de niveles y elementos para la automatización: Un Terminal Portátil de Lectura (TLP) equipada con tarjeta de radio. que estará ubicado en la propia estación de bombeo. 10 unidades de repetidores para ampliar más la señal de distancia y enlazar con unidades que no tienen visibilidad desde el centro de control. quedando el proceso listo para la facturación. 142 Unidades remotas de módulos de radio estándar para contadores con salida de pulsos en control de las tomas. Además. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 38 . evitando el posible el vandalismo por la colocación de paneles solares. que hace de Centro de Control y gestiona la comunicación entre la TPL y las tomas donde hay que registrar el volumen consumido. Los tomas equipadas con los terminales remotos de tecnología radio están normalmente dormidos y solo es activado cuando responden a la instrucción enviada desde el TPL (comunicación bidireccional). Con el objeto de minimizar los costes de instalación y explotación de la comunidad de regantes. que actuará como Centro de Control (maestro).SISTEMA DE TELECONTROL La funcionalidad única que se pretende implantar en el regadío modernizado de Castronuño. para evitar costes de explotación de la alimentación de los módulos radio. éstos estarán dotados con baterías de poco consumo. lo cual permite almacenar hasta 24 registros en cada dispositivo.. entregando sus datos almacenados. y una vez terminada la captura de datos. en donde se descargan las lecturas en formato texto en cualquier sistema de gestión implantado en un ordenador PC. es el de registrar de forma automática y remota el volumen de agua gastado en la toma de agricultor. Un Sistema de comunicaciones radio en banda UHF.MEMORIA 8. se procede al tratamiento de los mismos por la aplicación cargada en el TPL. Un sistema de software gestor de rutas/lector radio para TPL. Tienen implantado una función de data-logger.
de 20 de agosto. de 27 de diciembre (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2007). BOE nº 169 del 14 de julio de 2009 y BOE nº 239 del 3 de octubre de 2009. de 31 de diciembre. de 19 de diciembre.REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 9.MEMORIA 9. Modificado por el Real Decreto 300/2011. de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 257 del 26 de octubre de 2001). − Ley 30/2007. de 8 de febrero de 1971.MARCO NORMATIVO La redacción. Modificada por la Orden EHA/3875/2007. de 19 de diciembre. sobre fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos autónomos (BOE nº PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 39 . de 8 de mayo. la Ley 34/2010.. por el que se aprueba el Pliego de Cláusu las Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE nº 40 del 16 de febrero de 1971) en cuanto no se oponga a la Ley 30/2007 y al Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. − Real Decreto 2167/1981. VIII y IX y modifica el artículo 179. de Contratos del Sector Público (BOE nº 118 del 15 de mayo de 2009). por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos autónomos para el año 1971 (BOE nº 311 del 29 de diciembre de 1970).1. en cuanto no se oponga a la Ley 30/2007. de 8 de mayo (BOE nº 118 del 15 de mayo de 2009). − Real Decreto 1098/2001. Modificado por el Real Decreto 817/2009.1. se realiza al amparo y de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones jurídicas y normativas: − Real Decreto 817/2009. de 30 de octubre. por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. por el que se complementa el Decreto 3650/1970. 114 al 117 y los anexos VII.. de 4 de marzo (BOE nº 69 de 22 de marzo de 2011). − Decreto 3650/1970. que deroga los artículos 79. Corrección de errores BOE nº 147 del 18 de junio de 2009. de 4 de marzo (BOE nº 55 del 5 de marzo de 2011). tramitación. − Decreto 3854/70. contratación y ejecución de las obras a las que se refiere el presente proyecto. de 5 de agosto (BOE nº 192 del 9 de agosto de 2010) y por la Ley 2/2011. de Contratos del Sector Público (BOE nº 261 del 31 de octubre de 2007). Corrección de errores en BOE nº 33. de 30 de octubre. Corrección de errores BOE nº 303 del 19 de diciembre de 2001 y BOE nº 34 del 8 de febrero de 2002.
− Real Decreto 1247/2008. de 7 de mayo (BOE nº 125 del 22 de mayo de 2010). Modificado por el Real Decreto 560/2010. la Orden VIV/984/2009. de 12 de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE nº 224 del 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Corrección de errores en BOE nº 309 del 24 de diciembre de 2008.MEMORIA 229 del 24 de septiembre de 1981). de 2 de agosto. por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) (BOE nº 203 del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores en BOE nº174 del 19 de julio de 2008 y en BOE nº 120 del 17 de mayo 2008. sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación (BOE nº 288 del 1 de diciembre de 1982). − Real Decreto 3275/1982. Modificado por el Real Decreto 1371/2007. del 18 de enero de 1983. de 19 de octubre (BOE nº 254 del 23 de octubre de 2007). − Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimientos de agua y se crea una Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones (BOE nº 236 del 2 de octubre de 1974 y BOE nº 237 del 3 de octubre de 1974). por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC LAT 01 a 09 (BOE nº 68 del 19 de marzo de 2008). de 15 de febrero. de 17 de marzo. − Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. Corrección de errores del Real Decreto 560/2010. − Real Decreto 842/2002. − Real Decreto 314/2006. Corrección de errores en BOE nº 15. de 19 de febrero (BOE nº 61 del 11 de marzo de 2010). de 7 de mayo (BOE nº 207 del 26 de agosto de 2010). de 18 de julio. por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74 del 28 de marzo de 2006). − Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 40 . − Real Decreto 223/2008. de 7 de mayo (BOE nº 125 del 22 de mayo de 2010). Modificado por el Real Decreto 560/2010. Corrección de errores en BOE nº 309 del 24 de diciembre de 2008. de 15 de abril (BOE nº 99 del 23 de abril de 2009) y el Real Decreto 173/2010. por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) (BOE nº 162 del 7 de julio de 1976) y posteriores modificaciones.
− Ley 10/1998. de 12 de diciembre. − Real Decreto 105/2008. Complementada por la Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE nº 256 del 25 de octubre de 1984). de 19 de mayo (BOE nº 127 del 29 de mayo de 2006).MEMORIA complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas. − Real Decreto 1627/1997. Modificada por diversas Órdenes. de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo (BOE nº 128 del 27 de mayo de 2009). Modificado por la Ley 6/2010. de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 del 10 de noviembre de 1995). − Real Decreto Legislativo 1/2008. Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº 183 del 1 de agosto de 1984). Modificada por la Ley 8/2004. del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155 del 29 de junio de 1985) y modificaciones posteriores. − Ley 11/2003. − Ley 12/2002. (BOE nº 298 del 13 de diciembre de 2003). Modificado por la Ley 54/2003. Modificado por el Real Decreto 604/2006. − Ley 16/1985. de 21 de abril. de 25 de junio. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 23 del 26 de enero de 2008). de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL nº 71 del 14 de abril de 2003 y BOE nº 103 del 30 de abril de 2003). de 11 de enero. de 8 de noviembre. de 23 de mayo (BOCyL del 24 de mayo de 2005) y por la Ley 8/2007. − Orden ARM 1312/2009 de 20 de mayo. de 1 de febrero. de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. de Patrimonio Cultural de Castilla y León (BOCyL nº 139 del 19 de julio de 2002). PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 41 . por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico. de Residuos (BOE nº 96 del 22 de abril de 1998). de 24 de octubre (BOCyL del 29 de octubre de 2007). de 22 de diciembre (BOCyL del 23 de diciembre de 2004). de 24 de octubre. − Ley 31/1995. de 8 de abril. por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE nº 256 del 25 de octubre de 1997). Modificada por la Ley 3/2005. por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 del 13 de febrero de 2008). de 11 de julio. de 24 de marzo (BOE nº 73 del 25 de marzo de 2010).
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 42 . entendiéndose por tales las que dan lugar a la creación de un bien inmueble. en cuya Disposición adicional primera. y demás normativa complementaria y resto de normas legislativas e instrucciones técnicas específicas actualmente vigentes. de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº 101 del 29 de mayo de 1991). de 4 de diciembre. de 23 de noviembre. de Declaración de la Reserva Natural de Riberas de «Castronuño . de 11 de abril. de 19 abril por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (BOCyL nº 79 del 25 abril de 2007). por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid) (BOCyL nº 233 del 29 de noviembre 2000). 9. − Real Decreto Legislativo 1/2001. reforma o gran reparación. del 5 de diciembre de 2009).MEMORIA − Decreto 37/2007. − Ley 8/1991.DECLARACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS GENERAL Las actuaciones previstas en el presente proyecto están contempladas en el Real Decreto-ley 14/2009. de Contratos del Sector Público (LCSP) las obras a realizar en el presente proyecto están clasificadas. con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palíe los daños producidos por la sequía”. entre otras. se declaran de interés general diversas actuaciones. de 30 de octubre. 9. de 10 de mayo. − Ley 6/2002. según su objeto y naturaleza. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 del 24 de julio de 2001) y posteriores modificaciones. en el grupo A: obras de primer establecimiento. de 20 de julio.3. por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográfica (BOE nº 293.Vega del Duero» (Valladolid) (BOCyL nº 79 del 26 de abril 2002). − Decreto 249/2000. en las que se incluyen en el Anexo III “Obras urgentes de mejora de regadíos. − Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (BOE nº 351 del 17 de diciembre de 1954) y posteriores modificaciones.CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Atendiendo al artículo 106 de la Ley 30/2007.2... así como aquéllas que abarcan una mejora y modernización de un bien inmueble ya existente.
incluido en el anejo nº 3 del proyecto. por la que una vez ejecutada. así como la de urgente necesidad de la ocupación. de 20 de julio. entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general..ESTUDIO GEOTÉCNICO Con arreglo a lo exigido en el artículo 107 de la Ley 30/2007 (LCSP) y dada la naturaleza del tipo de obra a realizar. así como las aprobadas de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del real decreto-ley 14/2009. la aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará implícita la declarac ión de utilidad pública.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Las obras inclu idas en el presente proyecto constituyen una obra completa. Además. se considera necesario la elaboración de un estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar.. de 20 de julio (BOE nº 176. en los supuestos previstos en el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Aguas. 9. y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos y necesarios para su correcta utilización. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. sin perjuicio de posteriores ampliac iones. de 24 de julio de 2001). llevarán imp líc ita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. de 4 de diciembre.DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas. de 24 de julio de 2001). las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en los anexos II y III. Dicha declaración de obra hidráulica de interés general queda establecida conforme a lo previsto en los artículos 46 y 131 del texto refundido de la Ley de Aguas.5. de 20 de julio (BOE nº 176.4. 9.MEMORIA la Comunidad de Regantes Castronuño. Por consiguiente.6. 9. esta obra puede ser puesta en funcionamiento independientemente de cualquier otra. podrá cumplir con los fines a que se destinasen.. El objeto de dicho estudio es lograr una definición de las características y de PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 43 . lo que se hace constar expresamente en cumplimiento de los artículos nº 125 y 127 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
las condiciones geológico geotécnicas que presentan los materiales respecto a la construcción de los elementos previstos en el proyecto, mediante trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Los trabajos realizados se han orientado a estudiar con detalle las características geológico-geotécnicas que presenta el sustrato de la finca sobre la que se pretende construir la estación de bombeo y la toma de agua y cuales son las condiciones de los materiales con respecto a las características de resistencia, excavabilidad, y estabilidad; así como un análisis de la excavabilidad, la reutilización de materiales, existencia y posición de niveles freáticos y estabilidad de los taludes para las zanjas de la red de riego.
9.7.- ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
Según lo especificado en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, así como a la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por la que se regulan las Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León, y al Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se realiza un estudio histórico-arqueológico-etnográfico de la zona donde se emplaza el presente proyecto. La evaluación arqueológica llevada a cabo se recoge en la documentación con el título “Informe final de evaluación cultural (prospección arqueológica) para la mejora y modernización del canal de riego de Castronuño (Valladolid)”, remitiéndose al anejo nº 22 para su consulta. Dicho estudio concluye que el proyecto para la mejora y modernización del canal de riego de Castronuño (Valladolid) será compatible con el Patrimonio Cultural con el cumplimento de las medidas preventivas que se indican como, entre otras, llevar a cabo un control y seguimiento durante la realización de las obras, en la cual un arqueólogo supervisará con detenimiento la remoción y extracción de tierras poniendo especial atención en advertir la presencia de cualquier resto o construcción que no se hubiese hallado en la prospección, así como realizar un balizamiento y señalización de los elementos etnográficos con el fin de limitar el movimiento de maquinaria pesada en el entorno de los mismos. Por ello se ha incluido en el presupuesto, el seguimiento arqueológico de la obra y la realizac ión de sondeos arqueológicos, así como cuantas medidas protectoras y correctoras considere oportuno la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León.
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 44
9.8.- ESTUDIO DE SEGURIDA D Y SALUD
En virtud de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus posteriores modificaciones, cumplimentada con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mín imas de seguridad y salud en las obras de construcción, y sus posteriores modificaciones, que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obra pública o privada, en los que se realicen trabajos de construcción e ingeniería civil con presupuesto de ejecución por contrata superior a los setenta y cinco millones de pesetas (450.759,08 €), con mas de veinte trabajadores simultáneamente, que el volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo por tal la suma de días de trabajo del total de trabajadores en la obra o que correspondan a la construcción de presas, túneles, galerías, etc., se redacta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud. Este documento, que figura como anejo nº 19 del proyecto, incluye una memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya utilización pueda preverse y la identificación de los riesgos laborales, ind icando a tal efecto las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. También incluye la descripción de los servicios san itarios y comunes de los que deberá estar dotado el Centro de Trabajo, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. E l Estudio es coherente con los riesgos que conlleva la realización de la obra. Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos, mediciones y un presupuesto de los gastos previstos para la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, incluido como un capítulo más dentro del Presupuesto General del Proyecto. El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que intervengan directa o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del Contratista adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas debidamente autorizados por la Dirección Facult ativa.
9.9.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En cuanto a la gestión de residuos y en cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 del 13 de febrero de 2008), se incluye en el anejo nº 20 un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en las obras derivadas del proyecto, especificando, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 45
se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que forma parte del Presupuesto General del proyecto, recogida en un capítulo independiente.
9.10.- ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, (BOE nº 23 del 26 de diciembre 2008), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 73 del 25 de marzo 2010), en el que establece en su artículo 3.2 que los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de dicho Real Decreto Legislativo, así como cualquier proyecto no incluido en su Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios de su Anexo III. El presente proyecto se incluye en este supuesto por encontrarse encuadrado en el apartado c, del grupo 1 “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas”, dentro del Anexo II del mencionado Real Decreto Legislativo 1/2008, al ser una actuación de modernización de regadíos de más de 100 ha. A su vez, el proyecto afecta a espacios incluidos en la Red Natura 2000, ya que presenta coincidencia territorial con algunos de ellos, como es el caso del LIC y ZEPA “Riberas de Castronuño” (ES4180017) por lo que la actuación también se encuentra contemplada dentro del ámbito del artículo 3.2.b, es decir, “proyectos que puedan afectar directamente o indirectamente a espacios de la Red Natura 2000 ” y por tanto, también deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuanto así lo decida el órgano ambiental. En cuanto a la legislación autonómica en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, regulada por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, el proyecto no se incluye en ninguno de los Anexos de la misma, por tanto, no exige someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental. Con todo ello, el presente proyecto se encuentra en el ámbito territorial de la Reserva Natural de “Riberas de Castronuño-Vega del Duero”, declarada como tal por la Ley 6/2002, de 11 de abril (BOCyL nº 79 del 26 de abril 2002). El régimen de protección, uso y gestión de la Reserva Natural de “Riberas de Castronuño-Vega del Duero”, es el establecido en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº 101 del 29 de mayo de 1991), en el Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 46
Alimentación y Medio Ambiente emite el correspondiente informe sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y da traslado al promotor del resultado de las consultas previas efectuadas. Directrices de Ordenación Territorial. la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Min isterio de Agricultura. y en los demás instrumentos de planificación y normas que se desarrollen en aplicación de lo dispuesto en la citada Ley. Por tanto el presente proyecto debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.MEMORIA de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid) (BOCyL nº 233 del 29 de noviembre 2000). Atendiendo a la legislac ión aplicable y las distintas figuras de protección existentes en la zona de ubicación del proyecto. Con fecha 13 de julio de 2012. de 11 de enero (modificado por la Ley 6/2010. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 47 . se comenzo la tramitación ambiental del expediente el 8 de julio de 2011. de 24 de marzo). en su Capítulo IV. Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. así como incluir las medidas de restauración pertinentes”. Según el Decreto 249/2000. además de recoger la contestación a cada una de la alegaciones realizadas por cada organismo.2: “Los nuevos proyectos de infraestructuras que afecten al Espacio Natural. Por lo tanto se redacta el Estudio de impacto Ambiental. al menos. recogido en este proyecto en la Separata nºVII. artículo 25. la solic itud de evaluación de impacto ambiental debe ir acompaña de un documento inicial de proyecto que contiene. someterse a EIA. de 23 de noviembre. donde se establecen cada uno de los impactos generadas y sus medidas propuestas. según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008. el siguiente contenido: − − − La definición. en todos los casos. deberán. características y ubicación del proyecto. fecha de entrada en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el Documento de Inicio del proyecto objeto de este estudio. Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por los proyectos. Por ello y en cumplimiento con el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2008.
en los supuestos previstos en el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Aguas.11. que deberá “Aportar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras contempladas en los Proyectos. de Expropiación Forzosa (BOE nº 351. de 20 de julio (BOE nº 176 del 24 de julio de 2001). de 17 de diciembre de 1954). así como las aprobadas de acuerdo con lo establecido en el capítulo II de este real decreto-ley. a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. la manera en que se llevará a cabo la medición y valoración de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. entre las responsabilidades de esta última figura.. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Por otro lado. según el convenio marco regulador para la construcción y explotación de las obras de modernización firmado entre Seiasa S. por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográfica (BOE nº 293. y la de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. y la Comunidad de Regantes. las obras derivadas del proyecto llevarán implícitas la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954.12. así como la de urgente necesidad de la ocupación. 9. Además. Además. de 4 de diciembre. es preciso disponer de franjas de terreno (alcanzarán al vuelo y al subsuelo) de anchura suficiente que permita llevar a cabo la correcta gestión. del 5 de diciembre de 2009). PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 48 .- OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD EXPROPIACIONES DE TERRENOS. así como también la ejecución de las obras con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo.A. las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista. las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en los anexos II y III del Real Decreto-ley 14/2009. en la cláusula correspondiente. ocupaciones o imposición de servidumbres que fueran necesarias para la realización de las mismas”. sin perjuicio de las expropiaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas.MEMORIA 9. llevarán imp líc ita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICA PARTICULARES El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se incluye en el presente proyecto como Documento nº 3 regula las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales.
de 12 m para tuberías de diámetros comprendido entre 450 y 600 mm. En el proyecto existirán fundamentalmente tres tipos de ocupaciones: una expropiación definitiva.55 Terciaria Castronuño 132.MEMORIA explotación.589. de 24 m para tuberías de diámetros comprendido entre 350 y 600 mm. conservación y el mantenimiento de las diversas instalac iones proyectadas. válvulas de corte. La servidumbre de paso o acueducto. una servidumbre de acueducto a lo largo de toda la red de tuberías o servidumbre de paso para la línea eléctrica y una ocupación temporal durante el desarrollo y ejecución de las obras.95 Tuberia Red principal Terciaria Finalmente serán objeto de expropiación definitiva los terrenos necesario s para la construcción de la estación de bombeo y su urbanización adyacente.717 m2 (EB) Castronuño 8 m2 (LE) Castronuño 463. se establece para tuberías de diámetro menor o igual que 400 mm en 10 m. EXPROPIACIÓN DEFINITIVA MUNICIPIO SUPERFICIE (m2) Castronuño 7. para las tuberías de la red terciaria se establece una servidumbre de paso de 10 m y para la línea eléctrica la servidumbre de paso será de 6 m de ancho.95 La ocupación temporal tendrá una duración hasta la finalización de las obras y ocupará una franja de terreno de 14 metros de ancho para las tuberías con un diámetro menor o igual de 300 mm.836. adquiriéndose un derecho de servidumbre en aquellas parcelas con la infraestructura ejecutada. S ERVIDUMBRE D E AC UEDUCTO TUBERÍA MUNICIPIO SUPERFICIE (m2) Red principal Castronuño 70.43m2(arquetas) PROVINCIA Valladolid Valladolid Valladolid PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 49 . OCUPACIÓN TEMPORAL MUNICIPIO SUPERFICIE (m2) Castronuño 192.826. conforme a lo establecido en el Código Civil y con las limitaciones a las leyes aplicables que requiera la protección del dominio público y el privado. la línea eléctrica y las arquetas para alojamiento de ventosas.51 Castronuño 132.589. y en la tubería terciaria se toma como ocupación temporal 10 metros de ancho. hidrantes y tomas.
condiciones de suministro en alta tensión y cruces con líneas eléctricas subterráneas existentes. PERMISOS Y LICENCIAS En lo que se refiere a servicios afectados y dado que la mayoría de las obras proyectadas son redes de conducciones subterráneas que discurren paralelas a vías de comunicación (carreteras nacionales y secundarias. es preciso ejecutar obras especiales (hincas. También se exponen los planos y la información relacionada con este apartado de expropiaciones. pasos por carreteras. para la ejecución de las obras de este proyecto se tendrá en cuentan los servic ios afectados para coordinar los trabajos con los organismos pertinentes siendo necesario solic itar las autorizaciones. durante la ejecución de las mismas.MEMORIA En la separata nºIV “Expropiaciones”. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): Línea férrea Medina del Campo-Zamora. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM): cruces con vías pecuarias. vías pecuarias. se detalla la valoración de los bienes sujetos tanto a expropiación como a ocupación para cada una de las superficies necesarias para la ejecución de las infraestructuras definidas en este proyecto. secundarias y caminos. Por ello. Compañía eléctrica IBERDROLA: acometida para la línea eléctrica. Además será necesario solicitar las autorizaciones o concesiones administrativas a los organismos pertinentes que establezcan directrices sobre: • • Bienes de patrimonio histórico Áreas naturales de especial interés PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 50 . Dirección General de Carreteras (DGC). licencias o concesiones administrativas a los siguientes organismos y entidades: • • • • • Confederación Hidrográfica del Duero (CHD): obra de toma de agua en el embalse de San José. Junta de Castilla y León: cruces con carreteras principales.. 9. vías ferroviarias. caminos agrícolas. afección a cauces superficiales (desagües y arroyos). cruces y pasos con infraestructura existente (Canal de Castronuño).) que permeabilicen la barrera que suponen las obras de construcción de esta conducción. permisos.13. etc. lo que supone una línea casi continua de interferencia con los servicios existentes en la zona donde se implanta el trazado de la conducción. caminos de servicios).SERVICIOS AFECTADOS.
su localización y afección y la obra propuesta para salvarlo. para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Según establece el artículo 54..14. los poderes adjudicatarios pueden encomendar a los medios instrumentales propios de la Administración llevar a cabo la ejecución de las obras con arreglo a lo previsto en el artículo 24 y a la Disposición ad icional trigésima de la Ley 30/2007 (LCSP). 9. erosión. exigiendo la siguiente clasificación de empresas contratistas de obras. según las diferentes actuaciones a ejecutar: Grupo J) Instalaciones mecánicas: categoría e Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica Grupo E) Hidráulicas: categoría f Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cua lificación específica Grupo I) Instalaciones e léctricas: categoría e Subgrupo 6: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 51 .) En el anejo nº 24 “Afecciones y reposiciones” y en el plano nº 5 “Planta general de cruces de la red de riego con infraestructuras” aparece una relación con todos los servicios afectados por las obras.MEMORIA • Protección de riesgos (inundación.000 euros.. etc. 9.15. describiendo las características del servicio. La clasificación del contratista para la ejecución de las obras previstas en el presente proyecto vendrá regulada conforme al Capítulo II del Título II del Libro I del RGLCAP. La ejecución de estas obras se ha proyectado y valorado debidamente. Asimismo. en cuanto éste no se oponga a la Ley 30/2007 (LCSP). contaminación acuíferos.SISTEMA DE ADJUDICACIÓN El procedimiento licitación y de adjudicación del contrato de obras vendrá regulado conforme a lo establecido en la Ley 30/2007 (LCSP) y al RGLCAP.1 de la Ley 30/2007 (LCSP). será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.
La misma disposición transitoria segunda de la Ley 30/2007 (LCSP). de 19 de diciembre (BOE nº 311. y tendrá lugar en la forma prevista por la Ley 30/2007 (LCSP). de 20 de agosto (BOE nº 229. t + 0. saneamientos. los costes financieros.. la aplicación de las actualmente vigentes se efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra. El artículo 79 de la Ley 30/2007 (LCSP). t + 0.16.20. de 24 de septiembre de 1981). ya que se ha estimado que es la más adecuada a la tipología de las obras proyectadas. los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. en todo caso. en caso necesario de realizar una revisión de precios y. se utilizará la fórmula polinómica número 9. obras de desagüe. seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970.15 H0 E0 C0 S0 PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 52 . Dicha fórmula tipo es aplicable en las obras de abastecimientos y distribuciones de aguas. de 29 de diciembre de 1970) y por el Real Decreto 2167/1981.16. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra.MEMORIA 9. señala que las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. por el que se complementa el anterior.REVISIÓN DE PRECIOS La valoración de las obras objeto del presente proyecto estará sujeta a revisión de precios si el poder público contratante lo estima oportuno con arreglo a lo que dicte el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Contrato. transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley sin que se hayan aprobado las nuevas fórmulas.33. salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en el Pliego de Cláusu las Admin istrativas Particulares que se establezca para la contratación de las obras. Aplicando los artículos y disposiciones anteriormente mencionadas de la Ley 30/2007 (LCSP).16. t + 0. en su apartado 2 indica que. Según se indica en la d isposic ión transitoria segunda de la Ley 30/2007 (LCSP). drenajes y zanjas de telecomunicación y responde a la siguiente expresión: K t = 0. siendo: Kt = coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t Ht E C S + 0. establecida en el Decreto 3650/1970. hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros.
9. estudiando las unidades de obra que se puedan ejecutar alternativamente o secuencialmente. y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. se ha establecido un plan de obra o programa de trabajos a seguir en la ejecución de las diferentes obras e instalaciones de que consta el proyecto.MEMORIA H0 = Ht = E0 = Et = C0 = Ct = S0 = St = índice índice índice índice índice índice índice índice del coste del coste del coste del coste del coste del coste del coste del coste de la mano de obra en la fecha de licitación de la mano de obra en el momento de la ejecución t de la energía en la fecha de licitación de la energía en el momento de la ejecución t del cemento en el momento de la licitación del cemento en el momento de la ejecución t de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t En todo caso y si tiene lugar la revisión de precios. La programación se realiza sobre un diagrama de barras (diagrama de Gantt). el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o el Contrato deberán detallar.17. En el programa de trabajo a presentar. cuando se establezca expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. así como los días de trabajo efectivos al año. siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. en su caso. para lo cual se descontarán los días festivos y aquellos en que las inclemencias climatológicas impidan o dificulten la ejecución de los trabajos. Independientemente del programa de desarrollo de los trabajos o p lan de obra que con carácter indicativo está contenido en este Proyecto y reflejado en el anejo nº 28. el Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Programa de trabajo en el plazo máximo de treinta (30) días contado desde la formalización del contrato. pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.PLAN DE OBRA Con carácter indicativo y a fin de cumplimentar el artículo 107 de la Ley 30/2007 (LCSP). en el anejo nº 28 “Plan de Obra”. En este anejo se calcula la duración de la obra. en su caso. teniendo en cuenta el rendimiento del personal y de la maquinaria utilizada en la obra. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. la fórmula o sistema de revisión aplicab le.. por el Contratista incluirá especificación de plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 53 .
siendo el importe del mismo menor que el uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. recogiendo la experiencia de anteriores obras construidas con semejantes características. teniendo en cuenta las c ircunstancias desfavorables que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura (inclemencia del tiempo.. caso de que no existan disposiciones normativas al efecto ni se establezcan tales PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 54 . no disponibilidad de terrenos. se incluye en el presente proyecto un programa valorado del Control de Calidad a efectuar sobre las obras previstas donde se especifica las actuaciones de control necesarias para conseguir el nivel de calidad previsto.) y debido a las dimensiones y el volumen de la obra.MEMORIA obra compatibles con el plazo total de ejecución.PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensayos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras crea oportuno la Dirección Facultativa. Por la misma Dirección Facultativa se fijará el número. 9. de 22 de abril. a contar a partir del día siguiente de la fecha del Acta de comprobación del replanteo y autorización del comienzo. de 26 de abril de 1991) para aquellas obras cuya competencia sean de la Junta de Castilla y León. forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas de ensayo y análisis. Todos los gastos hasta el porcentaje antes fijado correrán a cuenta del Contratista que realice las obras cuando éstas sean objeto de concurso.PLAZO DE EJECUCIÓN Según lo indicado en el Plan de Obra del Proyecto. plazo que se considera necesario y suficiente para la terminación de las obras previstas en el presente proyecto. Aún así.19. no siendo necesario consignar en el presupuesto del proyecto partida alguna del control de calidad. indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras. etc.. el plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Contrato. problemas laborales.18. Por ello y en cumplimiento con el Decreto 83/1991. Éste se acompaña en el anejo nº 21 “Programa de Control de Calidad”. 9. de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León sobre Control de Calidad en la construcción (BOCYL nº 79. demoras en los plazos de entrega por parte de los suministradores. se propone un plazo de ejecución total de siete (7) meses.
Cálculo mecánico de tuberías Anejo Nº 14....Cálculo de anclajes. 10. Durante la ejecución de las obras.. siendo de obligado cumplimiento cuanta normativa legal...Ficha técnica Anejo Nº 2. y las actuaciones de control y sus resultados.Automatización de la red de riego.Listado de parcelas beneficiadas por la modernización Anejo Nº 5.. si las hubiere.MEMORIA datos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en el anejo correspondiente al Programa de Control de Calidad. También deberán quedar expresadas las modificaciones de las calidades introducidas. cálculo y análisis hidráu lico de la red de riego Anejo Nº 8. así como las observaciones que se consideren oportunas. todos los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo prescrito en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Además.Diseño y cálculo hidráulico de la obra de toma y cántara Anejo Nº 11.. Telegestión PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 55 ...Estudio geotécnico Anejo Nº 4.Diseño y cálculo hidráulico de la red terciaria Anejo Nº 9. obras de fábrica y elementos prefabricados Anejo Nº 15.Listado de las agrupaciones de riego Anejo Nº 6..Cálculos estructurales de la estación de bombeo Anejo Nº 16. Al final de las obras se extenderá por la Dirección Facultativa un certificado de control que indique expresamente los elementos y materiales controlados así como la conformidad de sus resultados con las calidades previstas.Elementos singulares de la red de riego Anejo Nº 12.. respecto a las previstas en proyecto con su justificación.Topografía y cartografía Anejo Nº 3.Diseño de ventosas y desagües Anejo Nº 13....Diseño. la Dirección Facult ativa anotará en el libro de órdenes las modificaciones del programa de control establecido en proyecto y su justificación.DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO El presente proyecto está formado por los siguientes documentos: DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS Memoria Anejo Nº 1. instrucciones y reglamentos de ámbito nacional y territorial sea de aplicac ión en la ejecución de los trabajos para conseguir el nivel de calidad previsto.Estudio agronómico y cálculo de necesidades hídricas Anejo Nº 7...Composición y regulación de la estación de bombeo Anejo Nº 10.
.Nº 29.Nº 27.Obra de toma Plano Nº 7.Perfiles longitudinales Plano Nº 4.Nº 22.Nº 28..Marco normativo aplicable III.. valoración y abono de las unidades de obra VI.Nº 25..Estación de bombeo DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo I.- Instalaciones eléctricas en alta tensión Instalaciones eléctricas en baja tensión Estudio de seguridad y salud Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición Estudio Impacto ambiental Estudio arqueológico Expropiaciones Afecciones y reposiciones Programa de control de calidad Justificación de precios Puesta en marcha de las instalaciones Plan de obra Estudio de viabilidad económico-financiero DOCUMENTO Nº 2: PLANOS Plano Nº 1.Medición.Nº 26..Condiciones técnicas para la ejecución de las obras V....Situación y Emplazamiento Plano Nº 2..Nº 24.Definición y alcance del pliego II.Nº 20..Condiciones técnicas de los materiales IV.Cruces de la red de riego con infraestructuras existentes Plano Nº 6..Nº 21.MEMORIA Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Anejo Nº 17..Disposiciones generales DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO Mediciones: − Mediciones auxiliares − Mediciones generales Cuadros de precios: − Cuadro de precios nº 1 − Cuadro de precios nº 2 Presupuesto: − Presupuestos parciales − Presupuestos generales PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 56 .Nº 18.Nº 19.Planta general de actuaciones Plano Nº 3..Obras auxiliares de la red de riego Plano Nº 5.Nº 23.
En el anejo nº 26 “Justificación de precios”. fijado en el 21%. el cuadro de precios nº 2 (precios descompuestos). adquieren entidad propia: Separata Separata Separata Separata Separata Separata Separata Nº I: Instalaciones eléctricas en alta tensión Nº II: Instalaciones eléctricas en baja tensión Nº III: Estudio de Seguridad y Salud Nº IV: Expropiaciones Nº V: Afecciones a Confederación Hidrográfica del Duero Nº VI: Estudio arqueológico Nº VII: Estudio Impacto ambiental.. Al sumatorio resultante de todo ello se incrementa con el porcentaje que legalmente se determine en concepto del Impuesto del Valor Añadido (IVA).PRESUPUESTO Se presenta en el Documento nº 4 las mediciones auxiliares y generales. formando parte integrante del Proyecto. los presupuestos parciales y el resumen general de presupuestos. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 57 . y del coste de los materiales a pie de obra.MEMORIA Además de estos documentos se incluye las siguientes separatas que. A continuación se incrementa el Presupuesto de Ejecución Material un 16% en concepto de Gastos generales y otro 6% en Beneficio industrial. el cuadro de precios nº 1 (precios de las unidades de obra). Para obtener el presupuesto base de Licitación se realiza la suma de costes directos e indirectos con lo que se obtiene el denominado Presupuesto de Ejecución Material. 11. se determina los precios unitario s de ejecución material de las d iferentes unidades de obra del proyecto a partir de los costes horarios de la mano de obra y de la maquinaria.
…..21 74.061...794..…………………………… Total Presupuesto de Ejecución Material…………………....1...453.……...643.061.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN El presupuesto de Base de Licitación queda desglosado como sigue: Capítulo 1..418..35 545. 6 % Beneficio Industria l s/3. Total Presupuesto Base de Licitación………………….. como requisito de actuación para poder ser adjudicado a través de un contrato de obras para su ejecución.... Cumplimentada la orden de redacción.694..MEMORIA 11.………….. Red de riego ………………………………………………………………… Obra de toma ………………………………………………………..755. Prescripciones y Normas Técnicas vigentes en la actualidad..173. Capítulo 5...70 4.64 ………….79 € 5..……….694.755.... Suma..63 42.79 €)..A..79 € Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente proyecto a la referida cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.64 € 591.59 5..694. se redacta este proyecto de obra con los contenidos exigibles y de conformidad a Reglamentos.. s/ 4... se manifiesta que las obras e instalaciones incluidas en PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 58 .... alcanzados todos los objetivos previstos y considerando debidamente justificada la necesidad de su realizac ión.…..061. Capítulo 4... 105.659. 21 % I..049.565.. Capítulo 8.V.……… Estación de bombeo ……………………………………………………… Instalaciones eléctricas en alta tensión …………………………… Instalaciones eléctricas en baja tensión .......………. Capítulo 7.64………………….986. Suma..40 3.. 12. Capítulo 2. 107 y anexo I de la Ley 30/2007 (LCSP).754.……...41 697.506.…….…......25 6.84 246. 1. como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores de esta memoria y en los documentos del proyecto..20 € 946.173. Capítulo 3.55 162.585.20.011..………………………… Seguridad y salud ………………………………………………...…………………… Puesta en marcha de las instalaciones ..704..453.86 221. Capítulo 6.… 16 % Gastos Generales s/3....173.CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE APROBACIÓN En los términos previstos en los artículos 6.917..…….506..………… Medidas y Seguimiento A mbiental..453.
Fdo. proponiéndose para su aprobación por el Órgano competente en la materia. PROYECTO DE MEJORA Y MODE RNIZACIÓN DE L REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE L CANA L D E CASTRONUÑO (VA LLADO LID ) 59 .MEMORIA el presente proyecto están suficientemente definidas y valoradas para su ejecución.: D. Enero de 2013 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO Fdo. Enrique Guerrero Simarro Ingeniero Agrónomo Por TRAGSATEC S.: D. Valladolid. Alberto Pulgar Zayas Ingeniero Agrónomo Por SEIASA S.A. si procede.A.
Documents Similar To Memoria Modernizaciвn Castronuдo

References: artículo 6
 artículo 99
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 179
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 130
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 58
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 130
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 58
 artículo 54
 artículo 24
 artículo 79
 Real Decreto 
 artículo 107