Source: http://docplayer.fr/1330148-Portes-pour-issues-de-secours-n-012-association-suisse-de-la-branche-des-portes-fiche-technique.html
Timestamp: 2018-04-22 16:35:53+00:00

Document:
Portes pour issues de secours N 012. Association Suisse de la Branche des Portes. Fiche technique - PDF
Download "Portes pour issues de secours N 012. Association Suisse de la Branche des Portes. Fiche technique"
Pierre-Marie Marchand
1 Association Suisse de la Branche des pour issues de secours N 012 Fiche technique Introduction Cette fiche technique offre une aide aux fabricants de portes, architectes, concepteurs et entreprises générales pour l application des prescriptions et normes. Sommaire 1. Généralités 1.1 Termes et définitions 1.2 Prescriptions et normes suisses 1.3 Normes européennes Normes EN importantes 2. Sécurité 2.1 Les portes des issues de secours doivent toujours être reconnaissables comme telles 2.2 Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir rapidement dans le sens de la fuite sans moyens auxiliaires 2.3 Les portes des issues de secours doivent toujours être utilisables en toute sécurité 2.4 Les portes des issues de secours sont également des portes pour voies de sauvetage 3. Spécifications générales 3.1 Largeurs de porte 4. de secours 4.1 Domaine d application des portes de secours 4.2 Cas d exception 5. antipanique 5.1 Domaine d application des portes antipanique 5.2 Avantage des barres antipanique 5.3 Remarques sur l'usage des barres antipanique 5.4 Problèmes de manipulation supplémentaires avec barres antipanique 6. Fonction des serrures antipanique mécaniques 6.1 Poignées 7. Exemples d application pour portes de secours mécaniques 7.1 La porte de l issue de secours est toujours libre d accès des deux côtés 7.2 La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage limité) 7.3 La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage anti-effraction) 8. commandées électriquement dans les issues de secours 8.1 Serrure d'issue de secours commandée électriquement selon pren Serrure commandée électriquement selon pren La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage antieffraction). Elle est équipée d'une serrure électrique, mais le fonctionnement de l issue de secours est mécanique. 8.4 automatiques avec fonction issue de secours commandée électriquement selon DIN parties Exemples d applications pour portes d issue de secours commandées électriquement ANNEXE I Extrait de la norme AEAI protection contre les incendies Généralités Cette fiche technique doit servir à concevoir et construire des portes d issues de secours de manière à ce qu elles répondent aux exigences légales et d exploitation. Le service du feu compétent décide des exigences légales minimales pour les portes d issues de secours, de même que l inspection du travail si des places de travail sont concernées. La caractéristique de fuite est l'une des nombreuses exigences demandées aux portes. Si des exigences supplémentaires, comme la protection anti-feu, l isolation acoustique, la protection anti-effraction etc. sont demandées à un porte, ceci peut conduire à des problèmes de fabrication et à des contradictions. Dans ce cas, tous les participants (autorités, fabricant, architecte, concepteur et maître d ouvrage) doivent trouver une solution acceptable. Association Suisse de la Branche des, tél , fax , Premiére édition 2010, version 2010_1, Version
2 1.1 Termes et définitions : Issue de secours L issue de secours est le chemin le plus court a pour les personnes, pour parvenir à l extérieur en un lieu sûr de n importe quel endroit de bâtiments et installations b et sert de voie d accès pour les pompiers et les secours à n importe quel endroit de bâtiments et installations. Les issues de secours sont simultanément des voies d accès pour les secours. Voie d accès Le chemin utilisé par les forces d intervention pour sauver des gens ou combattre l évènement. pour secours Principe général. L AEAI exige: toute issue de secours est également une voie d accès pour les secours. Le service du feu local peut toutefois désigner des accès supplémentaires comme voies d attaque standards. Remarque: dans les normes européennes «chemin de fuite» est désigné par «issue de secours». Forces d intervention Terme général pour la police, santé publique, pompier etc. Voie d intervention Selon AEAI identique à l issue de secours Panique La panique est un état de très grande peur de dangers (danger de mort) réels ou supposés. La perception d un risque réel ou supposé peut conduire à un mouvement de panique dans un bâtiment avec beaucoup de gens, au cours duquel les gens perdent leur propre contrôle et fuient sans réfléchir. Si cette masse humaine en panique atteint une porte de secours fermée, une bousculade dangereuse peut être provoquée, qui empêche ou rend difficile l ouverture normale de la porte avec la poignée. Remarque: contrairement aux prescriptions AEAI, les normes européennes font la différence entre issue de secours et issue de panique. Principe à courant Une serrure électrique, qui hors tension n est pas verrouillée, p.ex. ouvreur de porte d issue de secours. de repos Seule possibilité pour verrouillage électrique dans le sens de la fuite. Principe à rupture Une serrure électrique, verrouillée hors tension, peut être utilisée dans le sens de l intervention de courant pas dans le sens de la fuite. Norme EN Normes européennes. Les EN, élaborées à la demande de la commission européenne (mandataire), sont désignées par normes harmonisées et comprennent l annexe ZA, ZB etc. Les normes européennes harmonisées pour les serrures des portes d issues de secours correspondent à l état des connaissances techniques et doivent être respectées. pren «pr» = proposal = proposition norme pas encore publiée de la norme de protection contre les incendies AEAI norme Prescriptions et normes suisses Les références légales pour la conception des issues de secours et des portes d issues de secours est la norme de protection contre les incendies AEAI 03. Cette norme est en vigueur depuis le 1 janvier 2005 et valable pour toute la Suisse. D autres exigences peuvent être tirées de l ordonnance 4 de la loi sur le travail ou l ordonnance sur la prévention des accidents et maladies. La SECO a publié une directive sur l ordonnance 4 de la loi sur le travail. Ces prescriptions et normes ne décrivent pas le produit lui-même, mais les spécifications et fonctions pour les éléments de construction et/ou installations utilisés. Les exigences du service du feu et de l inspection du travail doivent être considérées comme exigences minimales. 1.3 Normes européennes Les normes européennes pour les portes d issues de secours décrivent les exigences techniques et fonctionnelles pour les serrures mécaniques et électriques des portes de secours et des portes antipanique, mais pas l application des portes prêtes à l emploi. Le fabricant qui équipe la porte comme porte d issue de secours ou antipanique et qui la met en service est seul responsable de l exécution correcte et de l aptitude fonctionnelle des portes d issues de secours (y compris le câblage nécessaire)! 1.3.1Normes EN importantes SN EN 179 Serrures et ferrures serrures d issue de secours avec poignée ou plaquepoussoir pour les portes dans les voies pour les secours exigences et procédures de test SN EN 1125 Serrures et ferrures serrure de porte antipanique avec barre antipanique horizontale pour les portes dans les voies pour les secours exigences et procédures de test pren Serrures et ferrures serrure de porte antipanique électrique pour les portes dans les voies pour les secours exigences et procédures de test pren Serrures et ferrures serrure de porte d issue de secours électrique pour les portes dans les voies pour les secours exigences et procédures de test SN EN Fenêtres et portes norme produit, propriétés partie 1: Fenêtres et portes extérieures sans spécifications concernant la protection anti-incendie et/ou la protection contre les fumées. En supplément, jusqu à ce que les normes européennes soient publiées : DIN Partie 1+2, Serrures et ferrures systèmes de portes automatiques Partie 1 Procédure de produit et de test Partie 2 Sécurité des systèmes de portes automatiques 2
3 2. Sécurité L'objectif de sécurité doit être observé lors de la planification, construction et réalisation (fabrication). Les portes doivent être installées, utilisées et maintenues en état, afin que l'objectif de sécurité soit réalisé pendant toute la durée d'utilisation de la porte. Les exigences concrètes relatives aux portes dans les issues de secours font partie intégrante des concepts de sécurité, de protection incendie et des voie d'évacuation. L'exploitant est responsable pour que les mesures nécessaires soient prises, afin de garantir la sécurité. 2.1 Les portes des issues de secours doivent toujours être reconnaissables comme telles. Les portes des issues de secours doivent être marquées très visiblement, p.ex. par des pictogrammes éclairés ou fluorescents (voir fig. 1). Les marquages ne doivent pas être cachés par des rideaux, installations etc. 2.2 Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir rapidement dans le sens de la fuite. Selon les normes SN EN 179 et SN EN 1125, une serrure de porte d issue de secours doit être construite de manière à pouvoir ouvrir la porte de l intérieur en moins d une seconde en un seul mouvement de main, sans qu une clé ou autre dispositif comparable ne doive être utilisé. Pour les issues de secours commandées électriquement selon pren 13637, deux mouvements de main sont permis (par exemple l actionnement d un bouton d urgence et ensuite de la poignée de porte). Les portes antipanique selon pren doivent toujours pouvoir être ouvertes avec la barre antipanique en un seul mouvement de main! l ouverture d urgence doit être assurée, pour que la porte puisse s ouvrir à tout moment et reste ouverte. 2.4 Les portes des issues de secours sont également des portes pour voies de sauvetage Les portes qui servent d'accès aux forces d'intervention dans le bâtiment doivent pouvoir être ouvertes avec les moyens appropriés (p.ex. clé du service du feu). 2.5 Pour les portes dans les issues de secours avec des spécifications antieffraction, il faut également observer la norme SN EN 1627, annexe nationale NA 7 (voir aussi fiche technique VST 007-1). 3. Spécifications générales 3.1 Largeurs de porte La largeur utile des portes d issues de secours est définie par le taux d occupation des personnes (voir directive AEAI «Issues de secours et de sauvetage»). Le local avec la plus grande occupation de personnes détermine la largeur nécessaire. La largeur utile minimale est de 900 mm. Suivant le taux d occupation des personnes, la largeur est augmentée d un multiple de 600 mm, c.-à-d mm, 1800 mm ou 2400 mm. Pour les portes à deux vantaux, ne s'ouvrant que dans une direction, un vantail doit présenter une largeur de minimum 0.90 m. Pour les portes battantes à deux vantaux, la largeur de chaque vantail doit être de minimum 0.65 m. Pour les portes à deux vantaux, le vantail fixe doit présenter des propriétés d issue de secours uniquement si le vantail ouvrant n'offre pas la largeur utile nécessaire. Fig. 1 Pictogramme au-dessus d'une porte d'issue de secours 2.3 Les portes des issues de secours doivent toujours être utilisables en toute sécurité L ouverture des portes ne doit pas être empêchée par des objets ou par exemple la neige. Ceci doit être assuré par des mesures appropriées. Les portes doivent être réalisées en fonction du lieu de montage. Elles ne doivent pas sortir de leur guidage ni se déformer en cas d'utilisation normale (résistance aux différences climatiques, influence de l'humidité etc.) de manière à ne plus pouvoir être ouvertes. Pour les locaux avec risque accru d explosion ou d incendie, seules des portes à vantail tournant sont admises, qui s ouvrent dans le sens de la fuite (pas de portes coulissantes ou s ouvrant vers l intérieur). Les portes antipanique doivent pouvoir s ouvrir sous une charge de 1000 N. Pour les portes de secours s ouvrant automatiquement, la commande et l actionnement doivent présenter une sécurité de fonctionnement et une redondance suffisantes. En cas de coupure de courant ou de panne, la porte doit s ouvrir automatiquement ou manuellement. L ouverture d urgence doit se faire par une énergie intégrée dans la porte (ressort, batterie etc.). Une surveillance continue du fonctionnement de Valable dans le même esprit que pour des portes avec barre antipanique/pushbar Largeur utile Largeur de passage libre 4. de secours Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir dans le sens de la fuite. Les portes de secours ordinaires correspondent chez nous aux normes SN EN 179 (mécanique) et pren (électrique). Ces portes sont équipées d une poignée de porte et peuvent toujours être ouvertes de l intérieur. L ouverture d une porte de secours nécessite un mouvement volontaire de la poignée de porte. L ouverture d une porte de secours selon SN EN 179 doit pouvoir se faire d un seul mouvement de main selon prn avec deux mouvements de main au maximum. Tant que l ouverture de la porte dans le sens de la fuite se fait exclusivement utilisables mécaniquement, il est possible d appliquer la norme SN EN 179, même si l entrée est commandée électriquement, donc avec contrôle d'accès! Le verrouillage électrique d une porte de secours selon pren peut aussi être connecté dans le sens de la fuite au contrôle d accès, donc un contrôle d accès pour entrées et sorties. Les verrouillages électriques dans le sens de la fuite (sortie) doivent fonctionner selon le principe de courant permanent, donc ouvert hors tension. Le verrouillage contre le sens de fuite (entrée) peut aussi se faire selon le principe de rupture de courant! 3
4 4.1 Domaine d application des portes de secours Les personnes concernées connaissent les lieux et le fonctionnement des portes. Aucune situation de panique n est attendue (pas de rassemblement dangereux devant la porte). Ceci touche le domaine de l habitat mais aussi les locaux avec peu de personnes. La décision, si une porte d issue de secours est une porte de secours ou une porte antipanique est l'affaire des autorités. 4.2 Cas d exception Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir dans le sens de la fuite. Excepté les portes de petits locaux avec une faible occupation de personnes ou des locaux sans risque d incendie accru. Sont définis comme petits locaux avec faible occupation de personnes des locaux inférieurs à 30 m 2 de surface au sol, dans lesquels seules quelques personnes sont présentes à l ordinaire, c.-à-d. pas plus de six personnes simultanément. 5. antipanique Les portes antipanique mécaniques selon SN EN 1125 et électriques selon pren sont équipées de barres antipanique/pushbars. L'ouverture d'une porte antipanique peut se faire aussi inconsciemment, p.ex. par la poussée d un corps en cas de bousculade devant la porte. L'ouverture d'une porte antipanique doit pouvoir se faire par un seul mouvement de main. Les portes antipanique doivent toujours s'ouvrir dans le sens de la fuite. 5.1 Domaine d application des portes antipanique Les personnes concernées ne connaissent pas les lieux ni le fonctionnement des portes. Ceci concerne surtout les locaux et bâtiments avec de grands rassemblements de personnes comme les discothèques, cinémas, théâtres, halles d exposition, aulas etc. mais aussi les locaux présentant des risques particuliers comme p.ex. les laboratoires, halles de fabrication etc. La décision si une porte d issue de secours est une porte de secours ou une porte antipanique est du ressort des autorités. 5.2 Avantages des barres antipanique La porte peut être déverrouillée et ouverte par une action manuelle consciente sur la barre antipanique/pushbar ou par une action inconsciente de la pression du corps. Elle peut libérer vers l extérieur les personnes pressées contre la porte par une bousculade. 5.3 Remarques sur l'usage des barres antipanique/pushbars Contrairement aux affirmations des normes, l usage des barres antipanique/pushbars ne va pas sans problème. Le fonctionnement d'une porte avec barre antipanique n'est généralement pas connu en Suisse. De nombreuses personnes ont des difficultés avec le maniement, en particulier les enfants, les personnes âgées ou faibles, les personnes en fauteuil roulant etc. Forces d'ouverture pour portes antipanique avec barres antipanique selon SN EN 1125 F 80 N, horizontal contre la porte avec précontrainte de 1000 N à cause de la bousculade devant la porte F 220 N, horizontal contre la porte Les petits enfants (jardins d enfants, écoles), personnes âgées (homes), personnes avec aides à la marche (hôpitaux) et les personnes en fauteuil roulant peuvent avoir des problèmes pour appliquer de telles forces. 80 N *220 N F 70 N * sous précontrainte de la porte de 1000 N W= 150 mm max. 1: EN 179 Force d ouverture 2: EN 1125, Force d ouverture 3: EN 1125, Ecartement 5.4 Problèmes de manipulation supplémentaires avec barres antipanique Pour les portes à un vantail avec barre antipanique, il n'est pas très visible de quel côté la porte s'ouvre (DIN gauche ou DIN droite). Pour une meilleure reconnaissance, le sens d'ouverture doit être marqué visuellement. Pour les portes à deux vantaux avec barre antipanique, il est difficile de reconnaître le vantail ouvrant et le vantail fixe. Pour une meilleure reconnaissance, le vantail ouvrant doit être marqué visuellement. Les barres antipanique peuvent être écartées de la porte jusqu à 150 mm, comme indiqué à la figure 3 (voir dimension W). Ceci conduit à un risque accru de blessure avec les portes ouvertes à 90 et des portes plus larges. 6. Fonction des serrures antipanique mécaniques La serrure antipanique est conçue de manière à ce qu'elle puisse être ouverte à tout moment et sans moyen auxiliaire dans le sens de la fuite avec la poignée ou la barre antipanique. Le taquet et le pêne dormant sont retirés, même si la serrure a été fermée préalablement avec une clé. Aujourd'hui on utilise souvent des serrures antipanique auto-verrouillantes. A la fermeture de la porte, le pêne est poussé par un dispositif spécial dans la serrure et la porte est à nouveau verrouillée. Ceci est interéssant du point de vue des assurances. Ici les portes sont considérées comme verrouillées lorsque le pêne est poussé. Les fonctions des serrures antipanique, non auto-verrouillantes, sont définies et marquées d'une lettre. Certains fabricants de serrures divergent légèrement de la description ou mélangent les propriétés des différentes fonctions. Il est donc nécessaire de lire soigneusement les descriptions de fonctionnement des différents modèles. Les forces nécessaires pour les portes antipanique sont élevées et dans un sens peu pratique. Force d ouverture pour portes de secours avec poignée selon SN EN 19 F 70 N, vertical vers le bas Les forces, agissantes vers le bas, sont également aisées pour les enfants et les personnes handicapées, elles peuvent alors utiliser le poids de leur corps. 4
5 Fonction de commutation B Equipement: poignée des deux côtés avec fouillot séparé. Principe: en tournant la clé dans le sens d'ouverture, la poignée extérieure est accouplée et l'accès est possible des 2 côtés de la porte. Position de commutation: en tournant la clé dans le sens de la fermeture, la poignée extérieure est découplée et la porte ne peut être ouverte de l extérieur qu avec une clé. De l intérieur la porte est librement accessible avec la poignée. une clé. Le verrou et le pêne sont manœuvrés par la poignée intérieure la porte est librement accessible de l intérieur. Le pêne sert d élément de sécurité supplémentaire. Attention: Après activation de la fonction panique la serrure est à nouveau en position de commutation (poignée extérieure découplée). Fonction de passage D Equipement: poignée des deux côtés avec fouillot séparé. Principe: la poignée extérieure est couplée, la porte est accessible librement des deux côtés. Verrouillage: la poignée extérieure est découplée. La porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé. Le verrou et le pêne sont manœuvrés par la poignée intérieure la porte est librement accessible de l intérieur. Le pêne sert d élément de sécurité supplémentaire. Auto-verrouillant (SVP) Par les propriétés d auto-verrouillage la porte est automatiquement verrouillée à chaque fermeture avec le pêne de la serrure. Dans certaines serrures le pêne est repoussé automatiquement uniquement en position verrouillé! Ceci offre l avantage que la serrure s use moins. Fonction fermeture forcée C Equipement: poignée des deux côtés avec fouillot séparé. Principe: la poignée extérieure est découplée. La porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé. Le pêne verrou est activé de l intérieur avec la poignée la porte est libre d accès. Position d ouverture: après une rotation limitée de la clé dans le sens de l ouverture, la porte peut être ouverte de l extérieur avec la poignée. En retirant la clé, la poignée est commutée automatiquement sur inactif = fonction de sécurité, car la fermeture de la porte ne peut pas être oubliée. Le pêne verrou est activé de l intérieur avec la poignée la porte est libre d accès. Verrouillage: la poignée extérieure est découplée. La porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec Verrouillage: la poignée extérieure est découplée. La porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé. Le verrou et le pêne sont manœuvrés par la poignée intérieure la porte est librement accessible de l intérieur. Attention: après le déclenchement de la fonction porte de secours, la porte est automatiquement en position initiale (poignée extérieur couplée). Fonction de permutation E Equipement: poignée côté fuite, côté intervention, cache avec bouton de porte fixe.. Principe: la porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé. Le pêne verrou est activé de l intérieur avec la poignée la porte est libre d accès de l intérieur. Position d ouverture: en tournant la clé jusqu en butée dans le sens de l ouverture, la porte peut être ouverte avec la fonction de permutation. En retirant la clé de la porte, la serrure est automatiquement en position initiale. Verrouillage: la porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé. Le verrou et le pêne sont manœuvrés par la poignée intérieure la porte est librement accessible de l intérieur. Le pêne sert d élément de sécurité supplémentaire. Auto-verrouillant (SVP) Par les propriétés d auto-verrouillage, la porte est automatiquement verrouillée à chaque fermeture avec le pêne de la serrure. Les serrures antipanique commandées électriquement présentent souvent des fonctions mélangées. 5
6 6.1 Poignées Lors du choix de la poignée, il faut s assurer que le risque d accrochage de vêtements est minimisé. SN EN 179 prescrit des poignées avec les dimensions suivantes (voir fig.) Pour les portes à deux vantaux avec fonction anti-panique complète, il faut s assurer qu en manœuvrant le vantail fixe, le vantail ouvrant soit ouvert au moins jusqu à la plage d action du servorégulateur de la serrure. Ceci peut être assuré par exemple avec le montage d un clapet entraîneur. Si le vantail fixe n a pas de fonction d issue de secours (largeur suffisante du vantail ouvrant), il peut être équipé en fonction des autres exigences. coupe-feu p.ex. avec serrure à crémone automatique et servorégulateur de la serrure. 7. Exemples d application pour portes de secours mécaniques 7.1 La porte de l issue de secours est toujours libre d accès des deux côtés De telles portes sont souvent utilisées dans de longs corridors, pour fermer des parois coupe-feu. Ces portes sont généralement maintenues ouvertes avec des aimants et fermées automatiquement en cas d incendie par la commande centralisée de protection anti-incendie mais pas verrouillées! Pour cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser une serrure selon SN EN 179 ou SN EN 1125, une serrure à encastrer selon SN EN suffit. Mais il faut éviter que de telles portes puissent être verrouillées. Ceci peut se faire de manière suivante: à l'intérieur d'une poignée selon SN EN 179 ou d'une barre antipanique selon SN EN 1125 et à l'extérieur d'une poignée en combinaison avec une serrure encastrée sans pêne une serrure encastrée avec plaque de fermeture sans découpe pour pêne une serrure encastrée et une garniture sans découpe pour pêne une serrure encastrée et un cylindre borgne. Côté intérieur Côté extérieur 7.2 La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage limité) Pour cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser une serrure selon SN EN 179 ou SN EN 1125, une serrure à encastrer selon SN EN suffit. Il suffit alors de mettre un bouton de porte fixe côté extérieur. La porte peut être ouverte de l extérieur uniquement avec une clé avec la fonction inverseur. Il faut toutefois empêcher que de telles portes puissent être verrouillées. Ceci peut se faire de manière suivante: on utilise une serrure sans pêne on utilise une plaque de fermeture sans découpe pour pêne. le pêne est bloqué par le fabricant de serrures ATTENTION : Une porte munie d'un tel équipement est considérée comme non verrouillée du point de vue des assurances. Sur les portes affleurées, ces pênes peuvent être simplement repoussés avec un couteau de poche ou un tournevis. Pour éviter cela, il faut utiliser des portes à recouvrement. Dans les portes affleurées, avec battue, le pêne doit être protégé en conséquent (p.ex. avec une cornière ou une battue de sécurité). 7.3 La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage anti-effraction) Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser des serrures antipanique selon SN EN 179 ou SN EN Cela constitue souvent un avantage si ces serrures sont également auto-verrouillantes. fixe ouvrant ouvrant fixe Pour les portes à deux vantaux avec fonction d'issue de secours sur le vantail fixe, il est nécessaire de monter une crémone antipanique. Mais ce n est indispensable que si le vantail ouvrant n offre pas la largeur utile exigée! fixe Côté intérieur ouvrant Côté extérieur ouvrant fixe Si le vantail fixe a également une fonction d issue de secours, il faut utiliser une serrure à crémone. Selon SN EN 179, la poignée est placée verticalement sur le vantail fixe. De cette façon, l'utilisateur peut voir lequel est le vantail fixe. Selon SN EN 1125, une barre de poignée doit aussi être montée sur le vantail fixe en cas de besoin, par conséquent le vantail ouvrant n'est plus clairement identifié. ATTENTION : Les portes d issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir de l intérieur avec la poignée. Pour les portes d'issues de secours avec serrure antipanique en combinaison avec une protection anti-effraction selon SN EN 1627, il faut prendre garde au fait que seule une petite brèche suffit pour permettre l'ouverture de ces portes de l'extérieur. Les portes sans seuil et avec vitrage sont particulièrement à risque. Dans le certificat d essai selon SN EN 1627, les portes avec fonctions issues de secours (SN EN 179 ou SN EN 1125) doivent être autorisées explicitement. 6
7 8. commandées électriquement dans les issues de secours La porte d issue de secours commandée électriquement selon pren ou pren est basée du point de vue mécanique sur les normes SN EN 179 ou SN EN Généralement les verrouillages électriques sont un complément aux verrouillages mécaniques. Ces normes doivent être appliquées seulement si le verrouillage électrique influence l ouverture dans le sens de la fuite (sortie), mais pas pour les verrouillages concernant uniquement l entrée! De cette façon, ces portes peuvent être connectées au contrôle d accès. Les systèmes de verrouillage électriques dans le sens de la fuite doivent être conçus avec le principe de courant permanent (ouvert hors tension). Les aimants de contact ou les ouvreurs de porte électriques sont des éléments de verrouillage typique de ces commandes d issues de secours électriques. Sens de la fuite 8.1 Serrure d'issues de secours commandée électriquement selon pren Une porte avec une serrure d issue de secours selon pren est équipée en outre d une serrure d issue de secours commandée électriquement. Ces portes nécessitent un terminal de commande avec bouton d urgence. De tels systèmes comprennent une commande d issue de secours et une commande de porte simple. Ceci permet une ouverture à distance. Ceci peut se faire automatiquement par la commande de protection antiincendie ou manuellement par la centrale de sécurité. En actionnant le bouton d urgence sur place, la personne peut également ouvrir la porte. En actionnant le bouton d urgence, celui-ci se bloque, et il faut le réinitialiser sur place. L'alarme du terminal de commande des portes doit également être reconnue. Dans certaines conditions, l issue de secours peut être ouverte après une temporisation (en accord avec les autorités). La position de montage du bouton d urgence est indiquée sur les dessins (voir aussi pren 13637). ATTENTION : Pour les portes à deux vantaux, dans lesquelles le vantail fixe doit également remplir des fonctions d issue de secours, les verrouillages électriques (en particulier pour le vantail fixe) doivent être placés près du linteau. Comme les serrures mécaniques doivent toujours pouvoir être ouvertes de l intérieur, seuls les verrouillages électriques empêchent l ouverture. Lorsqu'on essaie d'ouvrir la porte, on peut facilement exercer de grandes forces, surtout sur les hautes portes, et ces portes peuvent présenter ensuite des déformations permanentes. Dans les bâtiments publiques comme les gares et les aéroports ces portes sont toujours endommagées. C est pourquoi il faudrait monter uniquement des portes à un vantail verrouillables électriquement. Sens de la fuite 8.2 Serrure antipanique commandée électriquement selon pren Une porte avec serrure antipanique selon pren est équipée d'une serrure antipanique commandée électriquement, toutefois, un bouton d'urgence près de la porte n'est pas autorisé. Il n'est pas nécessaire d'équiper une porte avec barre antipanique d'un bouton d'urgence. La fonction antipanique serait bloquée. La barre antipanique/pushbar libère bien le verrouillage mécanique, mais le verrouillage électrique maintien la porte fermée. La norme pren exige, que l'interrupteur pour la libération électrique soit activé par la barre antipanique/pushbar. La libération doit s effectuer avec un mouvement. Cette possibilité d ouverture indispensable et obligatoire dans le sens de la fuite peut aussi présenter un danger. Ainsi, par exemple dans un restaurant de montagne, les portes d issue de secours sur la terrasse ne peuvent pas être sécurisées, même si l accès à la terrasse est dangereux à cause des conditions météorologiques. Dans un centre commercial il existe toujours la possibilité d ouvrir les issues de secours de l intérieur. Dans les aéroports, les gens peuvent avoir accès au tarmac par ces portes anti-panique! Si une formation de panique peut être exclue à certaines heures, les barres antipanique/pushbar peuvent être bloquées. (Obligatoire: accord des autorités). L'emploi de barres antipanique/pushbar doit être soigneusement étudié, elles ne sont pas toujours la solution idéale. 7
8 8.3 La porte de l issue de secours n est ouvrable dans le sens contraire de la fuite que par des personnes autorisées (verrouillage anti-effraction). Elle est équipée d'une serrure antipanique électrique, mais le fonctionnement de l issue de secours est mécanique. La serrure antipanique est pourvue d'un fouillot séparé,, alors que la poignée extérieure peut être connectée électriquement. La poignée intérieure est toujours couplée, afin que l issue de secours soit garantie. Il n est donc pas nécessaire d avoir une commande d issues de secours. De telles portes peuvent aussi être mises sous alarme par divers contacts dans la serrure. Pour des raisons de sécurité, ces serrures doivent fonctionner selon le principe de rupture de courant (fermé hors tension). De cette façon il est possible d équiper la porte avec un lecteur de contrôle d accès à l extérieur. Pour l accès des pompiers en cas d urgence il est nécessaire d installer une serrure à cylindre. 9. Exemples d applications pour portes d issue de secours commandées électriquement Suivant les conditions d exploitation, d autres exigences peuvent être posées à par de garantir l issue de secours, et qui servent également à la sécurité des personnes. Dans les installations publiques et les entreprises d hébergement, certaines zones doivent être bloquées en hiver, car leur utilisation pourrait s avérer dangereuse, comme p.ex. terrasses, escaliers extérieurs verglacés, les biotopes des terrasses non occupées peuvent être dangereux pour les enfants sans surveillance. Si les exploitants de telles installations ne peuvent pas bloquer les portes vers ces zones, cela peut poser des problèmes avec les assurances. Avec des commandes d issues de secours, il est possible de prévoir de tels blocages, sans empêcher les possibilités de fuite, voir pren (pour pren seulement en accord avec les autorités). 8.4 automatiques avec fonction issue de secours commandée électriquement selon DIN parties 1+2. Pour les portes automatiques, il existe plusieurs variantes: Les portes, sans caractéristiques de protection antifeu ou des fumées, s'ouvrent à l'action de la commande de protection anti-incendie et restent ouvertes. Les portes avec caractéristiques de protection antifeu ou des fumées doivent être fermées en cas d incendie. La plupart des actionneurs de portes à vantaux ouvrant à la française peuvent être entraînés sans électricité comme un fermeur de porte. Les portes sont simplement manipulées manuellement. Pour les portes à deux vantaux, il faut s assurer qu un servorégulateur de serrure soit intégré. Si la fonction automatique doit être maintenue, des capteurs adaptés pour issues de secours doivent garantir la commande. Le danger est que ces portes ne ferment plus à cause de la fumée. ATTENTION : Pour les portes à deux vantaux, avec fonction issue de secours pour le vantail fixe, il faut s assurer que le verrouillage puisse être débloqué à tout moment manuellement. Les deux portes avec poignées (verrouillage en haut possible pour vantail ouvrant ou fixe) Poignée sur vantail ouvrant uniquement (verrouillage en haut possible uniquement pour vantail ouvrant) 8
9 ANNEXE I Extrait de la norme AEAI protection contre les incendies 03 Les prescriptions normalisées concernant les portes dans les issues de secours sont définies dans la norme AEAI 03. Cette norme est en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et a un caractère obligatoire dans toute la Suisse. Art. 37 Terme Art. 47 Largeurs d escaliers, de corridors, de portes Art Les issues de secours sont simultanément des voies d accès pour les secours. 2 L issue de secours est le chemin le plus court a pour les personnes, pour parvenir à l extérieur en un lieu sûr de n importe quel endroit de bâtiments et installations b et sert de voie d accès pour les pompiers et les secours à n importe quel endroit de bâtiments et installations. 1 La largeur de portes, corridors et escaliers doit être déterminée par l occupation possible des personnes. Le local avec la plus grande occupation de personnes détermine la largeur nécessaire de l issue de secours. 2 La largeur minimale des escaliers et corridors doit être de 1.2 m. Pour les liaisons internes à l habitat 0.9 m suffisent. 3 La largeur d ouverture des portes doit être de 0.9 m. 1 Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir dans le sens de la fuite. A l'exception des portes de petits locaux avec une faible occupation de personnes ou des locaux sans risque d incendie accru. 2 Les portes des issues de secours doivent toujours pouvoir s ouvrir rapidement sans moyen auxiliaire. Elles doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur par les forces d'intervention. 3 Les portes basculantes, à levage, rapides et coulissantes ainsi que les portes à tambour ne sont autorisés que s'il existe des portes disposées judicieusement et ouvrant dans le sens de la fuite. Extrait de la directive pour issues de secours Annexe dito art. 48 Les portes des issues de secours doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite. 2 dito art. 48 Les portes des issues de secours doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite. 3 dito art. 48 Les portes basculantes, à levage, à guillotine, à tambour, à enroulement rapide et coulissantes... 4 Les portes coulissantes et à tambour automatiques sont autorisées pour les issues de secours pour autant que la fuite est garantie à tout moment. Elles doivent s ouvrir en cas de coupure de courant ou de panne ou s ouvrir rapidement et sans moyen auxiliaire manuellement. C est également valable pour les portes coulissantes rapides avec ouverture jusqu à 1.2 m. 5 S il existe un risque de fortes fumées, les portes des cages d escalier (sauf habitations) doivent être pourvues de fermetures automatiques. Annexe Les portes des issues de secours, fermées en temps normal, doivent être équipées de manière à ce qu en cas d incendie ou de panique elles puissent être ouvertes rapidement en toute sécurité. Annexe Annexe coulissantes automatiques Annexe Exploitations d hébergement 1 dito art. 48 Les portes des issues de secours doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de fuite. 2 dito art. 48 Les portes des issues de secours doivent pouvoir s'ouvrir rapidement 3 dito annexe Les portes des issues de secours... 4 dito annexe Les portes coulissantes et à tambour automatiques... Pour les portes coulissantes automatiques, ayant simultanément fonction d issue de secours et porte coupe-feu, seules des constructions homologuées avec porte à vantaux sont autorisées. A la place de telles fermetures avec double fonction il est aussi possible de disposer deux portes l'une à côté de l'autre [1] ou l'une derrière l'autre [2]. [1] Les portes coulissantes automatiques, avec résistance au feu correspondante, se ferment automatiquement en cas de coupure de courant ou d incendie. Afin de garantir l issue de secours, une porte à vantail résistante au feu est montée à côté de la porte coulissante. [2] Les portes coulissantes automatiques, sans résistance au feu correspondante, s'ouvrent automatiquement en cas de coupure de courant ou d incendie. Devant et derrière la porte coulissante doit être installé une porte à vantail résistante au feu, qui en service normal reste ouverte. Elle doit se fermer automatiquement en cas de coupure de courant ou d incendie. Les portes d issues de secours doivent pouvoir s ouvrir sans moyens auxiliaires en cas d incendie. Sur demande du service du feu, les serrures de porte doivent être équipées de barres antipanique ou d'un dispositif similaire. Si des portes sont fermées pour des raisons d exploitation, elles doivent être équipées d un dispositif qui les déverrouillent automatiquement. Les serrures à clé ne sont pas autorisées. La fiche technique informe sur l état actuel de la technique, transmet des connaissances et des expériences et doit aussi contribuer à la compréhension mutuelle entre les participants. Autres fiches techniques sur VST ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l utilisation de cette publication présente. 9
Fiche technique TK 004 Portes pour issues de secours
Fiche technique TK 004 Portes pour issues de secours Association Suisse de la Branche des Portes Edition 1, 2011, Metaltec Suisse, Une association professionnelle d AM Suisse 1 Introduction Cette fiche
Portes pour issues de secours Nr. 012
Association Suisse de la Branche des Portes Portes pour issues de secours Nr. 012 Fiche technique Introduction Cette fiche technique offre une aide aux fabricants de portes, architectes, concepteurs et

References: Art. 37
 Art. 47
 art. 48
 art. 48
 art. 48
 art. 48
 art. 48