Source: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/2059-zamennost-zemnich-plynu-ii
Timestamp: 2019-11-18 06:29:42+00:00

Document:
Záměnnost zemních plynů II. - TZB-info
TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Záměnnost zemních plynů II.
Další díl seriálu o zemním plynu je zaměřen na výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel.
6. Kriteria pro hodnocení výsledků zkoušek spotřebičů
Pro bezpečné a hospodárné použití zemních plynů s rozdílnými Wobbeho čísly v domácích spotřebičích, zvláště pak spotřebičích kategorie A, jsou rozhodující tato základní kriteria, která byla pro hodnocení výsledků zkoušek použita:
kvalita spalování zemních plynů podle
ČSN EN 30-1-1 čl. 6.2.2
ČSN EN 26 čl.7.9.1
ČSN 061412 čl.3.4
zapalování, šíření a stabilita plamene podle
ČSN EN 30-1-1 čl.6.2.1
ČSN EN 26 čl.7.7.1.1
ČSN 061312 čl.3.3.4
Podl čl. 6.2.2 ČSN EN 30-1-1, čl.7.9.1 ČSN EN 26 a čl.3.4 ČSN 061412 nesmí koncentrace CO ve spalinách, přepočtená na suché spaliny bez přebytku vzduchu, převýšit 0,10% CO (1000 ppm).
Podle uvedených norem je přípustné i částečné odtržení plamenů v okamžiku zapalování. Při nastavení ovládacích orgánů hořáků do polohy snížený průtok (sporo) nesmí dojít k prošlehnutí ani ke zhasnutí plamene.
7. Výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel
Výběr spotřebičů pro experimentální ověřování rozsahu Wobbeho čísel byl proveden podle těchto zásad:
a) vybrané spotřebiče mají být reprezentativním vzorkem kritické skupiny spotřebičů (z hlediska možných poruch funkce při záměně zemního plynu) dosud používaných v domácnostech
b) vybraný spotřebič má mít parametry shodné s větším počtem členů typových řad
c) hlavní skupinu vybraných spotřebičů tvoří sporáky a ohřívače vody bez odvodu spalin do komínu, tj. spotřebiče provedení A (viz kapitola Plynové spotřebiče), do nichž je spalovací vzduch přiváděn z prostředí, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do téhož prostředí. Tyto spotřebiče v případě neúplného spalování zemního plynu ohrožují zdraví a životy uživatelů.
d) další skupinu vybraných spotřebičů tvoří odkouřené spotřebiče, u kterých se v případě neúplného spalování jedná především o snížení účinnosti a zvýšení exhalací CO do ovzduší
e) pro srovnání parametrů starších spotřebičů se současnými novými konstrukcemi byly shodné zkoušky provedeny s novým typem sporáku MORA 1210
Pro experimentální ověření rozsahu Wobbeho čísel byly na základě uvedených kriterií vybrány tyto spotřebiče:
a) Sporák MORA 256
b) Sporák MORA 265
c) Sporák MORA 1210
d) Průtokový ohřívač vody MORA PO 35
e) Průtokový ohřívač vody WG 125/6 (NDR)
f) Topidlo GAMAT 4000 typ RGA 4/431 (NDR)
Vybrané spotřebiče byly na zkušebním pracovišti instalovány v souladu s příslušnými normami (ČSN EN 30-1-1, ČSN EN 26, ČSN 061412)
Základní technické parametry vybraných spotřebičů
Označení hořáků plynových sporáků:
V - vařidlový hořák velkého výkonu
S - vařidlový hořák středního výkonu
M - vařidlový hořák malého výkonu
T - troubový hořák
Sporák MORA 256
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termostatem. Parametry sporáku jsou shodné se sporáky MORA 252, 254, 257
Výrobce spotřebiče: MORAVIA, Mariánské Údolí
průměr trysky D1 výkon
S - 1,0 mm P = 1,5 kW
V - 1,1 mm P = 1,9 kW
M - 0,85 mm P = 1,25 kW
T - 1,7 mm P = 4,0 kW
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termoelektrickou pojistkou plamene 911.0 a termostatem. Parametry sporáku jsou shodné se sporáky MORA 260, 262, 264, 266, 267 268 a 269.
průměr trysky výkon
Sporák MORA 1210
Sporák má 4 vařidlové hořáky a troubový hořák s termoelektrickou pojistkou plamene a termostatem. Konstrukce a parametry vařidlových hořáků a troubového hořáku všech sporáků MORA dodávaných na trh po r. 1987 jsou podle informací pracovníků a.s. MORAVIA shodné (včetně vařidlových hořáků kombinovaných sporáků).
S - 1,0 mm P = 1,6 kW
V - 1,3 mm P = 2,6 kW
M - 0,75 mm P = 0,9 kW
T - 1,4 mm P = 3,2 kW
Průtokový ohřívač vody PO 35
Ohřívač má odvod spalin do komína a je vybaven zapalovacím hořáčkem a bimetalovou pojistkou plamene. Ohřívač má shodné parametry s ohřívačem MORA PO 13.
Hlavní hořák: 28 trysek Ø 0,9 mm, P = 26 kW
Zapal. hořáček: Ø trysky 0,5mm, P = 0,4 kW
Průtokový ohřívač vody WG 125/6
Ohřívač je vybaven zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou plamene. Spaliny ohřívače je možno odvádět do komína nebo do místnosti. Ohřívač má shodné parametry s ohřívačem WG 125/3 a 125/4 a WG 125/5.
Výrobce spotřebiče: VEB Monsator, Gasgerätenwerk Dessau
Hlavní hořák: 4 trysky Ø 1,3 mm, P = 10,5 kW
Zapalovací hořáček: Ø trysky 0,3 mm, P = 0,15 kW
Topidlo GAMAT 4000 typ RGA 4/411-33
Topidlo je vybaveno termostatem, termoelektrickou pojistkou plamene a piezoelektrickým zapalovačem. Spalovací vzduch je přiváděn přes obvodovou stěnu objektu a spaliny jsou odváděny přes obvodovou stěnu do vnějšího prostoru. Topidlo má shodné parametry s topidlem RGA 4/431.
Výrobce spotřebiče: VEB Wärmegeräte und Armaturenwerk Berlin
Hlavní hořák: Ø trysky 1,8 mm, P = 5,5 kW
Zapalovací hořáček: Ø trysky 0,35 mm, P = 0,2 kW
Datum: 7.7.2004

References: čl. 6
 čl.7
 čl.3
 čl.6
 čl.7
 čl.3
 čl. 6
 čl.7
 čl.3