Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-08-julio-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-1276008
Timestamp: 2016-10-23 06:56:58+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el tramo comprendido entre los apoyos 89 y 92, y la modificación del apoyo 8 de la línea a 220 kV, doble circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el tramo comprendido entre los apoyos 89 y 92, y la modificación del apoyo 8 de la línea a 220 kV, doble circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el tramo comprendido entre los apoyos 89 y 92, y la modificación del apoyo 8 de la línea a 220 kV, doble circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla Estado	:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, n.º 177, solicitando la autorización administrativa de la instalación que se cita.
Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no habiéndose presentado alegaciones en el plazo reglamentario.
Resultando que enviadas por el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla separatas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos, y en su caso, la emisión de los condicionados técnicos si proceden, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo al Ayuntamiento de Dos Hermanas, a Telefónica, a ENAGAS, a Endesa Sevillana y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, por los mismos se ha emitido conformidad al proyecto.
Resultando que remitida separata del proyecto al Ayuntamiento de Dos Hermanas, además de a los citados efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, por el mismo se emite informe favorable.
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, a fin de que, de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales, duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, emita informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico, por el mismo se emite informe favorable.
Resultando que la modificación proyectada de la línea resulta como consecuencia de la ejecución del Plan Parcial SEN-I «Entrenúcleos» del P.G.O.U. de Dos Hermanas, habiendo sido la empresa Entrenúcleos Desarrollo Inmobiliario, quien, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, ha solicitado realizar diversas modificaciones entre los apoyos 89 y 92 de la línea eléctrica a 220 kV, SC, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce» y en el apoyo 8 de la línea eléctrica a 220 kV, DC, «Dos Hermanas-Quintos/Quintos-Santiponce» a fin de compatibilizar de forma reglamentaria la zona de influencia de la citada línea eléctrica con el desarrollo urbanístico, habiéndose comprometido los peticionarios a poner a disposición de Red Eléctrica los terrenos afectados por la modificación, de conformidad con el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto: Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el tramo comprendido entre los apoyos 89 y 92, y la modificación del apoyo 8 de la línea a 220 kV, doble circuito, denominada «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, que consiste básicamente en: Modificación de los apoyos 2, 3, 4, 5, 5 y 7 de la línea en D/C Dos Hermanas-Quintos/Quintos-Santiponce; y 90 y 91 de la línea en S/C Dos Hermanas-Quintos por 10 nuevos apoyos, además de la instalación de tres crucetas auxiliares para el paso de bucles en el apoyo 93 existente (actual entronque de entrada/salida a Quintos) Después de estos cambios, la longitud de los vanos afectados, queda como sigue:
Vano 91-90/1. 378 metros.
Vano 90/1-1bis. 284 metros.
Vano 1 bis-2. 285 metros.
Vano 2-3. 351 metros.
Vano 3-4. 440 metros.
Vano 4-4 bis. 277 metros.
Vano 4 bis-5. 286 metros.
Vano 5-6. 458 metros.
Vano 6-7. 446 metros.
Vano 7-8. 455 metros.
Número de circuitos: Uno o dos (según tramos).
Conductores: de Al-Ac, de 454,50 milímetros cuadrados de sección, símplex.
Cables de tierra: Dos cables OPGW de 119 milímetros cuadrados.
Tipo de aislamiento: Cadenas de 15 aisladores de vidrio, tipo U-120BS.
Apoyos: Metálicos, constituido por perfiles de angular de alas iguales atornillados y galvanizados.
Longitud nuevo tramo: 3.660 metros aproximadamente.
Término municipal afectado: Dos Hermanas (Sevilla).
La finalidad de la modificación es compatibilizar el trazado de la instalación eléctrica con el desarrollo urbanístico de forma reglamentaria.
Madrid, 8 de julio de 2008.-El Director General, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 154
 Real Decreto 
 Real Decreto