Source: http://docplayer.es/7280417-Pauta-general-de-proteccion-contra-incendios-para-self-storage-joaquim-canalias-serra-tec-engineering-s-a-14-de-mayo-del-2007.html
Timestamp: 2020-05-29 23:48:35+00:00

Document:
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del PDF Descargar libre
Download "PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007"
Óscar Caballero Gallego
1 PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007
2 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). Real Decreto 2267/2004. Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006. Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendio Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). Real Decreto 1942/1993.
3 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Disposiciones de rango autonómico: Decret 241/1994. Condicionantes urbanísticos i de protección contra incendios en los edificios, complementarios de la NBE- CPI Disposiciones de rango local (Ordenanzas Municipales): OMCPI-96. Ajuntament de Barcelona. Orden. Municipal, Ayuntamiento de Madrid. Orden. Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza. Normas UNE, UNE-EN
4 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004 Objetivo.... conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial. Régimen de aplicación.... nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad.
5 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004 Compatibilidad Reglamentaria Coexistencia de la actividad industrial con otros usos de la misma titularizad. a) Zona comercial. S > 250 m 2 b) Zona administrativa. S > 250 m 2 c) Archivos. S > 250 m 2, V > 750 m 3
6 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004 Tipología de establecimiento
7 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004 Nivel de riesgo intrínseco del establecimiento Nivel de riesgo intrinseco BAJO Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Mcal/m2 MJ/m2 1 Qs 100 Qs <Qs <Qs <Qs <Qs 1275 MEDIO 4 300<Qs <Qs <Qs <Qs <Qs <Qs 6800 ALTO 7 300<Qs <Qs <Qs < Qs
8 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Ubicaciones no permitidas a) Riesgo ALTO en configuraciones de Tipo A b) Riesgo MEDIO, bajo rasante, Tipo A c) Riesgo MEDIO, Tipo A, fachada accesible < 5m d) Riesgo MEDIO o BAJO, Tipo A, altura evacuación>15m e) Riesgo ALTO, Tipo B, altura evacuación>15m f) Riesgo MEDIO o ALTO, Tipo B, fachada accesible < 5m g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante h) De riesgo ALTO nivel 8, Tipo B i) Riesgo MEDIO o ALTO, a menos de 25m de masa forestal
9 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. Riesgo intrinsico Configuración del establecimiento del sector de indendio TIPO A (m2) TIPO B (m2) TIPO C (m2) SIN LIMITE BAJO MEDIO NO ALTO 7 ADMITIDO NO ADMITIDO 2000
10 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes TIPO A TIPO B TIPO C Nivel de riesgo intrinseco Planta Sotano Planta sobre rasante Planta Sotano Planta sobre rasante Planta Sotano Planta sobre rasante BAJO R120 R90 R90 R60 R60 R30 (EF-120) (EF-90) (EF-90) (EF-60) (EF-60) (EF-30) MEDIO NO R120 R120 R90 R90 R60 ADMINITDO (EF-120) (EF-120) (EF-90) (EF-90) (EF-60) ALTO NO NO R180 R120 R120 R90 ADMITIDO ADMITIDO (EF-180) (EF-120) (EF-120) (EF-90)
11 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Resistencia al fuego de elementos constructivos a) Capacidad portante R b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E c) Aislamiento térmico I Elementos estructurales, R (EF) Puertas ascensor, E (PF) Puertas resistentes al fuego, EI (RF) Forjados, REI (RF)
12 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Resistencia al fuego de medianeras Riesgo BAJO: EI 120 REI 120 Riesgo MEDIO: EI 180 REI 180 Riesgo ALTO: EI 240 REI 240 Franjas de encuentro entre medianera y cubierta de 1 metro de ancho, o prolongación del elemento delimitador 1 metro por encima de la cubierta.
13 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Detalles de encuentro entre medianera y cubierta
14 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Ocupación y evacuación del establecimiento P = 1,1 x p, cuando p<100 p = número de personas que ocupan el sector de incendio Definición de pasillos, escaleras, número y disposición de salidas, según NBE-CPI/96 CTE Documento Básico SU, Seguridad de Utilización y SI, Seguridad en caso de Incendio.
15 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Longitud de los recorridos de evacuación 1 salida 2 salidas Riesgo única alternativas BAJO 35 m (*) 50 m MEDIO 25 m (**) 50 m ALTO m (*) 50 m si ocupación inferior a 25 personas (**) 35 m si ocupación inferior a 25 personas
16 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión.
17 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión. Dispondrán de un sistema de evacuación de humos, diseñado según norma UNE 23585/2004, los sectores destinados a almacenamiento de: Riesgo MEDIO y superficie construida > m 2 Riesgo ALTO y superficie construida > 800 m 2 Para sectores de menor superficie, y riesgos MEDIO y ALTO, se aplican los ratios de superficie aerodinámica de evacuación de humos de: 0,5m 2 / 100 m 2, en sectores bajo rasante 0,5m 2 / 150 m 2, en sectores sobre rasante Siempre que la ubicación del sector lo permita la ventilación será natural.
18 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Fachadas accesibles: las que disponen de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Huecos de fachada. Dimensiones: 0,80 x 1,20 m Condiciones del entorno del establecimiento. Para altura de evacuación descendente mayor de 9 m, deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos,... El espacio de maniobra libre de obstáculos (mobiliario urbano, arbolado,... ) Condiciones de aproximación al establecimiento.
19 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Detección de incendios
20 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Sistemas automáticos de detección de incendio en actividades de almacenamiento si: Tipo A, sector de Sc > 150 m 2 Tipo B, riesgo MEDIO, sector de Sc > m 2 Tipo B, riesgo ALTO, sector de Sc > 500 m 2 Tipo C, riesgo MEDIO, sector de Sc > m 2 Tipo C, riesgo ALTO, sector de Sc > 800 m Sistema manual de alarma de incendio en actividades de almacenamiento si: Sector de Sc > 800 m 2 Siempre que no se requiera sistema automático de detección.
21 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Hidrantes exteriores
22 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Hidrantes exteriores si: Tipo A, riesgo BAJO, Sc > m 2 Tipo A, riesgo MEDIO, siempre Tipo B, riesgo BAJO, Sc > m 2 Tipo B, riesgo MEDIO, Sc > m 2 Tipo C, riesgo MEDIO, Sc > m 2 Riesgo ALTO, siempre Zona protegida: radio de 40 m Distancia mínima de la fachada: 5 m La presión mínima será de 5 bar
23 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores portátiles de eficacia 21A, cada 15 m.
24 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
25 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Bocas de Incendio Equipadas (BIE) si: Tipo A, sector Sc > 300 m2 Tipo B, riesgo MEDIO, Sc > 500 m2 Tipo B, riesgo ALTO, Sc > 200 m2 Tipo C, riesgo MEDIO, Sc > m2 Tipo C, riesgo ALTO, Sc > 500 m2 En todos los casos se acepta BIE DN 25mm, aunque para riesgo MEDIO y ALTO, deberán disponer de toma adicional de 45 mm. La presión en la boquilla estará comprendida entre 2 y 5 bar.
26 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Rociadores automáticos de agua.
27 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Rociadores automáticos de agua para actividades de almacenamiento si: Tipo A, riesgo MEDIO, sector Sc > 300 m 2 Tipo B, riesgo MEDIO, sector Sc > m 2 Tipo B, riesgo ALTO, sector Sc > 800 m 2 Tipo C, riesgo MEDIO, sector Sc > m 2 Tipo C, riesgo ALTO, sector Sc > m 2
28 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios cuando sea necesario para garantizar las condiciones de caudal, presión y reserva de agua. Sistema de columna seca en los establecimientos, de riesgo MEDIO o ALTO, y altura de evacuación de 15 m o superior.
29 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Sistema de alumbrado de emergencia. Señalización.
30 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO III. Instalaciones de protección contra incendios. Sistema de alumbrado de emergencia. Deberá proporcionar una iluminancia de 1 lux, de forma general, en el nivel del suelo, y de 5 lux en los espacios donde estén ubicados los equipos PCI, centrales de incendios, cuadros de control,... Señalización Se señalizaran las salidas de uso habitual y las de emergencia, así como los medios de PCI cuando sean de utilización manual.
31 Protección pasiva contra incendios Compuertas cortafuegos para conductos de ventilación.
32 Protección pasiva contra incendios Sellados de pasos de instalaciones.
33 RSCIEI. Real Decreto 2267/2004. ANEXO II. Materiales. Clase de reacción al fuego. Suelos: Paredes y techos: Lucernarios no continuos: Lucernarios continuos: Revestimiento exterior: C FL -s1 (M2) C-s3 d0 (M2) D-s2 d0 (M3) B-s1 d0 (M1) C-s3 d0 (M2) Productos situados en falsos techos, aislamientos y conductos, etc. : C-s3 d0 (M1) Cables no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.
34 Real Decreto 312/2005. Clasificación de los productos de construcción. Propiedades frente al fuego. Adaptación de clases de reacción al fuego. TABLA 4.1 Clase exigida conforme la norma UNE 23727:1990 Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN :2002 Revestimiento de paredes o techos,aislamientos termicos (no lineales) o acústicos y conductos M0 A1 ó A2-s1,d0 A1 L ó A2 L -s1,d0 M1 B-s3,d0 B L -s3,d0 M2 C-s3,d0 C L -s3,d0 M3 D-s3,d0 D L -s3,d0 Productos lineales para aislamiento térmico en tuberías
35 Real Decreto 312/2005. Clasificación de los productos de construcción. Propiedades frente al fuego. Adaptación de clases de reacción al fuego. TABLA 4.2 Clase exigida conforme la norma Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE 23727:1990 UNE EN :2002 M0 A1 FL ó A2 FL -s1 M1 A2 FL -s2 M2 B FL -s2 M3 C FL -s2
36 RIPCI. Real Decreto 1942/1993. Instaladores y mantenedores. Los instaladores y mantenedores de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes de PCI, estarán debidamente autorizados por la ComunidadAutónoma correspondiente, quién llevará un Libro Registro de ellos. La solicitud de inscripción en el Registro incluirá: Documentación del personal de su plantilla. Técnico titulado como responsable técnico. Descripción de medios materiales para el desarrollo de la actividad. Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
37 ...Muchas gracias. TEC ENGINEERING, S.A
reforme..." (RD. Art. 2). Esta Norma incluye unos Anexos de aplicación obligada. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA Aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 25 de mayo de 1995 y publicada en el BOP nº 148, de 29 de junio de 1995. Texto con la última modificación

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto