Source: http://docs.izuba.fr/fr/index.php/RT2012_/_Projet_/_Emetteurs_/_Emetteurs_chaud/froid
Timestamp: 2019-05-22 02:40:23+00:00

Document:
RT2012 / Projet / Emetteurs / Emetteurs chaud/froid — Documentation Pleiades v3, novaEQUER v1
RT2012 / Projet / Emetteurs / Emetteurs chaud/froid
Il ne s'agit pas de décrire ici chacun des émetteurs présents physiquement dans le projet mais de décrire un seul émetteur équivalent desservant un certain pourcentage de surface du projet.
Pour les émetteurs disposant de ventilateurs (ventilo-convecteurs), il faut également définir le nombre de ventilateurs de l'émetteur équivalent. Ils seront ainsi bien pris en compte pour le calcul des consommations électriques auxiliaires et pour le débit total. Ce débit d'air aura alors une influence sur la déshumidification obtenue en période de climatisation.
Pour les émetteurs intégrés aux parois de type plancher ou mur (chauffant et/ou rafraîchissant), il est nécessaire de caractériser d'éventuelle pertes au dos. Il est possible de saisir directement le pourcentage de pertes ou d'utiliser la calculette disponible depuis le bouton . Le calcul des pertes est alors effectué selon la méthode Th-CE (§12.5).
Les versions 1.1.6.3, 6.3.0 et 7.0.0 du moteur de calcul n'acceptent pas toujours que cette somme soit plus petite que 1, elle doit alors être parfaitement égale à 100%.
Vous devez ici effectuer le lien vers une génération depuis la liste des générateurs assurant du chauffage ou du refroidissement.
Si votre émetteur est électrique, il suffit de fournir la puissance de l'émetteur équivalent.
Si la génération à comme fluide aval de l'eau (chaudières, PAC air/eau, etc...), vous devez définir les caractéristiques du réseau hydraulique de groupe, selon le §10.6 de la méthode.
Le débit volume nominal doit être saisi.
Ce débit volume nominal que doit véhiculer le circuit de distribution dépend de la puissance à fournir aux émetteurs, il est donc nécessaire d'avoir préalablement dimensionné les emetteurs de chauffage suivant la norme EN12831.
Débit = Puissance / (capacité thermique de l'eau x ΔT°)
Débits en m³/h
Capacité thermique de l'eau = 1,16 kWh/m³.K
ΔT° en °C ou °K
La section des conduites se déduit de la relation : Section = Débit / vitesse
Le mode de gestion permet de déterminer la température de départ du réseau, §10.6.3.3.2.4.
Les informations concernant le mode de régulation: circulation, fonctionnement, débit nominal et résiduel permettent le calcul des débits requis et puissances des pompes, suivant les §10.6.3.3.2.3, §10.6.3.3.2.7 et §10.7.3.2.2.
Les débits d'eau peuvent être estimés sur la base des dimensionnements de chauffage ou de climatisation.
L'utilisation de cette option nécessite une saisie complète de ces modules et la présence des licences correspondantes.
Une bouton ressemblant à une calculatrice permet de visualiser les débits qui seront ainsi pris en compte, mais ils ne resteront pas affichés.
Le débit résiduel est estimé à 10% du débit nominal.
Les pertes énergétiques des réseaux sont déterminées suivant le § 10.7.3.2.1 à partir des informations de gestion et des caractéristiques dimensionnelles des réseaux établis à partir de la "calculette réseau" .
Cette calculette est issu de la Fiche d’application du 10 mars 2008 : Isolation des réseaux de distribution d’eau chaude.
Les valeurs de U en W/(m.k) proposées pour les réseaux non isolées sont issu d'un calcul fait manuellement et reposant sur les valeurs :
Récupérée de « http://docs.izuba.fr/fr/index.php?title=RT2012_/_Projet_/_Emetteurs_/_Emetteurs_chaud/froid&oldid=12683 »

References: §10
 §10
 §10
 §10
 §10
 § 10