Source: http://revize.abax.cz/cz/co-musi-obsahovat-revizni-zprava/
Timestamp: 2019-04-19 08:52:22+00:00

Document:
Co musí obsahovat revizní zpráva : ABAX
Proč chtít revize ?
3) Co musí obsahovat revizní zpráva
Povinné náležitosti revizní zprávy (dokumentu o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti) jsou určeny zejména normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 a částečně ČSN 33 2000–6–61 a ČSN 50110–1.
Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500
Neopominutelné náležitosti, podle tohoto předpisu vypracované zprávy, související dokumenty a povinnosti jsou:
a) druh revize
b) vymezení rozsahu revize
přesná adresa, v případě potřeby upřesnění umístění objektu
obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení
typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN
druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před
nebezpečným dotykem neživých částí
c) soupis použitých měřících přístrojů a související údaje
číslo kalibračního listu
stanovení chyby měření – ČSN 33 2000–6–61, odd. 612, ČSN EN
50110–1, část 5.3, zák. č. 505/90, §11
d) stručný popis provedených úkonů
prohlídka elektrického zařízení
upřesnění revidovaných proudových okruhů strojů a přístrojů
popis uložení kabelů
kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu
o určení vnějších vlivů
respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN
33 2000–6–61, odd. 612 a ČSN EN 50110–1, čl. 5.3.2
záznam o provedených měřeních
e) soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno
členění závad na přímo ohrožující osoby, na závady snižující
bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy
f) datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy
g) jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika
h) závěr revize : elektrické zařízení je (není) z hlediska bezpečnosti schopno provozu
i) Důležitým ustanovením čl. 6.1.1 ČSN 33 1500 je nutnost uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy. Jedná se především o tyto doklady:
j) protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí (není nutný pro prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem )
k) stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem
l) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000–6–61, odd. 610, ČSN 33 2000–5–51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110–1, čl. 4.7)
m) doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče)
n) doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu)
o) osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/01 Sb., §4, doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku zák. č. 22/97 Sb., §8, §13, NV č. 17/02 Sb., §2, §3, §4 a ČSN 33 2000–1, čl. 13N7.2. apod.)
p) V případě pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů
q) V revizní zprávě může být uveden termín další pravidelné revize dle platných tabulek ČSN 33 1500, v případě zjištění stavu zařízení a instalace, který vyžaduje kratší periodu kontrol, je nutno na tuto skutečnost upozornit provozovatele.
r) Dále je možno uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace.
s) Termíny odstranění závad není možno podmiňovat, od okamžiku podpisu jsou povinností provozovatele.
t) Revizním technikem zjištěné závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je potřeba zajistit okamžitě – při zanedbání této povinnosti se následně může jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností.
Viz také VZOR REVIZNÍ ZPRÁVY

References: §11
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 514
 čl. 4
 §4
 §8
 §13
 §2
 §3
 §4
 čl. 13