Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_28_BauPruefVO_M_V_Gegenstand_der_Pruefungen-d7549990,29.html
Timestamp: 2016-12-08 14:53:45+00:00

Document:
§ 28 BauPrüfVO M-V, Gegenstand der Prüfungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 28 BauPrüfVO M-V, Gegenstand der Prüfungen Suche
Bundesrecht und LandesrechtMecklenburg-VorpommernBauPrüfVO M-V,MV - Bauprüfverordnung§§ 28 - 32, Teil 4 - Technische Anlagen§§ 28 - 29, Abschnitt 1 - Prüfung von technischen Anlagen
Verordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfsachverständigen und...…§ 28 BauPrüfVO M-V, Gegenstand der Prüfungen§ 29 BauPrüfVO M-V, Durchführung der Prüfungen§ 30 BauPrüfVO M-V, Besondere Voraussetzungen§ 31 BauPrüfVO M-V, Fachrichtungen§ 32 BauPrüfVO M-V, Fachgutachten§ 33 BauPrüfVO M-V, Besondere Voraussetzungen§ 34 BauPrüfVO M-V, Fachgutachten§ 35 BauPrüfVO M-V, Beurteilung von Baugrundgutachten§ 36 BauPrüfVO M-V, Schriftlicher Kenntnisnachweis§ 37 BauPrüfVO M-V, Aufgabenerledigung§ 38 BauPrüfVO M-V, Allgemeines§ 39 BauPrüfVO M-V, Anrechenbare Bauwerte und Bauwerksklassen§ 40 BauPrüfVO M-V, Berechnungsart der Vergütung§ 41 BauPrüfVO M-V, Höhe der Gebühren§ 42 BauPrüfVO M-V, Vergütung der Prüfämter§ 43 BauPrüfVO M-V, Umsatzsteuer, Fälligkeit§ 44 BauPrüfVO M-V, Vergütung für die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für ...§ 45 BauPrüfVO M-V, Vergütung für die Prüfsachverständigen für die Prüfung techn...§ 46 BauPrüfVO M-V, Ordnungswidrigkeiten§ 47 BauPrüfVO M-V, Übergangsvorschriften§ 48 BauPrüfVO M-V, Anlagen…Anlage 3 BauPrüfVO M-V, Gebührentafel in Euro
§ 28 BauPrüfVO M-V, Gegenstand der Prüfungen
§ 28 BauPrüfVO M-VVerordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfsachverständigen und die Prüfung technischer Anlagen (Bauprüfverordnung - BauPrüfVO M-V)Landesrecht Mecklenburg-VorpommernTeil 4 – Technische Anlagen → Abschnitt 1 – Prüfung von technischen AnlagenTitel: Verordnung über die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfsachverständigen und die Prüfung technischer Anlagen (Bauprüfverordnung - BauPrüfVO M-V)Normgeber: Mecklenburg-VorpommernAmtliche Abkürzung: BauPrüfVO M-VGliederungs-Nr.: 2130-10-8Normtyp: Rechtsverordnung(1) Technische Anlagen nach Absatz 2 sind zu prüfen in1.Verkaufsstätten im Sinne des § 1 Verkaufsstättenverordnung,2.Versammlungsstätten im Sinne des § 1 Versammlungsstättenverordnung,3.Krankenhäusern,4.Einrichtungen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einrichtungenqualitätsgesetzes,5.Beherbergungsstätten im Sinne des § 1 der Beherbergungsstättenverordnung,6.Hochhäusern im Sinne des § 2 Absatz 4 Nummer 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern,7.Mittel- und Großgaragen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nummer 2 und 3 der Garagenverordnung,8.allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen,wenn sie bauordnungsrechtlich gefordert oder soweit an sie bauordnungsrechtliche Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden. § 51 der Landesbauordnung Mecklenburg- Vorpommern bleibt unberührt.(2) Durch Prüfsachverständige für die Prüfung technischer Anlagen müssen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit einschließlich des bestimmungsgemäßen Zusammenwirkens von Anlagen (Wirk-Prinzip-Prüfung) geprüft werden:1.Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die einzelne Räume im selben Geschoss unmittelbar ins Freie be- oder entlüften,2.CO-Warnanlagen,3.Rauchabzugsanlagen,4.Druckbelüftungsanlagen,5.Feuerlöschanlagen, ausgenommen nichtselbstständige Feuerlöschanlagen mit trockenen Steigleitungen ohne Druckerhöhungsanlagen,6.Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,7.Sicherheitsstromversorgungen.
§ 27 BauPrüfVO M-V, Aufgabenerledigung§ 29 BauPrüfVO M-V, Durchführung der Prüfungen

References: § 28

§ 28

§ 28
 § 1
 § 1
 § 2
 § 1
 § 2
 § 2
 § 51

§ 27