Source: http://docplayer.es/18760450-Pliego-de-prescripciones-tecnicas.html
Timestamp: 2018-10-16 04:30:50+00:00

Document:
José Francisco Vázquez García
1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE TELEGESTION DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA. 1
2 1. ANTECEDENTES. Desde hace unos años el Ayuntamiento de Huesca dispone de un sistema integral de telecontrol o telegestión, denominado SIMU, en tres grandes áreas o instalaciones como son: - Red de abastecimiento y distribución de agua potable. - Calefacción y climatización de los edificios municipales, propios o dependientes. - Alumbrado público en las calles de la ciudad. El número de estaciones disponibles en el sistema es el siguiente: - Red de abastecimiento y distribución de agua potable, 26 estaciones. - Calefacción y climatización de los edificios municipales, propios o dependientes, 19 estaciones. - Alumbrado público en las calles de la ciudad, 68 estaciones. Básicamente, una estación se compone de: - Elementos de actuación, como pueden ser, válvulas, interruptores, etc. - Elementos de control, como pueden ser, sensores de presión, de turbidez, de cloro, de apertura de puerta, etc. - Elementos de gestión y comunicación, como son, autómata, moden, antena, etc. En el Anexo I, están enumeradas cada una de las y donde se describen todos sus componentes. No todo el sistema está completado, quedando pendientes de instalación estaciones tanto en el alumbrado público como en edificios, 1
3 y por completar algunas de las correspondientes al abastecimiento de agua. 2. OBJETO DEL PLIEGO. El objeto de este pliego es contratar el mantenimiento y el control del sistema de telegestión que tiene el Ayuntamiento de Huesca, en las partes concretas de actuación y control, no en la parte de gestión y comunicación. En este documento se establecen las condiciones técnicas que deben incluir en sus ofertas las empresas que deseen optar al contrato objeto de este pliego de condiciones, y cuya resolución permitirá a la empresa o empresas adjudicatarias la realización del mantenimiento y llevar el control del sistema de telegestión del Ayuntamiento de Huesca. 3. NORMATIVA APLICABLE. En su redacción se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). - Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). - Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE Alumbrado Exterior (B.O.E ). - Normas UNE y UNE-EN referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 2
4 - Normas UNE-EN y UNE-EN referentes a luminarias y proyectores para alumbrado exterior. - Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de ) sobre Homologación de columnas y báculos. - Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de ). - Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de ). - Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de ), por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). - Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. - Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. - Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre 3
5 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. - Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. - Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales para tuberías de abastecimiento de agua". - Norma UNE-EN 805 sobre Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes. - Norma UNE-EN 545 sobre Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de agua. - Norma UNE-EN sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). - Norma UNE-EN sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). - Norma UNE EX sobres Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). - Norma UNE sobre Tubos de Fibrocemento. - Norma EN sobre Cálculo de resistencia mecánica de canalizaciones enterradas bajo diversas condiciones de carga. - Norma EN 1508 sobre Abastecimiento de agua. Exigencias para 4
6 los sistemas y los componentes para el almacenamiento de agua. - Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 4. OBJETIVOS. El sistema debe asegurar el funcionamiento de los sistemas en los parámetros asignados. Se plantea por tanto la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo la utilización y mantenimiento del sistema actual. Los objetivos que se pretenden son los siguientes: Red de abastecimiento y distribución de agua potable: - Asegurar la llegada a Huesca de un volumen de agua adecuado para las necesidades de la ciudad. - Asegurar una calidad óptima del agua en Huesca. - Detectar, en el menor tiempo y con el máximo detalle, las posibles averías y situaciones anómalas de la red de abastecimiento y distribución del agua. - Ahorro en el consumo de agua. - Realizar supervisiones, controles y realizar acciones en los diferentes dispositivos de control del agua de forma remota, sin necesidad de desplazarse. - Ahorro energético. - Evitar en lo posible - desplazamientos para la supervisión y gestión de los dispositivos de la instalación de abastecimiento y distribución de agua, salvo que sea necesaria la presencia física en los mismos, según se indica en el presente pliego de condiciones. 5
7 - Obtener información detallada de datos, incidencias, etc, que ocurran en el sistema, con grabación de datos y volcados al servidor central, que permitirán la redacción de informes, gráficos de datos, datos históricos, y que facilitará la toma de decisiones al grupo de trabajo. - Mejora continua de la red de Agua: ampliación de las medidas y del número de estaciones de telecontrol, definición de los protocolos de actuación, para conseguir una red de abastecimiento y distribución del agua al más alto nivel de optimización Calefacción y climatización de Edificios: - Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones de climatización y calefacción de los diferentes edificios municipales, propios o dependientes. - Detectar, en el menor tiempo y con el máximo detalle, las posibles averías y situaciones anómalas en las instalaciones de calefacción y climatización de edificios. - Ahorro energético (de forma telecontrolada se realiza la puesta en marcha / apagado de los equipos de calefacción y climatización en función de horarios de apertura al público y épocas del año). - Evitar en lo posible - desplazamientos para la supervisión y gestión de los dispositivos de calefacción y climatización, salvo que sea necesaria la presencia física en los mismos, según se indica en el presente pliego de condiciones. - Obtener información detallada de datos, incidencias, etc, que ocurran en el sistema, con grabación de datos y volcados al servidor central, que permitirán la redacción de informes, 6
8 gráficos de datos, datos históricos, y que facilitará la toma de decisiones al grupo de trabajo. - Mejora continua del sistema (se realiza la puesta en marcha / apagado de los equipos de calefacción y climatización en función de horarios de apertura al público y épocas del año), siendo necesaria la regulación interior de los sistemas. Iluminación de la ciudad de Huesca - Asegurar el funcionamiento de alumbrado de las calles de la ciudad de Huesca. - Ahorro de costes. - Ahorro energético, de forma que los sistemas de regulación funcionan. - Detectar, en el menor tiempo y con el máximo detalle, las posibles averías y situaciones anómalas en las instalaciones de alumbrado. - Evitar en lo posible - desplazamientos para la supervisión y gestión de los cuadros de iluminación de la ciudad, salvo que sea necesaria la presencia física en los mismos, según se indica en el presente pliego de condiciones. - Obtener información detallada de datos, incidencias, etc, que ocurran en el sistema, con grabación de datos y volcados al servidor central, que permitirán la redacción de informes, gráficos de datos, datos históricos, y que facilitará la toma de decisiones al grupo de trabajo. - Mejora continua del sistema con la aplicación del punto a punto. 7
9 5. ESTACIONES. Aunque ya se ha dicho que en el Anexo I, están enumeradas cada una de las estaciones según el área a la que pertenecen, básicamente las instalaciones están formadas por los siguientes componentes: 5.1. RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. En la red de abastecimiento y distribución de agua potable dependiente del Ayuntamiento de Huesca hay 26 estaciones. El conjunto de cada estación la compone: CANAL DE LA ALMUNIA DEL ROMERAL - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 contador electrónico para canal abierto1 sensor electrónico de control de turbidez, protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ESTACIÓN BOMBAS DE LA ALMUNIA DEL ROMERAL. - Autómatas. 1 ud. autómata con placas de expansión. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS 8
10 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 4 sensores de presión, 1 sensor de nivel, 3 arrancadores, protecciones electromecánicas de corriente/tensión y 3 bombas de elevación de agua. ESTACIÓN DEL ALMENDRERAL - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor electrónico de control de turbidez, protecciones electromecánicas de corriente / tensión, 1 placa fotovoltaica, 2 baterías de 12 voltios DEPÓSITOS DE MONTEARAGON - Autómatas. 1 ud. Autómata, con placas de expansión - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS/TCP-IP. 9
11 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 contador electrónico, 1 sensor de presión, 2 sensores de nivel,2 sensores control de válvulas, 1 Ud. control de dosificación de cloro, 1bomba dosificadora de cloro y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. DEPÓSITOS DE LOPORZANO - Autómatas. 1 ud. Autómata con placas de expansión. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS/TCP-IP. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 contador electrónico, 2 sensores de presión, 2 sensores control de válvulas, 1 ud control de dosificación de cloro, 1bomba dosificadora de cloro y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO DE LAFONDIGA - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. 10
12 - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 4 sensor de presión, 2 ud control de dosificación de cloro, 2 ud. control de turbidez. 1 ud. control de carga de baterías, 2 ud. de baterías y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL DEPÓSITOS SEPES - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 2 sensor de presión, 2 Ud. control de presión, 2 Uds. control de dos válvulas reguladoras de caudal y presión, 2 Uds. de caudalímetros, 1 Ud. de placas solares, 1 Ud. control de carga de baterías, 2 Uds. de baterías y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO DEPÓSITO COPA DEL SEMINARIO - Autómatas. 2 ud. autómata. 11
13 - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS/TCP-IP. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión, 1 ud. de sensor de nivel y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO DEPÓSITO DE COLA - Autómatas. 2 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 2 sensores de presión, 1 ud. de sensor de nivel, 1 ud. de caudalímetro y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO BOMBEO VERTEDERO - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. 12
14 - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión, 1 ud. de sensor de nivel, 1 ud. de caudalímetro y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO EN MATADERO - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión, y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO EN BOMBEROS - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. 13
15 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO EN POLÍGONO 29 - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión, 1 ud. sensor de cloro y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. CONTROL HIDRÁULICO EN POLICÍA LOCAL - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de 14
16 comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ESTACIÓN DE BOMBEO DEL CEEI - Autómatas. 1 ud. autómata con placas de expansión - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS/TCP-IP. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 7 sensores de presión, 1 sensor de nivel, 1 ud. de variador de frecuencia, 4 arrancadores suaves, 1 ud de caudalímetro electrónico, 1 ud. dosificación de cloro, 1 ud. control de cloro, y protecciones electromecánicas de corriente / tensión ESTACIÓN DE BOMBEO DE VALDABRA - Autómatas. 1 ud. autómata con placas de expansión. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS/TCP-IP. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de 15
17 comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 4 sensores de presión, 1 sensor de nivel, 3 arrancadores suaves, 1 ud. de caudalímetro electrónico,3 bombas de elevación de agua y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ESTACIÓN DE BOMBEO Y DEPÓSITO DE FORNILLOS - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS, comunicación especifica con el deposito de cola y con el bombeo del CEI. - Componentes electromecánicos controlados. 2 sensores de presión, 1 sensor de nivel, 1 sensor de cloro, 1 ud. de caudalímetro por pulsos, 2 bombas de elevación de agua y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ESTACIÓN DE DEPÓSITO DE APIES - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. 16
18 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 2 sensores de presión, 1 sensor de nivel, 1 ud. de caudalímetro de pulsos, 3 bombas de elevación de agua y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ESTACIÓN DE CONTROL DE PRESIÓN - Autómatas. 1 ud. autómata con placas de expansión. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la estación. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. 1 sensor de presión y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. 17
19 5.2. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS. Las instalaciones calefacción y climatización de edificios dependientes del Ayuntamiento de Huesca están reguladas por 19 estaciones. El conjunto lo componen: COLEGIOS PÚBLICOS. SALAS DE CALDERAS PÍO XII - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS SAN VICENTE - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS 18
20 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS SANCHO RAMÍREZ - Autómatas. 3 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS SANCHO RAMÍREZ CPR - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas 19
21 - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS PEDRO J RUBIO - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión 20
22 SALA DE CALDERAS PIRINEOS PYRINEES - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas y placa expansión. - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS ALCORAZ - Autómatas. 1 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones 21
23 de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS JUAN XXIII - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión SALA DE CALDERAS MIGUEL HERNÁNDEZ - Autómatas. 2 ud. de autómata por sala de calderas - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS 22
24 - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, ventiladores, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión PALACIO MUNICIPAL - CASA CONSISTORIAL. ENFRIADORA DE ALCALDÍA. - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la enfriadora. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. Maquina enfriadora, bombas hidráulicas, deposito de inercia, protecciones hidráulicas y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. ENFRIADORA DESPACHOS PARTIDOS POLÍTICOS. - Autómatas. 1 ud. autómata. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento y control de la enfriadora - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS 23
25 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. Maquina enfriadora, bombas hidráulicas, deposito de inercia, protecciones hidráulicas y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. SALA DE CALDERAS - Autómatas. 2 ud. de autómata para sala de calderas. - Software. 1 ud. de programación especifica para el funcionamiento de la sala de calderas. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión CENTRO CULTURAL MATADERO. - Autómatas. 2 ud. de autómata para sala de calderas. - Software. 1 ud. de programación especifica para el funcionamiento de la sala de calderas. 24
26 - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión CENTRO CIVICO SANTIAGO ESCARTIN. - Autómatas. 2 ud de autómata para sala de calderas - Software. 1 ud de programación especifica para el funcionamiento de la sala de calderas - Comunicaciones. 1 ud modem GSM/SMS/GPRS - Software. 1 ud de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, ventiladores, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión. 25
27 GUARDERIA DE 0 A 3 AÑOS LAS PAJARITAS. - Autómatas. 1 ud. de autómata para sala de calderas y enfriadora con placas expansión. - Software. 1 ud. de programación especifica para el funcionamiento de la sala de calderas, para climatización y ACS. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, enfriadora, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión CASINO. - Autómatas. 1 ud. de autómata para sala de calderas y enfriadora. - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas, para climatización y ACS. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. 26
28 - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, enfriadora, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión MUSEO PEDAGOGICO. - Autómatas. 1 ud. de autómata para enfriadoras con placas de expansión. - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas, para climatización. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, calderas, quemadores, enfriadora, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión POLICIA LOCAL. - Autómatas. 2 ud. de autómata para sala de calderas y enfriadora. 27
29 - Software. 1 ud. de programación específica para el funcionamiento de la sala de calderas, para climatización y ACS. - Comunicaciones. 1 ud. modem GSM/SMS/GPRS. - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones de la estación con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS. - Componentes electromecánicos controlados. válvulas de gas, caldera, quemador, enfriadora, bombas, válvulas de 3 vías, sondas de temperatura, termostatos, protecciones de seguridad para gas, protecciones de seguridad hidráulicas, controles de accesos, fallo de suministro eléctrico y protecciones electromecánicas de corriente / tensión ALUMBRADO PUBLICO. La instalación de alumbrado público dependiente del Ayuntamiento de Huesca está regulada por 139 cuadros de protección general, medida y maniobra. De ellos 68 están automatizados, y por eso se les considera estaciones. El conjunto de cada estación la compone: - Autómatas. 1 ud. autómata especifico para alumbrado publico. - Software. 1 ud. de programación para el funcionamiento especifico de alumbrado. - Comunicaciones. 1 ud. modem de comunicaciones GPRS con su antena. 28
30 - Software. 1 ud. de programación para las comunicaciones del cuadro eléctrico, con el Servidor Central, solicitud de comunicaciones en tiempo real para telegestión y envío de SMS - Componentes eléctricos controlados. Contactores de potencia para el encendido de los circuitos, control de desconexión de los pías de potencia, control de desconexión de los diferenciales de protección, control componentes por apertura de puerta y control de la derivación de la instalación. En el Anexo I, están los componentes de cada uno de los cuadros de protección, medida y maniobra. - Componentes eléctricos de regulación. En siete cuadros hay instalado un regulador de flujo de cabecera - Componentes eléctricos de protección general y medida. Cajas generales de protección o bien caja con fusibles y porta fusibles, y cajas con contadores de energía. El resto de ellos, 71 no están automatizados, y por eso no se les considera estaciones. El conjunto lo componen: - Componentes eléctricos de protección general y medida. Cajas generales de protección o bien caja con fusibles y porta fusibles, y cajas con contadores de energía. - Componentes eléctricos controlados. Contactores de potencia para el encendido de los circuitos, control de desconexión de los pías de potencia, control de desconexión de los diferenciales de protección, control componentes por apertura de puerta y control de la derivación de la instalación. 29
31 En el Anexo I, están los componentes de cada uno de los cuadros de protección, medida y maniobra. Estos 71 cuadros no están incluidos en el presente contrato, salvo que pasen a ser estaciones por realizarse una modificación en los mismos, de forma que se les instale el sistema de automatización. 6. SISTEMA DE TELEGESTIÓN MUNICIPAL TELEGESTIÓN SIMU. Todo el sistema de estaciones anteriormente enumeradas, están controladas por el sistema de telegestión municipal denominado SIMU. Los componentes principales son los siguientes: - Servidor central: - Software de telegestión (SIMU). - Elementos de comunicación (hardware y software) de uso específico para este sistema (modem 3G o similar) FUNCIONALIDADES DE LA TELEGESTIÓN. Las funcionalidades de la telegestión municipal SIMU tiene las siguientes características: - Configuración del encendido/apagado de los centros de mando en función del orto/ocaso en cualquier momento y de forma remota. Configuración de encendido/apagado de los centros de mando a través de una programación horaria personalizada, de forma remota y en cualquier momento. - Integración de los datos obtenidos en un sistema central de adquisición y gestión que permita visualizar tanto en tiempo 30
32 real como en bases históricas todas las variables importantes de cada una de las estaciones. - Configuración y envío de alarmas: Envío automático de alarmas a través de SMS y/o a tantos usuarios como sea necesario. Configuración de los rangos de envío de alarmas de los diferentes parámetros de los tres sistemas: eléctricos (intensidades, tensión, derivaciones), presión, turbidez, etc. Configuración de alarmas de protecciones eléctricas (disparo de interruptores, diferenciales, etc.) y puerta de la estación. Detección del funcionamiento de los sistemas de ahorro de energía o de consumo. - Detección y generación de informes de fallos o eventos en cualquier momento. - Visualización y georeferenciación de los diferentes elementos de la Instalación y su estado (encendido, apagado, alarma, etc) mediante un código de colores sobre un mapa cartográfico - Posibilidad de seleccionar diferentes servicios de mapas cartográficos como base para la visualización. - Posibilidad de agrupar las estaciones en capas de modo que puedan crearse grupos de estaciones para ser visualizadas de forma independiente. - Configuración de las variables del sistema de forma sencilla y en cualquier momento por parte de los técnicos. - Permite la generación automática de los siguientes informes: Informes numéricos de los parámetros medidos en las 31
33 estaciones, representado el valor máximo y mínimo alcanzado. Representación gráfica de los parámetros medidos en las estaciones, representando el valor máximo y mínimo alcanzado. Informes numéricos de energía activa y reactiva consumida en los diferentes periodos de la tarificación que tenga cada estación (diario, mensual y anual). Representación gráfica de energía activa y reactiva consumida en los diferentes periodos de la tarificación que tenga cada estación (diario, mensual y anual). Informe numérico del cálculo económico ( ) de las energía consumidas en los diferentes periodos de la tarificación que tenga cada estación (diario, mensual y anual). Representación gráfica del cálculo económico ( ) de las energía consumidas en los diferentes periodos de la tarificación que tenga cada estación (diario, mensual y anual) CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DE LA TELEGESTIÓN. Las características del software de la telegestión municipal SIMU tiene las siguientes características: - Software basado en aplicación web. - Para su uso y funcionamiento no requiere la instalación de software adicional en los equipos de los usuarios. - Puede ser gestionado desde cualquier dispositivo. 32
34 - Permite consultas a la base de datos en tiempo real y en cualquier momento sin restricciones sobre el número de consultas. - Dispone de control de acceso de usuarios. Ofreciendo todas las garantías de seguridad. - No existen restricciones o cargos adicionales por el número de usuarios. - Puede ser adaptado al uso de cualquier PLC estándar. - Los datos deben estar almacenados y accesibles, garantizando la consulta directa de al menos los últimos 3 años y anteriores bajo solicitud previa. - La conexión con el sistema de control es permanente a través de canales de comunicación inalámbricos. - Es posible establecer comunicaciones en tiempo real con cada estación con el fin visualizar el estado de la instalación y/o tele operar los diferentes componentes. - Registra las acciones más relevantes de su funcionamiento, como puesta en marcha de componentes, inicios y finales de alarma, etc. - El sistema de telegestión es totalmente escalable ante posibles ampliaciones de las estaciones, y cuenta con la posibilidad de adaptar su funcionalidad a otros elementos mensurables en el futuro. - Infraestructura y componentes (sistema gestor de bases de datos, servidor de aplicaciones, o servicio de BI) basados en soluciones de Software Libre. - Componentes desplegados siguiendo un modelo distribuido. 33
35 - Prestación del servicio bajo soluciones de Virtualización de Sistemas, Cloud Computing y SaaS (Software as a Service). - Modelo de aplicaciones basado en capas, que garantiza tanto las posibles adaptaciones a realizar, como la flexibilidad de uso basado en servicios y aplicaciones Web. - El modelo permite la integración y/o reemplazo con otros componentes de interés para el Ayuntamiento de Huesca. - Capacidad de almacenamiento y gestión de de valores al año en un único sistema gestor de base de datos EQUIPOS INSTALADOS. Los equipos instalados en las estaciones descritas anteriormente, no podrán ser desmontados, ni apagados, ni modificados, salvo expresa autorización del Ayuntamiento de Huesca, y fundamentalmente, por la persona responsable del control del presente Contrato. Esto no quiere decir que no se puedan colocar otros elementos de gestión o automatización, pero siempre a través del sistema actual. Se deberán mantener las condiciones de funcionamiento establecidas por el Ayuntamiento de Huesca, y fundamentalmente, por la persona responsable del control del presente Contrato PARÁMETROS, ALARMAS, ETC. Todos los parámetros del sistema de telegestión, serán los existentes, no pudiendo ser modificados salvo expresa autorización del Ayuntamiento de Huesca, y fundamentalmente, por la persona responsable del control del presente Contrato. Si la empresa planteara nuevos parámetros, alarmas, controles, etc., deberá ser planteado en las reuniones que se establecerán en la forma que se indica en el presente pliego, estableciendo la propuesta, y 34
36 con la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Huesca, y fundamentalmente, por la persona responsable del control del presente Contrato.. 7. SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. Se plantea por tanto la contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo la utilización y mantenimiento del sistema actual. Los servicios objeto de este contrato serán los siguientes: 7.1. ESTACIONES DE AGUA. Con respecto al abastecimiento de agua, en lo que se refiere a controles de: caudales necesarios, presiones, bombeos, consumos eléctricos, niveles de depósitos/balsas, niveles de cloro y de turbidez etc., se deberán realizar desde la aplicación SIMU, regulando desde esta, los distintos dispositivos que conforman las estaciones, como válvulas, bombas, cloradores, caudalímetros y demás componentes de la estación automatizada. En caso de no poder contactar con la estación, en situación de alarma, o en aquellos determinados por el protocolo de actuación correspondiente, será necesario desplazarse a la estación para evaluar el problema. Actuaciones ante averías de componentes: Las actuaciones a realizar en caso de avería de algún componente serán: Cuando se produzca un fallo o avería en el sistema de control de los parámetros o elementos de las estaciones, se procederá de la siguiente forma: - Cuando se averíe un sensor de turbidez, se debe controlar con analizador portátil de forma manual los parámetros de 35
37 turbidez que exige Sanidad garantizando la calidad de agua suministrada. - Cuando se averíe un sensor de cloro, se debe controlar con analizador portátil de forma manual los parámetros de cloro que exige Sanidad garantizando la calidad de agua suministrada. - Cuando se averíe un sensor de presión, se deberá de operar de forma manual, cuando son sensores que actúan sobre bombas - Cuando se averíe un sensor de nivel de deposito, se deberá de actuar sobre la o las válvulas de entrada de forma manual posicionándola en puntos preajustados que deberán de coincidir con el posicionamiento de la válvula de salida, para que el deposito no desborde o se vacié. - Cuando se averíe un caudalímetro de agua, se deberá operar la válvula de forma manual posicionándola en puntos preajustados para garantizar el caudal necesario y la cloración adecuada, ya que el cloro se regula según el caudal que se suministra. - Cuando se averíe el motor o la electrónica de una válvula motorizada, se deberá de actuar sobre ella de forma manual, posicionándola en puntos preajustados para garantizar el suministro de agua necesario. - Cuando se averíe un autómata, se deberá poner los componentes en manual, hasta la sustitución de este. - Cuando no se tenga comunicación con una estación, se deberá de comprobar que el dispositivo de comunicaciones (modem) esta alimentado, que los indicadores de red están operativos (si no lo están, no existe cobertura de la compañía). 36
38 - Una vez controlados de forma manual los parámetros de la estación, se procederá a la sustitución el elemento averiado. Cuando se produzca un fallo en el sistema eléctrico, se procederá de la siguiente forma: - En el caso de disparo de protecciones eléctricas se intentará rearmar el elemento. - En caso de persistir se determinará si el problema proviene del elemento de protección o del circuito. Si la avería corresponde al elemento, será sustituido. Si la avería es del circuito, se evaluará si se puede reparar en ese momento, o hay que posponer la reparación. Todas las actuaciones que se realicen deberán ser puestas en conocimiento del personal responsable del Ayuntamiento de Huesca. Mantenimiento preventivo de componentes: En las estaciones será necesario llevar a cabo una labor de mantenimiento preventivo - Las sondas de cloro se deberán limpiar y ajustar una vez a la semana como mínimo o cuando los parámetros que se muestran en el SIMU se consideran erróneos. Cuando se limpia una sonda de cloro se deberá de contrastar su lectura con el analizador portátil y modificarla también en el SIMU - Las sondas de turbidez se deberán limpiar y ajustar una vez mes como mínimo o cuando los parámetros que se muestran en el SIMU se consideran erróneos. Cuando se limpia una sonda de turbidez se deberá de contrastar su lectura con el analizador portátil y modificarla también en el SIMU. - Los caudalímetros se deberán de limpiar y ajustar una vez al mes como mínimo o cuando los parámetros que se muestran 37
39 en el SIMU se consideran erróneos. Cuando se limpia un caudalímetro se deberá de ajustar también en el SIMU. (La limpieza de las sondas descritas anteriormente, se debe sobre todo, a que el agua que se suministra no esta potabilizada y a la dureza que es aproximadamente de 28/30º por lo que se deposita cal en los electrodos de la sonda y la lectura varia). - Los dispositivos de cloración del agua se deberán limpiar y ajustar como mínimo una vez al mes. Se deberá de controlar que no existan fugas de cloro en los conductos y que estos no tienen obstrucciones que impidan que el cloro dosificado llegue al agua a tratar. Se deberá controlar que los pulsos son los que indica el SIMU y que su dosificación por pulso es la correcta. - Los dispositivos indicadores de tensión e intensidad instalados en las bombas de La Almunia, Valdabra y CEEI, se deberá comprobar con tester y pinza amperimétrica, que las lecturas del SIMU coinciden con las reales de la instalación, ya que el funcionamiento y las alarmas se realiza con los parámetros que indica el SIMU, por lo que si existen variaciones se deberán ajustar. Se deberán comprobar los variadores y arrancadores estáticos para que los tiempos que tienen programados coincidan con los establecidos en el SIMU, y si no es así ajustarlos en el SIMU. - Una vez al año se procederá a la limpieza del cuarto donde se encuentre ubicada la estación ESTACIONES DE EDIFICIOS. Con respecto a los edificios, en lo que se refiere a controles de: control de horarios, funcionamiento de equipos, regulación de temperaturas, etc, se deberán realizar desde la aplicación SIMU, 38
40 regulando desde esta, los distintos dispositivos que conforman las estaciones, como válvulas, bombas, quemadores, enfriadoras y demás componentes de la estación automatizada. En caso de no poder contactar con la estación, en casos de alarma, o en aquellos determinados por el protocolo de actuación correspondiente, será necesario desplazarse a la estación para evaluar el problema. Actuaciones ante averías de componentes: Las actuaciones a realizar en caso de avería de algún componente serán: Cuando se produzca un fallo o avería en el sistema de control de los parámetros o elementos de las estaciones, se procederá de la siguiente forma: - Cuando se produzca un bloqueo por protección, tanto en los quemadores de las calderas como en las enfriadoras, se deberá intentar desde el SIMU arrancar de nuevo la instalación, y si no es posible, contactar con el técnico para que insitu solucione el problema. - Cuando se produzca un problema con las válvulas de tres vías, bien sea por agarrotamiento como por fallo del actuador eléctrico, se deberá de ajustar desde el SIMU la temperatura en la instalacion hasta que se solucione la avería. - Cuando exista un problema con una sonda de temperatura, se deberá de ajustar desde el SIMU la temperatura de la instalacion, hasta que se solucione la avería. - Cuando se produzcan averías en: quemadores, calderas, bombas etc. de las instalaciones, las detectará el SIMU, pero se deberá de actuar insitu en la instalación. 39
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE TELEGESTION DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE TELEGESTION DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA. 1. ANTECEDENTES. Desde hace unos años el Ayuntamiento
Entendemos que se están refiriendo a los sobres 1, 2, 3 y 4.
Ctra. Arrecife-Las Caletas km 3,5 35500 ARRECIFE Tlfno: 928 814 400 Fax: 928 815 852 info@canalgestionlanzarote.es www.canalgestionlanzarote.es II.- CONSULTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS LICITADORAS SOBRE

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto