Source: http://www.elektro-seidl.cz/?p=493
Timestamp: 2020-04-10 04:44:04+00:00

Document:
Podmínky k zajištění bezpečného provozu strojů a ochrany zdraví na pracovištích | ELEKTRO-SEIDL revize a montáž elektrotechnických zařízení, servis elektro u Vás doma 24 hodin denně
Stále ještě existuje větší část provozovatelů strojních zařízení, kteří přesně neznají požadavky na ně kladené pro zajištění bezpečného provozu těchto zařízení. Například stále ještě přetrvává požadavek některých techniků na provedení výchozí revize pracovního stroje. Revize však byly již v roce 2004 normativně omezeny pouze na instalace. V současné době musí výrobce doložit protokol o provedených zkouškách a ověření stroje dle ČSN EN 60204-1 čl.19.
Dalším velkým omylem je záměna pravidelné revize (provádí se ve lhůtách dle ČSN 33 1500) a následných kontrol (provádí se ve lhůtě 12 měsíců dle NV č. 378/2001 Sb). Následné kontroly se netýkají pouze elektrické části strojního zařízení, ale musí být provedena i kontrola ochrany proti neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními. Proto je v současné době velký důraz kladen na úplnost a aktuálnost technické dokumentace strojního zařízení. Tento požadavek je logický, neboť bez technické dokumentace nelze provést řádnou kontrolu takového zařízení, ani správně vyhodnotit rizika vznikající při provozu stroje.
Povinnosti provozovatelů jsou dány především v:
1) Nařízení vlády č.378/2001 – stanoví požadavky na používání strojů, techn.zařízení, přístrojů atd.
2) Nařízení vlády č. 170/1997 – stanoví technické požadavky na strojní zařízení
3) Nařízení vlády č. 178/2001 – stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ( pracovní prostředí)
1. strojní zařízení je označeno značkou shody CE,
2. konečnému uživateli bylo výrobcem předáno ES prohlášení o shodě strojního zařízení,
3. konečnému uživateli byl výrobcem předán Protokol o zkouškách elektrické části strojního zařízení podle čl. 19 normy ČSN EN 60204-1:2000,
4. konečnému uživateli byla předána (buď revizním technikem nebo výrobcem) Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace podle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, ed. 2, jejímž předmětem je „přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení“,
5. konečnému uživateli byla výrobcem předána průvodní dokumentace ke strojnímu zařízení, která obsahuje jednak „pokyny pro kontrolu bezpečnosti strojního zařízení před jeho uvedením do provozu„, jednak „pokyny pro provádění následných (pravidelných) kontrol strojního zařízení, včetně pokynů pro kontroly elektrické části„.
Ke každému provozovanému stroji, zařízení musí provozovatel doložit:
– protokol o shodě (měl-li být dle legislativy na takový stroj protokol vydán)
- průvodní dokumentaci od výrobce
- místní provozní předpis upravující pracovní postupy a manipulaci
- pokyny pro obsluhu – vychází z dokumentace výrobce a požadavků zaměstnavatele, jedná se o stručný
popis úkolů obsluhy k zajištění BOZP a správné obsluhy stroje
- provozní dokumentaci obsahující mimo jiné
zprávu o výchozí revizi elektrické instalace
zprávy o pravidelné revizi el.instalace ve lhůtách dle ČSN 33 1500
zprávy o následných kontrolách dle NV 378/2001 Sb
Následné (pravidelné) kontroly strojních zařízení v provozu
Odstavcem (2) § 4 NV č. 378/2001 Sb. se stanovuje, že zařízení (strojní) musí být vybaveno provozní dokumentací, tj. souborem dokumentů obsahujícím průvodní dokumentaci (nebo místní provozní bezpečnostní předpis, který ji nahrazuje) a záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel. Zároveň je zaměstnavateli (provozovateli) uložena povinnost vykonávat následné (pravidelné) kontroly (tedy i kontroly elektrické části strojních zařízení) nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to v rozsahu stanoveném průvodní dokumentací od výrobce nebo místním provozním bezpečnostním předpisem.
Předmětem následné kontroly je ověření skutečného stavu strojního zařízení s průvodní dokumentací a dodržení požadavků NV č.378/2001 Sb §3. Jedná se zejména o kontrolu:
- ověření zda zařízení je používáno k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní
dokumentací výrobce
- ověření zda nedošlo k úpravám a zásahům na zařízení, které by měly vliv na bezpečnost stroje a nejsou
schváleny nebo odsouhlaseny výrobcem stroje (jsou v rozporu s ES prohlášením stroje) a to včetně kontroly ochrany proti
neelektrickým nebezpečím, která mohou být vytvářena elektrickými zařízeními.
- provedení kontroly a zkoušky elektrického zařízení stroje v rozsahu čl.19 normy ČSN EN 60204-1:2000. Pro
vykonávání zkoušek platí stejná pravidla jako v případě, kdy je provádí výrobce strojního zařízení a výstupem je
Protokol o zkouškách elektrické části strojního zařízení podle článku 19 normy ČSN EN 60204-1:2000,
samozřejmě s datem pravidelné kontroly.
Pravidelné revize elektrické instalace v provozu
Pravidelné revize elektrických instalací se vykonávají pro zjištění, zda se stav instalace nezhoršil tak, že by její další používání bylo nebezpečné. Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací stanovuje pro některé prostory norma ČSN 33 1500, u průmyslových provozů však musí být lhůty pravidelných revizí stanoveny podle vnějších vlivů a v duchu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je stanovení těchto lhůt povinností provozovatele strojního zařízení. Pravidelnou revizi musí vykonávat osoba se speciální kvalifikací (podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) a oprávněním k této činnosti, tj. revizní technik elektrických zařízení.
Ve vztahu ke strojním zařízením je předmětem pravidelné revize přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení a výstupem je Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace podle normy ČSN 33 1500, jejímž předmětem je „přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení“.
„Stará“ strojní zařízení v provozu

References: čl.19
 čl. 19
 § 4
 §3
 čl.19
 § 9