Source: http://www.signorottofireservice.it/prodotti_idranti_52.html
Timestamp: 2017-08-19 18:43:32+00:00

Document:
Signorotto Fire Service S.r.l. - Prodotti: Pompieristico Idranti
Pompieristico: Idranti
Gomito a piede per idranti art.4001
Tipo a 90? con piede di appoggio realizzato in ghisa PN 16. DN 50 PN 16 (A 135 x B240 x C110)
Gomito a piede per idranti art.4018
Tipo a 90? con piede di appoggio realizzato in ghisa PN 16. DN 70 PN 16 (A 150 x B250 x C100)
Gomito a piede per idranti art.4025
Tipo a 90? con piede di appoggio realizzato in ghisa PN 16. DN 80 PN 16 (A 180 x B270 x C110)
Gomito a piede per idranti art.4032
Tipo a 90? con piede di appoggio realizzato in ghisa PN 16. DN 100 PN 16 (A 180 x B300 x C130)
Gomito a piede per idrante art.4049
Tipo a 90? con piede di appoggio realizzato in ghisa PN 16. DN 150 PN 16 (A 210 x B330 x C140)
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 AD DN50
Tipo a colonna semplice con chiave pentagonale di manovra. Innesto assiale sulla calotta. Corredato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 AD DN70
Tipo a colonna semplice con chiave pentagonale di manovra. Innesto assiale sulla calotta. Corredato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell\'idrante a completa chiusura della valvola.
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 ADR DN150
Tipo a colonna con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d\'acqua, con chiave pentagonale di manovra. Innesto assiale sulla calotta.Corredato di scarico antigelo.
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 ADR DN100
Tipo a colonna con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d\\\'acqua, con chiave pentagonale di manovra. Innesto assiale sulla calotta.Corredato di scarico antigelo.
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 AD DN80
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 ADR DN80
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 AD DN100
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 ADR DN70
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 AD DN150
Idrante soprasuolo tipo UNI 9485 ADR DN50
Tipo a colonna con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua, con chiave pentagonale di manovra. Innesto assiale sulla calotta.Corredato di scarico antigelo.
Idrante sottosuolo modello compatto DN50
Flange dimensionate UNI PN 16.(Altre forature a richiesta).Corredato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell\'idrante a completa chiusura della valvola.Altezza dalla flangia al cappellotto di manovra 450 mm.
Calotta cieca UNI in ottone art.5213
Completa di guarnizione e catenella DN 45-70.
Calotta cieca UNI in ottone
Complete di guarnizione e catenella DN 45-70
Chiusini per idranti e saracinesche in ghisa con coperchio
Idoneo per idrante sottosuolo DN 50 - 70 H 250 C 300x220 B1 320x240 B2 370x290 Idoneo per idrante sottosuolo DN 80 - 100 H 310 C 340x240 B1 370x270 B2 420x320
Idoneo per presa H 250 C 93 B1 120 B2 170 Idoneo per saracinesca H 270 C 157 B1 190 B2 270

References: art.4001
 art.4018
 art.4025
 art.4032
 art.4049
 art.5213