Source: https://afbel.es/modificacion-reglamento-548-2014/
Timestamp: 2019-04-20 03:12:23+00:00

Document:
REGLAMENTO (UE) que modifica el Reglamento (UE) n.º 548/2014 - AFBEL
REGLAMENTO (UE) que modifica el Reglamento (UE) n.º 548/2014
HomeAll Posts...REGLAMENTO (UE) que modifica el Reglamento...
by AFBEL	7 marzo, 2019
REGLAMENTO (UE) …/… DE LA COMISIÓN de XXX que modifica el Reglamento (UE) n.º 548/2014, de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes
Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, y en particular su artículo15, apartado1,
(1)El artículo7 del Reglamento (UE) n.º548/2014 de la Comisión exige a esta que revise dicho Reglamento a la luz del progreso tecnológico, y que presente los resultados de dicha revisión al Foro Consultivo en 2017.
(2)La Comisión ha llevado a cabo un estudio de revisión en el que se han analizado los aspectos específicos que se señalan en el artículo7 del Reglamento (UE) n.º548/2014. El estudio se ha realizado conjuntamente con las partes afectadas e interesadas de la Unión, y los resultados se han puesto a disposición del público.
(3)El estudio ha confirmado que el consumo de energía durante la fase de utilización sigue siendo lo que más influye en el potencial de calentamiento global. El análisis realizado no ha aportado pruebas suficientes en las que basar una propuesta de requisitos medioambientales distintos de un rendimiento energético mínimo.
(4)El estudio ha confirmado que el Reglamento (UE) n.º548/2014 ha tenido un efecto positivo sobre la eficiencia de los transformadores de potencia introducidos en el mercado, y ha concluido que los modelos de transformador disponibles pueden cumplir sin dificultades los requisitos mínimos establecidosen la 1.ª etapa (julio de 2015).
(5)Por lo general, se reconoce que el método más adecuado para optimizar el diseño de los transformadores a fin de minimizar las pérdidas de electricidad sigue siendo la valoración y la capitalización de las futuras pérdidas, utilizando en el proceso de licitación factores de capitalización adecuados para las pérdidas debidas a la carga y las pérdidas en vacío. No obstante, a efectos de la regulación de productos, solo es viable utilizar valores prescritos de eficiencia mínima o de pérdidas máximas
(6)El estudio ha confirmado también que para los fabricantes no existen obstáculos técnicos importantes para fabricar transformadores que cumplan los requisitos mínimos de la 2.ª etapa, que han de entrar en vigor en julio de 2021.
(7)En el estudio se ha analizado la viabilidad económica de los transformadores que cumplen los requisitos mínimos de la 2.ª etapa, aplicables a partir de julio de 2021, y se ha concluido que los costes del ciclo de vida de los transformadores de potencia medianos y grandes conformes son siempre inferiores a los de los modelos conformes con la 1.ª etapa, cuando se ponen en servicio en instalaciones nuevas. Sin embargo, en determinadas situaciones en las que los transformadores de potencia medianos se instalan en subestaciones urbanas, puede haber limitaciones de espacio y peso que afecten al tamaño y peso máximos del transformador de sustitución que deba utilizarse. Por lo tanto, cuando la sustitución de un transformador existente es técnicamente inviable o acarrea costes desproporcionados, debe estar justificada una exención reglamentaria.
(8)La exención reglamentaria ya existente para la sustitución de transformadores de potencia grandes, relativa a los costes desproporcionados asociados a su transporte o instalación, debe complementarse con una exención para las instalaciones nuevas, cuando tales limitaciones de costes sean igualmente aplicables.
(9)La experiencia demuestra que los transformadores pueden ser almacenados como existencias por los servicios públicos y otros agentes económicos durante largos períodos de tiempo antes de ser instalados en sus emplazamientos finales. No obstante, debe quedar claro que el cumplimiento de los requisitos aplicables debe haber sido demostrado o bien en el momento de introducir el transformador en el mercado o bien en el momento de su puesta en servicio, pero no en ambos.
(10)La existencia de un mercado para la reparación de transformadores hace necesario proporcionar orientación sobre las circunstancias en las que un transformador que ha sido sometido a determinadas operaciones de reparación debe considerarse equivalente a un producto nuevo y debe, por tanto, cumplir los requisitos establecidos del anexoI del presente Reglamento.
(11)Para mejorar la eficacia del presente Reglamento y proteger a los consumidores, debe prohibirse la introducción en el mercado o la puesta en servicio de productos que, en las condiciones de ensayo, alteren automáticamente su rendimiento para mejorar los parámetros declarados.
(12)Para facilitar los ensayos de verificación, debe permitirse a las autoridades de vigilancia del mercado someter a ensayo transformadores grandes en locales tales como los del fabricante, o presenciar los ensayos de tales transformadores.
(13)La experiencia adquirida con la ejecución del Reglamento (UE) n.º548/2014 ha puesto de manifiesto la existencia de desviaciones nacionales en cuanto a las tensiones normalizadas de las redes de distribución eléctrica de determinados Estados miembros. Estas desviaciones justifican que haya diferentes umbrales de tensión en la categorización de los transformadores, e informan de los requisitos mínimos de rendimiento energético que deben ser aplicables. Por lo tanto, está justificada la inclusión de un mecanismo de notificación para dar a conocer situaciones específicas en los Estados miembros.
(14)Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo19, apartado1, de la Directiva 2009/125/CE.
El Reglamento (UE) n.º548/2014 queda modificado como sigue:
1) El artículo1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo1
1. En el presente Reglamento se exponen los requisitos de diseño ecológico que deben cumplirse para introducir en el mercado o poner en servicio transformadores de potencia de una potencia mínima asignada de 1kVA utilizados en redes de transmisión y distribución eléctrica de 50Hz o para aplicaciones industriales.
El presente Reglamento se aplicará a los transformadores adquiridos después del 11de junio de2014.
2. El presente Reglamento no se aplicará a los transformadores diseñados especialmente para las siguientes aplicaciones:
a)transformadores de instrumentos, diseñados especialmente para transmitir una señal de información a instrumentos de medida, contadores y dispositivos de protección o control o aparatos similares;
b)transformadores especialmente diseñados y previstos para proporcionar un suministro de corriente continua para cargas electrónicas o rectificadoras. Esta exención no incluye los transformadores destinados a proporcionar un suministro de corriente alterna a partir de fuentes de corriente continua, tales como transformadores para turbinas eólicas y aplicaciones fotovoltaicas o transformadores diseñados para aplicaciones de transmisión y distribución de corriente continua;
c)transformadores diseñados especialmente para conectarse directamente a un horno;
d)transformadores diseñados especialmente para ser instaladosen plataformas marinas fijas o flotantes, en turbinas eólicas marinas o a bordo de buques y todo tipo de embarcaciones;
e)transformadores diseñados especialmente para una situación temporal en la que se interrumpe el suministro normal de energía debido aun suceso imprevisto (como un fallo del sistema de alimentación) o un reacondicionamiento de la estación, pero no para una mejora permanente de una subestación existente;
f)transformadores (con bobinas separadas o autoconectadas) conectados a una línea de contacto de corriente alterna o continua, directamente o a través de un convertidor, utilizados en instalaciones fijas de aplicaciones ferroviarias;
g)transformadores de puesta a tierra diseñados especialmente para ser conectados en un sistema eléctricoa fin de proporcionar una conexión neutra para la puesta a tierra, directamente o a través de una impedancia;
h)transformadores de tracción diseñados especialmente para ser montados en material rodante, conectados a una línea de contacto de corriente alterna o continua, directamente o a través de un convertidor, para un uso específico en instalaciones fijas de aplicaciones ferroviarias,
i)transformadores de arranque, diseñados especialmente para el arranque de motores de inducción trifásicos a fin de eliminar los huecos de tensión del suministro, y que permanecen sin alimentar durante el funcionamiento normal;
j)transformadores de ensayo, diseñados especialmente para producir en un circuito una determinada tensión o corriente con fines de ensayo de equipo eléctrico;
k)transformadores de soldadura, diseñados especialmente para ser utilizados en equipos de soldadura por arco o resistencia,
l)transformadores diseñados especialmente para aplicaciones a prueba de explosiones de conformidad con la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3y para aplicaciones de minería subterránea;
m)transformadores diseñados especialmente para aplicaciones en aguas profundas (sumergidos);
n)transformadores de interfaz de media tensión a media tensión de hasta5MVA utilizados como transformadores de interfaz en un programa de conversión de la tensión de red, instalados en la unión entre dos niveles de tensión de dos redes de media tensión y que han de poder hacer frente a sobrecargas de emergencia;
o)transformadores de potencia medianos y grandes diseñados especialmente para contribuir a la seguridad de las instalaciones nucleares, a tenor del artículo3 de la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo4;
p)transformadores de potencia medianos trifásicos con una potencia asignada inferior a 5kVA,
excepto en lo que se refiere a los requisitos del punto4, letrasa), b) yd), del anexoI del presente Reglamento.
3. Los transformadores de potencia medianos y grandes, con independencia de cuándo se hayan introducido en el mercado o puesto en servicio por primera vez, deberán ser sometidos a una reevaluación de la conformidad y cumplir el presente Reglamento si son objeto de todas las operaciones siguientes:
a)sustitución del núcleo o de parte de él;
b)sustitución deuna o varias bobinas completas.Esto se entiende sin perjuicio de las obligaciones legales en virtud de otros actos de la legislación de armonización de la Unión a los que estos productos puedan estar sujetos.».
2) El artículo2 se modifica como sigue:
a)los puntos3 y4 se sustituyen por el texto siguiente:
«3)“transformador de potencia mediano”: transformador de potencia cada una de cuyas bobinas tiene una potencia asignada inferior o igual a 3150kVA y una tensión más elevada para los equipos superior a 1,1kV e inferior o igual a 36kV;
4)“transformador de potencia grande”: transformador de potencia con al menos una bobina que tiene o bien una potencia asignada superior a 3150kVA o bien una tensión más elevada para los equipos superior a 36kV;»;
b)el punto7 se sustituye por el texto siguiente:
«7)“transformador de potencia mediano de montaje en postes”: transformador de potencia con una potencia asignada de hasta 400kVA, adecuado para el exterior y diseñado especialmente para ser montado en las estructuras de apoyo de líneas eléctricas aéreas;»;
c)en el artículo2 se añaden los puntos17 a 22 siguientes:
«17)“valores declarados”: los valores indicados en la documentación técnica de conformidad con el anexoIV, punto2, de la Directiva 2009/125/CE, así como, en su caso, los valores utilizados para calcular dichos valores;
18)“transformador de bitensión”: transformador provisto de una o varias bobinas con dos tensiones disponibles para poder funcionar y suministrar la potencia asignada con cualquiera de dos valores de tensión diferentes;
19)“ensayos presenciados”: método en el que se observan activamente los ensayos físicos del producto investigado realizados por otra parte, a fin de extraer conclusiones sobre la validez del ensayo y de sus resultados; esto puede incluir conclusiones sobre si los métodos de ensayo y cálculo utilizados son conformes con las normas y la legislación aplicables;
20)“ensayo de aceptación en fábrica”: ensayo de un producto encargado en el que el cliente aplica el método de ensayos presenciados para verificar que el producto se ajusta plenamente a los requisitos contractuales, antes de que sea aceptado o puesto en servicio;
21) «modelo equivalente»: modelo con las mismas características técnicas pertinentes para la información técnica que debe proporcionarse, pero que el mismo fabricante o importador introduce en el mercado o pone en servicio como un modelo distinto con un identificador del modelo diferente;
22) «identificador del modelo»: código, por lo general alfanumérico, que distingue un modelo de producto específico de otros modelos que llevan la misma marca o el mismo nombre de fabricante o de importador.».
«Los requisitos de diseño ecológico que se establecenen el anexoI serán aplicables a partir de las fechas que en él se indican.
Si los umbrales de tensión de las redes de distribución eléctrica se desvían de los umbrales normalizados de toda la Unión5, los Estados miembros deberán notificárselo a la Comisión, de modo que pueda hacerse una notificación pública para la correcta interpretación de los cuadrosI.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 y I.9 del anexo1.».
1.El procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el artículo8 de la Directiva2009/125/CE será el sistema de control interno del diseño que figura en el anexoIV de la citada Directiva o el sistema de gestión descrito en su anexoV.
2.A efectos de la evaluación de la conformidad con arreglo al artículo8 de la Directiva 2009/125/CE, la documentación técnica deberá incluir una copia de la información sobre el producto facilitada conforme al anexoI, punto4, así como los detalles ylos resultados de los cálculos indicados en el anexoII del presente Reglamento.
3.En caso de que la información incluida en la documentación técnica de un determinado modelo se haya obtenido:
a)a partir de un modelo que posee las mismas características técnicas pertinentes para la información técnica que debe facilitarse, pero que es producido por un fabricante diferente, o
b)mediante cálculo sobre la base del diseño o por extrapolación de otro modelo del mismo o de otro fabricante, o de ambas formas,
4.la documentación técnica contendrá los pormenores del cálculo, la evaluación efectuada por el fabricante para verificar la exactitud del cálculo y, en su caso, la declaración de identidad entre los modelos de diferentes fabricantes.
5.La documentación técnica deberá incluir una lista de todos los modelos equivalentes, indicando los identificadores de los modelos.».
5) El artículo7 se sustituye por el texto siguiente:
La Comisión revisará el presente Reglamento a la luz del progreso tecnológico y presentará al foro consultivo los resultados de la evaluación, incluido, en su caso, un proyecto de propuesta de revisión, a más tardar el1 de julio de2023. La revisión abordará en particular los siguientes aspectos:
–el grado en que los requisitos establecidos para la 2.ª etapa han sido eficientes y la conveniencia de introducir requisitos más estrictos para una 3.ª etapa;
–la idoneidad de las concesiones introducidas para los transformadores de potencia medianos y grandes en los casos en que los costes de instalación habrían sido desproporcionados;
–la posibilidad de utilizar el cálculo del índice de eficiencia máxima para pérdidas junto a las pérdidas en valores absolutos en el caso de los transformadores de potencia medianos;
–la posibilidad de adoptar un enfoque tecnológicamente neutro con respecto a los requisitos mínimos aplicables a los transformadores sumergidos, los transformadores secos y, posiblemente, los transformadores electrónicos;–la conveniencia de establecer requisitos mínimos de rendimiento para los transformadores de potencia pequeños;
–la idoneidad de las exenciones para los transformadores en aplicaciones marinas;
–la idoneidad de las concesiones para transformadores de montaje en postes y para combinaciones especiales de tensiones en las bobinas en el caso de transformadores de potencia medianos;
–la posibilidad y la conveniencia de considerar impactos medioambientales distintos de la energía en la fase de utilización, en particular el ruido y la eficiencia de los materiales.».
6) El artículo8 pasa a ser el artículo9 y se añade el nuevo artículo8 siguiente:
El fabricante, el importador o su representante autorizado no introducirán en el mercado productos que hayan sido diseñados para poder detectar que están siendo objeto de ensayo (por ejemplo, reconociendo las condiciones de ensayo o el ciclo de ensayo) y reaccionar específicamente con una alteración automática de su comportamiento durante el ensayo con el objetivo de alcanzar un nivel más favorable para cualquiera de los parámetros declarados por el fabricante, el importador o su representante autorizado en la documentación técnica o incluido en cualquiera de los documentos facilitados.».
7) Los anexos se modifican conforme al anexo del presente Reglamento.
Tags: Reglamento,transformadores de potencia

References: artículo15
 artículo7
 artículo7
 artículo19
 artículo1
 artículo3
 artículo2
 artículo2
 artículo8
 artículo8
 artículo7
 artículo8
 artículo9
 artículo8