Source: http://docplayer.it/7188218-Unith-tm-fix-libretto-d-istruzioni-e-montaggio-contiene-certificato-dispositivo-classe-a1-uni-en-795-02.html
Timestamp: 2020-02-20 08:38:17+00:00

Document:
UNITH TM FIX. Libretto d istruzioni e montaggio. Contiene Certificato. Dispositivo Classe A1 UNI EN 795/02 - PDF Free Download
Download "UNITH TM FIX. Libretto d istruzioni e montaggio. Contiene Certificato. Dispositivo Classe A1 UNI EN 795/02"
Annunciata Mazza
1 Libretto d istruzioni e montaggio Contiene Certificato FIX Dispositivo Classe A1 UNI EN 795/02 Documento originale da conservare a cura del proprietario amministratore dell immobile UNITH TM
2 Indice 1.0 Premessa Avvertenze generali Garanzia Responsabilità del fabbricante Elementi costitutivi Contenuto della confezione Marcatura Schema di montaggio Prima di iniziare il montaggio Descrizione montaggio Modalità di fissaggio Schema indicativo distanze minime Utilizzo dei dispositivi 8 5.1Alcuni esempi di utilizzo corretto e scorretto della linea Promemoria dispositivi di protezione individuale Tabella Posizionamento tabella Compilazione tabella Verifiche periodiche dispositivi di ancoraggio Le verifiche dovranno prevedere Produttore Visite di controllo Certificati 15 2
3 1.0 Premessa Il presente libretto di istruzioni fornisce tutte le indicazioni necessarie per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di ancoraggio. Tutti i dispositivi UNITH TM in classe A1-A2-C sono corredati di certificato rilasciato dal laboratorio prove Sigma S.r.l. ( concessione ministero delle infrastrutture e trasporti legge art.20-d.m. n con sistema di gestione qualità certificato RINA ISO 9001:2000) che ne attesta la conformità ai requisiti richiesti dalla normativa vigente UNI EN Per il corretto posizionamento ed uso dei dispositivi di ancoraggio è necessario l'elaborato grafico della copertura redatto da professionista abilitato. UNITH TM consiglia una progettazione che privilegi sempre l'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio con caduta totalmente prevenuta mediante dispositivi di protezione individuale adeguati (EN ) in modo da impedire all'operatore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta. I dispositivi di ancoraggio possono essere utilizzati esclusivamente da personale adeguatamente formato ed addestrato come previsto dal D.Igs. 81/2008. Articoli correlati: art.36 Informazione ai lavoratori; art.37 Formazione dei lavoratori; art.77 Obblighi del datore di lavoro; art.78 Obblighi dei lavoratori; art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota; art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto; art.116 Obbligo dei datori di lavoro concernenti l'impiego di accesso e posizionamento mediante funi; art.117 lavori in prossimità di parti attive. Prima di utilizzare i dispositivi di ancoraggio consultare sempre il presente libretto, la tabella apposta nel punto di accesso della copertura ed il fascicolo tecnico specifico del sistema. 1.1 Avvertenze generali Per l utilizzo: Prima di accedere alla copertura ed utilizzare i dispositivi di ancoraggio consultare il fascicolo tecnico dell opera nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza. Tutti i dispositivi di ancoraggio in classe A1-A2-C ecc, devono essere utilizzati esclusivamente da personale autorizzato dal datore di lavoro, adeguatamente formato ed addestrato in base a quanto disposto del D.Lgs.81/08 (art.37, art.116). Per l utilizzo dei dispositivi di ancoraggio è necessario l impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale DPI aventi marcatura CE. Si sconsiglia l utilizzo dei dispositivi di ancoraggio in presenza di condizioni meteorologiche avverse tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori. 3
4 Non utilizzare i dispositivi di ancoraggio come sostegno in fase di lavoro, essi devono trattenere l operatore solo nell eventualità di una caduta. Utilizzare i dispositivi di ancoraggio solo per lavori di piccola entità; durante tale intervento interdire l area sottostante (soggetta a possibili cadute di oggetti) al passaggio di persone e mezzi. Utilizzare i dispositivi di ancoraggio solo se in perfetta efficienza; consultare l apposita tabella apposta nel punto di accesso alla copertura riportante l esito delle verifiche periodiche effettuate da tecnici abilitati. Per il montaggio: Prima di iniziare il montaggio consultare l elaborato tecnico della copertura redatto dal progettista nel quale sono riportate tutte le indicazioni necessarie per la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio (posizione e modalità di fissaggio) e leggere attentamente il presente libretto di istruzioni. Per la manipolazione dei prodotti utilizzare sempre guanti, scarpe antinfortunistiche e quant altro necessario per la sicurezza. Importante: Sostituire sempre l intero sistema se soggetto a deformazioni dovute a cause accidentali oppure alla caduta dell operatore. 1.2 Garanzia UNITH TM garantisce l ottima qualità dei propri prodotti e la loro perfetta efficienza. In presenza di vizi di fabbricazione si impegna a sostituire i componenti difettosi presso il rivenditore che ha effettuato la vendita. La garanzia ha validità: - 30 anni per tutti i dispositivi di ancoraggio in acciaio inox A2-A4 (AISI ); - 10 anni per tutti i dispositivi di ancoraggio con zincatura a caldo; dalla data di acquisto dei prodotti. Cause di decadenza: - Montaggio od uso non conforme alle indicazioni riportate nel presente libretto di istruzioni (contenuto nella confezione di ogni prodotto); - Deformazioni causate da errato collaudo, uso improprio od eventuale caduta dell operatore; - Utilizzo di componenti non di produzione UNITH TM. 1.3 Responsabilità fabbricante I dispositivi di ancoraggio UNITH TM devono essere impiegati unicamente per gli usi per i quali sono stati concepiti e progettati. Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose riconducibili ad un uso differente. 4
5 2.0 Elementi costitutivi 2.1 Contenuto della confezione Piastrina 120x50x65mm, spessore 5mm avente 3 fori Ø14mm per il fissaggio alla struttura portante dell edificio ed un foro Ø24mm per l aggancio del dispositivo di protezione individuale. Materiale: acciaio X5 CrNi (AISI 304) 2.2 Marcatura Tutti i nostri prodotti vengono marchiati utilizzando laser o micro percussione,sul prodotto viene apposto quindi in modo permanente: -Il nome del produttore; -L anno di produzione; -Il numero di serie; -La norma e la classe di appartenenza; -Il numero massimo di utilizzatori contemporanei. 5
6 3.0 Schema di montaggio 3.1 Prima di iniziare il montaggio: -Verificare l idoneità di tenuta dei materiali di supporto nei quali verranno fissati i dispositivi di ancoraggio; -consultare l elaborato grafico della copertura redatto dal progettista dell opera che contiene tutte le indicazioni necessarie per il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio sull intera struttura; -essendo i dispositivi di ancoraggio in acciaio possono trasformarsi in potenziali conduttori di corrente, verificare quindi che nel sito di installazione non vi siano possibili contatti con impianti elettrici. 3.2 Descrizione montaggio Ancoranti in acciaio CE: Utilizzo: calcestruzzo. Dimensione ancoranti: minimo M12x150. Numero ancoranti: 2 Fissare attraverso gli appositi ancoranti. 6
7 Viti portanti in acciaio cementato: Utilizzo: legno lamellare. Dimensione: minimo M10x160. Numero viti: 3 Fissare attraverso le viti con apposita rosetta. 3.3 Modalità di fissaggio Le indicazioni fornite sulle modalità di fissaggio degli ancoraggi alla struttura portante sono riferite ai materiali di supporto sui quali abbiamo effettuato i test presso il nostro laboratorio. Data la variabilità di resistenza del materiale di supporto,sarà cura di un tecnico abilitato valutare l idoneità statica e dinamica della struttura individuando le sollecitazioni trasmesse e determinando l adeguato il sistema di fissaggio. La prova è stata eseguita sui seguenti materiali: Trave in legno lamellare di Abete di 28x20 cm in classe di resistenza GL24h (rif. norma EN 1194:2000) BS 11( rif.din 1052:1996) con l inserimento delle viti in direzione radiale alla fibratura. Trave in calcestruzzo 20x25 cm avente classe di resistenza C25/30( Rck 30 N/mm2). Tutte le prove,dinamiche e statiche sono state eseguite in conformità alla norma UNI-EN 795/02. 7
8 4.0 Schema indicativo delle distanze minime La collocazione dell ancoraggio nella posizione indicata consente di operare in trattenuta(caduta totalmente prevenuta) tramite l utilizzo un cordino di posizionamento di 2 metri. 5.0 Utilizzo dei dispositivi 5.1 Alcuni esempi di utilizzo corretto e scorretto della linea Per garantire la massima sicurezza: - in presenza di copertura a falda operare in modo che l aggancio strutturale risulti sempre al di sopra del punto di aggancio sull imbracatura dell operatore e che la lunghezza del cordino sia la minima possibile(fune in tensione). - in presenza di copertura piana o lastrico solare operare in modo che la distanza dall ancoraggio strutturale alla zona di possibile caduta sia superiore della lunghezza del dispositivo di protezione individuale (cordino di posizionamento). Importante: Per operare in sicurezza è necessario che la fune del dispositivo di protezione individuale sia sempre in tensione,allungamenti non necessari possono determinare in caso di scivolamento cadute oltre la zona di calpestio. 8
9 Utilizzo di cordino di posizionamento Utilizzo di cordino con sistema di bloccaggio N.B. Si consiglia di adottare accorgimenti in modo da prevenire totalmente la caduta. 6.0 Promemoria dispositivi di protezioni individuale Per l utilizzo in sicurezza dei dispositivi ancoraggio è necessario utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale ed avere una formazione adeguata in materia come da DLgs 81/08 art.37. I DPI impiegati devono avere i requisiti come da DLgs 81/08 art.76 Fonte SST Toscana Di seguito sono riportati alcuni esempi in base alla valutazione dei rischi che deve essere effettuata precedentemente all utilizzo del sistema fisso anticaduta. Caduta totalmente prevenuta: in caso di distanza di impatto inferiore alla distanza minima dal suolo (tirante d aria) dichiarata dal fabbricante S2P EN20345 HRO SRC EN358 EN354 EN354 EN354 EN397 EN361 9
10 Caduta libera: in caso di distanza di impatto superiore alla distanza minima dal suolo (tirante d aria) dichiarata dal fabbricante. S2P EN20345 HRO SRC EN355 EN360 EN355 EN355 EN397 EN361 Spazio libero necessario per la caduta in sicurezza con l utilizzo di ucordino EN 355 da 2 metri 10
11 Obblighi del datore di lavoro art.77 D.Lgs.81/08 scelta D.P.I Il datore di lavoro è tenuto ad individuare le caratteristiche dei DPI che verranno utilizzati,fornire ai lavoratori tutti i dispositivi necessari,conformi ai requisiti di legge,assicurare una formazione adeguata mediante specifico addestramento circa il corretto utilizzo. Obblighi del lavoratore Art.78 D.Lgs.81/08 Il lavoratore ha l obbligo di mantenere in perfetta efficienza i D.P.I asseggnatoli,non apportare modifiche di sua iniziativa,comunicare subito al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato sui dispositivi a sua disposizione. 11
12 7.0 Tabella 7.1 Posizionamento tabella La tabella deve essere esposta ben visibile in prossimità dell accesso alla copertura. 7.2 Compilazione tabella Contrassegnare i riquadri con: Il nome del dispositivo installato, la tipologia di caduta possibile; I dispositivi di protezione individuale consigliati in base alla tipologia di caduta, i dati della ditta installatrice, la firma. 12
13 7.3 Verifiche periodiche dispositivi di ancoraggio Tutti i prodotti UNITH TM in classe A1-A2-C essendo realizzati in acciaio inox o acciaio con minimo zincatura a caldo possono essere manutentati con cadenza decennale oppure ogni qual volta accada un evento che possa comprometterne l idoneità. Considerando però la diversità dei materiali di supporto e dei sistemi di impermeabilizzazione adottati, l installatore/manutentore potrà prevedere manutenzioni periodiche inferiori(es:cadenza annuale). In presenza di condizioni atmosferiche aggressive (es: acide,basiche,saline,ecc) è opportuna una maggiore frequenza delle manutenzioni. Consigliamo comunque come buona prassi l ispezione visiva annuale. Sarà cura del proprietario/amministratore dell immobile mantenere nel tempo le caratteristiche di resistenza e solidità dei dispositivi di ancoraggio, prevedendo programmi manutentivi con personale specializzato del settore. 7.4 Le verifiche dovranno prevedere: - Controllo visivo dell integrità di tutto il sistema installato; - Controllo dell impermeabilizzazione e verifica dell idoneità del supporto strutturale - (es: deterioramento a causa di infiltrazioni di acqua); - Controllo del corretto posizionamento della tabella nel punto di accesso alla copertura. 8.0 Produttore UNITH TM è un marchio registrato da: Unithermo S.r.l. Via A.Moro, Pogliano Milanese (MI) Italy Tel: Fax:
14 9.0 Visite di controllo (a cura del personale autorizzato) Data installazione Tecnico addetto al controllo Firma Prossima Verifica 14
15 10.0 Certificati 15
16 UNITH.IT UNITHERMO S.r.l. Via A.Moro, Pogliano Milanese (MI) Tel: Fax:

References: art.20
 art.36
 art.37
 art.77
 art.78
 art. 111
 art. 115
 art.116
 art.117
 art.116
 art.37
 art.76
 art.77
 Art.78