Source: http://docplayer.pl/3236594-Aprobata-techniczna-itb-at-15-9184-2013-stalowe-drzwi-wewnetrzne-systemu-delta-royal-84-warszawa.html
Timestamp: 2017-01-24 21:50:52+00:00

Document:
⭐APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9184/2013. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 WARSZAWA2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Piotra SZCZEPANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW VII Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf Wydano w grudniu 2013 r. zam. 788/20133 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: DELTA Zbigniew Różycki ul. Magazynowa 21, Katowice stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 11 września 2018 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Jan Bobrowicz Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 11 września 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2013 zawiera 38 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.4 AT /2013 2/38 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały i elementy Jakość wykonania Właściwości techniczne drzwi PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 285 AT /2013 3/38 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84, których producentem jest firma DELTA Zbigniew Różycki, Katowice, ul. Magazynowa 21. Wyroby są produkowane w zakładach: DELTA Zbigniew Różycki, ul. Magazynowa 21, Katowice oraz CAPEK Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 236, Skrzyszów. Drzwi objęte niniejszą Aprobatą wykonywane są jako jednoskrzydłowe, rozwierane, pełne, prawe lub lewe, z ościeżnicą stalową, z progiem lub bez, z przylgą dolną lub bez oraz z uszczelką opadającą lub bez, produkowane w dwunastu odmianach, wyszczególnionych w tablicy 1. Tablica 1 84S Odmiany drzwi systemu Delta Royal z dolną przylgą i uszczelką przylgową Klasa odporności ogniowej Klasa dymoszczelności Klasa odporności na włamanie Klasa akustyczna bez dolnej przylgi i z uszczelką opadającą R w = 27 (R w = 30 db) 84W bez dolnej przylgi, z progiem i uszczelką progową z dolną przylgą i uszczelką przylgową EI 2 30 S a, S m RC3 84WKW bez dolnej przylgi i z uszczelką opadającą EI 2 30 bez dolnej przylgi z progiem i uszczelką progową z dolną przylgą i uszczelką przylgową EI 2 60 S a, S m R w = 32 (R w = 32 db) R w = 42 (R w = 43 db) 84AW bez dolnej przylgi i z uszczelką opadającą EI 2 30 bez dolnej przylgi z progiem i uszczelką progową z dolną przylgą i uszczelką przylgową RC3 oraz C * R w = 42 (R w = 42 db) bez dolnej przylgi i z uszczelką opadającą bez dolnej przylgi, z progiem i uszczelką progową RC4 oraz C * R w = 37 (R w = 40 db) * klasa C ustalona w oparciu o wymagane właściwości wytrzymałościowe wg normy PN-B-92270:19906 AT /2013 4/38 Skrzydła drzwi mają grubość 84 mm. Pozostałe wymiary drzwi w świetle ościeżnicy wynoszą: a) w przypadku drzwi o deklarowanej odporności ogniowej: szerokość mm, wysokość mm, b) w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności: szerokość mm, wysokość mm, c) w przypadku drzwi o deklarowanej odporności na włamanie: szerokość mm, wysokość mm, d) w pozostałych przypadkach: szerokość mm, wysokość mm. Powierzchnia drzwi o deklarowanej odporności ogniowej w świetle ościeżnicy nie powinna być większa niż 2,14 m 2. W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeżnicy innych niż 900 x 1980 mm, rozstaw okuć powinien być taki jak na rys. 12, a ewentualna zmiana odległości pomiędzy okuciami powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie wymiarów drzwi. Konstrukcję skrzydła drzwi objętych niniejszą Aprobatą stanowi rama wykonana z drewna iglastego klejonego, złożona z ramiaków o przekroju 96 x 82 mm, połączonych w narożach poprzez wpusty przy użyciu łączników polimerowych firmy HOFFMAN, a okładzinę płyta wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm, gładka lub posiadająca tłoczenia o głębokości do 2 mm, pokryta od strony zewnętrznej drewnopochodną folią PVC albo lakierową powłoką proszkową lub malarską. Płyta jest sklejona z ramą i wypełnieniem klejem poliuretanowym Voramer MA5004 firmy DOW Europe GmbH. Rama jest wzmocniona wzdłuż nadprożowej i pionowych krawędzi kształtownikiem U o wymiarach 20 x 43 x 10 mm, zamocowanym za pomocą wkrętów M5 x 70 mm, a wzdłuż progowej krawędzi kształtownikami U o wymiarach 8,2 x 59,3 x 8,2 mm oraz 15 x 18,8 x 8,2 mm, przyklejonymi klejem poliuretanowym Emficolor Verwin firmy EMFI SAS. W przypadku drzwi Royal 84AW pionowe krawędzie ramy są dodatkowo wzmocnione od wewnątrz listwami z drewna iglastego klejonego o wymiarach 74 x 20 mm, zamocowanymi do ramy za pomocą zszywek. Wypełnienie skrzydła stanowią: w przypadku drzwi Royal 84S styropian o grubości 82 mm, w przypadku drzwi Royal 84W wełna mineralna o grubości 82 mm,7 AT /2013 5/38 w przypadku drzwi Royal 84WKW dwie płyty z wełny mineralnej o grubości 40 mm, przedzielone tekturą falistą o grubości 3 mm, ze wzmocnieniem w postaci 4 prętów stalowych, umieszczonych poziomo, o średnicy ø 6 mm, w przypadku drzwi Royal 84AW wełna mineralna o grubości 74 mm, pokryta obustronnie płytą HDF o grubości 4 mm, ze wzmocnieniem w postaci 9 prętów stalowych, umieszczonych poziomo, o średnicy ø 6 mm i 9 przylegających do nich kształtowników stalowych o wymiarach 19,5 x 40,5 mm. Ościeżnica wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, pokrytej od strony zewnętrznej drewnopochodną folią PVC albo lakierową powłoką proszkową lub malarską. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasów wykonanych z kształtowników o wymiarach 29 x 32 x 130 mm, posiadające plastikowe zaślepki otworów pod bolce antywyważeniowe. Stojak zamkowy ościeżnicy wyposażony jest w gniazda zaślepiające otwory pod rygle, mocowane klejem montażowym. W przypadku drzwi z urządzeniami zamykającymi zamontowanymi w skrzydle drzwiowym, w nadprożu ościeżnicy zamontowana jest szyna suwaka zamykacza oraz wykonane jest wcięcie na oś obrotu zamykacza. Ościeżnica jest mocowana do konstrukcji mocującej przy pomocy 12 stalowych kotew M10 x 90 mm (po 6 na każdy stojak ościeżnicy). Progi stosowane w drzwiach objętych niniejszą Aprobatą występują w trzech rodzajach: Royal profil 1, drewniany lub aluminiowy, o przekroju 150 x 30, Royal profil 2, aluminiowy, o przekroju 150 x 20 mm, Royal profil 3, stalowy, o przekroju 150 x 20 mm. W przypadku drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinien być stosowany próg stalowy Royal profil 3 lub drewniany Royal profil 1. W drzwiach objętych niniejszą Aprobatą stosowane są następujące uszczelki: przylgowa QLON QL-3091 firmy SCHLEGEL lub SV 155 firmy INTER DEVENTER, lub V 9X8 DC RUBBER firmy DC RUBBER w kanale wrębu na krawędziach pionowych oraz nadprożowej skrzydła drzwiowego, przylgowa S9216 TPE firmy INTER DEVENTER lub U 007T firmy DC RUBBER w kanale wrębu przylgowego na wszystkich krawędziach skrzydła drzwiowego, przylgowa QLON QL-3091 firmy SCHLEGEL lub V 9X8 firmy DC RUBBER, lub M7234 firmy INTER DEVENTER we wrębie ościeżnicy w stojakach i w nadprożu, pęczniejąca o przekroju 2 x 15 mm: PROMASEAL PL firmy PROMAT lub KERAFIX- FLEXPAN 200 firmy GLUSKE lub PALUSOL firmy ODICE wzdłuż krawędzi progowej skrzydła drzwiowego oraz wzdłuż stojaków i nadproża ościeżnicy (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową i dymoszczelnością),8 AT /2013 6/38 progowa KD-3 firmy AIB w progu Royal profil 1 i Royal profil 2; próg Royal profil 3 występuje bez uszczelki, opadająca JARFU 950 firmy JARFU wzdłuż krawędzi progowej skrzydła drzwiowego, w przypadku drzwi bez progu. W drzwiach objętych niniejszą Aprobatą bez deklarowanej odporności na włamanie stosowane są następujące okucia: trzy zawiasy DELTA F20 firmy DELTA, zamek główny, wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, trójryglowy DELTA DF18Z firmy DELTA z wkładką bębenkową DELTA JT4 firmy DELTA lub zamek ASSA 565/765 firmy ASSA ABLOY, lub zamek elektroniczny DELTA LS8008 z klamką LS8008 firmy DELTA, dwa zamki pomocnicze, zasuwkowe, dwuryglowe DELTA DF18P firmy DELTA, połączone z zamkiem głównym za pomocą dwóch cięgien o średnicy ø 5 mm, przy czym w przypadku braku zastosowania zamków pomocniczych nie ma otworów pod te zamki i cięgna, zamek dodatkowy, wpuszczany, zasuwkowy, dwuryglowy DELTA DF18D firmy DELTA z wkładką bębenkową z pokrętłem DELTA GB4 firmy DELTA lub DELTA DF18P firmy DELTA, przy czym w przypadku braku zastosowania zamka dodatkowego nie ma otworu pod ten zamek, szyldy DELTA T4/L i rozety DELTA T4 INOX firmy DELTA, samozamykacz DELTA OUDE 2024AW firmy DELTA lub GEZE BOXER 2-4 firmy GEZE, lub ASSA ABLOY DC840 firmy ASSA ABLOY, wpuszczany w skrzydło drzwiowe, umieszczony w wyfrezowanej kieszeni w ramiaku nadprożowym, w narożu z krawędzią zawiasową, przykryty listwą wrębową z blachy stalowej gatunku DX51D+Z110 wg normy PN-EN 10346:2001, o grubości 1,5 mm, lub samozamykacz nawierzchniowy TS 2000, TS 3000, TS 4000, TS 5000 firmy GEZE, lub TS 73, TS 83, TS 93 firmy DORMA lub OTS 320, OTS 530, OTS 730 firmy BKS, lub TS 11F, TS 41, TS 61 firmy ECO-SCHULTE, lub DC200 firmy ASSA ABLOY, przy czym w przypadku zastosowania samozamykacza nawierzchniowego nie ma otworu pod zamykacz wpuszczany. Samozamykacze są zamontowane obligatoryjnie w przypadku drzwi o deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz opcjonalnie w pozostałych przypadkach, sześć bolców antywyważeniowych, klamkę z rdzeniem stalowym VENUS firmy DELTA lub stalową klamko-gałkę EWA INOX firmy DELTA, wizjer DELTA FDV firmy DELTA lub PANORAMA 200 firmy CYKLOP. W drzwiach objętych niniejszą Aprobatą z deklarowaną odpornością na włamanie stosowane są następujące okucia:9 AT /2013 7/38 trzy zawiasy DELTA F20 firmy DELTA, zamek główny, wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, trójryglowy DELTA DF18Z firmy DELTA z wkładką bębenkową profilową DELTA GD6 firmy DELTA, zamek dodatkowy, wpuszczany, zasuwkowy, dwuryglowy DELTA DF18D firmy DELTA z wkładką bębenkową profilową DELTA GD6 firmy DELTA, szyldy DELTA T4/L i rozety DELTA T4 INOX firmy DELTA, sześć bolców antywyważeniowych, Wymagane właściwości techniczne stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w p Mogą być także stosowane jako drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi objęte niniejszą Aprobatą mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, średnich, ciężkich i bardzo ciężkich warunkach eksploatacji. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 o klasie odporności ogniowej EI 2 30 i EI 2 60, o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i wymiarach wg p. 1, są przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach o minimalnej klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 30 i EI 60 według kryteriów normy PN-EN A1:2010: betonowych o gęstości 2200 ± 400 kg/m 3 i grubości co najmniej 180 mm, murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły ceramicznej, cegły silikatowej, bloczków ceramicznych, o gęstości 650 ± 200 kg/m 3 i grubości co najmniej 180 mm. Ościeżnica drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinna być mocowana do konstrukcji mocującej przy pomocy co najmniej 12 stalowych kotew M10 x 90 mm (po 6 na każdy stojak ościeżnicy) i powinna być wypełniona zaprawą cementową. Szczelina pomiędzy ościeżnicą a ścianą powinna być szczelnie wypełniona skalną wełną mineralną lub zaprawą gipsową albo cementowo-wapienną.10 AT /2013 8/38 Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 o klasie dymoszczelności S a, S m, o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i wymiarach wg p. 1, są przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach: betonowych o gęstości 2200 ± 400 kg/m 3 i grubości co najmniej 180 mm, murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły ceramicznej, cegły silikatowej, bloczków ceramicznych, o gęstości ogólnej 650 ± 200 kg/m 3 i grubości co najmniej 180 mm, szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji nośnej z kształtowników stalowych, o grubości co najmniej 150 mm. Ościeżnica drzwi o deklarowanej dymoszczelności powinna być mocowana do konstrukcji mocującej przy pomocy co najmniej 12 stalowych kotew M10 x 90 mm (po 6 na każdy stojak ościeżnicy) i powinna być wypełniona pianką typu TYTAN B1 firmy SELENA. Szczelina pomiędzy ościeżnicą a ścianą powinna być szczelnie wypełniona skalną wełną mineralną lub zaprawą gipsową albo cementowo-wapienną oraz uszczelniona z obu stron masą silikonową. Styki pomiędzy elementami ościeżnicy a progiem oraz pomiędzy progiem a konstrukcją mocującą powinny być uszczelnione masą silikonową. Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 wykonane zgodnie z opisem w p.1 i tablicą 1 spełniają wymagania w zakresie odporności na włamanie określone dla: klasy RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 w przypadku drzwi Delta Royal 84 S i Delta Royal 84 W, klasy RC3 wg normy PN-EN 1627:2012 oraz dla klasy C ustalonej w oparciu o wymagane właściwości wytrzymałościowe wg normy PN-B-92270:1990 w przypadku drzwi Delta Royal 84 WKW, klasy RC4 wg normy PN-EN 1627:2012 oraz dla klasy C ustalonej w oparciu o wymagane właściwości wytrzymałościowe wg normy PN-B-92270:1990 w przypadku drzwi Delta Royal 84 AW. Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne w zakresie zgodnym z wymaganiami akustycznymi zawartymi w normie PN-B :1999 lub z wymaganiami określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami podanymi w p Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB. Stosowanie drzwi objętych Aprobatą powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem: obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków11 AT /2013 9/38 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień Aprobaty Technicznej, instrukcji montażu i wbudowywania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały i elementy Drewno. Do wykonywania elementów ram skrzydeł oraz półfabrykatów z drewna klejonego warstwowo powinno być stosowane, zgodnie z opisem podanym w p. 1, drewno iglaste, o gęstości min. 450 kg/m 3, spełniające wymagania normy PN-EN 14221:2007. Wilgotność drewna powinna wynosić 8 15 % Kleje. Do łączenia elementów skrzydeł oraz do warstwowego klejenia drewna w półfabrykatach powinien być stosowany klej spełniający wymagania wytrzymałościowe określone w normie PN-EN 204:2002 dla klasy trwałości co najmniej D Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego. Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego powinny być wykonane z materiałów spełniających wymagania p i Niniejsza Aprobata nie ustala warunków i technologii warstwowego klejenia drewna. Połączenia drewna na długości należy wykonywać przy zastosowaniu złączy klinowych wg normy PN-B-10087:1996. Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie klejonym warstwowo nie powinna być większa niż 15 %. Różnica wilgotności drewna między poszczególnymi warstwami w obrębie przekroju półfabrykatu nie powinna być większa niż 2 %. Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe i szczelne (wypełnione klejem). Warstwowe połączenie drewna nie powinno ulegać rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepienia próbek o długości 5 cm za pomocą klina lub szerokiego dłuta. Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu nie powinny być mniejsze niż: a) 7,0 MPa po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg normy PN-ISO 554:1996 i PN-EN 205:2005 to temperatura +20 ± 2 C i wilgotność12 AT / /38 względna powietrza 65 ± 5 % lub temperatura +23 ± 2 C i wilgotność względna powietrza 50 ± 5 %), b) 2,0 MPa po sezonowaniu próbek w następujących warunkach: 7 dni przechowywania w klimacie normalnym, 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze +20 ± 2 C Skrzydła. Pokrycia skrzydeł drzwi powinny być wykonane z ocynkowanych blach stalowych gatunku DX51D+Z110 wg normy PN-EN 10346:2011, o grubości 0,7 mm. Ocynkowane powierzchnie blach powinny być pokryte laminatem z PVC grubości do 0,4 mm albo lakierową powłoką proszkową lub powłoką malarską o grubości do 0,5 mm. Kształtowniki zamontowane wokół ramy drewnianej powinny być wykonane ze stali gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2011, o grubości 1,5 mm (w przypadku kształtowników zamontowanych wzdłuż nadprożowej i pionowych krawędzi ramy) lub o grubości 0,5 mm (w przypadku kształtowników zamontowanych wzdłuż progowej krawędzi ramy). Do wypełnienia skrzydeł należy stosować: styropian EPS-70, spełniający wymagania normy PN-EN 13163:2013, w przypadku drzwi Royal 84S, wełnę mineralną FIREDOORS D150 firmy Rockwool lub ISOVER PT 150 kg/m 3 firmy Saint- Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., o gęstości 150 kg/m 3, w przypadku drzwi Royal 84W, wełnę mineralną jak w przypadku drzwi Royal 84W oraz tekturą falistą z falą typu B, o gęstości 125 kg/m 3, w przypadku drzwi Royal 84WKW, wełnę mineralną jak w przypadku drzwi Royal 84W, pokrytą obustronnie płytą HDF spełniającą wymagania p , w przypadku drzwi Royal 84AW. Pręty wzmacniające, występujące w drzwiach Royal 84W i Royal 84AW, powinny być wykonane ze stali hartowanej gatunku C45+C wg normy PN-EN :2008. Kształtownik wzmacniający, występujący w drzwiach Royal 84AW, powinien być wykonany ze stali gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2011, o grubości 1,5 mm Płyty drewnopochodne. Do wykonywania elementów skrzydeł drzwi Delta Royal 84 AW powinny być stosowane, zgodnie z p. 1, płyty pilśniowe formowane metodą suchą, typu HDF, spełniające wymagania norm PN-EN 622-1:2005 i PN-EN 622-5:2010, zakwalifikowane do klasy formaldehydu E1 wg normy PN-EN 13986:2006, a zawartość pentachlorofenolu nie powinna przekraczać 5 ppm wg Ustaleń Aprobacyjnych UA GW VIII.21/ Ościeżnica. Kształtowniki ościeżnicy powinny być wykonane z ocynkowanych blach stalowych gatunku DX51D+Z110 wg normy PN-EN 10346:2001, o grubości 1,5 mm.13 AT / /38 Ocynkowane powierzchnie blach powinny być pokryte laminatem z PVC grubości do 0,4 mm albo lakierową powłoką proszkową lub powłoką malarską o grubości do 0,5 mm. Kształtowniki gniazd zawiasów, umieszczonych w stojaku zawiasowym ościeżnicy powinny być wykonane z ocynkowanej blachy stalowej ze stali gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2001, o grubości 2 mm. Gniazda zaślepiające otwory pod rygle, umieszczone w stojaku zawiasowym ościeżnicy, powinny być wykonane z blachy stalowej ze stali gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2001, o grubości 0,5 mm. Szyna suwaka zamykacza, umieszczona w nadprożu ościeżnicy, powinna być wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej albo niklowanej gatunku DX-51D+Z100 lub DX51+Z275 wg normy PN-EN 10346:2011, o grubości 6 mm Próg. Próg stalowy powinien być wykonany z ocynkowanej blachy stalowej lub nierdzewnej blachy stalowej, o grubości 1,2 mm. Próg drewniany powinien być wykonany z klejonego drewna dębowego. Próg aluminiowy powinien być wykonany z blachy aluminiowej o grubości 2 mm, a jego podkładka z polietylenu PE300 lub tworzywa ABS Uszczelki. W drzwiach objętych niniejszą Aprobatą powinny być stosowane uszczelki zgodne z p. 1, spełniające wymagania normy PN-EN : Okucia. Okucia stosowane w drzwiach powinny być zgodne z p. 1 oraz powinny spełniać wymagania następujących norm: PN-EN 1935:2003/AC:2005 zawiasy, PN-EN 12209:2005/AC:2006 zamki, PN-EN 1906:2012 klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami, PN-EN 1154:1999/AC:2010 zamykacze drzwiowe, PN-EN 179:2009 zamknięcia awaryjne, PN-EN 1125:2009 zamknięcia przeciwpożarowe, PN-EN 1303:2007/AC:2008 wkładki bębenkowe. Zastosowanie w drzwiach o deklarowanej odporności ogniowej okuć innych niż podane w p. 1, ale tego samego rodzaju, jest możliwe, gdy zostały one wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B i ich przydatność do zastosowania w takich drzwiach została potwierdzona odpowiednią cyfrą lub symbolem w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej normie lub aprobacie, co oznacza, że zostały przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie. Okucia powinny być dopuszczone do obrotu.14 AT / /38 Typy okuć powinny być dostosowane do masy skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych. Zastosowanie w drzwiach okuć innych niż podane w p. 1, ale tego samego rodzaju, nie może powodować zmian w budowie zespołu drzwiowego Jakość wykonania Jakość wykonania i wykończenia drzwi powinna być zgodna z p. 1 oraz ZUAT- 15/III.16/2007. Nie powinny występować widoczne uszkodzenia (pęknięcia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach połączeń sąsiednich elementów, wichrowatość powierzchni płaskich, nieciągłość powłok wykończeniowych i uszczelek, itp. Ramy ościeżnic powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i stałych odkształceń. Stojaki ościeżnic powinny być równoległe do siebie i prostopadłe do nadproża. Okucia powinny być tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowały dodatkowych naprężeń. Osie skrzydełek zawiasów powinny być współosiowe oraz równoległe do płaszczyzny stojaka zawiasowego ościeżnicy lub płaszczyzny pionowej ramy skrzydła. Otwory zaczepowe do zamków w stojakach ościeżnic powinny być zabezpieczone szczelnymi osłonkami, skonstruowanymi w taki sposób, aby nie zasłaniały otworów zaczepowych i zapewniały pełny wysuw zapadki i rygli zamków. Uszczelki pęczniejące i przylgowe powinny być umieszczone odpowiednio w skrzydle oraz w ościeżnicy zgodnie z opisem podanym w p Właściwości techniczne drzwi Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 1 oraz z rys Odchyłki wymiarów skrzydeł nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,0 mm (odchyłki szerokości i wysokości) i 0,5 mm (odchyłka grubości). Odchyłki wymiarów ościeżnic stalowych od wartości nominalnych nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w ZUAT-15/III.16/2007, tj. wysokość we wrębie ± 2,0 mm, szerokość we wrębie +3,0/-1,0 mm, szerokość w świetle +3,5/-1,5 mm, położenie zawiasów ± 1,0 mm Kształt skrzydeł (prostokątność i płaskość). Kształt skrzydeł, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydeł powinien spełniać poniższe wymagania: odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,0 mm,15 AT / /38 odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi: zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża), wygięcie wzdłużne (w kierunku wysokości) i wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm, odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm Prawidłowość działania. Działanie drzwi powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w ZUAT-15/III.16/2007. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelki powinny ściśle przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi Siły operacyjne. Siły operacyjne, mierzone wg normy PN-EN :2001, nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w normie PN-EN 12217:2005: dla klasy 1 w przypadku drzwi z urządzeniami zamykającymi, dla klasy 2 w przypadku drzwi bez urządzeń zamykających Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła. Obciążenie statyczne siłą pionową o wartości 1000 N (4 klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 1192:2001), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90, zgodnie z normą PN-EN 947:2000, nie powinno powodować: odkształceń trwałych pionowych, mierzonych w dolnym narożu po stronie zamka, większych niż 1,0 mm, zmiany długości przekątnej skrzydła większej niż 1,0 mm, uszkodzeń wyrobu. Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna być zachowana, zgodnie z p Wytrzymałość na skręcenie statyczne. Obciążenie statyczne skręcające drzwi siłą o wartości 350 N (4 klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 1192:2001), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90 i zablokowane w górnym narożu po stronie zamka, zgodnie z normą PN-EN 948:2000, nie powinno powodować odkształcenia trwałego, poziomego skrzydła w miejscu przyłożenia siły (dolne naroże po stronie zamka) większego niż 2,0 mm. Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna być zachowana, zgodnie z p Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Drzwi nie powinny wykazywać żadnych uszkodzeń mechanicznych, tj. zgniecenia wypełnienia, rozwarstwienia,16 AT / /38 oderwania okładzin, pęknięć w miejscu mocowania okuć, itp. w wyniku trzykrotnego uderzenia ciałem miękkim i ciężkim o masie 30 kg z energią E = 180 J (4 klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg normy PN-EN 949:2000, zarówno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydła. Odkształcenia trwałe skrzydła w miejscach uderzeń, zmierzone jako różnica odchyłek od płaskości przed i po uderzeniach, nie powinny przekraczać 2 mm. Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna zostać zachowana, zgodnie z p Odporność na uderzenie ciałem twardym. Średnia wartość głębokości wgnieceń w powierzchniach skrzydła, wywołanych uderzeniami kulki stalowej o średnicy 50 mm i masie 500 g z energią E = 8,0 J (4 klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg normy PN-EN 950:2000, nie powinna być większa niż 1,0 mm, natomiast wartość maksymalna głębokości tych wgnieceń nie może przekraczać 1,5 mm. Średnia wartość średnic ww. wgłębień nie powinna być większa niż 20 mm. Powierzchnie skrzydła po badaniu nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych (złamań, przebić i pęknięć, rozwarstwień). Mogą wystąpić pojedyncze uszkodzenia warstwy wykończeniowej Odporność na wstrząsy. Drzwi nie powinny wykazywać żadnych uszkodzeń mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzających się cykli uderzenia skrzydła o ościeżnicę, wykonanych zgodnie z normą PN-B-06079:1988. Wymaganie nie dotyczy drzwi wyposażonych w urządzenia zamykające. Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna zostać zachowana, zgodnie z p Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna). Po wykonaniu cykli otwierania i zamykania skrzydła, zgodnie z normą PN-EN 1191: , drzwi nie powinny wykazywać żadnych odkształceń lub uszkodzeń powodujących utratę ich funkcjonalności i prawidłowości działania, np. oderwania, przesunięcia lub wygięcia zawiasów, zmian w konstrukcji skrzyła, osłabienia zamocowania zaczepu zamka w ościeżnicy, itp. Uszczelki powinny ściśle przylegać do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej; nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność ogniowa. Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, powinny spełniać kryteria określone w normie PN-EN A1:2010 dla klas odporności ogniowej podanych w tablicy 1, czyli: EI 2 30 w przypadku drzwi odmiany Delta Royal 84 W, Delta Royal 84 W z obciętą17 AT / /38 przylgą lub uszczelką opadającą oraz Delta Royal 84 WKW z obciętą przylgą lub uszczelką opadającą, EI 2 60 w przypadku drzwi odmiany drzwi Delta Royal 84 WKW Dymoszczelność. Drzwi odmiany Delta Royal 84 W oraz Delta Royal 84 WKW o deklarowanej dymoszczelności, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1, powinny spełniać kryteria określone w normie PN-EN A1:2010 dla klasy dymoszczelności S a i S m Przepuszczalność powietrza. Wartość średnia współczynnika infiltracji powietrza nie powinna być większa niż 1,0 m³/(m h dapa) 2/3. Przepuszczalność powietrza powinna odpowiadać co najmniej klasie 2. wg normy PN-EN 12207:2001, tj. 27 m 3 /h m² w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 6,75 m 3 /h m w odniesieniu do długości linii stykowej. (Wymaganie nie dotyczy drzwi dymoszczelnych) Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczną stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 podano w tablicy 2. Tablica 2 1) Odmiana drzwi klasa D 1 wg wskaźnika R A1 Klasy akustyczne 1) klasa D 2 wg wskaźnika R A2 klasa R W wg wskaźnika R W Delta Royal 84 S D 1 20 (R A1 = 26 db) Delta Royal 84 W D 1 25 (R A1 = 30 db) Delta Royal 84 WKW D 1 35 (R A1 = db) Delta Royal 84 AW D 1 35 (R A1 = 39 db) zasady klasyfikacji D 1, D 2 wg Instrukcji ITB nr 448/2009 D 2 20 (R A2 = 24 db) D 2 25 (R A2 = 28 db) D 2 35 (R A2 = db) D 2 30 (R A2 = 36 db) R w = 27 (R w = 30 db) R w = 32 (R w = 32 db) R w = 42 (R w = db) R w = 37 (R w = 40 db) Odporność na włamanie wg normy PN-B-92270:1990. Drzwi Delta Royal 84 WKW oraz Delta Royal 84 AW, o deklarowanej odporności na włamanie wg normy PN-B-92270:1990 powinny spełniać wymagania określone dla klasy C w zakresie: a) odporności na obciążenie statyczne: obciążenie siłą 5000 N działającą w miejscu czoła zamka, równolegle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 5 mm,18 AT / /38 obciążenie siłą 4000 N działającą w środku skrzydła po stronie agresji, prostopadle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 3 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w narożach skrzydła po stronie zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 30 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu zawiasu, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły i odkształcenie otworu zaczepowego ościeżnicy nie powinno być większe niż 6 mm, zaś łączne odkształcenie drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 9 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu dodatkowego zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły i odkształcenie otworu zaczepowego ościeżnicy nie powinno być większe niż 6 mm, zaś łączne odkształcenie drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 9 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykającej przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 3 mm, obciążenie siłą 7000 N działającą w miejscu kotwy po stronie agresji, prostopadle do płaszczyzny skrzydła przez 1 min; odkształcenie skrzydła w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, b) odporności na obciążenie dynamiczne obciążenie trzykrotne w środku skrzydła energią 230 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu obciążenia powyższą energią nie powinno być większe niż 6 mm, obciążenie energią 230 J wywołaną wzdłuż dłuższych krawędzi skrzydła po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu obciążenia powyższą energią nie powinno być większe niż 6 mm, c) odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne działające jednocześnie: obciążenie statyczne siłą 3500 N przyłożoną w miejscu zamka, prostopadle do płaszczyzny skrzydła po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obciążenie dynamiczne w środku skrzydła energią 180 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy19 AT / / mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, obciążenie statyczne siłą 3500 N przyłożoną w miejscu zawiasu górnego, prostopadle do płaszczyzny skrzydła po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obciążenie dynamiczne w środku skrzydła energią 180 J wywołaną po stronie agresji przez worek o średnicy 350 mm i masie 30 kg; odkształcenia trwałe drzwi w miejscu przyłożenia siły nie powinno być większe niż 6 mm, d) odporności na niekonwencjonalne manipulacje Odporność na włamanie wg normy PN-EN 1627:2012. Drzwi objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, o deklarowanej odporności na włamanie wg normy PN-EN 1627:2012 powinny spełniać wymagania określone dla klasy RC3 (w przypadku drzwi Delta Royal 84 S, Delta Royal84 W oraz Delta Royal 84 WKW) oraz klasy RC4 (w przypadku drzwi Delta Royal 84 AW) w zakresie: odporności na obciążenia statyczne wg normy PN-EN 1628:2011, odporności na obciążenia dynamiczne wg normy PN-EN 1629:2011, odporności na niekonwencjonalne manipulacje narzędziami wg normy PN-EN 1630: Oznakowanie. Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności powinny być oznakowane tabliczką znamionową, w sposób umożliwiający identyfikację drzwi po pożarze. Tabliczka powinna być mocowana na boku czołowym stojaka przyzawiasowego ościeżnicy, prostopadłym do płaszczyzny skrzydła lub do boku czołowego przyzawiasowego skrzydła, w górnej jego części. Tabliczka znamionowa powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwę producenta, nazwę i symbol wyrobu, klasę odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, rok produkcji. Ponadto każda uszczelka powinna być oznaczona znakiem zawierającym typ, symbol oraz identyfikację producenta uszczelki.20 AT / /38 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Stalowe drzwi wewnętrzne systemu Delta Royal 84 powinny być pakowane zgodnie z normą PN-B-05000:1996, z dołączoną instrukcją wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Na każdym opakowaniu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: nazwa i adres producenta, identyfikacja wyrobu zawierającą nazwę i symbol wyrobu, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2013, klasa odporności ogniowej i/lub dymoszczelności (w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych), numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności (w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych), znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) Przechowywanie Drzwi powinny być przechowywane zgodnie z normą PN-B-05000:1996, w pomieszczeniach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi oraz z dala od czynników żrących, itp Transport Opakowania z drzwiami należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami określonymi w normie PN-B-05000:1996.21 AT / /38 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 dokonuje Producent stosując: system 1 w przypadku drzwi systemu Delta Royal 84 przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, system 3 w przypadku drzwi systemu Delta Royal 84 bez deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu, na podstawie: a) zadania producenta: zakładowej kontroli produkcji, uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji.22 AT / / Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: prostokątność i płaskość skrzydeł, odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, wytrzymałość na skręcanie statyczne, odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, odporność na uderzenie ciałem twardym, odporność na wstrząsy (z wyjątkiem drzwi wyposażonych w urządzenia zamykające), przepuszczalność powietrza (z wyjątkiem drzwi dymoszczelnych), izolacyjność akustyczną, klasę odporności ogniowej (w przypadku drzwi o deklarowanej odporności ogniowej), klasę dymoszczelności (w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności), klasę odporności na włamanie. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych stosowanych w drzwiach objętych Aprobatą, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p w przypadku drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych oraz p. 5.4 w przypadku drzwi bez deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Właściwości techniczne wyrobów składowych, stosowanych w drzwiach objętych Aprobatą, powinny być potwierdzone deklaracjami zgodności w przypadku wyrobów podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami), a w przypadku pozostałych wyrobów świadectwami technicznymi, wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmować w szczególności:23 AT / /38 okucia, uszczelki, blachę stalową skrzydeł i ościeżnic, wypełnienia skrzydeł. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe (dotyczy drzwi bez deklarowanej odporności ogniowej i/lub dymoszczelności), c) badania uzupełniające (dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych) Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) jakości wykonania, b) odchyłek wymiarów, c) oznakowania (dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych) Badania okresowe i uzupełniające. Badania okresowe i uzupełniające obejmują sprawdzenie: sił operacyjnych, odporności na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, przepuszczalności powietrza (z wyjątkiem drzwi dymoszczelnych), izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wybrać jedno z badań), odporności na włamanie.24 AT / / Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe i uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania właściwości technicznych drzwi należy wykonać metodami podanymi w ZUAT-15/III.16/2007 i norm podanych w p. 3. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest dokumentem stwierdzającym przydatność stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2013 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.25 AT / / Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (DzU nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów, a także nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie stalowych drzwi wewnętrznych systemu Delta Royal 84 należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2013 jest ważna do 11 września 2018 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C26 AT / /38 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-B :1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy PN-EN 179:2009 Okucia budowlane Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych Wymagania i metody badań PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń niekonstrukcyjnych PN-EN 205:2005 Kleje Kleje do drewna przeznaczone do połączeń niekonstrukcyjnych Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu połączeń zakładkowych PN-ISO 554:1996 Normalne warunki atmosferyczne klimatyzacji i/lub badań Wymagania PN-EN 622-1:2005 Płyty pilśniowe Wymagania techniczne Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 622-5:2010 Płyty pilśniowe Wymagania techniczne Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF) PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych Wymagania i metody badań PN-EN 1154:1999/AC:2010 Okucia budowlane Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania Wymagania i metody badań PN-EN 1191: Okna i drzwi Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania27 AT / /38 PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych PN-EN 1303:2007/AC:2008 Okucia budowlane Wkładki bębenkowe do zamków Wymagania i metody badań PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje Odporność na włamanie Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje Odporność na włamanie Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje Odporność na włamanie Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje Odporność na włamanie Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami Wymagania i metody badań PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport PN-EN :2008 Stale do ulepszania cieplnego Część 3: Warunki techniczne dostawy stali stopowych PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły Warunki techniczne dostawy PN-EN :2001 Siły operacyjne Metoda badania Część 2: Drzwi PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane Zamki Zamki mechaniczne wraz z zaczepami Wymagania i metody badań PN-EN 12217:2005 Drzwi Siły operacyjne Wymagania i klasyfikacja PN-EN :2006 Okucia budowlane Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja28 AT / /38 PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach Wymagania jakościowe i techniczne PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia PN-B-92270:1990 Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności UA GW VIII.21/2011 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje 1. Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej drzwi systemu DELTA ROYAL 84WKW, nr LA /13/R13NA, Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2013 r. 2. Opinia dot. oceny właściwości akustycznych drzwi systemu DELTA ROYAL 84, nr 2029/13/R13NA, Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2013 r. 3. Raport z badań nr LPP /12/R12NP, Drzwi stalowe, płaszczowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwierane typu DELTA ROYAL 84WKW, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2013 r. 4. Raport z badań nr LPP /12/R12NP, Drzwi stalowe, płaszczowe, jednoskrzydłowe, rozwierane typu DELTA ROYAL 84WKW, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2013 r. 5. Raport z badań nr LPP /12/R12NP, Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne, jednoskrzydłowe, rozwierane typu DELTA ROYAL 84WKW, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2013 r. Pokazać jeszcze
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8773/2011. Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER systemu Pol-Skone WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8773/2011 Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER systemu Pol-Skone WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa Bardziej szczegółowo Warszawa, 29 marca 2013 r.
Warszawa, 29 marca 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9108/2013 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65, Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014
Seria: APROBATY TECHNICZNE Eg zemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010. Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010 Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014
Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI
AT-15-7498/2008 2/23 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT APROBATY 3 1.1 Postanowienia ogólne. 3 1.2 Bramy MARC-D o klasie EI 1 60/ EI 2 120 odporności ogniowej... Bardziej szczegółowo PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8844/2012 +ANEKSY NR 1 i 2. Drewniane drzwi wewnętrzne systemu PLATINIUM WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-5-8844/0 +ANEKSY NR i Drewniane drzwi wewnętrzne systemu PLATINIUM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Emilia PIAST-SZLUBOWSKA Bardziej szczegółowo Masa szpachlowa PROMAT - RM
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO Bardziej szczegółowo IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2
IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 55 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5889/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5889/2011 Drzwi wewnętrzne wejściowe GERDA WP-30, GERDA WPT-30, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX 10 oraz drzwi wewnętrzne GERDA TX 10 i GERDA T WARSZAWA Aprobata Bardziej szczegółowo KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)
KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez Bardziej szczegółowo DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Bardziej szczegółowo WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo T30 TITAN i T60 TITAN
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp
Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1. Bardziej szczegółowo I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2
I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 7 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3493/2010
Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3493/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz Bardziej szczegółowo Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl
Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI www.jakra.pl WYMIARY MONTAŻOWE Standardowy wymiary drzwi So = 900mm, Ho = 2020mm wysokość światło przejścia Ho otworu montażowego Bardziej szczegółowo Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Bardziej szczegółowo Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie Bardziej szczegółowo Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej Bardziej szczegółowo PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6752/2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo VIII. DRZWI STALOWE mcr ALPE PLUS odporność ogniowa EI 2
VIII. DRZWI STALOWE mcr ALPE PLUS odporność ogniowa EI 2 81 drzwi stalowe typu mcr ALPE PLUS - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi typu mcr ALPE PLUS produkowane Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8617/2011. Stalowe ościeżnice drzwiowe WOD WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8617/2011 Stalowe ościeżnice drzwiowe WOD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Stanisława BARANIAKA Projekt okładki: Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8632/2012. Stalowe drzwi wahadłowe DWH WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8632/2012 Stalowe drzwi wahadłowe DWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Projekt okładki: Bardziej szczegółowo OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240
OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7560/2013. Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 oraz POL-SKONE RC3 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7560/2013 Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 oraz POL-SKONE RC3 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ
partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4274/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7701/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7701/2011 Stalowe drzwi przeciwpożarowe DELTA MODEL 30, TURIA 1/6, DH-TURIA-2/6 i DELTA 1/6 oraz stalowe drzwi DELTA N i TURIA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo PRZEDMIAR ROBÓT NR 4023/03/2014
PRZEDMIAR ROBÓT NR 403/03/04 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45430-4 Instalowanie drzwi i okien NAZWA INWESTYCJI : Budynek Liceum Plastycznego - wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011 Filtry skośne siatkowe Valvex WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ. 1 Strona
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 Strona SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania ST... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo Szerokości drzwi: 80, 90E
To dla Państwa wprowadziliśmy do swojej oferty drzwi wejściowe Delta. Drzwi dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych (okleiny PVC drewnopodobne) ze skrzydłami w wersji gładkiej oraz tłoczeniem Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9080/2013 Klej poliuretanowy do ścian działowych z betonu komórkowego Soudabond Construct / Solbet Smart Klej Piana do bloczków WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI
AT-15-5023/2005 2/44 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 1.1. Ustalenia ogólne...3 1.2. Bramy przesuwne MARC-P i rozsuwane MARC-R...4 1.3. Bramy opuszczane Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6919/2010 2/52 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 1.1. Postanowienia ogólne...3 1.2. Skrzydła bram...5 1.3. Drzwi bram...6 2. PRZEZNACZENIE, Bardziej szczegółowo Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4368/2010
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-3269/2005 2/18 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5 Bardziej szczegółowo PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw. Bardziej szczegółowo STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo 38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej
udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej Rw= 38 db Drzwi do Twojego mieszkania 20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o Bardziej szczegółowo Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86
ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo ST-A.03 Montaż okien i drzwi
ST-A.03 Montaż okien i drzwi Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania ST... 3 1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST... 3 1.4. Określenia podstawowe... Bardziej szczegółowo PŁYCINOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE SYSTEMU DPW-41
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: PZ/ 176 /E/2015 Data publikacji: 23.06.2015 Kategoria: drzwi, okna drewniane
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów Numer: PZ/ 176 /E/2015 Data publikacji: 23.06.2015 Kategoria: drzwi, okna drewniane Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Bardziej szczegółowo - + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach
Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010. Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8357/2010 Siatka z włókna szklanego OPTIMA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska Bardziej szczegółowo Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian Bardziej szczegółowo Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące Bardziej szczegółowo M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1
M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010 Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zasady wprowadzania do obrotu okien, drzwi i ścian osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami mgr inż. Marzena Jakimowicz przegrody@itb.pl, m.jakimowicz@itb.pl, 022 56 64 260, 022 56 64 221 Zakład Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8153/2014 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO STYROPIANU / PIANA POLIURETANOWA / EXPERT LINE PIANOSTYR / POROLIT PU / RAWLPLUG STYROFIX / PPU-2 / RENOVADEX / IZOHAN Bardziej szczegółowo Drzwi stalowe antyw amaniowe DGM-S
Drzwi stalowe antyw amaniowe DGM-S Wewnętrzne i zewnętrzne Wi ksze bezpieczeµstwo za NOWO Ç niewygórowanå cen Drzwi stalowe antyw amaniowe DGM-S Poczujesz si bezpieczniej Drzwi są często usytuowane w miejscach, Bardziej szczegółowo ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 035
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 035 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6473/2010. Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne i składane systemu POL-SKONE WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6473/2010 Drzwi wewnątrzlokalowe przesuwne i składane systemu POL-SKONE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP
Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8105/2010. Stalowe drzwi przeciwpożarowe FIRESTOP 1H C/M, FIRESTOP 1H C/R i FIRESTOP 2H C/M WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8105/2010 Stalowe drzwi przeciwpożarowe FIRESTOP 1H C/M, FIRESTOP 1H C/R i FIRESTOP 2H C/M WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001 Bardziej szczegółowo Zestaw wyrobów systemu FireSeal SQUEEZER A
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05 CPV 45421100-5 instalowanie drzwi Autor opracowania: inż. Alina Zarębska Koszalin, lipiec 2011 Spis treści 1.Przedmiot i zakres stosowania Bardziej szczegółowo Zestaw wyrobów do wykonywania przejść instalacyjnych systemów: FireSeal FLEX A, FireSeal FLEX B, FireSeal FLEX C, FireSeal FLEX D i FIRESTOP 400
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-6849/2012 2/16 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach.
Okna, drzwi i witryny termoizolowane Thermo 74 Zastosowanie System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach. Odmiany Bardziej szczegółowo CENNIK DETALICZNY DRZWI
CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8