Source: http://docplayer.it/16057580-Rev-04-ed-dicembre-2015.html
Timestamp: 2018-06-21 16:31:16+00:00

Document:
Rev.04 ed. dicembre PDF
Download "Rev.04 ed. dicembre 2015"
Edmondo Verde
1 S E A S O C I E T A' E L E T T R I C A D I F A V I G N A N A S P A Sede amministrativa: Via E. Amari n Palermo Tel Fax Ufficio di Favignana: Via S. Corleo n Favignana (TP) Tel Fax Iscritta al n. REA c/o Ufficio Registro delle Imprese di Palermo Cod fisc. e Pert. IVA Capitale sociale ,00 I.V. MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA DELLA SEA - SOCIETA ELETTRICA DI FAVIGNANA Rev.04 ed. dicembre 2015 L ELABORATO E TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VI SONO CONTENUTE SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA SEA SPA E NON POSSONO ESSERE COPIATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROPRIETARIO.
2 AVVERTENZE: Il presente documento, reso pubblico sul sito internet alla pagina Sportello on-line - Informazioni tecniche, è stato redatto in conformità ai requisiti dell Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 s.m.i. e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 maggio Pag. 2 di 43
3 INDICE SEZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA 1) CAMPO DI APPLICAZIONE ) RICHIESTE DI CONNESSIONE ) VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL CAMPO DI APPLICAZIONE REQUISITI SODDISFATTI NECESSITA DI LAVORI SEMPLICI NON LIMITATI ALL INSTALLAZIONE DEL MISURATORE O LAVORI COMPLESSI REQUISITI NON SODDISFATTI ) AVVIO DELL ITER DI CONNESSIONE ) ADDEBITI ) COMUNICAZIONI AL SISTEMA GAUDI ) COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ) ATTIVAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO ) ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO ) RECAPITI TELEFONICI... 8 SEZIONE PROCEDURA ORDINARIA 1) DEFINIZIONI ) CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALITA ESCLUSIONI CODICE IDENTIFICATIVO DEL PUNTO DI CONNESSIONE ) RICHIESTE DI CONNESSIONE ) CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE (STMG) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AI FINI DELL OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Pag. 3 di 43
4 5.1 CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI OVVERO DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTOE RELATIVE VERIFICHE CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI NON ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI NE DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO MODALITA DI PAGAMENTO INDENNIZZI AUTOMATICI, PRORITA DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI INDENNIZZI AUTOMATICI PRIORITA DI TRATTAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE E DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELL IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE PROCEDURE SOSTITUTIVE IN CASO DI INERZIA DA PARTE DELLA SEA Ritardo superiore a 60gg lavorativi Ritardo superiore a 120gg lavorativi DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITA DI RETE VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE FLUSSI INFORMATIVI ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E VALIDAZIONE SU GAUDI DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE E DELLE UNITA DI PRODUZIONE CHE LO COMPONGONO ELEMENTI PER L ABILITAZIONE AI FINI DELLA MISURA DELLE UNITA DI PRODUZIONE A CONFIGURAZIONE SEMPLICE Verifiche Attività pre-attivazione della connessione Adempimenti finali ELEMENTI PER L ABILITAZIONE AI FINI DELLA MISURA DELLE UNITA DI PRODUZIONE A CONFIGURAZIONE COMPLESSA ELEMENTI PER L ABILITAZIONE AI FINI COMMERCIALI DELLE UNITA DI PRODUZIONE MODALITA DI COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA UNIFILARE DI MISURA E DELLE SCHEDE TECNICHE DI MISURA DISPOSIZIONI FINALI ) MODALITA E TEMPI DI COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALLA PRATICA DI CONNESSIONE OVVERO DI DISMISSIONE O MESSA IN CONSERVAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO ) MODALITA E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE Pag. 4 di 43
5 SEZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA Pag. 5 di 43
6 1) CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente documento, in ottemperanza all art. 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2015 ed alla Deliberazione AEEG 400/2015/R/eel del 30 luglio 2015, si applica esclusivamente al servizio di connessione di impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche: a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kw; d) per i quali sia contestualmente richiesto l accesso al regime dello scambio sul posto; e) realizzato sui tetti degli edifici con le modalità di cui all articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28 del 2011; f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo. 2) RICHIESTE DI CONNESSIONE Per le richieste di connessione di impianti fotovoltaici rispondenti ai requisiti di cui al punto 1, il richiedente dovrà trasmettere alla SEA, prima di iniziare i lavori, ed esclusivamente per via informatica a mezzo PEC all indirizzo la parte I dell allegato 1 al D.M. 19/05/2015 Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (di seguito denominato Modello Unico) allegando i seguenti documenti: documento di riconoscimento del richiedente; dichiarazione di avere preso visione ed accettare le modalità e condizioni contrattuali definite dalla SEA per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici; schema elettrico unifilare dell impianto fotovoltaico (incluse le informazioni previste per lo schema unifilare di misura), firmato da un tecnico abilitato; Dichiarazione sostitutiva di mandato di rappresentanza rilasciato dal soggetto titolare del punto di connessione (secondo modello in allegato) nel caso in cui il richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione. 3) VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL CAMPO DI APPLICAZIONE La SEA, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione (parte I del Modello Unico e relativi allegati) verifica che: a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui al punto 1 lettere da a) a d); b) per l impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all installazione del gruppo di misura; c) lo schema elettrico unifilare sia formalmente e sostanzialmente coerente con le prescrizioni tecniche vigenti; dando comunicazione al soggetto richiedente circa gli esiti delle verifiche segnalando la presenza di eventuali inesattezze affinché il richiedente possa procedere con la correzione degli errori presenti. 3.1 REQUISITI SODDISFATTI L esito positivo delle verifiche di cui al punto 3 comporta l avvio automatico dell iter di connessione (non è prevista l emissione del preventivo per la connessione bensì l addebito del corrispettivo omnicomprensivo per la connessione pari a IVA). 3.2 NECESSITA DI LAVORI SEMPLICI NON LIMITATI ALL INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI MISURA O LAVORI COMPLESSI Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di cui al punto 3 lettera a) e c), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione, ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all installazione del gruppo di misura, la SEA: a) informa il soggetto richiedente, a mezzo PEC, specificandone i motivi; b) addebita al soggetto richiedente il corrispettivo per la richiesta di preventivo pari a IVA; c) trasmette al richiedente il preventivo per la connessione evidenziando le opere da realizzare ai fini della connessione (per le modalità e tempistiche di gestione del preventivo si faccia riferimento al cap.4 della sezione procedura ordinaria del presente documento). Pag. 6 di 43
7 3.3 REQUISITI NON SODDISFATTI Qualora l impianto fotovoltaico non soddisfi i requisiti, la SEA ne darà motivata informazione al richiedente a mezzo PEC, evidenziando la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui alla sezione Procedura ordinaria del presente documento. 4) AVVIO DELL ITER DI CONNESSIONE Nelle condizioni di cui al punto 3.1, ovvero di accettazione del preventivo di cui al punto 3.2 (ricezione della documentazione attestante l avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione entro i termini di validità del preventivo), la SEA provvederà ad avviare l iter di connessione, ovvero a: a) inviare, a mezzo PEC, copia della parte I del Modello Unico al Comune di Favignana; b) caricare i dati dell impianto sul portale GAUDI come da indicazioni di Terna; c) inviare, tramite PEC, copia della parte I del Modello Unico al GSE; La SEA informa il soggetto richiedente, a mezzo PEC, circa lo stato dell iter di connessione inviando: d) codice di rintracciabilità della pratica; e) copia del Regolamento di Esercizio tipo da compilare e sottoscrivere; f) contratto per l erogazione del servizio di scambio sul posto fornito dal GSE; g) fattura relativa all addebito del corrispettivo omnicomprensivo nel caso di cui al punto 3.1, ovvero fattura relativa all addebito del corrispettivo per l ottenimento del preventivo nel caso di cui al punto 3.2; h) copie delle ricevute di trasmissione delle comunicazioni di cui sopra. 5) ADDEBITI Gli addebiti vengono effettuati dalla SEA utilizzando l IBAN comunicato dal richiedente nella parte I del Modello Unico. Nel caso in cui l addebito non vada a buon fine la SEA ne darà comunicazione al richiedente e sospenderà la procedura di connessione fino a che il pagamento non venga completato. Nel caso di importi complessivi superiori a IVA, su richiesta del richiedente, il corrispettivo per la connessione potrà essere addebitato dalla SEA in due rate: a) per il 30% all atto della presentazione della richiesta di connessione (ricezione della parte I del Modello Unico); b) per il 70% all atto della comunicazione di fine lavori (ricezione della parte II del Modello Unico). 6) COMUNICAZIONI AL SISTEMA GAUDI La SEA effettua le comunicazioni al sistema GAUDI, secondo le modalità definite da TERNA, entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della parte I del Modello Unico nei casi di cui al punto 3.1 ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al punto ) COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI Terminati i lavori di realizzazione dell impianto e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, il richiedente trasmette alla SEA, a mezzo PEC, la parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta allegando ad esso la seguente documentazione: a) Regolamento di Esercizio; b) Contratto per l erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dalla SEA. 8) ATTIVAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO A seguito del ricevimento, tramite PEC, della parte II del Modello Unico, la SEA provvederà a: a) Inviarne copia, a mezzo PEC, al Comune di Favignana; b) Inviarne copia, a mezzo PEC, al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto; c) Caricare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, le relative informazioni sul portale GAUDI come da indicazioni di TERNA (ivi inclusa la data di ultimazione lavori indicata nella parte II del Modello Unico e la data di ricevimento dello stesso) e validando i dati identificativi dell impianto fotovoltaico per l avvenuta messa in esercizio; Pag. 7 di 43
8 d) addebitare l eventuale saldo del corrispettivo di connessione; e) comunicare tempestivamente al richiedente, a mezzo PEC, disponibilità all attivazione della connessione indicando possibili date ed allegando: (1) copie delle ricevute delle trasmissioni al Comune di Favignana e GSE; (2) eventuale fatture relative all addebito del saldo del corrispettivo per la connessione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della parte II del Modello Unico (ovvero nella data concordata con il richiedente) la SEA procede con le necessarie verifiche ed all attivazione dell impianto fotovoltaico (primo parallelo con la rete SEA). 9) ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO La SEA entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN ed un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione. 10) RECAPITI TELEFONICI Il richiedente, per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell impianto fotovoltaico, potrà rivolgersi alla SEA ai seguenti contatti: attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 Pag. 8 di 43
9 SEZIONE PROCEDURA ORDINARIA Pag. 9 di 43
10 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all art.1 dell Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 s.m.i.. 2) CAMPO DI APPLICAZIONE 2.1 GENERALITA Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità e le condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione alla rete elettrica MT/bt della SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. (di seguito denominata SEA). Le condizioni tecniche per la connessione sono definite: a) dalla Norma CEI 0-21 per le connessioni alla rete di distribuzione in bassa tensione (220/380 V); b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione in Media Tensione (20 kv). Le modalità e le condizioni di cui al presente documento si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni: a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kw, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione; b) per potenze in immissione richieste superiori a 100 kw e fino a 300 kw, il servizio di connessione è erogato in media tensione; c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione sulla base di scelte tecniche effettuate dalla SEA. 2.2 ESCLUSIONI Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento i requisiti specifici dell allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 smi riportati alla PARTE IV Condizioni per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione in quanto la SEA non gestisce sull isola di Favignana reti AT/AAT. La SEA gestisce sull isola di Favignana una rete di distribuzione isolata, intendendo per esso la mancanza di connessione con la rete elettrica nazionale pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento anche i criteri e le modalità di coordinamento tra gestori di rete richiamati dell allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 smi. 2.3 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PUNTO DI CONNESSIONE Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all articolo 14 del Testo Integrato Settlement. 3) RICHIESTE DI CONNESSIONE Le richieste di nuove connessioni e di adeguamento di una connessione esistente, devono essere presentate alla SEA mediante consegna a mano agli sportelli del Front-Office della sede di Favignana o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: SEA Società Elettrica di Favignana Via Simone Corleo n Favignana (TP) Pag. 10 di 43
11 Le richieste di cui sopra dovranno essere presentate sulla base del modello FAC-SIMILE -Domanda di connessione per impianti di produzione (Impianti fotovoltaici) pubblicato sul sito internet al percorso Sportello on-line - Informazioni tecniche allegando ad essa i documenti richiesti. Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione. Corrispettivo per l ottenimento del preventivo è pari a: per potenze in immissione richieste fino a 50kW; per potenze in immissione richieste superiori a 50kW e fino a 100kW; per potenze in immissione richieste superiori a 100kW e fino a 300kW; Modalità di pagamento sono riportate al paragrafo ) CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE 4.1 MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a: a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kw; b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 Kw fino al limite di stabilità della centrale di produzione a gruppi elettrogeni. Qualora sia necessaria l effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l appuntamento fissato dalla SEA sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta e la data effettiva del sopralluogo non sarà conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora la SEA ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b). Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo sarà successivamente preteso dalla SEA nei confronti del richiedente per l esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa. A seguito del ricevimento della richiesta di connessione, la SEA esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante: a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi; b) la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione definita secondo i criteri di cui al paragrafo 4.4; c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione; d) il corrispettivo per la connessione, come definito al cap.5, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione; e) l elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell autorizzazione dell impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari Pag. 11 di 43
12 al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l origine da cui discende l obbligatorietà di ciascun adempimento; f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al paragrafo 4.6; g) il codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo, contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica di un responsabile della SEA a cui fare riferimento per tutto l iter della pratica di connessione; h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti della SEA ai fini della convocazione del medesimo nell ambito del procedimento unico di cui all articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03; i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione (nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD); j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente; k) la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all attività di validazione dell impianto e delle sue UP; l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità; m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente; n) eventuale modulistica che il richiedente deve utilizzare all atto dell accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative a quanto riportato ai paragrafi 4.5 e 6.3; o) nel caso in cui l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.5 e 6.3; p) l informazione del fatto che l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto; q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare: la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione; la registrazione in GAUDÌ dell impianto di produzione e delle relative UP; le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l iter effettuando l entrata in esercizio commerciale dell impianto. Nei casi in cui il richiedente indichi nella richiesta di connessione un punto esistente della rete al quale la SEA dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione: a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente; b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, la SEA sarà tenuta ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; c) la SEA può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione. Pag. 12 di 43
13 4.2 RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO Il richiedente può chiedere alla SEA una modifica del preventivo entro il termine di validità dello stesso (45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento). In questi casi, il richiedente, all atto della richiesta di modifica del preventivo, versa alla SEA un corrispettivo pari alla metà di quello definito al cap.3. La SEA, entro le medesime tempistiche stabilite al paragrafo 4.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, la SEA ne evidenzierà le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dalla SEA e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui al paragrafo 5.1 inizialmente definito e la differenza tra i costi convenzionali di cui al paragrafo 5.2 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui al paragrafo 5.2 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dalla SEA. 4.3 ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia alla SEA, entro il termine di validità dello stesso, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da: a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all atto di accettazione del preventivo ai sensi dei paragrafi 5.1 e 5.2, (con modalità previste al paragrafo 5.3) e dell eventuale istanza con la quale il richiedente comunica alla SEA di volere curare in proprio tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete esistente. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione; b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kw, l eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07; c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all attività di produzione di energia elettrica, l eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l installazione e la manutenzione del misuratore dell energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto. Nei casi in cui il richiedente nella richiesta di connessione abbia indicato un punto esistente della rete della SEA al quale riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione: a) decorrente dalla predetta data di comunicazione; b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente; c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione. Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi: la modifica del preventivo viene effettuata dalla SEA a titolo gratuito entro le medesime tempistiche previste al paragrafo 4.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dal paragrafo 5.2 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità la SEA invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste al paragrafo 4.4. Pag. 13 di 43
14 Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra la SEA e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell evoluzione del sistema elettrico locale. Nel primo caso: il richiedente all atto della richiesta di modifica del preventivo, versa alla SEA un corrispettivo pari alla metà di quello definito al cap.3 la SEA, entro le medesime tempistiche di cui al paragrafo 4.1, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente. Nel secondo caso: se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto al paragrafo 4.2 se la richiesta di modifica è presentata dalla SEA, la modifica del preventivo viene effettuata dalla SEA a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dal paragrafo 5.2 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità la SEA invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste al paragrafo 4.4. A seguito dell accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo. Completate le opere di cui sopra, il richiedente è tenuto a trasmettere alla SEA: a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione; b) l attestazione di avvenuta registrazione dell anagrafica impianto all interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi del paragrafo 8.1 qualora non già trasmessa alla SEA; c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al paragrafo 5.1 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dal paragrafo 5.2 in tutti gli altri casi (modalità di pagamento previste al paragrafo 5.3). 4.4 SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE (STMG) La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra la SEA e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma. La STMG comprende: a) la descrizione dell impianto di rete per la connessione unitamente all indicazione di valori unitari di riferimento atti all individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale; b) l individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente; c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione; d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione; e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG. Pag. 14 di 43
15 La STMG deve, inoltre: nei casi di cui al precedente punto d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell impianto del richiedente; essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e c), al netto dei tempi necessari all ottenimento delle relative autorizzazioni; essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui ai precedenti punti a) e c). Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al precedente punto c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato. La SEA ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente documento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico della SEA. La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso. La SEA, nell ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente alla SEA a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente alla SEA a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione. Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente alla SEA l utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione. Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, la SEA richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile alla SEA a titolo gratuito. Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, la SEA può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile alla SEA a titolo gratuito. La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico. 4.5 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AI FINI DELL OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI Ai fini dell autorizzazione dell impianto di rete per la connessione: - le disposizioni riportate a seguire al punto a) e al punto b) si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03; - le disposizioni riportate a seguire dal punto c) al punto h) e al punto j) si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui sopra; - le disposizioni riportate a seguire ai punti i), k) ed l) si applicano in tutti i casi. Pag. 15 di 43
16 a) La SEA, nell ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere alla SEA la predisposizione della documentazione da presentare nell ambito del procedimento unico al fine dell autorizzazione dell impianto di rete per la connessione; in tal caso il richiedente dovrà versare all accettazione del preventivo, un corrispettivo pari a: a. 400 per la predisposizione documenti per richieste di autorizzazioni (elaborati tecnici, ecc.); b. 650 per quanto previsto al punto a) più la gestione dell iter autorizzativo b) Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dalla SEA, inviando contestualmente alla SEA una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica alla SEA il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata alla SEA entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario alla SEA per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definitivo del richiedente, la SEA solleciterà il richiedente, secondo le modalità che permettono di verificare l avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia alla SEA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente punto. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare la SEA, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente la SEA dell ottenimento delle autorizzazioni indicando il temine ultimo entro cui deve essere realizzato l impianto di produzione, ovvero dell esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l attestazione di avvenuta registrazione dell anagrafica impianto all interno di GAUDI rilasciata da Terna ai sensi del paragrafo 8.1. c) La SEA, nell ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente. d) Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente alla SEA una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica alla SEA il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata alla SEA entro le predette tempistiche, la SEA sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia alla SEA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare la SEA, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente la SEA dell ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l esercizio Pag. 16 di 43
17 dell impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l attestazione di avvenuta registrazione dell anagrafica impianto all interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi del paragrafo 8.1. e) Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell accettazione del preventivo per la connessione, la SEA è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla stessa SEA per la realizzazione dell impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica identificato dalla SEA nel preventivo, è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter. f) Il richiedente versa alla SEA, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui alla lettera e), un corrispettivo pari a 250 a copertura dei costi sostenuti dalla SEA per la gestione dell iter autorizzativo. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione al alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dalla SEA per l iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. g) La SEA consente al richiedente, previa istanza di quest ultimo presentata all atto dell accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l impianto di rete per la connessione. La SEA può consentire al richiedente, previa istanza di quest ultimo presentata all atto dell accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al punto d), al netto delle tempistiche di cui al punto h). h) Nei casi di cui al punto g), il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, la SEA, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dalla SEA. Il richiedente può richiedere alla SEA la predisposizione della documentazione da presentare nell ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa alla SEA un corrispettivo pari a: a. 400 per la predisposizione documenti per richieste di autorizzazioni (elaborati tecnici, ecc.); b. 650 per quanto previsto al punto a) più la gestione dell iter autorizzativo Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente punto è limitato ai costi sostenuti dalla SEA per la predisposizione della documentazione da presentare nell ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare la SEA, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter. i) Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l iter per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i Pag. 17 di 43
18 successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, la SEA restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. j) Nel caso in cui l iter di autorizzazione per la realizzazione dell impianto di rete per la connessione e/o l iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall iter per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo: a) nel caso in cui l iter sia stato curato dalla SEA, quest ultima, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l avvenuta conclusione dell iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte della SEA, il richiedente comunica alla SEA la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, la SEA dà corso alle richieste; b) nel caso in cui l iter sia stato curato dal richiedente, quest ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica alla SEA l avvenuta conclusione, con esito negativo, dell iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, la SEA dà corso alle richieste. L elaborazione, da parte della SEA, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche. k) Nei casi in cui l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell iter autorizzativo, dandone comunicazione alla SEA. In caso contrario, la SEA o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti. l) Nei casi in cui l impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall autorizzazione alla costruzione e all esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione. 4.6 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE Nel caso di: a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi; b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al punto e) del paragrafo 4.5, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto al punto e) del paragrafo 4.5 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte della SEA. Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione la SEA comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati. Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l appuntamento fissato dalla SEA sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dalla SEA e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione. Pag. 18 di 43
19 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui punto e) del paragrafo 4.5. Eventuali ritardi nell attuazione di quanto disposto al punto e) del paragrafo 4.5 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione. Durante i lavori di realizzazione dell impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare alla SEA un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione. Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell impianto di produzione, invia alla SEA la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall autorizzazione alla costruzione e all esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione. Terminata la realizzazione dell impianto di connessione, la SEA invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, la SEA segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell impianto per la connessione. La SEA attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall ultima tra: - la data di completamento della connessione; - la data di ricevimento, da parte della SEA, della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione; - la data di ricevimento da parte della SEA, del regolamento d esercizio sottoscritto da produttore; - la data di ricevimento dei documenti necessari all attivazione della connessione in prelievo nei soli casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.7; - la data di adempimento agli eventuali obblighi previsti dal comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 149/11. A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata). La SEA predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche di cui al presente documento o, nel caso di realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei cronoprogrammi. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia alla SEA. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, la SEA provvede a segnalare su GAUDÌ l avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio. A seguito della conclusione delle attività di sopra e della registrazione dell UP, il sistema GAUDI aggiorna lo stato dell UP e del relativo impianto rispettivamente in UP abilitata ai fini dell attivazione e dell esercizio e Impianto abilitato ai fini dell attivazione e dell esercizio e notifica tale aggiornamento a Terna, alla SEA, ed al richiedente. Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell UP e del relativo impianto, la SEA deve: Pag. 19 di 43
20 a) effettuare una verifica in loco dell impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente cirrisponda allo stato dei luoghi; b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDI, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell impianto; c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.7 d) nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di quanto previsto al paragrafo e completate tutte le attività funzionali all abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al paragrafo ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE Ai fini dell attivazione della connessione, il richiedente deve: - aver ottenuto l abilitazione ai fini dell attivazione e dell esercizio delle UP sul GAUDÌ; - aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all alimentazione dei servizi ausiliari dell impianto di produzione, la SEA provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestivamente comunicazione medesimo esercente. Decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall invio di tale informativa, procede comunque all attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla SEA idonea documentazione elettronica attestante l invio e l avvenuta consegna. Nel caso in cui l energia elettrica prelevata non serva solo per l alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall attivazione della connessione, la SEA provvede a confermare l entrata in esercizio dell impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell UP e del relativo impianto. Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto al paragrafo A seguito dell inserimento in GAUDI della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell UP, nonché, qualora necessario, il sistema GAUDI aggiorna lo stato dell UP e del relativo impianto rispettivamente in UP Connessa e in Esercizio e Impianto Connesso e in Esercizio e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, alla SEA, a Terna. Qualora il caricamento dei predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDÌ notifica alla SEA l esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte della SEA, dell entrata in esercizio dell impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma la SEA trasmetterà al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente comma ed al paragrafo Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio di ciascuna UP il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure conclude, nel solo caso di UP a configurazione complessa, i test di telelettura sulle AdM installate sulla UP e necessarie per la valorizzazione dell energia scambiata ed eventualmente prodotta e consumata dalla medesima UP, nonché tutte le attività necessarie affinché i predetti test si concludano con esito positivo. A seguito del completamento delle predette attività il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure invia una comunicazione al GAUDÌ e conseguentemente il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato Validazione post connessione evidenziando che i test di telelettura sono conclusi e notifica tale informazione alla SEA, a Terna, e al richiedente. Con le medesime tempistiche di cui sopra, nel solo caso delle UP a configurazione complessa, il richiedente scarica dal sistema GAUDÌ l Allegato 5 definitivamente validato, lo sottoscrive e lo invia al responsabile del Pag. 20 di 43

References: art. 2
 articolo 7
 art.1
 articolo 14
 articolo 12
 articolo 12