Source: http://docplayer.it/2276273-Fra-c-e-g-e-cliente-titolare-dei-rapporti-con-c-e-g-si-stabiliscono-le-seguenti-condizioni.html
Timestamp: 2017-02-24 19:34:13+00:00

Document:
Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni. - PDF
Download "Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni."
1 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DELLA SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento fra Cooperativa elettrica Gignod (in seguito denominata C.E.G.) ed il Produttore, titolare dell impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Cliente), C.F. /P. IVA,regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT della C.E.G. di tensione 15.kV( a ), dell impianto di produzione di seguito descritto. Indirizzo: Località: Comune: Provincia: Codice POD del punto di connessione alla rete C.E.G.( b ): Codice rintracciabilità pratica di connessione: Codice CENSIMP ( c ): Potenza disponibile in immissione: [kw] Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete o per il funzionamento in parallelo di breve durata, cosi come definiti dalle norme CEI. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le caratteristiche dell impianto dell Utente produttore devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera AEEG 84/2012/R/EEL interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. In particolare secondo quanto descritto da paragrafo 5 dell Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, l impianto di produzione, in ogni condizione di carico, deve essere in grado di rimanere permanentemente connesso alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn, e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. L impianto di produzione non deve in alcun caso sostenere, per oltre 200 ms, l isola di carico MT formatasi per l apertura di uno o piu interruttori sulla rete del distributore. Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni. (a) NOTA: E il valore della tensione riportato nel preventivo di connessione. (b) NOTA: Il codice è riportato nel preventivo di connessione. (c) NOTA: Il codice è quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA.2 ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO In condizioni ordinarie di esercizio, il Cliente è allacciato alla cabina di consegna n. (oppure inserire la denominazione) ubicata in via, Comune di, Prov. ( ). Il punto di connessione è realizzato e fissato in corrispondenza (selezionare il caso che ricorre): [ ] dei morsetti del sezionatore C.E.G., all interno della cabina di consegna, cui si attestano i terminali del cavo MT, di proprietà del Cliente, che alimenta il locale cabina Cliente; [ ] dei colli morti posti a monte dell'isolatore passamuro (quest ultimo di proprietà e competenza del cliente) della linea aerea che alimenta il locale Cliente; [ ] dei morsetti di ingresso dell IMS (quest ultimo di proprietà e competenza del cliente) nel locale cabina Cliente. ART. 2 - SERVIZIO DI CONNESSIONE Nel caso di nuove connessioni, C.E.G. fornirà il servizio di connessione all impianto del Cliente a decorrere dall ora e dalla data riportate in calce alla dichiarazione di conferma di allacciamento, redatta e firmata dal Cliente al termine della esecuzione dei lavori per la realizzazione dell impianto per la connessione, prima della messa in parallelo dell impianto di produzione alla rete C.E.G. Da quel momento, gli impianti elettrici della cabina di consegna devono considerarsi a tutti gli effetti in tensione. Nel caso di attivazioni di impianti di produzione che risultano collegati a punti di connessione esistenti( d ) dove è attiva una fornitura di energia elettrica diversa dai servizi ausiliari dell impianto, C.E.G. fornirà il servizio di connessione all impianto di produzione a decorrere dalla data di firma del verbale di attivazione dei contatori dell energia scambiata con la rete, nel caso di servizio di misura svolto da parte di C.E.G.( e ). Da quel momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di C.E.G., che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall esercizio dell impianto di produzione. ART. 3 - REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO In ottemperanza alle disposizioni della Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ( f ), le Parti prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti di sistema sono contenuti nella norma CEI 0-16 (come integrata dalla Guida per le Connessioni alla rete elettrica di C.E.G. Distribuzione) e nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati. Sulla base dell evoluzione normativa dei requisiti di sistema richiesti ai generatori, il presente regolamento potrà essere aggiornato su richiesta di una delle Parti e l impianto di produzione dovrà, all occorrenza, essere adeguato totalmente o parzialmente. (d) NOTA: In questi casi, se la relativa cabina di consegna è già in tensione, il Cliente non deve firmare la dichiarazione di conferma allacciamento. (e) NOTA: Nel caso in cui il servizio di misura non sia svolto da C.E.G. e la cabina di consegna risulti già connessa e in tensione, il servizio di connessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente regolamento. (f) NOTA: cfr. Del. ARG/elt n. 187/11 Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - TICA.3 ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO FRA RETE C.E.G. ED IMPIANTO DEL CLIENTE Il Cliente dichiara che l'esercizio in parallelo dell impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete C.E.G.; in caso contrario, la connessione si deve interrompere automaticamente e tempestivamente; 2. C.E.G. può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di C.E.G. della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto il Cliente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra di C.E.G. La durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell ordine di qualche minuto (almeno pari a 5 minuti). Il Cliente prende atto che il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di chiusura degli interruttori di C.E.G. può consentire all impianto di produzione di sostenere l isola di carico con una tensione di discordanza si fase con quella di rete determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all isola stessa. 3. in caso di qualunque evento anomalo della rete (comprese le variazioni di frequenza, tensione e della potenza generata) il funzionamento dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti deve rispondere con le modalità previste dalla norma CEI 0-16 e dell Allegato A.70 del Codice di rete di Terna; a tal fine, il Cliente si impegna a predisporre l impianto con apparati conformi alle Norme CEI applicabili e alle prescrizioni richieste dall Allegato A.70; 4. i valori di regolazione prescritti dalla norma CEI 0-16 e dall Allegato A.70 (comunicati da C.E.G.), per i sistemi di protezione generale e di interfaccia (quest ultime, anche se incluse nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter) non possono essere modificati dal Cliente; viceversa il Cliente è tenuto ad adeguare le regolazioni in questione dietro richiesta da parte C.E.G. o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica; 5. il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature C.E.G. e a mantenere efficiente, mediante le verifiche periodiche di legge, l impianto di terra a cui sono collegate le suddette apparecchiature; Si precisa inoltre che: a. C.E.G. si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nelle Generalità del presente regolamento;4 b. in caso di mancanza di tensione sulla rete di C.E.G., l'impianto del Cliente non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di C.E.G. separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non nei limiti previsti nella normativa tecnica vigente per il funzionamento in parallelo di breve durata; c. la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dal Cliente produttore ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a partire da verifiche preliminari basate sui criteri di C.E.G. o previsti dalla norma CEI 0-16 (art. 6) e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di C.E.G., in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, il Cliente è tenuto a limitare temporaneamente la potenza immessa in rete fino ad un valore pari a zero (e comunque comunicato da C.E.G. di volta in volta). In caso di lavori programmati, C.E.G. avviserà il Cliente con almeno un intero giorno lavorativo di anticipo. Nei suddetti casi, per questioni di sicurezza o di esercizio, C.E.G. si riserva comunque di interrompere temporaneamente la connessione. Le sospensioni del servizio di connessione e le limitazioni alla potenza in immissione possono essere richieste al Cliente, anche in seguito ad eventi di Terzi o su richiesta di Terna ( g ), ovvero per: svolgere i necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di C.E.G., in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall atto di concessione di cui è titolare; espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti; mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti;. specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o in attuazione del PESSE, che comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l impianto di produzione; d. Ai sensi delle disposizioni riportate nell Allegato A.70 del Codice di rete, tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo alla rete MT, in ogni condizione di carico, per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. Il Cliente si impegna a garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati regolando opportunamente sia le protezioni di interfaccia che le protezioni interne dell impianto di produzione. ( g ) NOTA: Ad es. per situazioni di criticità della RTN o qualora sussistano comprovati motivi di sicurezza/continuità del sistema elettrico nazionale, che rendono necessaria l attuazione di provvedimenti di emergenza a cura dei Gestori di rete.5 C.E.G. ha la facoltà di vigilare sul rispetto di tali requisiti, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, un sopralluogo atto a verificare la conformità a quanto previsto nel presente regolamento. I sopraccitati punti da 1 a 5 e da a) ad d) sono vincolanti per l ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione; in particolare quelli citati al punto d) devono essere attuati con le modalità tecniche prescritte dalle norme CEI vigenti e dall Allegato A.70 del Codice di rete (fatti salvi i provvedimenti dell Autorità in materia). All occorrenza, su richiesta di C.E.G., il Cliente si renderà disponibile a ricevere segnali di comunicazione impartito dai sistemi di telecontrollo di C.E.G. utilizzato per una o più delle finalità sopra elencate. A tal proposito, può essere richiesto da C.E.G. che l impianto di produzione venga predisposto con apparati conformi alle norme CEI applicabili e alle specifiche tecniche fornite all uopo da C.E.G.. ART. 5 - IMPIANTO DEL CLIENTE L impianto, lo schema elettrico di collegamento e le apparecchiature devono essere conformi alla norma CEI 0-16 e all Allegato A.70 del Codice di rete; in particolare il sistema di protezione generale (SPG) e di interfaccia (SPI) devono avere caratteristiche conformi rispettivamente agli allegati D ed E della suddetta norma CEI o alle prescrizioni C.E.G. Il SPI dovrà ricevere un segnale da un sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico come descritto nell Allegato A.70 del Codice di rete. Le tarature del sistema di protezione generale e di interfaccia dovranno essere corrispondenti ai valori concordati con C.E.G. secondo quanto indicato nell Allegato B. E di competenza del Cliente installare e regolare i sistemi di protezione degli impianti di sua proprietà. Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, non segnalate, ricadranno sotto la responsabilità del Cliente. L esito delle verifiche all impianto, comprese quelle periodiche all impianto di terra della cabina di consegna e quelle del sistema di protezione generale e del sistema di protezione di interfaccia, dovranno essere comunicate a C.E.G. Si precisa che solo i generatori ed i trasformatori di connessione indicati nell addendum al presente regolamento, possono funzionare in parallelo con la rete C.E.G. ed è vietato il collegamento a tale rete di generatori/trasformatori diversi da essi. 5.1 Avviamento e sincronizzazione dei gruppi di produzione Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto prescritto dal CEI e dall Allegato A.70 del Codice di rete. Il dispositivo/funzione di parallelo dell'impianto di produzione non deve consentire il parallelo con la rete stessa, in caso di mancanza della tensione di rete o di valori di tensione e frequenza, non compresi entro i valori stabiliti dal Distributore. La messa in funzione di generatori asincroni non deve causare l intervento intempestivo delle protezioni di Deval. Se necessario dovranno essere previsti opportuni dispositivi per limitare la corrente di avviamento.6 Nel caso di avviamento mediante motore primo, prima di azionare la chiusura del dispositivo di generatore, è necessario verificare che la velocità di rotazione sia prossima a quella di sincronismo con una tolleranza del ± 2 %; C.E.G. ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso anche a valori inferiori al suddetto limite. L avviamento e la sincronizzazione del generatore sincrono si deve effettuare con il motore primo. Il dispositivo di parallelo del generatore può essere azionato in chiusura alle seguenti condizioni: la tensione generata dall impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete nel punto di parallelo con una tolleranza del ± 10 % (per potenze nominali di impianto fino a 400 kva) e del ± 5 % (per potenze di impianto superiori a 400 kva); la frequenza dell impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete del Distributore, con una tolleranza del ± 0,1 % ; in situazioni particolari C.E.G. ha comunque la facoltà di elevare tale limite; la differenza di fase tra la tensione dell impianto di produzione e quella della rete del Distributore, è inferiore o uguale a ± 10. In occasione della sincronizzazione con la rete di generatori rotanti, è opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell ordine di qualche minuto (almeno pari a 3 minuti). Inoltre, fra l avviamento di un generatore e gli eventuali successivi generatori deve intercorrere un intervallo di almeno 30 s. In impianti di produzione con generatori statici, il collegamento alla rete e la riconnessione, a seguito d intervento delle protezioni di interfaccia, deve avvenire esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l 85 % e il 110 % del valore nominale e la frequenza di rete si trovi entro il range prefissato per i generatori sincroni. L impianto deve effettuare il parallelo con la rete automaticamente aumentando l erogazione di potenza da vuoto alla massima potenza erogabile in modo graduale con un gradiente positivo massimo non superiore al 20% della potenza massima. ART. 6 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI Nel periodo di vigenza del regolamento il Cliente è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto compete al Cliente relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l impianto di terra della cabina di consegna (se di proprietà). Il Cliente si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa vigente e il sistema di protezione generale e d interfaccia verificando periodicamente le regolazioni delle soglie d intervento con un controllo minimo ogni 3 anni. Inoltre si impegna ad informare tempestivamente C.E.G. di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo, etc.) e impianti che abbiano riflesso sull esercizio della rete da parte di Distributore e ad aggiornare, all occorrenza, gli allegati al presente regolamento. L Utente produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l effettuazione delle opportune verifiche su SPG e SPI, anche in seguito a: eventuali modifiche ai valori di regolazione delle protezioni generali e di interfaccia che si7 rendono necessarie per inderogabili esigenze di esercizio della rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento degli allegati B,K, addendum tecnico ); eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche. In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura, C.E.G. ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal Cliente in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione generale e di interfaccia. Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, C.E.G. potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica al Cliente, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto. Parimenti potranno essere addebitati al Cliente i danni ad impianti di C.E.G. e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento (Allegato B). I controlli occasionali e periodici dell impianto di terra della cabina e dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Cliente. C.E.G., ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Cliente una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti (incluso l impianto di terra della cabina), riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato. II Cliente produrrà, mediante la dichiarazione di conformità riportata nell addendum tecnico, adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati. Nell ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell Addendum Tecnico compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione. ART. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE 7.1 Disservizi In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell impianto del Cliente, sia il personale C.E.G. che quello del Cliente devono tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio elettrico. Il personale autorizzato dal Cliente deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti da C.E.G. per necessità di servizio. L'elenco del personale del Cliente, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra C.E.G. e Cliente è riportato nell Allegato C.8 Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito. In caso di mancanza dell alimentazione in tutto l impianto del Cliente od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete C.E.G., il personale di C.E.G. può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso. Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza di cui al successivo paragrafo. Il personale di C.E.G. può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza ai termini del regolamento imputabile a C.E.G.. C.E.G. si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi. C.E.G. si riserva, infine, la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente o da inefficienza delle sue apparecchiature. 7.2 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN e 2 Esercizio degli impianti elettrici, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni della C.E.G. che a quelle del Cliente, questi deve prendere accordi con il personale autorizzato di C.E.G., per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione. Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra( h ), devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione. Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito. Si fa presente che, in occasione di lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi: a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento; b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento. (h) NOTA: Per collegamento visivo a terra, vale quanto riportato nella norma CEI 11-1 e s.m.i.9 Quindi si procederà come di seguito indicato: Caso a): 1. Il Cliente provvederà a sezionare il cavo all estremità della sezione ricevitrice e ad attuare provvedimenti contro la richiusura accidentale dell organo di sezionamento; 2. C.E.G. provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di connessione, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE ; 3. il Cliente provvederà a mettere a terra il cavo all estremità della sezione ricevitrice con un dispositivo mobile o fisso, quest ultimo se esistente; all avvenuta messa a terra del cavo eseguita a cura del Cliente, C.E.G. provvederà, qualora necessario, a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo formalmente al Cliente mediante rilascio (a chi ha richiesto l intervento per la messa in sicurezza degli impianti) della attestazione scritta( k ) di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra e al punto 2.; 4. il Cliente provvederà all esecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad C.E.G.); 5. a lavori ultimati, sarà a cura del Cliente, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata), riconsegnare a C.E.G. il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra, se di tipo mobile( j ) (ciò costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione gli impianti interessati). C.E.G. rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito alle modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. Il personale del Cliente, avente il ruolo di Responsabile Impianto (RI) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi, dovrà essere comunicato ad C.E.G. ogni volta per iscritto e deve essere Persona Esperta ai sensi della norma CEI EN A tale scopo, il Cliente riporta, nell Allegato C, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra C.E.G. e Cliente e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività. (i) NOTA: Tale attestazione sarà redatta con i modelli previsti nell ambito delle procedure stabilite da C.E.G. in materia di prevenzione del rischio elettrico (P.R.E.). (j) NOTA: La manovra dei dispositivi fissi di messa a terra (se presenti) è equivalente alla rimozione dei dispositivi di tipo mobile.10 Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l apposito modello elenco e recapiti del personale autorizzato fornito da C.E.G. (cfr. Allegato C). Caso b): 1. C.E.G. non effettuerà alcuna manovra e il Cliente deve applicare quanto previsto dalle norme CEI relative. Qualora, da parte C.E.G. o del Cliente, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambe le parti. In caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare C.E.G. al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI I termini tecnici riportati nel regolamento sono definiti nelle norme CEI 0-16, nell Allegato A.70 del Codice di rete e nella Guida per le Connessioni alla rete elettrica di C.E.G. Distribuzione. II Cliente prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre C.E.G. a richiedere varianti o aggiunte al regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza. Il Cliente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ad C.E.G. qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel regolamento e/o nei relativi allegati (incluso lo schema elettrico dell impianto) e ad evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da C.E.G., attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di C.E.G., il Cliente si impegna a rinnovare il regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni C.E.G. vigenti. Qualora in seguito alla sottoscrizione del regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell impianto di produzione, quest ultimo sia sottoposto a modifiche impiantistiche o variazioni dei componenti, rispetto a quanto riportato nello schema elettrico allegato o dichiarato al precedente art. 5, per effetto degli interventi di manutenzione subiti, le Parti dovranno aggiornare o rifare il regolamento, previa sospensione della connessione. ART. 9 IMPOSTAZIONE DINAMICA DELLE SOGLIE DI FREQUENZA Per tutti gli impianti di produzione connessi alla rete MT, il cliente deve dotare l impianto di un SPI in grado di ricevere segnali da remoto (provenienti dai sistemi di protezione e telecontrollo di C.E.G.) e di implementare due soglie di massima e minima frequenza: massima frequenza: o una soglia restrittiva a 50, 3 Hz (con tempo 0,1 s) o una soglia permissiva a 51,5 Hz (con tempo 1s) minima frequenza o una soglia restrittiva a 49,7 Hz (con tempo 0,1s) o una soglia permissiva a 47,5 Hz (con tempo 4s)11 Le soglie permissive di frequenza sono normalmente abilitate. Le soglie restrittive sono abilitate dall attivazione di una delle seguenti funzioni di protezione facenti parte del relè di frequenza a sblocco volumetrico (81V): 59N (max tensione omeopolare) 59INV (max tensione di sequenza inversa) 27DIR (minima tensione di sequenza diretta) Le impostazioni delle sopraddette soglie sono descritte nell allegato B. In presenza di segnali logici inviati da C.E.G. a seconda delle condizioni della rete di distribuzione, il SPI dovrà abilitare il funzionamento delle soglie restrittive di frequenza e della funzione di tele-distacco (se presente). ART LIMITI DI PRODUZIONE E PIANO DI SCAMBIO DELL ENERGIA REATTIVA Il valore massimo di potenza attiva che può essere immessa sulla rete elettrica di C.E.G. è riportato nel capitolo GENERALITA. Il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad C.E.G. o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di richiesta di adeguamento della connessione. Il cliente produttore dichiara che gestirà lo scambio di energia reattiva della rete nel rispetto dei seguenti valori/limiti: ore di punta e intermedie (fasce commerciali F1, F2) : cosφ=1 ore fuori punta ( fasce commerciali F3) : cosφ=1 In casi particolari può essere richiesto da C.E.G. un regime di funzionamento specifico a seconda delle esigenze di esercizio della rete alla quale l impianto di produzione è connesso. Eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati, saranno soggetti a penalizzazioni economiche conformemente a quanto stabilito dall Autorità in materia. Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti del Cliente devono comportarsi come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all assorbimento di energia reattiva induttiva da parte dei Clienti finali ed il divieto di immettere energia reattiva induttiva in rete. Eventuali termini di partecipazione al controllo della tensione saranno disciplinate, su richiesta di C.E.G. mediante allegato tecnico al presente regolamento di esercizio. ART DURATA DEL REGOLAMENTO Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di connessione, ad eccezione della clausola 7.2 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell energia ed al distacco della fornitura. La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: modifica delle caratteristiche dell'impianto del Cliente descritto ai precedenti articoli e/o negli allegati;12 inadempienza da parte del Cliente rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; cessazione del contratto per la connessione. C.E.G. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l impianto del Cliente; in questo caso sarà comunque concesso al Cliente un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da C.E.G., trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Cliente si impegna a contattare C.E.G. per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati secondo le norme CEI 0-16 e le disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare C.E.G. al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. C.E.G. rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell impianto di produzione. ART MISURA DELL ENERGIA Il Cliente si impegna a consentire l accesso del personale di C.E.G. ai gruppi di misura, dell energia nei termini previsti nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura ed eventuale sigillatura( k ). Inoltre, il Cliente si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-16 per il locale ove è/sono collocato/i il/i sistema/i di misura (prodotta e/o scambiata con la rete). ( k ) NOTA: Tale attività non sarà svolta da C.E.G. qualora essa sia svolta a cura dell Agenzia delle Dogane per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di antifrode. In caso di spostamento dei gruppi di misura dell energia richiesto dal Cliente, il Cliente stesso prende atto di dover condividere con C.E.G. il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato ad C.E.G., ai sensi delle delibere AEEG vigenti. Inoltre, nel caso abbia richiesto il servizio di misura, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a C.E.G. i guasti e le anomalie di funzionamento dei gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell installazione e manutenzione dei sistemi di misura. ART ALLEGATI I seguenti documenti, a cura del Cliente, fanno parte integrante del presente Regolamento: Allegato A: Schema elettrico dell impianto a corrente alternata a valle del punto di13 connessione, in formato non superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all impianto verificato, con data e firma del dichiarante); Allegato B: Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale e di Interfaccia comunicate da C.E.G.; Allegato C: Elenco recapiti personale autorizzato; Allegato J - Addendum Tecnico compilato, timbrato e sottoscritto da un professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione (fac. simile Allegato K a guida per le connessioni alla rete elettrica di C.E.G. ) Allegato AC: Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente; Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Dichiarazione di conformità dell impianto di terra della cabina, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37 ( l ), corredata di copia del verbale di verifica redatto ai sensi delle guide CEI e del DPR 462/01 (contenente i dati di misura dell impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di passo e contatto, qualora previste). Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato E alla norma CEI Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dell inverter e del sistema di protezione di interfaccia che attestano le prescrizioni richieste al comma 4.1 della delibera 84/2012/R/eel. Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, qualora si tratti di nuova connessione, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato D alla norma CEI Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dal cliente (fac-simile Allegato H della Guida per le connessioni alla rete elettrica di C.E.G. Distribuzione ) ( m ).. Dichiarazione di conferma di allacciamento ( n ).. Allegato V: Verbale di primo parallelo con presa di carico ( o ). TIMBRO e FIRMA per C.E.G. TIMBRO e FIRMA per il Cliente (titolare o legale rappresentante) Data / / (l) NOTA: Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell impianto di terra di cabine già connesse. (m) NOTA: Il documento va allegato in caso di servizio di misura dell energia prodotta svolto da C.E.G.. (n) NOTA: Il documento va redatto e allegato all atto dell attivazione dell impianto. (o) NOTA: Il documento va redatto e allegato all atto dell attivazione dell impianto.14 ALLEGATO J - ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell impianto alla RTC - regola tecnica di connessione La dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico dell impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta prima dell attivazione del servizio di connessione dell impianto e della sottoscrizione del regolamento di esercizio MT. Il sottoscritto, in qualità di della ditta (rag. Sociale) operante nel settore avente estremi di abilitazione professionale ( a ) ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA CHE l impianto elettrico di produzione del Cliente (denominazione), ubicato nel comune di, codice di rintracciabilità è stato eseguito in modo conforme: alle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-16, come integrata dalla Guida per le connessioni di C.E.G. ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti; alle seguenti prescrizioni dell Allegato A.70 del Codice di Rete di Terna, ai sensi dell art. 4, comma 4.1, lettera c) della deliberazione 84/2012/R/EEL così come modificata dalla deliberazione 562/2012/R/eel Con la presente dichiara di non porre alcun ostacolo a eventuali controlli da parte dell impresa distributrice, effettuati allo scopo di verificare l effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici sopra citati e nel seguito descritti, pena la revoca della presente dichiarazione. Caratteristiche generali L impianto di produzione ha le seguenti caratteristiche: Potenza nominale (kva) Fonte primaria di energia( b ) Il cavo MT di collegamento dell impianto ha le seguenti caratteristiche: sezione (mm 2 ) lunghezza (espressa in m) ( a ) NOTA: è il numero di iscrizione agli albi professionali (dei tecnici) o regionali (delle imprese) ( b ) NOTA: E la fonte di energia primaria riportata nella richiesta di connessione e nel preventivo.15 messa a terra in cabina utente mediante dispositivo: mobile fisso La rete in cavo MT dell impianto del Cliente ha estensione complessiva pari a metri:. Caratteristiche dei generatori e dei trasformatori MT/BT Per consentire il corretto coordinamento con le protezioni di C.E.G., le taglie dei trasformatori di potenza installati nell impianto rispettano quanto prescritto nella norma CEI Allo scopo si riportano i dati dei seguenti trasformatori MT/BT: Marca Modello Rapporto (V 1/V 2) Tabella trasformatori MT/BT Vcc % Potenza (kva) Gruppo CEI.16 L impianto è costituito dai seguenti generatori/convertitori. Tabella generatori/convertitori Marca Modello Matricol a Tipo ( c ) Versione FW ( d ) N. Poli N. Unità Potenza nominale unità di generazione ( e ) cos φ nominale Tensione nominale ( f ) Icc/In ( g ) X" d ( h ) ( c ) NOTA: Indicare il tipo di generatore (statico, sincrono o asincrono, etc.). ( d ) NOTA: Indicare la versione del Firmware dei sistemi di controllo del convertitore (solo per generatori di tipo statico, inclusi gli inverter). ( e ) NOTA: In caso di impianto fotovoltaico la potenza deve essere espressa in kw, mentre nei restanti casi di generatori il dato va espresso in kva. ( f ) NOTA: E il valore nominale di tensione (espresso in Volt), lato corrente alternata. ( g ) NOTA: E il rapporto tra corrente di corto circuito e corrente nominale del generatore statico (all occorrenza, se disponibile, può essere fornito anche per generatori rotanti, quali gli asincroni). ( h ) NOTA: E il valore di reattanza sub-transitoria del generatore rotante (in p.u.) lato corrente alternata.17 Il sistema di rifasamento dell impianto è presente ed ha le seguenti caratteristiche( i ): potenza (in kvar) tipologia (condensatori, static var system) modalità di inserimento (manuale, automatica, temporizzato, ecc) note Caratteristiche dei dispositivi principali I dispositivi interni all impianto di produzione e previsti ai sensi della norma CEI 0-16 sono individuati come segue: (compilare i dati seguenti e barrare le caselle interessate) Tabella dispositivi Dispositivo Generale (DG) Interfaccia (DDI) Generatore (DDG) Marca e Modello Numero ( j ) Tipo ( k ) CEI EN ( l ) Rif. schema ( m ) Interblocchi ( n ) SI NO SI NO SI NO E presente per almeno uno dei dispositivi DG, DDI e DDG un dispositivo di controllo del parallelo (art CEI 0-16): SI NO Il dispositivo di interfaccia (DDI) dell impianto di produzione ha le seguenti caratteristiche: Livello di tensione nel punto di installazione: MT BT Posizionamento rispetto a generatori/convertitori: interno esterno Dispositivi di rincalzo alla mancata apertura: SI NO (P 400 kva) Dispositivi di rincalzo al DDI previsti: DG DDG NO ( i ) NOTA: Indicare le caratteristiche del sistema di rifasamento, qualora sia presente. ( j ) NOTA: Indicare il numero di dispositivi presente in impianto, con riferimento allo schema allegato. ( k ) NOTA: Indicare la tipologia (ad es. interruttore automatico estraibile, contattore, etc.). ( l ) NOTA: Indicare la norma tecnica di prodotto del dispositivo. ( m ) NOTA: Indicare il riferimento al simbolo grafico riportato nello schema allegato. ( n ) NOTA: Indicare se il dispositivo è interbloccato con altri organi di manovra presenti in impianto.18 Caratteristiche del Sistema di protezione generale (SPG) Il Sistema di protezione generale (SPG) dell impianto di produzione è: [ ] presente e conforme alla norma CEI 0-16 con le seguenti caratteristiche: (compilare i dati seguenti e barrare le caselle interessate se il DG è asservito ad un sistema con relè di protezione conformi ai requisiti della norma CEI 0-16) Marca, Modello, Firmware e Software: Posizionamento rispetto al DG: integrato esterno Protezioni implementate( o ): [ ] 51.INV (max. corrente a tempo inverso - I>) [ ] 51 (max. corrente a tempo indipendente - I>>) [ ] 50 (max. corrente a tempo indipendente - I>>>) [ ] 51N.S1 (max. corrente di terra a tempo indipendente - Io>) [ ] 51N.S2 (max. corrente di terra a tempo indipendente - Io>>) [ ] 67N.S1 (max. corrente omopolare direzionale - N.I.) [ ] 67N.S2 (max. corrente omopolare direzionale - N.C.) [ ] Altro: [ ] presente e conforme ai criteri di ENEL (ex DK5600) con le seguenti caratteristiche: (barrare la casella se il DG è asservito ad un sistema di protezione conforme ai requisiti prescritti da C.E.G. ante norma CEI 0-16) Marca, Modello e Firmware e Software: Posizionamento rispetto al DG: integrato esterno Protezioni implementate( p ): [ ] 51 (max. corrente a tempo indipendente) [ ] 50 (max. corrente a tempo indipendente) [ ] 51N.S1 (max. corrente di terra a tempo indipendente - Io>) [ ] 51N.S2 (max. corrente di terra a tempo indipendente - Io>>) [ ] 67N.S1 (max. corrente omopolare direzionale - N.I.) [ ] 67N.S2 (max. corrente omopolare direzionale - N.C.) [ ] Altro: [ ] Assente (IMS con fusibili o IVOR) : (barrare la casella se il DG è realizzato mediante interruttore di manovra con fusibili o interruttore a volume di olio ridotto) ( o ) NOTA: Barrare i codici ANSI/IEEE dei relè attivi nel sistema di protezione generale dell impianto. ( p ) NOTA: Barrare i codici ANSI/IEEE dei relè attivi nel sistema di protezione generale dell impianto.19 Caratteristiche del Sistema di protezione di interfaccia (SPI) Il Sistema di protezione di interfaccia (SPI) dell impianto di produzione è presente e conforme alla norma CEI 0-16 e all Allegato A.70 del Codice di rete con le seguenti caratteristiche: (compilare i dati seguenti e barrare le caselle interessate) Marca, Modello, Firmware e Software: Posizionamento rispetto ad eventuali convertitori: interno esterno Numero SPI: >3 Protezioni implementate ( q ): [ ] 27.S1 (minima tensione prima soglia) [ ] 59.S1 (max. tensione prima soglia) [ ] 27.S2 (minima tensione seconda soglia) [ ] 59.S2 (max. tensione seconda soglia) [ ] 59N (max. tensione omopolare) [ ] 81> S1 (max. frequenza prima soglia) [ ] 81< S1 (min. frequenza prima soglia) [ ] 81> S2 (max. frequenza seconda soglia) [ ] 81< S2 (min. frequenza seconda soglia) [ ] Altro: Il SPI è predisposto per la ricezione di segnali su protocollo CEI EN finalizzati all abilitazione delle soglie di frequenza e del segnale di tele-scatto, conformemente alle prescrizione della norma CEI Mediante le suddette protezioni di interfaccia si garantisce: il distacco selettivo dell impianto di produzione per guasti e manovre sulle reti MT; il mantenimento in servizio dell impianto di produzione per variazioni transitorie della frequenza entro i limiti impostati per la regolazione della protezione di frequenza (cfr. Allegato B). Le protezioni sono gestite dal Cliente attivo in accordo con i criteri di selettività comunicati da C.E.G. allo scopo di ridurre la probabilità di: danni alle apparecchiature rotanti e statiche dei clienti finali e dei clienti produttori connessi alla rete; funzionamento in isola indesiderata in caso di apertura di organi di interruzione, sezionamento e manovra su porzioni di rete AT o MT; disturbi alla tensione di alimentazione degli altri clienti in caso di funzionamento in isola su rete C.E.G. ( q ) NOTA: Barrare i codici ANSI/IEEE dei relè attivi nel sistema di protezione di interfaccia dell impianto.20 Caratteristiche dei riduttori TA e TV associati alle protezioni Tabella riduttori associati al SPG : (compilare con i dati, per ogni riduttore presente) Marca Modello Tipo( r ) Rapporto Classe Prestazione Tabella riduttori associati al SPI (compilare con i dati, per ogni riduttore presente) Marca Modello Tipo( s ) Rapporto Classe Prestazione ( r ) NOTA: Indicare il tipo di sensore che è collegato al SPG o SPI: ad es. TA (trasformatore amperometrico), TO (trasformatore di corrente omopolare), TV (trasformatore voltmetrico). ( s ) NOTA: Indicare il tipo di sensore che è collegato al SPG o SPI: ad es. TA (trasformatore amperometrico), TO (trasformatore di corrente omopolare), TV (trasformatore voltmetrico). Vedere altro
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli Inverter e connessione alla rete alla rete elettrica
SPECIALE TECNICO Inverter e connessione alla rete alla rete elettrica Francesco Groppi Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI, CT82, Working Group 2 Inverter) SPONSOR www.fronius.com www.mastervoltsolar.it Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL Roma, Dettagli DOMANDA DI CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 2 INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE 2
Ed. 4.0 - ALL1/33 ALLEGATO A: ALLEGATO B: DOMANDA DI CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 2 INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE 2 ALLEGATO C: SCHEMA DI CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio 2011 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt Dettagli Le Armoniche INTRODUZIONE RIFASAMENTO DEI TRASFORMATORI - MT / BT
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA Dettagli IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Architettura Corso di Fisica Tecnica Ambientale Prof. F. Sciurpi - Prof. S. Secchi A.A. A 2011-20122012 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI Per. Ind. Luca Baglioni Dott. Dettagli Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche
Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche Distribuzione Energia Elettrica Sommario 1. Ambito di applicazione... 4 2. Nuove connessioni e Dettagli Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali
Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Art. 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: Dettagli Cabine MT/BT: teoria ed esempi di calcolo di cortocircuito
2 Febbraio 28 Quaderni di Applicazione ecnica 1SDC7101G0902 Cabine M/B: teoria ed esempi di calcolo di cortocircuito Cabine M/B: teoria ed esempi di calcolo di cortocircuito Indice 1 Generalità sulle cabine Dettagli 2 DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE
2 DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE 2.1 RETE REGIONALE RETRAGAS... 12 2.2 ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE RETRAGAS... 12 2.2.1 Condotte... 12 2.2.2 Allacciamenti... 12 2.2.3 Impianti di ricezione Dettagli Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra. Sistemi elettrici e messa a terra -- Programma LEONARDO
Sistemi elettrici secondo la tensione ed il loro modo di collegamento a terra Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi Dettagli Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura 1) Responsabilità di trasporto Resa e imballo a ns. carico. 2) Custodia dopo consegna in cantiere Dopo la posa da parte ns. del materiale / macchine in cantiere la responsabilità Dettagli Sepam Serie 20: note per la regolazione da tastierino frontale o da software SFT2841 secondo norma CEI 0-16
Sepam Serie 20: note per la regolazione da tastierino frontale o da software SFT2841 secondo norma CEI 0-16 Sepam Serie 20: note per la regolazione da tastierino frontale o da software SFT2841 secondo Dettagli PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori Dettagli INDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA
INDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA Per tutelare i clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società Dettagli IMPIANTI ELETTTRICI parte II
IMPIANTI ELETTTRICI parte II di Delucca Ing. Diego PROTEZIONE DI UN IMPIANTO DAI SOVRACCARICHI E DAI CORTO CIRCUITI Una corrente I che passa in un cavo di sezione S, di portata IZ è chiamata di sovracorrente Dettagli SEGNI GRAFICI PER SCHEMI
Corrente e Tensioni Corrente continua Trasformatore a due avvolgimenti con schermo trasformatore di isolamento CEI 14-6 Trasformatore di sicurezza CEI 14-6 Polarità positiva e negativa Convertitori di Dettagli LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI. Disposizioni per l esecuzione di lavori in tensione -- Programma LEONARDO
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI Lavori di manutenzione su impianti elettrici Manutenzione Atto, effetto, insieme delle operazioni volte allo scopo di mantenere efficiente ed in buono stato, Dettagli Guida al portale produttori
GUIDA AL PORTALE PRODUTTORI 1. SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 2. DEFINIZIONI... 3 3. GENERALITA... 4 3.1 CREAZIONE E STAMPA DOCUMENTI ALLEGATI... 5 3.2 INOLTRO AL DISTRIBUTORE... 7 4. REGISTRAZIONE AL PORTALE... Dettagli 2capitolo. Alimentazione elettrica
2capitolo Alimentazione elettrica Regole fondamentali, norme e condotte da seguire per gestire l'interfaccia tra la distribuzione elettrica e la macchina. Presentazione delle funzioni di alimentazione, Dettagli TABELLA B. RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8
TABELLA B RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8 1 B1) Disponibilità dei locali B1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno tre Dettagli Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti.
Capitolo 4 Protezione dai contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti Dettagli Sepam Serie 10: note per la regolazione da tastierino frontale secondo norma CEI 0-16
Sepam Serie 10: note per la regolazione da tastierino frontale secondo norma CEI 0-16 Sepam Serie 20: note per la regolazione da tastierino frontale secondo norma CEI 0-16 Schneider Electric - 25/02/2009 Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che lavora con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli Da compilare da parte del personale del Garda Uno Spa. Codice Anagrafico: Codice Utenza: ODI: / Contratto N : /
Da compilare da parte del personale del Garda Uno Spa Codice Anagrafico: Codice Utenza: ODI: / Contratto N : / GARDA UNO SPA Spazio per timbro e data di protocollo Via I. Barbieri, 20 25080 PADENGHE s/g Dettagli PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA
PERICOLI DERIVANTI DALLA CORRENTE ELETTRICA CONTATTI DIRETTI contatti con elementi attivi dell impianto elettrico che normalmente sono in tensione CONTATTI INDIRETTI contatti con masse che possono trovarsi Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che vive con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA COME E PERCHÉ
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA COME E PERCHÉ Perché produrre energia elettrica Tutta la società moderna si basa sul consumo di energia, per fare qualsiasi attività necessitiamo di qualche forma di energia. Dettagli G722/... G723/... G723H/... G724/... G725/...
F80/MC F80/MCB F80/MMR F80/SG F80/SGB F7FA0AP-0W0 F9H0AP-0W0 = Led indicazione di guasto per cortocircuito = Led Indicazione di guast o verso terra = Pulsante interfaccia utente = Indicazione sezionamento Dettagli Allegato A TESTO INTEGRATO
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2008-2011 Dettagli Compressori serie P Dispositivi elettrici (PA-05-02-I)
Compressori serie P Dispositivi elettrici (PA-05-02-I) 5. MOTORE ELETTRICO 2 Generalità 2 CONFIGURAZIONE PART-WINDING 2 CONFIGURAZIONE STELLA-TRIANGOLO 3 Isolamento del motore elettrico 5 Dispositivi di Dettagli Stampare in modalità fronte-retro
CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ALLEGATO 2 DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2006, N. 108/06 COME MODIFICATO DALLE DELIBERAZIONI 2 OTTOBRE 2007, N. 247/07, 14 DI- CEMBRE 2007, N. 324/07, Dettagli AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL ARTICOLO 7 COMMA 6, D.LGS N. 165 DEL 30.03.2001 E SS.MM.II.
Protocollo 7481-VII.1 Data 20.03.2015 Rep. DDIP n. 169 Settore Amministrazione e contabilità Responsabile Maria De Benedittis Oggetto Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per la stipula Dettagli Documento per la consultazione. (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015)
CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento Documento per la consultazione (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015) Dettagli Non è compresa nel presente contratto l assistenza tecnica sui sistemi hardware e software dell UTENTE.
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA ONEMINUTESITE 1. PREMESSA L allegato tecnico contenuto nella pagina web relativa al programma ONEMINUTESITE(d ora in avanti: PROGRAMMA, o SERVIZIO O SERVIZI) Dettagli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell art. 40 del D.Lgs. 49/2014) Premessa Dettagli DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO
DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO - PRECAUZIONI DI SICUREZZA - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL Dettagli I motori elettrici più diffusi
I motori elettrici più diffusi Corrente continua Trifase ad induzione Altri Motori: Monofase Rotore avvolto (Collettore) Sincroni AC Servomotori Passo Passo Motore in Corrente Continua Gli avvolgimenti Dettagli P od o u d z u io i n o e n e d e d l e l l a l a c o c r o ren e t n e e a l a t l er e na n t a a alternatori. gruppi elettrogeni
Produzione della corrente alternata La generazione di corrente alternata viene ottenuta con macchine elettriche dette alternatori. Per piccole potenze si usano i gruppi elettrogeni. Nelle centrali elettriche Dettagli Istituto Comprensivo Statale Villanova d Asti (AT) Scuola dell Infanzia, Primaria, Secondaria di 1
Pagina 1 di 8 REGOLAMENTO SULL USO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA MESSO A DISPOSIZONE DEI DIPENDENTI PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI D UFFICIO () Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto Dettagli ALPHA MED Quadri per applicazioni medicali
ALPHA MED Quadri per applicazioni medicali /2 Introduzione /5 Norme di riferimento e interruttori magnetotermici /6 Trasformatore d isolamento e di sicurezza / Controllore d isolamento e pannelli di controllo Dettagli COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI Provincia Regionale di Caltanissetta
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI Provincia Regionale di Caltanissetta PIAZZA MUNICIPIO C.F.81000730853 P.IVA. 01556350856 BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (periodo dall 01/01/2011 Dettagli per la durata di seguito indicata: nel periodo dal al nella/e giornata/e:
genzia ntrate BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA (ai sensi dell articolo, Dettagli Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con Dettagli elettrotecnico/elettrotecnica
Delibera n. 748 del 24.06.2014 ordinamento formativo per la professione oggetto di apprendistato di elettrotecnico/elettrotecnica 1. Il profilo professionale 2. Durata e titolo conseguibile 3. Referenziazioni Dettagli DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE IL RTI.
MODULO PER DICHIARAZIONI REQUISITI TECNICI/ECONOMICI E DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE IL RTI. OGGETTO: Gara per l affidamento del servizio di pulizia delle sedi del Ministero Dettagli REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento INDICE PREMESSA 4 1 INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA 6 1.1 SPOSTAMENTO DELL IMPIANTO 7 1.2 Dettagli Smartphone Innovations S.r.l. gestisce il sito www.stonexone.com ( Sito ). Smartphone Innovations S.r.l.
TERMINI E CONDIZIONI Smartphone Innovations S.r.l. gestisce il sito www.stonexone.com ( Sito ). Smartphone Innovations S.r.l. ha predisposto le seguenti Condizioni generali per l utilizzo del Servizio Dettagli IL DIRETTORE DEI LAVORI RUOLO E RESPONSABILITA (Alcune note del Consiglio dell Ordine)
IL DIRETTORE DEI LAVORI RUOLO E RESPONSABILITA (Alcune note del Consiglio dell Ordine) La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il Regolamento Dettagli CIRCOLARE N. 65 del 10 aprile 2014
CIRCOLARE N. 65 del 10 aprile 2014 Modalità per l accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, Dettagli SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO
LA PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI DEFINIZIONI NORMA CEI 64-8/2 TIPOLOGIE DI SOVRACORRENTI + ESEMPI SEGNI GRAFICI E SIMBOLI ELETTRICI PER SCHEMI DI IMPIANTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Dettagli Le misure di energia elettrica
Le misure di energia elettrica Ing. Marco Laracca Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Misure di energia elettrica La misura Dettagli PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ai sensi dell art. 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato) INDICE 1. OBIETTIVI Dettagli REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (Emanato con D.R. n. 57 del 21 gennaio 2015) INDICE Pag. Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 - Procedura Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli PMVF 20 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA MANUALE OPERATIVO
I354 I 0712 31100174 PMVF 20 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA MANUALE OPERATIVO ATTENZIONE!! Leggere attentamente il manuale prima dell utilizzo e l installazione. Questi apparecchi devono essere installati Dettagli LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (Fenomeno, indipendente dal tempo, che si osserva nei corpi conduttori quando le cariche elettriche fluiscono in essi.) Un conduttore metallico è in equilibrio elettrostatico Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DELLA ASL CAGLIARI
Allegato alla Deliberazione n. 1576 del 19/11/2012 REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DELLA ASL CAGLIARI Art. 1 OGGETTO E DESTINATARI Il presente regolamento Dettagli DISCIPLINARE D INCARICO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI NUOVI OSPEDALI TOSCANI DI
DISCIPLINARE D INCARICO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI NUOVI OSPEDALI TOSCANI DI PRATO, PISTOIA, LUCCA, E DELLE APUANE, AI SENSI DELL Dettagli ACCORDO DI LICENZA GRATUITA PER L'UTILIZZO DI SISTEMA GESTIONALE E/O APPLICAZIONE SMARTPHONE/TABLET
ACCORDO DI LICENZA GRATUITA PER L'UTILIZZO DI SISTEMA GESTIONALE E/O APPLICAZIONE SMARTPHONE/TABLET Il presente Accordo è posto in essere tra: Maiora Labs S.r.l. ( Maiora ), in persona del legale rappresentante Dettagli Nuova edificazione in prossimità di un elettrodotto esistente
tel. 055.32061 - fax 055.5305615 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it p.iva 04686190481 Nuova edificazione in prossimità di un elettrodotto esistente Guida pratica per le informazioni sulle fasce Dettagli HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA
Prot. Generale n. 19033 del 23.10.2012 Primo livello di help desk HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA Qui di seguito si riportano alcune delle più frequenti domande con le relative risposte. Dettagli REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Allegato A alla delibera n. 129/15/CONS REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto Dettagli AC Anywhere. Inverter. Manuale utente. F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W
AC Anywhere Inverter (prodotto di classe II) Manuale utente F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W Leggere attentamente le istruzioni riguardanti l installazione e l utilizzo prima di utilizzare Dettagli U.D. 6.2 CONTROLLO DI VELOCITÀ DI UN MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA
U.D. 6.2 CONTROLLO DI VELOCITÀ DI UN MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA Mod. 6 Applicazioni dei sistemi di controllo 6.2.1 - Generalità 6.2.2 - Scelta del convertitore di frequenza (Inverter) 6.2.3 - Confronto Dettagli CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431 e degli artt. 1571 e seguenti del codice civile. CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA la CAMERA Dettagli FAQ 2015 I) CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE... 3
FAQ 2015 Flusso telematico dei modelli 730-4 D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Comunicazione dei sostituti d imposta per la ricezione telematica, tramite l Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi Dettagli INVERTER per MOTORI ASINCRONI TRIFASI
APPUNTI DI ELETTROTECNICA INVERTER per MOTORI ASINCRONI TRIFASI A cosa servono e come funzionano A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Versione n. 3.3 - Marzo 2013 Inverter Guida Tecnica Ver 3.3 Pag. Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
AMIANTO PIANO DI LAVORO Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008] I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all Albo nazionale Dettagli REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (Approvato con delibera del Consiglio in data 12 gennaio Dettagli Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione...
Introduzione ai principi ed ai metodi di progettazione degli impianti elettrici di media e di bassa tensione... Parte I Introduzione Capitolo 1 IMPIANTI ELETTRICI, DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME TECNICHE Dettagli LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA
LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA Guida pratica agli adempimenti fiscali degli impianti di produzione A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Premessa Questo documento si occupa delle normative fiscali Dettagli 15067 NOVI LIGURE AL. Tel.: 0143 744516 - Fax: 0143 321556 e-mail: srtspa@srtspa.it
Allegato 4) Regolamento... li... ALLA SRT - SOCIETA PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.p.A. Strada Vecchia per Boscomarengo s.n. 15067 NOVI LIGURE AL Tel.: 0143 744516 - Fax: 0143 Dettagli PER IMPRESE/SOCIETA. Presentata dall Impresa
PER IMPRESE/SOCIETA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M.Minghetti 10 00187 Roma CIG 6253408B85 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONCERNENTI Dettagli Rifasamento industriale e penali in bolletta. www.icar.com- sales@icar.com
Rifasamento industriale e penali in bolletta www.icar.com- sales@icar.com Le penali per basso cosfi Le Aziende Distributrici applicano le penali per basso cosfi perché : devono predisporre impianti di Dettagli Del RTI costituito dalle seguenti società: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MARCA DA BOLLO DA 14,62 Per RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D IMPRESA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Via di Ripetta, 246 00186 Roma Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
C Caldaia L'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione. v. Camera di combustione, Centrali termiche, Efficienza di un impianto Dettagli TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV)
Allegato A TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni ARG/com Dettagli nica Cagliari ) m Viene detto (1) Dal sistema dell energia Un possibile
Viene detto sistema polifase un sistema costituito da più tensioni o da più correnti sinusoidali, sfasate l una rispetto all altra. Un sistema polifase è simmetrico quando le grandezze sinusoidali hanno Dettagli CAPITOLO 1 - GENERALITA' 3 CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO 3 CAPITOLO 3 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 3
Regolamento per la certificazione del personale addetto alle attività di cui alla Norma UNI 11554, secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 11:2014: Figure professionali operanti sugli impianti a gas di Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA MILANO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE SI RENDE NOTO
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA MILANO Atti 184/10 all. 45/8 Riapertura termini riferimento 122 INGECLI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE SI RENDE NOTO Dettagli ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO. Ing. Guido Saule
1 ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO Ing. Guido Saule Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 2 - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, Dettagli Verbale consegna lavori in via d urgenza
Mod. ATE.03.03 Pag.1 di pag 5 AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA Finanziamento: Lavori: per la realizzazione di....in Comune di Importo lavori di appalto: Affidamento Dettagli Informazione agli impianti di trattamento
dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e Dettagli REGIONE TOSCANA. AZIENDA U.S.L. N. 12 di VIAREGGIO (LU)
REGIONE TOSCANA AZIENDA U.S.L. N. 12 di VIAREGGIO (LU) AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONALE A T. D. PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI Dettagli TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE
TRACER218 MODULO DATALOGGER RS485 MODBUS SPECIFICA PRELIMINARE V.00 AGOSTO 2012 CARATTERISTICHE TECNICHE Il modulo TRACER218 485 è un dispositivo con porta di comunicazione RS485 basata su protocollo MODBUS Dettagli Prodotti e soluzioni per applicazioni fotovoltaiche
Prodotti e soluzioni per applicazioni fotovoltaiche Prodotti e soluzioni per applicazioni fotovoltaiche Portafusibili e fusibili gpv Quadri di campo Scaricatore in DC Sezionatore in DC SPI Scaricatore Dettagli OGGETTO: RICHIESTA DI FORMULAZIONE DI MIGLIORE OFFERTA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2013-2017.

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 art. 5
 ART. 9
 art. 4
 Art. 1
 art. 8
 art. 8
 ARTICOLO 7
 art. 40
 art. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Articolo 1
 art. 1
 art. 1