Source: http://docplayer.es/735330-Indice-del-documento.html
Timestamp: 2017-02-25 22:53:04+00:00

Document:
INDICE del Documento - PDF
Download "INDICE del Documento"
Gonzalo Henríquez Valenzuela
1 INDICE del Documento 1. OBJETO DEL DOCUMENTO CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES DEL MISMO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE OBRAS INFRAESTRUCTURAS ANEJAS Cargadero Marítimo y Conducción de Líquidos Cargadero de Camiones Cisterna Cargadero de Ferrocarril FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Refino del Aceite Adición de materias primas y catalizador Reacción Separación y refino del biodiesel Recuperación del Metanol Purificación glicerina CENTRAL TERMOELÉCTRICA RECURSOS NATURALES, MATERIAS PRIMAS, SUSTANCIAS, AGUA Y ENERGÍA EMPLEADA Materias Primas y Auxiliares Consumo de Productos y Características Consumos con Influencia sobre las Emisiones Contaminantes en la Atmósfera Información relativa al RD 1254/ Consumo de energía EMISIONES A LA ATMÓSFERA Emisiones Atmosféricas y Puntos de Emisión Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Emisiones Difusas Mediciones Reales de Plantas Similares RUIDO Y VIBRACIONES Abril Indice. Pág. i2 2.8 GESTIÓN DEL AGUA Y EFLUENTES LÍQUIDOS Balance de Agua Tratamiento de las Aguas Residuales Estimación del Vertido Final RESIDUOS GENERADOS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA EVITAR EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Identificación Olores Instalaciones de captación y tratamiento EMISIONES AL AGUA GESTIÓN DE RESIDUOS OTROS Arrastre de Sólidos Medidas de Integración Paisajística PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMISIONES A LA ATMÓSFERA Fase de Construcción Fase de Funcionamiento EMISIONES AL AGUA OTROS Control de Finos en el Periodo de Obras Control de Ruido MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO E SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES CONCLUSIONES FINALES Abril Indice. Pág. ii3 ANEXOS ANEXO I. FICHAS DE INTERVENCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ANEXO II. CUESTIONARIO REFERENTE AL RD 1254/1999 ANEXO III. ANEXO IV. CÁLCULO DE CHIMENEAS PLANOS NUEVA PARCELA Abril Indice. Pág. iii4 1. OBJETO DEL DOCUMENTO El objeto del Presente documento es dar contestación a la documentación adicional solicitada por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco tras la presentación por parte de BIOMBUSTIBLES DE del Proyecto de Planta para Producción de Biodiesel en el Puerto de Bilbao. Pág. 15 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES DEL MISMO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES 2.1 FASE DE OBRAS El movimiento de tierras consistirá en una explanación adecuada de la parcela, partiendo de las tierras existentes (rellenos antrópicos). El movimiento de tierras en la propia parcela puede suponer una cantidad de m 3, consistiendo en la excavación, transporte dentro de la propia parcela y su extensión y compactación. Adicionalmente se requerirá el aporte de tierras de relleno: material de préstamo procedente de excavaciones exteriores. Este material tendrá en principio unas características de suelo adecuado y supondrá un volumen aproximado de unos m 3. Sobre esta capa se dispondrá una capa de 30 cm sobre la parcela correspondiente a la sub-base, sobre la cual se realizará la urbanización definitiva, que se ejecutará a partir de material de cantera. El volumen de material necesario será de unos m 3. En la zona próxima a la ejecución de las obras existen varias canteras donde se extraen áridos de características adecuadas a las obras a ejecutar. Estas canteras se localizan en Galdames, Santullán y Zaramillo dentro de un radio de no más de 25 km. También se podrán emplear otros áridos procedentes de obras y excavaciones de los alrededores siempre que sean aptos ambientalmente y técnicamente. 2.2 INFRAESTRUCTURAS ANEJAS Las denominadas infraestructuras anejas necesarias para el desarrollo del proyecto e describen a continuación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto está desarrollado a nivel de Proyecto Básico, no se disponen planos ni trazados de detalle, condicionados a la definición final en detalle de las instalaciones. Por lo tanto se realiza seguidamente su descripción y una vez realizado el proyecto de detalle será facilitado si así lo requiere la Dirección de Calidad Ambiental. Pág. 26 2.2.1 Cargadero Marítimo y Conducción de Líquidos. El cargadero marítimo se construirá sobre el pantalán de líquidos ya existente en las instalaciones del puerto. En dicho punto se instalarán las bocas y equipos necesarios para las conexiones y bombeo de líquidos a la planta de biodiesel. Estos elementos dispondrán de los elementos de seguridad requeridos en la reglamentación para el manejo de productos químicos combustibles e inflamables (APQ-1), como tomas de tierra, continuidad eléctrica, sistemas contraincendios, etc. Los líquidos que se tiene previsto manejar vía transporte marítimo son aceite vegetal, biodiesel, glicerina y metanol. Las tuberías que se emplearán para el trasiego de líquidos, serán de acero y discurrirán paralelamente al trazado de tuberías de trasiego existentes para otras instalaciones ubicadas en las proximidades, discurriendo en trazado aéreo en su mayor parte conformando un rack ubicado sobre una estructura metálica portante. Únicamente en el tramo final se enterrarán en zanja visitable (zonas de paso de viales y tramo final de acometida a planta) Cargadero de Camiones Cisterna. El cargadero de camiones cisterna consiste en una zona acondicionada con solera y cubierto mediante estructura metálica. Este cargadero dispone de dos posiciones de carga/descarga para los productos combustibles/inflamables que se manejan en la instalación: aceite vegetal, biodiesel, glicerina y metanol. La solera, en hormigón armado, dispondrá de pendientes hacia una arqueta de recogida de derrames y estará tratado con un recubrimiento epoxi que evite la filtración de los derrames y facilite su mantenimiento. La cubierta servirá para prevenir la entrada de agua de lluvia y facilitar las operaciones de carga y descarga con condiciones meteorológicas desfavorables de lluvia. La carga de los camiones se realizará por la parte superior de las cisternas, mientras que la descarga se llevará a cabo por la parte inferior. En estas instalaciones se dispondrá de los elementos de bocas y mangueras adecuados, así como de las instalaciones de puesta a tierra y protección contraincendios requeridas en la APQ-1. Pág. 37 2.2.3 Cargadero de Ferrocarril El cargadero de ferrocarril consiste en un puesto de carga y descarga de productos inflamables/combustibles de acuerdo con lo exigido en la APQ-1. Los productos que se manejarán vía ferrocarril serán: aceite vegetal, biodiesel, glicerina y metanol. Al igual que el cargadero de camiones cisternas dispondrá de los elementos de puesta a tierra y protección contraincendios requeridas en la APQ FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Refino del Aceite. El aceite almacenado en los depósitos generales se trata para obtener las características necesarias para la materia prima a la entrada al proceso de producción de biodiesel. Este aceite pre-tratado se almacenará en los dos depósitos de aceite diario (depósitos nº 7 y 8, plano ) desde donde se alimentarán al proceso. El refino del aceite consiste en dos procesos principales: Desgomado y Desacidificación. Desgomado. Este proceso consiste en el calentamiento del aceite una vez mezclado con un ácido (inicialmente, ácido fosfórico) y agitado enérgicamente. Esto produce una aglomeración de los compuestos gomosos, de los compuestos metálicos y otras impurezas existentes que precipitan. Posteriormente se ajustan la temperatura y la acidez (adición de sosa diluida). Las impurezas separadas se eliminan por medio de una centrífuga. En una segunda etapa de desgomado, se realiza un lavado con agua caliente mezclándose con el aceite. Tras esto se envía la mezcla a una unidad de secado mediante vacío, el cual se genera mediante un eyector de vapor con condensadores atmosféricos. Desacidificación. Este proceso consiste en la eliminación de ácidos grasos libres mediante destilación. El aceite una vez desgomado, se introduce en un desaireador en vacío a una temperatura de unos 90ºC. Esta corriente es tratada con vapor a contracorriente en una torre de relleno, instalándose una serie de demisters para evitar que las gotas de aceite sean arrastradas. Pág. 48 En un paso siguiente se procede a realizar una desodorización y un afino en la eliminación de los ácidos grasos libres, mediante una torre de stripping empleado vapor vivo. La eficiencia energética de estos procesos se consigue mediante la instalación de varios economizadores para aprovechar el calor de las corrientes salientes de cada equipo. Los ácidos grasos libres extraídos se acumulan en el fondo y se eliminan al depósito de residuos (depósitos 23 y 24) para su posterior gestión Adición de materias primas y catalizador. La adición de las materias primas se lleva a cabo mediante bombas volumétricas a los reactores. Estos reactores son cubas cerradas metálicas herméticamente con las correspondientes entradas y salidas de líquidos y sistemas de alivio de presión y venteo en caso de acumulación de gases. Esos reactores también tienen la posibilidad de atmósfera inerte con objeto de reducir los gases explosivos provenientes del metanol. Al reactor se alimenta el aceite pre-tratado, el metanol y el catalizador. Éste último, suministrado de forma sólida, se introduce al reactor previamente disuelto en metanol. El aceite se alimenta precalentado y la reacción se mantiene a temperatura aproximada de 40-45ºC (variable dependiendo de las características del aceite a procesar). La reacción tiene lugar con agitación hasta alcanzar la conversión requerida de la reacción química de transesterificación La adición de metanol es en exceso, ya que es el reactivo limitante y el que se puede recuperar posteriormente Reacción La reacción de transesterificación comienza con la introducción de las materias primas en el reactor, donde se opera a una temperatura aproximada de 40-45ºC (variable dependiendo de las características del aceite a procesar). Este proceso consiste en un proceso de dos etapas, donde la mezcla permanece en el reactor hasta alcanzar la conversión requerida de la reacción química de transesterificación (>99%). Los productos obtenidos son biodiesel (ésteres metílicos) y glicerina, en una proporción aproximada de 10:1. Quedando además el exceso de metanol introducido. Pág. 59 2.3.4 Separación y refino del biodiesel Tras la reacción se procede a realizar una separación por densidades (bien por decantación o bien mediante centrífuga, según el tecnólogo finalmente seleccionado), de forma que se obtiene una fase ligera (rica en biodiesel) y una fase pesada (rica en gliceroles). La fase ligera se somete entonces a un proceso de lavado y separación (evaporador) del cual se extrae el biodiesel con la calidad final requerida y una corriente adicional de agua y metanol con catalizador disuelto. Esta fase pasa a un tratamiento posterior para recuperación de metanol Recuperación del Metanol La fase pesada resultante de la separación de fases del proceso de transesterificación, resulta rica en glicerina y metanol, además de contener cierta cantidad de ácidos grasos. Tras la adición de un ácido para disponer un medio ácido de operación, los ácidos grasos son separados por medio de una corriente de vapor vivo, recirculándose nuevamente al proceso productivo. La mezcla agua-metanol-glicerina se neutraliza y posteriormente se introduce en una torre de fraccionamiento, condensándose una fase metanol que se recupera para ser empleada en el proceso productivo y resultando una fase pesada agua-gliceina que se envía a su tratamiento para obtener la glicerina Purificación glicerina La purificación de glicerina supone varios pasos hasta obtener un producto con la calidad final requerida. En un a primera etapa, la mezcla glicerina-agua se concentra mediante un sistema de evaporador de doble efecto, siendo la segunda fase de evaporación a vacío. El vapor de agua extraído se conduce a un condensador para su eliminación de la corriente de glicerina. El agua condensada se recoge y se reutiliza como agua de lavado del biodiesel. Pág. 610 Una vez eliminado el agua, la glicerina se somete a un proceso de destilación y blanqueo. Este proceso supone su paso por diferentes unidades de tratamiento, comenzando con un ajuste de ph (con adición de sosa diluida) y un secado final en un evaporador-secador de película fina. Tras esto se introduce en una columna de destilación para la eliminación de las sales y partículas con un alto punto de ebullición que lleva la corriente de glicerina. Estas sustancias se eliminan como residuo de destilación. Los vapores de glicerina de la torre de destilación se condensan y se filtran a través de un filtro de carbón activo donde quedan retenidas las trazas de impurezas que pudiera tener la glicerina. 2.4 CENTRAL TERMOELÉCTRICA La central termoeléctrica realizará el aporte de calor al sistema en forma de agua caliente y/o vapor saturado. Para ello se dispondrá de un grupo de calderas (2 uds.) que serán capaces de aportar todo el calor necesario al sistema (unos t/año de vapor saturado a 16 bar) con un sobreexceso para puntas ocasionales. Estas calderas estarán alimentadas con gas natural. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la planta tiene un consumo significativo de energía eléctrica, se contempla la posibilidad de disponer de una sección de cogeneración mediante dos motores de gas acoplados a un alternador para la producción simultanea de calor y electricidad. La definición final de esta instalación dependerá finalmente del tecnólogo suministrador de la planta de biodiesel si bien en base a los parámetros de diseño se dispondrá de dos grupos motor-alternador a gas natural, con una potencia eléctrica aproximada de 1 MW cada uno de ellos. El calor del circuito de refrigeración principal de los motores se empleará para las necesidad de calor del sistema de baja temperatura y el precalentamiento del agua al ciclo de vapor. Por otro lado, el calor de humos de escape de los motores se empleará en el ciclo de producción de vapor. En total se aportará aproximadamente un 15% de las necesidades energéticas de tipo térmico en planta. Esta cogeneración supondrá el suministro a la planta de la energía eléctrica necesaria, así como la generación de un excedente del orden del 65-70% que será exportada a la red eléctrica. Las calderas de vapor funcionarán de forma que aporten las necesidades caloríficas que los motores no puedan suministrar. Pág. 711 Generación eléctrica anual MWh/año Consumo interno MWh/año La central termoeléctrica cumplirá con las condiciones fijadas para las instalaciones acogidas al régimen especial, realizándose los trámites necesarios para ello. En el gráfico se recoge el esquema de funcionamiento de la Central Termoeléctrica descrita. Salida Gases Motores (120 ºC) Aporte Agua (25ºC) Agua (65 ºC) Intercambiador Calor Caldera Recuperación Aerorrefrigeradores Retorno C.Ppal 70ºC Caldera kwe Motor 1 C.Ppal. Agua 90ºC Caldera 2 C. Aux Agua Motores 950 kwe Motor 2 Vapor Saturado 16 kg/cm2 A PROCESO Refrigeración Pág. 812 2.5 RECURSOS NATURALES, MATERIAS PRIMAS, SUSTANCIAS, AGUA Y ENERGÍA EMPLEADA Materias Primas y Auxiliares A continuación se recoge un listado con las materias primas y auxiliares, así como su código 1 CPA- 2002, según se determina en el reglamento CE nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por el que se modifica el reglamento CEE nº 3696 del Consejo relativo a la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea. También se indica el stock máximo en planta de las citadas sustancias. Materia prima Código CPA Stock máximo Aceite vegetal m 3 Metanol m 3 Hidróxido potásico (KOH) t Hidróxido sódico (50%) (NaOH) m 3 Ácido sulfúrico (98 %) (H 2 SO 4 ) m 3 Ácido Fosfórico (75%) (H 3 PO 4 ) m 3 Nitrógeno (N 2 ) Nm 3 Carbón activo t Agua m 3 Aditivos 2 Sin especificar 100 m 3 1 El Código Nacional de Bienes y Servicios (CNBS) R.D. 81/1996 de 26 de enero- no está vigente en su lugar se emplea la Clasificación estadística de Productos por Actividades (CPA-2002). 2 Sustancias químicas adicionadas al biodiesel para evitar su oxidación durante el almacenamiento (dependen del tecnólogo). Pág. 913 2.5.2 Consumo de Productos y Características En la siguiente tabla se recoge un listado de los productos químicos manejados en los distintos procesos de la planta de biodiesel y sus características principales. Aceite vegetal Producto Químico Características 3 Consumo Anual Procedencia: diversa (girasol, colza, soja, etc.). Estado líquido: líquido t/año Metanol Ver anexo. Fichas de Intervención t/año Hidróxido potásico (KOH) Ver anexo. Fichas de Intervención t/año Hidróxido sódico (50%) (NaOH) Ver anexo. Fichas de Intervención t/año Ácido sulfúrico (98 %) (H 2 SO 4 ) Ver anexo. Fichas de Intervención t/año Ácido Fosfórico (75%) (H 3 PO 4 ) Ver anexo. Fichas de Intervención. 600 t/año Nitrógeno (N 2 ) Ver anexo. Fichas de Intervención Nm 3 /año Carbón activo Estado líquido: sólido 360 t/año Aditivos 4 Estado líquido: líquido Consumos con Influencia sobre las Emisiones Contaminantes en la Atmósfera Consumo máximo horario. Gas natural m 3 /h (emisiones de gases de combustión libres de azufre y partículas). 3 Fuente: Fichas de intervención ante accidentes con materias peligrosas, Gobierno Vasco Dpto. de Interior Se adjunta como anexos fichas de Intervención de las principales sustancias. Elaboración propia con datos bibliográficos diversos. 4 Sustancias químicas adicionadas al biodiesel para evitar su oxidación durante el almacenamiento (dependen del tecnólogo). Pág. 1014 Metanol... 1,6 t/h (emisiones difusas en puntos del proceso y venteos de los tanques de almacenamiento) Información relativa al RD 1254/1999. En el anexo se adjunta el cuestionario relativo al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, relativo a las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, tal como recoge el Art 6 del citado Real Decreto (desarrollado en el Anexo II). Hay que mencionar que dicho R.D. es aplicable a las instalaciones de la planta de producción de biodiesel, en lo referente al almacenamiento de metanol que supera la cantidad indicada en la columna 3 de las partes 1 y 2 del Anexo I, pero no así la cantidad umbral de la columna 3. Con ello, se presentará antes de iniciar la explotación de la planta, se presentará el documento de Política de Prevención de Accidentes Graves. Este documento será presentado igualmente a la Autoridad Portuaria para su consideración en los planes internos del puerto Consumo de energía. A continuación se recoge el balance global de energía de la planta, y en el siguiente gráfico el balance específico de la parte correspondiente a la central termoeléctrica. APORTE MOTORES 1.217,3 kw APORTE CALDERAS Combustible: GAS NATURAL 9.216,7 kw Generación de Vapor kw Pérdidas kw Pág. 1115 Pérdidas por Radiación 60 kw Pérdidas C. Aceite, Intercooler y C. Auxiliar 460 kw Pérdidas C. Principal 958,7 kw C. Principal Pérdidas 121,7 kw Calor C. Principal 321,3 kw 2 MOTORES Calor Aprovechado Combustible: GAS NATURAL Gases de Escape (hasta 120ºC) 896 kw Proceso 1.217,3 kw Generación Agua Caliente y Vapor 1.095,6 kw 2 x = kw Escape Pérdidas Escape 314 kw 1900 kw Energía mecánica Energía Eléctrica El consumo anual estimado de Gas natural de 10,23 Mm 3 /año y un máximo horario de m 3 /h. 2.6 EMISIONES A LA ATMÓSFERA Emisiones Atmosféricas y Puntos de Emisión En el plano adjunto se recoge la posición de los diferentes focos de emisión, teniendo en cuenta que las coordenadas son aproximadas, ya que la ubicación precisa final dependerá del desarrollo constructivo final. Pág. 1216 Foco nº Proceso Coord. Tª (ºC) Veloc. (m/s) Caudal (kg/h) Contaminates Concentración 1 Caldera de vapor X = Y = , ,5 0,32 2,00 CO 2 CO NO x mg/nm mg/nm 3 2 Motores cogeneración X = Y = ,52 859,8 < 1,99 < 1,66 CO 2 CO NO x --- < 300 mg/nm 3 < 250 mg/nm 3 Las emisiones son estimaciones realizadas de forma teórica, aportándose datos de funcionamiento una vez se comience la actividad productiva. La potencia aproximada del generador de calor será de kw (necesidades más potencia de seguridad para puntas), suficiente para obtener t/h de vapor saturado a 16 kg/cm 2. Por otro lado, los motores de cogeneración tendrán una potencia aproximada de kw eléctricos cada uno (x 2 uds) Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Los compuestos orgánicos volátiles que se emplean en el proceso productivo del biodiesel, así como sus cantidades, son los siguientes: - COV: Metanol - Consumo anual en planta: t/año - Consumo medio: 1,6 t/h - Procesos donde se emplea: Producción de biodiesel (transesterificación); está presente en los procesos siguientes de purificación del biodiesel y de la glicerina. Almacenamiento. Pág. 1317 - Medios de reducción de emisiones: Empleo de circuito cerrado para la alimentación y reacción en recipientes cerrados. Recuperación del metanol no reaccionado con recirculación al proceso. En los tanques actuación con atmósfera inerte y filtros en los venteos. - Pérdidas de COV: Estimado 0,80 t/año (emisión difusa). Tras la puesta en marcha se realizará una verificación efectiva del consumo y emisión de VOCs del proceso que se presentará en forma de Plan de Gestión de Disolventes (según el apartado 2 del Artículo 7 del Real Decreto 117/2003 y de acuerdo a las indicaciones recogidas en el anexo IV del citado R.D.) Emisiones Difusas Las emisiones difusas que se pueden ocasionar durante el proceso productivo estárán limitadas a operaciones de limpieza, mantenimiento o venteo esporádico de alguno de los elementos que confirman la línea de tratamiento. Todas estas emisiones difusas se darán en régimen discontinuo Mediciones Reales de Plantas Similares No se disponen de mediciones reales en plantas similares, por lo que en el momento de puesta en marcha de las instalaciones se facilitarán los niveles de emisión obtenidos y medidos en la planta. En todo momento se asegurará el cumplimiento de los límites de emisión fijados por la normativa vigente. 2.7 RUIDO Y VIBRACIONES. Puntos de generación de ruido y vibraciones: A. Pre-tratamiento del aceite B. Proceso productivo y refino de biodiesel. Pág. 1418 C. Purificación de la glicerina. D. Producción de nitrógeno. E. Planta termoeléctrica. F. Estaciones de bombeo de productos químicos. Los proceso A, B y C se encuentran dentro de edificios cerrados, que se diseñan con cerramientos adecuados para no superar los 60 db(a) en el límite exterior de la parcela. En el caso del módulo de producción de nitrógeno, dispone de un aislamiento acústico de forma que no supere los 85 db(a) a 1 m de distancia. Esta instalación se encuentra distanciada del límite de parcela, por lo que el nivel de ruido será menor según lo requerido. Por otro lado, esta instalación está situada en el lateral contrario a los viales, localizándose más próxima a la parcela interior que en un futuro próximo será de tipo industrial y en cuyo límite se instalará una cubierta vegetal que reducirá aún más la afección por ruido. Su funcionamiento es discontinuo, ya que se dispone de un depósito pulmón. La planta termoeléctrica (identificada en el punto E) se encuentra en el interior de un edificio de servicios auxiliares. Además se instalarán silenciadores en las salidas de humos (motores) para atenuar el ruido de los gases de escape. Las estaciones de bombeo de productos químicos estarán a intemperie o bajo tejabana, si bien son elementos de pequeña afección en cuanto al impacto acústico se refiere. En cuanto a las vibraciones, todos aquellos elementos susceptibles de generar vibraciones dispondrán de las correspondientes masas de inercia y uniones flexibles para reducir su transmisión al terreno y estructuras anexas. Pág. 1519 2.8 GESTIÓN DEL AGUA Y EFLUENTES LÍQUIDOS Balance de Agua El consumo general de agua en la planta se realizará para varios fines: proceso, limpiezas y mangueos, oficinas y refrigeración. Los consumos pico previstos se enumeran a continuación - Proceso (generación de vapor, lavado de productos, etc.): 1 m 3 /h consumo constante y 2,5 m 3 /h consumo pico. - Limpiezas y mangueos: máx estimado 1 m 3 /día. - Oficinas y servicios: 1,5 m 3 /día (10 operarios/día con un consumo estimado de 150 l/día). - Refrigeración: aproximadamente 10 m 3 /h. Esta consumo de agua puede suprimirse si se emplea el agua de mar como medio de refrigeración Tratamiento de las Aguas Residuales Dentro de la planta se pueden distinguir las siguientes corrientes de aguas residuales a tratamiento: Aguas Residuales Sanitarias: procedentes de las oficinas y vestuarios. Aguas Residuales de Proceso: procedentes de las limpiezas y purgas de las diferentes etapas del proceso productivo (refino del aceite, producción del biodiesel y purificación final del biodiesel y de la glicerina). Agua de cubetos: que se originan en las limpiezas de los mismos y en los momentos de lluvia. Se pueden diferenciar dos tipos de aguas, las procedentes del cubeto de metanol y las que se generan en el almacenamiento de aceites, biodiesel y glicerina. Aguas pluviales, en general recogidas en las cubiertas de los edificios y viales de planta. El tratamiento de los efluentes líquidos de la planta, se propone diferenciando las diferentes corrientes de agua residual y sus características. Así el agua residual sanitaria se somete a un Pág. 1620 tratamiento biológico de fangos activos, así como la corriente de aguas procedentes del cubeto de metanol, ya que es un agua con contaminante altamente biodegradable. Este tratamiento se dimensiona para 18 habitantes-equivalentes considerando tanto el agua generada en oficinas y vestuarios (el personal en planta es de 8 personas, con una generación estimada inferior a 1 hab-eq) como el agua de resto de procesos de planta que requieren tratamiento. Por otro lado, las aguas de proceso y las de los cubetos de aceite/biodiesel/glicerina se someten a un tratamiento de eliminación de aceites (mediante un separador dotado de filtro de coalescencia con láminas de polipropileno y obturador automático), y posteriormente el tratamiento biológico citado. Adicionalmente, se dispondrá un tanque de tormentas de forma que permita tratar el agua de primera lluvia. Este dispositivo tendrá una capacidad de retención de 50 m 3 y un aliviadero de 1 m 3. Con ello se considera posible tratar el agua de la primera ½ hora de lluvia, teniendo en cuenta la media de las precipitaciones máximas diarias (66,1 mm/día). El agua acumulada se irá bombeando de forma progresiva al tratamiento de aguas residuales (separador de aceites + tratamiento biológico) por medio de una electrobomba sumergida que se laminará el agua en las 24 horas posteriores a la finalización del llenado. El excedente será vertido directamente. El control de vertido se llevará a cabo mediante dos arquetas de control, una para el agua tratada en planta y otra para el aliviadero del tanque de tormentas. Un esquema del tratamiento de aguas propuesto se recoge en el siguiente diagrama de bloques. Pág. 1721 Aguas Residuales Sanitarias (Oficinas - Vestuarios) Cubeto Metanol TRATAMIENTO BIOLÓGICO (18 H.E.) Arqueta de Control (1) VERTIDO FINAL Aguas Residuales Proceso (Refino - Producción -Purificación de Biodiesel y Glicerina) Cubeto Aceites - Biodiesel - Glicerina SEPARADOR DE ACEITES (máx. 7 l/s) Aguas PLUVIALES TANQUE DE TORMENTAS Aliviadero: 1 m3 Acumulador: 50 m3 Aliviadero Arqueta de Control (2) Estimación del Vertido Final El vertido final cumplirá con los limites que se recogen en el borrador de Anteproyecto de Decreto sobre el Régimen Jurídico de los Vertidos efectuados desde Tierra al Mar, del Gobierno Vasco. El cumplimiento de dichos límites serán justificados por medio de controles y análisis a efectuar durante la puesta en marcha de las instalaciones. El punto de vertido final se encuentra localizado (de manera orientativa) en las coordenadas X = , Y = RESIDUOS GENERADOS Los residuos generados en la planta proceden básicamente de los siguientes procesos y se localizan en los lugares indicados: - Residuos del proceso de desgomado y pretratamiento del aceite: se generan en las primeras etapas del proceso, resultando unos residuos orgánicos (cadenas orgánicas no adecuadas para el proceso de producción de biodiesel) de tipo aceitoso en estado semi-sólido. Pág. 1822 Las cantidades que se producen son muy pequeñas, ya que los aceites vegetales que se emplean ya están pretratados en origen, y además dependen del tipo de aceite vegetal que se vaya a emplear en el proceso. Como cifras orientativas de residuos en este proceso, se cuenta con una generación entre 50 y 500 kg/día. - Residuos de producción de biodiesel y glicerina: estos residuos se generan principalmente en los procesos finales de destilación de la glicerina, ya que es la fracción que arrastra mayoritariamente las impurezas. Se trata principalmente de un residuo sólido o semisólido de naturaleza orgánica y contenido en sales (procedentes de los ácidos, bases y sales empleadas en el proceso). También se generarán de forma puntual residuos de limpieza del los elementos del proceso (intercambiadores, columnas, reactor, etc.). Las cantidades estimadas de residuo que se producirán serán del orden de unas 9,2 t/día, que se almacenarán hasta el envío a tratamiento. - Otros residuos de proceso: se trata principalmente de carbón activo agotado, tras emplearse en el afino de la glicerina, los cuales son regenerados por el propio suministrador (60 t/año). - Residuos en la central termoeléctrica: Se trata principalmente de residuos de limpieza de la caldera y el cambio de aceite de los motores. A este respecto se generarán unos litros de aceite usado al año. - Residuos del tratamiento de aguas. En el proceso de depuración de las aguas residuales de planta se producirán residuos aceitosos (mezcla aceite/agua) y sólidos en el separador de aceites y fangos orgánicos en la instalación de tratamiento biológico de las aguas residuales. Estos elementos se gestionarán a través de empresas autorizadas para su proceso. No se puede estimar la generación de estos residuos, ya que depende de múltiples factores externos. Por ello se realizará un control de dichos residuos tras la puesta en marcha de la planta. Pág. 19 Mostrar más
MEMORIA BIONORTE S.A. es una industria química que transforma el aceite vegetal usado, residuo sin utilidad y con gran potencial contaminante, en un combustible ecológico para motores diesel. Este combustible, Más detalles CUESTIONARIO TÉCNICO LICENCIA
ÀREA D'URBANISME I MEDI AMBIENT CUESTIONARIO TÉCNICO LICENCIA 1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD Nombre o razón social Dirección Descripción actividad principal Número de edificios 2. CLASIFICACIÓN CCAE Más detalles ESTACION DEPURADORA DE DE AGUAS RESIDUALES DE DE LOGROÑO
ESTACION DEPURADORA DE DE AGUAS RESIDUALES DE DE LOGROÑO Gobierno de La Rioja Consejería de Turismo y Medio Ambiente Proyecto Cofinanciado FONDO DE COHESIÓN UNIÓN EUROPEA Ayuntamiento de Logroño SANEAMIENTO Más detalles PROTOCOLO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES EXIGIBLES A CONCESIONARIOS ÍNDICE
Pag.: 1 de 8 ÍNDICE 1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 2.- GESTIÓN DE RESIDUOS 3.- GESTIÓN DE VERTIDOS 3.1.- VERTIDOS A LAS AGUAS DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO 3.2.- VERTIDOS AL COLECTOR DE AGUAS DEL CONSORCIO Más detalles MEDIO AMBIENTE. Caracterización de residuos industriales
MEDIO AMBIENTE Caracterización de residuos industriales Código: 22-624 Duración: 50 horas Adquirir y/o actualizar los conocimientos asociados a las operaciones para la caracterización analítica de los Más detalles Definiciones y conceptos relacionados con la producción y gestión de los Residuos. www.cat-coacm.com
Definiciones y conceptos relacionados con la producción y gestión de los Residuos www.cat-coacm.com Índice 1. Introducción 2. Situación actual 3. Clasificación de Residuos Residuo Residuo Peligroso Residuo Más detalles Cogeneración con gas natural
Cogeneración con gas natural Qué es la cogeneración? El término cogeneración se utiliza para definir aquellos procesos en los que se produce simultáneamente energía eléctrica (o mecánica) y energía calorífica Más detalles ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. El almacenamiento correcto de productos químicos y, en particular, el de líquidos Más detalles Gestión medioambiental integral de antigua planta de desgasificación y limpieza de buques
COMUNICACIÓN TÉCNICA Gestión medioambiental integral de antigua planta de desgasificación y limpieza de buques Autor: Juan Pérez García de Prado Institución: Desotermia e-mail: jperez@emgrisa.es Otros Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles AGENCIA DE RECURSOS AMBIENTALES GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 1. TAREAS REALIZADAS EN LA 1.1 Descripción general de las actividades Entre las labores realizadas por los profesionales de la fontanería Más detalles TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. OPERACIONES DE PROCESOS
HOJA INFORMATIVA A.5.3.15 TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. OPERACIONES DE PROCESOS "Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 1.996" OCTUBRE 1997 OPERACIONES DE PROCESOS 1. Métodos de obtención Más detalles Existen dos causas fundamentales que conducen al deterioro del fluido hidráulico; el envejecimiento y la contaminación.
SISTEMAS HIDRÁULICOS. MANTENIMIENTO DEL FLUIDO INTRODUCCIÓN Un sistema hidráulico transmite potencia entre dos puntos situados a cierta distancia, generalmente poca, utilizando para ello un fluido incompresible. Más detalles Guía medioambiental de Proveedores y Subcontratistas del Grupo ISASTUR
V 14.0 (Noviembre, 2014) del Grupo ISASTUR Esta Guía va dirigida a los proveedores que el Grupo ISASTUR considera ambientalmente relevantes para su Sistema de Gestión, teniendo en cuenta el impacto que Más detalles Capacidades y criterios de evaluación:
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA UNIDAD FORMATIVA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS DURACIÓN 90 CONTAMINANTES Específica Código UF1941 Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE Área Profesional Más detalles Prevención y control integrados de la contaminación
COMISIÓN EUROPEA DIRECCIÓN GENERAL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN Instituto de Prospectiva Tecnológica Prevención y control integrados de la contaminación Resumen Ejecutivo del documento de referencia de Más detalles MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES
MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES PROPOSITO Y APLICACION El proyecto ALMA ha adoptado una Política Ambiental cuyo objetivo es permitir el desarrollo de sus actividades científicas, compatibilizándolas con Más detalles DEPURACION BIOTANK 2007
DEPURACION BIOTANK 2007 Última actualización: 4-6-2007 ÍNDICE 1. Depuradora por oxidación total..................................................... 3 2. Equipo compacto de depuración con prefiltro y filtro Más detalles Valorización Energética de Lodos en la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Sumario 1. EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 2. LA EDAR DE GALINDO 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INCINERACIÓN 4. EL PROCESO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL FANGO DESHIDRATADO 4.1. LA INCINERACIÓN 4.2. RECUPERACIÓN Más detalles La refrigeración de las Centrales de Ciclo Combinado a Gas Natural
La refrigeración de las Centrales de Ciclo Combinado a Gas Natural Manuel Calvo Díaz 8 de Mayo de 2008 1 Índice 1. Principios de Funcionamiento 2. Sistemas de Refrigeración 3. Circuito cerrado de refrigeración Más detalles Lección 8. Control de emisión de contaminantes provenientes de fuentes industriales
ECO INNOVATION of PHARMACEUTICAL BUILDINGS SUPPORTING in SUSTAINABLE LCA TOOLS WP N: 6.2 Deliverable 6.2: ECO SOLUTIONS FOR PHARMACEUTICAL RESIDUAL WATERS. CIP EIP Eco Innovation 2008: Pilot and market Más detalles ANEJO 5: INSTALACIÓN DE VAPOR
ANEJO 5: INSTALACIÓN DE VAPOR ANEJO 5: INSTALACIÓN DE VAPOR. 1. Consumo de vapor. 2. Caldera de vapor. 2.1. Instalación de agua para la caldera. 2.2. Instalación de fuel-oil. 1.-. Para la instalación de Más detalles 7. VERTIDOS A CAUCE. 1. Diseño de un apropiado sistema de drenajes. 2. Gestión del agua de lluvia.
MemoriaResumen: 7. VERTIDOS A CAUCE Refinería Balboa, siguiendo las estrategias propuestas por la Guía de MTDs para el sector, diseñará un "Plan Maestro de Agua", teniendo en cuenta elementos tales como Más detalles BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO Y MANIPULACIÓN DE GASES REFRIGERANTES EN EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
Con el apoyo de BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO Y MANIPULACIÓN DE GASES REFRIGERANTES EN EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN Instaladores y Mantenedores GASES REFRIGERANTES Y CAMBIO CLIMÁTICO Los Más detalles TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS CÓDIGO 31231033 Marque con una X el período correspondiente
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS CÓDIGO 31231033 Marque con una X el período correspondiente 1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Mantenimiento preventivo Más detalles ANEXO II. DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SUBSECTOR AZUCARERO
ANEXO II. DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SUBSECTOR AZUCARERO 1 Diagrama de Entradas y Salidas. Procesos Agrícolas Campo ENTRADAS SUBPROCESO SALIDAS Introducción de maquinaria Más detalles PRODUCCIÓN DE BIODIESEL. Paula Castro Pareja Ing. Ambiental
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Paula Castro Pareja Ing. Ambiental Temario El biodiesel El proceso de producción de biodiesel Fundamento químico. Receta básica. Parámetros de calidad de los insumos. Pre-tratamiento Más detalles PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN Horas: 70 Teoría: 0 Práctica: 0 Presenciales: Más detalles Calderas de condensación Ventajas competitivas gracias a las calderas de condensación
Calderas de condensación Ventajas competitivas gracias a las calderas de condensación Mediante la tecnología disponible y probada de las calderas de condensación, las centrales de calefacción local pueden Más detalles ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA Normativa de referencia: Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Orden MAM/304/2002 Más detalles ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS. SISTEMAS DE GESTIÓN.
ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS. SISTEMAS DE GESTIÓN. Los agricultores, para el desarrollo de su actividad, utilizan productos fitosanitarios, por lo que generan residuos de envases que, por haber contenido Más detalles Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención
UNIDAD DIDÁCTICA 22 Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención 1. Normativa aplicable 2. Riesgos asociados al trabajo con baterías 3. Condiciones de las instalaciones 4. Medidas Más detalles Gas Licuado en la Generación Cogeneración - Microcogeneración
Gas Licuado en la Generación Cogeneración - Microcogeneración La energía eléctrica puede ser generada mediante la utilización de un alternador movido por un motor de combustión interna. El uso del gas Más detalles 1. DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
Página 1 de 6 1. 1.1. Definiciones Según la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos se define: Residuo : cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de Más detalles Muestreo 1, 1A 15, 15 A. Emisiones Atmosféricas
Muestreo Emisiones Atmosféricas AAIR Environmental posee un laboratorio de fuentes fijas acreditado ante la SEREMI de Salud, y además, posee convenios por análisis con laboratorios locales que se encuentran Más detalles BIODIESEL: GENERALIDADES Y PRODUCCIÓN A PEQUEÑA ESCALA
BIODIESEL: GENERALIDADES Y PRODUCCIÓN A PEQUEÑA ESCALA Andrés Dickson Taller de Diseño, Comunicación y Representación Gráfica Año 2011 Generalidades Definiciones: Ésteres Metílicos de ácidos grasos de Más detalles GOMAVIAL SOLUTIONS, S.L.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES GOMAVIAL SOLUTIONS, S.L. CONTROL DE CAMBIOS FECHA REV MODIFICACIÓN CAUSA 00 1. INTRODUCCIÓN GOMAVIAL SOLUTIONS, S.L. debido a su preocupación por el medio ambiente, Más detalles PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
Índice 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 3 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. REALIZACIÓN Más detalles La normativa de la Española en materia de residuos peligrosos
http:// La normativa de la Española en materia de residuos peligrosos Ley 10/1998 Real Decreto 833/1988 Real Decreto 952/1997 Normativa de carácter específico - Caracterización. - Traslados transfronterizos Más detalles ANEJO Nº 5 : GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 5 : GESTIÓN DE RESIDUOS BIDEGI 000-14-N-S2#MEMORIA 25 AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL BARRIO DE MAZMELA PARA COMPLETAR EL TRAMO ARLABAN- ESKORIATZA DE LA AUTOPISTA VITORIA/GASTEIZ-EIBAR Más detalles Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos.
PIRÓLISIS 1. Definición La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera deficiente Más detalles MANUAL DE BUENAS PRACTICAS EN LAS OFICINAS DOUBLET
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS EN LAS OFICINAS DOUBLET DEFINICIONES AMBIENTALES Contaminación: Acción y efecto de introducir cualquier tipo de impureza materia o influencias físicas (ruido, radiación, calor, Más detalles Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ RESUMENDELMARCONORMATIVOACTUAL a)reglamentodealmacenamientodeproductosquímicos(apq) RD379/2001,RD2016/2004yRD105/2010 RD379/2001 Más detalles ANEJO Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS INDICE 1. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 2. OBJETO Y FIN DEL ANEJO 3. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 4. CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 5. MEDIDAS Más detalles Contenidos. Centrales térmicas convencionales. Elementos Esquema de funcionamiento. Centrales térmicas especiales
Centrales térmicas José Manuel Arroyo Sánchez Área de Ingeniería Eléctrica Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones Universidad de Castilla La Mancha 1 Contenidos Más detalles evaporadores Minimiza la cantidad de residuos Reutiliza el agua Bajo consumo de energía Sistema totalmente automático 5. Equipos para la depuración
evaporadores Minimiza la cantidad de residuos Reutiliza el agua Bajo consumo de energía Sistema totalmente automático 5. Equipos para la depuración Equipos de evaporación Solución a los problemas de gestión Más detalles La fuente utilizada ha sido la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua.
1. EL AGUA El INE publica, dentro de las Estadísticas de Medio Ambiente, la denominada Estadística del agua, cuyo principal objetivo es conocer la gestión y el uso del agua por sectores económicos en España Más detalles EXAMEN OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS 1ª CONVOCATORIA 2015 INSTRUCCIONES
1ª CONVOCATORIA 2015 INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, Más detalles MF0073_2 Funcionamiento y Operación de los Procesos de Depuración y Tratamiento
MF0073_2 Funcionamiento y Operación de los Procesos de Depuración y Tratamiento del Agua Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL MF0073_2 Funcionamiento y Operación de los Procesos de Depuración Más detalles EGIMA S.L. Denominación: Zona de pesaje y clasificación residuos Código: 01. Pesaje y clasificación de residuos. Cantidad: 6 m 3
Denominación: Zona de pesaje y clasificación residuos Código: 01 Pesaje y clasificación de residuos Residuos recibidos en bidones y sacos. Cantidad: 6 m 3 Almacenamiento elevado, sobre palets Metales, Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles TA TRATAMIENTO DE AGUAS
TA TRATAMIENTO DE AGUAS La gestión de residuos peligrosos líquidos en una planta de tratamiento Hoy en día las sociedades modernas exigen un crecimiento sostenible que permita equilibrar el desarrollo Más detalles TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS
TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS 31231033 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Documentación técnica en el montaje de instalaciones de Más detalles II. METODOLOGÍA. El proceso de elaboración del biodiesel se constituye de siete pasos fundamentales: 6.1. DETERMINACIÓN DE LOS GRAMOS DE CATALIZADOR
II. METODOLOGÍA 6. PROCESO DE ELABORACIÓN El proceso de elaboración del biodiesel se constituye de siete pasos fundamentales: 1. Determinación de los gramos de catalizador 2. Preparación del Metóxido de Más detalles TEMARIO DE OPERACIONES DE PROCESOS
TEMARIO DE OPERACIONES DE PROCESOS 1. MINIMIZACIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS 1.1. Tipos de contaminantes producidos por la industria química. 1.2. Eliminación de residuos sólidos, efluentes y emisiones atmosféricas Más detalles LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. Autor: Plá, F. J. TERCERA PARTE: 7. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE RIESGO. 7.1. Torres de recuperación. 7.1.2. Desinfección y limpieza Más detalles Aunque la cantidad de emisiones nocivas emitidas por un solo automóvil puede resultar insignificante, la concentración
J. A. Rodrigo Si la combustión de los motores fuese completa o perfecta, las emisiones resultantes de la misma serían exclusivamente: nitrógeno (N 2 ), anhídrido carbónico (CO 2 ), vapor de agua (H 2 O) Más detalles Hibridación energética con gas natural
Hibridación energética con gas Hibridación energética con gas 1. Qué es la hibridación? 2. La hibridación de diferentes fuentes 3. Hibridación de tecnologías con la misma fuente 2.1 Electricidad y gas Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles 1. La biomasa es almacenada en un depósito de alimentación, lugar cerrado habilitado específicamente para esos fines.
COMBUSTIÓN DIRECTA 1. Definición La combustión se define como la reacción química entre un combustible y el comburente (aire) con la finalidad de producir energía térmica. Es un método termoquímico en Más detalles ESAMUR 16/17-11-2011 7as Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración DEL ANÁLISIS DEL BIOGÁS A LA PLANTA DE GENERACIÓN
ESAMUR 16/17-11-2011 7as Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración DEL ANÁLISIS DEL BIOGÁS A LA PLANTA DE GENERACIÓN ÍNDICE. PERFIL MWM. EL BIOGÁS INTRODUCCIÓN. APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS: - PRETRATAMIENTO Más detalles CALDERAS EFICIENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES. Madrid 23.01.2013
CALDERAS EFICIENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES Madrid 23.01.2013 Mantenimiento De Calderas Industriales Department 03/01/2008 Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, Más detalles SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.
SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. URBEALFA URBESIGMA Urbetec URBEDELTA UrbeDisc LOS PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PRÓXIMAS GENERACIONES. URBEALFA La mejor Más detalles ANEJO Nº 3: GESTION DE RESIDUOS
MEJORA DE LOS ACCESOS AL POLIGONO INDUSTRIAL LAS CARRETAS, SEGUNDA FASE ANEJO Nº 3: GESTION DE RESIDUOS 1. MEMORIA... 11 1.1. ANTECEDENTES... 11 1.2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS... 11 1.2.1. Normativa de Más detalles Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html
Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html CAPÍTULO 1. Calefacción eléctrica 1.1. Introducción 1.2. Dispositivos portátiles de calefacción Más detalles Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2012
Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2012 Contenido 1.- Objetivo 2.- Cronología 3. -Ficha técnica 4.- Información comparable 2010-2011 2012 5.- Datos generales 6.- Gestión de residuos Más detalles Ficha Técnica Biodiésel
Ficha Técnica Biodiésel 18 1. Qué es el Biodiésel? El biodiésel es un combustible de naturaleza renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales y que puede ser utilizado como sustituto o complemento Más detalles ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS INTRODUCCIÓN El Plan de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León, aprobado mediante el Decreto 54/2008 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León Más detalles MEDIO AMBIENTE (Nivel 1)
MEDIO AMBIENTE (Nivel 1) Medio Ambiente Nivel I. Convenio: Conocimientos: o Vocabulario asociado (vertidos, contaminantes, residuos, etc.). o Los residuos (aceites usados, polvo, humos, ruido, etc.) que Más detalles LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA
FICHA DEL ESTABLECIMIENTO 1 Tipo de auditoria: Nombre: Teléfono: Dirección: Correo eléctrónico: Actividad: Descripción de las instalaciones: Nº de trabajadores: Persona de contacto: 1 Este código debe Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles AutoGas. La opción más inteligente para el carburante de su carretilla. Teléfono del Servicio atención al Cliente 901 100 125
AutoGas La opción más inteligente para el carburante de su carretilla. Teléfono del Servicio atención al Cliente 901 100 125 repsolypf.com sacgas@repsolypf.com 1. QUÉ ES AutoGas? Es una mezcla de GLP (Gas Más detalles Obligaciones Ambientales Talleres Automoción
Obligaciones Ambientales Talleres Automoción Gestión de Residuos Obligaciones 1.- Disponer de Autorización o Registro Administrativo 2.- Segregar los Residuos. 3.- Envasar los R.P. 4.- Etiquetar los recipientes Más detalles VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN N ATMOSFÉRICA INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID INTRODUCCIÓN LEGISLACIÓN NACIONAL LEGISLACIÓN AUTONÓMICA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN LEY 34/2007 INSPECCIONES Más detalles 4.8 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
4.8 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción Más detalles VISITA A LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA POR BIOMASA EN PUENTE GENIL
VISITA A LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA POR BIOMASA EN PUENTE GENIL AUTORÍA JAIME MESA JIMÉNEZ TEMÁTICA ECOLOGÍA E INDUSTRIA ETAPA CICLO GRADO MEDIO F. P. Resumen El pasado día 11 de marzo Más detalles ENOIL. Hidrocarburos Ecológicos de Segunda Generación
Hidrocarburos Ecológicos de Segunda Generación Sumario. 1. Tecnología 7. Planta de Valorización de CSR 1.1. Fundamentos Tecnológicos 7.1. Planta de Producción de combustibles 2G 1.2. Innovaciones Tecnológicas Más detalles Emisión de contaminantes atmosféricos en el taller Prevención de la contaminación atmosférica. Aplicación de la Ley 34/2007
Emisión de contaminantes atmosféricos en el taller Prevención de la contaminación atmosférica. Aplicación de la Ley 34/2007 LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN Y PINTADO DE VEHÍCULOS GENERA CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Más detalles REACTORES Y PLANTAS COMPLETAS PARA EL SECTOR COSMÉTICO, NUTRACÉUTICO Y ALIMENTARIO
REACTORES Y PLANTAS COMPLETAS PARA EL SECTOR COSMÉTICO, NUTRACÉUTICO Y ALIMENTARIO REACTORES DE PRODUCCIÓN REACTORES ESPECIALES PLANTAS DE MEZCLA, HOMOGENIZACIÓN, EMULSIÓN y MICRONIZADO PLANTAS DE ENVASADO Más detalles TEMARIO COMPLETO DEL PROGRAMA: "MASTER EN GESTION MEDIOAMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA"
TEMARIO COMPLETO DEL PROGRAMA: "MASTER EN GESTION MEDIOAMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA" I. PROGRAMA GENERAL: MÓDULO 1. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Unidad 1. Introducción al medioambiente Más detalles Lección 5. Las fuentes de contaminación del aire ambiental
Lección 5 Las fuentes de contaminación del aire ambiental Preguntas que se deben considerar Cuáles son las fuentes móviles? Cuáles son las fuentes estacionarias? Qué ejemplos existen de fuentes móviles Más detalles ANEXO III. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
ANEXO III. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 2 DESTINO DE LOS RESIDUOS 3 MEDIDAS A TOMAR 4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 5 SEGURIDAD 6 Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LOS GRUPOS I, II, III, IV y OTROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1.- OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato es la prestación Más detalles PROGRAMA FORMATIVO MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN
PROGRAMA FORMATIVO MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS Julio 2010 DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Más detalles Sistemas de Recuperación de calor. Ing. Santiago Quinchiguango
Sistemas de Recuperación de calor Ing. Santiago Quinchiguango Noviembre 2014 8.3 Sistema de recuperación de calor. Calor residual Se define como el calor rechazado en un proceso y que por su nivel de temperatura Más detalles Norma UNE-EN-ISO-14001 sobre sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y directrices para su utilización
4.-INTRUMENTOS VOLUNTARIOS PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14001 Y EMAS Aunque los instrumentos de gestión medioambiental ISO 14001 y EMAS- son de carácter voluntario, aquellas empresas que quieren Más detalles GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE OBRAS Y REPRESENTACIONES TÉCNICAS SOLAGUA S.L. Rev 0 26-10-09
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE OBRAS Y REPRESENTACIONES TÉCNICAS SOLAGUA S.L. Rev 0 26-10-09 A continuación les damos una serie de pautas a seguir en la obra, para un mejor funcionamiento en la Más detalles TMB TRATAMENTUTEGI MEKANIKO BIOLOGIKOA
TMB TRATAMENTUTEGI MEKANIKO BIOLOGIKOA La Planta de Tratamiento Mecánico Biológico situada en Arraiz (Bilbao) supone una inversión de más de 43 millones de euros y permitirá a Bizkaia tratar los residuos Más detalles Curso Residuos Solidos
Curso Residuos Solidos Introducción La Capacitación es esencial para tender a una ejecución satisfactoria del trabajo. Podemos definirla como el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite al individuo Más detalles JORNADA: EFICIENCIA ENERGÉTICA: UN CAMINO EN EL AHORRO Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA Y LA ADMINISTRACIÓN.
JORNADA: EFICIENCIA ENERGÉTICA: UN CAMINO EN EL AHORRO Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA Y LA ADMINISTRACIÓN. Federación de Empresarios de La Rioja. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PROCESOS INDUSTRIALES Más detalles GUlA COMPLETA DE LA. ENERGIA SOLAR TERMICA y
~ GUlA COMPLETA DE LA ~ ~ ENERGIA SOLAR TERMICA y ~ TERMOELECTRICA (Adaptada al Código Técnico de la Edificación y al nuevo RITE) José Ma Fernández Salgado...... ~ --".. "'",.po ;"'", qr A. MADRID VICENTE, Más detalles Fig. 11.1: Caldera humotubular de un paso (Shield).
UNIDAD 11 Generadores de Vapor 1. General La generación de vapor para el accionamiento de las turbinas se realiza en instalaciones generadoras comúnmente denominadas calderas. La instalación comprende Más detalles Especificaciones técnicas
Datos del módulo CHP Potencia eléctrica Potencia térmica útil (180 C) Potencia suministrada Consumo de gas para un valor calorífico de 5 kwh/nm³ Grado de acción eléctrico Grado de acción térm. 703 kw el. Más detalles Resumen no técnico de AAU de JACOLIVA SL Rev.: 0 Página 1 de 8
Página 1 de 8 0 INTRODUCCION JACOLIVA es una empresa familiar con una trayectoria de más de 100 años dedicada a la fabricación y envasado de aceite de oliva. JACOLIVA tiene implantado un sistema de gestión Más detalles MÓDULO: C. DE LAS AGUAS TEMA: CARBÓN ACTIVO
MÓDULO: C. DE LAS AGUAS TEMA: CARBÓN ACTIVO DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR: NIEVES CIFUENTES ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. ADSORCIÓN... 1 3. CARBÓN ACTIVO... 2 4. CARBÓN ACTIVO EN POLVO... 3 5. CARBÓN ACTIVO Más detalles SOLAL COGENERACIÓN, A.I.E. ANTECEDENTES
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA UNA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL RELEVANTE COMO CONSECUENCIA DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA TURBINA DE GAS CON REDUCCION DE LAS EMISIONES DE NOx Más detalles Experiencias de gestión de la Calidad y la Ecoeficiencia en Estrella de Levante.
Experiencias de gestión de la Calidad y la Ecoeficiencia en Estrella de Levante. PONENTES: CARLOS GÓMEZ. (JEFE DE FÁBRICA) JUAN A. LÓPEZ ABADÍA (RESP. MEDIO AMBIENTE) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DE ESTRELLA Más detalles 2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Legislación Ámbito de Aplicación Exclusión Instalaciones Existentes Inspecciones Instrucciones Técnicas ITC MIE APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN