Source: https://www.slideshare.net/mauriciohernandezg/ridaa-7787525
Timestamp: 2017-02-20 13:15:08+00:00

Document:
Sistemas alcantarillado particular
by ppachecoc
Sistemas de Alcantarillado Particular
Mauricio Gautier, Working
at Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
Tipo Norma :Decreto 50 Fecha Publicación :28-01-2003 Fecha Promulgación :25-01-2002 Organismo :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Título :APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO Tipo Version :Ultima Version De : 10-02-2009 Términos Libres :REGLAMENTO; AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO; INSTALACIONES DOMICILIARIAS; WEBMEC Identificación Fuente :Diario Oficial Número Fuente :37470 Observación :POR RESTRICCIONES TECNICAS TEMPORALES NO SE HA INGRESADO TABLA CONTENIDA EN EL PRESENTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 28.01.2003, PAGINA 9. Versión :28-01-2003 Inicio Vigencia :10-02-2009 URL :http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=207101&idVersion=200 9-02-10&idParteAPRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE YDE ALCANTARILLADO Núm. 50.- Santiago, 25 de enero de 2002.- Vistos: El artículo32º Nº 8 de la Constitución Política de la República, la ley Nº18.902, lo dispuesto en el artículo 51º y el inciso 2º delartículo 2º del DFL MOP Nº 382/88, lo informado por laSuperintendencia de Servicios Sanitarios en su oficio Nº 810, defecha 30 de marzo de 1999, Considerando: Que es necesario actualizar y regular de manera general lasnormas aplicables a los proyectos, construcción y puesta en serviciode las instalaciones domiciliarias de agua potable y dealcantarillado, estableciendo además sus disposiciones técnicas. Que el artículo 51º del DFL MOP Nº 382/88, "Ley General deServicios Sanitarios", establece que las disposiciones técnicas queregulen el diseño, construcción y puesta en explotación de lasinstalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado deaguas servidas, serán establecidas en un Reglamento. Que los Reglamentos que deben dictarse para la aplicación de lacitada ley, de acuerdo al artículo 2º del DFL MOP Nº 382/88 seránexpedidos a través del Ministerio de Obras Públicas, D e c r e t o: Apruébase el siguiente Reglamento de Instalaciones Domiciliariasde Agua Potable y de Alcantarillado: PRIMERA PARTE T I T U L O I Objeto y definiciones Artículo 1º: El presente Reglamento regula los proyectos, laconstrucción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliariasde agua potable y de alcantarillado y establece las normas técnicaspara este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional. Las normas técnicas, tablas y Anexos de este Reglamento sóloson aplicables a una sola unidad de vivienda o edificio (instalacionesinteriores). Artículo 2º: Para los fines de este Reglamento seentenderá por: www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 2.
1. INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Las obras necesarias para dotar de este servicio aun inmueble desde la salida de la llave de pasocolocada a continuación del medidor o de lossistemas propios de abastecimiento de aguapotable, hasta los artefactos. 2. INSTALACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DEAGUAS SERVIDAS Las obras necesarias para evacuar las aguasservidas domésticas del inmueble, desde losartefactos hasta la última cámara domiciliaria,inclusive, o hasta los sistemas propios dedisposición. 3. ARRANQUE DE AGUA POTABLE El tramo de la red pública de distribución,comprendido desde el punto de su conexión a latubería de distribución hasta la llave de pasocolocada después del medidor inclusive. 4. UNION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO El tramo de la red pública de recoleccióncomprendido desde su punto de empalme a la tuberíade recolección, hasta la última cámara deinspección domiciliaria exclusive. 5. REDES PUBLICAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Son aquellas instalaciones exigidas por laurbanización conforme a la ley, inclusive losarranques de agua potable, operadas yadministradas por el prestador del serviciopúblico de distribución, a las que se conectan lasinstalaciones domiciliarias de agua potable. 6. REDES PUBLICAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS Aquellas instalaciones exigidas por laurbanización conforme a la ley, incluyendo lasuniones domiciliarias de alcantarillado, operadasy administradas por el prestador del serviciopúblico de recolección, a las que se empalman lasinstalaciones domiciliarias de alcantarillado deaguas servidas. 7. REDES PRIVADAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Aquella parte de la instalación domiciliaria deagua potable, ubicadas aguas abajo del arranquedomiciliario y que sirve a más de un inmueble,vivienda o departamento, hasta los sistemaspropios de elevación o hasta la llave de pasoubicada inmediatamente después del elemento demedición individual, según corresponda. Estasredes deben ser proyectadas y construidas en lasvías de circulación o espacios de usos comunes alexterior de las edificaciones. 8. REDES PRIVADAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS Aquella parte de la instalación domiciliaria dealcantarillado, ubicada aguas arriba de la unióndomiciliaria y que sirve a más de un inmueble,vivienda o departamento, hasta los sistemaspropios de elevación o hasta la última cámara dela instalación interior de cada edificación queconforma el conjunto, según corresponda. Estasredes deben ser proyectadas y construidas en lasvías de circulación o espacios de usos comunes alexterior de las edificaciones. 9. INSTALACION INTERIOR DE AGUA POTABLE Son aquellas obras necesarias para dotar de aguapotable al interior de cada vivienda o www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 3.
departamento, perteneciente a cualquier tipo deconjunto, ubicadas a continuación del elemento demedición individual. En caso de tratarse de unapropiedad que no forma parte de un conjunto,corresponde a la instalación domiciliaria de aguapotable. 10. INSTALACION INTERIOR DE ALCANTARILLADO DE AGUASSERVIDAS Son aquellas obras necesarias para la evacuaciónde las aguas servidas domésticas de cada viviendao departamento, perteneciente a cualquier tipo deconjunto, ubicadas aguas arriba de la últimacámara domiciliaria de cada inmueble. En caso detratarse de una propiedad que no forma parte de unconjunto, corresponde a la instalacióndomiciliaria de alcantarillado. 11. CONEXION Es la unión física del arranque de agua potable yla tubería de la red pública de distribución. 12. EMPALME Es la unión física entre la unión domiciliaria dealcantarillado y la tubería de la red pública derecolección. 13. ULTIMA CAMARA DOMICILIARIA Es la cámara ubicada dentro de la propiedad delusuario, que está más próxima al colector públicode aguas servidas, entendiéndose por ésta, laúltima cámara en el sentido del flujo deevacuación. 14. USUARIOS O CLIENTES DE UN PRESTADOR DE SERVICIOPUBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE O DERECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS La persona natural o jurídica que habite o residaen el inmueble que recibe el servicio, cualquierasea el título para habitar o residir en él. 15. PETICIONARIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE O DEALCANTARILLADO PARA UN INMUEBLE Es la persona natural o jurídica que solicite elservicio, sea el propietario o una personaautorizada por él. 16. PRESTADOR O CONCESIONARIO Es la persona natural o jurídica, habilitada parael otorgamiento de los servicios públicos dedistribución de agua potable o de recolección deaguas servidas, que se obliga a entregarlos aquien los solicite dentro de su área o zona deconcesión, en las condiciones establecidas en laLey, el Reglamento y su respectivo decreto deconcesión. 17. CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD Es el documento formal emitido por lasconcesionarias de servicios públicos sanitarios,mediante el cual asumen la obligación de otorgarlos servicios a un futuro usuario, expresando lostérminos y condiciones para tal efecto. 18. CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DEALCANTARILLADO El documento que acredita que las instalaciones deagua potable y de alcantarillado de la propiedadestán conectadas a las redes de los Prestadores eincorporada en los registros comerciales de estosúltimos, o que cuentan con un sistema propio de www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 4.
abastecimiento de agua potable o disposición deaguas servidas debidamente autorizado por elServicio de Salud correspondiente, denominadotambién en la Ordenanza de Urbanismo yConstrucciones "Certificado de instalaciones de DTO 669,agua potable y desagües". OBRAS PUBLICAS Art. segundo Nº 119.- ARRANQUE INTERIOR DE AGUA POTABLE D.O. 10.02.2009 El tramo de la red privada de distribución de NOTAagua potable, comprendido desde el punto de suconexión a la tubería privada de distribuciónhasta la llave de paso colocada después delmedidor remarcador inclusive, que se conecta ala instalación interior de agua potable de laedificación.20.- UNIÓN DOMICILIARIA INTERIOR DE ALCANTARILLADO El tramo de la red privada de recolección,comprendido desde el punto de empalme a latubería privada de recolección, hasta laúltima cámara de inspección domiciliariaexclusive de la instalación interior dealcantarillado de la edificación.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. T I T U L O II Disposiciones generales Artículo 3º: Las disposiciones de este Reglamento sonobligatorias para las personas que proyecten o construyaninstalaciones domiciliadas de agua potable o de alcantarillado deaguas servidas domésticas y para los prestadores de serviciossanitarios y los Servicios de Salud, cuando corresponda. Artículo 4º: Todo propietario de inmueble urbano edificado, confrente a una red pública de agua potable o de alcantarillado, deberáinstalar a su costa, tanto las instalaciones domiciliarias de aguapotable y alcantarillado, como el arranque de agua potable y la unióndomiciliaria de alcantarillado, incluida su conexión y empalme,dentro del plazo de seis y doce meses, respectivamente, contado desdela puesta en explotación de dichas redes, o desde la notificaciónrespectiva al propietario, por parte de la concesionaria. Los predios en que no se cumpla con esta obligación, podrán serclausurados por la autoridad de Salud correspondiente, de oficio o apetición del prestador. Artículo 5º: Las redes privadas de distribución de aguapotable o de recolección de aguas servidas, que se proyecten yconstruyan en vías privadas de circulación peatonal y/o vehicular oespacios de usos comunes al exterior de edificios y conjuntoshabitacionales, deben cumplir con las condiciones técnicas de lasredes públicas en conformidad a lo establecido en las normas chilenasNCh 691 y NCh 1105, respectivamente, y la NCh 1104. Sin embargo, paratodos los efectos legales, administrativos y operacionales mantienensu carácter de red privada y su mantención será de cargo delusuario. Artículo 6º: El diseño y construcción de las DTO 669,instalaciones domiciliarias de agua potable y OBRAS PUBLICASalcantarillado, y los materiales, componentes, Art. segundo Nº 2artefactos, equipos y sistemas utilizados en las D.O. 10.02.2009instalaciones domiciliarias de los inmuebles, deberán NOTAcumplir con las Normas Chilenas Oficialescorrespondientes. A falta de ellas, se aplicará la www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 5.
normativa o especificación técnica extranjera, obien, las especificaciones técnicas que fije laSuperintendencia de Servicios Sanitarios, en adelante"la Superintendencia", por resolución fundada. Para estos efectos dicha Superintendencia mantendráun listado actualizado de materiales y componentes quese puedan utilizar en instalaciones domiciliarias deagua potable y alcantarillado. INCISO SEGUNDO ELIMINADO DTO 669, OBRAS PUBLICASLas denuncias por uso indebido o no autorizados de Art. segundo Nº 3materiales en las instalaciones domiciliarias deberán D.O. 10.02.2009hacerse a la Superintendencia, sin perjuicio de las NOTAcompetencias para resolver que la ley asigna a lasentidades administrativas y judiciales correspondientes. Atendiendo a condicionantes técnicas locales,previa aprobación de la Superintendencia, el prestadorpodrá objetar el uso de determinados materiales.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. T I T U L O III Atribuciones y responsabilidades Artículo 7º: El mantenimiento de las instalacionesdomiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de exclusivaresponsabilidad y cargo del propietario del inmueble. El mantenimientodel arranque de agua potable y de la unión domiciliaria dealcantarillado será ejecutado por el prestador en los términosdispuestos en el DFL MOP Nº 70, de 1988, del Ministerio de ObrasPúblicas. Artículo 8º: Los urbanizadores habilitados para construir lasredes públicas, podrán construir conjuntamente con ellas losarranques y uniones domiciliarias y sus respectivas conexiones yempalmes. Como también podrán ejecutar los nudos o cámaras queinterconecten dichas redes con las que se encuentren en uso. La ejecución de estas obras sólo podrá iniciarse una vez quese cuente con los proyectos de extensión de redes de agua potable ode alcantarillado aprobados por el prestador. La ejecución de las obras sólo podrá iniciarse una vez que elcontratista cuente con la autorización del prestador. Artículo 8º bis: Las empresas de servicios DTO 130, OBRASsanitarios tendrán un plazo máximo de 30 días para Art. 1ºpronunciarse sobre los proyectos de redes públicas de D.O. 10.05.2004distribución de agua potable y de recolección de aguasservidas, tanto de aquellos que correspondan a redespara nuevos loteos como a extensiones propiamente tales.Vencido este plazo sin que hubiere respuesta delprestador se entenderá que éste aprueba el proyecto,pudiendo el interesado dar aviso de inicio de laconstrucción de las obras y comenzar su construcción 3días después de ingresado este aviso en la respectivaempresa sanitaria. Sólo por razones debidamente fundadas, tratándose desituaciones excepcionales, las empresas sanitariaspodrán ampliar este plazo por una sola vez hasta por 30días, lo que se comunicará al interesado por cartacertificada, remitida antes que expire el plazo inicial. Una vez terminadas las obras de redes públicas de DTO 669,distribución de agua potable y/o de recolección de aguas OBRAS PUBLICASservidas, tanto de aquellas que correspondan a nuevos Art. segundo Nº 4loteos como a extensiones propiamente tales, y el D.O. 10.02.2009prestador haya recibido conforme los antecedentes NOTA www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 6.
técnicos y legales correspondientes, el urbanizadorpodrá solicitar por escrito la recepción final. Elprestador dispondrá de un plazo máximo de 10 días pararealizar dicha recepción final y emitir los certificadoscorrespondientes, plazo que se contará a partir de lafecha en que el interesado la haya solicitado porescrito. Sólo por razones debidamente fundadas y tratándosede situaciones excepcionales, la concesionaria podráampliar el plazo por una sola vez hasta por 5 días, loque comunicará al interesado por carta certificada,ingresada a correo antes que expire el plazo inicial. Encaso de discrepancia entre el interesado y laconcesionaria, resolverá la Superintendencia. En caso de rechazar la concesionaria la solicitud ode no aprobar la recepción, deberá comunicarlo alinteresado dentro del plazo de 3 días.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 9º: Los proyectos y construcción de DTO 669,instalaciones domiciliarias, incluyendo arranques, OBRAS PUBLICASuniones domiciliarias, conexiones y empalmes, podrán Art. segundo Nº 5ser ejecutados por ingenieros civiles, arquitectos, D.O. 10.02.2009ingenieros de ejecución en obras sanitarias, ingenieros NOTAconstructores, constructores civiles y, en general, porcualquier profesional de la construcción habilitadopara ello por disposiciones legales y reglamentariasvigentes. También podrán intervenir en el ámbito dela construcción los profesionales y técnicos a quese refiere el artículo 33º.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 10º: Los proyectos con características técnicas deredes públicas contemplados en el artículo 5º de este Reglamentopodrán ser presentados en planos separados al del resto de lasinstalaciones domiciliarias, debiendo ser proyectados y firmados porun ingeniero civil, como responsable del proyecto de la red privada. Artículo 11º: Para los efectos del presente reglamento seaplicarán en su integridad las normas del artículo 18º de la LeyGeneral de Urbanismo y Construcciones, relativas a lasresponsabilidades del propietario primer vendedor de unaconstrucción, de los proyectistas, constructores y personasjurídicas. T I T U L O IV Párrafo I Procedimiento para la ejecución de lasInstalaciones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado Artículo 12º: La tramitación administrativacorrespondiente al proyecto y construcción de las www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 7.
Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado (IDAA), contempla las siguientes etapas: - Otorgamiento de la Factibilidad de servicios. - Presentación del proyecto. - De la iniciación de obras. - Autorización de Conexión y Empalme de las Instalaciones de Agua Potable y de alcantarillado de aguas servidas. - Recepción de las instalaciones. DTO 752, OBRAS Art. 1º Nº 3 D.O. 20.11.2003 Párrafo IIOtorgamiento de la Factibilidad de servicios sanitarios Artículo 13º: Previo a la elaboración de un DTO 669,proyecto de instalación domiciliaria y/o de red pública, OBRAS PUBLICASel peticionario deberá solicitar el Certificado de Art. segundo Nº 6Factibilidad de dación de servicio de agua potable o de D.O. 10.02.2009alcantarillado, según corresponda. NOTA El otorgamiento de las factibilidades y losrespectivos certificados deberá atenerse a loestablecido en el Párrafo 4º del Título IV del DS MOP1.199/2004. Los certificados a que se refiere el primer incisodeberán expresar la factibilidad y, en caso necesario,las condiciones exigidas. El interesado podrá solicitarpor escrito el cambio del punto de conexión a la redpública indicado en el certificado de factibilidad; casoen el cual la empresa sanitaria informará por escrito laaceptación o rechazo de esta solicitud. El prestador sólo podrá denegar la factibilidad encaso que la propiedad de que se trata se encuentre fueradel territorio operacional de la concesión. Si el prestador no pudiere otorgar el servicio demanera inmediata por no disponer de la infraestructuranecesaria, en la factibilidad deberá identificar lasobras que requiere y el mínimo plazo técnicamentenecesario para su construcción y puesta en servicio ylos demás antecedentes pertinentes, según el artículo 33de la Ley General de Servicios Sanitarios.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 14º: Para el otorgamiento de lafactibilidad de dación de servicios sanitarios, elpeticionario deberá entregar la siguiente información:a) Antecedentes del propietario: a.a) Nombre a.b) Domicilio a.c) Teléfono o fax a.d) Correo electrónico a.e) RUT a.f) Firmab) Antecedentes del proyectista: b.a) Nombre b.b) Domicilio b.c) Teléfono o fax b.d) Correo electrónico b.e) RUT b.f) Firma www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 8.
c) Antecedentes del inmueble:c.a) Calle y numero.c.b) Población, comuna y ciudad.c.c) Croquis de ubicación.c.d) Datos del arranque y de la unión domiciliaria, encaso de existir.c.e) Datos de la fuente propia, en caso de existir.c.f) Terreno bajo cota de rasante o de solera, en casode existir.d) Datos del proyecto:d.a) Tipo y destino de la obra.d.b) Nº de edificaciones.d.c) Nº de pisos.d.d) Consumos estimados de agua potable en m3/día.d.e) Caudal de aguas servidas (UEH) y volumen máximo DTO 752, OBRASde descarga (m3/mes). Art. 1º Nº 4d.f) Consumo estimado en m3/día para conexión D.O. 20.11.2003provisional en caso de ser necesario. En caso de proyectos que cuenten con un sistemaparticular de abastecimiento de agua potable odisposición de aguas servidas, deberá adjuntarse unadescripción general con indicación de la capacidad deesos sistemas en m3/día. Artículo 15º: La información que deberán entregarlos prestadores en el Certificado de Factibilidad es lasiguiente:a) Agua Potable: a.a) Ubicación, diámetro y material de la tubería dela red pública de distribución o del arranquesegún corresponda. a.b) La presión para el diseño de la instalación DTO 752, OBRASdomiciliaria de agua potable será la Art. 1º Nº 5establecida en la norma chilena NCh 2485. D.O. 20.11.2003 b) Alcantarillado: b.a) Ubicación, profundidad, diámetro y material de latubería de la red pública de recolección. b.b) Datos de la unión domiciliaria, si existiera. b.c) Condicionantes técnicas especiales. b,d) Cada certificado deberá tener un número DTO 669,identificatorio único. OBRAS PUBLICAS Art. segundo Nº 7c) Otros antecedentes: D.O. 10.02.2009 NOTA c.a) Fecha de emisión del certificado y período devalidez de las condicionantes técnicas. c.b) Indicar si exigirá aportes financierosreembolsables, en los términos que prevé el DFLMOP 70 de 1988. Cada certificado deberá contener un número DTO 752, OBRASidentificatorio único. Art. 1º Nº 5 D.O. 20.11.2003NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 16º: Las discrepancias entre el prestador y elinteresado en lo que se refiere a las condiciones establecidas en el www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 9.
artículo anterior, serán resueltas por la Superintendencia, através de una resolución fundada, tal como lo establece el artículo33º del DFL MOP 382/88. Párrafo III Presentación del proyecto Artículo 17º: Una vez otorgada la factibilidad,y previamente aprobado el proyecto de la red pública, DTO 669,si corresponde, el proyectista deberá entregar al OBRAS PUBLICASprestador la siguiente información: Art. segundo Nº 8 D.O.10.02.2009a) Proyecto informativo de la instalación NOTAdomiciliaria, confeccionado y firmado en doscopias por un proyectista, a los que se refierenlos artículos 9 y 10 del presente Reglamento.b) Cuando se trate de una instalación que cuente confuente propia de agua potable, se deberá entregar,además, la información necesaria de estasinstalaciones.c) Cuando existan viviendas con el nivel de pisoterminado bajo la cota de solera, el proyectistadeberá presentar al prestador una solución técnicaque evite el anegamiento de la vivienda debido ala obstrucción del colector público, la que deberáquedar consignada en el proyecto correspondiente.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 18º: El prestador archivará DTO 669,provisionalmente una copia del proyecto informativo OBRAS PUBLICASsi no formulare observaciones sobre el mismo, dentro Art. segundo Nº 9del término de 20 días desde recibido. Asimismo, en D.O. 10.02.2009caso de formular observaciones, el prestador dispondrá NOTAde un plazo total de 27 días para aprobar el proyecto.Estos plazos se interrumpirán en caso que el prestadorformule observaciones, y comenzarán a correr nuevamentepor los días no transcurridos una vez que el interesadoreingrese el proyecto corregido. Si las correcciones al proyecto no subsanaran lasobservaciones planteadas por el prestador, en elsiguiente reingreso la empresa contará por una sola vezcon un plazo adicional de 20 días, contados desde lafecha del reingreso. De persistir las observaciones sinser subsanadas, los plazos para las revisionescomenzarán a correr como si se tratase de un nuevoproyecto ingresado. Conforme a dicho proyecto se fijarán los valores delos aportes de financiamiento reembolsables, exigidos enel certificado de factibilidad.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 19º: Para construir las instalaciones domiciliarias elpropietario deberá hacer entrega del proyecto a un contratista, quiendeberá proceder a firmar la copia del proyecto informativo que seencuentra en poder del prestador o en el Servicio de Salud www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 10.
correspondiente. Párrafo IV De la Iniciación de Obras Artículo 20º: Una vez archivado provisoriamente el proyecto ysubsanadas las eventuales observaciones que dentro del plazo delartículo 18º le hubiere formulado el prestador, el interesado podrádar inicio a la ejecución de las instalaciones. Artículo 21º: El interesado suministrará e DTO 669,instalará el medidor de agua potable de acuerdo con OBRAS PUBLICASlas Normas Técnicas Chilenas Oficiales que correspondan Art. segundo Nº 10y los planos tipo de arranques de agua potable del D.O. 10.02.2009prestador, recibidos sin observaciones por la SISS y NOTAdisponibles en su Centro de Documentación Especializada,salvo las excepciones en cuanto al diseño del medidor uotras de igual significado, debidamente autorizadas porla Superintendencia de Servicios Sanitarias. El interesado podrá convenir con el prestador queéste le suministre y ejecute la instalación delrespectivo medidor. El costo del medidor y suinstalación deberá convenirse entre las partes ycorresponde considerarlo como aporte de terceros, deacuerdo con el artículo 23º del DFL MOP Nº 70/88.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Párrafo V Autorización de Conexión y Empalme de lasInstalaciones de Agua Potable y Alcantarillado Artículo 22º: Para otorgar la autorización deconexión y empalme, es necesario que el peticionarioentregue al prestador, previamente, los siguientesantecedentes:a) Original y dos copias del proyecto definitivo dela instalación construida, que debe ser firmado DTO 752, OBRASpor alguno de los profesionales o técnicos Art. 1º Nº 6especialistas de los indicados en los artículos D.O. 20.11.20039º y 33º de este Reglamento, con su numeraciónoficial avalada por el certificado municipalcorrespondiente, para su archivo por dichoprestador.b) Certificado de número de la propiedad, emitidopor la Municipalidad respectiva.c) En caso que la conexión o empalme no sea ejecutadapor el prestador, sino que por un contratistaautorizado, contratado por el propietario, sedeben indicar además los siguientes antecedentesdel contratista: Nombre; Domicilio; RUT DTO 669,d) SUPRIMIDA OBRAS PUBLICAS Art. segundo Nº 11 D.O. 10.02.2009 NOTANOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Párrafo VI www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 11.
De la Recepción de las Instalaciones Artículo 23º: Entregada conforme la información por elpeticionario, de acuerdo al artículo anterior, el prestadorseñalará día y hora para la conexión o empalme y determinará losdemás requisitos y exigencias que fueren necesarias. Artículo 24º: Cumplido el trámite del artículoanterior, el prestador concurrirá a recibir el arranquey la unión domiciliaria y, en su caso, emitirá el DTO 752, OBRAScertificado de Instalaciones de Agua Potable y de Art. 1º Nº 7Alcantarillado señalado en el artículo 2º número D.O. 20.11.200318 de este Reglamento, en el cual dejará constanciade la recepción conforme de dichas obras, conindicación del inmueble objeto del servicio, el númerode cliente correspondiente al enrolamiento comercial,el número de medidor y su lectura inicial y el caudalcomprometido. El prestador dispondrá de un plazo máximo de 10 DTO 669,días para practicar la recepción final, recibir el OBRAS PUBLICASarranque y la unión domiciliaria y emitir el certificado Art. segundo Nº 12de instalaciones de agua potable y de alcantarillado, D.O. 10.02.2009plazo que se contará a partir de la fecha en que el NOTAinteresado solicite por escrito dicha recepción. Dichoplazo podrá prorrogarse por 3 días más, en casosdebidamente justificados.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 25º: Los interesados podrán contratar un DTO 669,revisor independiente de los referidos en el artículo OBRAS PUBLICAS18º para que certifique que los proyectos y las obras Art. segundo Nº 13de instalaciones domiciliarias han sido ejecutados D.O. 10.02.2009cumpliendo con las disposiciones legales y NOTAreglamentarias, debiendo emitir un informe al efecto.Estos informes, a voluntad de los interesados, podránincorporarse al certificado a que alude el artículo 24ºde este Reglamento. Las empresas de servicios sanitarios, a petición delos interesados, podrán dar la certificación a que serefiere este artículo. Los precios por otorgar susinformes deberán haber sido informados previamente a laSuperintendencia, en conformidad a lo previsto en elinciso 2º del artículo 21 del DFL MOP 70/88.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Párrafo VII Disposiciones Varias DTO 752, OBRAS Art. 1º Nº 9 D.O. 20.11.2003 Artículo 26º: Los proyectos y certificados defactibilidad de los sistemas particulares deabastecimiento de agua potable o de disposición de aguasservidas serán aprobados y extendidos por los Serviciosde Salud respectivos. Artículo 27º: Aquellas fuentes nuevas emisoras de agua www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 12.
residuales que, con el propósito de dar cumplimiento a la Norma deemisión vigente para la descarga de dichas aguas en redes dealcantarillado público, soliciten al prestador factibilidad para suconexión a dichas redes, deberán indicar en su solicitud defactibilidad, el volumen de residuo máximo a descargar en m3/mes. Tratándose de fuentes con descargas de aguas residualessometidas a la normativa de emisión vigente para la descarga dedichas aguas en redes de alcantarillado público, y que cuentenactualmente con factibilidad de alcantarillado por parte de suprestador, para proceder a descargar un volumen mayor de residuos,deberán requerir la modificación de dicha factibilidad, con unafrecuencia no superior a una vez cada 2 años. Artículo 28º: Para el caso de fuentes emisoras de aguasresiduales sometidas a la normativa de emisión vigente para ladescarga de dichas aguas en redes de alcantarillado público, y quehayan solicitado factibilidad de alcantarillado por un volumen máximomensual, se deberá indicar de manera explícita en el certificado defactibilidad, la autorización para descargar dicho volumen. Artículo 29º: Para otorgar servicio a inmueblesindividuales con características de viviendas de tiposocial, que no pertenezcan a conjuntos o loteos, conmedidores de agua potable de 13 mm y su respectiva unióndomiciliaria de alcantarillado, el prestador podrá hacerexigible, en vez del proyecto de instalacióndomiciliaria, sólo un croquis de las instalacionescorrespondientes, firmado por un proyectista de los DTO 752, OBRASindicados en el artículo 9º de este Reglamento. Art. 1º Nº 10 D.O. 20.11.2003 Artículo 30º: En caso de ocurrir cambios de contratista durantela ejecución de las instalaciones domiciliarias, aquel que asume lostrabajos, en conjunto con el propietario, deberán efectuar lanotificación escrita con la firma de ambos al prestador. Artículo 31º: Si durante la construcción de las instalacionesdomiciliarias, fuere necesario efectuar modificaciones al proyectoinicial, dichas modificaciones deberán incluirse en el proyectodefinitivo que debe entregarse al prestador conforme al artículo22º. Los proyectos archivados por el prestador serán de consultapública. Artículo 32º: Los prestadores deberán otorgar con carácterprovisional, por un plazo no superior a seis meses prorrogables, unarranque de agua potable o una unión domiciliaria de alcantarillado,requerido para la instalación de faenas o para la construcción delas edificaciones. En estos casos se exigirá que se haya emitido unafactibilidad favorable para atender la edificación que se construiráen el inmueble. T I T U L O V De los Instaladores Artículo 33º: Las instalaciones domiciliarias de agua potable yde alcantarillado serán proyectadas y ejecutadas por losprofesionales de la construcción a que se refiere el artículo 9º deeste reglamento. También podrán intervenir en el ámbito de laconstrucción, los profesionales y técnicos especialistas dentro desu área específica de conocimientos, en las materias que legalmenteno correspondan en forma exclusiva a determinados profesionales. Estacalidad de profesional o técnico especialista se acreditará mediantecertificados expedidos por las entidades o Institutos profesionalesreconocidos por el Estado. Artículo 34º: Aquellos especialistas que a la fecha de entradaen vigencia de este Reglamento, estén en posesión de un carnéotorgado por la Superintendencia, mantendrán las habilitacionesreconocidas en dicho carné. Artículo 35º: El especialista que durante el desempeño de susactividades infrinja las disposiciones de este Reglamento, incurriráen las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Artículo 36º: Para que, en conformidad al artículo 39º delDFL MOP Nº 382/88, el propietario del inmueble proceda a ejecutar laconexión o empalme a las redes públicas en uso, se requerirá laaprobación y verificación del prestador. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 13.
Tales obras se ejecutarán por los profesionales a que alude elartículo 9º de este Reglamento. Otras Disposiciones Artículo 37º: En las instalaciones DTO 669,domiciliarias de alcantarillado se debe privilegiar OBRAS PUBLICASaquellas soluciones técnicas que permitan el desagüe Art. segundo Nº 14gravitacional de las aguas servidas domiciliarias. D.O. 10.02.2009 Cuando para los efectos de empalmar a NOTAla red pública las instalaciones domiciliarias dealcantarillado de una propiedad, sea ineludible el pasode las instalaciones por predios de otros propietarios,deberá estar constituida la servidumbre correspondiente,de acuerdo con la legislación vigente.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 38º: Se prohibe proyectar y construir arranques deagua potable para abastecer a más de un inmueble e igualmente unionesdomiciliarias de alcantarillado que sirvan a dos o más inmuebles. Se exceptúan de la regla del inciso anterior, los casosexpresamente autorizados por la ley y los calificados por el prestadorcomo comunidades de desagüe y servidumbres de acueducto. Artículo 39º: En caso que un inmueble se abastezcasimultáneamente de agua potable desde una red pública ydesde una fuente particular, la instalación domiciliariadeberá asegurar la total independencia de ambos sistemasde abastecimiento, siendo admisible únicamente que lasaguas puedan mezclarse posteriormente en un estanque deacumulación sin presión. Conforme con lo expuesto en el artículo 160 del DTO 669,Reglamento de Concesiones del DS Nº 1.199/04, de Obras OBRAS PUBLICASPúblicas, dentro del territorio operacional de las Art. segundo Nº 15concesionarias sanitarias no serán admisibles sistemas D.O. 10.02.2009particulares de abastecimiento de agua potable destinada NOTAal consumo humano ni sistemas particulares dealcantarillado o de disposición de aguas servidasdomésticas, salvo que no existan redes públicas enfrentede la respectiva propiedad, caso en el cual se estará alo dispuesto en el artículo 39º de la Ley General deServicios Sanitarios. En caso que en un sector no exista red de aguapotable o de alcantarillado, sólo se aceptaránsoluciones particulares de agua potable o alcantarilladocorrespondientes a soluciones individuales y sólo parasitios preexistentes, soluciones que deben ser aprobadaspor la autoridad de salud, quien calificará lafactibilidad de su construcción, ya sea se trate deterrenos ubicados al interior de un territoriooperacional de una empresa o de terrenos ubicados fueradel territorio operacional, pero dentro del límiteurbano de la comuna correspondiente. No se aceptaránsoluciones particulares de alcantarillado ni de aguapotable para dar solución a subdivisiones de terrenosdentro del área urbana.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. SEGUNDA PARTE DE LAS NORMAS TÉCNICAS www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 14.
T I T U L O I Disposiciones Generales Párrafo I Definiciones Artículo 40º: Para los efectos de las normastécnicas a que se refiere esta parte del Reglamento, seentenderá por:a) BOCA DE ADMISION: Es el extremo más alto de unatubería o cámara de inspección de la instalacióndomiciliaria de alcantarillado, destinada arecibir aguas servidas domésticas.b) CAUDAL NOMINAL DE UN MEDIDOR (Qn): caudal al DTO 669,cual el medidor debe funcionar en forma OBRAS PUBLICASpermanente y satisfactoria bajo condiciones Art. segundo Nº 16normales de uso, tanto en condiciones de flujo D.O. 10.02.2009uniforme como intermitente. NOTAc) GASTO MAXIMO PROBABLE (QMP): Conceptoprobabilístico mediante el cual se cuantifica elmáximo caudal con el que deben diseñarse lasinstalaciones de agua potable de inmuebles quetienen una determinada característica de consumo.d) CIERRE HIDRAULICO: Accesorio o aparato diseñadoy construido de manera de proporcionar, cuando esadecuadamente ventilado, un sello líquido quepreviene el retroceso de los gases, sin afectar elflujo de las aguas servidas que escurren a travésde él.e) LONGITUD EQUIVALENTE: Es una longitud estimada detubería que representa, para los efectos decálculo, las pérdidas de carga singulares, esdecir aquellas ocasionadas por piezas especiales y DTO 752, OBRASaccesorios de unión. Art. 1º Nº 11f) RAMAL: Tubería que recibe los efluentes de los D.O. 20.11.2003artefactos sanitarios y se empalma con la tuberíade descarga o tubería principal.g) REGISTRO: Pieza especial destinada a facilitar elacceso a los ramales y descargas, con fines dedesobstrucción.h) TUBERIA DE DESCARGA: Es la canalización de bajadavertical a la que empalman los ramales, destinadaa la conducción de las aguas servidas domésticas.i) TUBERIA DE DESCOMPRESION: Es la canalización quese instala a las descargas de los edificios de másde ocho pisos, que se conecta con el extremoinferior de la descarga, con una ventilación, conuna cámara de inspección o con tramos superioresde la misma descarga y cuyo objeto es evitar queel aire contenido en las tuberías adquierapresiones que produzcan sifonaje y otrasanormalidades en los artefactos.j) TUBERIA INTERCEPTORA: Es aquella que recibecualquier otra tubería lateral y es distinta a ladescarga.k) TUBERIA PRINCIPAL: Es la que recibe lasramificaciones, comienza en la tubería deventilación principal y termina en la unióndomiciliaria.l) UNIDAD DE EQUIVALENCIA HIDRAULICA (UEH): Conceptoprobabilístico, en términos del cual se cuantificala contribución de gasto al sistema de tuberías dela instalación domiciliaria de alcantarillado, decada uno de los artefactos instalados, expresadoen una determinada escala.m) VENTILACION: Tubería o sistema de tuberíasinstaladas para proveer un flujo de aire hacia ydesde el sistema de alcantarillado o paraproporcionar una circulación de aire dentro del www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 15.
sistema a objeto de proteger los cierreshidráulicos de sifonaje.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Párrafo IICertificación de Conformidad de Materiales, Artefactos,Componentes, Equipos y Sistemas Artículo 41º: Conforme con el artículo 51º del DFLMOP Nº 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios, DTO 669,las condiciones que regulan los niveles de calidad en OBRAS PUBLICASla prestación de los servicios en lo concerniente a Art. segundo Nº 17la calidad de los materiales de las instalaciones D.O. 10.02.2009domiciliarias se regirá por las disposiciones técnicas NOTAde los artículos siguientes.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 42º: Los materiales. artefactos,componentes, equipos y sistemas utilizados en lasinstalaciones domiciliarias de agua potable yalcantarillado de todo el país, de acuerdo con lodispuesto en el artículo 6º de este Reglamento, deberánser autorizados por la Superintendencia. Para lo anterior, deberán cumplir con losprocedimientos de certificación de calidad dispuestospor la Superintendencia y realizados por organismosacreditados en el Sistema Nacional de Acreditación delInstituto Nacional de Normalización (INN). Para aquellos casos en que la certificación DTO 669,nacional de un producto se base en normativa extranjera, OBRAS PUBLICASpor no existir norma chilena o no existir procedimiento Art. segundo Nº 18de certificación, la Superintendencia podrá otorgar una D.O. 10.02.2009autorización provisoria, por un plazo de 12 meses, NOTAdentro del cual el interesado deberá tramitar y obtenerante el Instituto Nacional de Normalización (INN) laNorma Técnica Chilena Oficial que permita sucertificación. En caso que dentro de este plazo no seobtenga la norma oficial, pero se encuentre en estudioen el INN, la Superintendencia calificará la procedenciade posibles prórrogas, cuyos plazos no podrán sersuperiores a 18 meses.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 43º: Los fabricantes e importadores demateriales, artefactos, componentes, equipos y sistemas DTO 752, OBRASutilizados en las instalaciones sanitarias domiciliarias, Art. 1º Nº 12podrán optar por acogerse a cualquiera de las siguientes D.O. 20.11.2003 www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 16.
situaciones:a. Si existe Norma Chilena acerca del producto, elfabricante o importador deberá presentar en laSuperintendencia los certificados que acrediten sucumplimiento por parte del prototipo. En este casose otorgará la autorización definitiva alproducto, estableciéndose en la resolución deautorización las condiciones y el tipo decertificación que deberá cumplir.b. Si no existe Norma Chilena acerca del producto, elfabricante o los importadores podrán optar por unade estas alternativas:b.a. Solicitar el estudio y elaboración de una normachilena oficial directamente al INN, anexando ladocumentación correspondiente. Posteriormente, elfabricante o importador deberá presentar en laSuperintendencia los certificados que acreditenque el prototipo del producto cumple dicha norma. En este caso, se otorgará la autorizacióndefinitiva al producto, estableciéndose en laResolución de autorización las condiciones y eltipo de certificación que deberá cumplir.b.b. A falta de normas chilenas oficiales, el fabricante DTO 669,o importador podrá certificar según norma extranjera OBRAS PUBLICASaceptada por la Superintendencia y con certificación Art. segundo Nº 19nacional. Previa presentación a la Superintendencia D.O. 10.02.2009de los certificados que acrediten el cumplimiento de NOTAlos requisitos de la norma extranjera por parte delprototipo del producto, se otorgará una autorizaciónprovisoria, mediante resolución que establecerá lascondiciones y el tipo de certificación que deberácumplir el producto, además del plazo para efectuarel estudio en el INN de una Norma Chilena Oficialacerca de la materia.b.c. Presentar las especificaciones técnicas defabricación del producto para su aprobación por laSuperintendencia. Posteriormente, el fabricante oimportador deberá presentar en la Superintendencialos certificados que acrediten el cumplimiento,por parte del prototipo, de los requisitosestipulados en la Especificación Técnica SISS, encuyo caso se otorgará una autorización provisoria,estableciéndose en la resolución de autorizaciónlas condiciones y el tipo de certificación quedeberá cumplir el producto además del plazo paraefectuar el estudio en el INN de una norma chilenaoficial acerca de la materia. En todos los casos, la autorización del productopermanecerá vigente mientras no varíen las condicionesque justificaron su aprobación.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 43 bis: En materias de certificación de DTO 669,productos a utilizar en las instalaciones domiciliarias OBRAS PUBLICASde agua potable y alcantarillado, la Superintendencia Art. segundo Nº 20podrá aceptar aquellas certificaciones otorgadas por D.O. 10.02.2009organismos acreditados por INN o por un organismo de NOTAacreditación signatario de un Acuerdo de ReconocimientoMultilateral del InterAmerican Accreditation Cooperation www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 17.
(IAAC) o del International Accreditation Forum (IAF), enel área de certificación de productos y que dichascertificaciones se realicen en conformidad con lasnormas o especificaciones aceptadas por laSuperintendencia.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 44º: La Superintendencia mantendrá unanómina actualizada de los fabricantes a importadores demateriales, artefactos, componentes, equipos y sistemas DTO 752, OBRASutilizados en instalaciones domiciliarias de agua Art. 1º Nº 12potable y de alcantarillado, con indicación de los D.O. 20.11.2003productos, las normas o especificaciones técnicas porlas que se rige su fabricación y los procedimientos decertificación. Artículo 45º: Los materiales y los productos que se emplean enlas instalaciones domiciliarias serán certificados en su calidad porlos organismo de certificación acreditados ante el INN. Talcertificación deberá otorgarse previamente antes de lacomercialización de dichos materiales y productos. Artículo 46º: Por razones técnicas, económicas ogeográficas, la Superintendencia podrá resolver fundadamente laaplicación gradual de las normas técnicas relativas a la prestaciónde los servicios y las instalaciones domiciliarias. Párrafo III Bases Contractuales y Tipos de Certificación Artículo 47º: De acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento,los términos de referencia de la certificación serán las NormasChilenas aprobadas por decreto supremo y a falta de ellas, lasespecificaciones que determine la Superinten-dencia. Artículo 48º: La Certificación de Conformidad podrá serrealizada con alguno de los modelos de certificación que se indican acontinuación:a. Certificación por lotes: Procedimiento mediante el cual se extrae una muestrarepresentativa de un lote debidamente identificado, efectuándose losensayos sobre dicha muestra. Si los resultados de los ensayos estánconforme con las Normas Chilenas o Especificaciones Técnicascorrespondientes al producto, el organismo de certificación otorgaráun certificado que comprenda al lote.b. Certificación según marca de conformidad con normas chilenas: Este modelo de certificación comprende un ensayo de tipo, unaevaluación del sistema de control de calidad de la fábrica y suaceptación, supervisión por parte del organismo de certificacióndel artículo 45º. Mientras exista este modelo de certificación, los productosamparados por la Marca de Conformidad con Norma deberán llevar unsello que indique la Norma Chilena con la cual el producto cumple, sinperjuicio de que el organismo de certificación emita certificados queavalen la producción en general. Los requisitos, procedimientos ycondiciones para otorgar, mantener o suspender la marca de conformidadcon Norma Chilena están contenidos en el Reglamento de Marca deConformidad con Norma del INN.c. Certificación permanente de producción: En este caso se sigue el mismo procedimiento que en la Marca deConformidad con Norma, con la diferencia que los términos dereferencia para la certificación, en vez de una Norma Chilena, sepuede cumplir con una especificación técnica o parte de una NormaChilena. En este, los productos deben llevar un sello distintivo delorganismo que entrega la certificación. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 18.
d. Certificación de prototipo: Este modelo de certificación sólo se utilizará para laautorización de los productos por parte de la Superintendencia deServicios Sanitarios. T I T U L O IIDe la Presentación y Contenido del Proyecto deInstalaciones Domiciliarias Párrafo I Presentación del Proyecto Artículo 49º: La presentación y contenido delproyecto de Instalaciones Domiciliarias deberá cumplircon lo siguiente:a. La Memoria y Especificaciones Técnicas deberán DTO 669, presentarse mecanografiadas en papel y en OBRAS PUBLICAS forma adicional en archivos magnéticos, cuando Art. segundo Nº 21 hayan sido confeccionados en dicho medio. D.O. 10.02.2009b. Los Planos deberán cumplir con las siguientes NOTA pautas:b.a. El tamaño de los planos estará comprendido entre los formatos A-3 y A-0, conforme a las Normas NCh 13 y 494. Las escalas se seleccionarán entre las siguientes:b.a.a. Planos de conjuntos o loteos: 1:100; 1:200; 1:250, 1:500 y 1:1000b.a.b. Planos de la propiedad, plantas de pisos: 1:50; 1:100; 1:200; 1:250; 1:500b.a.c. Planos de detalles y cortes: 1:1; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25 ó 1:50 En general se usará la escala 1:100 para plantas depisos. Cuando ésta no sea adecuada, se recurrirá a lamás conveniente de las indicadas, de modo de obtener unabuena presentación y máxima claridad en lainterpretación de los planos.b.b. Para su confección se empleará poliéster translúcido con tinta indeleble negra. Deberá presentarse en forma que puedan plegarse en formatos de 210 mm. de ancho por 297 mm. de alto con una tolerancia de ± 10 mm. Adicionalmente se DTO 669, presentarán en archivos magnéticos, cuando hayan OBRAS PUBLICAS sido confeccionados en por dicho medio. Art. segundo Nº 22 D.O. 10.02.2009b.c. La carátula deberá ir ubicada en la esquina NOTA inferior derecha, debiendo plegarse el plano de manera que ésta quede siempre ubicada en primer plano, tanto en los proyectos de agua potable como en los de alcantarillado. El detalle será el establecido en el Anexo Nº 2 Carátula.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Párrafo II Contenido del Proyecto Artículo 50º: Los proyectos deberán contener www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 19.
memoria, planos y especificaciones técnicas comodocumentos independientes. Sin embargo, en aquellos quecorrespondan a viviendas hasta de dos pisos, con 75 UEH DTO 130, OBRASo menos y diámetro máximo de arranque y medidor de agua Art. 3ºpotable de 25 mm. y que no incluyan obras D.O. 10.05.2004complementarias, tales como estanques, sistema deelevación u otros, se podrá establecer en el plano lamemoria y especificaciones técnicas mínimas. Losproyectos no contemplados en esta excepción se calificancomo proyectos de envergadura. Se entenderá por Memoria, la exposición de losantecedentes, recursos, requerimientos, métodos deestudio y cálculo de las soluciones propuestas, la quedeberá contener las bases técnicas que correspondan parael diseño de los proyectos de conformidad a loestablecido en este Reglamento: DTO 752, OBRAS Art. 1º Nº 13a. Proyectos de agua potable: D.O. 20.11.2003a.a. Número estimado de usuariosa.b. Dotaciones consideradas.a.c. Materiales utilizados.a.d. Cálculo de gastos instalados, probable y consumomáximo diario.a.e. Cálculo de presiones.a.f. Cálculo del medidor.a.g. Cálculo y características de obras y equiposespeciales. a.h. Cálculo del consumo del período de puntaa.i. Bases técnicas del sistema de riego, si lohubiera.b. Proyectos de Alcantarillado:b.a. Número estimado de usuariosb.b. Número de artefactos a instalar.b.c. Gasto instalado de cada artefacto.b.d. Dotaciones y cuadro de UEH.b.e. Caudales de aguas servidas.b.f. Criterios de diseño y dimensionamiento, bases decálculo utilizadas.b.g. Solución de aguas lluvia independiente del sistemade alcantarillado de aguas servidas. Los Planos, son la expresión gráfica del proyecto ysu contenido determina la geometría completa de la obra.Junto con las especificaciones técnicas deben definirtodos los requisitos necesarios para la construcción,los que constarán esencialmente de lo siguiente:a. Plano de ubicación de la propiedad con susdimensiones, referida a puntos de referencia (PR),fácilmente identificable, indicando el norte.b. Planta de cada piso con indicación de cotasreferidas al punto de la solera ubicado sobre launión domiciliaria de alcantarillado (CS) a otroadecuado.c. Ubicación y protección del medidor.d. Si se precisa describir más detalladamente partede las instalaciones domiciliarias de agua potabley alcantarillado (IDAA) se utilizarán cortes dedetalle a escala adecuada.e. Cuando sea necesario en los proyectos deenvergadura deberá incluirse un esquemaisométrico.f. Las instalaciones de agua potable y alcantarilladodeberán ir en planos separados.g. Los proyectos de las instalaciones de agua fría ycaliente podrán ir en un mismo plano, pero enplantas separadas. Las siglas y símbolos para designar materiales,artefactos, etc. se indican en el Anexo Nº 1 de este www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 20.
Reglamento. Cuando por necesidad del proyecto seutilicen otros, se especificará en el mismo plano susignificado. Las Especificaciones Técnicas representarán laexpresión escrita de las condiciones del proyecto.Tendrán por objeto impartir las instrucciones técnicassobre los procedimientos constructivos, los materialesque se emplearán, las tolerancias y pruebas que deberáncumplirse. T I T U L O IIIDiseño y cálculo de las Instalaciones Domiciliarias deAgua Potable Artículo 51º: El diseño y cálculo de lasinstalaciones domiciliarias de agua potable (IDAP) debegarantizar en toda circunstancia la preservación de lapotabilidad del agua y un suministro adecuado acualquier artefacto, ciñéndose para ello a las normaschilenas, instrucciones de la Superintendencia y lasprácticas corrientemente empleadas en ingenieríasanitaria. Asimismo, el diseño y los materialesconsultados deben asegurar el buen funcionamiento ydurabilidad de las instalaciones, durante la vida útilprevista del inmueble al cual va a servir. En un proyecto domiciliario de agua potable yalcantarillado no podrá haber exceso de solucionesdiseñadas al límite de las normas de este Reglamento, DTO 752, OBRASsalvo aquellos casos excepcionales calificados por Art. 1º Nº 13la Superintendencia. D.O. 20.11.2003 Artículo 52º: Los cálculos y condiciones básicas DTO 752, OBRASde las IDAP deberán cumplir con lo indicado en la norma Art. 1º Nº 14chilena NCh 2485 y con las siguientes especificaciones: D.O. 20.11.2003a. Diámetros mínimos DTO 669, OBRAS PUBLICAS El diámetro mínimo de las tuberías a utilizar Art. segundo Nº 23en las instalaciones domiciliarias de agua D.O. 10.02.2009potable será D = 13 mm, para tuberías de cobre NOTA 1y D = 16 mm, para tuberías de materialplástico. Todos los diámetros deberándeterminarse mediante cálculo. Sin embargo lo anterior, se podrá utilizartubería de cobre de diámetro D = 10 mm, en eltramo a la vista de la conexión a la llave oartefacto, con una longitud máxima de 20 cm.b. Gastos máximos instalados y probablesb.a. En el Anexo Nº 3, se indican los gastos instaladospor artefactos, que debe utilizarse para elcálculo de los diámetros de las tuberías. Seemplearán los mismos valores para instalaciones deagua fría como para aquellas de agua caliente. La suma de los gastos instalados con agua fríadeterminará el gasto máximo instalado en L/min. Salvo consideraciones propias del proyecto, sepodrá efectuar el cálculo de los caudales totales,sin incluir el consumo de agua caliente decalefón, calderas u otros.b.b. El gasto máximo probable (QMP) en L/min., secalculará a partir del gasto instalado mediante lasiguiente fórmula: Ramales con grifería corriente: Q.M.P. = 1.7391* QI 0.6891 Donde: QI : Gasto instalado en L/min. QMP : Gasto máximo probable en L/min. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 21.
b.c. Para ramales con válvulas automáticas se deberáncumplir con las especificaciones del fabricante. El gasto máximo probable total de una instalacióncon ramales que cuenten simultáneamente congrifería corriente y válvulas automáticas. (instalaciones mixtas), está dado por la suma delos gastos máximos probables independientes deambos tipos de artefactos, salvo justificación delproyectista.b.d. En todo caso, para el dimensionamiento de lasinstalaciones se podrá emplear un gasto de diseñodiferente al gasto máximo probable. Su valormínimo deberá ser debidamente justificado por elproyectista y su máximo corresponderá al gastoinstalado, el que deberá ser aceptado en formaexpresa por el Prestador, todo lo cual quedaráestablecido en el plano del proyecto.b.e. El cálculo de los diámetros, pérdidas de carga ypresiones en cada punto, deberá resumirse en formade cuadro ordenado según tramos de tuberías. Se recomienda la utilización de un cuadro decálculos similar al que se indica a continuación,al que el proyectista podrá hacer las variacionesque estime conveniente, de acuerdo con lacomplejidad del proyecto. NOTA CUADRO DE DIAMETROS Y PRESIONES VER DIARIO OFICIAL DE 28.01.2003, PAGINA 9.c. Cálculos y condiciones del medidor:c.a Pérdida de carga en el medidor Para el cálculo de la pérdida de carga en elmedidor podrá utilizarse la fórmula siguiente,para medidores de transmisión mecánica de diámetroigual o inferior a 38 mm. DTO 752, OBRAS Art. 1º Nº 17 K= 0.036 (QMP/C)2. D.O. 20.11.2003 En que: QMP : Gasto máximo probable en L/min. C : Capacidad máxima del medidor en m3/día. K : Pérdida de carga en m. En todo caso, será obligación del proyectistajustificar técnicamente el empleo de otraexpresión o de valores específicoscorrespondientes a medidores de otrascaracterísticas distintas a los mecánicos. Paramedidores de diámetros superiores a 38 mm. debenutilizarse las tablas que entreguen losfabricantes:c.b. Capacidad máxima de los medidores Para la determinación del diámetro del medidor sepodrá utilizar la tabla siguiente hasta undiámetro de 38 mm. o especificaciones delfabricante. Para diámetros superiores deberárecurrirse a las especificaciones del fabricantedel medidor correspondiente. Diámetro Consumo máximo Gasto máximo medidor diario probable (mm) (m3/día) (l/min) (C) (QMP) 13 3 50 19 5 80 www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 22.
25 7 117 38 20 333 Para calcular el diámetro del medidor requerido,se aplicará la tabla anterior en función de lademanda máxima de la instalación en m3/día,conforme a las tablas que la Superintendenciaemitirá periódicamente. Para tal efecto, los consumos máximos diarios eninstalaciones domiciliarias de agua potableestablecidos en el Anexo Nº 4 sólo tendrán valorreferencial, pudiendo modificarse estas tablasmediante resoluciones de la Superintendencia. Sinperjuicio de lo anterior, el proyectista podrájustificar otros valores. En instalaciones sin estanque será necesariocalcular además, el gasto de diseño de lainstalación en l/min. a base de los valores quefiguran en Anexo Nº 3, y se determinará eldiámetro del medidor de acuerdo con la tablaanterior. En caso de discordancia con el diámetro fijado porel consumo máximo diario, se adoptará el mayor. Excepcionalmente, con notificación previa alusuario, el prestador podrá modificar, a su costo,el diámetro del medidor, basándose en medicionesefectivas del consumo que registre el inmueble. DTO 669, Cualquier discrepancia con relación a esta OBRAS PUBLICASdisposición, entre el prestador y el interesado, a Art. segundo Nº 24solicitud de cualquiera de las partes, resolverá la D.O. 10.02.2009Superintendencia. NOTA 1c.c. Instalación de medidores y remarcadores Los medidores y remarcadores deben ser instaladosde acuerdo con lo estipulado en las NormasChilenas. Estos deben ser colocados en posiciónhorizontal, salvo aquellos expresamente fabricadospara ser colocados en otras posiciones. Losdiámetros de las tuberías ubicadas antes y despuésdel medidor deberán ser iguales a lo menos en unaextensión de 5 diámetros, o de acuerdo con lasespecificaciones del fabricante. Los medidores se instalarán junto a la líneaoficial a la entrada del inmueble si es posible yen todo caso, en un lugar de fácil acceso y sinobstáculos para su lectura. En edificios y conjuntos habitacionales que tenganuna conexión única a la matriz pública de aguapotable, el proyecto de la instalacióndomiciliaria de agua potable del edificio oconjunto deberá incluir la instalación de unmedidor remarcador en los espacios comunes paracada departamento o inmueble, y medidoresremarcadores para registrar los consumos comunes. En los arranques cuyo diámetro sea igual osuperior a 50 mm., debe considerarse lainstalación de un filtro de rejilla antes delmedidor si éste no lo lleva incorporado. Los medidores deberán ir instalados con protecciónadecuada, contra daños producidos por golpes yfactores climáticos propios de la zona. Las pasadas de las tuberías de agua potable a lospisos superiores de los edificios de departamentoshabitacionales a oficinas, no podrán proyectarsepor el interior de los departamentos, debiendoubicarse en sitios comunes que siempre tenganacceso a través de un espacio general del edificioy que permita la instalación del remarcador.d. Determinación de las pérdidas de carga www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 23.
d.a. La determinación de las pérdidas de carga, seráefectuada por el proyectista de acuerdo confórmulas, tablas y ábacos correspondientes a cadamateria, no aceptándose sobre el punto de salidadel artefacto situado más desfavorablemente, unapresión menor a mca para IDAP alimentadas desde lamatriz, considerándose ésta en condición depresión de día de máximo consumo en período depunta, ó 7 mca cuando se abastece desde mediosmecánicos, ni una velocidad superior a 2,5 m/s enlas tuberías exteriores y de distribución DTO 669,principal y 2 m/s en las tuberías de la red OBRAS PUBLICASinterior. Art. segundo Nº 25 La velocidad en tuberías deberá corresponder a las D.O. 10.02.2009señaladas en el punto 5.3 de la norma chilena NCh2485. Sin embargo lo anterior, en casos de NOTA 1materiales con nuevas tecnologías que aceptenvelocidades mayores a las indicadas, éstas podránutilizarse previa justificación técnica delfabricante o importador ante la Superintendencia,y previa solicitud de modificación de la referidanorma ante el INN.d.b. El cálculo de las pérdidas de carga se iniciará enla llave de paso ubicada después del medidor,siendo necesario considerar aquellas producidas enlas tuberías de la instalación interior ycalentador empleado, indicando las característicastécnicas de este último en el plano del proyecto.e. Llaves de paso Toda sala de servicio (baño, cocina, etc.), deberállevar a lo menos una llave de paso de agua fría yotra de agua caliente, que permita independizarladel resto de los servicios del inmueble.f. La presión mínima para el diseño de la instalacióndomiciliaria de agua potable será la establecidaen la Norma Chilena NCh 2485. En los casos de DTO 752, OBRASexcepción que permite esta norma, respecto a que Art. 1º Nº 18no se alcance la presión mínima 14 m.c.a. después D.O. 20.11.2003de la llave de paso aguas abajo del medidor, elprestador deberá justificar técnicamente estasituación teniendo presente que la red públicadebe cumplir siempre con las presiones mínimasespecificadas en la NCh 691.g. El diámetro definitivo del medidor será aprobadopor el Prestador sobre la base del proyectodomiciliario presentado y podrá ser distinto aldiámetro del arranque, no pudiendo afectar lacalidad de la instalación interior.NOTA: El artículo 1º Nº 16 del DTO 752, Obras Públicas,publicado el 20.11.2003, modifica el cuadro sobrediámetros y presiones del presente decreto, en elsentido de reemplazar "Gasto máximo l/m" por "Gastomáximo l/min" y reemplazar "Unitaria (%)" por"Unitaria (m/m)".NOTA 1: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. T I T U L O IV Red de Incendio www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 24.
Artículo 53º: En toda edificación, se deberáconsiderar un sistema de redes para la provisión deagua, que se denominará red de incendio (red húmeda yred seca). Mientras no exista una norma específica alrespecto, estas redes deberán ser proyectadas de acuerdocon las disposiciones mínimas que a continuación seindican:a. RED HUMEDAa.a. En los inmuebles destinados a la reunión depersonas tales como hospitales, comercio,escuelas, industrias, edificios públicos,deportivos y otros destinados al mismo efecto, asícomo también en los edificios de tres o más pisosse deberá considerar para utilización contrafuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm.como mínimo por piso, conectada al sistema dedistribución de agua del edificio. Las bocas de incendio se distribuirán de maneraque ningún punto del inmueble quede a unadistancia mayor de veinticinco metros de ellos,con una manguera que cubra el punto más alejado ysu acceso será expedito y de fácil accionamientode válvulas y mangueras.a.b. En edificios de departamentos las bocas deincendio deberán ubicarse en espacios comunes, yen aquellos casos que no se pueda cumplir con ladistancia señalada en el inciso precedente, podránaceptarse mangueras de longitud superior a 25metros, siempre que permitan contar una presión de8 m.c.a., a la salida de la manguera.a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho conpuerta de vidrio debidamente señalizado, enlugares de fácil acceso y rápida ubicación,excepto las escalas presurizadas. Este nicho seubicará a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. sobreel nivel del piso, y contará una mangueraresistente a una temperatura de 80° C, concertificado de calidad y especificada para estosefectos.a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida deltipo cierre rápido, válvula del tipo bola o globoangular de 45°, a la que deberá conectarse unamanguera de diámetro igual al de la boca deincendio, con su respectivo pitón. Las manguerasque deberán ser del tipo semirígidas, no podránestar sometidas en ningún caso a presiones mayoresque 70 mca.a.e. En las bocas de incendio de 25 mm., el pitón de lamanguera tendrá una boquilla cuyo diámetrointerior será mayor o igual a 7 mm.a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social ainmuebles similares destinados a otros fines y queenfrenten a la red pública, deberán contar a lomenos con una llave de salida con hilo exterior,de un diámetro igual al del arranque de agua DTO 752, OBRASpotable. Art. 1º Nº 19a.g. Según las características de la edificación, en el D.O. 20.11.2003diseño de la red de distribución que alimenta lared húmeda deberá considerarse la operaciónsimultánea de dos o más bocas de incendio.b. RED SECAb.a. En los edificios de cinco o más pisos de altura DTO 752, OBRASse deberá instalar una red seca para agua Art. 1º Nº 20independiente de la red de distribución de agua D.O. 20.11.2003para el consumo. Será una tubería matriz parautilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, deacero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada ytendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante,su capacidad deberá verificarse para un caudal www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 25.
total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. enla boca de salida más desfavorable.b.b. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que sepermita su inspección, y no podrá situarse enlugares comunes con conductores eléctricos. En laparte superior la tubería llevará una ventosa aotro dispositivo automático que permita evacuar elaire del sistema cada vez que sea usado. En laparte más baja del sistema descrito, se dispondráde una llave de purga que permita desaguarcompletamente la tubería una vez usada.b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongaráhasta el exterior del edificio donde rematará endos bocas de 75 mm. ubicadas a un metro de alturasobre el nivel de piso terminado adyacente y en unlugar de fácil acceso e inmediato a las víasprincipales de entrada al edificio. Las citadasbocas estarán provistas de sendas válvulas deretención o válvulas bola con válvulas deretención en la vertical, o bifurcación conchapaleta de desviación según DIN 14.361, conválvula de retención en la vertical, que remataránen uniones Storz que permitan el acople de la DTO 752, OBRASunión Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá Art. 1º Nº 21su correspondiente tapa Storz, asegurada con D.O. 20.11.2003cadenilla, que la proteja de deterioro o delingreso de cuerpos extraños.b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamenteseñalizadas en todos los pisos incluidos lossubterráneos, que se ubicarán en los espacioscomunes y en lugares de fácil acceso, exceptuandolas cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarseque ningún punto de cada piso quede a unadistancia mayor de cuarenta metros de una boca desalida. Estas bocas estarán provistas de su DTO 669,correspondiente llave globo angular de 45° o llave OBRAS PUBLICASde bola, que rematarán en una unión Storz de Art. segundo Nº 2652 mm. (2") que permita acoplar la unión Storz D.O. 10.02.2009DIN 14.322. Las salidas estarán protegidas porlas correspondientes tapas Storz, con cadenillas,que las resguarden de deterioros o del ingresode cuerpos extraños.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. T I T U L O V Estanques de Agua Potable Artículo 54º: Los cálculos y condiciones básicas DTO 669,de los estanques de agua potable deberán cumplir con lo OBRAS PUBLICASindicado en la norma chilena NCh 2794. Art. segundo Nº 27 D.O. 10.02.2009 NOTANOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 55º: En los edificios de cuatro o más DTO 669, www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 26.
pisos deberán proyectarse y construirse estanques de OBRAS PUBLICASregulación inferior, o inferior y superior, cuya Art. segundo Nº 28capacidad total conjunta sea superior al 50% del D.O. 10.02.2009consumo medio diario de los departamentos, oficinas NOTAy locales comerciales, abastecidos por el sistema deelevación, salvo justificación técnica en contrario. Lacapacidad útil total del estanque superior deberá sermayor al 5% de dicho consumo. Si todos los pisos de edificios de cuatro o máspisos están ubicados bajo la cota de solera respecto dela ubicación del medidor, podrá no instalarse elestanque en los casos en que la presión disponible en elartefacto más desfavorable con el caudal máximo probablesea igual o superior a la reglamentaria, después deconsiderar las pérdidas de carga en el arranque, medidory tuberías.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 56º: Los establecimientos hospitalarios deberáncontar con estanque de una capacidad mínima de un 100% del consumomedio diario. Artículo 57º: En los edificios con consumo industrial sedeberán consultar estanques cuando se requieran, según lascondiciones establecidas en el Certificado de Factibilidad otorgadopor el Prestador, y de acuerdo con el tipo de industrias. Artículo 58º: Los estanques deberán ser diseñados de manerade preservar la calidad del agua, empleándose materiales probadamenteimpermeables, resistentes y no tóxicos, y deberán ubicarse de manerade evitar la contaminación por efecto de entrada de materiasextrañas o de agua diferente a la de la alimentación, salvo loseñalado en el artículo 39º del presente Reglamento. Artículo 59º: Los estanques no deberán ubicarse próximos ainstalaciones de aguas servidas, y deberán asegurar que en caso derotura o filtración, éstas no puedan contaminar el agua potable. Artículo 60º: Los estanques de 20 m3 o más, deberán estardivididos en dos (2) o más compartimentos. Artículo 61º: Una vez estabilizado el nivel del agua yterminada la absorción de la misma, se procederá a medir laestanqueidad de la estructura. Su pérdida no deberá ser mayor que el0,5% de la altura de aguas en 24 horas. Artículo 62º: En forma previa al inicio de operación delservicio, se deberá limpiar y desinfectar los estanques, mediante laaplicación de una solución de 50 mg. de cloro por litro de agua o dehipoclorito de sodio al 10%, durante seis (6) horas. Artículo 63º: Cada estanque deberá contar por lo menos con unatubería de alimentación con una válvula de corte automático porllenado, la que se ubicará inmediata a la escotilla de acceso. Estasválvulas deberán cumplir con la presión estática máxima detrabajo indicada en la norma de diseño norma chilena NCh 691. En casocontrario, deberá disponerse un dispositivo reductor de presión. Artículo 64º: Cada estanque contará con una tubería de rebasea lo menos cinco centímetros sobre el nivel máximo del agua, quedeberá tener un área mínima a lo menos igual al doble del área deltubo de entrada. En todo caso deberá poder desaguar el gasto deentrada. Artículo 65º: Las aguas provenientes del rebase deberánconducirse al sistema de desagüe del edificio, asegurándose que noexista posibilidad de contaminación. Además, deberá incluir algúnsistema que haga notorio cualquier pérdida de agua. Artículo 66º: Se deberá evitar que las aguas provenientes delrebase ingresen hacia la sala de bombas. En caso contrario, deberáinstalarse un pozo acumulador con bomba sentina dimensionada paraevacuar a lo menos la totalidad del gasto de entrada. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 27.
Artículo 67º: Deberá contemplarse un desagüe, cuyas aguas sedispondrán al sistema de desagüe del edificio a otro propio,evitando cualquier posibilidad de contaminación. El desagüe sedeberá instalar en una depresión de a lo menos 0,20 m. deprofundidad, ubicada en la parte más baja de cada estanque y deberápermitir un vaciado completo de cada unidad en un máximo de cuatrohoras. Artículo 68º: En caso de que condiciones existentes no permitanun desagüe gravitacional del estanque, éste podrá realizarsemediante el mismo equipo de bombeo. La descarga puede ir alalcantarillado, previo paso por una pileta ubicada a una cota queevite que esta sea un punto de rebase, sin que su tubería seintroduzca directamente en ésta y cuya boca de descarga se ubicará auna altura no inferior a 0,2 m. de ella, con sendas válvulas de cortaen la impulsión y en la tubería de desagüe. Artículo 69º: Toda la superficie interna del DTO 669,estanque deberá ser lisa y su radier deberá tener una OBRAS PUBLICASpendiente hacia el desagüe, con un valor mínimo del Art. segundo Nº 291%. En estanques de hormigón armado el recubrimiento D.O. 10.02.2009de las armaduras de las superficies en contacto con NOTAel agua no será inferior a 2 cm.NOTA: El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesque se introducen a la presente norma, entrarán envigencia a contar de 30 días después de su publicación. Artículo 70º: El nivel máximo posible de agua en los estanquesconsiderando incluso la carga necesaria para el rebase deberá estar alo menos 0,10 m. bajo el intradós de la boca de alimentación. Artículo 71º: La distancia vertical entre el techo del estanquey la clave del tubo de entrada dependerá del diámetro de éste y delos mecanismos de entrada, no pudiendo ser menor que cinco veces eldiámetro de la cañería de alimentación, medido desde su clave, niinferior a 0,10 m. Artículo 72º: Se dispondrán las tuberías y accesorios enforma tal, que puedan atenderse los consumos con cualquiera de loscompartimentos en operación independiente. Artículo 73º: Cada compartimento tendrá una tuberíade aspiración con un diámetro que garantice unavelocidad, inferior a 2.5 m/s. Esta tubería contará con DTO 752, OBRAScoladores de rejilla, cuya área de perforación será igual Art. 1º Nº 22o superior al de la tubería y de material resistente a la D.O. 20.11.2003corrosión. Los coladores deberán instalarse en un pozo deaspiración el que podrá ser el mismo que se utiliza parael desagüe, con altura máxima de dos diámetros de latubería de aspiración, sobre la boca de entrada deldesagüe. Artículo 74º: Cada compartimento deberá tener una ventilacióncuya área no sea inferior a la de la tubería de succión, con suacceso debidamente protegido contra agentes externos, contaminación yoxidación, no pudiendo ventilar hacia la sala de bombas. En el casoque se use una tubería vertical, ésta deberá terminar en una Uinvertida con acceso protegido. Artículo 75º: Todos los estanques deberán tener una escotillade acceso y su dimensión no será inferior a 0,60 metros libre porlado, con tapa cerrada. En el caso de accesos horizontales, éstosdeberán contar con tapa estanca para evitar la entrada de aguaexterior y su borde superior estará a una altura mínima de 0,15metros respecto del piso. Artículo 76º: Deberá procurarse que la entrada y salida delagua se haga por extremos opuestos. Artículo 77º: Todo estanque deberá contar para su acceso conescalines de un material resistente, inoxidable y atóxico. Artículo 78º: Todo inserto en los muros del estanque, bajo elnivel de aguas, deberá ser metálico y deberá tener en la parte www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Recommended
ppachecoc
Mauricio Gautier

References: artículo32
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 33
 Artículo 10
 artículo 5
 Artículo 11
 artículo 18
 Artículo 12
 Artículo 13
 artículo 33
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 resolución 
 artículo33
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 artículo 23
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 2
 Artículo 25
 artículo 24
 artículo 21
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 artículo 9
 Artículo 30
 Artículo 31
 artículo22
 Artículo 32
 Artículo 33
 artículo 9
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 artículo 39
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 artículo 160
 artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 artículo 51
 Artículo 42
 artículo 6
 Artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 artículo 45
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 artículo 1

Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 artículo 39
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66

Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78