Source: http://www.anwalt24.de/gesetze/eeg_2017/9
Timestamp: 2017-02-24 18:06:11+00:00

Document:
§ 9 EEG 2017, Technische Vorgaben | Gesetze auf anwalt24.de
§ 9 EEG 2017, Technische Vorgaben Inhaltsübersicht
Bundesrecht und LandesrechtBundEEG 2017 - Erneuerbare-Energien-Gesetz§§ 8 - 18, Teil 2 - Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung§§ 8 - 11, Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen
Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2...…§ 9 EEG 2017, Technische Vorgaben§ 10 EEG 2017, Ausführung und Nutzung des Anschlusses§ 10a EEG 2017, Messstellenbetrieb§ 11 EEG 2017, Abnahme, Übertragung und Verteilung§ 12 EEG 2017, Erweiterung der Netzkapazität§ 13 EEG 2017, Schadensersatz§ 14 EEG 2017, Einspeisemanagement§ 15 EEG 2017, Härtefallregelung§ 16 EEG 2017, Netzanschluss§ 17 EEG 2017, Kapazitätserweiterung§ 18 EEG 2017, Vertragliche Vereinbarung§ 19 EEG 2017, Zahlungsanspruch§ 20 EEG 2017, Marktprämie§ 21 EEG 2017, Einspeisevergütung§ 21a EEG 2017, Sonstige Direktvermarktung§ 21b EEG 2017, Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel§ 21c EEG 2017, Verfahren für den Wechsel§ 22 EEG 2017, Wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie§ 22a EEG 2017, Pilotwindenergieanlagen an Land§ 23 EEG 2017, Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlung§ 23a EEG 2017, Besondere Bestimmung zur Höhe der Marktprämie…Anlage 4 EEG 2017, Stromkosten- oder handelsintensive Branchen
§ 9 EEG 2017, Technische Vorgaben
§ 9 EEG 2017Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2017)BundesrechtTeil 2 – Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung → Abschnitt 1 – Allgemeine BestimmungenTitel: Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2017)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EEG 2017Gliederungs-Nr.: 754-27Normtyp: Gesetz(1) Anlagenbetreiber und Betreiber von KWK-Anlagen müssen ihre Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt mit technischen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit1.die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und2.die Ist-Einspeisung abrufen kann.Die Pflicht nach Satz 1 gilt auch als erfüllt, wenn mehrere Anlagen, die gleichartige erneuerbare Energien einsetzen und über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung ausgestattet sind, mit der der Netzbetreiber jederzeit1.die gesamte Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und2.die gesamte Ist-Einspeisung der Anlagen abrufen kann.(2) Betreiber von Solaranlagen1.mit einer installierten Leistung von mehr als 30 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt müssen die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erfüllen,2.mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt müssena)die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erfüllen oderb)am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen.(3) Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn1.sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und2.sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.Entsteht eine Pflicht nach Absatz 1 oder 2 für einen Anlagenbetreiber erst durch den Zubau von Anlagen eines anderen Anlagenbetreibers, kann er von diesem den Ersatz der daraus entstehenden Kosten verlangen.(4) Solange ein Netzbetreiber die Informationen nach § 8 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 nicht übermittelt, greifen die in § 52 Absatz 2 Nummer 1 bei Verstößen gegen Absatz 1 oder 2 genannten Rechtsfolgen nicht, wenn1.die Anlagenbetreiber oder die Betreiber von KWK-Anlagen den Netzbetreiber schriftlich oder elektronisch zur Übermittlung der erforderlichen Informationen nach § 8 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 aufgefordert haben und2.die Anlagen mit technischen Vorrichtungen ausgestattet sind, die geeignet sind, die Anlagen ein- und auszuschalten und ein Kommunikationssignal einer Empfangsvorrichtung zu verarbeiten.(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der Erzeugung des Biogases 1.bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen worden sind, und Gärrestlagern, die nach dem 31. Dezember 2011 errichtet worden sind, die hydraulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und an eine Gasverwertung angeschlossenen System der Biogasanlage mindestens 150 Tage beträgt und2.zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden. Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn zur Erzeugung des Biogases 1.ausschließlich Gülle eingesetzt wird oder2.mindestens 90 Masseprozent getrennt erfasster Bioabfälle im Sinn des Anhangs 1 Nummer 1 Buchstabe a Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Bioabfallverordnung eingesetzt werden. Satz 1 Nummer 1 ist ferner nicht anzuwenden, wenn für den in der Anlage erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 in Verbindung mit § 43 geltend gemacht wird.(6) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die vor dem 1. Juli 2017 in Betrieb genommen worden sind, müssen sicherstellen, dass am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die Anforderungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllt werden.(7) Die Pflichten und Anforderungen nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes zur Messung bleiben unberührt. Die Abrufung der Ist-Einspeisung und die ferngesteuerte Abregelung nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht über ein intelligentes Messsystem erfolgen.
Zitierungen dieses DokumentsGesetze§ 8 EEG 2017, Anschluss§ 14 EEG 2017, Einspeisemanagement§ 52 EEG 2017, Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Pflichtverstößen§ 85 EEG 2017, Aufgaben der Bundesnetzagentur§ 93 EEG 2017, Verordnungsermächtigung zum Anlagenregister§ 100 EEG 2017, Allgemeine Übergangsvorschriften§ 104 EEG 2017, Weitere Übergangsbestimmungen§ 4 KWKG 2002, Anschluss-, Abnahme- und VergütungspflichtUrteileBGH, 18.11.2015 - VIII ZR 304/14 - Verringerung des Vergütungsanspruchs des Anlagebetreibers wegen eines Verstoßes gegen seine Verpflichtung zur Ausstattung der Anlage mit einer technischen…
§ 8 EEG 2017, Anschluss§ 10 EEG 2017, Ausführung und Nutzung des Anschlusses

References: § 9

§ 9

§ 9
 § 8
 § 52
 § 8
 § 19
 § 43

§ 8