Source: http://docplayer.it/80319-Informazioni-operatori-di-apparecchiature-contenenti-gas-fluorurati-ad-effetto-serra.html
Timestamp: 2017-08-20 10:01:43+00:00

Document:
Serafino Bonfanti
1 INFORMAZIONI per OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Impianti fissi di protezione antincendio ed estintori Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e atti di esecuzione
2 Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'unione europea Numero verde unico (1: (*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l accesso ai numeri o non ne accettano la gratuità. Numerose altre informazioni sull'unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu). Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009 ISBN DOI /65763 Comunità europee, 2009 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
3 Indice 1 Introduzione... 2 Informazioni generali sui gas fluorurati e sul relativo regolamento. 2.1 Riscaldamento globale Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra? Quadro generale del regolamento sugli F-gas... 3 A chi si rivolge il presente opuscolo? Quali tipi di sistemi e di apparecchiature sono interessati? Come individuare gli agenti estinguenti contemplati dal regolamento Chi è l operatore dell impianto?... 4 Quali sono gli obblighi dell'operatore? Come determinare la quantità di gas fluorurati di un'applicazione... 5 Quali sono i compiti dell'operatore? Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'impianto Prevenire e riparare le perdite Controllare le perdite Installare sistemi di rilevamento delle perdite Tenere un registro Recuperare l'agente estinguente dagli impianti di protezione antincendio e dagli estintori... 6 Informazioni sulla certificazione del personale tecnico e dell'impresa 7 Informazioni sulle etichette... 8 Sanzioni per mancata conformità Allegato I: Allegato II: elenco degli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 842/ gas fluorurati elencati nell allegato I del regolamento (CE) n. 842/ Allegato III: campione di un registro del sistema... Allegato IV: ulteriori informazioni
5 1 Introduzione Nel quadro del protocollo di Kyoto l Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo dell 8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: biossido di carbonio (CO 2 ), metano (CH 4 ), protossido di azoto (N 2 O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF 6 ). Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio , stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature. Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni (cfr. allegato I). Il presente opuscolo è destinato agli operatori di impianti fissi di protezione antincendio ed estintori in cui i gas fluorurati sono utilizzati come agenti estinguenti. Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante. Sono disponibili pubblicazioni separate per gli operatori di altre apparecchiature e per il personale tecnico e le società interessati dal regolamento. I requisiti derivanti da tale regolamento per i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati e per i fabbricanti e gli importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati sono sintetizzati in un foglio di istruzioni separato. 1 L articolo 9 e l allegato II del regolamento sono entrati in vigore il 4 luglio
7 Storicamente, le concentrazioni naturali di gas ad effetto serra hanno mantenuto la Terra a un livello di calore tale da consentire il mantenimento della vita come la conosciamo. Maggiore è la quantità di gas ad effetto serra di origine antropica presente nell atmosfera, maggiore è la quantità di radiazione infrarossa riflessa sulla superficie terrestre; così si crea il cosiddetto effetto dei gas serra antropogenici, che ha come risultato un riscaldamento globale della Terra. 2.2 Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra? I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF 6 ) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Sono diventati molto diffusi dagli anni 90 come sostituti di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono 3 utilizzate all epoca nella maggior parte delle applicazioni, come i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate in base al protocollo di Montreal. I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, tuttavia la maggior parte di essi presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il GWP utilizzato nel contesto del regolamento sugli F-gas è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO 2. 4 Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi. I PFC sono di norma usati nel settore dell elettronica (ad esempio per la pulizia al plasma di wafer di silicio) e nell industria cosmetica e farmaceutica (estrazione di prodotti naturali come nutraceutici e aromi), ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei CFC spesso in combinazione con altri gas. In passato i PFC venivano utilizzati come agenti estinguenti e possono ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi. Potenziale di riscaldamento globale (GWP) Si tratta di un indice che descrive le caratteristiche radiative dei gas ad effetto serra e rappresenta l'effetto combinato dei differenti tempi di permanenza in atmosfera di tali gas con la loro relativa efficacia di assorbimento della radiazione infrarossa in uscita. Questo indice esprime il rapporto tra il riscaldamento prodotto da una massa unitaria di un determinato gas ad effetto serra presente attualmente nell'atmosfera, e quel-lo prodotto da una massa unitaria di biossido di carbonio (CO 2 ). (fonte: terza relazione di valutazione IPCC) L SF 6 viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio. L allegato II del presente opuscolo fornisce un quadro generale delle sostanze oggetto del regolamento sugli F-gas, comprendente il rispettivo potenziale di riscaldamento globale e le applicazioni tipiche. 3 4 Le sostanze che riducono lo strato di ozono sono sostanze che distruggono lo strato di ozono della Terra. Contengono di norma cloro o bromo. Tali sostanze sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. I dati relativi al GWP in 100 anni elencati nell'allegato II sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Tali valori sono compresi tra 97 per il fluorometano (HFC-41) e per l'esafluoruro di zolfo. 3
10 3 A chi si rivolge il presente opuscolo? Oggetto del presente opuscolo sono i requisiti stabiliti nel regolamento sugli F-gas per gli operatori di impianti fissi di protezione antincendio ed estintori che contengono gas fluorurati come agenti estinguenti. Come primo passo, è pertanto necessario determinare con esattezza a chi sono destinati i relativi requisiti del regolamento sugli F-gas e quindi il presente opuscolo. 3.1 Quali tipi di sistemi e di apparecchiature sono interessati? Impianti fissi di protezione antincendio Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento. 5 I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente gli HFC. Anche se l immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti PFC è vietata dal 4 luglio , gli impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l incendio assorbendo il calore dalla fiamma. Sono tipicamente installati in sale di elaborazione dati in cui sono presenti server e, in minor misura, nelle torri di controllo del traffico aereo, nei musei, nei centri di telecomunicazione, negli ospedali, nelle banche e così via. Estintori Gli estintori sono dispositivi portatili, di solito manuali o montati su mezzi mobili. L immissione in commercio di estintori contenenti PFC è vietata dal 4 luglio Gli estintori contenenti HFC non sono inoltre molto comuni. Tali estintori sono usati di norma in particolari settori o condizioni di applicazione specifici come ad esempio in sale informatizzate, in strutture di telecomunicazione e a bordo di aerei. Gli estintori sono disponibili in tutte le loro dimensioni standard Articolo 2 del regolamento (CE) n. 842/2006 e articolo 1 del regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione. Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006.
11 3.2 Come individuare gli agenti estinguenti contemplati dal regolamento Il regolamento sugli F-gas riguarda gli impianti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati elencati nell allegato II nonché i preparati (comunemente denominati miscele ) contenenti tali gas. L uso dei gas fluorurati come agenti estinguenti è limitato ad applicazioni specifiche in cui, di norma, si impiegano HFC puri (non miscele). In tali impianti di protezione antincendio si usano comunemente HFC-227ea, HFC-125 e HFC-23. Negli estintori si utilizza l'hfc-236fa. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC-31-10) e il perfluorometano (PFC-14). Il modo più facile per individuare il tipo di agente estinguente è controllare l etichetta sui contenitori dell impianto o sull estintore. Quelli che contengono gas fluorurati, immessi in commercio nell'ue dopo il 1 aprile 2008, devono riportare un etichetta con il testo Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto 7 e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato. Nella sezione 7 è riportato un esempio di tale etichetta. Informazioni importanti sono nella maggior parte dei casi disponibili anche in manuali, specifiche tecniche e registri del sistema e sui contenitori degli agenti estinguenti immessi in commercio in data antecedente al 1 aprile 2008, anche se su questi ultimi è possibile che siano indicate soltanto le denominazioni commerciali delle sostanze. Se non sono disponibili informazioni chiare sull'agente estinguente utilizzato, è opportuno richiederle al fornitore, al produttore o all'impresa e al personale che eseguono operazioni di manutenzione o di riparazione dell impianto o dell apparecchiatura. 7 requisiti di etichettatura sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione. 7
12 3.3 Chi è l operatore dell impianto? Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l operatore dell'impianto o dell estintore è responsabile del rispetto degli obblighi normativi. L operatore è definito come una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti. In base a questa definizione, il proprietario dell impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l operatore dell impianto. L effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: - libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l accesso a terzi; - controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); - il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell apparecchiatura o nell impianto, e all esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. Nella maggior parte dei casi, l'operatore di un impianto di protezione antincendio è una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'impianto. Lo stesso vale per gli estintori contenenti gas fluorurati che sono tipicamente usati in specifici settori di applicazione industriali. Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento dell'impianto, per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.! Sebbene la proprietà non sia un criterio per individuare "l'operatore", lo Stato membro può designare il proprietario come il responsabile degli obblighi dell'operatore in specifiche situazioni definite, anche se il proprietario non ha il controllo effettivo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti. Vanno pertanto tenute in considerazione le specifiche condizioni degli Stati membri in materia di attuazione. 8
13 4 Quali sono gli obblighi dell'operatore? Estintori Gli operatori di estintori, a prescindere dalla quantità di gas fluorurati contenuti in questi ultimi come agente estinguente, hanno la responsabilità di assicurare il corretto recupero dell'agente estinguente stesso (far riferimento direttamente alla sezione 5.6). Impianti fissi di protezione antincendio A seconda della quantità contenuta nell'applicazione, sono previsti obblighi specifici da rispettare. Lo schema decisionale di seguito riportato raggruppa gli impianti nelle categorie 8 A-D e la Tabella 1 sintetizza gli obblighi attinenti a ciascuna categoria. Agente estinguente contenuto nel sistema CATEGORIA quantitativa di gas fluorurati 3kg? No D Sì 30kg? No C Sì 300kg? No B Sì A Figura 3 Schema decisionale per individuare cosa deve essere fatto 8 Le categorie quantitative di gas fluorurati sono utilizzate nel presente opuscolo per semplicità. Non sono definite in quanto tali nel regolamento 9
14 Obblighi per l'operatore Categoria quantitativa di gas fluorurati A ( 300kg) B ( 30kg e <300kg) C ( 3kg e <30kg) D (<3kg) Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese certificati, articolo 5, paragrafo 3 9 Prevenzione delle perdite e riparazione delle perdite rilevate non appena possibile, articolo 3, paragrafo 1 9 Regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato, articolo 3, paragrafo 2 9 Installazione di un sistema di rilevamento delle perdite che deve essere controllato come minimo ogni 12 mesi, articolo 3, paragrafo 3 9 Tenuta di un registro, articolo 3, paragrafo 6 9 Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la riparazione e manutenzione da parte di personale certificato, articolo 4, paragrafi 1 e 4 9 Tabella 1 Quadro generale degli obblighi per l'operatore a seconda della quantità di gas fluorurati dell'applicazione La differenza tra i requisiti delle categorie B e C consiste nella frequenza dei controlli delle perdite (cfr. Tabella 3). 4.1 Come determinare la quantità di gas fluorurati di un'applicazione Nell'individuare un'applicazione, la Commissione considera quale criterio principale la struttura tecnica e non il luogo di utilizzo o la funzione. Un'applicazione deve essere intesa come una serie di componenti e tubazioni che formano una struttura continua attraverso la quale i gas fluorurati possono fluire. Se una molecola di gas fluorurato può passare attraverso la struttura da un punto a un altro, significa che questi due punti fanno parte di un'unica applicazione. Per quanto riguarda gli impianti di protezione antincendio, questo significa che se due o più contenitori di agenti estinguenti sono interconnessi e sono installati in risposta a un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, tali contenitori devono essere considerati un'unica applicazione. Esempio 10 Table 2 Esempio delle modalità di determinazione della quantità di gas fluorurati di un'applicazione 9 Un luogo di produzione ha un impianto di protezione an ncendio con 5 serbatoi, ciascuno dei quali con ene 50 kg di agente es nguente. I serbatoi di agente es nguente sono interconnessi in modo da far arrivare il loro contenuto agli ugelli a raverso una rete di tubi. La quan tà totale di agente es nguente nell'applicazione è pertanto pari a 250 kg. devono essere rispe a i requisi per la categoria quan ta va di gas fluorura B (per impian 30 e <300 kg) Regolamento (CE) n. 842/2006
15 Per determinare la quantità di gas fluorurati, l'operatore deve controllare le etichette (cfr. anche la sezione 7) e il manuale o le specifiche tecniche dell'impianto. Quando la quantità di gas fluorurati contenuta nell applicazione non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta, ma potrebbe appartenere a una delle categorie A, B o C, questa deve essere determinata da personale certificato (cfr. sezione 6). In caso di dubbi, l'operatore deve rivolgersi al fornitore, al produttore o all'impresa di assistenza dell'impianto o dell'apparecchiatura. Regola generale La quantità di gas fluorurati contenuta in impianti di protezione antincendio situati all interno di edifici è in generale superiore a 3 kg. 11
16 5 Quali sono i compiti dell'operatore? Sulla base delle informazioni fornite nella sezione precedente, dovrebbe essere possibile attribuire le applicazioni alle varie categorie quantitative di gas fluorurati e ai relativi requisiti (cfr. Tabella 1 nella sezione 4).! Potrebbero essere applicabili e vanno tenuti in considerazione requisiti nazionali specifici, in particolare per applicazioni con quantità di gas fluorurati inferiori a 3 kg. In questa sezione vengono descritti in maniera approfondita i requisiti specifici stabiliti nel regolamento sugli F-gas per le varie categorie. Per indicare le categorie interessate, si usano i seguenti simboli: Esempi: A B C D A B C D Riguarda tutte le categorie quantitative di gas fluorurati Riguarda soltanto la categoria quantitativa di gas fluorurati A ( 300kg) 5.1 Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'impianto A B C D Installazione e manutenzione o riparazione degli impianti di protezione antincendio devono essere eseguite da personale o imprese in possesso di un certificato appropriato (cfr. sezione 6). Nel contesto del regolamento sui gas fluorura Installazione significa il primo collegamento, nel luogo di u lizzo, di uno o più serbatoi contenen o des na a contenere gas fluorura ad effe o serra utilizza come agen es nguen e dei rela vi componen, ad esclusione dei componen che non influiscono sul contenimento dell agente es nguente prima del suo rilascio a fini an ncendio. La manutenzione o riparazione comprende tu e le a vità che implicano un intervento sui serbatoi contenen o des na a contenere gas fluorura ad effe o serra u lizza come agen es nguen o sui rela vi componen, ad esclusione dei componen che non influiscono sul contenimento dell agente es nguente prima del suo rilascio a fini an ncendio. 12
17 5.2 Prevenire e riparare le perdite A B C D Tutti gli operatori di impianti fissi di protezione antincendio, a prescindere dalla quantità di agente estinguente contenuta, devono: - prevenire le perdite e - riparare non appena possibile le perdite dopo che sono state rilevate, attraverso tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati Controllare le perdite A B C D Normali controlli delle perdite Gli impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati come agente estinguente devono essere controllati in relazione a eventuali perdite a intervalli regolari. L'operatore dell'applicazione deve assicurare che il controllo sia eseguito da personale certificato (cfr. sezione 6). Se è installato un sistema appropriato di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli delle perdite viene dimezzata, ma non è mai >12 mesi (cfr. sezione 5.4). Categoria quantitativa di gas fluorurati A ( 300kg) B ( 30kg e <300kg) C ( 3kg e <30kg) Frequenza minima dei controlli delle perdite Senza l'installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante Con l'installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante ogni 3 mesi (*) ogni 6 mesi ogni 12 mesi ogni 6 mesi ogni 12 mesi ogni 12 mesi (*) Un sistema di rilevamento di perdite che avverta l'operatore in caso di perdita è obbligatorio per gli impianti di protezione antincendio contenenti 300 kg o più di gas fluorurati. Gli impianti di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007 devono essere dotati di tali sistemi entro il 4 luglio Tabella 3: Quadro generale della frequenza minima di controllo delle perdite Quando è previsto un regime di ispezione conforme alla norma ISO 14520, i requisiti del regolamento sono considerati rispettati a condizione che le ispezioni abbiano come minimo la stessa frequenza. 10 Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/
18 5.3.2 Controlli successivi a una riparazione In casi di rilevamento di una perdita, l'operatore deve assicurare che la riparazione o la sostituzione del contenitore vengano eseguite non appena possibile da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività (cfr. sezione 6). Prima della ricarica, deve essere effettuata una prova di tenuta. Deve essere eseguito un controllo di verifica in qualsiasi momento entro 1 mese dalla data della riparazione a seconda della situazione e sulla base del parere della persona certificata. Poiché il controllo di verifica deve essere effettuato secondo i requisiti standard di controllo delle perdite, l'intervallo di tempo per il successivo controllo periodico delle perdite decorre dalla data di tale verifica Sistemi di nuova installazione Nel caso di un sistema di nuova installazione, va effettuato, da parte di personale certificato, un controllo secondo i requisiti standard di controllo delle perdite subito dopo la messa in funzione. 5.4 Installare sistemi di rilevamento delle perdite A B C D Le applicazioni che contengono 300 kg o più di gas fluorurati come agente estinguente devono essere dotati di un sistema fisso di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore in caso di perdita. I sistemi di protezione antincendio installati prima Sistema di rilevamento delle perdite significa un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita. del 4 luglio 2007 devono essere dotati di un sistema di rilevamento delle perdite entro il 4 luglio Il corretto funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite va controllato come minimo una volta ogni 12 mesi. Tali sistemi includono dispositivi di controllo del peso o pressostati, entrambi con allarmi automatici per avvertire l'operatore in caso di qualsiasi perdita. Se opportuno, possono essere usati anche altri sistemi che controllano la presenza di gas fluorurati ad effetto serra nell'aria, che devono essere installati nel locale in cui sono collocati i contenitori di gas fluorurati. Nella selezione della tecnologia appropriata e del luogo di installazione di un sistema di rilevamento, l'operatore deve prendere in considerazione tutti i parametri che possono influire sull'efficienza del sistema per garantire che il sistema installato rilevi una perdita e avverta l'operatore. Vanno prese in considerazione le norme ISO e EN e quelle cui si fa in essa riferimento, nonché le normative nazionali. Qualora si presuma possa esservi una perdita di gas fluorurati, indicata dal sistema fisso di rilevamento delle perdite, deve essere eseguito un controllo dell'impianto (sezione 5.3) per individuare la perdita e, se opportuno, ripararla. 14 Anche gli operatori di impianti di protezione antincendio contenenti meno di 300 kg di gas fluorurati possono installare un sistema di rilevamento delle perdite. Gli impianti di protezione antincendio con appropriati sistemi di rilevamento delle perdite correttamente funzionanti, che avvertono l'operatore in caso di perdita, sono sottoposti a controlli meno frequenti (cfr. Tabella 3).
19 5.5 Tenere un registro A B C D Gli operatori di applicazioni contenenti una quantità di gas fluorurati come agente estinguente pari o superiore a 3 kg devono tenere un registro del sistema e renderlo disponibile su richiesta all'autorità nazionale competente o alla Commissione europea. Il registro del sistema (per un modello campione, cfr. allegato III) deve contenere le seguenti informazioni 11 : - Nome, indirizzo postale, numero di telefono dell'operatore - Informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installati (se non sono indicate nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta devono essere determinate da personale certificato) - Quantità di gas fluorurati aggiunte (contenitori nuovi/aggiuntivi) - Quantità di gas fluorurati recuperate durante le operazioni di manutenzione o di riparazione e di smaltimento definitivo (rimozione/cambio di contenitori) - Identificazione di impresa/personale che ha eseguito le relative attività - Date e risultati dei controlli periodici delle perdite - Date e risultati dei controlli del sistema di rilevamento delle perdite (se installato) - Qualsiasi altra informazione pertinente 5.6 Recuperare l'agente estinguente dagli impianti di protezione antincendio e dagli estintori A B C D Gli operatori devono predisporre il corretto recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio, da parte di personale certificato, dei gas fluorurati usati come agenti estinguenti da sistemi fissi di protezione antincendio ed estintori portatili al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Questa attività deve avvenire prima dello smaltimento definitivo dei contenitori dell'agente estinguente e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o di riparazione. I contenitori dell'agente estinguente devono essere scollegati da un impianto ad opera di personale certificato. Di norma, la raccolta del gas dai contenitori, la riparazione delle perdite e la ricarica dei contenitori sono effettuate nel luogo di produzione per i contenitori o i relativi componenti degli impianti di protezione antincendio. 11 Articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione. 15
20 6 Informazioni sulla certificazione del personale tecnico e dell'impresa! Le attività indicate nella Tabella 4, se non effettuate nei luoghi di produzione durante la fabbricazione o la riparazione, possono essere eseguite soltanto da personale e imprese in possesso di un certificato, rilasciato da un organo di certificazione designato da uno Stato membro. L'operatore deve garantire che il personale sia munito di un certificato valido per l'attività prevista. Vanno presi in considerazione i requisiti specifici dei singoli Stati membri. Attività Personale certificato Imprese certificate Installazione di impianti fissi di protezione antincendio Manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio Controllo delle perdite di impianti fissi di protezione antincendio contenenti 3kg di gas fluorurati Recupero di gas fluorurati da impianti fissi di protezione antincendio ed estintori Tabella 4 Attività eseguite da personale e imprese certificati I certificati devono contenere le seguenti informazioni 12 : - Nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se del caso, data di scadenza - Attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere - Data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. Per un periodo transitorio non oltre il 4 luglio 2010, in alcuni Stati membri possono essere applicati sistemi di certificazione provvisoria. Gli Stati membri possono decidere in merito al contenuto della certificazione e alla data di scadenza. È pertanto importante che l'operatore sia consapevole delle condizioni specifiche dello Stato membro interessato (Punti di contatto nazionali, cfr. allegato IV). I certificati (esclusi quelli provvisori) sono validi in tutti gli Stati membri, ma questi ultimi possono richiedere una traduzione del certificato. I requisiti di certificazione per il personale e le imprese sono contenuti nel regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione
21 7 Informazioni sulle etichette Dal 1 aprile i fabbricanti o gli importatori che immettono in commercio nell'ue impianti di protezione antincendio, estintori e contenitori di gas fluorurati contenenti HFC, hanno l'obbligo di etichettarli. L'etichetta è un'importante fonte di informazioni per sapere se l'impianto o l'apparecchiatura rientra nell'ambito del regolamento sui gas fluorurati e quali requisiti si applicano. Requisiti specifici per gli Stati membri possono prevedere che le informazioni riportate sull etichetta siano anche nella lingua di uno Stato membro. L'etichetta deve riportare come minimo il tipo e la quantità del gas fluorurato contenuto e la dicitura: Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto. Esempio: FLASCHENTYP/NENNINHALT BOTTLE TYPE/VOLUME ARTIKEL-NR. PART NO. LÖSCHMITTEL EXTINGUISHANT FÜLLMENGE CONTENTS WEIGHT GESAMTGEWICHT TOTAL WEIGHT BETRIEBSTEMPERATUR OPERATING TEMPERATURE BETRIEBSDRUCK MIT N 2 OPERATING PRESSURE WITH N 2 FÜLLDATUM FILLING DATE SERIEN-NR. SERIAL NO. UN-NR. UN-NO NÄCHSTER PRÜFTERMIN NEXT INSPECTION HEPTAFLUORPROPAN, CF 3 CHFCF KG KG + 0 C bis / to + 35 C bar bei / at 21 C verflüssigte Gase liquefied gases Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol 8 Sanzioni per mancata conformità Le sanzioni per le violazioni di qualsiasi disposizione del regolamento sugli F-gas sono stabilite dai singoli Stati membri. 13 Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione 17
22 Allegato I: elenco degli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 842/2006 Regolamento (CE) n. 1493/2007della Commissione del 17 dicembre 2007 che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 18 Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri
23 Allegato II: gas fluorurati elencati nell allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006 Designazione Nome completo Formula chimica Numero CAS GWP Principali applicazioni - Gas isolante in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensioner - Gas di protezione per la produzione di magnesio - Incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori SF 6 Esafluoruro di zolfo SF 6 Idrofluorocarburi (HFC) - Refrigerante a bassa temperatura - Agente estinguente CHF 3 Trifluorometano HFC-23 HFC-32 Difluorometano CH 2 F Componente di miscele per refrigeranti HFC-41 Fluorometano CH 3 F Produzione di semiconduttori - Solvente per applicazioni specifiche - Agente espandente per schiume C 5 H 2 F 10 (CF 3 CHFCHFCF 2 CF 3 ) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano HFC-43-10mee - Componente di miscele per refrigeranti - Agente estinguente C 2 HF 5 (CHF 2 CF 3 ) 1,1,1,2,2-pentafluoroetano HFC-125 Attualmente non esiste alcuna applicazione tipica C 2 H 2 F 4 (CHF 2 CHF 2 ) 1,1,2,2-tetrafluoroetano HFC Refrigerante - Componente di miscele per refrigeranti - Solvente di estrazione - Propellente per aerosol medici e tecnici - Componente di agenti espandenti per schiume in polistirene estruso (XPS) e poliuretano (PUR) C 2 H 2 F 4 (CH 2 FCF 3 ) 1,1,1,2-tetrafluoroetano HFC-134a - Propellente per aerosol tecnici specifici - Componente di agenti espandenti per schiume in polistirene estruso(xps) - Refrigerante C 2 H 4 F 2 (CH 3 CHF 2 ) 1,1-difluoroetano HFC-152a 19
24 Designazione HFC-143 HFC-143a HFC-227ea HFC-236cb HFC-236ea HFC-236fa HFC-245ca HFC-245fa HFC-365mfc Perfluorocarburi (PFC) Perfluorometano (PFC-14) PPerfluoroetano (PFC-116) Nome completo 1,1,2-trifluoroetano 1,1,1-trifluoroetano 1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano 1,1,1,2,2,3-esafluoropropano 1,1,1,2,3,3-esafluoropropano 1,1,1,3,3,3-esafluoropropano 1,1,2,2,3-pentafluoropropano 1,1,1,3,3-pentafluoropropano 1,1,1,3,3-pentafluorobutano Tetrafluorometano 1,1,1,2,2,2-esafluoroetano Formula chimica C 2 H 3 F 3 (CH 2 FCHF 2 ) C 2 H 3 F 3 (CH 3 CF 3 ) C 3 HF 7 (CF 3 CHFCF 3 ) C 3 H 2 F 6 (CH 2 FCF 2 CF 3 ) C 3 H 2 F 6 (CHF 2 CHFCF 3 ) C 3 H 2 F 6 (CF 3 CH 2 CF 3 ) C 3 H 3 F 5 (CH 2 FCF 2 CHF 2 ) C 3 H 3 F 5 (CHF 2 CH 2 CF 3 ) C 4 H 5 F 5 (CF 3 CH 2 CF 2 CH 3 ) CF 4 C 2 F 6 (CF 3 CF 3 ) Numero CAS GWP Principali applicazioni Attualmente non esiste alcuna applicazione tipica - Componente di miscele per refrigeranti - Refrigerante - Propellente per aerosol medici - Agente estinguente - Agente espandente per schiume - Refrigerante - Agente espandente - Refrigerante - Agente espandente - Agente estinguente - Refrigerante - Refrigerante - Agente espandente - Agente espandente per schiume in poliuretano (PUR) - Solvente per applicazioni specifiche - Agente espandente per schiume in poliuretano (PUR) e fenoliche - Componente di miscele per solventi - Produzione di semiconduttori - Agente estinguente - Produzione di semiconduttori 20
25 Designazione Perfluoropropano (PFC-218) Perfluorobutano (PFC-31-10) Perfluoropentano Perfluoroesano (PFC-51-14) Perfluorociclobutano Nome completo 1,1,1,2,2,3,3,3-octafluoropropano 1,1,1,2,2,3,3,4,4,4-decafluorobutano 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecafluoropentano 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoroesano 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorociclobutano Formula chimica C 3 F 8 (CF 3 CF 2 CF 3 ) C 4 F 10 C 5 F 12 C 6 F 14 c-c 4 F 8 Numero CAS GWP Principali applicazioni - Produzione di semiconduttori - Ricerca nel campo della fisica - Agente estinguente - Solvente per pulizia di precisione - Refrigerante di limitato impiego - Fluido di raffreddamento in applicazioni specifiche - Solvente - Produzione di semiconduttori 21
26 Allegato III: campione di un registro del sistema Nome dell'operatore del sistema Indirizzo postale Numero di telefono Registro del sistema Designazione del sistema 1 N. di riferimento Descrizione Luogo di utilizzo Tipo di agente estinguente Data Tecnico/impresa di assistenza 2 (compreso n. di certificato) Data di installazione Quantità di agente estinguente installato [kg] Modifiche dell'agente estinguente Tipo di agente estinguente Quantità aggiunta/eliminata [kg] Motivo della modifica Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica) Data Tecnico/impresa di assistenza 2 (compreso n. di certificato) Aree controllate Risultato Azioni adottate È necessario un controllo di verifica? Attività di manutenzione o riparazione Data Tecnico/impresa di assistenza 2 (compreso n. di certificato) Aree interessate Operazioni di manutenzione o di riparazione effettuate Osservazioni Prova del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente) Data Tecnico/impresa di assistenza 2 (compreso n. di certificato) Risultato Osservazioni Altre informazioni importanti Data 1 Identificazione tecnica 2 Compresi nome, indirizzo postale e numero di telefono del tecnico e dell'impresa 1 22
27 Allegato IV: ulteriori informazioni Commissione europea Punti di contatto nazionali per i gas fluorurati AUSTRIA Federal Ministry of Agriculture, Forestry Environment and Water Management Division V/2 Chemicals Policy Stubenbastei Vienna Austria Tel: Fax: BELGIUM Federal Public Service for Public Health, Food Chain Safety and the Environment Climate Change Service Ozone/ F gas Eurostation Bloc II Place Victor Horta 40, bte Brussels Belgium Tel: Fax: BULGARIA Air Protection Directorate Global Atmospheric Processes Dept Ministry of Environment and Water 67, William Gladstone Str. Sofia 1000 Bulgaria Tel: / Fax: / CYPRUS Environment Service Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Nicosia 1411 Cyprus Tel: Fax: CZECH REPUBLIC Ministry of Environment Air Protection Department Vrsovicka Praha 10 Czech Republic Tel: Fax: DENMARK Miljøstyrelsen (Danish EPA) Strandgade Copenhagen K Denmark Tel: Fax: ESTONIA FINLAND FRANCE Ministry of the Environment of the Republic of Estonia Environment Mgmt & Technology Dept. Narva mnt 7A Tallinn Estonia Tel: Fax: Finnish Environment Institute (SYKE) P.O. Box Helsinki Finland Tel: Fax: Ministère de l'écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire Direction générale de la prévention des risques Bureau des substances et préparations chimiques 20, Avenue de Ségur Paris 07 SP France Tel: Fax:
28 GERMANY GREECE HUNGARY Ministry for Environment IG II 1 P.O. Box Bonn Germany Tel: Fax: fluoirerte_treibhausgase/doc/ php odukte/fckw/index.htm Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works Division for Air and Noise Pollution Control 147 Patission str Athens Greece Ministry of Environment and Water Dept for Environmental Development POB Budapest Hungary Tel: Fax: IRELAND National Climate Section Department of Environment, Heritage & Local Government Custom House Dublin 1 Ireland Tel: Fax: ITALY Ministry of the Environment, Land and Sea Department for Environmental Research & Development Via Cristoforo Colombo Roma Italy Tel: / 8151 Fax: LATVIA Ministry of Environment Environmental Protection Department Peldu lela 25 Riga 1494 Latvia Tel: Fax: LATVIA LUXEMBOURG MALTA Ministry of Environment Environment Quality Department Climate Change DivisionA. Jakšto 4/ Vilnius Lithuania Tel: Fax: Administration de l Environnement Division Air/Bruit 16, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg Luxembourg Tel: Fax: air_bruit/dossiers/o3- ozone_stratospherique_fuites_frigorifiques/index.html Malta Environment and Planning Authority Environment Protection Directorate Pollution Prevention and Control Unit C/o Quality Control Laboratory P.O. Box 200 Marsa GPO 01 Malta Tel:
C 164/30 Comunicazione alle imprese dell'unione europea che intendono esportare nel 2008 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo
Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2006/C 171/06)
22.7.2006 C 171/31 Comunicazione alle imprese dell'unione europea e della Bulgaria e Romania ( 1 ) che intendono esportare nel 2007 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, a norma del regolamento
Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/C 187/03) altri clorofluorocarburi completamente alogenati,
22.7.2004 C 187/11 Comunicazione agli importatori dell'unione europea nel 2005 di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo

References: articolo 9
 Articolo 2
 articolo 1
 Articolo 9
 articolo 5
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 4
 Articolo 3
 Articolo 3
 articolo 2
 Articolo 5