Source: http://docplayer.it/1303323-L-interruttore-led-e-su-on-impostare-su-on-vedi-sezione-8-3-correggere-i-collegamenti-chiamare-assistenza-tecnica.html
Timestamp: 2017-06-27 03:54:52+00:00

Document:
L interruttore LED è su ON? Impostare su ON (vedi sezione 8.3) Correggere i collegamenti. Chiamare assistenza tecnica - PDF
L interruttore LED è su ON? Impostare su ON (vedi sezione 8.3) Correggere i collegamenti. Chiamare assistenza tecnica
Download "L interruttore LED è su ON? Impostare su ON (vedi sezione 8.3) ------ Correggere i collegamenti. Chiamare assistenza tecnica"
1 10. CARATTERISTICHE E DIMENONI MODELLO Metodo di rilevazione Copertura Zone di rilevazione Sensibilità Velocità rilevabile Tensione Alimentazione Corrente assorbita Tempo allarme Uscite a relè Antiapertura Modo prova Periodo d avviamento Uscita acustica Indicatore LED Temperatura di funzionamento Umidità ambientale Interferenza RF Fissaggio Altezza di fissaggio Peso Grado di protezione Accessori BX-80N Infrarossi passivi m 24 (m 12 per parte) 4 (2 zone per parte) 1.6 C a 0.6 m/s da 0.3 a 2.0 m/s da 10Vc.c. a 28Vc.c. 28mA (normale), 38mA (max) 2.0 ± 1.0 s 2 (N.A. e N.C. con portata 28V/0.2A max ognuna) N.C. che si apre a coperchio rimosso ON/OFF Circa 45 s (il LED lampeggia) Circa 70dB ad m 1 Lampeggia durante il periodo d avviamento Si accende in allarme da -20 C a +50 C 95% Max Nessun allarme fino a 20V/m A parete (interno/esterno) da m 0.8 m a m 1.2 g 400 IP 55 2 viti di fissaggio da 4x (68.7) (55) 9.16(232.7) 233 Distanza di foratura 83,5 Dimensioni: mm * Caratteristiche e dimensioni possono variare senza preavviso. 11. RICERCA GUASTI Nessuna attivazione Il LED lampeggia in continuazione Nessun avviso acustico Si verificano allarmi anche se nell area protetta non c è alcun movimento Nessuna rilevazione d allarme occasionalmente Il LED si illumina? L uscita allarme del BX-80N è collegata correttamente? Controllare se l alimentazione è compresa tra 10 e 28Vc.c. Il selettore livello audio dell unità è su OFF? L interruttore LED è su ON? Impostare su ON (vedi sezione 8.3) Correggere i collegamenti E possibile che il periodo di avviamento non sia terminato. Controllare che tale durata sia superiore a 45 sec. Controllare se la funzione indicatore allarme sonoro è impostata correttamente (vedi sezione 8.4) Impostare il selettore livello audio su Max. o Min. L unità è stata installata verticalmente rispetto al terreno? Controllare se l area di rilevazione inferiore è maggiore di quella desiderata Controllare se vi sia qualche oggetto riflettente l area di rilevazione inferiore Controllare che l unità non sia esposta direttamente ai raggi solari Controllare che nell area di rilevazione non vi siano fonti di variazioni di temperatura (condizionatori, caloriferi) o di movimento (tende, cespugli) L area di rilevazione è regolata correttamente? (vedi sezione 7) L interruttore Regolazione Sensibilità è impostato su LOW (bassa)? Controllare se l alimentazione è compresa tra 10 e 28Vc.c. Rimuovere i collegamenti dai morsetti dell uscita dell alimentatore. Soddisfa ora i requisiti di alimentazione? L alimentatore può essere guasto, chiamare assistenza tecnica Aspettare per 45 sec. dopo l accensione Correggere le impostazioni installare l unità verticalmente (vedi sezione 4) La lunghezza di rilevazione dipende dall area di rilevazione inferiore: regolarne quindi la lunghezza di rilevazione (vedi sezione 7) Rimuovere gli oggetti riflettenti. Muovere l area di rilevazione inferiore Riposizionare il rivelatore (vedi sezione 3) Rimuovere gli oggetti dall area di rilevazione o cambiare la posizione del rivelatore E possibile che la linea telefonica sia stata interrotta I cavi di alimentazione potrebbero essere troppo lunghi per la sezione che si vuole utilizzare. Ciò potrebbe causare una caduta di tensione. Utilizzare un cavo con sezione maggiore o ulteriori alimentatori posizionati il più vicino possibile all unità più distante. Chiamare l assistenza tecnica se non si è sicuri della sezione di cavo da usare. L alimentazione è corto-circuitata o a massa. Riparare come richiesto Regolare nuovamente l area di rilevazione secondo la sezione 7 Cambiare la posizione dell interruttore Regolazione Sensibilità su M ed effettuare una prova di funzionamento secondo la sezione 8 * Questo prodotto è progettato per rilevare il movimento di un intruso e attivare una centrale d allarme. Essendo solamente una parte di un sistema completo non si accettano responsabilità per qualsiasi danneggiamento o altre conseguenze derivanti da una intrusione. Questo prodotto è conforme alla Direttiva EMC 89/336 EEC DT HE0700Rev002 WONDEREX GUARDIA ESTERNA BX-80N Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l installazione. ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE DT00242-Rev00 HESA presenta un rivelatore di nuova concezione che consente di proteggere l esterno degli edifici rilevando gli intrusi prima che si introducano nell edificio. In aggiunta alla segnalazione alla centrale d allarme, il BX-80N può generare un allarme acustico locale che funziona da deterrente sugli intrusi. Il BX-80N è un rivelatore passivo di infrarossi che rileva l energia infrarossa emessa dal corpo umano ed è stato progettato secondo questo concetto. PRESTAZIONI 1. Doppia uscita 2. Segnalatore acustico di allarme Prova movimento con segnalazione acustica 3. Funzione di limitazione della portata 4. Funzione di riconoscimento per dimensione 5. Impermeabile - Uscite individuali N.A. ed N.C. - Il rivelatore incorpora un buzzer che si attiva in allarme. Questo segnalatore acustico può essere usato durante la prova movimento per segnalare la rilevazione. (vedi Sezione 8-3 Regolazione DIP Switch) - Dato che il raggio superiore e quello inferiore devono essere attraversati nello stesso momento per attivare il rivelatore, la portata del BX-80N può essere limitata per evitare di rilevare oggetti non desiderati. - I raggi superiore ed inferiore devono essere interessati dallo stesso oggetto nello stesso momento. Il BX-80N non rileva oggetti che non interrompono il raggio superiore. - Grado di protezione IP: IP PRECAUZIONI RELATIVE ALLA CUREZZA Prima di installare, leggere queste istruzioni attentamente per ottenere un funzionamento sicuro ed efficace. Questa icona denota una situazione che implica dei seri pericoli, (pericolo di morte compreso), se l avvertimento dovesse venire ignorato. Attenzione Questa icona denota una situazione che implica seri pericoli alle persone ed alle cose se l avvertimento viene ignorato. Questa icona indica azioni da evitare. Le azioni sono descritte vicino all icona. (L icona alla sinistra indica che l apparecchiatura non deve essere smontata). Non usare l apparecchiatura per impieghi diversi da quelli specificati onde evitare il verificarsi di inconvenienti indesiderati. Non collegare i morsetti ad unità alimentate ad alta tensione o con forte assorbimento di corrente. Così facendo si aumenta il rischio d incendio o di danneggiamento. Non tentare di smontare o modificare il prodotto, per evitare il rischio di incendio o danneggiamento. Attenzione Evitare di spruzzare acqua direttamente sull apparecchiatura. Questo aumenta il rischio di danneggiamento. 2. AREA DI RILEVAZIONE Vista in pianta Gli angoli orizzontale e verticale dell area di rilevazione sono regolabili separatamente in ambedue i lati del rivelatore (vedere sezione 7, Regolazione area ) IMPORTANTE Questo prodotto rileva le differenze di temperatura tra un oggetto in movimento e la temperatura dello sfondo dell area di protezione. Se l oggetto non si muove, il rivelatore non può rilevarlo. In aggiunta, la temperatura dell oggetto può influenzare la massima portata di rilevazione. Gli angoli delle zone di rilevazione sono regolabili orizzontalmente da 0 a 3 Gli angoli delle zone di rilevazione sono regolabili orizzontalmente da 0 a 3 (POZIONE A) Vista laterale dell area di rilevazione a m 12 (un solo lato) (POZIONE B) Vista laterale dell area di rilevazione a m 8 (un solo lato) (POZIONE C) Vista laterale dell area di rilevazione a m 5 (un solo lato) (POZIONE D) Vista laterale dell area di rilevazione a m 2 (un solo lato) Circa m 0,6 a m 123 3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI Piastra di fissaggio Porta lente Viti di fissaggio Base Coperchio frontale Lente VISTA INTERNA DEL COPERCHIO FRONTALE Coperchio frontale Avvisatore acustico d allarme/prova movimento DIP switch (vedere sez. 8-3) LED Regolazione sensibilità (vedere sez. 8-1) Selettore livello acustico (vedere sez. 8-2) Foro ingressi cavi Spugna Riflettore Viti di aggancio alla piastra di fissaggio Antiapertura Morsettiere (vedere sez. 6) VISTA FRONTALE DELLA BASE Vite di blocco coperchio 4. CONGLI PER L INSTALLAZIONE Fare riferimento ai seguenti consigli per l installazione per un migliore funzionamento dell apparecchiatura. Non seguendoli, si corre il rischio che l unità non funzioni correttamente. (m 0.8~1.2) Altezza dell installazione compresa tra m 0.8 e m 1.2. ➍ Fissare il rivelatore in verticale con le zone superiori di rilevazione parallele al terreno. Se il rivelatore è installato con un angolo rivolto verso il basso, è possibile che l affidabilità operativa sia diminuita. ➎ Installare il rivelatore in modo che le zone di rilevazione superiore ed inferiore siano parallele alla parete. Evitare di puntare il rivelatore verso oggetti in movimento (per esempio alberi oscillanti, cespugli, bandiere ecc) Se gli oggetti in movimento sono inevitabili, fare riferimento alla ricerca guasti per una corretta installazione. Evitare di puntare le zone di rilevazione inferiori verso oggetti riflettenti (pozzanghere, finestre ecc.)4 5. INSTALLAZIONE 5-1 Prima dell installazione Allentare la vite di blocco e togliere il coperchio. Non toccare la superficie della lente. Allentare le due viti che fissano la base alla piastra. Non toccare i riflettori. Rimuovere la piastra di fissaggio facendola scorrere verso il basso ed allontanandola dall unità. 5-2 Metodo d installazione Far passare i cavi dal foro apposito, quindi fissare la piastra a parete in posizione verticale usando le viti in dotazione. L altezza deve essere compresa tra m 0.8 e m 1.2. Portare i conduttori attraverso l apposito foro e collegarli alle morsettiere (vedere Sez. 6). Assicurarsi di mettere i cavi tra le spugne della base e la piastra di fissaggio per evitare il passaggio di pioggia, polvere ed insetti. Innestare la base sulla piastra ed avvitare a fondo le viti di blocco. Per cavi esterni Spugna Far passare i conduttori attraverso l apposito foro nella parte bassa dell apparecchiatura e collegarli alle morsettiere. Sigillare con la spugna il passaggio cavi per una valida protezione contro insetti, pioggia e polvere. Togliere con delle pinze le paratie a sfondare per consentire il passaggio dei cavi esterni lateralmente all apparecchio. Dopo il cablaggio, fissare l unità alla piastra. 6. CABLAGGIO Uscita d allarme: N.C. Uscita d allarme N.A. Antiapertura (N.C.) Ingresso per controllo acustico (vedere Sez. 8-4) Ingresso alimentazione: da 10 a 28V Lunghezza dei collegamenti I conduttori di alimentazione non devono superare le seguenti lunghezze. Quando si usano due o più unità alimentandole dallo stesso conduttore, la lunghezza massima del conduttore è ottenuta dividendo la lunghezza segnata in tabella per il numero delle unità. Sezione Alimentazione mmq 0.33 mmq 0.52 mmq 0.8 mmq V 24V m 150 m 500 m 250 m 760 m 400 m 1200 m 600 m 18005 7. REGOLAZIONI DELL AREA DI RILEVAZIONE 7-1 Regolazione angoli zone di rilevazione Se un ostacolo dovesse bloccare le zone di rilevazione, è possibile una regolazione orizzontale compresa tra 0 e 3 in modo da evitare l ostacolo. IMPORTANTE Evitare di regolare solo il raggio superiore o solo quello inferiore. Il BX-80N richiede che ambedue i raggi vengano intercettati per rilasciare un allarme. Perciò occorre sempre regolare ambedue i raggi insieme. Quando la regolazione dell angolo orizzontale è effettuata, la sensibilità deve essere regolata su HIGH. (vedere sez Regolazione della sensibilità). Sbloccare le tre linguette per ogni lato del supporto lente inserendo la lama di un cacciavite come mostrato sopra. Togliere il supporto lente dal coperchio frontale tenendo il supporto per le apposite protuberanze Dopo aver selezionato l area di rilevazione, riposizionare il supporto lente nel coperchio frontale allineando le tre linguette A, B, e C su ogni lato del supporto con le tre scanalature A, B e C sul coperchio frontale. Spostare la lente per selezionare l angolo adatto (tra 0 e 3 ) come mostrato sopra assicurandosi che la lente sia sganciata dalla scanalatura del supporto. ➍ Se si seleziona un angolo di 3, la zona di rilevazione sarà di m 0,6 dalla parete a una distanza di m 12. Circa m Regolazione della portata di rilevazione La zona di rilevazione superiore deve rimanere parallela al terreno in ogni caso. La zona di rilevazione inferiore si sposta come mostrato in figura secondo la posizione. In pratica la profondità di rilevazione è limitata dall angolo della zona inferiore dato che ambedue le zone devono essere intercettate per ottenere un allarme. Solo la zona superiore è intercettata NESSUNA RILEVAZIONE Ambedue le zone sono intercettate RILEVAZIONE! Solo la zona inferiore è intercettata NESSUNA RILEVAZIONE La portata di rilevazione si regola facendo scorrere la lente inferiore come mostrato. (Le zone inferiori sono regolabili sul lato di destra e su quello di sinistra indipendentemente). (POZIONE A) Vista laterale dell area di rilevazione a m 12 (un solo lato) (POZIONE B) Vista laterale dell area di rilevazione a m 8 (un solo lato) SCORRERE la lente per rimuoverla. N fissare con nastro. Togliere il supporto della lente come descritto nella sezione 7 1. La lente inferiore scorre per regolare la portata di rilevazione. Scegliere la posizione appropriata dalla guida del supporto lente. (A, B, C, o D). Accertarsi, con una prova movimento, della corretta copertura dell area di rilevazione. L indicatore LED ed il segnalatore acustico (vedere sez. 8 3) possono essere usati per identificare le zone di rilevazione. Se le zone non sono appropriate, ripetere la taratura della portata facendo scorrere la lente su una posizione diversa nel porta lente. La zona di rilevazione inferiore può essere usata per controllare la portata come mostrato sotto: (POZIONE C) Vista laterale dell area di rilevazione a m 5 (un solo lato) POZIONE PORTATA Tabella regolazione portata (un solo lato) A B C D da 0 a m 12 da 0 a m 8 da 0 a m 5 da 0 a m 2 (POZIONE D) Vista laterale dell area di rilevazione a m 2 (un solo lato) IMPORTANTE - L ALTEZZA D INSTALLAZIONE DEVE ESSERE TRA m 0.8 e m La portata massima può variare secondo le condizioni termiche ambientali - La portata dipende dall altezza d installazione6 8. REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI 8-1 Regolazione della sensibilità 8-2 Selettore livello audio HI MID LOW Quando è desiderata la massima sensibilità, selezionare [H] (HIGH). Quando le condizioni d installazione sono precarie selezionare [L] (LOW). MAX MIN OFF Regolare il livello audio durante Indicazione acustica d allarme (vedere Sez. 8-4) e/o durante la prova movimento acustica (vedere Sez. 8-3) Se nessuna funzione è usata selezionare OFF. 8-3 Regolazione DIP Switch 8-4 Funzione Indicatore acustico di allarme L indicatore acustico d allarme segnala con un suono di circa 70dB di durata 15 secondi, che ambedue le zone di rilevazione sono state interessate da un intrusione. Questa funzione può essere controllata dall uscita programmabile della centrale d allarme. Selezione Stato (canale 2) Regolare l indicatore acustico d allarme affinchè suoni quando le due zone sono bloccate nello stesso tempo. Selezionare ON o OFF. Questa funzione può essere controllata a distanza usando interruttori o uscite della centrale. Riferirsi alla seguente tabella per le istruzioni. Inserita: Aperto/Alto Quando l ingresso per il comando audio non è usato, posizionare l interruttore di selezione stato (canale 2) su OFF (Chiuso/Basso) se è usato l indicatore acustico d allarme. Inserita: Chiuso/Basso 1. Indicatore LED - Selezionare lo stato dell indicatore LED: ON o OFF 2. Selezione stato - Regolazione secondo l uscita di stato della centrale per l uso con la funzione Indicatore acustico d allarme. Vedere sez. 8-4 per selezionare la configurazione. Oppure, regolare su OFF se l indicatore acustico d allarme non sarà usato. 3. Modo prova - Selezionare la posizione OFF per il normale funzionamento oppure ON per attivare la prova movimento udibile (vedere volume nella Sez. 8-2) Inserita Disinserita Inserita Disinserita Stato Centrale Schema di cablaggio per indicazione acustica d allarme solo a centrale inserita Tipo non tensione Questo tipo di cablaggio è richiesto quando la centrale non ha uscite logiche programmabili Nel caso che esista un uscita negativa Nel caso che non esista un uscita o un uscita a relè (N.C., o N. A.) dalla negativa dalla centrale centrale Chiuso: 0-1Vcc Aperto: 5-18Vcc Aperto: 5-18Vcc Chiuso: 0-1Vcc Regolazione rivelatori Inserita: Aperto/Alto Inserita: Chiuso/Basso Tipo tensione Nel caso che esista un uscita programmabile (PGM Alta o Bassa ) dalla centrale N.C. TAMPER @ N.O. Uscita negativa Uscita PGM Interruttore opzionale + - Centrale Centrale 9. PROVA MOVIMENTO Verificare la rilevazione eseguendo una prova movimento una volta terminata l installazione LED indicatore di funzionamento (da entrambe le parti) Accertarsi che il LED sia spento quando non c è movimento nell area protetta. Ambedue i raggi devono rilevare il movimento per generare un allarme. Se il LED si accende senza movimento, in entrambe le zone, vedere Sez. 11 per consigli sulla ricerca guasti. La prova movimento può essere semplificata usando l indicatore acustico (vedere sez. 8-2 e 8-3). L installazione è completata dopo aver controllato che il LED o l avvisatore acustico si attivino quando le zone di rilevazione sono interessate dal movimento. In caso contrario, vedere Sez. 11 per consigli sulla ricerca guasti. Dopo aver terminato la prova movimento, spegnere il modo prova (Sezione 8-3). Il LED e l avvisatore acustico possono essere attivi o disattivati per il normale funzionamento (Sezione 8-2 e 8-3). La prova movimento dovrebbe essere effettuata ogni anno. Documenti analoghi
WONDEREX (cod. OXBX80N) R (cod. OXBX80W) Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l installazione ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE HESA presenta un rivelatore di nuova concezione che consente di Dettagli Optex. Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l installazione
BX80-R Un rivelatore di nuova concezione che consente di proteggere l esterno degli edifici rilevando gli intrusi primache si introducano nell edificio. In aggiunta alla segnalazione alla centrale d allarme, Dettagli NV780. Manuale d installazione V2.51. (Cod. PXNV780) Rivelatore digitale a doppia visione laterale da esterno con 4x sensori doppi DT02168DI0612R00
NV780 (Cod. PXNV780) Rivelatore digitale a doppia visione laterale da esterno con 4x sensori doppi Manuale d installazione V2.51 DT02168DI0612R00 Introduzione Il rivelatore NV780 incorpora due rivelatori Dettagli PTX-MS12TE (cod. PTXMS12T) PTX-MS12FE (cod. PTXMS12F) RIVELATORE PASSIVO DI INFRAROSSI A DOPPIO FASCIO PER ESTERNO
PTX-MS12TE (cod. PTXMS12T) PTX-MS12FE (cod. PTXMS12F) RIVELATORE PASSIVO DI INFRAROSSI A DOPPIO FASCIO PER ESTERNO MANUALE DI INSTALLAZIE Vi ringraziamo per aver scelto di acquistare questo rivelatore Dettagli ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE DT00249-HE0303R02 RIVELATORE PASSIVO D INFRAROSSI DA ESTERNO AD ALTA STABILITA VX-402, VX-402REC
PRESTAZIONI Funzione avvisi vocali (solo VX-402REC) ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE DT00249-HE0303R02 RIVELATORE PASSIVO D INFRAROSSI DA ESTERNO AD ALTA STABILITA VX-402, VX-402REC versione normale versione Dettagli PTX-TX114R (cod. PTX114R)
PTX-TX114R (cod. PTX114R) RIVELATORE PASSIVO DI INFRAROSSI MANUALE DI INSTALLAZIE Vi ringraziamo per aver scelto di acquistare questo rivelatore passivo di infrarossi PULTEX. Questo prodotto è in grado Dettagli WONDEREX GUARDIA ESTERNA BX-100PLUS. Precauzioni relative alla sicurezza 1. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE
WONDEREX GUARDIA ESTERNA BX-100PLUS ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE < Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione > HESA presenta un nuovo concetto di protezione che protegge l'esterno Dettagli Manuale di posa e installazione 24807470/12-11-2014
24807470/12-11-2014 Manuale di posa e installazione 1. CARATTERISTICHE Ogni singolo fascio è formato da due raggi paralleli distanti 4 cm, questo sistema consente di eliminare tutti i falsi allarmi dovuti Dettagli MOSKITO-F. Sensore infrarosso omnidirezionale da esterno. Manuale di installazione ed uso. Made in Italy 14.05-M2.0-H1.0-F1.0
MOSKITO-F Sensore infrarosso omnidirezionale da esterno 14.05-M2.0-H1.0-F1.0 Manuale di installazione ed uso Made in Italy PRIMA DI INSTALLARE IL SISTEMA LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE PARTI DEL PRESENTE Dettagli DT40 Rilevatore a microonde ed infrarossi per interno/esterno Antimascheramento e immune agli animali
DT40 Rilevatore a microonde ed infrarossi per interno/esterno Antimascheramento e immune agli animali DT40_r1 DT40 Rivelatore doppia tecnologia per esterno/interno, anti-mascheramento e immune agli animali Dettagli Multi-Frequenza(4canali selezionabili) Fotobarriera a doppio fascio Dual-30CS / Dual-60CS / Dual-90CS / Dual-120CS
Multi-Frequenza(4canali selezionabili) Fotobarriera a doppio fascio Dual-30CS / Dual-60CS / Dual-90CS / Dual-120CS Caratteristiche: Portata: Dual-30CS :Esterno 30m, Interno 60m (allineamento laser) Dual-60CS Dettagli E-WALL. SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO SENSORE DOPPIO INFRAROSSO a TENDA da ESTERNO. Manuale di installazione ed uso. Versione 1.
E-WALL SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO SENSORE DOPPIO INFRAROSSO a TENDA da ESTERNO Manuale di installazione ed uso Versione 1.0 Questo apparecchio elettronico è conforme ai requisiti delle Dettagli BARRIERA PERIMETRALE AD INFRAROSSI DOPPIA OTTICA
BARRIERA PERIMETRALE AD INFRAROSSI DOPPIA OTTICA Indice 1 ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI Pag. 3 2 CONSIGLI INSTALLATIVI Pag. 5 3 INSTALLAZIONE Pag. 6 MONTAGGIO A MURO Pag. 6 MONSTAGGIO A PALO Pag. 6 4 CONNESSIONI Dettagli DIGITAL NET. BARRIERA OTTICA MULTI-RAGGIO con SINCRONISMO OTTICO o FILARE a COMPLETO CONTROLLO DIGITALE con AGC I ISTRUZIONI MONTAGGIO
DIGITAL NET 10 20 10 1 METRO 2 RAGGI DIRETTI o 4 INCROCIATI 15 1,5 METRI 3 RAGGI DIRETTI o 7 INCROCIATI 20 2 METRI 4 RAGGI DIRETTI o 10 INCROCIATI BARRIERA OTTICA MULTI-RAGGIO con SINCRONISMO OTTICO o Dettagli XR9DT. SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO VIA RADIO. Manuale di installazione ed uso. Versione 2.1. [Revisione HW: 3]
XR9DT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO VIA RADIO Manuale di installazione ed uso Versione 2.1 [Revisione HW: 3] Questo apparecchio elettronico è conforme ai requisiti delle direttive R&TTE Dettagli BARRIERA PERIMETRALE A INFRAROSSI A DOPPIA OTTICA ART. 30008303
BARRIERA PERIMETRALE A INFRAROSSI A DOPPIA OTTICA ART. 30008303 Manuale di posa e installazione Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelitgroup.com e-mail:commerciale.italia@comelit.it Dettagli Serie HX. Doppi rivelatori passivi d infrarossi da esterno per fissaggio alto
Doppi rivelatori passivi d infrarossi da esterno per fissaggio alto Serie HX HX-40 HX-80N HX-40: Doppio rivelatore PIR da esterno, m12, ampio angolo 85, 94 zone HX-40AM: versione antimascheramento HX-40DAM: Dettagli MANUALE UTENTE BARRIERA INFRAROSSI. (cod. FR361)
BARRIERA INFRAROSSI INTERNO/ESTERNO 60-180m (cod. ) 1 I. Speciﬁche tecniche Modello Portata massima esterno interno Numero di fasci 2 fasci Metodo di rilevazione interruzione simultanea dei due fasci Sorgente Dettagli DT9. SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO. Manuale di installazione ed uso. Versione 3.1
DT9 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO Manuale di installazione ed uso Versione 3.1 [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [Revisione HW: 3] Questo apparecchio elettronico è conforme ai requisiti Dettagli SECURITY ENCLOSURES. Rivelatore a Raggi Infrarossi Passivi modello LRP 3020 e LRP 4010 Istruzioni per l installazione
DESCRIZIONE SECURITY ENCLOSURES Rivelatore a Raggi Infrarossi Passivi modello LRP 3020 e LRP 4010 Istruzioni per l installazione Il sensore LRP 3020 è progettato per rilevare il movimento umano fino ad Dettagli SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA FILARE
30008007 30008008 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA FILARE 2 DESCRIZIONE 30008007 30008008 è un sensore a doppia tecnologia filare a tenda unico nel suo genere. Integra infatti due moduli sensori ad Dettagli BARRIERA INFRAROSSO DA INTERNO/ESTERNO ART. 30088401-30088402-30088403-30088404-30088405-30088406
BARRIERA INFRAROSSO DA INTERNO/ESTERNO ART. 30088401-30088402-30088403-30088404-30088405-30088406 Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l apparecchio e conservarlo per riferimento Dettagli Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l installazione.
BX-80N Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l installazione. ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE DT00242-Rev00 Fracarro presenta un rivelatore di nuova concezione che consente di proteggere l esterno Dettagli DS38 Centrale Radio INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
DS38 Centrale Radio INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE La centrale è stata realizzata per permettere l installazione di un sistema d allarme dove non è possibile, o non si ritenga opportuno per vari Dettagli MANUALE DI INSTALLAZIONE. Serie SmartLine BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI A BASSO ASSORBIMENTO. Prestazioni INTRODUZIONE
MANUALE DI INSTALLAZIONE BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI A BASSO ASSORBIMENTO Serie SmartLine Modello SL-50QFR SL-50QNR Codice OX50QFR OX50QNR Portata di rilevazione m 00, frequenze di fascio selezionabili Dettagli AE/IRMW RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA MENU GUIDATO VOCALMENTE GUIDA ALLA INSTALLAZIONE. Marchiatura CE in accordo alla direttiva 99/5/CE
AE/IRMW RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA COMBINATORE Prima TELEFONICO edizione GSM/GPRS MENU GUIDATO VOCALMENTE GUIDA ALLA INSTALLAZIONE Marchiatura CE in accordo alla direttiva 99/5/CE S.p.A. RILEVATORE TRIPLA Dettagli Manuale di installazione ALM-W002
Manuale di installazione ALM-W002 ALM-W002 Sirena via radio - Manuale di installazione Tutti i dati sono soggetti a modifica senza preavviso. Conforme alla Direttiva 1999/5/EC. 1. Introduzione ALM-W002 Dettagli < Apparecchiatura di controllo di fiamma > RIVELAZIONE FIAMMA BI ELETTRODO. SAITEK srl
Serie CF3q < Apparecchiatura di controllo di fiamma > SAITEK srl www.saitek.it info@saitek.it Casalgrande (RE) ITALY Tel. +39 0522 848211 Fax +39 0522 849070 CONTROLLO DI FIAMMA SERIE C F 3 Q pag. 1 di Dettagli L unico rivelatore di movimento da esterno per impianti di alta sicurezza...
L unico rivelatore di movimento da esterno per impianti di alta sicurezza... PIRAMID SERIE XL Passive InfraRed And Microwave Intruder Detector L unico rivelatore di movimento progettato e realizzato per Dettagli SECURITY ENCLOSURES REDWIDE 50 30 P.I.R. Rivelatore lunga distanza a Raggi Infrarossi Passivi modello LRP 5030 Istruzioni per l installazione
DESCRIZIONE SECURITY ENCLOSURES REDWIDE 50 30 P.I.R Rivelatore lunga distanza a Raggi Infrarossi Passivi modello LRP 5030 Istruzioni per l installazione Il sensore LRP 5030 è progettato per rivelare il Dettagli XR1200 00IR RIVELATORE DOPPIO INFRAROSSO PER ESTERNO VIA RADIO SERIE XR. Manuale di installazione ed uso. Versione 2.0.1 [SMD]
XR1200 00IR RIVELATORE DOPPIO INFRAROSSO PER ESTERNO VIA RADIO SERIE XR Manuale di installazione ed uso Versione 2.0.1 [SMD] XR1200IR Sensore universale dual-ir a basso consumo da esterno XR1200IR è un Dettagli MANUALE D ISTRUZIONI MOTORE PER CANCELLO SCORREVOLE
MANUALE D ISTRUZIONI MOTORE PER CANCELLO SCORREVOLE BM_500B-7 BM_500M-7 Indice 1. Dotazione. 2 2. Funzioni. 3 3. Installazione. 3 4. Programmazione. 9 5. Specifiche tecniche. 13 6. Manutenzione. 13 7. Dettagli BI052 BI104 BI154 BI204 BI254 Barriere a raggi infrarossi per porte e finestre (0,5 1 1,5 2 2,5 m)
BPT Spa PREVENZIONE FURTO INCENDIO GAS Centro direzionale e Sede legale Via Cornia, 1/b 33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia http://www.bpt.it mailto:info@bpt.it BI052 BI104 BI154 BI204 BI254 Barriere Dettagli DIGITAL LUX DIGITAL LUX WL DIGI KIT 120
DIGITAL LUX 80 Metri DIGITAL LUX WL 80 Metri a Parete DIGI KIT 120 120 Metri in KIT 10 METRI 2+2 RAGGI DIRETTI o 4+4 INCROCIATI 15 METRI 3+3 RAGGI DIRETTI o 7+7 INCROCIATI 20 METRI 4+4 RAGGI DIRETTI o Dettagli DIRRVE - DIRFE SENSORE DUAL-IR DA ESTERNO
DIRRVE - DIRFE SENSORE DUAL-IR DA ESTERNO MANUALE D USO E INSTALLAZIONE (VERSIONE 4.0.1.1) Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54] Dettagli BARRIERA A INFRAROSSO DOPPIA OTTICA PER PROTEZIONE PERIMETRALE A LUNGA PORTATA. Art. 30008561
BARRIERA A INFRAROSSO DOPPIA OTTICA PER PROTEZIONE PERIMETRALE A LUNGA PORTATA Art. 30008561 Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimento futuro Dettagli PAD-267. Pinza amperometrica digitale. Manuale d uso
INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze Dettagli BARRIERA IR DOPPIA OTTICA PER PROTEZIONE PERIMETRALE Art. 30008567-30008568 30008546-30008547-30008548-30008549
BARRIERA IR DOPPIA OTTICA PER PROTEZIONE PERIMETRALE Art. 30008567-30008568 30008546-30008547-30008548-30008549 Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo Dettagli BEAM 19. Manuale utente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Questa Guida rapida spiega come installare e tarare le barriere.
BEAM 19 Manuale utente Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Questa Guida rapida spiega come installare e tarare le barriere. Fissaggio a muro con staffa Smontare le piastre metalliche sul retro e Dettagli SPEED-DOME TEM-5036. Manuale Installazione
SPEED-DOME TEM-5036 Manuale Installazione INDICE pagina 1. AVVERTENZE.. 5 1.1. Dati tecnici. 5 1.2. Elettricità 5 1.3. Standard IP 66 5 2. INSTALLAZIONE... 7 2.1. Staffe 7 3. AVVERTENZE... 8 4. MONTAGGIO.. Dettagli RIVELATORE PER ESTERNI A DOPPIA TECNOLOGIA
RIVELATORE PER ESTERNI A DOPPIA TECNOLOGIA RIVELATORE PER ESTERNI A DOPPIA TECNOLOGIA Duplex, il nuovo rivelatore a doppia tecnologia rappresenta la soluzione ideale per la protezione degli ambienti esterni, Dettagli [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54]
DIRRVE - DIRFE SENSORE DUAL-IR DA ESTERNO MANUALE D USO E INSTALLAZIONE (VERSIONE 3.0) Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [IP54] 2 Dettagli BW052 BW104 BW154 BW204 BW254 Barriere wireless a raggi infrarossi per porte e finestre (0,5 1 1,5 2 2,5 m)
PREVENZIONE FURTO INCENDIO GAS BPT Spa Centro direzionale e Sede legale Via Cornia, 1/b 33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia http://www.bpt.it mailto:info@bpt.it BW052 BW104 BW154 BW204 BW254 Barriere Dettagli BX-80N (cod. OXBX80N)
WONDEREX BX-80N (cod. OXBX80N) ISTRUZIONI D INSTALLAZIONE DT00242HE0704R02 HESA presenta un rivelatore di nuova concezione che consente di proteggere l esterno degli edifici rilevando gli intrusi prima Dettagli Serie VX Infinity TM MODELLO A BATTERIE
RILEVATORE MULTIDIMENSIALE PER ESTERNI Serie VX Infinity TM MODELLO A BATTERIE (cod. OXVXIR) AM (cod. OXVXIRAM) DAM (cod. OXVXIRDAM) Modello a batterie con due sensori all'infrarosso passivo con funzione Dettagli Hobbes. TESTER PER RETI LAN LANtest Pro Modello: 256652/LB. Manuale d'uso
XON Electronics Manuale Utente EA104 Centrale d allarme monozona Mod. EA104! Attenzione prodotto alimentato a 220V prima di utilizzare, leggere attentamente il manuale e particolarmente le Avvertenze a Dettagli Art. DT12CAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO, EFFETTO TENDA CON FUNZIONE ANTI-MASCHERAMENTO
Art. DT12CAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO, EFFETTO TENDA CON FUNZIONE ANTI-MASCHERAMENTO 1. DESCRIZIONE Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo + microonda). Funzionamento in AND a prevenzione Dettagli LINCE ITALIA S.p.A. MANUALE DI INSTALLAZIONE, PROGRAMMAZIONE ED USO MADE IN ITALY REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008
LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 Radio RX4 Ricevitore Art.: 1780 MANUALE DI INSTALLAZIONE, PROGRAMMAZIONE ED USO MADE IN ITALY SOMMARIO 1 Generalità...3 2 Caratteristiche Tecniche...3 Dettagli security FBX4150W Coppia barriere 2TX+2RX
security FBX4150W Coppia barriere 2TX+2RX INDICE 1 ELENCO COMPONENTI PRINCIPALE Pag. 3 2 ESEMPI DI MONTAGGIO Pag. 4 MONTAGGIO CON STAFFE Pag. 5 3 ESEMPI DI ISTALLAZIONE Pag. 6 4 CONFIGURAZIONE OTTICHE Dettagli S180-22I S181-22I. Rivelatore a doppio infrarosso antimascheramento per protezione di varchi, porte e finestre. Manuale di installazione.
IT Manuale di installazione Rivelatore a doppio infrarosso antimascheramento per protezione di varchi, porte e finestre S180-22I bianco S181-22I marrone Sommario 1. Presentazione...2 2. Preparazione...4 Dettagli Telecamera infrarosso a colori da esterno impermeabile night & day Art. 7515. Manuale d uso ed installazione
Telecamera infrarosso a colori da esterno impermeabile night & day Art. 7515 Manuale d uso ed installazione SOMMARIO Informazioni per l utente... 3 Precauzioni importanti... 4 Composizione del sistema... Dettagli DIRRVE-DT DIRFE-DT. SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA da ESTERNO. Manuale di installazione ed uso. Versione 2.0.1
DIRRVE-DT DIRFE-DT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA da ESTERNO Manuale di installazione ed uso Versione 2.0.1 [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [Revisione HW: MW3] Questo apparecchio elettronico è conforme Dettagli NVX80 (Cod. PX-NVX80) Manuale d installazione. Rivelatore di movimento NVX80 a doppia tecnologia per esterno/interno con antimascheramento
NVX80 (Cod. PX-NVX80) Rivelatore di movimento NVX80 a doppia tecnologia per esterno/interno con antimascheramento Manuale d installazione DT02279DI0613R00 Sommario Introduzione... 3 Prestazioni... 3 Caratteristiche... Dettagli CATALISTINO SETTEMBRE 2015 BARRIERE IR PER ESTERNO
CATALISTINO SETTEMBRE 2015 BARRIERE IR PER ESTERNO I loghi e i marchi presenti, sono utilizzati a puro scopo dimostrativo ed appartengono ai legittimi proprietari. BARRIERE PER LA PROTEZIONE DI PORTE Dettagli DIAG26AVX / DIAG27AVX
MANUALE D INSTALLAZIONE RIVELATORE A DOPPIO RAGGIO INFRAROSSO AD EFFETTO TENDA DIAG26AVX / DIAG27AVX Sommario 1. Presentazione... 2 2. Preparazione... 3 3. Apprendimento... 6 4. Fissaggio... 8 4.1 Precauzioni Dettagli EG4 Star CENTRALE A MICROPROCESSORE
Curtarolo (Padova) Italy MANUALE DI INSTALLAZIONE EG4 Star CENTRALE A MICROPROCESSORE IST0571V1.3-1 - Generalità Indice Generalità... pag. 2 Caratteristiche tecniche... pag. 2 Scheda della centrale... Dettagli Memco Serie E. Manuale d installazione. Installazione dinamica. Installazione dinamica. Ref No. E850 I Edizione 1
Memco Serie E Manuale d installazione Ref No. E850 I Edizione 1 Installazione dinamica 1. Posizionare la barriera sull anta di cabina. Controllare che i detector: + + siano messi 5 mm sopra la soglia + Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONE ED USO SCHEDE ELETTRONICHE DI FRENATURA PER MOTORI C.A. FRENOMAT-2, FRENOSTAT R
MANUALE DI ISTRUZIONE ED USO SCHEDE ELETTRONICHE DI FRENATURA PER MOTORI C.A. FRENOMAT-2, FRENOSTAT R Utilizzo: Le schede di frenatura Frenomat2 e Frenostat sono progettate per la frenatura di motori elettrici Dettagli CP4 PLUS E CP4 PLUS RM Armadi a parete per schede di rivelazione gas SICOR
SICUREZZA COMPAGNIA RIUNITE S.p.A. Manuale d uso CP4 PLUS E CP4 PLUS RM Armadi a parete per schede di rivelazione gas SICOR SICOR S.p.A. Sede Comm. Amm.: Via Pisacane N 23/A 20016 Pero (MI) Italia Tel. Dettagli Rilevatore volumetrico ad infrarossi senza fili
Rilevatore volumetrico ad infrarossi senza fili EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Figura +V Lithium J J J BI STD J 6 MTR 0 MTR Figura SENS RANGE Figura 00 Interlogix B.V. Tutti Dettagli Manuale Utente Leonardo Inverter 1500. Western Co. Leonardo Inverter
Western Co. Leonardo Inverter 1 Leonardo Inverter 1500 Inverter ad onda sinusoidale pura Potenza continua 1500W Potenza di picco 2250W per 10sec. Tensione di Output: 230V 50Hz Distorsione Armonica Dettagli PA100. Pulsante manuale a riarmo wireless. Manuale Installazione/Uso
I PA100 Pulsante manuale a riarmo wireless DS80SB32001 LBT80856 Manuale Installazione/Uso DESCRIZIONE GENERALE Il pulsante manuale a riarmo wireless PA100 è un dispositivo che consente di generare una Dettagli B0SEAL01 Sirena da esterno per sistema wireless B0
BPT Spa PREVENZIONE FURTO INCENDIO GAS Centro direzionale e Sede legale Via Cornia, 1/b 33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia http://www.bpt.it mailto:info@bpt.it B0SEAL01 Sirena da esterno per sistema Dettagli ISTRUZIONI D USO. Trasmettitori a pulsante: LM-T800 LM-T910 LM-T1010 Ricevitori a display: LM-D102S Ripetitore di segnale per pulsanti: LM-K100
ISTRUZIONI D USO Trasmettitori a pulsante: LM-T800 LM-T910 LM-T1010 Ricevitori a display: LM-D802 LM-D102S Ripetitore di segnale per pulsanti: LM-K100 Sede europea Linkman: PRIMITECH sas Via Marchesina, Dettagli RIVELATORE LINEARE DI FUMO CON CATARIFRANGENTE 3-30 m
RIVELATORE LINEARE DI FUMO CON CATARIFRANGENTE 3-30 m 48BFC000 Leggere questo manuale prima dell uso e conservarlo per consultazioni future 1 A. GENERALITA' A.1. APPLICAZIONE Questo manuale è riferito Dettagli SR136 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO
COMPLIANT CEI EN 50131-4:2010-08 SR136 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO MANUALE DI INSTALLAZIONE ITALIANO DESCRIZIONE SR136 è una sirena per esterno autoalimentata che risponde alle diverse esigenze di Dettagli Sistema di rivelazione fughe gas. contatti del modulo relè opzionale LZY20-R. Descrizione. Centralina di comando. Sonda per gas metano IP44
s 7 682.1 INTELLIGAS Sistema di rivelazione fughe gas per centrali termiche QA..13/A QA..13/A Sistema elettronico per la rivelazione di fughe gas per una o più sonde per il comando di una elettrovalvola Dettagli Sonde antigelo Da utilizzare sul lato aria
1 821 1821P01 Sonde antigelo Da utilizzare sul lato aria Sonda attiva con capillare per la misura della temperatura minima nel campo d impiego 0 15 C Alimentazione 24 V AC Segnale d uscita 0...10 V DC Dettagli E-WALL. SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO. Manuale di installazione ed uso. Versione 3.1.1
E-WALL SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA a TENDA da ESTERNO Manuale di installazione ed uso Versione 3.1.1 [SMD] [Serie 100] [48bit] [SPV] [AN] [Revisione HW: 3] Questo apparecchio elettronico è conforme ai requisiti Dettagli TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE MODELLO: CDS-3 MANUALE D USO
TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE MODELLO: CDS-3 MANUALE D USO Grazie per avere preferito il nostro prodotto, per un corretto utilizzo dello stesso vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente Dettagli Kit CE 30 KIT ANTIFURTO SENZA FILI
Kit CE 30 KIT ANTIFURTO SENZA FILI MANUALE ACCESSORI (Versione 5.0.0) [SMD] [Serie 100] [48 bit] [SPV] [AN] Questo apparecchio elettronico è conforme ai requisiti delle direttive R&TTE (Unione Europea) Dettagli Rivelatori di fughe gas Serie CIVIC1 - CIVIC4
DS1108i IT INSTALLAZIONE ISTRUZIONI DS303E-ITA INSTALLAZIONE EN 2 Specifiche DS1108i Alimentazione del rilevatore: Uscita di allarme: Uscita di tamper: Range di temperatura per Funzionamento: da 9 a 15 Dettagli Manuale d uso. Pag. 1. Sentinel è un prodotto importato da Skynet Italia srl www.skynetitalia.net INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Manuale d uso Grazie per aver scelto il Sentinel, il sistema definitivo per la protezione della vostra casa o della vostra attività. Prima dell uso vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni INFORMAZIONI Dettagli Manuale d uso Fonometro di ispezione digitale mod. AS8000 FONOMETRO DIGITALE DI ISPEZIONE
AS8000 FONOMETRO DIGITALE DI ISPEZIONE 1 ATTENZIONE! Questo strumento é stato progettato per prevenire infortuni all'operatore se correttamente e propriamente usato. Tuttavia, nessuna progettazione ingegneristica Dettagli Per approfondimenti, www.silentron.com oppure silentron@silentron.it. Silentron spa
Presente da oltre 30 anni sul mercato dei sistemi di allarme senza fili, Silentron s.p.a. ha considerato e deciso di entrare nel mercato dei sistemi cablati. Per l Azienda si tratta di un rinnovamento Dettagli ITALIANO TVK510. Sistema TVCC b/n 10 con ciclico a 4 canali MANUALE PER L'UTENTE
ITALIANO TVK510 Sistema TVCC b/n 10 con ciclico a 4 canali MANUALE PER L'UTENTE TVK510 - Manuale per l'utente 1 Introduzione Gentile cliente, desideriamo ringraziarla per aver acquistato un prodotto CIA. Dettagli HOME AUTOMATION Antintrusione in radiofrequenza
1 2 3 4 HOME AUTOMATION 01737 - Rivelatore ad infrarossi installato all interno dei locali da sorvegliare, è in grado di gene rare un messaggio di allarme quando rileva, nelle proprie aree di copertura, Dettagli MANUALE D USO LIVELLA LASER CON INCLINOMETRO E GONIOMETRO DIGITALI TECNIX MULTI-DIGIT-PRO
MANUALE D USO LIVELLA LASER CON INCLINOMETRO E GONIOMETRO DIGITALI TECNIX MULTI-DIGIT-PRO 1. AVVERTENZE Utilizzate lo strumento seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Non Dettagli D-CAM 500 SENSORE PIROELETTRICO CON TELECAMERA AUDIO INTEGRATA MANUALE DI INSTALLAZIONE
D-CAM 500 SENSORE PIROELETTRICO CON TELECAMERA AUDIO INTEGRATA MANUALE DI INSTALLAZIONE 1 MORSETTIERA INTERNA Qui di seguito è riportato lo schema della morsettiera interna: Morsettiera J1 12 V + - N.C. Dettagli Ricevitore radio DCMP2000FL INDICE
Ricevitore radio DCMP2000FL INDICE Generalità pag. 2 Caratteristiche pag. 2 Modo di funzionamento pag. 3 Collegamenti pag. 3 Visualizzazioni pag. 4 Eventi pag. 4 Allarme pag. 4 Tamper pag. 4 Batteria scarica Dettagli 26-02-10/24801220. Combinatore Telefonico PSTN ATV60
26-02-10/24801220 Combinatore Telefonico PSTN ATV60 CONTENUTO DELL IMBALLO Nella confezione del combinatore telefonico è presente: - Istruzioni - Combinatore telefonico. Nella confezione non sono incluse Dettagli CONTENUTI. Solo pochi minuti dedicati alla lettura delle seguenti istruzioni Vi permetteranno un assemblaggio corretto e veloce e molti anni di relax.
Manuale utente CONTENUTI (0) CARATTERISTICHE SAUNA TERVE (1) ISTRUZIONI INSTALLAZIONE Solo pochi minuti dedicati alla lettura delle seguenti istruzioni Vi permetteranno un assemblaggio corretto e veloce Dettagli Il microcontrollore interno viene alimentato, il regolatore è attivo e controlla la ricarica
RSPC 15 REGOLATORE DI CARICA Caratteristiche Regolatore di ricarica per batterie al piombo 12/ Sistema a microcontrollore Tecnologia a montaggio superficiale Max corrente di ricarica: 15A continui. Max Dettagli Easy Lock. Mod. DPN13PG Mod. DPN18PG V.2 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO E CONSERVARLE IN CASO DI NECESSITA PAG. 2 PAG.
Easy Lock Mod. DPN13PG Mod. DPN18PG PIN V.2! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO E CONSERVARLE IN CASO DI NECESSITA GUIDA ALL USO MANUTENZIONE PAG. 2 PAG. 4 GUIDA ALL INSTALLAZIONE PAG. 8 Dettagli SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA Simbolo usato ad indicare nell apparato ci sono dei terminali pericolosi per la vita delle persone, anche durante le normali condizioni di funzionamento, che possono Dettagli DS1 SL MANUALE DI INSTALLAZIONE HOME SECURITY SYSTEM HOME SECURITY SYSTEM
DS1 SL MANUALE DI INSTALLAZIONE HOME SECURITY SYSTEM HOME SECURITY SYSTEM Introduzione Grazie per aver preferito il nostro prodotto. La centrale wireless DS1 SL è uno dei migliori antifurti disponibili Dettagli Ricevitore RF 8 canali EIB - da incasso GW 10 798 GW 12 798 GW 14 798
Ricevitore RF 8 canali EIB - da incasso GW 0 798 GW 798 GW 4 798 3 8 A 3 4 5 4 0 5 9 6 7 6 Pulsante di test canali EIB 3 4 5 6 LED multifunzione LED di programmazione indirizzo fisico Tasto di programmazione Dettagli MANUALE DEL CONTROLLO A DISTANZA
MANUALE DEL CONTROLLO A DISTANZA ITALIANO SODDISFARE PRECAUZIONI...1-2 IFEEL SLEEP ROOM TIMER SET MODE TEMP USO DEL TELECOMANDO...3 CLEAR HOUR OPERAZIONE...4-8 Grazie per aver comprato il nostro condizionatore Dettagli PX-GIGA24IP Sensore a doppia tecnologia da esterno
PX-GIGA24IP Sensore a doppia tecnologia da esterno Complimenti per aver acquistato PX-GIGA24IP, il sensore a tenda doppia tecnologia da esterno. PX-GIGA24IP, grazie alle sue ridotte dimensioni, è particolarmente Dettagli Barriera anti intrusione Manuale Installazione
Barriera anti intrusione Manuale Installazione Grazie per avere acquistato un nostro prodotto. Leggere attentamente il manuale prima dell utilizzo 1. Precauzioni ed avvertenze 2. Avvertenze 3. Schema 4. Dettagli Q71A. 230V ac Q71A. CENTRALE DI GESTIONE PER CANCELLO BATTENTE Manuale di installazione e uso
Q71A CENTRALE DI GESTIONE PER CANCELLO BATTENTE Manuale di installazione e uso 230V ac Q71A Centrale di gestione per cancello battente 230Vac ad 1 o 2 ante Programmazione semplificata del ciclo di funzionamento Dettagli Istruzioni per l uso CAMILLE BAUER METRAWATT METRAOHM 413 3-348-776-37 2/9.97. Ohmmetro per piccole resistenze
Istruzioni per l uso METRAOHM 413 Ohmmetro per piccole resistenze GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-776-37 2/9.97 V 8 6 5 4 20 200 PE-TEST 7 1 20 200 + /- METRAOHM 413 3 2 10 9 1 Tasto misura (accendere Dettagli Attenzione: non procedere con nessuna operazione finché non sia stata eliminata ogni segnalazione di sabotaggio.
5.4.5 RIVELATORE OTTICO DI FUMO 1. Rimuovete la calotta, se il sensore non è già aperto. 2. Fissate la base del sensore a soffitto con dei tasselli, posizionandola in modo che la freccia presente sulla Dettagli MC-62 Vintage. Manuale di Istruzioni. Centrale D allarme 6 Zone Filo con Esclusione o Parzializzazione e segnalazioni a LED ITALIANO
MC-62 Vintage Centrale D allarme 6 Zone Filo con Esclusione o Parzializzazione e segnalazioni a LED ITALIANO Manuale di Istruzioni TRE i SYSTEMS S.r.l. Via del Melograno N. 13-00040 Ariccia, Roma Italy Dettagli Manuale d uso. Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche
Manuale d uso Regolatore di carica EP5 con crepuscolare Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche ITALIANO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti informazioni sulla Dettagli Centrale di allarme Gsm Skywalker
Centrale di allarme Gsm Skywalker Centrale di allarme ad alta stabilità ed affidabilità. Dotata di combinatore telefonico Gsm+Pstn Tastiera per programmazione Batteria al Lithio integrata Sirena integrata Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUALE DI ISTRUZIONI MINI CESOIA PIEGATRICE Art. 0892 ! ATTENZIONE Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente Dettagli OUT SMART. (Cod. PR17S-B) MANUALE D INSTALLAZIONE
OUT SMART (Cod. PR17S-B) Rivelatore di movimento OUT-SMART a doppia tecnologia per esterno/interno con antimascheramento MANUALE D INSTALLAZIONE OUT-SMART è un rivelatore d intrusione a doppia tecnologia Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ART. 30008303
 ART. 30008303
 ART. 30088401
 ART. 30088401
 Art. 30008561
 Art. 30008561
 art. 13
 Art. 30008567
 Art. 30008567
 Art. 7515
 Art. 7515
 Art. 0892