Source: https://www.scribd.com/document/61110107/ITC-MIE-APQ1-Almacenamiento-Liquidos-Inflamables-y-Combustibles
Timestamp: 2019-08-19 04:18:56+00:00

Document:
Original Title: ITC-MIE-APQ1 Almacenamiento Liquidos Inflamables y Combustibles
Uploaded by Juan Antonio Marín
saveSave ITC-MIE-APQ1 Almacenamiento Liquidos Inflamables y... For Later
ITC MIE-APQ 1: Almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles
Seccin 1.a Generalidades
Artculo 1. Objeto. Artculo 2. Campo de aplicacin. Artculo 3. Definiciones usadas en esta Instruccin. Artculo 4. Clasificacin de productos. Artculo 5. rea de las instalaciones. Artculo 6. Formas de almacenamiento. Artculo 7. Inscripcin.
Seccin 2.a Almacenamiento en recipientes fijos
Captulo I. Condiciones generales Artculo 8. Tipos de recipientes. Artculo 9. Diseo y construccin. Artculo 10. Venteos normal y de emergencia. Artculo 11. Sistemas de tuberas. Artculo 12. Almacenamiento conjunto. Artculo 13. Instalacin de recipientes enterrados. Artculo 14. Instalacin de recipientes dentro de edificios. Artculo 15. Pruebas.
Artculo 16. Recipientes en reas inundables. Captulo II. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes Artculo 17. Distancia entre instalaciones en general. Artculo 18. Distancia entre recipientes. Captulo III. Obra Civil Artculo 19. Cimentaciones. Artculo 20. Cubetos de retencin. Artculo 21. Redes de drenaje. Artculo 22. Zonas de carga y descarga. Artculo 23. Lmites exteriores de las instalaciones: vallado. Captulo IV. Proteccin contra incendios en instalaciones fijas de superficie Artculo 24. Generalidades. Artculo 25. Proteccin con agua. Artculo 26. Proteccin con espuma para productos de la subclase B1. Artculo 27. Atmsferas inertes. Artculo 28. Protecciones especiales. Artculo 29. Extintores. Artculo 30. Alarmas. Artculo 31. Equipos auxiliares. Artculo 32. Ignifugado. Captulo V. Instalaciones para carga y descarga Artculo 33. Clasificacin. Artculo 34. Edificios. Artculo 35. Cargaderos.
Captulo VI. Instalacin elctrica Artculo 36. Generalidades. Artculo 37. Alumbrado. Artculo 38. Instalaciones, materiales y equipos elctricos. Artculo 39. Instalaciones temporales o provisionales. Artculo 40. Puesta a tierra. Artculo 41. Suministro de energa elctrica. Captulo VII. Tratamiento de efluentes Artculo 42. Depuracin de efluentes lquidos. Artculo 43. Lodos y residuos slidos. Artculo 44. Emisin de contaminantes a la atmsfera. Captulo VIII. Caractersticas especficas para almacenamientos de productos de la clase A Artculo 45. Generalidades. Artculo 46. Almacenamiento de lquidos de la subclase A1. Artculo 47. Almacenamiento de lquidos de la subclase A2. Artculo 48. Vaporizadores.
Seccin 3.a Almacenamiento en recipientes mviles
Artculo 49. Campo de aplicacin. Artculo 50. Exclusiones. Artculo 51. Generalidades. Artculo 52. Clasificacin de los almacenamientos. Artculo 53. Proteccin contra incendios.
Seccin 4.a Operacin, mantenimiento y revisiones peridicas
Artculo 54. Medidas de seguridad. Artculo 55. Operacin y mantenimiento.
Artculo 56. Revisiones peridicas. Apndice 1. Relacin de normas de obligado cumplimiento que se citan en esta instruccin tcnica complementaria
SECCIN 1.a GENERALIDADES Artculo 1. Objeto.
La presente instruccin tiene por finalidad establecer las prescripciones tcnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los lquidos inflamables y combustibles.
Artculo 2. Campo de aplicacin.
Esta instruccin tcnica se aplicar a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los lquidos inflamables y combustibles comprendidos en la clasificacin establecida en el artculo 4, Clasificacin de productos, con las siguientes excepciones: 1. Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B, 250 ll de clase C o 1.000 l de clase D. 2. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad estar limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, camiones cisterna o vagones cisterna de lquidos inflamables o combustibles debern cumplir esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de proceso. 3. Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolferas. 4. Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petrleo) o GNL (gases naturales licuados) que formen parte de una estacin de servicio, de un parque de suministro, de una instalacin distribuidora o de una instalacin de combustin. 5. Los almacenamientos de lquidos en condiciones criognicas (fuertemente refrigerados). 6. Los almacenamientos de sulfuro de carbono. 7. Los almacenamientos de perxidos orgnicos. 8. Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamacin sea superior a 150 C. 9. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial especficas. Asimismo se incluyen en el mbito de esta instruccin los servicios, o la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de lquidos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del rea de almacenamiento, el correspondiente sistema de proteccin contra
incendios y las estaciones de depuracin de las aguas contaminadas), cuando estn dedicadas exclusivamente al servicio de almacenamiento.
Artculo 3. Definiciones usadas en esta Instruccin.
1. Aguas contaminadas.-Se entiende por aguas contaminadas aquellas que no cumplan con las condiciones de vertido, de acuerdo con la legislacin vigente al respecto. En general se consideran como susceptibles de estar contaminadas las aguas que estn en contacto con los productos, las de limpieza de recipientes, cisternas y otras semejantes, as como las aguas de lluvia y de proteccin contra incendios que, en su recorrido hacia el drenaje, puedan ponerse en contacto con elementos contaminantes. 2. Almacenamiento.-Es el conjunto de recintos y recipientes de todo tipo que contengan o puedan contener lquidos inflamables y/o combustibles, incluyendo los recipientes propiamente dichos, sus cubetos de retencin, las calles intermedias de circulacin y separacin, las tuberas de conexin y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas y otras instalaciones necesarias para el almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo. 3. Almacenamiento conjunto.-Almacenamiento de productos que en superficie se encuentran dentro del mismo cubeto o en un mismo recipiente subdividido, en el interior de edificios se encuentran dentro de la misma sala y en los enterrados se encuentran en un mismo recipiente subdividido. 4. Almacenamiento en trnsito.-Almacenamiento espordico de productos en espera de ser reexpedido y cuyo perodo de almacenamiento previsto no supere las 72 horas continuas. No obstante si en el almacn existiera producto durante ms de 8 das al mes o 36 das al ao, no ser considerado almacenamiento en trnsito. 5. Antorchas.-Instalaciones destinadas a quemar a la atmsfera de un modo controlado y seguro determinados gases. 6. rea de las instalaciones.-Superficie delimitada por el permetro de la instalacin considerada de acuerdo con el artculo 5. 7. Balsa separadora.-Instalacin donde se separan los productos orgnicos que contienen las aguas procedentes de los drenajes del almacenamiento. 8. Capacidad de almacenamiento.-Es la mxima cantidad de producto que puede contener el recipiente o almacenamiento en las condiciones especificadas en la presente ITC. 9. Cargadero.-Lugar donde se realizan las operaciones de carga y descarga de acuerdo con el artculo 33 sustituido por Correccin de Errores de 19 de octubre de 2001 por: de acuerdo con el artculo 35 10. Cubeto.-Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. 11. Cubeto a distancia.-Aquel en que el lquido derramado queda retenido en un lugar alejado de los recipientes de almacenamiento. 12. Esfera.-Recipiente a presin de forma esfrica. 13. Inspeccin peridica.-Toda inspeccin o prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos o equipos realizada por el organismo de control.
14. Inspector propio.-El personal tcnico competente designado por el titular, con experiencia en la inspeccin de instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de lquidos inflamables y combustibles. 15. Lquido.-Todo producto que en condiciones de almacenamiento tiene dicho estado fsico. 16. Lquido combustible.-Es un lquido con un punto de inflamacin igual o superior a 55 C. 17. Lquido inestable.-Es un lquido que puede polimerizarse, descomponerse, condensarse o reaccionar consigo mismo violentamente, bajo condiciones de choque, presin o temperatura. Se perder el carcter de inestable cuando se almacene en condiciones o con inhibidores que eliminen tal inestabilidad. 18. Lquido inflamable.-Es un lquido con un punto de inflamacin inferior a 55 C. 19. Prueba hidrulica.-Es la comprobacin que se realiza con el recipiente lleno de agua, sometindolo a la presin prescrita por el cdigo de diseo, o las normas empleadas en la construccin. 20. Pila.-Es el conjunto de recipientes mviles no separados por pasillos o por recipientes con productos no inflamables o cuya combustin sea endotrmica en condiciones de fuego. 21. Reacciones peligrosas.-Entre otras, se considerarn reacciones peligrosas las que dan lugar a: a. una combustin y/o una considerable produccin de calor, b. la emanacin de gases inflamables y/o txicos, c. la formacin de materias lquidas corrosivas, y d. la formacin de materias inestables. 22. Recipiente.-Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos de esta ITC las tuberas no se consideran como recipientes. 23. Recipiente a presin.-Recipiente diseado para soportar una presin interna manomtrica superior a 0,5 bar. 24. Recipiente enterrado.-Se consideran como tales los recipientes totalmente enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro material adecuado ola combinacin de ambas disposiciones. 25. Recipiente fijo.-Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con ms de 3.000 l de capacidad. 26. Recipiente mvil.-Recipiente con capacidad hasta 3.000 l, susceptible de ser trasladado de lugar. 27. Revisin peridica.-Toda revisin o prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos o equipos realizada por el inspector propio u organismo de control. 28. Sector de almacenamiento.-Es una parte de un almacn que: a. En edificios, est separada de otras salas mediante paredes y techos con una resistencia al fuego determinada. b. Al aire libre, est separada mediante las correspondientes distancias o mediante paredes con una resistencia al fuego determinada. 29. Sistemas de tuberas.-Se entiende por sistema de tuberas el conjunto de tuberas, bridas, vlvulas, juntas, tornillos de sujecin y dems accesorios de tuberas sometidos a la accin del producto. 30. Sistemas de venteo y alivio de presin.-Son los sistemas diseados para prevenir los efectos de las alteraciones de la presin interna de un recipiente de almacenamiento.
31. Tanque atmosfrico.-Recipiente diseado para soportar una presin interna manomtrica de hasta 0,15 bar. 32. Tanque a baja presin.-Recipiente diseado para soportar una presin interna manomtrica superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar. 33. Tanque de techo flotante.-Recipiente cono sin techo fijo que lleva una doble pared horizontal flotante o una cubierta metlica soportada por flotadores estancos. 34. Titular de la instalacin.-Persona fsica o jurdica que figura como responsable ante la Administracin, de las obligaciones impuestas en la normativa y reglamentacin vigente. Podr ser el propietario, arrendatario, administrador, gestor o cualquier otra cuyo ttulo le confiera esa responsabilidad. 35. Trasiego.-Operacin consistente en la transferencia de productos entre cualquier tipo de recipientes de almacenamiento (fijos o mviles), entre estos y las unidades de transporte, o entre los anteriores y las unidades de proceso. 36. Unidad de proceso.-Es el conjunto de elementos e instalaciones de produccin, incluyendo los equipos de proceso y los recipientes necesarios para la continuidad del proceso, situados dentro de los lmites de batera de las unidades de proceso. 37. Vas de comunicacin pblicas.-Son las carreteras, caminos y lneas de ferrocarril de uso pblico. 38. Zonas clasificadas.-Son los emplazamientos en los que haya o pueda haber gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables de acuerdo con la IC MI-BT-026. 39. Zonas de fuego abierto.-Se consideran zonas de fuego abierto aquellas en las que, de forma espordica o continuada, se producen llamas o chispas al aire libre, as como en las que existen superficies que pueden alcanzar temperaturas capaces de producir ignicin. A ttulo indicativo y no exhaustivo se consideran como zonas de fuego abierto: a. Los hornos, calderas, forjas, gasgenos fijos o mviles, antorchas y todo sistema de combustin en general. b. Las instalaciones con motores de explosin o combustin interna utilizados en zonas con ambientes inflamables o explosivos, que no lleven proteccin antideflagrante. c. Los emplazamientos y locales en los que est permitido encender el fuego o fumar, por ejemplo: oficinas, comedores y otros lugares similares.
Artculo 4. Clasificacin de productos.
1. Clase A.-Productos licuados cuya presin absoluta de vapor a 15 C sea superior a 1 bar. Segn la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados como: a. Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 C. b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones.
2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamacin es inferior a 55 C y no estn comprendidos en la clase A. Segn su punto de inflamacin pueden ser considerados como: a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamacin es inferior a 38 C. b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamacin es igual o superior a 38 C e inferior a 55C. 3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamacin est comprendido entre 55 C y 100 C. 4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamacin es superior a 100 C. Para la determinacin del punto de inflamacin arriba mencionado se aplicarn los procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de la clase B; en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE 51.023 para los de la clase D. Si los productos de las clases C o D estn almacenados a temperatura superior a su punto de inflamacin, debern cumplir las condiciones de almacenamiento prescritas para los de la subclase B2.
Artculo 5. rea de las instalaciones.
A efectos de establecer las reas de las instalaciones se deben considerar los lmites siguientes: 1. Almacenamiento.-El rea que contiene las instalaciones definidas para igual concepto en el prrafo 2 del artculo 3. 2. Antorcha.-El conjunto de antorcha y elementos adicionales. 3. Balsas separadoras.-El borde de la balsa a plena capacidad. 4. Cargaderos de buques o barcazas.-El rea que contiene la batera de vlvulas y tuberas terminales, los brazos y los dispositivos de trasiego en posicin de reposo y todo el muelle de atraque o pantaln a lo largo del buque atracado. 5. Cargaderos de camiones y vagones cisterna.-El rea que contiene los dispositivos de carga en posicin normal de operacin, ms las cisternas y/o contenedores que se encuentren cargando o descargando simultneamente. 6. Centrales de vapor de agua.-El borde de las calderas con sus elementos de recuperacin y conductos de humos, si estn situados a la intemperie, o el edificio que las albergue, incluidas las turbinas de generacin de energa elctrica si las hubiera. 7. Edificios.-El rea de la proyeccin de las paredes exteriores. 8. Estaciones de bombeo.-El rea que incluye el conjunto de bombas con sus accionamientos y valvulera aneja o el vallado mnimo que pudiera serle aplicable o el edificio que las contenga. 9. Recipientes.-El rea de la proyeccin sobre el terreno, tomada desde la periferia de los mismos. 10. Subestaciones elctricas.-El vallado ms prximo que deba existir a su alrededor, o los lmites del edificio donde estn contenidas.
11. Trasiego.-El rea que contiene las estaciones de bombeo y los sistemas de tuberas destinados a este fin, as como el lugar donde se efecte el llenado de recipientes mviles. El rea donde se realice esta ltima operacin ser considerado como cargadero a efectos de distancia de seguridad del cuadro II.1. 12. Unidad de proceso.-El rea que contiene los elementos definidos para igual concepto en el prrafo 36 del artculo 3.
Artculo 6. Formas de almacenamiento.
El almacenamiento se har en recipientes fijos de superficie o enterrados o bien en recipientes mviles. Los recipientes podrn estar situados al aire libre o en edificios abiertos o cerrados.
1. El proyecto de la instalacin de almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles en edificios o establecimientos no industriales se desarrollar, bien como parte del proyecto general del edificio o establecimiento, o bien en un proyecto especfico. En este ltimo caso ser redactado y firmado por tcnico titulado competente que, cuando fuera distinto del autor del proyecto general, deber actuar coordinadamente con ste y atenindose a los aspectos bsicos de la instalacin reflejados en el proyecto general del edificio o establecimiento. 2. El proyecto a que hace referencia el Reglamento de Almacenamiento de Productos Qumicos estar compuesto por los documentos siguientes: a. Memoria tcnica en la que consten, al menos, los siguientes apartados: 1. Almacenamiento y recipientes, describiendo sus capacidades, dimensiones y dems caractersticas, productos almacenados con sus fichas de datos de seguridad, establecidas en el Reglamento sobre notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, presiones y temperaturas, tanto de servicio como mximas previstas, as como la norma o cdigo de diseo utilizado. 2. Sistemas, equipos y medios de proteccin contra incendios, definiendo las normas de dimensionado que sean de aplicacin en cada caso y efectuando los clculos o determinaciones en ellas exigidas. 3. Otros elementos de seguridad, describiendo sus caractersticas y, en su caso, las protecciones de los materiales contra la corrosin y/u otros efectos peligrosos. 4. Elementos de trasiego, sus caractersticas y dimensionado. 5. Estudio de las zonas clasificadas. 6. Aspectos geogrficos y topogrficos del entorno, con especial incidencia en aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgo de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas; se indicarn las medidas de proteccin previstas en tales casos. 7. Justificacin del cumplimiento de esta Instruccin Tcnica Complementaria o de las medidas sustitutorias previstas. b. Planos, que incluirn, al menos, los siguientes: 1. Mapa geogrfico (preferentemente escalas 1:25.000 1:50.000), en el que se sealarn el almacenamiento y las vas de
comunicacin, ncleos urbanos y accidentes topogrficos relevantes existentes dentro de un crculo de 10 km de radio con centro en dicho almacenamiento. 2. Plano general del conjunto, en el que se indicarn las distancias reglamentarias de seguridad. 3. Planos de las instalaciones en los que se sealen el trazado de la red contra incendios y la situacin de todos los equipos fijos de lucha contra incendios y los sistemas de alarma, as como de las redes de drenaje y de otras instalaciones de seguridad. 4. Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad anejos al mismo. c. Presupuesto. d. Instrucciones para el uso, conservacin y seguridad de la instalacin, en lo que respecta a las personas, los bienes y el medio ambiente. 3. Para almacenamientos con capacidades inferiores a las siguientes: Productos Interiores Exteriores de la clase Litros Litros B C D 300 3.000 10.000 500 5.000 15.000
4. El proyecto podr sustituirse por un escrito firmado por el propietario del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar: los productos que se van a almacenar, las caractersticas de los mismos y la descripcin del almacn, as como los medios de proteccin de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, debern cumplir lo establecido en la presente ITC. 5. Con el certificado final de obra o, en su caso, del organismo de control, se presentar certificado de construccin de los recipientes extendido por el fabricante.
Artculo 8. Tipos de recipientes.
Los recipientes para almacenamiento de lquidos inflamables o combustibles podrn ser de los siguientes tipos: 1. Tanques atmosfricos. 2. Tanques a baja presin. 3. Recipientes a presin. Los tanques atmosfricos no se usarn para almacenar lquidos a su temperatura de ebullicin o superior.
Los recipientes a presin podrn usarse como tanques a baja presin y ambos como tanques atmosfricos.
Artculo 9. Diseo y construccin.
1. Materiales de construccin.-Los recipientes sern construidos con un material adecuado para las condiciones de almacenamiento y el producto almacenado. La seleccin del material se justificar en el proyecto. 2. Normas de diseo.-Los recipientes estarn diseados de acuerdo con las reglamentaciones tcnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con cdigos o normas de reconocida solvencia. En ausencia de normas o cdigos se realizar un proyecto de diseo en el que se tendrn en cuenta, como mnimo, los siguientes aspectos: a. Peso total lleno de agua o del lquido a contener cuando la densidad de ste sea superior a la del agua. b. Presin y depresin interior de diseo. c. Sobrecarga de uso. d. Sobrecarga de nieve y viento. e. Acciones ssmicas. f. Efectos de la lluvia. g. Techo flotante. h. Temperatura del producto. i. Efectos de la corrosin interior y exterior. 3. Fabricacin.-Los recipientes fijos podrn ser de cualquier forma o tipo, siempre que sean diseados y construidos conforme alas reglamentaciones tcnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con cdigos o normas de reconocida solvencia. Durante la fabricacin se seguirn las inspecciones y pruebas establecidas en las reglamentaciones tcnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, el cdigo o norma elegido. 4. Soportes, fundaciones y anclajes.-Los recipientes fijos estarn apoyados en el suelo o sobre fundaciones de hormign, acero, obra de fbrica o pilotes. Las fundaciones estarn diseadas para minimizar la posibilidad de asentamientos desiguales y la corrosin en cualquier parte del recipiente apoyado sobre ellas. Los soportes de los recipientes que contengan lquidos de las clases A, B o C tendrn una estabilidad al fuego EF-180. Cada recipiente estar soportado de tal manera que se eviten las concentraciones no admisibles de esfuerzos en su cuerpo. Cuando sea necesario, los recipientes podrn estar sujetos alas cimentaciones o soportes por medio de anclajes. En las reas de posible actividad ssmica, los soportes y conexiones se disearn para resistir los esfuerzos que de ella se deriven. Cuando los recipientes se encuentren en reas que puedan inundarse, se tomarn las precauciones indicadas en el artculo 16, Recipientes en reas inundables.
5. Dispositivos anti-rebose.-Los recipientes de almacenamiento llevarn dispositivos para evitar un rebose por llenado excesivo. En caso de fallo de estos dispositivos, el rebose debe ser conducido a lugar seguro. 6. Conexiones.-Las conexiones a un recipiente por las que el lquido pueda circular llevarn una vlvula manual externa situada lo ms prxima a la pared del recipiente. Se permite la adicin de vlvulas automticas, internas o externas. Las conexiones por debajo del nivel del lquido, a travs de las cuales ste no circula, llevarn un cierre estanco. Una sola vlvula que conecte con el exterior no se considera cierre estanco. Las aberturas para medida manual de nivel o toma de muestras por encima del nivel del lquido para productos de la clase B llevarn un tapn o cierre estanco al vapor, que slo se abrir en el momento de realizar dicha operacin. Las conexiones de entrada en recipientes destinados a contener lquidos de la clase B estarn diseadas e instaladas para minimizar la posibilidad de generar electricidad esttica.
Artculo 10. Venteos normal y de emergencia.
1. Venteos normales.-Todo recipiente de almacenamiento deber disponer de sistemas de venteo para prevenir la deformacin del mismo como consecuencia de llenados, vaciados o cambios de temperatura ambiente. Los venteos normales de un recipiente se dimensionarn de acuerdo con las reglamentaciones tcnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con cdigos de reconocida solvencia. En ausencia de los mismos, tendrn como mnimo un tamao igual al mayor de las tuberas de llenado o vaciado y en ningn caso inferiores a 35 mm de dimetro interior. Si cualquier recipiente tiene ms de una conexin de llenado o vaciado, la dimensin del venteo se basar en el flujo mximo posible. La salida de todos los venteos en recipientes que permitan presiones manomtricas mayores de 0,15 bar, se dispondr de forma que la descarga, en caso de inflamarse, no pueda producir recalentamientos locales o que el fuego incida en cualquier parte del recipiente. En el caso de recipientes con capacidad superior a 5 m3 que almacenen lquidos con punto de ebullicin igual o inferior a 38 C, el venteo estar normalmente cerrado, excepto cuando se ventee a la atmsfera en condiciones de presin interna o vaco. Los venteos de los recipientes que almacenen lquidos de clase B1, as como los de clase B2, C y D que estn almacenados a temperatura superior a su punto de inflamacin, estarn equipados con un sistema que evite la penetracin de chispas o llamas (apagallamas, cierre hidrulico, inertizacin garantizada siempre, etc.).
Las vlvulas de venteo pueden actuar como cortaIlamas cuando su construccin garantice una velocidad de salida superior a la velocidad de propagacin de la llama durante todo el tiempo de apertura. Para el uso de los apagallamas a que se refiere el prrafo anterior deben tenerse en cuenta las propiedades de los lquidos que puedan provocar su obstruccin (condensacin, corrosin, cristalizacin, polimerizacin, congelacin u otras semejantes). Cuando exista alguna de estas condiciones, deben tomarse medidas correctoras o utilizar otro sistema. 2. Venteos de emergencia.-Todo recipiente de almacenamiento de superficie tendr alguna forma constructiva o dispositivo que permita aliviar el exceso de presin interna causado por un fuego exterior. En tanques verticales, la forma constructiva puede ser de techo flotante, techo mvil, unin dbil del techo o cualquier otra solucin establecida en cdigos de reconocida solvencia. Los tanques que almacenen lquidos de la clase D y que no estn situados dentro de un cubeto o prximos a un canal de evacuacin de lquidos de las clases A, B y C no necesitan venteos de emergencia. Cuando el venteo de emergencia est encomendado a una vlvula o dispositivo, la capacidad total de venteo normal y de emergencia sern suficientes para prevenir cualquier sobrepresin que pueda originar la ruptura del cuerpo o fondo del recipiente si es vertical, o del cuerpo y cabezas si es horizontal. Si los lquidos almacenados son inestables, se tendrn en cuenta adems los efectos del calor o gases producidos por polimerizacin, descomposicin, condensacin o reactividad propia. La salida de todos los venteos y sus drenajes, en recipientes que permitan presiones manomtricas de 0,15 bar, se dispondr de forma que la descarga, en el caso de inflamarse, no pueda producir recalentamientos locales o que incida en cualquier parte del recipiente. Cada dispositivo de venteo deber llevar estampado sobre l la presin de apertura, la presin a la cual la vlvula alcanza la posicin totalmente abierta y su capacidad de venteo en esta ltima posicin. 3. Clculo del venteo total para lquidos estables. El venteo de emergencia est relacionado con la superficie hmeda del recipiente que puede estar expuesta a un fuego exterior. Dicha superficie se calcular sobre las bases de un 55 por 100 de la superficie total de una esfera, o de un 75 por 100 del rea total de un recipiente horizontal y los primeros 10 m por encima del suelo de un recipiente vertical, se descontar la parte de superficie que est en contacto con el suelo. a. En el caso de almacenamientos atmosfricos o a baja presin la capacidad total de venteo puede ser determinada por la siguiente frmula:
m3 de aire por hora = Donde: Q= calor recibido segn apartado 3.c) de este artculo en kJ/h. L = calor latente de vaporizacin en kJ/kg. M = peso molecular. Para almacenamientos atmosfricos diseados pare presiones manomtricas hasta 0,07 bar, se podr utilizas la tabla I-1. Se utilizar la tabla I-2 para presiones mayores que 0,07 bar y hasta 0,15 bar. El resultado obtenido se multiplicar por el factor F definido en el apartado 3.c de este artculo. TABLA I-1 Capacidad total de venteo de tanques con presin hasta 0,07 bar Superficie m3/h Superficie Superficie m3/h m3/h hmeda de hmeda hmeda de aire de aire m2 aire m2 m2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 636 1.272 1.908 2.544 3.180 3.816 4.452 5.088 5.724 20 25 30 35 40 6.360 6.978 7.736 8.441 9.104 90 14.408 100 15.293 120 16.000 140 16.846 160 17.624 180 18.340 200 19.000 230 19.924 260 20.767 y superior
50 10.330 60 11.453 70 12.497 80 13.478
Los caudales del aire son a presin atmosfrica y 15 C. Los valores intermedios pueden interpolarse.
TABLA I-2 Capacidad de venteo de tanques con presin mayor de 0,07 bar y hasta 0,15 bar Superficie hmeda m2 280 300 330 360 400 450 500 m3/h de aire 22.340 23.640 25.250 27.460 29.930 32.970 35.940 Superficie Superficie m3/h m3/h hmeda hmeda de aire de aire m2 m2 600 700 800 900 1.000 1.500 41.740 47.360 52.840 58.200 63.450 88.480 Para valores superiores A 220xA0,82 2.500 134.500 3.000 156.193 4.000 197.774
2.000 112.000
Los caudales del aire son a presin atmosfrica y 15 C. Los valores intermedios pueden interpolarse. Para valores inferiores a 280 m2 ver Tabla I-1. b. En el caso de recipientes a presin, el venteo de emergencia permitir dar salida a los vapores producidos por efecto del calor recibido, sin que pueda aumentar la presin en el interior del recipiente en ms del 10 por 100 de la mxima presin de diseo. El clculo se har segn la siguiente frmula: kg/h de vapor de lquido = Q/L Donde: Q =calor recibido segn el apartado 3.c) de este artculo en kJ/h. L = calor latente de vaporizacin en kJ/kg en las condiciones de venteo. c. El calor recibido en caso de fuego externo Q se determina por: Q = 139,7 x F x A0,82 x 103 Donde: Q =calor recibido por el recipiente en kJ/h. F =factor de reduccin sin dimensiones.
A =superficie hmeda en m2. El factor F se tomar igual a la unidad, salvo en los casos siguientes, en que se tomarn los valores que se indican: Proteccin Drenaje alejado o cubeto a distancia y superficie hmeda superior a 20 m2 Sistema de pulverizadores de agua fijos y automticos para la prevencin de incendios y cubeto a distancia Aislamiento no afectado por fuego ni chorro de agua y con una conductividad trmica mxima a 900 C de 83,75 kJ/(h x m x K) [20 kcal/(h x m x C)] Aislamiento igual al anterior y sistema de pulverizacin de agua fijo y automtico Factor F 0,5 0,3
4. Tuberas de venteo.-Las tuberas de venteo sern construidas de acuerdo con el artculo 11, Sistemas de tuberas. Las tuberas de venteo para recipientes que almacenen lquidos de la clase A o la subclase B1, prximos a edificios o vas de uso pblico, estarn situadas de forma que los vapores sean descargados en un lugar seguro fuera de los edificios y a una altura superior a 3,6 m sobre el nivel adyacente y, como mnimo, a 1,5 m de cualquier abertura de un edificio. Las salidas de venteos terminarn por encima del nivel normal de nieve y podrn llevar codos u otros dispositivos para minimizar la entrada de materiales extraos. Se evitar obstruir las tuberas de venteo con mecanismos que den lugar a un aumento de la presin de descarga. Se evitarn conexiones a otros recipientes excepto para recuperacin de vapores, o control de contaminacin atmosfrica. Los venteos de lquidos de la clase A y subclase B1 no se conectarn con los de la subclase B2 y clases C y D a no ser que existan dispositivos que impidan a los vapores de los primeros pasar a los otros tanques o se cambie la clasificacin de los segundos. No se permite la interconexin de venteos entre recipientes con productos que puedan producir reacciones peligrosas. Cuando en tuberas de venteo se instalen vlvulas de bloqueo, stas debern permitir que, en cualquier posicin, exista siempre una salida a la atmsfera, a una vlvula de seguridad o a un sistema de recogida de vapores.
Artculo 11. Sistemas de tuberas.
1. General.-El diseo, fabricacin, ensamblaje, pruebas e inspecciones de los sistemas de tuberas destinados a contener lquidos inflamables y combustibles ser adecuado para la presin y temperatura de trabajo esperadas y para los
mximos esfuerzos combinados debido a presiones, dilataciones u otras semejantes en las condiciones normales o transitorias de puesta en marcha y/o situaciones anormales de emergencia. Slo se instalarn tuberas enterradas en casos excepcionales debidamente justificados. Cuando pueda quedar lquido atrapado entre equipos o secciones de tuberas y haya la posibilidad de que este lquido se dilate o evapore (por ejemplo entre vlvulas de bloqueo) deber instalarse un sistema que impida alcanzar presiones superiores alas de diseo del equipo o tubera siempre que la cantidad atrapada exceda de 50 I. Se excluyen de los requerimientos anteriores los sistemas de tuberas de motores o vehculos, calderas, servicios de edificios y similares. Los sistemas de tuberas por los que circulen lquidos de las clases A y B tendrn continuidad elctrica con puesta a tierra, siendo vlido cualquier sistema que garantice un valor inferior en resistencia de tierra de 20 , excepto en las bridas de aislamiento de las tuberas con proteccin catdica. 2. Materiales para tuberas, vlvulas y accesorios. Los materiales de tuberas, vlvulas y accesorios sern adecuados alas condiciones de presin y temperatura, compatibles con el fluido a transportar, y diseados de acuerdo con cdigos de reconocida solvencia o con los principios de la buena prctica. Las vlvulas unidas a los recipientes y sus conexiones sern de acero o fundicin nodular, salvo en caso de incompatibilidad del lquido almacenado con dichos materiales. Cuando las vlvulas se instalen fuera del recipiente el material deber tener una ductilidad y punto de fusin comparables al acero o fundicin nodular a fin de poder resistir razonablemente las tensiones y temperaturas debidas a la exposicin a un fuego. Podrn utilizarse materiales distintos del acero o fundicin nodular cuando las vlvulas estn dispuestas en el interior del recipiente. El uso de otros materiales se justificar en el proyecto. 3. Uniones de tuberas.-Las uniones sern estancas al lquido. Se usarn uniones soldadas, embridadas, roscadas o cualquier otro tipo de conexin adecuado al servicio. Se soldarn todas las uniones de tuberas para lquidos de las clases A y B situadas en lugares ocultos o inaccesibles dentro de edificios o estructuras. 4. Soportes.-Los sistemas de tuberas sern adecuadamente soportados y protegidos contra dao fsico y excesivos esfuerzos debidos a vibracin, dilatacin, contraccin o asentamiento. 5. Proteccin contra la corrosin externa.-Los sistemas de tuberas para lquidos inflamables o combustibles enterrados o de superficie estarn pintados o protegidos, cuando estn sujetos a corrosin exterior.
6. Vlvulas.-Los sistemas de tuberas tendrn suficiente nmero de vlvulas para operar el sistema adecuadamente y proteger el conjunto. Las vlvulas crticas debern tener indicacin de posicin. Las tuberas que descargan lquidos a los almacenamientos llevarn vlvulas de retencin como proteccin contra retorno, si la disposicin de las tuberas lo hace posible.
Artculo 12. Almacenamiento conjunto.
1. En un mismo cubeto slo podrn almacenarse lquidos de la misma clase o subclase para la que fue proyectado o de otra de riesgo inferior, procurando agrupar aquellos que contengan productos de la misma clase. 2. En el mismo cubeto no podrn situarse recipientes sometidos y no sometidos al Reglamento de Aparatos a Presin, con la excepcin de los medios de proteccin contra incendios. 3. No podrn estar en el mismo cubeto recipientes con productos que puedan producir reacciones peligrosas entre s, o que sean incompatibles con los materiales de construccin de otros recipientes, tanto por sus caractersticas qumicas como por sus condiciones fsicas. 4. Los perxidos orgnicos lquidos (sustancias de la clase 5.2 del ADR), los productos corrosivos (sustancias de la clase 8 del ADR) y los bifenilos policlorados, no podrn almacenarse en un cubeto que contenga lquidos combustibles que no tengan, adems, estas propiedades, a menos que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas. 5. Los lquidos txicos se almacenarn preferentemente en cubeto diferente del de los inflamables y combustibles. En caso de almacenarse conjuntamente se debern tomar las medidas de proteccin adecuadas que se justificarn en el proyecto. 6. Los lquidos combustibles no se almacenarn conjuntamente con productos comburentes (sustancias de la clase 5.1 del ADR).
Artculo 13. Instalacin de recipientes enterrados.
1. Situacin.-Los recipientes enterrados se alojarn evitando el desmoronamiento de cimentaciones existentes. La situacin con respecto a cimentaciones de edificios y soportes y otros recipientes ser tal que las cargas de stos no se trasmitan al recipiente. La distancia desde cualquier parte del recipiente a la pared ms prxima de un stano o foso, a los lmites de propiedad o a otros tanques, no ser inferior a un metro. Cuando estn situados en reas que puedan inundarse se tomarn las precauciones indicadas en el artculo 16. Todos los recipientes enterrados se instalarn con sistema de deteccin y contencin de fugas, tales como, cubeto estanco con tubo buzo o doble pared con deteccin de fugas. 2. Enterramiento y cubricin.-Los recipientes enterrados se dispondrn en cimentaciones firmes y rodeados con un mnimo de 250 mm de materiales
inertes, no corrosivos, tales como arena limpia y lavada o grava bien compactada. Los recipientes se cubrirn con un mnimo de 600 mm de tierra u otro material adecuado, o bien por 300 mm de tierra u otro material adecuado ms una losa de hormign armado de 100 mm de espesor. Cuando pueda existir trfico de vehculos sobre los recipientes enterrados, se protegern, como mnimo, mediante 900 mm de tierra u otro material adecuado, o bien con 450 mm de tierra apisonada y encima una losa de hormign armado de 150 mm de espesor o 200 mm de aglomerado asfltico. La proteccin con hormign o aglomerado asfltico se extender al menos 300 mm fuera de la periferia del recipiente en todas direcciones. 3. Proteccin contra la corrosin.-Las paredes del recipiente y sus tuberas se protegern contra la corrosin exterior mediante mtodos adecuados, tales como uso de pinturas o recubrimientos, empleo de materiales resistentes a la corrosin, proteccin catdica. 4. Venteos.-Los venteos de recipientes enterrados cumplirn lo establecido en los apartados 1 Venteos normales y 4 Tuberas de venteo del artculo 10. 5. Conexiones.-Las conexiones diferentes a los venteos cumplirn lo establecido en el apartado 6 del artculo 9 con las excepciones siguientes: a. Las conexiones se realizarn por la parte superior del recipiente, salvo que se justifique otra cosa en el proyecto. Las lneas de llenado tendrn pendiente hacia el recipiente. b. Las aberturas para medida manual de nivel, si es diferente a la conexin de llenado, llevarn un tapn o cierre estanco al lquido, que slo se abrir en el momento de realizar la medida de nivel.
Artculo 14. Instalacin de recipientes dentro de edificios.
El almacenamiento en recipientes fijos dentro de edificios o estructuras cerradas ser permitido solamente si la instalacin de recipientes de superficie o enterrados en el exterior no es prctica debido a exigencias locales o consideraciones tales como temperatura, alta viscosidad, pureza, estabilidad, higroscopicidad, sensibilidad a cambios de temperatura u otras, lo cual debe justificarse en el proyecto. Los recipientes fijos de almacenamiento dentro de edificios estarn situados en la planta baja o pisos superiores. En stanos, entendiendo por tales los locales cuya planta se encuentre a nivel inferior en ms de 60 cm con relacin al suelo exterior en todas las paredes que conforman el local, slo se podrn almacenar lquidos de las clases B, C y D en recipientes enterrados o lquidos de las clases C y D en recipientes de superficie. 1. Caractersticas de los edificios.-El edificio estar construido de manera que el rea de almacenamiento y las paredes colindantes con otras dependencias del edificio o edificios contiguos tengan una resistencia al fuego RF-90, como mnimo. Las paredes que limiten con reas de proceso, zonas de riesgo o propiedades ajenas debern tener una resistencia al fuego RF-120, como mnimo.
Cuando una pared acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de sta ser al menos igual a la mitad de la exigida en el prrafo anterior, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m. No obstante si la pared se prolonga por encima del acabado de la cubierta 0,60 m o ms, no es necesario que la cubierta cumpla la condicin anterior. Todas las reas citadas dispondrn obligatoriamente de dos accesos independientes, cuando el recorrido mximo real (sorteando cualquier obstculo) a la salida ms prxima, supere los 30 m. En ningn caso la disposicin de los recipientes entorpecer las salidas normales ni las de emergencia, ni sern obstculo para el acceso a equipos o reas destinados a la seguridad. Los pasos a otras dependencias tendrn puertas cortafuegos automticas, adecuadas a la clase de riesgo. Se dispondr necesariamente de ventilacin natural o forzada. En caso de lquidos de la clase A o la subclase B1 la ventilacin ser forzada con un mnimo de 0,3 metros cbicos por minuto y metro cuadrado de superficie del recinto, y no menor de cuatro metros cbicos por minuto. 2. Recogida de derrames.-Los recipientes de superficie estarn en cubetos estancos y se cumplirn las condiciones aplicables indicadas en los artculos 20 y 21. Las paredes del edificio podrn ser parte del cubeto. 3. Venteos.-Los venteos de recipientes de superficie situados dentro de edificios cumplirn con lo establecido en el artculo 10, excepto que para los venteos de emergencia no se permite el empleo de techo flotante, techo mvil o unin dbil del techo. Todos los venteos terminarn fuera de los edificios, excepto para lquidos de la clase D, que podrn terminar en el interior de los mismos. 4. Conexiones.-Las conexiones diferentes a los venteos cumplirn lo establecido en el apartado 6 del artculo 9 con la excepcin siguiente: En recipientes de superficie que contengan lquidos de clase A y subclase B1, cualquiera que sea su capacidad, y lquidos de subclase B2 y clase C, con capacidad superior a 35 m3, se dispondr en cada conexin por debajo del nivel del lquido un sistema de cierre automtico accionado por calor, excepto en las conexiones que deban permanecer abiertas en casos de emergencia y en los almacenamientos en edificios de una planta con sistema de proteccin automtica contraincendios. Este sistema de cierre automtico puede ser instalado sobre la vlvula de cierre de las conexiones que lo requieran.
Artculo 15. Pruebas.
1. Recipientes.-Todos los recipientes sern probados antes de su puesta en servicio y, en su caso, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presin y la normativa posterior que lo modifica, y las especificaciones del cdigo o norma de diseo elegido.
Cuando la altura vertical de las tuberas de llenado o venteo es tal que al llenarse de lquido la presin manomtrica en el fondo supere 0,7 bar, el recipiente y sus tuberas sern probadas hidrulicamente, como mnimo, a la presin esttica a que puedan estar sometidas. En casos especiales en que la altura de los venteos sea excesivamente elevada debern probarse a una presin esttica igual a la correspondiente al mximo nivel de lquido limitado por dispositivos adecuados. Adems de las pruebas anteriores todos los recipientes y conexiones sern probados a estanquidad. Excepto para recipiente enterrados, esta estanquidad ser realizada a la presin de operacin con aire, gas inerte o agua, antes de poner el tanque en servicio. En tanques construidos in situ la prueba de estanquidad puede considerarse dentro de las sealadas en los dos primeros prrafos. Los tanques atmosfricos enterrados se probarn antes de cubrirse o ser puestos en servicio, con agua o aire a una presin manomtrica superior a 0,2 bar y no superior a 0,35 bar. Antes de poner el recipiente en servicio se corregirn todas las fugas y deformaciones de manera aceptable para el cdigo o normas de diseo. No se permite la correccin de fugas, en recipientes soldados, por retacado mecnico, excepto en poros de techo. Los recipientes que vayan a trabajar a presiones inferiores a las de diseo pueden ser probados teniendo en cuenta la presin desarrollada en caso de venteo total de emergencia. La temperatura y caractersticas del agua empleada para la prueba hidrulica ser compatible con el material del recipiente e instalaciones. 2. Tuberas, vlvulas y accesorios.-Las tuberas, vlvulas y accesorios se probarn antes de ser cubiertas, enterradas o puestas en servicio de acuerdo con los cdigos de diseo.
Artculo 16. Recipientes en reas inundables.
Las medidas sealadas a continuacin son aplicables para la proteccin de recipientes de almacenamiento de lquidos que puedan flotar debido a la elevacin del nivel de agua en la zona donde estn instalados. 1. Conviene disponer de un suministro de agua adecuado para rellenar los recipientes parcialmente vacos. En tanques verticales es conveniente, adems, la instalacin de unas guas para permitir la flotacin del tanque y evitar desplazamientos horizontales. Los recipientes horizontales o verticales de pequeas dimensiones, o los recipientes enterrados, se anclarn en cimentaciones de hormign en masa o armado con el suficiente peso para resistir el empuje del recipiente vaco y completamente sumergido en agua o bien se asegurar por otros procedimientos.
Conviene proteger las esferas y otros tipos de recipientes de forma equivalente a los tanques verticales o recipientes horizontales. 2. Cuando no sea suficiente o fiable el suministro pblico de agua, se puede utilizar una fuente independiente de agua. La capacidad de bombeo se disear de manera que la velocidad de llenado de todos los tanques sea equivalente a la velocidad prevista de elevacin del agua exterior. 3. Las guas para permitir la flotacin del recipiente debern ser de material no combustible y diseado para resistir un esfuerzo horizontal en cualquier direccin equivalente, como mnimo, a 0,0125 bar, aplicado al rea de la seccin vertical del recipiente. Si se espera que la inundacin produzca corriente de agua, el esfuerzo horizontal debe ser, como mnimo, de 0,025 bar sobre la misma rea anterior. 4. Es recomendable que las conexiones de tuberas por debajo del nivel de lquido lleven vlvulas o cierres situados lo ms cerca posible del tanque, emplendose materiales no frgiles. CAPTULO II. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes
Artculo 17. Distancia entre instalaciones en general.
1. Las distancias mnimas entre las diversas instalaciones que componen un almacenamiento y de stas a otros elementos exteriores no podrn ser inferiores a los valores obtenidos por la aplicacin del siguiente procedimiento: a. En el cuadro II.1, obtener la distancia entre las dos instalaciones a considerar. b. En el cuadro II.2, obtener el posible coeficiente de reduccin en base a la capacidad global de almacenaje y aplicarlo a la distancia obtenida en 17.1.a). c. En el cuadro II.3, obtener el posible coeficiente multiplicador, si procede, y aplicarlo a la distancia resultante en 1 7.1.b). d. Aplicar los criterios del cuadro 11.4 a la distancia resultante en 1 7.1.c). e. Las distancias as obtenidas no podrn ser inferiores a 2 m, excepto las distancias entre instalaciones que puedan contener lquidos de clase B (recipientes, cargaderos y balsas separadoras) y los conceptos 6, 10 y 11 del cuadro II.1, que no podrn ser inferiores a: Subclase B1 = 12 m. Subclase B2 = 8 m. 2. Cuando en alguna instruccin tcnica complementaria del Reglamento de Almacenamiento de productos qumicos se establezcan distancias a/o desde puntos concretos, las distancias entre ellas establecidas tendrn prioridad a los
valores obtenidos siguiendo este procedimiento, siempre que aqullas sean superiores a stas. Si existen antorchas, stas se situarn a una distancia mnima de 60 m de cualquier instalacin, excepto del concepto 11 del cuadro II.1, al que distar un mnimo de 100 m. Su distancia a los conceptos 1 y 6 del mencionado cuadro no es objeto de este Reglamento. A los efectos de medicin de estas distancias se consideran los lmites de las reas de las instalaciones que se definen en el artculo 5. Se consideran instalaciones independientes, a efectos de la capacidad global del almacenamiento, aquellas en que sus recipientes disten entre s ms de la distancia resultante de aplicar al concepto 6 del cuadro II-1 los coeficientes correspondientes de los cuadros II-2 y II-3 a cada una de las instalaciones consideradas. La variacin de la capacidad global de almacenamiento, como consecuencia de nuevas ampliaciones obliga a la modificacin de distancias en las instalaciones existentes, salvo que el interesado justifique que no se origina un riesgo adicional grave, mediante certificacin extendida por un organismo de control autorizado para la aplicacin del Reglamento de almacenamiento de productos qumicos. CUADRO II. 1 Distancia en metros (11) entre instalaciones fijas de superficie en almacenamientos con capacidad superior a 50.000 m3 (1) 1 2 (3) (2) 20
(4) (6) 3.1 60 30 (4) (6) (6) 3.2 30 15 (4) (6) (6) (6) 3.3 30 15 (4) (6) (6) (6) (6) 3.4 10 10 4.1 60 (5) (7) (7) (7) (7) 30 30 30 30 30 (2)
(5) (7) (7) (7) (7) (12) (2) 4.2 30 20 30 20 15 15 30 (5) (7) (7) (7) (7) 4.3 20 15 25 20 15 10 5 30 (5) 30 20 15 10 (2) 30 (2) 20 (2) 15 (1)
15 (1) 6 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) 10 (1) 11 1 (1) (2) (3) (4) 30 100 60 2 40 20 100 60 4,2 30 4,3 40 5 6 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 20 60 30 25 10 60 15 30 20 15 10 30 20 15 20 60 30 25 10 30 30 25 20 20 (9) (8) 20 20 60 30 20 15 40 20 15 20 30 60 30 20 20 60 20 15 30 (8) (1)
(10) (10) (8) 40 20 20 (8)
No es objeto de este Reglamento Sin requerimiento especial de distancias. Pertenecientes al parque de almacenamiento Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de ser almacenados en el mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que estn situados fuera del cubeto. (En casos especiales, por ejemplo, por reduccin del riesgo, y para clase D, las bombas podran situarse dentro del cubeto.) Salvo las bombas de transferencia propias de esta instalacin. Aplicar el artculo 18 Salvo los recipientes auxiliares de alimentacin o recepcin directa del cargadero con capacidad inferior a 25 m3 que pueden estar a distancias no inferiores a: Clase A = 1 5 m, clase B = 10 m y clases C y D = 2 m. Ver Reglamento de Aparatos a Presin. Si el vallado es de obra de fbrica u hormign y de altura no inferior a 1,5 m esta distancia no necesita ser superior a 10 m. Respecto a la va del ferrocarril de la que se derive un apartadero para carga o descarga de vagones cisterna, esta distancia puede reducirse a 15 m con un vallado de muro macizo situado a 12 m del cargadero y altura tal que proteja la instalacin. Las distancias entre tanques de almacenamiento y otras instalaciones se considerarn individualmente en funcin de la clase del producto almacenado en cada tanque y no
de la clasificacin global del cubeto. (12) Solamente se requerir esta distancia cuando se opere simultneamente en ambos cargaderos con emisin de vapores en alguno de ellos. 1. Unidades de proceso. 2. Estaciones de bombeo y compresores. 3.1 Recipientes de almacenamiento. Clase A (Paredes del tanque). 3.2 Recipientes de almacenamiento. Clase B (Paredes del tanque). 3.3 Recipientes de almacenamiento. Clase C (Paredes del tanque). 3.4 Recipientes de almacenamiento. Clase D (Paredes del tanque). 4.1 Cargaderos. Clase A. 4.2 Cargaderos. Clase B. 4.3 Cargaderos. Clases C y D. 5. Balsas separadoras. 6. Zonas de fuego abierto. 7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, almacenes y otros edificios independientes. 8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 9. Vallado de la planta. 10. Lmites de propiedades exteriores en las que pueda edificarse y vas de comunicacin pblicas. 11. Locales y establecimientos exteriores de pblica concurrencia. 7. CUADRO II-2 8. Coeficientes de reduccin por capacidad Capacidad global de almacenamiento de la instalacin m3 Q 50.000 50.000 > Q 20.000 20.000 > Q 10.000 10.000 > Q 7.500
Coeficiente para reduccin de distancias del cuadro II-1 1 0,95 0,90 0,85
7.500 > Q 5.000 5.000 > Q 2.500 2.500 > Q 1.000 1.000 > Q 500 500 > Q 250 250 > Q 100 100 > Q 50 50 > Q 5 5>Q
0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20
Nota 1: No se computar a efectos de capacidad global de la instalacin la que pueda existir en recipientes mviles ni en recipientes enterrados. Nota 2: La capacidad computable es la mxima real y no la geomtrica. 9. CUADRO II-3 10. Coeficientes multiplicadores Clases de lquidos a los que es aplicable A, B, C y D
Caractersticas de los productos y/o de los almacenamientos Lquidos inestables Almacenamiento con venteos de emergencia que permitan el desarrollo de presiones superiores a 0,15 bar
Nota 1: Despus de la aplicacin de estos coeficientes de aplicacin simultnea cuando proceda, las distancias obtenidas no necesitan ser superiores a 150 metros para lquidos de la clase A, 100 m para lquidos de la clase B y 75 metros para los de las clases C y D. Nota 2: Para lquidos inestables de clases A, B y C, la distancia desde tanques o estaciones de carga/descarga a los conceptos 6, 7, 8, 10 y 11 del cuadro II-1 no ser inferior a 45 metros, despus de la aplicacin de los coeficientes de este cuadro II3. 11. CUADRO II-4
12. Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por protecciones adicionales a las obligatorias sealadas en el captulo IV Medidas o sistemas de proteccin adoptados Nivel 0 1 1 2 2 Una. Dos o ms. Una. Dos o ms. Cantidad --Coeficiente de reduccin No hay reduccin. 0,75 0,50 0,50 0,40
Nota: Solamente se puede aplicar una (y por una sola vez) de entre las reducciones que figuran en el cuadro II-4. 13. 14. Las distancias mnimas entre las instalaciones fijas de superficie para productos de las clases B, C o D pueden reducirse mediante la adopcin de medidas y sistemas adicionales de proteccin contra incendios. Las distancias susceptibles de reduccin son las correspondientes al elemento de la instalacin dotado de proteccin adicional respecto a otros que tengan o no proteccin adicional. 15. A efecto de reducciones se definen los niveles de proteccin siguientes: a. Nivel 0. Protecciones obligatorias segn el captulo IV. b. Nivel 1. Pueden ser: 1. Muros RF-120 situados entre las instalaciones o revestimiento ignfugo de los recipientes RF-90. 2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada mediante boquillas conectadas permanentemente a la red de incendios, con accionamiento situado en lugar protegido y accesible durante el incendio. 3. Sistemas fijos de espuma para la inundacin o cubricin del elemento de instalacin considerado, con accionamiento situado en lugar protegido y accesible durante el incendio. 4. Otros sistemas fijos de extincin de incendios de accionamiento manual (por ejemplo: Polvo seco, CO2) especialmente adecuados al riesgo protegido. 5. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la proteccin contra incendios mediante formacin adecuada, peridica y demostrable) incluyendo los medios adecuados, que deben determinarse especficamente, y un plan de autoproteccin, as como una coordinacin adecuada con un servicio de bomberos.
Es equivalente a lo anterior la localizacin de la planta en una zona dedicada especficamente a este tipo de instalaciones (tales como reas de inflamables y similares) y con una distancia mnima a zonas habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha zona deber contar con buenos accesos por carretera, con un servicio de bomberos a menos de 10 kilmetros y con un sistema de aviso adecuado. 6. Sistemas de agua de DCI (red, reserva y medios de bombeo) con capacidad de reserva y caudales 1,5 veces los de diseo obligado. 7. Tener red de DCI conforme al apartado 2 del artculo 25 de esta ITC las instalaciones que no estn obligadas. Dicha red deber ser capaz de aportar como mnimo un caudal de 24 m3/h de agua durante una hora. 8. Tener medios para verter, de forma rpida y eficaz, espuma en el rea de almacenamiento considerada, las instalaciones que no estn obligadas a ello. Se dispondr de una capacidad de aplicacin mnima de 1 1,4 m3/h durante, al menos, 30 minutos. 9. Disponer de hidrantes en nmero suficiente para que cada punto de la zona de riesgo est cubierto por dos hidrantes, que adems estn ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de siniestro que pueda afectar a uno de ellos. 10. Detectores automticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa o mediante la concentracin) en la zona circundante a la instalacin. 11. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonable y justificada, en los proyectos. c. Nivel 2. Pueden ser: 1. Sistemas fijos de inertizacin permanente mediante atmsfera de gas inerte en el interior de los recipientes de almacenamiento. 2. Los sistemas mencionados en los puntos 8.b)2), 8.b)3) y 8.b)4) de este artculo, pero dotados de deteccin y accionamiento automticos. 3. Las instalaciones que no estn obligadas, tener red D.C.I. con bomba de presurizacin automtica, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mnimo de 2 horas y media con caudal mnimo de 60 m3/h y presiones mnimas indicadas en el artculo 25. 4. Doble reserva y doble capacidad de aplicacin de espuma del que resulte por clculo en la ITC.
5. Para productos de la subclase B1, techo flotante en el tanque de almacenamiento y sistema fijo de espuma, de accionamiento manual. 6. Monitores fijos con garanta de operacin durante el incendio que protejan las reas circundantes a la instalacin considerada, supuesto que se disponga del caudal de agua requerida para la alimentacin de los mismos.
Artculo 18. Distancia entre recipientes.
1. No est permitido situar un recipiente encima de otro. 2. La distancia entre las paredes de los recipientes ser la mayor obtenida del cuadro II-5 con la reduccin aplicable del cuadro II-6. En ningn caso estas distancias sern inferiores a las mnimas sealadas en el cuadro II-5. CUADRO II-5 Distancia entre paredes de recipientes
Clase de producto A/A1 Tipos de recipiente sobre los que se aplica la distancia Entre recipientes de subclase A1. A recipientes para productos de las clases A2, B, C D. A/A2 Entre recipientes a presin para productos de la subclase A2. A recipientes para productos de las clases B, C D. B A recipientes para productos de las clases B, C D. A recipientes para productos de las clases C D. A recipientes para productos de clase D. A recipientes para productos de cualquier clase. Distancia mnima (DDimensin segn notas 1 y 6) 1/2 de la suma de los dimetros de los recipientes. D (mnimo: 15 metros). Observaciones
Nota 2. Nota 2.
1/4 de la suma de los dimetros Nota 2. de los recipientes con un mnimo de 2 metros. D (mnimo: 15 metros). Nota 2.
0,5 D (mnimo: 1,5 metros). El valor puede reducirse a 25 metros si es superior. 0,3 D (mnimo: 1,5 metros). El valor puede reducirse a 17 metros si es superior. 0,25 D (mnimo: 1,5 metros). D (mnimos: Los indicados arriba segn su clasificacin A1, A2, B, C D).
D Lquidos inestables
Notas 3, 4 y 5. -
D ser igual al dimetro del recipiente, salvo que su generatriz sea superior a 1,75 veces el dimetro, en cuyo caso se tomar como D la semisuma de generatriz y
dimetro. El valor de D a considerar ser el que, una vez aplicadas las distancias del cuadro II5, de lugar a la distancia mayor. Nota 2. Cuando la capacidad total de almacenamiento sea inferior a 100 m3 se considerarn las distancias fijadas en el Captulo VIII <<Caractersticas especficas para almacenamiento de productos de la clase A>>, en los dems casos se aplicar el presente cuadro. Si el almacenamiento de estos productos se efecta a temperaturas superiores a su punto de inflamacin, las distancias entre los recipientes se mantendrn de acuerdo con lo preceptuado para los productos de la clase B. Si el almacenamiento de estos productos coexiste con el de las clases B C, dentro de un mismo cubeto, la distancia mnima ser de 0,3 D (mnimo: 1,5 metros). El lmite de distancia mnima podr reducirse a un metro para productos de las clases B, C o D, cuando la capacidad de los tanques sea inferior a 50 m3. Si los recipientes son cilndricos horizontales y dispuestos paralelamente (batera) la distancia mnima de separacin entre las generatrices de los mismos se basar en el dimetro exclusivamente.
Nota 4. Nota 5. Nota 6.
En caso de disposicin en lnea se considerar la nota 1 para aplicar la tabla.
CUADRO II-6 Reducciones de las distancias entre recipientes por protecciones adicionales a las obligatorias en el captulo IV
Medidas o sistemas de proteccin adoptados Nivel 0 1 1 2 2 2 Cantidad --Una Dos o ms Una Dos Ms de dos No hay reduccin 0,90 0,80 0,80 0,70 0,65 Coeficiente de reduccin
Nota: Solamente se puede aplicar una, y por una sola vez, de entre las reducciones que figuran en el cuadro II-6
3. Las distancias mnimas entre recipientes para productos de las clases B, C y D pueden reducirse mediante la adopcin de medidas y sistemas adicionales de proteccin contra incendios. 4. Las distancias susceptibles de reduccin son las correspondientes al recipiente con proteccin adicional con respecto a otro que tenga o no proteccin adicional. 5. A efectos de reduccin se definen los niveles de proteccin siguientes:
a. Nivel 0. Protecciones obligatorias segn el captulo IV. b. Nivel 1. Pueden ser: 1. Muros RF-120 situados entre los recipientes o revestimiento ignfugo del recipiente RF-90. 2. Sistemas fijos de agua pulverizada, aplicada sobre los recipientes mediante boquillas conectadas permanentemente a la red de incendios, con accionamiento situado en lugar protegido y accesible durante el incendio. 3. Sistemas fijos de espuma para la inundacin del recipiente, con accionamiento situado en lugar protegido y accesible durante el incendio. 4. Brigada de lucha contra incendios propia (formada por personal especialmente adiestrado en la proteccin contra incendios mediante la formacin adecuada, peridica y demostrable), incluyendo los medios adecuados, que deben determinarse especficamente, y un plan de autoproteccin, as como una coordinacin adecuada con un servicio de bomberos. Es equivalente a la anterior la localizacin de la planta en una zona dedicada especficamente a este tipo de instalaciones (tales como reas de inflamables o similares), y con una distancia mnima a zonas habitadas urbanas de 1.000 metros. Dicha zona deber contar con buenos accesos por carretera, con servicio de bomberos a menos de 10 km y con un sistema de aviso adecuado. 5. Sistemas de agua de DCI con capacidad de reserva y caudales 1,5 veces, como mnimo, los de diseo obligado. 6. Tener red de DCI de acuerdo con el artculo 25.2 y con el cuadro IV-1 durante una hora las instalaciones que no estn obligadas a ello. 7. Tener medios para verter, de forma rpida y eficaz, espuma en el cubeto las instalaciones que no estn obligadas a ello. Se dispondr de una capacidad de aplicacin mnima de 11,4 m3/h durante, al menos, treinta minutos. 8. Disponer de hidrantes en nmero suficiente para que cada punto de la zona de riesgo est cubierto por dos hidrantes, que adems estn ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de siniestro que pueda afectar a uno de ellos. 9. Detectores automticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa o mediante la concentracin) en la zona circundante a los tanques. 10. Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonada y justificada, en los proyectos. c. Nivel 2. Pueden ser: 1. Sistemas fijos de inertizacin permanente mediante atmsfera de gas inerte en el interior de los recipientes. 2. Los sistemas mencionados en los puntos 5.b).2) y 5.b).3) de este artculo, pero dotados de deteccin y accionamiento automticos.
3. Brigada propia y permanente de bomberos, dedicada exclusivamente a esta funcin. 4. Para productos de la subclase B1, techo flotante en el tanque de almacenamiento y sistema fijo de espuma de accionamiento manual, accionable desde lugar protegido y accesible durante el incendio. 5. Las instalaciones que no estn obligadas, tener red DCI con bomba de presurizacin automtica, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mnimo de una hora y media con caudal mnimo de 60 m3/h y presin mnima indicada en el apartado 2 del artculo 25. 6. Doble reserva, doble caudal y doble sistema para inyeccin de espuma en los recipientes subclase B1, del que resulte por clculos segn la ITC. 7. Doble reserva y doble caudal de vertido de espuma al cubeto del que resulte por clculos segn la ITC. No es aplicable a cubetos que contengan solamente productos de la clase A. CAPTULO III. Obra civil
Artculo 19. Cimentaciones.
1. Consideraciones para su diseo.-El diseo de las cimentaciones para recipientes y equipos incluidos en reas de almacenamiento deber ajustarse a la normativa vigente para este tipo de instalacin. La diversidad de condiciones existentes en los distintos suelos, climas y ambientes hace que la determinacin de la carga y asentamiento admisibles deba realizarse particularmente en cada instalacin. En cualquier caso, el interesado debe especificar la metodologa empleada en el clculo de las cimentaciones. En lo posible se evitar la construccin de cimentaciones de tanques en condiciones como las indicadas a continuacin que, de ser inevitables, deben merecer consideracin especial: Lugares en los que una parte de la cimentacin quede sobre roca o terreno natural y otra parte sobre relleno o con profundidades variables de relleno, o donde haya sido preciso una preconsolidacin del terreno. Lugares pantanosos o con material compresible en el subsuelo. Lugares de dudosa estabilidad del suelo, como consecuencia de la proximidad de cursos de agua, excavaciones profundas o grandes cargas, o en fuerte pendiente. Lugares en que los tanques queden expuestos a posibles inundaciones que originaran su flotacin, desplazamiento o socavado. 2. Cimentaciones tpicas de los tanques.-En el caso de tanques con fondo plano, la superficie sobre la que descanse el fondo del tanque deber quedar a 30
centmetros, como mnimo, por encima del suelo y deber ser impermeable al producto a contener, de forma que las posibles fugas por el fondo salgan al exterior. En el almacenamiento de lquidos criognicos deben adoptarse precauciones especiales para evitar la congelacin y subsiguiente variacin del volumen del subsuelo. 3. Influencia de la prueba hidrulica.-Al realizar la primera prueba hidrulica se deben tomar precauciones especiales por si fallara la cimentacin. El primer tanque que se pruebe en un determinado emplazamiento se controlar especialmente y se registrarn los asentamientos en funcin de las cargas. Un procedimiento consiste en marcar en la periferia de los tanques cuatro puntos simtricos (ocho si el tanque tiene ms de 25 metros de dimetro), que se usarn como referencia de niveles. Cuando el terreno sea adecuado, se puede llenar el tanque hasta la mitad rpidamente; se comprobarn entonces los niveles y, si no se han producido asentamientos diferenciales, se puede llenar el tanque hasta las tres cuartas partes de su capacidad, repitiendo entonces la lectura. Si el tanque sigue nivelado se termina el llenado, repitiendo las lecturas. Se deja el tanque lleno durante cuarenta y ocho horas y, si los niveles se mantienen ya constantes, se puede vaciar el tanque, teniendo la precaucin de abrir una entrada de aire suficiente para evitar la deformacin del mismo por vaco. Si se han instalado tanques similares en terreno semejante, en las pruebas de aqullos se pueden omitir las paradas en la mitad y tres cuartos del llenado. En terrenos blandos, en los que se prevn asentamientos de ms de 300 milmetros, conviene llenar lentamente. Se aadir el agua de forma que suba cada da 0,6 metros, hasta una altura de 3 metros. Seguidamente se detiene el llenado y se registran en das sucesivos los niveles de referencia, que se anotan en una escala en funcin del tiempo, para establecer la curva de asentamiento. Cuando el asentamiento diario comience a disminuir, se aade agua al tanque con incrementos de alturas cada vez menores. Cuando la carga de agua est prxima a la capacidad del tanque, se aade el agua a la hora de la salida del sol, en pequea cantidad, a fin de hacer lecturas durante el da y descargando el tanque si se observan asentamientos indebidos. En suelos blandos estas pruebas se deben hacer a lo largo de amplios perodos de tiempo, de acuerdo con la buena prctica. Los datos sobre resistencia al esfuerzo cortante del suelo y sobre espesor de los estratos permiten establecer alturas seguras para el llenado inicial. Para realizar dicho procedimiento de prueba se debe disponer de un sistema adecuado para llenado y vaciado.
Se debe evitar la descarga junto a la propia cimentacin, para no dar lugar a la erosin y el reblandecimiento del terreno circundante.
Artculo 20. Cubetos de retencin.
1. Reglas generales.-Los recipientes de superficie para almacenamientos de lquidos inflamables y combustibles debern disponer de un cubeto de retencin. En todos los cubetos los recipientes no deben estar dispuestos en ms de dos filas. Es preciso que cada fila de recipientes tenga adyacente una calle o va de acceso que permita la intervencin de la brigada de lucha contra incendios. La distancia en proyeccin horizontal entre la pared del recipiente y el borde interior inferior del cubeto ser, como mnimo, de 1 metro. Para productos de la clase D, esta distancia puede reducirse dejando una anchura mnima til de paso de 0,8 metros. El fondo del cubeto tendr una pendiente de forma que todo el producto derramado escurra rpidamente hacia una zona del cubeto lo ms alejada posible de la proyeccin de los recipientes, de las tuberas y de los rganos de mando de la red de incendios. 2. Recipiente de doble pared.-Cuando un recipiente tenga doble pared, sta podr ser considerada como cubeto si se cumplen las siguientes condiciones: a. Misma presin de diseo y material adecuado para el producto. b. Sistema de deteccin de fugas con alarma. c. Tubuladuras del recipiente interior slo en aparte superior y con dispositivo automtico de cierre. d. Losa con bordillo, de 10 cm de altura mnima, para recogida de derrames de las tuberas, con pendiente hacia la red de drenajes. 3. Capacidad del cubeto.-Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad se establece considerando que tal recipiente no existe, es decir, ser el volumen de lquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del recipiente hasta el nivel de lquido en el cubeto. Cuando un cubeto contenga dos o ms recipientes, su capacidad se establece: a. Referido al recipiente mayor, considerando que no existe ste, pero s los dems, es decir, descontando del volumen total del cubeto vaco el volumen de la parte de cada recipiente que quedara sumergido bajo el nivel del lquido, excepto el del mayor. b. Referido a la capacidad global de los recipientes: el volumen total del cubeto, considerando que no existe ningn recipiente en su interior. 4. Prescripciones particulares. a. Lquidos de subclase A1 en recipientes atmosfricos o a baja presin.Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad ser igual al 100 por 100 de la capacidad del mismo. Cuando un cubeto contenga varios recipientes, su capacidad debe ser igual al mayor de los valores siguientes:
1. 100 por 100 de la capacidad calculado segn el apartado 3.a) de este artculo. 2. 10 por 100 de la capacidad calculada segn el apartado 3.b) de este artculo. Cada recipiente debe estar separado de los prximos por un terrapln o murete. Esta separacin debe disponerse de manera que las capacidades de los compartimentos sean proporcionales alas de los recipientes contenidos. b. Lquidos de la subclase A2 y recipientes a presin de la subclase A1.-Los recipientes debern disponer de un cubeto a distancia con la menor superficie libre posible. Los recipientes estarn en un rea rodeada de muretes. El fondo de sta deber ser compacto y tener una pendiente tal que todo producto lquido derramado discurra rpidamente hacia el cubeto a distancia, sin pasar por debajo de otros recipientes, tuberas y elementos de mando de la red de incendios. El cubeto a distancia deber tener, al menos, una capacidad igual al 20 por 100 de la capacidad global de los recipientes en l contenidos (o el porcentaje que se calcule en el proyecto que no se evaporar instantneamente en caso de colapso del recipiente mayor). La altura mxima de los muretes de los cubetos ser de 1 metro y la mnima de 0,50 metros, si son de tierra, y de 0,30 metros si son de obra de fbrica. Cuando los recipientes de almacenamiento se encuentran situados en terrenos elevados o pendientes, que favorezcan la salida de los productos, se debern construir muretes de altura adecuada que protejan las zonas bajas de dichos terrenos o edificios, caminos, carreteras, vas de ferrocarril y otros servicios de uso pblico. c. Lquidos de las clases B, C o stos junto con D. Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad ser igual al 100 por 100 de la capacidad del mismo. Cuando varios recipientes se agrupan en un mismo cubeto, la capacidad de ste ser, al menos, igual al mayor de los dos valores siguientes: 1. 100 por 100 de la capacidad calculada segn el apartado 3.a) de este artculo. 2. 10 por 100 de la capacidad calculada segn el apartado 3.b) de este artculo. Para evitar la extensin de pequeos derrames, los cubetos que contengan varios recipientes de lquidos estables debern estar subdivididos por canales de drenaje o, en su defecto, por diques interiores de 0,15 metros de altura, de manera que cada subdivisin no contenga ms de un solo recipiente de capacidad igual o superior a 2.000
metros cbicos o un nmero de recipientes de capacidad global no superior a 3.000 metros cbicos. Cuando los lquidos almacenados sean inestables, la subdivisin ser por cada recipiente, excepto cuando estn protegidos por un sistema fijo de pulverizacin de agua, en cuyo caso no es necesario este requisito. d. Lquidos de la clase D.-La capacidad del cubeto ser, al menos, igual al mayor de los dos valores siguiente: e. 1. 100 por 000 de la capacidad calculada segn el apartado 3.a) de este artculo. f. 2. 10 por 100 de la capacidad calculada segn el apartado 3.b) de este artculo. 5. Cubetos sobre terrenos pendientes.-Cuando el terreno sobre el cual se construyen los cubetos est en pendiente, las reglas relativas a las alturas mnimas de los muros o diques no son aplicables a las partes del cubeto situadas del lado ms elevado del terreno. Cuando la pendiente obligue a prever en la parte ms baja del terreno diques cuya altura pueda constituir un obstculo en caso de accidente, los accesos se situarn en el lado en que la altura de los diques sea menor. Las restantes reglas generales se aplican igualmente a los cubetos con pendiente. 6. Cubetos a distancia.-Presentan la ventaja de que los derrames se llevan a una zona que presenta menos riesgos. Debern cumplir las condiciones siguientes: a. La disposicin y la pendiente del suelo alrededor del tanque deben ser tales que, en caso de fuga, los productos discurran nicamente hacia el cubeto de recogida de derrames. b. El trayecto recorrido por los derrames accidentales entre los recipientes y el cubeto de retencin no debe atravesar zonas donde puedan existir fuegos no protegidos ni cortar vas principales de acceso a los mismos. c. En caso de un posible incendio del lquido derramado, las llamas no deben incidir directamente sobre las paredes de los recipientes. d. Para los lquidos de la subclase A1, en recipientes atmosfricos o a baja presin, y los de las clases B, C y D, la capacidad mnima del cubeto debe ser igual al 100 por 100 de la capacidad del recipiente mayor. e. A los cubetos que no contengan recipientes les son de aplicacin las reglas generales especficas de este artculo, excepto en lo relativo a los diques interiores que aqu no son necesarios. 7. Construccin y disposicin de los cubetos: a. Las paredes de los cubetos debern ser de materiales no combustibles, estancas y resistir la altura total del lquido a cubeto lleno. Las paredes de tierra de 1 metro o ms de altura tendrn en su coronacin un ancho mnimo de 0,6 metros. La pendiente de una pared de tierra ser coincidente con el ngulo de reposo del material con el cual est construido.
Los cubetos deben permanecer estancos incluso durante un incendio, admitindose un tratamiento especial del suelo, si es preciso. En todos los casos deben existir accesos normales y de emergencia con un mnimo de dos y un nmero tal que no haya que recorrer una distancia superior a 50 metros hasta alcanzar el acceso desde cualquier punto del interior del cubeto. b. Las paredes del cubeto deben tener una altura mxima de 1,8 metros, con respecto al nivel interior, para lograr una buena ventilacin. Esta altura podr sobrepasarse de forma excepcional y no recomendable en los siguientes casos: 1. Hasta 3 metros, cuando existan accesos normales y de emergencia al recipiente, vlvulas y otros accesorios, as como caminos seguros de salida desde el interior del cubeto. 2. De forma opcional podrn considerarse alturas superiores a 3 metros cuando haya elementos para alcanzar el techo del recipiente y/o accionar las vlvulas y otros accesorios, que permitan que las personas no tengan que acceder al interior del cubeto para las maniobras normales ni de emergencia. Estos elementos pueden ser pasos elevados, vlvulas maniobradas a distancia o similares. c. La altura de las paredes (referida al nivel de las vas de acceso al cubeto en el exterior) no deber sobrepasar los 3 metros en la mitad de la periferia del cubeto. Si las vas de acceso fueran contiguas en menos de la mitad de la periferia del cubeto, la exigencia anterior se referir a la totalidad de la parte del cubeto contigua a dichas vas. d. Como mnimo, la cuarta parte de la periferia del cubeto debe ser accesible por dos vas diferentes. Estas vas debern tener una anchura de 2,5 metros y una altura libre de 4 metros, como mnimo, para permitir el acceso de vehculos de lucha contra incendios. Cuando el almacenamiento tenga lugar dentro de edificios, la anterior condicin se entender aplicable, al menos, a una de las fachadas del recinto que contenga el cubeto, debiendo sta disponer, adems, de accesos desde el exterior para el personal de los servicios de emergencia. e. Los drenajes de aguas limpias, lquidos y aguas contaminadas se construirn de acuerdo con las disposiciones y caractersticas indicadas en el artculo 21 Redes de drenaje. La pendiente del fondo del cubeto desde el tanque hasta el sumidero de drenaje ser, como mnimo, del 1 por 100 hasta el sumidero o, al menos, en una zona de 15 metros desde la pared del tanque. f. Se prohbe, en el interior de los cubetos, el empleo permanente de mangueras flexibles. Su utilizacin se limitar a operaciones de corta duracin. g. Las tuberas no deben atravesar ms cubeto que el del recipiente o recipientes a los cuales estn conectadas.
El paso de las tuberas a travs de las paredes de los cubetos deber hacerse deforma que su estanquidad e integridad quede asegurada mediante dispositivos resistentes al fuego. Se tendrn en cuenta los esfuerzos posibles por asentamiento del terreno o por efectos trmicos en caso de fuego. 8. Canales de evacuacin.-Los canales de evacuacin tendrn una seccin til mnima de 400 centmetros cuadrados con una pendiente, tambin mnima, del 1 por 100 en direccin alas paredes del cubeto.
Artculo 21. Redes de drenaje.
Las redes de drenaje se disearn para proporcionar una adecuada evacuacin de los fluidos residuales, agua de lluvia, de proceso, de servicios contra incendios y otros similares. Los materiales de las conducciones y accesorios sern adecuados para resistir el posible ataque qumico de los productos que deben transportar. 1. Fundamentalmente, existirn dos colectores generales: uno para aguas limpias y otro para aguas contaminadas, o susceptibles de serlo, que deben ser depuradas para que antes de su vertido cumplan las exigencias especificadas en el captulo VII Tratamiento de efluentes, de esta ITC. No podrn verterse en la red de drenaje mezclas susceptibles de reaccionar violentamente entre s o con el agua, polimerizar, solidificar u otras acciones que puedan destruir o taponar la red de drenaje. En los casos en que, por la poca importancia de la instalacin, no exista ms que el colector de aguas limpias, se adoptarn las medidas necesarias para evitar que afluyan al mismo aguas sucias. La zona susceptible de contaminar estar contenida en el cubeto, cuyo drenaje cumplir lo que se fija en el apartado 7 de este artculo, con la excepcin de que, al carecer de colector de aguas contaminadas, si el resultado del anlisis lo exige, se evacuarn los lquidos, incluso el agua de limpieza, por bombeo o gravedad desde el sumidero hasta un recipiente o cisterna, para ser depurado posteriormente. El agua de lluvia, previo anlisis de comprobacin, puede evacuarse directamente al colector de aguas limpias. 2. El tamao mnimo de los colectores generales ser de 200 milmetros de dimetro o su equivalente en seccin no circular. Los ramales sern de 150 milmetros de dimetro mnimo y, excepcionalmente, para tramos muy cortos, de 100 mm de dimetro mnimo. La profundidad mnima de enterramiento, sin proteccin mecnica, a la que deben situarse las tuberas de drenaje debe ser de 600 milmetros, medidos desde la generatriz superior de la tubera hasta el nivel del terreno. En los cruces de las calles o zonas donde circulen vehculos pesados las tuberas de drenaje se situarn a mayor profundidad, o se protegern adecuadamente para evitar su posible rotura. La proteccin de estas tuberas podr realizarse por manguitos.
3. La entrada de lquidos al colector de aguas contaminadas se realizar por una arqueta y a travs de un cierre sifnico, de modo que no escapen gases del colector general por dicho injerto. Este cierre sifnico debe construirse de forma que, en caso necesario, pueda limpiarse la tubera y el propio cierre. 4. Tanto los colectores generales como el resto de los drenajes deben construirse de manera que no se produzcan filtraciones al suelo y su trazado debe permitir una limpieza fcil de recipientes y sedimentos. 5. La red deber ser accesible para su limpieza mediante arquetas, espaciadas, como mximo, 100 metros, para permitir la limpieza de las lneas. En todos los cambios de direccin de 45 grados, o mayores, existentes en colectores generales se dispondrn arquetas u otros dispositivos para limpieza y tambin en todos los puntos de conexin de los ramales ms importantes con los colectores principales de drenaje. 6. A lo largo de los colectores generales y ramales, as como en todas sus intersecciones, se establecern cierres sifnicos u otro sistema eficaz de cortafuegos, separados, como mximo, 100 metros uno de otro. 7. En los cubetos, las aguas limpias, los lquidos y las aguas contaminadas se recogern en un sumidero situado en el interior y en el punto ms bajo del cubeto. El sumidero dispondr de rejilla de recogida de slidos, si es posible la llegada de stos al mismo. Este sumidero, que a la vez puede servir de toma de muestras, se drena mediante una tubera de 200 mm de dimetro mnimo (100 milmetros si los recipientes son menores de 50 metros cbicos), con cierre sifnico, de acuerdo con el apartado 3 de este artculo, que atraviesa la pared del cubeto y que est dotada de un dispositivo de seccionamiento (vlvula o cualquier otro similar) normalmente cerrado. Segn el resultado del anlisis del lquido recogido en el sumidero, se acta sobre el dispositivo, que debe poder evacuar, bien al colector de agua limpias o bien al de aguas contaminadas. La evacuacin de aguas contaminadas desde el sumidero tambin puede hacerse mediante medios mviles.
Artculo 22. Zonas de carga y descarga.
La plataforma en la que se estacionan los vehculos durante la carga/descarga tendr una pendiente del 1 por 100 hacia los sumideros de evacuacin, de tal forma que cualquier derrame accidental fluya rpidamente hacia ellos. El sumidero se conectar con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogida de capacidad suficiente para contener el presumible derrame. La pendiente y configuracin de la plataforma ser tal que si existiese una instalacin de agua pulverizada, sta se recoja en los citados sumideros, pasando a una conduccin con dimetro y pendiente adecuados para dicho caudal, as como con el cierre sifnico sealado en el apartado 3 del artculo 21.
Artculo 23. Lmites exteriores de las instalaciones: vallado.
Toda la planta de almacenamiento de superficie debe disponer de un cerramiento al exterior rodeando el conjunto de sus instalaciones. La altura mnima ser: a. 2 metros para almacenamientos globales de hasta 2.000 metros cbicos.
b. 2,5 metros para almacenamientos globales superiores a 2.000 metros cbicos. Este cerramiento no debe obstaculizar la aireacin y se realizar preferentemente con malla metlica. Se evitar que zonas clasificadas Ex alcancen vas de comunicacin pblica, zonas habitadas o peligrosas, pudindose usar muro macizo. El cerramiento debe construirse de forma que no obstaculice la intervencin y evacuacin, en caso de necesidad, mediante accesos estratgicamente situados. Si el vallado es de muro macizo, se tendr en cuenta la salida de aguas pluviales que pudieran almacenarse en sus puntos bajos, y si esta salida es al exterior, se dispondr de sifn de cierre hidrulico que, permitiendo la salida del agua, impida el escape de gases ms pesados que el aire que, eventualmente, pudieran alcanzar dicha salida. Las puertas que se abran sobre vas exteriores deben tener un ancho suficiente o una zona adecuada de giro para que la entrada y salida de vehculos no exija maniobra. CAPTULO IV. Proteccin contra incendios en instalaciones fijas de superficie
Artculo 24. Generalidades.
La proteccin contra incendios en un almacenamiento de lquidos inflamables y/o combustibles y sus instalaciones conexas est determinada por el tipo de lquido, la forma de almacenamiento, su situacin y/o la distancia a otros almacenamientos; por lo que, en cada caso, deber seleccionarse el sistema y agente extintor que ms convenga, siempre que cumpla con los requisitos mnimos que, de forma general, se establecen en el presente captulo. Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la proteccin contra incendios se ajustarn a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios. Cuando las propiedades del lquido almacenado u otras circunstancias especficas hagan inadecuado alguno de los sistemas de proteccin establecidos en este captulo, se deber justificar este aspecto e instalar una proteccin adecuada que sea equivalente o ms rigurosa. Los almacenamientos fijos de superficie situados en el interior de edificios abiertos, entendiendo por tales aqullos cuya relacin superficie abierta/volumen del recinto sea superior a 1/15 m2/m3, estarn sujetos a los mismos requerimientos de proteccin que los almacenamientos fijos de superficie situados en el exterior. Los almacenamientos de lquidos de las clases A, B y C situados en el interior de edificios cerrados debern estar protegidos por sistemas fijos, bien de agua pulverizada, de espuma, de polvo u otro agente efectivo. Estos sistemas podrn ser manuales, siempre que exista, durante las veinticuatro horas del da, personal entrenado en su puesta en funcionamiento. Los almacenamientos fijos de superficie debern disponer de instalacin de proteccin contra el rayo.
Los sistemas de proteccin debern mantenerse en condiciones de funcionamiento en todo momento mediante las inspecciones, pruebas, reparaciones y/o reposiciones oportunas. Se deber tener en cuenta el rebosamiento por ebullicin (boilover) a la hora de disear la proteccin con agua de los recipientes. En caso de incendio de un tanque de un producto inmiscible con el agua y de punto de ebullicin ms alto que el de sta, si existe agua en el fondo del tanque, la onda de calor de la superficie puede llegar a vaporizarla bruscamente. Se producira entonces una eyeccin del producto inflamado (bola de fuego), con intenso flujo trmico.
Artculo 25. Proteccin con agua.
1. No necesitan red de agua contra incendios los almacenamientos de superficie cuando su capacidad global no exceda de: a. 20 metros cbicos para los productos de la clase A. b. 50 metros cbicos para los productos de la subclase B 1. c. 100 metros cbicos para los productos de la subclase B2. d. 500 metros cbicos para los productos de la clase C. e. Sin lmite para los productos de la clase D. En ningn caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superar el valor de 1. 2. Debern disponer de una red de agua contra incendios los almacenamientos de superficie con capacidades globales superiores a las anteriores siempre que no excedan de: a. 60 metros cbicos para los productos de la clase A b. 100 metros cbicos para los productos de la subclase B 1. c. 200 metros cbicos para los productos de la subclase B2. d. 1.000 metros cbicos para los productos de la clase C. En ningn caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superar el valor de 1. La red de agua, en este caso, deber tener varias tomas para incendios que aseguren de forma inmediata y continua el caudal de agua requerido en la tabla IV-I durante una hora, como mnimo. La presin dinmica del agua en la punta de la lanza ser, como mnimo, de 3,5 bar cuando circule el mximo caudal requerido, si la proyeccin se hace con mangueras o lanzas. La presin dinmica del agua ser, como mnimo, de 1 bar en la boquilla ms desfavorable hidrulicamente y en funcionamiento si la proyeccin se hace con boquillas pulverizadoras orientadas al tanque y, en cualquier caso, la necesaria para obtener una pulverizacin y cobertura adecuada, en funcin del tipo de boquilla utilizada.
3. Los almacenamientos de superficie con capacidades globales superiores a las del apartado 2 de este artculo debern disponer de una red de agua contra incendios con abastecimiento y acometida exclusiva para este fin. Los dimetros de tuberas se calcularn de modo que garanticen los caudales requeridos con una presin manomtrica mnima, en cualquier punto de la red, de 7 bar. La red estar dispuesta preferentemente en anillo y dispondr de vlvulas de corte en nmero suficiente para aislar cualquier seccin que sea afectada por una rotura, manteniendo el resto de la red a presin de trabajo. Las conducciones de la red especfica de agua contra incendios seguirn, siempre que sea posible, el trazado de las calles. Las tuberas debern protegerse contra cualquier tipo de daos mecnicos, as como contra las heladas y la corrosin. Preferentemente debern estar enterradas. Los suministros de agua para la red exclusiva contra incendios podrn proceder de: a. Fuentes inagotables naturales (ro, lago, mar) o artificiales (canal, embalse, pozo), siempre que sean capaces de garantizar, en cualquier poca del ao, el caudal y tiempo de autonoma requeridos y dotados del correspondiente equipo de bombeo. b. Recipientes a presin o almacenamientos elevados. c. Recipientes para alimentacin de un equipo de bombeo. Deber disponerse de un volumen de agua suficiente para los mximos caudales requeridos para la completa proteccin de la zona afectada por el incendio y sus alrededores durante un perodo mnimo de: d. Una hora y media para capacidades de almacenamiento inferiores a 200 metros cbicos para lquidos de la clase A, 500 metros cbicos para lquidos de la clase B y 2.000 metros cbicos para lquidos de la clase C. e. Tres horas para capacidades superiores a las del apartado anterior. Cuando una de las fuentes de suministro sea pblica debern tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible contaminacin (por ejemplo, instalando una vlvula de retencin). La instalacin estar dotada de un sistema de bombeo capaz de impulsar el caudal resultante de aplicar la tabla IV-I a la zona de almacenamiento de mayor demanda, ms el requerido por el resto de los sistemas de proteccin de la zona que necesiten utilizar agua simultneamente. Para los almacenamientos de superficie con capacidad superior a 200 metros cbicos para lquidos de la clase A, 500 metros cbicos para lquidos de la clase B o 2.000 metros cbicos para los de la clase C el mnimo caudal ser de 100 m3/h.
TABLA IV-I Evaluacin del caudal de agua necesario en caso de incendio en funcin del tipo de recipiente incendiado
Clase de lquido del recipiente supuesto incendiado Recipientes a enfriar Caudal mnimo de agua a prever (nota 3) Para enfriamiento (nota 1) Recipientes con lquidos de clase A El supuesto incendiado y los situados a menos de 10 m de las paredes de aqul. 0,18 m3/h (3 I/min) por m2 de superficie de los recipientes (nota 2) Otros recipientes o instalaciones Clases B y C, segn el punto 2. de esta tabla. Es necesario solamente para los posibles sistemas de espuma destinados a proteger instalaciones adyacentes. Para espuma
1. Lquido clase A: capacidad unitaria o global hasta 200 m3.
Capacidad unitaria o global superior a 200 m3.
a) El supuesto incendiado y los situados a menos de 30 m de las paredes de aqul. b) Los restantes recipientes contenidos en el mismo cubeto.
0,18 m3/h (3 I/min) por m2 de la superficie de los recipientes (nota 2) 0,06 m3/h (1 I/min) por m de superficie de los recipientes (nota 2). 0,90 m3/h (15 I/min) por metro de permetro. Mximo caudal de agua necesaria para producir espuma en el tanque supuesto incendiado y/o en su cubeto.
2. Lquidos clases B y C.
b) Los situados a menos de 15 m de las paredes del supuesto incendiado o de 1,5 veces su radio, tomando la mayor de las dos desde las paredes.
0,18 m3/h (3 I/min) por m de la superficie de los recipientes (nota 2).
Caudales por m3 de 1/4 de la superficie de los recipientes (nota 2). Techo fijo: clase B1: 0,30 m3/h (5 I/min). Clase B2 y C: 0,12 m3/h (2 I/min) Techo flotante: 7.500 m3 0,18
m3/h (3 I/min) > 7.500 m3 0,12 m3/h (2 I/min) (nota 3).
Notas: 1. Para la refrigeracin de los recipientes prximos al incendiado que tengan un aislamiento trmico con una conductancia mxima de 83,64 MJ/h m2 K (20 kcal/h m2 C) resistente al fuego y al chorro de agua, se usar la mitad del caudal de agua establecido en el cuadro. Se considera como superficie total a refrigerar: la superficie total para los recipientes cilndricos de eje horizontal y para los esfricos y la superficie lateral para los restantes recipientes. Se aadir el caudal necesario para la proteccin de las instalaciones adyacentes cuando proceda. Cuando la presin de la red contra incendios deba conseguirse mediante bombeo, ste se ajustar a lo especificado en la norma UNE 23500. Cuando el caudal requerido no exceda de 150 m3/h la presin podr conseguirse mediante un medio de bombeo, si existen dos fuentes de energa distintas para accionar el mismo. El equipo de bombeo dispondr de medios que permitan el mantenimiento de la presin requerida en la red de forma automtica al bajar la presin en la misma como consecuencia de la apertura de un hidrante de incendios o de cualquier otro consumo solicitado a la red. Cuando el conjunto de suministro de agua y medio de bombeo alimente a ms de una instalacin especfica de proteccin, deber ser capaz de asegurar simultneamente los caudales y presiones de cada sistema que puedan funcionar simultneamente en caso de incendio y el tiempo de autonoma de la que lo requiera mayor. No es necesario, en general, contemplar la coincidencia de ms de un incendio de almacenamientos independientes. 4. Proyeccin del agua.-El agua podr proyectarse mediante instalaciones fijas de pulverizacin, monitores, equipos mviles, lanzas de mano o caones lanza o por una combinacin de los medios antes citados. Los hidrantes de la red de agua contra incendios estarn provistos de racores de conexin conformes a norma UNE 23.400 y estarn debidamente distribuidos por toda la planta; en particular, en la proximidad de las diversas reas de tratamiento, trasiego y almacenamiento. Para poder considerar una zona o riesgo protegidos por hidrantes, la distancia desde un punto cualquiera de su lmite a nivel de rasante hasta el hidrante ms prximo deber ser inferior a 40 m.
Las vitrinas y armarios que contengan mangueras debern situarse en puntos accesibles y sern del tamao apropiado para poder contener todo el equipo, de forma que no se interfieran con otros elementos de la instalacin. Se emplearn, exclusivamente, para equipos contra incendios y llevarn bien visible el letrero equipo contra incendios.
Artculo 26. Proteccin con espuma para productos de la subclase B1.
Los tanques de almacenamiento de lquidos de subclase B1 de capacidad unitaria igual o superior a 200 m3, debern estar dotados de proteccin con espuma. Los cubetos que contengan recipientes que almacenen lquidos de la subclase B1 de capacidad global igual o mayor a 200 m3 debern estar dotados de proteccin de incendios con espuma contra derrames en cubetos. En caso de que, bien por obligatoriedad o por acogerse a medidas que permitan reducciones en distancia, se instale un sistema de proteccin de espuma, ste deber reunir las siguientes caractersticas: 1. Caudal agua-espumgeno necesario.-Para los tanques de techo fijo se deber suministrar un caudal mnimo de 4 litros por minuto y metro cuadrado de superficie. Para los tanques de techo flotante: a. Si las bocas de descarga estn por encima del cierre superior: 1. La distancia mxima entre dos bocas de descarga ser de 12 m, medidos sobre la circunferencia del tanque, si se utiliza una pantalla de espuma de 30 cm de altura y de 24 m si la pantalla es de 60 cm. 2. El caudal de aplicacin y suministro de espumgeno debe calcularse utilizando el rea de la corona circular comprendida entre la pantalla de espuma y el cuerpo cilndrico del tanque. El caudal mnimo de espumante debe ser de 6,5 litros por minuto y metro cuadrado. b. Si las bocas de descarga estn por debajo del cierre. 1. El caudal de aplicacin y suministro de espumgeno debe calcularse utilizando el rea de la corona circular comprendida entre el cuerpo cilndrico del tanque y el borde del techo flotante. El caudal mnimo de espumante debe ser de 20 litros por minuto y metro cuadrado. 2. Si se utiliza el cierre tubular, la distancia entre dos bocas no debe exceder de 18 metros. 3. Si se utiliza el cierre pantgrafo, la distancia entre dos bocas no debe exceder de 40 metros. 2. Tiempos mnimos de aplicacin. a. Para tanques de techo fijo, el mnimo tiempo de aplicacin ser:
Productos clase B1 : 55 minutos. Productos clase B2 y C: 30 minutos. Productos clase D: 25 minutos. b. Para los tanques de techo flotante con bocas de descarga por encima del cierre, el tiempo mnimo de descarga ser de 20 min. c. Para los tanques de techo flotante con bocas de descarga por debajo del cierre, el tiempo mnimo de aplicacin ser de 10 min. 3. Proteccin de incendios de derrames en cubetos.-Para la proteccin de incendios de derrames en cubetos deber contarse con generadores de espuma de un caudal unitario mnimo de 11,4 m3/h (190 I/min). Para cubrir este requerimiento deber disponerse, al menos, del nmero de generadores y tiempo mnimo de aplicacin que se indican a continuacin: N. de generadores requerido 1 2 3
Dimetro (D) en m del mayor de los tanques D < 20 20 D < 36 36 D
Tiempo mnimo de aplicacin * 20 30 30
* El tiempo mnimo de aplicacin est basado en la operacin simultnea del nmero de generadores requerido considerando un caudal unitario de 11,4 m3/h. 4. Cuando los generadores sean de mayor capacidad, se podrn efectuar los correspondientes ajustes en tiempos mnimos de aplicacin, manteniendo constante la cantidad total de agua-espuma a verter. 5. Se tendr una cantidad de espumgeno suficiente para proteger el tanque de mayor superficie y su cubeto, en cada una de las zonas independientes en que est dividido el almacenamiento, con los caudales y tiempos de aplicacin que se han indicado en los prrafos anteriores. Se dispondr, adems, de una reserva tal que en el plazo mximo de veinticuatro horas permita la reposicin para la puesta en funcionamiento del sistema a plena carga. 6. La proteccin por espuma, a efectos de este apartado, puede sustituirse por otro agente extintor que, en los tiempos especificados anteriormente, d lugar a una proteccin de eficacia equivalente, lo cual deber justificarse en el proyecto a que hace referencia el artculo 7 de la presente ITC.
Artculo 27. Atmsferas inertes.
En los almacenamientos de superficie para lquidos de la subclase B1, en tanques de techo fijo, se reduce el riesgo de incendio por medio de proteccin con gas inerte. Esta proteccin, si se adoptase, deber mantenerse en servicio permanente.
Cuando se adopte este sistema no es necesario el requerimiento del artculo 26, sobre proteccin con espuma en el interior del recipiente, pero s el relativo a la proteccin del cubeto. Las condiciones mnimas que deben cumplir las instalaciones de atmsfera inerte son las siguientes: 1. Tipos de atmsfera inerte en funcin del producto almacenado: se deber comprobar que no existe incompatibilidad entre el producto almacenado y el tipo de gas inerte utilizado. 2. Sistema de creacin de atmsferas inertes: puede adoptarse alguno de los tres sistemas siguientes: a. Aspiracin y ventilacin del recipiente de almacenamiento a travs de un gasmetro, trabajando en circuito cerrado. La conexin a ste se efectuar sobre la vlvula de presin-vaco con incorporacin de cortallamas. En este caso, el gasmetro se disear de acuerdo con las necesidades del recipiente, en cuanto a demanda de caudal, volumen mximo y presin. Se proceder, peridicamente, a la renovacin del contenido del gasmetro, segn la naturaleza y cantidad de los gases almacenados. Cuando el contenido en los diversos recipientes de almacenamiento sea de lquidos incompatibles se utilizar un gasmetro para cada producto. b. Aspiracin de gas inerte de un centro de almacenamiento adecuado y expulsin a la atmsfera sin posterior recuperacin. El conducto de entrada de gas inerte se conectar en el techo del recipiente de almacenamiento. El sistema se dotar de los elementos de control y regulacin necesarios que garanticen el funcionamiento permanente, as como de una alarma que avise de su fallo. c. Aspiracin de gas inerte de un centro de almacenamiento similar al del apartado 2.b) de este artculo con recuperacin del gas expulsado. En este caso, la admisin se efectuar en las mismas condiciones que en el apartado 2.b) de este artculo, incluidos los sistemas de automatismo que regularn la demanda, efectundose la recuperacin del gas expulsado a travs de una conexin situada en el techo del recipiente. El sistema de recuperacin de gas se regular mediante el empleo de un presostato de mxima y mnima, que actuar cuando la presin sea inferior a la de disparo de la vlvula de seguridad prevista y superior a la presin de entrada de gas inerte.
3. El suministro de gas inerte y el gas contenido en el recipiente de almacenaje debern ser analizados peridicamente para comprobar el contenido del oxgeno y/o de los componentes que pudieran ser peligrosos. Igualmente deber analizarse y efectuar una purga, en caso necesario, cada vez que la alarma detecte que haya podido entrar aire del exterior.
Artculo 28. Protecciones especiales.
Para la proteccin de ciertos riesgos especficos o de las instalaciones conexas de los almacenamientos debern utilizarse otros sistemas de proteccin contra incendios y agentes extintores tales como polvo o CO2 entre otros.
Artculo 29. Extintores.
En las instalaciones del almacenamiento y en todos los accesos a los cubetos deber haber extintores de clase adecuada al riesgo. En las zonas de manejo de lquidos inflamables donde puedan existir conexiones de mangueras, vlvulas de uso frecuente o anlogos, estos extintores se encontrarn distribuidos de manera que no haya que recorrer ms de 15 m desde el rea protegida para alcanzar el extintor. Generalmente sern de polvo, porttiles o sobre ruedas. En las zonas de riesgo elctrico se utilizarn, preferiblemente, extintores de CO2.
Artculo 30. Alarmas.
Los almacenamientos de superficie con capacidad global superior a: 20 m3 para lquidos de la clase A 50 m3 para lquidos de la clase B1, 100 m3 de la clase B2 y 500 m3 para lquidos de la clase C dispondrn de puestos para el accionamiento de la alarma que estn a menos de 25 m de los accesos a los cubetos, bombas o estaciones de carga y descarga. Los puestos para accionamiento de la alarma podrn ser sustituidos por transmisores porttiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia continua del rea (CCTV, etc.). Se establecer una alarma acstica, perfectamente audible en toda la zona y distinta de las destinadas a otros usos (el aviso de principio y fin de la jornada laboral, por ejemplo). En el recinto deber existir un telfono para comunicaciones con los servicios de socorro exteriores.
Artculo 31. Equipos auxiliares.
Los almacenamientos de superficie con capacidad global superior a: 20 m3 para lquidos de la clase A, 50 m3 para lquidos de la subclase B1, 100 m3 para lquidos de la subclase B2 y 500 m3 para lquidos de la clase C dispondrn de los siguientes equipos auxiliares:
1. En la proximidad de puestos de trabajo, como estaciones de carga y descarga, llenado y manejo de bidones y similares, se colocarn los siguientes equipos de proteccin personal: a. Una manta ignfuga. b. Una estacin de agua para ducha y lavaojos. c. Una mscara con filtro especfico para los productos almacenados por cada operario del puesto (opcional). d. Equipo de respiracin autnoma (opcional). 2. En los lugares accesibles y para uso en todo momento: a. Un equipo analizador de atmsfera explosiva para lquidos de la clase A y subclase B1. b. Sesenta metros de manguera, con empalmes adaptables a la red de incendios, con boquillas para chorro y pulverizacin.
Artculo 32. Ignifugado.
En los lugares donde sea razonable suponer un incendio probable, los soportes y estructuras metlicas o apoyos crticos debern tener una resistencia al fuego RF-180 como mnimo. Esta resistencia se puede conseguir por medio de revestimiento, hormign u otro material resistente al fuego. Como soporte o apoyo crtico se entiende aquel que, en caso de fallo, puede ocasionar un dao o un riesgo grave. Por ejemplo, soportes de recipientes elevados de inflamables, columnas de edificios de ms de una planta, etctera. La aplicacin de la proteccin ignfuga se realizar de acuerdo con la buena prctica propia de los materiales utilizados en cada caso. CAPTULO V. Instalaciones para carga y descarga
Artculo 33. Clasificacin.
Se consideran instalaciones de carga y descarga aquellos lugares en los que se efectan las siguientes operaciones: 1. Trasvase entre unidades de transporte y los almacenamientos o viceversa. 2. Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa. 3. Trasvase entre almacenamientos o instalaciones de proceso a recipientes mviles.
Artculo 34. Edificios.
1. Calefaccin.-Los medios de calentamiento de locales donde se manejan lquidos de clase A y subclase B1 no constituirn ni originarn un posible foco de ignicin. Los locales en los que existan dispositivos de calentamiento que puedan originar un foco de ignicin se situarn y dispondrn de forma tal que se elimine la entrada de vapores inflamables a los mismos. 2. Ventilacin.-Se dispondr un sistema de ventilacin adecuado en aquellos locales en que se trasvasen o bombeen lquidos de clases A y B. En el diseo de la ventilacin se tendr en cuenta la densidad de los vapores. Dicha ventilacin
podr consistir en aberturas adecuadas, practicadas en las paredes exteriores y a nivel del suelo, no obstruidas (excepto por celosas o mallas gruesas). Cuando no sea adecuada la ventilacin natural se dispondr de ventilacin forzada. La adecuacin del sistema de ventilacin deber establecerse para evitar la formacin de atmsferas inflamables, txicas y/o peligrosas. Cuando se disponga de ventilacin forzada, las palas de los ventiladores estarn construidas con materiales que no produzcan chispas en caso de roce fortuito con una pieza metlica. Si se utilizan correas para el accionamiento de los ventiladores, sern, necesariamente, del tipo antiesttico. Se prohbe el manejo de lquidos de clases A y B en aquellos locales en los que existan fosos o stanos donde puedan acumularse los vapores.
Artculo 35. Cargaderos.
En las operaciones de carga y descarga se tendrn en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe UNE 109.100. Las instalaciones de los cargaderos debern adaptar su diseo y criterios de operacin a los requisitos de la reglamentacin sobre transporte, carga y descarga de mercancas peligrosas. 1. Cargaderos terrestres. a. Un cargadero puede tener varios puestos de carga o descarga de camiones cisterna o vagones cisterna de ferrocarril. Su disposicin ser tal que cualquier derrame accidental fluya rpidamente hacia un sumidero, situado fuera de la proyeccin vertical del vehculo, el cual se conectar con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogidas, sin que afecte a otros puestos de carga ni otras instalaciones. Deber evitarse que los productos derramados puedan alcanzar las redes pblicas de alcantarillado. b. Los cargaderos de camiones se situarn deforma que los camiones que a ellos se dirijan o que de ellos procedan puedan hacerlo por caminos de libre circulacin. La carga y descarga de camiones cisterna deber realizarse con el motor del camin parado. Los camiones cisterna se dispondrn en el cargadero de forma que puedan efectuar su salida sin necesidad de maniobra. Los accesos sern amplios y bien sealizados. Los medios de transporte estacionados a la espera debern situarse de modo que no obstaculicen la salida de los que estn cargando o descargando, ni la circulacin de los medios para la lucha contra incendios.
c. Las vas de los cargaderos de vagones cisterna no deben destinarse al trfico ferroviario general, ni tendrn instalado tendido elctrico de traccin. Las vas estarn sin pendiente a la zona de carga y descarga. El movimiento de los vagones cisterna se har por locomotoras diesel provistas de rejillas cortafuegos en el escape de gases calientes o por medio de cabrestantes. Estar prohibido el paso por las vas del cargadero de locomotoras de vapor. Los vagones que se encuentren cargando o descargando estarn frenados por calzos, cuas o sistemas similares. La instalacin dispondr de los medios y procedimientos adecuados para impedir que otros vagones o las locomotoras en maniobras puedan chocar contra los vagones cisterna que estn en operacin en el cargadero. d. La estructura del puesto de carga, las tuberas y el tubo buzo, si la carga se hace por arriba, debern estar interconectadas elctricamente entre s y a una puesta a tierra mediante un conductor permanente. Si el cargadero es de vagones cisterna, adems todo ello estar unido elctricamente a los rales de la va del ferrocarril. De existir varias tomas de tierra, estarn todas ellas interconectadas, formando una red. Junto a cada puesto de carga o descarga existir un conductor flexible permanentemente conectado por un extremo a la citada red de puesta a tierra y por otro a una pieza de conexin de longitud suficiente para conectar la masa de la cisterna del camin o del vagn correspondiente con anterioridad y durante las operaciones de carga y descarga, estableciendo una indicacin con alarma o enclavamiento que garantice el correcto contacto de la pieza de conexin al vehculo. Para evitar el efecto de las corrientes parsitas se tomarn disposiciones especiales tales como la colocacin de juntas aislantes entre los railes del cargadero y los de la red general. e. El llenado podr hacerse por la parte baja de las cisternas o por el domo. Si el llenado se hace por el domo, el brazo de carga debe ir provisto de un tubo buzo que puede ser de acero o de material no frrico, cuyo extremo ser de metal blando, que no produzca chispas en el acero de la cisterna. En cualquier caso, la extremidad del tubo se har conductora y estar conectada elctricamente a la tubera fija de carga. El tubo deber tener una longitud suficiente para alcanzar el fondo de la cisterna y estar construido de manera que se limite su posibilidad de elevacin en el curso de la operacin de llenado. La boquilla deber tener una forma que evite salpicaduras.
Lo indicado en los tres prrafos anteriores no es de aplicacin para productos de las clases A1, A2 y D. No ser necesario el tubo buzo para productos de la clase B1, con punto de inflamacin inferior a 21 C y presin de vapor superior a 0,31 bar, si la carga se efecta con acoplamiento hermtico del brazo de carga a la boca de la cisterna y con una velocidad de entrada del producto no superior a 1 m/s en los primeros momentos. Cuando se trate de ampliaciones y no se puedan cumplir las distancias mnimas de acuerdo con el captulo II despus de aplicar todas las medidas de reduccin que procedan, se podr reducir la distancia del cargadero a la unidad de proceso hasta un mnimo de 5 m si se interpone entre ambos un muro cortafuegos de RF-180, de una altura mnima de 6 m y de una longitud no inferior al resultado de la suma de la longitud de los vehculos cisterna ms 4 m, debindose cumplir adems todas las prescripciones de este Reglamento. 2. Cargaderos martimos. a. La conexin entre las vlvulas del barco y las tuberas de transporte de lquidos inflamables se establecer mediante mangueras o tuberas articuladas. b. Las mangueras podrn estar soportadas por estructuras o mstiles, o simplemente apoyadas en el suelo o izadas por los propios medios del barco. En el extremo de tierra se conectarn a las tuberas de lquidos inflamables. Las tuberas o brazos articulados estarn soportados por una estructura metlica y las articulaciones sern estancas. Si el movimiento de las tuberas o brazos articulados es automtico o semiautomtico, los mandos de funcionamiento para acercar o retirar los extremos de los mismos a las vlvulas del buque estarn situados en lugar apropiado para vigilar toda la operacin de conexin. Las conexiones entre barco y mangueras, tuberas o brazos articulados debern quedar con total libertad de movimientos para poder seguir al buque en sus desplazamientos normales durante la carga o descarga, sin ofrecer ms resistencia que la propia de las instalaciones. La instalacin dispondr de un sistema para, una vez terminada la operacin de carga/descarga, vaciar las tuberas y mangueras de productos que pudieran contener, y de medios adecuados para recogerlos, en nmero y capacidad suficientes. c. Las tuberas de carga del terminal deben ser elctricamente continuas y conectadas a tierra. El buque y la estacin de carga/descarga no deben presentar continuidad elctrica a travs de las tuberas, pudiendo conseguir esto por medio de
una brida aislante colocada lo ms cerca posible del extremo de conexin o por una manguera con discontinuidad elctrica, que deber estar correctamente identificada. d. Las instalaciones de carga y descarga de buques-tanque o barcazas se montarn de modo que, en cualquier momento, se pueda detener el trasiego de lquidos inflamables en las condiciones de operacin, para lo cual se establecer una comunicacin, permanente y adecuada, con el lugar y personas que controlen la operacin. Se tomarn las previsiones necesarias para que un cierre eventual brusco de vlvulas no pueda provocar la rotura de tuberas, mangueras o sus uniones. e. Las mangueras flexibles que se utilicen en las operaciones de carga y descarga de lquidos inflamables de los buques tanque y barcazas sern inspeccionadas peridicamente por personal de la instalacin para comprobacin de su estado y, al menos cada ao, sufrirn una prueba de presin y de deformacin para asegurarse de la permanencia de sus caractersticas originales. Las rtulas de las tuberas articuladas sern mantenidas en correcto estado de funcionamiento, de modo que mantengan su estanquidad a la presin de trabajo y menores y no sufran agarrotamiento que pueda ocasionar la rotura del brazo durante los movimientos del buque. Cuando la estacin sea accesible al trfico, ste estar ordenado de forma que permita el libre acceso a los equipos mviles para la extincin de incendios. En las instalaciones de carga/descarga no se realizarn trabajos en caliente durante estas operaciones, excepto con autorizacin especial del Jefe de la planta. CAPTULO VI. Instalacin elctrica
Artculo 36. Generalidades.
La instalacin elctrica estar de acuerdo con las exigencias establecidas en el Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin y la normativa posterior que lo modifica, y sus Instrucciones Complementarias, en especial con la MI-BT-026, Prescripciones particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosin, u otra reglamentacin que ofrezca una seguridad equivalente.
Artculo 37. Alumbrado.
1. La iluminacin general de las instalaciones cumplir las exigencias de la legislacin vigente.
El sistema de alumbrado se disear de forma que proporcione una distribucin y un nivel de iluminacin razonablemente uniforme. 2. Las caractersticas de los aparatos de alumbrado que se instalen se adaptarn a lo indicado en el artculo 38.
Artculo 38. Instalaciones, materiales y equipos elctricos.
1. Todas las instalaciones, equipos y materiales elctricos cumplirn las exigencias de los reglamentos elctricos de alta y baja tensin que les afecten. 2. La proteccin contra los efectos de la electricidad esttica y las corrientes que puedan producirse por alguna anormalidad se establecer mediante las puestas a tierra de todas las masas metlicas.
Artculo 39. Instalaciones temporales o provisionales.
Debe reducirse al mnimo el uso de equipos elctricos temporales. Cuando la instalacin provisional haya cumplido su objetivo, deber desconectarse y desmantelarse. El equipo elctrico provisional y el sistema de cables debe seleccionarse, instalarse y mantenerse teniendo en cuenta su fin y las condiciones ambientales y de seguridad.
Artculo 40. Puesta a tierra.
Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensin que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metlicas, asegurar la actuacin de las protecciones y disminuir el riesgo que supone una avera en el material utilizado.
Artculo 41. Suministro de energa elctrica.
1. El suministro de energa elctrica en alta tensin se har de acuerdo con el Reglamento de Lneas Elctricas de Alta Tensin y con el Reglamento sobre Condiciones tcnicas y garantas de seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin. 2. Las redes de distribucin elctrica de baja tensin estarn de acuerdo con el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin. CAPTULO VII. Tratamiento de efluentes
Artculo 42. Depuracin de efluentes lquidos.
Todos los efluentes lquidos que puedan presentar algn grado de contaminacin, incluido las aguas contaminadas utilizadas en la defensa contra incendios, debern ser tratados de forma que el vertido final de la planta cumpla con la legislacin vigente en materia de vertidos.
Artculo 43. Lodos y residuos slidos.
Los Iodos y residuos slidos de carcter contaminante debern ser eliminados por un procedimiento adecuado que no d lugar a la contaminacin de aguas superficiales o subterrneas por infiltraciones o escorrentas, ni produzca contaminacin atmosfrica por encima de los niveles permitidos en la legislacin vigente.
Artculo 44. Emisin de contaminantes a la atmsfera.
La concentracin de contaminantes dentro del recinto de almacenamiento deber cumplir lo establecido en la legislacin vigente. En el exterior de dicho recinto de almacenamiento los niveles de inmisin y emisin de contaminantes a la atmsfera cumplirn lo preceptuado en la legislacin vigente en dicha materia. CAPTULO VIII. Caractersticas especficas para almacenamientos de productos de la clase A
Artculo 45. Generalidades.
Las disposiciones del presente captulo se aplican especficamente a los almacenamientos de lquidos de la clase A, teniendo el carcter de requerimientos adicionales o modificaciones a las establecidas en anteriores captulos.
Artculo 46. Almacenamiento de lquidos de la subcIase A1.
1. Diseo y construccin: a. En general se seguir lo establecido en el artculo 9 para almacenamiento en recipientes fijos, debiendo tenerse especficamente en cuenta: 1. Temperatura de diseo. 2. Materiales para servicio a baja temperatura. 3. Tipos, procedimiento y pruebas de soldadura. 4. Procedimiento depuesta enfro. Cuando la tecnologa especfica y probada lo justifique, podrn emplearse recipientes de materiales y diseos especiales (tales como hormign o doble pared), debindose cumplir los requisitos de dicha tecnologa. b. En el diseo y construccin de los soportes, fundaciones y anclajes se tendr en cuenta adems la temperatura a que van a estar sometidos para la seleccin de materiales y los efectos de los posibles esfuerzos originados por formacin de hielo, congelaciones del suelo y otros anlogos. c. Conexiones diferentes a los venteos: 1. Recipientes a presin.-Se aplicar el apartado 1 del artculo 47 por semejanza a la subclase A2. 2. Recipientes que no sean a presin.-Tanto en la zona de lquido como en la de vapor las conexiones llevarn una vlvula interna o
externa situada lo ms prxima posible a la pared del recipiente. Se exceptan las conexiones sin uso, que debern estar cerradas con brida ciega, tapn, o estos elementos combinados con vlvula. Cuando los recipientes no sean a presin las conexiones de dimetro superior a 25 mm (excepto las de drenaje), por las que pueda salir lquido, adems de con la vlvula del prrafo anterior, estarn equipadas, al menos, con uno de los siguientes dispositivos: (1) Vlvula que cierre automticamente en caso de incendio. (2) Vlvula con mando a distancia que permanezca cerrada, excepto durante el perodo de operacin. (3) Vlvula de retencin en conexiones de llenado. En los recipientes a presin las conexiones llevarn, adems, una vlvula de bloqueo de emergencia como se seala en el apartado 1.b/.2) del artculo 47. Cuando se instalen conexiones de drenaje se dispondrn dos vlvulas; la ms prxima al tanque, de 50 mm de dimetro, como mximo, y del tipo de cierre rpido, y la segunda, de regulacin de caudal, no mayor de 25 mm de dimetro. En la eleccin del tipo y posicin de las vlvulas se considerar la formacin de hielo para evitar que ste haga inoperantes las vlvulas o los mecanismos de control. d. Nivel de llenado. 1. Recipientes a presin.-Se aplicar el apartado 1 del artculo 47 por semejanza a la subclase A2. 2. Recipientes que no sean a presin.-El nivel de lquido en el recipiente ser tal que no rebase nunca el mximo de diseo. Si existe riesgo de llenado en exceso se deber disponer una alarma de nivel alto que permita al operador interrumpir el llenado. En su defecto se puede disponer un equipo automtico que interrumpa el llenado cuando se alcance el nivel mximo. Cuando el exceso de llenado pueda producir daos al recipiente o instalacin, por fallo de los sistemas mencionados en el prrafo anterior, podr disponerse de un sistema de emergencia que vierta el exceso de lquido al cubeto o a lugar seguro. El nivel mximo de llenado deber justificarse en la Memoria del proyecto teniendo en cuenta las propiedades del lquido (tales como dilatacin, entre otras), y las caractersticas de operacin (temperatura, entre otras).
e. El aislamiento trmico del recipiente deber ser estanco al vapor de agua, bien por su estructura celular o por el uso de una barrera adecuada y resistente al impacto del chorro de agua. 2. Placa de identificacin.-Cada recipiente deber llevar deforma permanente, visible y accesible, una placa en la que se haga constar, al menos, lo siguiente: a. Identificacin del recipiente. b. Cdigo de diseo. c. Nombre del fabricante, de su representante legal o del importador. d. Fecha de construccin. e. Volumen nominal en metros cbicos. f. Nivel mximo de diseo en metros. g. Nivel mximo admisible de agua en metros. h. Presin mxima de diseo en bar. i. Temperatura mnima de diseo en grados centgrados. 3. Sistema de refrigeracin.-Para mantener la presin en todos los recipientes, sin sobrecargar la presin de trabajo, se dispondr de equipos de refrigeracin o extraccin de vapores con capacidad suficiente para condensar o recoger los vapores producidos en las condiciones climatolgicas ms desfavorables de diseo. En tanques atmosfricos deber tenerse en cuenta el efecto de cambios bruscos en la presin atmosfrica. Si el recipiente no tiene lnea de retorno de vapores la capacidad anterior deber aumentarse en la correspondiente a la condensacin de los vapores barridos en el llenado. Deber existir un equipo de reserva para refrigeracin o extraccin de vapores cuya capacidad sea, al menos, igual a la del equipo mayor de los instalados para estos fines, salvo que el venteo de los vapores sea a una antorcha o a un lugar seguro. Se dispondr de medios auxiliares para operar los equipos crticos en caso de fallo de los medios normales. 4. Venteos.-El venteo normal y de emergencia de todo recipiente cumplir lo establecido en el artculo 10 para almacenamiento en recipientes fijos. En el venteo normal se incluir el efecto del sistema de refrigeracin fuera de servicio o a mxima potencia, y en tanques atmosfricos el efecto de la mxima variacin de presin baromtrica segn los registros meteorolgicos locales. Los dispositivos de venteo se especificarn e instalarn de forma que se evite la formacin de hielo sobre ellos. Las conexiones de venteo sobre el recipiente estarn en su zona de vapor. 5. Sistemas de tuberas.-Se seguir lo establecido en el artculo 11 para almacenamiento en recipientes fijos. Cuando pueda quedar lquido de la clase A1 atrapado entre equipos o secciones de tuberas y haya la posibilidad de que este lquido se dilate o evapore (por ejemplo entre vlvulas de bloqueo), deber instalarse un sistema de alivio que
impida alcanzar presiones superiores a las de diseo del equipo o tubera, siempre que la cantidad atrapada exceda de 50 litros. Se tomarn medidas para permitir expansin, contraccin y asentamientos y para disminuir vibraciones, choques trmicos y otros esfuerzos anlogos, cuando estas condiciones puedan producirse. Las tuberas podrn instalarse enterradas, areas o de ambas formas, pero en cualquier caso estarn bien soportadas y protegidas contra dao fsico y corrosin. Cuando sea aplicable, se considerarn los efectos de esfuerzos de origen ssmico en el diseo de tuberas. Los materiales de las vlvulas, asientos y juntas sern resistentes a la accin del lquido o del vapor en cada caso. Las mangueras empleadas sern adecuadas al lquido que se maneje y debern disearse para soportar la temperatura mxima de servicio y una presin mnima de rotura de, al menos, cuatro veces la presin mxima de trabajo. El diseo, materiales y construccin de los brazos de carga debern ser adecuados al producto a manejar. Los brazos debern probarse a una presin doble de la mxima de operacin. 6. Pruebas.-Los recipientes y sistemas de tuberas se probarn segn el artculo 15, para almacenamiento en recipientes fijos, y el cdigo del diseo. 7. Disposicin. a. Los recipientes fijos de superficie se instalarn fuera de los edificios y dentro de los cubetos segn el captulo III, Obra civil. No est permitida la instalacin de recipientes superpuestos. b. Independientemente de las distancias establecidas en el captulo II, Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes, la separacin entre la pared de un recipiente de superficie y el ms prximo lmite de propiedad exterior en que puede edificarse, edificio exterior o va de comunicacin pblica, no ser inferior a lo siguiente: Metros Recipientes con capacidad unitaria: Hasta 500 m3 . Superior 500 m3 y hasta 1.000 m3 Superior 1.000 m3 y hasta 4.000 m3 Superior a 4.000 m3 30 60 90 120
c. d. Para evitar el paso o manipulacin por personal no autorizado, el rea que incluya los recipientes, equipo de bombeo y zona de carga y descarga estar protegida por alguno de los siguientes mtodos.
1. Vallado de dos metros de altura mnima y con, al menos, dos salidas de emergencia. Esta condicin se considera cumplida cuando la instalacin est integrada en una zona cercada y segregada del resto de dicha zona. 2. Mecanismos adecuados que puedan ser bloqueados en posicin de forma que impidan su manejo a las personas no autorizadas.
Artculo 47. Almacenamiento de lquidos de la subclase A2.
1. Diseo y construccin. a. Se seguir lo establecido en el artculo 9, para almacenamiento en recipientes fijos. b. Conexiones diferentes a los venteos. 1. Todas las conexiones al recipiente, excepto las de venteo y aquellas sin uso, que debern estar tapadas, llevarn vlvulas de cierre situadas lo ms prximas posible a la pared del recipiente. No se admitirn conexiones de dimetro exterior inferior a 25 mm. por razones de robustez. 2. Todas las conexiones, excepto las de venteo, las tapadas sin uso y aquellas cuyo orificio de paso sea de un dimetro inferior a 1,5 mm, llevarn vlvulas de bloqueo de emergencia (tales como: vlvulas de cierre por exceso de caudal, vlvulas de retencin en conexiones de llenado, vlvulas de cierre automtico en caso de fuego, vlvula con mando a distancia y cerrada excepto durante la operacin, entre otras). Cuando la vlvula de bloqueo de emergencia acta por exceso de caudal el valor de ste que produzca su cierre ser inferior al valor terico resultante de una rotura completa de la lnea o tubuladura con que est relacionada. Cuando se instalen conexiones de drenaje, se dispondrn dos vlvulas; la ms prxima al tanque, de 50 mm de dimetro, como mximo, y del tipo de cierre rpido, y la segunda, de regulacin de caudal, no mayor de 25 mm de dimetro. En la eleccin del tipo y posicin de las vlvulas se considerar la formacin de hielo para evitar que ste haga inoperantes las vlvulas o los mecanismos de control. c. Nivel de llenado.-Cada recipiente llevar un medidor de nivel de lquido. Si el medidor de nivel es de tipo de flotador o presin diferencial se dispondr un medidor de nivel adicional. No se permiten medidores de columna de vidrio. El nivel de llenado del recipiente se fijar conforme a la frmula del marginal 211.172 del ADR, o cualquier otra de reconocido prestigio, de forma que se tenga en cuenta el posible aumento de volumen de lquido con la mxima variacin de temperatura prevista. El nivel mximo de
llenado ser siempre fijo y con dispositivo de alarma, independiente del medidor de nivel habitual. 2. Placa de identificacin.-Cada recipiente deber llevar una placa de identificacin tal como se establece en el apartado 2 del artculo 46 Placa de identificacin. 3. Sistema de refrigeracin.-Cuando sea necesario para mantener las condiciones de diseo, instalar equipos de refrigeracin o extraccin de vapores, stos cumplirn con lo establecido en el apartado 3 del artculo 46 Sistemas de refrigeracin. 4. Venteos.-El venteo de los recipientes cumplir con lo establecido en el artculo 10, para almacenamiento en recipientes fijos. 5. Sistemas de tuberas.-Se seguir lo establecido en el artculo 11, para almacenamiento en recipientes fijos. Cuando pueda quedar lquido de la clase A2 atrapado entre equipos o secciones de tuberas y haya la posibilidad de que este lquido se dilate o evapore (por ejemplo entre vlvulas de bloqueo), deber instalarse un sistema de alivio que impida alcanzar presiones superiores a las de diseo del equipo o tubera siempre que la cantidad atrapada exceda de 50 l. 6. Pruebas.-Los recipientes y sistemas de tuberas se probarn segn artculo 15, para almacenamiento en recipientes fijos. 7. Disposiciones en superficie. a. Los recipientes se instalarn fuera de los edificios, sobre losas con bordillo y pendiente dirigida hacia el cubeto a distancia. Los recipientes horizontales se orientarn de modo que su eje no est en direccin a instalaciones en las que existan hornos, recipientes de almacenamiento, estaciones de sistemas contra incendios, o pueda haber presencia continua de personal a una distancia menor de 100 m del recipiente. Si no es posible una orientacin que lo evite, se colocar un muro pantalla frente al recipiente, en la prolongacin de su eje, capaz de soportar el impacto de las partes del recipiente que fueran desplazadas por efecto de una explosin en su interior. Independientemente de las distancias establecidas en el captulo II, Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes, la separacin entre la pared del recipiente y el ms prximo lmite de propiedad exterior en que puede edificarse, edificio exterior o va de comunicacin pblica, no ser inferior al siguiente: Metros Recipientes con capacidad unitaria: Hasta 500 m3 y no incluidos en el apartado 9 de este artculo 30 Superior 500 m3 y hasta 1.000 m3 60
Superior 1.000 m3 y hasta 4.000 m3 Superior a 4.000 m3
b. Los recipientes se dispondrn en la forma que se seala, de acuerdo con el tipo de proteccin de incendios empleada. 1. Si el agua es aplicada con mangueras, los grupos tendrn un mximo de seis recipientes, separados de otros grupos, al menos, por 15 m. 2. Si el agua es aplicada por instalaciones fijas de pulverizacin, los grupos podrn tener un mximo de nueve recipientes separados de otros grupos, al menos por 8 metros. 8. Disposicin enterrada.-Se aplicar lo establecido en el artculo 13, para almacenamiento en recipientes fijos, excepto en lo siguiente. a. Estos recipientes enterrados estarn situados en el exterior de edificios y fuera de las vas pblicas. No se instalarn debajo de otros recipientes, ni debajo de ninguna instalacin fija. La distancia entre recipientes no ser inferior a un metro. b. Cuando se dispongan recipientes horizontales con sus ejes longitudinales en paralelo y en una sola hilera no est limitado el nmero de recipientes del grupo. Cuando se instalen en ms de una hilera los extremos adyacentes de recipientes de dos hileras contiguas estarn separados no menos de tres metros. c. Los recipientes podrn estar situados a una distancia no menor de 15 m desde el lmite de propiedad ms prximo que pueda edificarse, va de comunicacin pblica o edificio exterior y como mnimo a ocho metros de estaciones de carga y descarga. d. Los recipientes totalmente enterrados tendrn su parte superior, como mnimo, a 150 mm por debajo del nivel del suelo circundante. Los recipientes total o parcialmente cubiertos de tierra tendrn, al menos, 300 mm de espesor de recubrimiento o el suficiente para un drenaje superficial sin erosin u otro tipo de deterioros. La boca de hombre, si existe, ser accesible, no enterrndola ni situndola en una arqueta. El permetro de la zona en la que se instalen recipientes de la forma que aqu se define estar marcado permanentemente. 9. Recipientes de capacidad inferior a 100 m3.-Cuando el almacenamiento se realice en recipientes con una capacidad global inferior a 100 m3 y sea para lquidos estables se tendrn en cuenta las excepciones siguientes: a. Las distancias mnimas a mantener sern las siguientes:
Capacidad global m3
Distancia a lmite de propiedad que puede edificarse, va pblica de comunicacin o edificios exteriores Superticie Metros Enterrado Metros 2 3 8 15
Entre depsitos Metros
Entre depsitos y bocas de descarga Metros
Hasta 0,50 De 0,51 a 2,50 De 2,51 a 10 De 10,1 a 100
b. c. Podr utilizarse tubera de cobre o aleaciones de cobre para dimetros de 16 mm o menores junto con accesorios de acero, bronce, latn o aleaciones de ductilidad equivalente. La tubera deber ser de tipo sin soldadura y tanto sta como los accesorios sern construidos de acuerdo con normas de reconocido prestigio. Cuando se suelden tuberas o accesorios el material de aportacin tendr una temperatura de fusin mnima de 535 C.
Artculo 48. Vaporizadores.
1. Generalidades.-Cuando sea necesario gasificar el lquido almacenado se utilizarn vaporizadores diseados a este fin. No se instalarn serpentines u otros medios de calefaccin en los recipientes de almacenamiento para actuar como vaporizadores. Los vaporizadores pueden ser de calentamiento indirecto (con agua, vapor u otro medio de calefaccin), o de fuego directo. 2. Diseo y construccin. a. Los vaporizadores se disearn, fabricarn y probarn de acuerdo con cdigos de reconocida solvencia y de forma que puedan suministrar el calor necesario para vaporizar todo el lquido correspondiente a la mxima produccin de gas prevista. Los materiales sern compatibles con los productos a manejar en las condiciones extremas de diseo. b. Los sistemas de vaporizacin dispondrn de medios que permitan drenar los productos menos voltiles que puedan acumularse en la zona del lquido. c. Cuando sea necesario, se tomarn precauciones para evitar la acumulacin de condensados en la lnea de descarga de gases, tales como aislar la lnea, disponer recipientes para recogida de condensados entre otras. d. Se instalarn vlvulas entre el recipiente y el vaporizador para permitir el bloqueo de las lneas de lquido y gas.
e. Se dispondr un sistema automtico adecuado que impida el paso del lquido del vaporizador alas tuberas de descarga de gas. f. Los vaporizadores de calentamiento indirecto estarn diseados para evitar el paso de gas vaporizado a las tuberas del medio de calentamiento en caso de rotura de los tubos del vaporizador. g. Los vaporizadores de fuego directo tendrn un dispositivo que corte el paso de combustible al mechero cuando se apague la llama piloto. 3. Venteos.-Para alivio de la presin deber instalarse en la zona de vapor una o varias vlvulas de seguridad taradas de acuerdo con el cdigo de diseo aplicado y capaces de evacuar un caudal equivalente a la capacidad del vaporizador. La superficie hmeda se obtendr sumando la superficie de intercambio de calor a la superficie de la envolvente en contacto con el lquido a vaporizar. Los vaporizadores de calentamiento indirecto con aire, que tengan un volumen inferior a 1,2 dm3, no necesitan vlvula de alivio. 4. Placa de identificacin.-Cada vaporizador llevar una placa en la que constar, al menos, la siguiente informacin: a. Identificacin del vaporizador. b. Cdigo de diseo (cuando sea aplicable). c. Nombre del fabricante, de su representante legal o del importador. d. Fecha de construccin del vaporizador. e. Presin y temperatura mximas de trabajo en bar y grados centgrados, respectivamente. f. Superficie de intercambio en metros cuadrados. g. Capacidad de vaporizacin en kg/h. 5. Disposicin. a. Los vaporizadores de calentamiento indirecto se instalarn, como mnimo, a dos metros del recipiente de alimentacin. b. Los vaporizadores de fuego directo se instalarn de acuerdo con las distancias siguientes:
Distancia del vaporizador al recipiente, edificio exterior, lmite de propiedad edificable o va pblica de comunicacin Metros 3 8 18
Capacidad del recipiente de alimentacin Metros3
Distancia a la boca de descarga de cisternas Metros 6 15 18
Hasta 2,50 De 2,51 a 10 De 10,1 a 100
SECCIN 3.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MVILES Artculo 49. Campo de aplicacin.
Las exigencias de esta Seccin se aplican a los almacenamientos de lquidos inflamables en recipientes mviles con capacidad unitaria inferior a 3,0 m3 (3.000 l), tales como: 1. Recipientes frgiles (vidrio, porcelana, gres y otros). 2. Recipientes metlicos (bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y similares). 3. Recipientes no metlicos ni frgiles (plstico y madera entre otros). 4. Recipientes a presin (cartuchos y aerosoles).
Artculo 50. Exclusiones.
Quedan excluidos del alcance de esta Seccin los siguientes recipientes o almacenamientos: 1. Los utilizados internamente en instalaciones de proceso. 2. Los conectados a vehculos o motores fijos o porttiles. 3. Los almacenamientos de pinturas, barnices o mezclas similares cuando vayan a ser usados dentro de un perodo de 30 das y por una sola vez. 4. Los almacenamientos en trnsito cuando su volumen no supere el mximo sealado en las tablas I y II. 5. Los de bebidas, medicinas, comestibles y otros productos similares, cuando no contienen ms del 50 por 100 en volumen de lquido inflamable miscible en agua, y se encuentran en recipientes de volumen unitario no superior a 0,005 m3 (5 l). 6. Los almacenamientos que no superen las cantidades que se indican a continuacin: 0,05 m3 (50 I), de productos de la clase B; 0,25 m3 (250 I), de productos de la clase C o 1 m3 (1.000 I) de la clase D. 7. Los almacenamientos de gases licuados en botellas y botellones regulados por la ITC MIE APQ-5.
Artculo 51. Generalidades.
1. A efectos de este captulo, los lquidos inestables de clase B, C y D se tratarn como si fueran productos de subclase B1. Los aerosoles inflamables se tratarn como si fueran productos de la subclase B2. 2. Los recipientes mviles debern cumplir con las condiciones constructivas, pruebas y mximas capacidades unitarias establecidas en el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancas peligrosas por carretera (ADR). 3. Las medicinas, bebidas, comestibles, cosmticos y otros productos de uso comn podrn utilizar las formas de empaquetado usuales para la venta al por menor. 4. Cuando el producto almacenado est formado por lquidos inflamables o combustibles, coexistiendo con productos no combustibles ni miscibles, no se computarn, a efectos de volumen almacenado, las cantidades de estos ltimos. 5. Almacenamiento conjunto:
a. Los lquidos combustibles no se almacenarn conjuntamente en la misma sala con sustancias comburentes (clase 5.1 del ADR), ni con sustancias txicas o muy txicas que no sean combustibles, a no ser que stas estn almacenadas en armarios protegidos. b. Los lquidos combustibles y las preparaciones acuosas de sustancias combustibles txicas o muy txicas podrn estar almacenados conjuntamente en la misma sala. c. Los lquidos combustibles txicos o muy txicos se podrn almacenar conjuntamente en la misma sala con otros lquidos combustibles siempre que ambos puedan apagarse, en caso de siniestro, con el mismo agente extintor. d. Los perxidos orgnicos (sustancias de la clase 5.2 del ADR), los productos corrosivos (sustancias de la clase 8 del ADR), contenidos en recipientes frgiles y los bifenilos policlorados, no podrn almacenarse en una sala que contenga lquidos combustibles que no tengan, adems, estas propiedades, a menos que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas (por ejemplo: separacin mediante obra, grandes distancias, cubetos colectores separados, utilizacin de armarios protegidos, etc.). 6. Los almacenamientos en el interior de edificios dispondrn obligatoriamente de un mnimo de dos accesos independientes sealizados. El recorrido mximo real (sorteando pilas u otros obstculos), al exterior o a una va segura de evacuacin, no superar 30 m. En ningn caso la disposicin de los recipientes obstruir las salidas normales o de emergencia, ni ser un obstculo para el acceso a equipos o reas destinados a la seguridad. Se excepta esto cuando la superficie a almacenar sea 25 m2 o la distancia a recorrer para alcanzar la salida sea inferior a 6 m. 7. Cuando se almacenen lquidos de diferentes clases en una misma pila o estantera se considerar todo el conjunto como un lquido de la clase ms restrictiva. Si el almacenamiento se realiza en pilas o estanteras separadas, la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase no superar el valor de 1. 8. Las pilas de productos no inflamables ni combustibles pueden actuar como elementos separadores entre pilas o estanteras, siempre que estos productos no sean incompatibles con los productos inflamables almacenados. 9. En el caso de utilizarse estanteras, estrados o soportes de madera, sta ser maciza y de un espesor mnimo de 25 mm. 10. La instalacin elctrica se ejecutar de acuerdo con el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin y en especial con su Instruccin MI-BT-026 Prescripciones particulares para las instalaciones con riesgo de incendio o explosin. Los elementos mecnicos destinados al movimiento de los recipientes sern adecuados a las exigencias derivadas de las caractersticas de inflamabilidad de los lquidos almacenados. 11. Los recipientes debern estar agrupados mediante paletizado, envasado, empaquetado u operaciones similares, cuando la estabilidad del conjunto lo precise o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los mismos. 12. Cuando los recipientes se almacenen en estanteras o paletas se computar, a efectos de altura mxima permitida, la suma de las alturas de los recipientes. 13. El punto ms alto del almacenamiento no podr estar a menos de un metro por debajo de cualquier viga cercha, boquilla pulverizadora u otro obstculo situado
en su vertical, sin superar los valores indicados en las correspondientes tablas II y III. 14. No se permitir el almacenamiento de productos de la subclase B1 en stanos. 15. Los almacenamientos en interiores dispondrn de ventilacin natural o forzada. En caso de trasvasar lquidos de la subclase B1, el volumen mximo alcanzable no exceder de 0,04 m3 (40 I), por m2 de superficie o deber existir una ventilacin forzada de 0,3 metros cbicos por minuto y metro cuadrado de superficie, pero no menos de 4 m3/min con alarma para el caso de avera en el sistema. La ventilacin se canalizar al exterior mediante conductos exclusivos para tal fin. 16. Los pasos a otras dependencias debern disponer de puertas corta-fuegos automticas de RF-60. Se mantendr un pasillo libre de 1 m de ancho como mnimo, salvo que se exija una anchura mayor en el apartado especfico aplicable. 17. El suelo y los primeros 100 mm (a contar desde el mismo), de las paredes alrededor de todo el recinto de almacenamiento debern ser estancos al lquido, inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de lquidos a las reas adjuntas. Alternativamente, el suelo podr drenar a un lugar seguro.
Artculo 52. Clasificacin de los almacenamientos.
A efectos de esta ITC, los distintos tipos de almacenamiento de recipientes mviles sern de alguno de los tipos siguientes: Armarios protegidos: Salas de almacenamiento:
Sala de almacenamiento interior. Sala de almacenamiento aneja. Sala de almacenamiento separada.
Interiores. Exteriores.
FIGURA I Ejemplos de las disposiciones posibles de almacenamiento de recipientes mviles
No estn permitidos, por tanto, los almacenamientos de lquidos combustibles en:
Pasillos para personas y lugares de paso para vehculos Huecos de escaleras. Vestbulos de acceso general. Tejados y buhardillas de viviendas y otros edificios destinados a uso distinto del industrial. Salas de trabajo. Salas de visitas y lugares de descanso.
En estos lugares, as como en otros de acceso general, no se debern dejar recipientes vacos, con un volumen global superior a 10 l, que contengan o puedan contener todava restos o vapores de lquidos combustibles. 1. Armarios protegidos. Se considerarn como tales aquellos que tengan, como mnimo una resistencia al fuego RF-15, conforme a la norma UNE-EN 1634-1. Los armarios debern llevar un letrero bien visible con la indicacin de Inflamable. No se instalarn ms de tres armarios de este tipo en la misma dependencia a no ser que cada grupo de tres est separado un mnimo de 30 m entre s. En el caso de guardarse productos de la clase A es obligatoria la existencia de una ventilacin exterior. La cantidad mxima de lquidos que puede almacenarse en un armario protegido es de 500 I.
Las cantidades mximas permitidas dentro de un armario protegido son: 0,1 m3 (100 l), de productos clase A; 0,25 m3 (250 l), de productos clase B; 0,5 m3 (500 l), de productos clase C o suma de A, B y C sin sobrepasar las cantidades de A y B especificadas anteriormente. 2. Salas de almacenamiento. Se consideran como tales las destinadas exclusivamente para los almacenamientos que se encuentran en edificios destinados a otros usos, industriales o no industriales. La estructura, techos y paredes debern tener una resistencia al fuego RF-120. Las puertas que, comunicando con el exterior, disten menos de 15 m de los lmites de propiedad u otros edificios, tendrn una resistencia al fuego mnima de RF-60 y cierre automtico. No obstante, cuando se disponga de un sistema fijo automtico de extincin, la anterior distancia se reducir a la mitad. Podrn ser de tres tipos:
Sala interior. Sala aneja. Sala separada. d. Sala de almacenamiento interior es aquella que se encuentra totalmente cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores. Debern tener una resistencia al fuego, una densidad mxima de ocupacin y un volumen mximo permitido que se seala en la tabla I. TABLA I
RF recinto en minutos 120 120 60 60 (*) (*) (**) (**)
Se dispone de proteccin fija contra incendios (***) S No S No (*) (**) (***)
Volumen mximo permitido
Densidad mxima de ocupacin en I/m2 400 160 200 80
El volumen mximo de producto almacenado ser el 60 por 100 del obtenido de la tabla II. El volumen mximo ser en este caso el 40 por 100 de los indicados en la tabla II. La instalacin fija contra incendios podr ser automtica o manual. De ser manual deber existir permanentemente las veinticuatro horas del da personal entrenado en su puesta en funcionamiento. Estas instalaciones debern de realizarse de acuerdo con la correspondiente norma UNE.
Ningn recipiente estar situado a ms de 6 m de un pasillo. La altura mxima por pila ser tal y como se establece en la tabla II (h mx.), excepto para la subclase B1 en recipientes mayores de 100 l que slo podrn almacenarse en una altura (capa). TABLA II
Tamao del recipiente (R) Clase de lquido H max (m) B1 Pe < 38 C B1 Pe 38 C B2 C D 1,5 3,0 3,0 4,5 4,5 R 25 L Vp pila (m3) 2,5 5,0 15,0 50,0 50,0 Vg global (m3) 7,5 15,0 45,0 150,0 300,0 25 L < R 250 L h max (m) 1,8 2,7 3,6 3,6 4,5 Vp pila (m3) 2,5 5,0 15,0 50,0 50,0 Vg global (m3) 7,5 15,0 45,0 150,0 300,0 250 L < R 3.000 L H max (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vp pila (m3) 2,5 7,5 15,0 75,0 75,0 Vg global (m3) 7,5 15,0 45,0 150,0 300,0
Notas: 1. Pe es el punto de ebullicin. h max es la altura mxima permitida. Vp es el volumen mximo por pila. Vg es el volumen global mximo del almacenamiento. 2. Las cantidades mximas podrn duplicarse en el caso de que exista proteccin por sistema de extincin fijo automtico o manual, debiendo en el segundo caso existir personal entrenado en el funcionamiento durante las veinticuatro horas del da. Las instalaciones se disearn de acuerdo con las normas UNE que se indican en el anexo que sean aplicables.
e. Sala de almacenamiento aneja es aquella que encontrndose en el interior de un edificio, tiene una o ms paredes exteriores. Deber proporcionar un fcil acceso para los medios de extincin, por medio de ventanas, aberturas o paredes ligeras no combustibles. El almacenamiento en salas anejas deber cumplir con lo indicado en la tabla II. f. Sala de almacenamiento separada es aquella que no tiene paredes comunes con otro edificio.
El almacenamiento en salas separadas deber cumplir con lo indicado en la tabla II. 3. Almacenes industriales: Son aquellos destinados al uso exclusivo de almacenamiento, siendo su capacidad superior a las de las salas e ilimitada y debiendo cumplir los requisitos que a continuacin se indican, segn se trate de almacenamientos interiores o exteriores. Los edificios destinados al almacenamiento industrial debern disponer de instalacin de proteccin contra el rayo. . Almacenes industriales en el interior. Se considerarn como tales los pabellones, edificios o partes de los mismos destinados a uso especfico de almacenamiento de recipientes mviles en su interior, que deben estar cerrados perifricamente por paredes o muros y con cubierta, y que deben estar separados de otros locales, edificios o lmites de propiedad por 15 m, al menos, de espacio libre, o por una pared con una resistencia mnima al fuego RF-120 y provista de puertas de cierre automtico de resistencia al fuego RF-60 por lo menos. No se permitir el uso de otras actividades en plantas superiores o inferiores a la del rea de almacenamiento. Cuando una pared divisoria con propiedades ajenas, reas de proceso o zonas de riesgo, acometa la cubierta, la resistencia al fuego de sta ser, al menos, RF-90 en una franja de 1 m ancho. No obstante, si la pared se prolonga por encima del acabado de la cubierta 0,60 m o ms, o si el almacenamiento dispone de un sistema fijo automtico de extincin, no ser necesario que la cubierta cumpla la condicin anterior. Las puertas que, comunicando con el exterior, disten menos de 15 m de los lmites de propiedad u otros edificios, tendrn una resistencia al fuego mnima de RF-60 y cierre automtico. No obstante, cuando se disponga de un sistema fijo automtico de extincin, la anterior distancia se reducir a la mitad. Al menos una fachada del cerramiento del almacn ser accesible, por dos vas diferentes, a los servicios pblicos de lucha contra incendios. Debiendo, adems, disponer de accesos desde el exterior para el personal de los servicios de emergencia. Ningn recipiente estar a ms de 6 m de un pasillo siempre que se respete el volumen mximo de pila y la altura correspondiente de la tabla III.
Tamao del recipiente (R) R 25 L Clase de lquido 25 L< R 250 L 250 L< R 3.000 L Sin Con Sin Con Sin Con H H H proteccin proteccin proteccin proteccin proteccin proteccin max max max fija (*) fija (*) fija (*) fija (*) fija (*) fija (*) (m) (m) (m) 3 3 3 3 (m ) (m ) (m ) (m ) (m3) (m3) 1,5 3,0 4,5 4,5 7,5 15,0 50,0 100,0 15 45 150 300 1,8 2,7 3,6 3,6 7,5 15,0 30,0 100,0 15 45 90 300 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 15,0 30,0 100,0 15 45 90 300
B1 Pe < 38 C B1 Pe 38 C B2 CyD
Notas: 1. Pe es el punto de ebullicin. R es el volumen de cada recipiente. h es la altura mxima por pila. El sistema de proteccin fija contra incendios podr ser automtico o manual. De ser manual deber existir permanentemente las veinticuatro horas del da personal entrenado en su puesta en funcionamiento. Estas instalaciones debern de realizarse de acuerdo con la correspondiente norma UNE. En el caso de almacenaje en estanteras, la altura y el volumen por pila sern los reales, descontando los espacios vacos entre recipiente y estantera. Los pasillos principales tendrn un ancho mnimo de 2,5 m. Los pasillos laterales un mnimo de 1,2 m y los accesos alas puertas, ventanas o conexiones un mnimo de 1 m. La capacidad de almacenamiento de estos almacenes industriales no estar limitada, pero debern separarse en pilas, tal como seala la tabla III mediante un pasillo de acceso o una pila de materiales no inflamables ni combustibles (MO segn UNE 23.727). La anchura mnima en ambos casos ser de 1,20 m. Cuando la superficie del almacenamiento supere 2.500 m2 deber sectorizarse la misma con cortafuegos de RF-120 en secciones inferiores o iguales a 2.500 m2.
a. Almacenamiento en el exterior. Se considera almacenamiento en recipientes mviles en el exterior o en estructuras abiertas cuando su relacin superficie abierta/volumen del recinto sea superior a 1/15 m2/m3 y estar de acuerdo con la tabla IV.
Tamao del recipiente (R) Distancia a Distancia Distancia H vas de entre propiedades Clase de lquido max comunicacin pilas ajenas (m) R 250 L Vp 250 L < R 33000 L Vp pblicas (m) (m) (m3) (m ) (m) B1 Pe < 38 C B1 Pe 38 C B2 CyD 2,7 3,6 3,6 4,5 7,5 15,0 30,0 100,0 15 30 60 160 1,5 1,5 1,5 1,5 12 12 6 6 6 6 3 3
Notas: 1. R es el volumen unitario de los recipientes. Pe es el punto de ebullicin. Vp es el volumen mximo por pila. h mx es la altura mxima por pila. Existirn pasillos de 4 m de ancho mnimo para permitir el acceso al almacenamiento en caso de incendio. Ningn recipiente mvil estar a ms de 6 m de uno de estos pasillos. Cuando todos los pasillos y no slo los de acceso en caso de incendio, sean de 4 m, se podrn aumentar en un 50 por 100 los volmenes de pila. Las distancias a vas de comunicacin pblicas y otras propiedades edificables pueden reducirse al 50 por 100 cuando el volumen por grupos no exceda del 50 por 100 del mximo volumen permitido en la tabla o cuando existan protecciones adecuadas (paredes cortafuegos, sistemas fijos de agua, pulverizadores automticos o similares). Las cantidades mximas podrn duplicarse en el caso de que exista proteccin de extincin fija, automtica o manual, debiendo en el segundo caso existir personal entrenado en el funcionamiento durante las veinticuatro horas del da. Las instalaciones se disearn de acuerdo con las normas UNE que sean aplicables.
Cuando el almacenamiento en el exterior se realiza adyacente a un edificio industrial de la misma propiedad o bajo la misma direccin se podr agrupar un mximo de un metro cbico (1.000 I) de productos de las clases B o C, si las paredes exteriores de dicho edificio tienen una resistencia al fuego RF-120 como mnimo y las aberturas de las paredes distan, al menos, tres metros del almacenamiento. En caso de que la capacidad global supere las cifras anteriores los recipientes deben separarse un mnimo de tres metros del edificio. Caso de hallarse las paredes protegidas con cortina de agua o paredes de resistencia mnima al fuego RF-120, podr reducirse esta distancia, previa justificacin en el proyecto, hasta 1,50 m.
El rea de almacenamiento tendr una pendiente adecuada para evitar cualquier fuga hacia los edificios, o bien, estar rodeada de un resalte de 150 mm de altura mnima. Cuando se utilice el resalte deber disponerse de un sistema de drenaje para las aguas de lluvia, las posibles fugas de lquidos y agua de proteccin contra incendios. El drenaje deber terminar en un lugar seguro y accesible en caso de incendio. Para almacenamientos de duracin inferior a 1 5 das, siempre que sea con carcter espordico y no habitual, no sern de aplicacin los volmenes de pila indicados siempre que se mantenga una distancia superior a 25 m a cualquier edificio, instalacin o lmite de propiedad. La distancia de estos almacenamientos a estaciones de carga y descarga de cisternas de lquidos inflamables y de parques de almacenamiento de lquidos inflamables ser como mnimo de 10 m.
Artculo 53. Proteccin contra incendios.
Los almacenamientos definidos en la presente seccin debern disponer de los medios de proteccin de incendios que se especifican en la tabla V. TABLA V Proteccin contra incendios en funcin del tipo de almacenamiento
Tipo de almacenamiento Armario protegido Salas de almacenamiento Almacn ind. interior Almacn ind. exterior (*) (**)
S a partir de 50 m3 S (***) S S
Siempre que el agua no est contraindicada como agente extintor, en cuyo caso deber seleccionarse otro sistema y agente extintor. Cuando se almacene en edificios en pisos superiores a la planta primera.
(***) Cuando se disponga de instalacin fija no ser necesario instalar BIE.
Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la proteccin contra incendios en un almacenamiento y sus instalaciones conexas se ajustarn a lo
establecido en el Reglamento de Instalaciones de Proteccin Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. La proteccin contra incendios estar determinada por el tipo de lquido, el volumen y la forma de almacenamiento, su situacin y la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones de manipulacin, por lo que en cada caso deber seleccionarse el sistema y agente extintor que ms convenga, siempre que cumpla los requisitos mnimos que de forma general se establecen en el presente artculo. 1. Bocas de incendio.-La instalacin de bocas de incendio estar compuesta por los siguientes elementos: o Bocas de incendio equipadas. o Red de tuberas de agua. o Fuente de abastecimiento de agua. Las bocas de incendio equipadas pueden ser de dos tipos, de 25 45 mm. El emplazamiento y distribucin de las bocas de incendio equipadas se efectuar con arreglo a los siguientes criterios generales. Las bocas de incendio equipadas debern situarse sobre un soporte rgido, de forma que el centro quede como mximo a una altura de 1,5 m con relacin al suelo. Se situarn preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia mxima de 5 m teniendo en cuenta que no debern constituir obstculo para la utilizacin de dichas puertas. La determinacin del nmero de bocas de incendio equipadas y su distribucin, se har de tal modo que la totalidad de la superficie a proteger lo est, al menos por una boca de incendio equipada de 25 mm para las salas de almacenamiento y 45 mm para el resto. La separacin mxima entre cada boca de incendio equipada y su ms cercana ser de 50 m y la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la boca de incendio equipada ms prxima no deber exceder de 25 m. Dichas distancias se medirn sobre recorridos reales. Las bocas de incendio equipadas se sealizarn segn lo indicado en la norma UNE 23 033. Se deber mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de obstculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. La red de tuberas se proteger contra la corrosin, las heladas y las acciones mecnicas, en los puntos que se considere preciso. La red de tuberas que debe ir vista, ser de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de proteccin contra incendios y deber disearse de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las bocas de incendio equipadas, las siguientes condiciones de funcionamiento.
Los caudales mnimos sern de 6 m3/h (1,6 l/s) para las bocas de 25 mm y 12 m3/h (3,3 l/s) para las bocas de 45 mm. Las condiciones de caudal se debern mantener durante una hora bajo la hiptesis de funcionamiento simultneo de las dos bocas hidralicamente ms desfavorables. La fuente de abastecimiento de agua a esta instalacin deber cumplir con lo indicado al final del presente artculo. La instalacin de bocas de incendio equipadas se someter antes de su recepcin a una prueba de estanquidad y resistencia mecnica, sometiendo la red a una presin hidrosttica igual a la mxima presin de servicio ms 3,5 bar y como mnimo 10 bar, manteniendo dicha presin de prueba durante dos horas como mnimo, no debiendo aparecer fugas en ningn punto de la instalacin. 2. Hidrantes de incendios.-La instalacin de hidrantes de incendios cumplir con las siguientes condiciones: Los hidrantes estarn preparados para resistir las heladas y las acciones mecnicas cuando sea necesario. Se conectarn a la red mediante una conduccin independiente para cada hidrante, siendo el dimetro de la misma y el del tramo de red al que se conecte iguales, como mnimo, al del hidrante. Estarn situados en lugares fcilmente accesibles a los equipos del Servicio de Extincin de Incendios, debidamente sealizados y distribuidos de manera que la distancia entre ellos no sea en ningn caso superior a 80 m. El diseo y alimentacin de la red que contenga los hidrantes sern adecuados para que bajo la hiptesis de puesta en servicio de los hidrantes cuya utilizacin simultnea sea necesaria, el caudal en cada uno de ellos sea como mnimo de 30 m3/h para hidrantes tipo 80 mm y 60 m3/h para hidrantes tipo 100 mm, con una presin mnima de 7 bar. 3. Columna seca.-La instalacin de columna seca es para uso exclusivo del servicio de extincin de incendios y estar formada por una conduccin normalmente vaca, que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y est provista de bocas de salida en todos los pisos y de toma de alimentacin en la fachada para la conexin de los equipos del servicio de extincin de incendios, que son los que proporcionan a la conduccin la presin y el caudal de agua necesarios para la extincin del incendio. La instalacin estar identificada como lnea de agua contra incendios, segn norma UNE 1.063 La tubera ser de acero galvanizado y tendr un dimetro nominal de 80 mm cualquiera que sea el nmero de plantas del edificio.
Cada columna seca llevar su propia toma de alimentacin y sta estar provista de conexin siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23.400, de 70 mm de dimetro y con tapas sujetas con cadenas. La toma de alimentacin tendr una llave de purga con dimetro mnimo de 25 mm para vaciado de la columna una vez utilizada. Estar alojada en una hornacina o caja, como mnimo de 55 cm de ancho, 40 cm de alto y 50 cm de profundidad, provista de tapa metlica pintada de blanco con la inscripcin USO EXCLUSIVO BOMBEROS, en letra roja. La tapa dispondr de cierre de simple resbaln para llave de cuadradillo de 8 mm y bisagras en su parte inferior que permitan su total abatimiento. La toma de alimentacin se dispondr en la fachada, con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo, en lugares accesibles al Servicio de Extincin de Incendios y lo ms prximo posible a la columna. En caso de no estar situadas junto al acceso principal del edificio, en el mismo se sealizar su situacin. Las bocas de salida en pisos estarn provistas de conexin siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23.400, de 45 mm de dimetro con tapas sujetas con cadenas. Estarn alojadas en hornacinas o cajas, como mnimo de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de profundidad, provistas de tapa con la inscripcin USO EXCLUSIVO BOMBEROS en letra roja. La instalacin de columna seca se someter antes de su recepcin a una presin de 20 bar, durante dos horas, sin que aparezcan fugas en ningn punto de la instalacin. 4. Extintores.-Todos los almacenamientos a que hace referencia la presente ITC debern estar dotados de extintores a ser posible prximos a las salidas y en lugares de fcil visibilidad y acceso. Se dispondr por lo menos de un extintor de eficacia 144B (conforme UNE 23.1 10), y agente extintor adecuado (generalmente polvo seco), de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del rea protegida hasta alcanzar el extintor adecuado ms prximo no exceda de 15 m. Su ubicacin deber sealizarse segn norma UNE 23.033. Los extintores porttiles se colocarn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como mximo a 1,70 m del suelo. Los extintores que estn sujetos a posibles daos fsicos, qumicos o atmosfricos, debern estar protegidos. 5. Sistemas fijos de extincin.-Los sistemas fijos de extincin tienen como finalidad el control y la extincin de un incendio mediante la descarga en el rea protegida de un producto extintor. Estos sistemas pueden actuar manualmente o de forma automtica existiendo los siguientes sistemas:
Instalaciones de extincin por agua. Podrn ser por rociadores automticos o por agua pulverizada. Instalaciones de extincin por polvo. Instalaciones de extincin por agentes extintores gaseosos. Instalaciones de extincin por espuma fsica.
Adems de lo especificado en el Reglamento de Instalaciones de Proteccin Contra Incendios, debern cumplirse las siguientes condiciones: e. Instalaciones de extincin por agua: la red de tuberas de agua ser de uso exclusivo para instalaciones de proteccin contra incendios y conforme a UNE 23.500. Adems la fuente de abastecimiento de agua a estas instalaciones deber cumplir con lo especificado al final del presente artculo. La instalacin se someter a una prueba de estanquidad y resistencia mecnica y a una presin hidrosttica igual a la mxima presin de servicio ms 3,5 bar, manteniendo dicha presin de prueba durante dos horas y no debiendo aparecer fugas en ningn punto de la instalacin. f. Instalaciones de extincin por espuma: las espumas empleadas para este tipo de extincin se ajustarn a lo especificado en las normas, UNE 23.603, UNE 23.604 y UNE 23.635. 6. Instalaciones de sistemas de alarma y vigilancia: Los almacenamientos con capacidad global superior a: 50 m3 para lquidos de la subclase B1, 100 m3 para lquidos de la subclase B2, 500 m3 para lquidos de la clase C dispondrn de sistemas de alarma. Los sistemas de alarma podrn ser pulsadores manuales, detectores automticos, transmisores porttiles en poder de vigilantes o personal de servicio, u otros medios de vigilancia continua del rea (CCTV, etc.). Se establecer una alarma acstica perfectamente audible en toda la zona y distinta de las destinadas a otros usos (el aviso de principio y fin de la jornada laboral, por ejemplo). Las caractersticas y situacin de los pulsadores de alarma sern conformes alas normas UNE 23.008 y UNE 23.033. Los almacenes industriales a que hace referencia esta ITC debern disponer de vigilancia adecuada durante las veinticuatro horas del da. 7. Abastecimiento de agua: conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsin y red general de incendios destinado a asegurar, para una o varias instalaciones especficas de proteccin, el caudal y presin de agua necesarios durante el tiempo de autonoma requerido. El abastecimiento de agua deber estar reservado exclusivamente para el sistema de proteccin contra incendios y bajo el control del propietario del sistema. Quedan exceptuadas del cumplimiento de estas condiciones las redes de uso pblico.
Un abastecimiento de agua puede alimentar ms de una instalacin especfica de proteccin, siempre y cuando sea capaz de asegurar simultneamente los caudales y presiones de cada instalacin en el caso ms desfavorable durante el tiempo de autonoma requerido. Para estos efectos se deben considerar todas las instalaciones de proteccin que podran funcionar simultneamente en cada caso de incendio, y el tiempo de autonoma para todas ellas ser el de aquella que lo requiera mayor (vase norma UNE 23.500). No es necesario, salvo casos particulares que lo justifiquen, contemplar la coincidencia de ms de un incendio con localizacin independiente. Si los servicios pblicos de abastecimiento de agua garantizan las condiciones exigidas, la toma de alimentacin de la instalacin podr efectuarse en la red general y ser independiente de cualquier otro uso y sin disponer contadores ni vlvulas cerradas. Si los servicios pblicos de abastecimiento de agua no pudieran garantizar las condiciones de suministro establecidas ser necesario instalar una reserva de agua con capacidad suficiente y equipos de bombeo adecuados para garantizar dichas condiciones. Dichos equipos de bombeo sern de uso exclusivo para esta instalacin, salvo en el caso contemplado en el siguiente prrafo. Se podr alimentar la instalacin desde una red general de incendios comn a otras instalaciones de proteccin, siempre que en el clculo del abastecimiento se hayan tenido en cuenta los mnimos requeridos por cada una de las instalaciones que han de funcionar simultneamente. Para el diseo de las redes de abastecimiento se tendr en cuenta lo indicado en UNE 23.500. Todas las vlvulas de cierre o de seccionamiento que deban permanecer normalmente abiertas para el correcto funcionamiento del sistema sern de tipo husillo ascendente, o dispondrn de otro dispositivo que permita verificar fcilmente si estn en posicin abierta. Su velocidad de cierre ser tal que evite el riesgo de golpe de ariete.
SECCIN 4.a OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIDICAS Artculo 54. Medidas de seguridad.
1. Instalaciones de seguridad: a. Sealizacin. En el almacenamiento y, sobretodo, en reas de manipulacin se colocarn, bien visibles, seales normalizadas, segn establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de lquidos inflamables o combustibles, adems de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo. b. Duchas y lavaojos. Se instalarn duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, fundamentalmente en reas de carga y descarga, llenado de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. Las
duchas y lavaojos no distarn ms de 10 metros de los puestos de trabajo indicados y estarn libres de obstculos y debidamente sealizados. 2. Equipo de proteccin individual.-Teniendo en cuenta las caractersticas del producto almacenado y el tipo de operacin a realizar, el personal del almacenamiento dispondr para la manipulacin de ropa apropiada, que en ningn caso pueda generar cargas estticas, y de equipos de proteccin y primeros auxilios para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. Todos los equipos de proteccin personal cumplirn con la reglamentacin vigente que les sea aplicable. 3. Formacin del personal.-Los procedimientos de operacin se establecern por escrito. El personal del almacenamiento, en su plan de formacin, recibir instrucciones especficas del titular del almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: a. Propiedades de los lquidos que se almacenan. b. Funcin y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de proteccin personal. c. Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de proteccin personal. d. Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los lquidos almacenados y acciones a adoptar. El personal del almacenamiento tendr acceso a la informacin relativa a los riesgos de los productos y procedimientos de actuacin en caso de emergencia, que se encontrar disponible en letreros bien visibles. 4. Plan de revisiones.-Cada almacenamiento tendr un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de proteccin personal. Se mantendr un registro de las revisiones realizadas. El plan comprender la revisin peridica de: a. Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos debern ser probados como mnimo una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harn constar todas las deficiencias al titular de la instalacin y ste proveer su inmediata reparacin. b. Equipos de proteccin personal. Los equipos de proteccin personal se revisarn peridicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. c. Equipos y sistemas de proteccin contra incendios. 5. Plan de emergencia.-Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad tendr su plan de emergencia. El plan considerar las emergencias que pueden producirse, la forma precisa de controlarlas por el personal del almacenamiento y la posible actuacin de servicios externos. Se tendr en cuenta la aplicacin del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
El personal que deba intervenir conocer el plan de emergencia y realizar peridicamente ejercicios prcticos de simulacin de siniestros como mnimo una vez al ao, debiendo dejar constancia de su realizacin. Se deber tener equipos adecuados de proteccin personal para intervencin en emergencias.
Artculo 55. Operacin y mantenimiento.
En recipientes de clase B, as como clases C y D a temperatura por encima de su punto de inflamacin, se debern tomar medidas para prevenir la formacin de chispas por descarga de electricidad esttica en operaciones que se realicen a travs de tubuladuras abiertas, tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. Antes de comenzar las reparaciones en algn equipo fijo que haya contenido lquidos inflamables se vaciar y aislar del resto de la instalacin con discos ciegos, lavando convenientemente y comprobando que su atmsfera interior no forma mezcla explosiva. Antes de trasladar de lugar (por ejemplo a un taller) un equipo mvil que ha contenido lquidos inflamables, se tomarn idnticas precauciones. Antes de que el personal penetre en el interior de un depsito que haya contenido lquidos inflamables ser necesario vaciarlo y lavarlo, asegurndose que su atmsfera es respirable y no inflamable. Todas las conexiones del depsito con las tuberas de entrada y salida se aislarn con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el interior ser vigilado desde el exterior del depsito por personas que, en caso de necesidad, puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se encuentre sujeto. Todo ello sin perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dicte en materia de seguridad e higiene en el trabajo. No se realizarn trabajos en caliente en ningn equipo, aunque est abierto, aislado y purgado, en tanto no est certificado por una persona competente que est libre de residuos inflamables y seguro para trabajar en l. En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metlicas mediante chorro abrasivo se tendrn en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe UNE 109.104.
Artculo 56. Revisiones peridicas.
Independientemente de lo establecido en el artculo 4 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Qumicos, se proceder anualmente a la revisin peridica de las instalaciones, conforme se indica a continuacin: 1. Se comprobarn la proteccin catdica, si existe, y la continuidad elctrica de las tuberas o del resto de elementos metlicos de la instalacin. 2. En las instalaciones inspeccionablesvisualmente, se comprobar: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
3. En los recipientes y tuberas inspeccionables visualmente se comprobar el estado de las paredes y medicin de espesores si se observase algn deterioro en el momento de la revisin. 4. Se verificarn los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado pruebas peridicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 5. Comprobacin, si procede, de: o Reserva de agua. o Reserva de espumgeno y copia de resultado de anlisis de calidad. o Funcionamiento de los equipos de bombeo. o Sistemas de refrigeracin. o Alarmas. o Extintores. o Ignifugado. 6. Comprobacin del correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 7. En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisaran las vlvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no estn obstruidos. Las revisiones sern realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitir el certificado correspondiente.
Apndice 1. Relacin de normas de obligado cumplimiento que se citan en esta instruccin tcnica complementaria
UNE 1.063:1959 UNE 23.008-2:1988 UNE 23.033-1:1981 UNE 23.110-1:1996 UNE 23.110-2:1996 Caracterizacin de las tuberas en los dibujos e instalaciones industriales. Concepcin de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de incendio. Seguridad contra incendios. Sealizacin. Extintores porttiles de incendios. Parte 1: Designacin. Duracin de funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B. Extintores porttiles de incendios. Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dielectrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. Extintores porttiles de incendios. Parte 3: Construccin, resistencia a la presin y ensayos mecnicos. Extintores porttiles de incendios. Parte 4: Cargas, hogares mnimos exigibles. Extintores porttiles de incendios. Parte 5: Especificaciones y ensayos complementarios. Extintores porttiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluacin de conformidad de los extintores porttiles con la Norma EN 3, partes 1 a 5.
UNE 23.110-3:1994 UNE 23.110-4:1996 UNE 23.110-5:1996 UNE 23.110-6:1996
UNE 23.400-1:1998 UNE 23.400-2:1998 UNE 23.400-3:1998 UNE 23.400-4:1998 UNE 23.400-5:1998 UNE 23.500:1990 UNE 23.603:1983 UNE 23.604:1988 UNE 23.635:1990 UNE 23.727:1990
Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de 25 mm. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de 45 mm. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de 70 mm. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de 100 mm. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin. Procedimiento de verificacin. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Seguridad contra incendios. Espuma fsica extintora. Generalidades. Agentes extintores de incendio. Ensayos de las propiedades fsicas de la espuma protenica de baja expansin. Agentes extintores de incendios. Agentes formadores de pelcula acuosa. Ensayos de reaccin al fuego de los materiales de construccin. Clasificacin de los materiales utilizados en la construccin.
UNE-EN 1634-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. UNE 51.022:1990 UNE 51.023:1990 Productos petrolferos y lubricantes. Determinacin del punto de inflamacin en vaso cerrado. Mtodo PENSKY-MARTENS. Productos petrolferos. Determinacin de los puntos de inflamacin y de combustin en vaso abierto. Mtodo CLEVELAND. Productos petrolferos. Determinacin del punto de inflamacin en vaso cerrado ABEL-PENSKY. Control de la electricidad esttica en atmsferas inflamables. Procedimientos prcticos de operacin. Carga y descarga de vehculos-cisterna, contenedores-cisterna y vagones- cisterna. Control de la electricidad esttica en atmsferas inflamables. Tratamiento de superficies metlicas mediante chorro abrasivo. Procedimientos prcticos de aplicacin.
UNE 51.024:1987 UNE 109.100:1990
UNE 109.104:1990
Documents Similar To ITC-MIE-APQ1 Almacenamiento Liquidos Inflamables y Combustibles
Contaminacion en El Mundo Ana
Copia de Orbita Puesta

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto