Source: http://docplayer.it/1282103-Posizionamento-dei-terminali-posizionamento-dei-terminali-tipologie-di-installazione-esempio-calcolo-semplificato-delloimpianto.html
Timestamp: 2017-01-22 08:32:54+00:00

Document:
⭐-POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO
-POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO
Download "-POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO"
1 LINEE GUIDA SUI RADIATORI A GAS2 INDICE 1 PREMESSA NORMATIVE SCARICO DEI GAS DI COMBUSTIONE SCELTA DEI RADIATORI A GAS IMPIANTI A GPL LOCALI DI INSTALLAZIONE POSBILI INSTALLAZIONI I RADIATORI A GAS TIPOLOGIE CUREZZA RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI POZIONAMENTO DEI TERMINALI -POZIONAMENTO DEI TERMINALI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO ESEMPIO/CALCOLO SEMPLIFICATO DELLÕIMPIANTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GPL LOCALI DI INSTALLAZIONE A GPL CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE LOCALI CON BAGNO O DOCCIA TIPOLOGIA AMBIENTI E POSBILITAÕ DI INSTALLAZIONE TIPOLOGIA AMBIENTI E POSBILITAÕ DI INSTALLAZIONE3 PREMESSA 2 I RADIATORI A GAS Con il termine ÒRADIATORE INDIVIDUALE A GASÓ si identifica un apparecchio funzionante a gas, costituente sistema a se stante, adibito al riscaldamento di ambienti. La principale caratteristica dei radiatori a gas quella di avere la camera di combustione stagna rispetto allõambiente da riscaldare: questo significa che la fiamma del bruciatore a gas non in diretto contatto con lõambiente nel quale essi sono installati, eliminando i rischi di intossicazioni da ossido di carbonio. Gli apparecchi a camera stagna sono definiti apparecchi di Òtipo CÓ e per essi non necessario prevedere aperture di ventilazione nei locali nei quali sono installati. Lo scarico dei prodotti della combustione pu essere effettuato direttamente a parete. I radiatori a gas non sono da confondere con i prodotti comunemente denominati ÒstufeÓ (apparecchi che utilizzano per la combustione lõaria dellõambiente) delle quali in realtˆ sono lo sviluppo tecnologico pi sofisticato. La figura mostra lo schema di principio di un radiatore a gas: 1) Ripresa aria ambiente 2) Ventilatore di convezione (solo tipo ventilazione forzata) 3) Organi di comando e controllo 4) Bruciatore atmosferico 5) Aspirazione aria comburente 6) Camera di combustione 7) Ventilatore di combustione (solo tipi a tiraggio forzato) 8) Mandata aria calda 9) Condotto evacuazione dei prodotti della combustione ) Terminale esterno di aspirazione e scarico4 TIPOLOGIE 3 Convezione naturale flusso bilanciato. Convezione naturale flusso forzato Ventilazione forzata flusso bilanciato. Ventilazione forzata flusso forzato Ripresa aria ambiente 6 - Camera di combustione 2 - Ventilatore di convezione 7 - Ventilatore gas di combustione 3 - Organi di comando e controllo 8 - Mandata aria calda 4 - Bruciatore 9 - Condotto di evacuazione dei prodotti della combustione 5 - Aspirazione aria comburente 10 - Terminale esterno di aspirazione e scarico5 CUREZZA 4 LÕaria del locale da riscaldare viene posta direttamente a contatto del corpo scaldante, senza dover ricorrere a fluidi intermedi come lõacqua, garantendo elevati rendimenti e rapiditˆ nel raggiungere la temperatura desiderata. Un sistema di riscaldamento con radiatori a gas un sistema autonomo, con la possibilitˆ di climatizzare i singoli locali del tutto indipendentemente, indirizzato al massimo risparmio energetico. Grazie alla gamma di potenza disponibile, che parte da circa 1,5 kw, possibile scegliere il giusto tipo di apparecchio per ogni ambiente. I radiatori a gas sono particolarmente adatti nelle ristrutturazioni di vecchi edifici dove la realizzazione di opere murarie gravosa o dove spesso non esiste la possibilitˆ di realizzare canne fumarie. I radiatori costituiscono la soluzione ottimale nel caso di abitazioni monofamiliari, nelle case di villeggiatura o seconde case, monolocali, bilocali, in montagna per evitare i problemi del gelo della tubazioni, in uffici, in negozi, in ristoranti o bar e piccoli locali di produzione. LÕutilizzo di radiatori a gas risulta molto conveniente nelle installazioni dove giˆ esiste un sistema di riscaldamento tradizionale in alternativa a questõultimo nelle mezze stagioni. Pu altres essere impiegato ad integrazione di impianti pre esistenti di potenza insufficiente. LÕinstallazione di radiatori a gas particolari disagi. facile, rapida e pu essere fatta in locali abitati senza creare I radiatori a gas per essere immessi sul mercato devono essere apparecchi marcati CE. Il marchio CE garantisce che i prodotti sono progettati e realizzati seguendo le imposizioni stabilite dalle direttive comunitarie che sono: 1) Direttiva Gas 90/396/CEE del 29 giugno 1990 Recepita con D.P.R. 661/90 2) Direttiva di Bassa Tensione 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 modificata dalla Direttiva 93/68/CEE in data 22 luglio ) Direttiva EMC 89/336/CEE del 3 maggio 1989 modificata dalla Direttiva 92/31/CEE in data 28 aprile Recepita con D.L. 626 del 25/11/96 Recepita con D.L615 del 12/11/96 La certificazione del rispetto delle normative avviene ad opera di laboratori abilitati ad eseguire tutte le prove necessarie, laboratori esterni alla ditta produttrice. Tutti i radiatori a gas hanno come elemento principale di sicurezza un dispositivo atto a bloccare il flusso del gas in assenza di fiamma. Questo dispositivo pu essere elettronico o meccanico, ma in entrambi i casi costituito da un rilevatore di presenza di fiamma (termocoppia o candela di rilevazione a ionizzazione) che tramite un segnale in grado di intervenire sulla valvola gas comandandone la chiusura. Un altro dispositivo presente sui radiatori a gas quello per il controllo dellõespulsione dei prodotti della combustione (solo modelli a tiraggio forzato), che pu essere di natura meccanica o elettronica. Alcuni modelli sono dotati di un controllo sulla temperatura raggiunta dal radiatore per impedire che questa assuma valori non compatibili con il corretto funzionamento dellõapparecchio.6 NORMATIVE 5 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI INERENTI LÕINSTALLAZIONE DI RADIATORI A GAS Elenchiamo le direttive comunitarie, le leggi nazionali e le norme tecniche che nel loro complesso regolamentano, direttamente o indirettamente, alla data odierna, lõinstallazione, la manutenzione e lõesercizio dei radiatori a gas: DIRETTIVE COMUNITARIE Direttiva 90/396 CEE (direttiva gas) LEGGI E DECRETI Legge 1083/71 Legge 46/90 Legge 10/91 D.P.R 447/91 D.P.R 412/93 D.P.R. n. 661/96 D.P.R 218/98 NORME UNI 7129 UNI 7131 UNI-EN 832 UNI UNI Sicurezza gas Norme per la sicurezza degli impianti Risparmio energetico Decreto applicativo legge 46/90 Decreto applicativo art.4 legge 10/91 Recepimento della direttiva gas Verifica impianti antecedenti allõentrata in vigore 46/90 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione, progettazione, installazione e manutenzione Impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati a gas di rete, progettazione, installazione e manutenzione Riscaldamento degli edifici Ð Calcolo del fabbisogno di energia Riscaldamento degli edifici Ð Rendimenti dei sistemi di riscaldamento, Metodo di calcolo Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico pre-esistenti alla data del 13 marzo 1990 Ð linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua7 NORMATIVE 6 Direttiva Gas 90/396 CEE EÕ la direttiva che impone la marcatura CE di tutte le apparecchiature funzionanti a gas, attraverso una certificazione redatta da un ente terzo (Ente Notificatore) che ne accerta le effettive caratteristiche tecniche e di sicurezza, in base alle norme tecniche specifiche di prodotto. La direttiva suddetta stata recepita in Italia attraverso il D.P.R. n. 661/96 e quindi a tutti gli effetti divenuta obbligatoria. Legge n. 1083/71 Questa legge stata emanata per fornire agli operatori del settore una direttiva precisa circa le norme tecniche da seguire, per la realizzazione degli impianti a regola dõarte. EÕ stabilito anche che le norme UNI emanate sono da considerarsi a tutti gli effetti regole dellõarte. Le norme UNI vengono periodicamente aggiornate attraverso recepimenti ministeriali. Linee Guida INSTALLAZIONE Legge n. 46/90 La legge sulla sicurezza degli impianti non fa riferimento specifico agli scarichi dei prodotti di combustione, ma si limita dare indicazioni circa le normative tecniche da adottare nella progettazione e installazione degli apparecchi a gas inseriti in ambito domestico. AllÕart. 7, infatti (ÒInstallazione degli impiantió) vengono richiamate le norme UNI e CEI, cio quelle norme considerate Òregola dellõarteó ai sensi della legge n. 1083/71. D.P.R. n. 447/91 Regolamento di attuazione della legge n. 46/90, fornisce chiarimenti e approfondimenti sullõapplicazione della legge, ribadendo nuovamente lõimportanza della progettazione e realizzazione degli impianti secondo le norme UNI e CEI. D.P.R. n. 218/98 EÕ il decreto emanato per consentire lõadeguamento degli impianti termici realizzati antecedentemente lõentrata in vigore della legge n. 46/90. Vengono prescritte alcune verifiche sullõidoneitˆ della ventilazione e aerazione del locale, sullõidoneitˆ dei sistemi di scarico fumi, sulla tenuta degli impianti interni e sulla funzionalitˆ degli apparecchi. EÕ importante precisare a questo proposito, che i radiatori individuali a gas sono di tipo C, quindi non richiedono ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione, in quanto non vengono richieste per apparecchi a camera di combustione stagna. Inoltre non essendo allacciati a canna fumaria, non necessitano dei relativi controlli.8 NORMATIVE 7 D.P.R. 412/93 Regolamento di attuazione dellõart.4 comma 4 della legge 10/91, riguarda la progettazione, lõinstallazione, la manutenzione e lõesercizio degli impianti termici. I radiatori sono richiamati nel decreto allõart. 1 comma f), nel quale si precisa che i radiatori a gas non sono da considerarsi impianto termico, e quindi non soggetti alle prescrizioni e le verifiche imposte per gli impianti termici. LÕutilizzo dei radiatori quindi consentito senza controlli e verifiche coatte, compilazioni di libretti di centrale o di impianto, rispondendo giˆ per le loro caratteristiche tecniche e di potenzialitˆ, ai disposti del regolamento che ha per fine il risparmio energetico e la salvaguardia dei consumi di energia. Lo scarico dei prodotti di combustione, viene solamente richiamato dal D.P.R. 412/93 allõart. 5 comma 9, nel quale viene fornita indicazione circa la posizione del punto di emissione dei fumi, che per gli edifici multipiano costituiti da pi unitˆ immobiliari, deve essere realizzato oltre il colmo del tetto. Anche in questo articolo il decreto ribadisce lõesclusione dei radiatori a gas alle prescrizioni dello scarico a tetto, autorizzandoli quindi implicitamente anche a parete. INSTALLAZIONE Le norme in vigore riguardanti la progettazione, lõinstallazione e la manutenzione sono 1. UNI 7129 per gli impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. 2. UNI 7131 per gli impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Queste due norme regolamentano la realizzazione, la verifica e la messa in servizio degli impianti termici ad uso domestico funzionanti a combustibile gassoso. Nelle norme vengono ovviamente trattati con dettaglio gli scarichi dei prodotti di combustione, prevedendo sia quello a tetto, attraverso canne fumarie, sia a parete, nel rispetto di distanze proporzionate al tipo di apparecchio e alla sua potenzialitˆ termica. REGOLAMENTI LOCALI DÕIGIENE Le Regioni possono emanare, nellõottica della salvaguardia delle condizioni ambientali, regolamenti locali nei quali possono essere contenute limitazioni circa lo scarico dei prodotti di combustione. Questa regolamentazione, ai sensi della legge n. 46/90 art. 17, e per prevalenza delle norme nazionali su quelle regionali e/o comunali, non pu per essere in contrasto con le prescrizioni contenute in norme e leggi nazionali inerenti la sicurezza degli impianti termici. Un eventuale contrasto esistente, inoltre, deve essere sanato, proprio per quanto disposto dallõart. 17 della legge 46/90, adeguando i regolamenti locali alla legislazione nazionale. Questa situazione, non ancora del tutto sanata in alcune realtˆ locali, stata oggetto, in alcuni casi, di contenzioso giudiziario, attraverso sentenze nelle quali si sempre ribadita la prevalenza delle norme dello Stato sui regolamenti locali.9 POZIONAMENTO DEI TERMINALI 8 C P N M O D E F G I H A B L Posizionamento del terminale Distanze mm Apparecchi da 4 a 7 kw a tiraggio naturale a tiraggio forzato 1) Apparecchi oltre 7 fino a 16 kw a tiraggio a tiraggio naturale forzato 1) Sotto finestra A 1000/400*** Sotto apertura di aerazione B 1000/400*** Sotto gronda C 400 Sotto balcone * D 400 Da una finestra adiacente E Da una apertura di aerazione adiacente F Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali ** G Da un angolo dell'edificio H 500 Da una rientranza dell'edificio Dal suolo o da altro piano di calpestio I L ) ) 1500 Fra due terminali in verticale M Fra due terminali in orizzontale N Da una superficie frontale prospiciente senza aperture o terminali entro un raggio di 3 metri dallo sbocco dei fumi Idem, ma con aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi O P ) * I terminali sotto un balcone praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi dal punto di uscita degli stessi dal terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm. ** Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio, gronde e pluviali in materiale plastico, sporti in legname ecc.) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali. *** 400 mm per apparecchi da riscaldamento installati sotto il vano finestra. 1) Gli apparecchi a tiraggio forzato di portata termica minore di 4 kw non sono obbligatoriamente soggetti a limitazioni per quanto riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per i punti O e P 2) I terminali devono essere in questo caso costruiti in modo che il flusso dei prodotti della combustione sia il più possibile ascensionale ed opportunamente schermato agli effetti della temperatura. 3) I terminali devono essere in questo caso costruiti in modo che il flusso dei prodotti della combustione sia il più possibile ascensionale ed opportunamente schermato agli effetti della temperatura.10 POZIONAMENTO 9 DEI TERMINALI Gli apparecchi a tiraggio forzato di portata termica minore di 4 KW non sono obbligatoriamente soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali, fatta eccezione per i punti O e P. Gli apparecchi a tiraggio naturale di portata termica minore di 4 KW non sono obbligatoriamente soggetti a limitazioni per quel che riguarda il posizionamento dei terminali. Si precisa che per superficie frontale prospiciente si intende quella relativa alla parete di altro edificio abitabile. Sono quindi escluse superfici frontali quali: muri di cinta, parapetti, terrapieni, e simili per i quali sarˆ il costruttore a fornire le eventuali indicazioni relative alle distanze di rispetto per il buon funzionamento dellõapparecchio. Nel caso di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio sia naturale che forzato, entro spazi chiusi a cielo libero, fa fede il punto 4.7 della norma UNI 7129 che recita: Ò Negli spazi chiusi a cielo libero (pozzi di ventilazione, cavedi, cortili e simili) chiusi su tutti i lati, consentito lo scarico dei prodotti della combustione di apparecchi con portata termica oltre 4 e fino a 35 KW, purchž vengano rispettate le condizioni seguenti: a) - il lato minore in pianta deve essere di lunghezza maggiore o uguale a 3,5 m b) - il numero di colonne di terminali di scarico K che possibile installare (intendendo per colonna una serie di terminali sovrapposti, contenuti entro una fascia verticale di 0,6 m di lunghezza) deve essere minore od uguale al rapporto fra la superficie in pianta dello spazio a cielo libero, in m2, e lõaltezza in metri, della parete pi bassa delimitante detto spazio. c) - sulla stessa verticale non devono coesistere scarichi di impianti termici e prese dõaria di impianti condizionamento ambienti. Negli spazi a cielo libero adibiti ad uso esclusivo di impianti di ventilazione forzata o condizionamento dõaria, fatto assoluto divieto di installare terminali di scarico a tiraggio naturale o forzato di qualunque tipo di apparecchio a gas, in quanto tecnicamente incompatibili fra loro Ò. Indipendentemente dalla potenzialitˆ del radiatore a gas, al fine di evitare lõeventuale ristagno dei prodotti della combustione, si sconsiglia lo scarico allõinterno di cavedi, bocche di lupo e similari.11 ESEMPI DI INSTALLAZIONE tipologie: tipologie: tipologie: tipologie:2-412 11 DIMENONAMENO CALCOLO SEMPLIFICATO DELLA POTENZA DA INSTALLARE IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA DEI LOCALI E DEL LORO GRADO DÕISOLAMENTO DIMENONAMENO La legge 9 Gennaio 1990 n 10 impone che lõimpianto termico debba essere dimensionato, per un discorso inerente il risparmio energetico, in funzione delle reali necessitˆ impiantistiche, le norme UNI fissano le metodologie per dimensionare lõimpianto anche in funzione degli apporti gratuiti e della struttura edilizia. Di seguito proponiamo un procedimento per una rapida stima della potenza termica necessaria ricordando in ogni caso che il progetto, effettuato da un tecnico abilitato, obbligatorio nel caso di nuovi impianti e nel caso di ristrutturazione. Il sistema di riscaldamento con radiatori a gas risponde pienamente a quanto disposto alla legge 9 Gennaio 1990 n 10 per il risparmio energetico. Tali apparecchi possono essere scelti valutando sia le dispersioni dei locali da riscaldare sia il tipo di occupazione, costante o saltuaria, in questõultimo caso un sovradimensionamento della potenza degli apparecchi offre il vantaggio di una rapida messa a regime del locale mantenendo costante il rendimento medio stagionale. Questo avviene per il fatto che in questa tipologia di apparecchi le giˆ ridotte perdite di calore a bruciatore spento vengono rilasciate in ambiente e non sono computabili come fattori di dispersione. Ai fini del rendimento medio stagionale ai sensi della norma UNI e della verifica della sua conformitˆ alle prescrizioni di legge, si fa notare che lõassenza di perdite al mantello e di quelle al camino a bruciatore spento fa si che il rendimento medio stagionale sia solo funzione del carico termico. In tal modo, il valore minimo del rendimento medio stagionale finisce per coincidere con il suo valore a carico nominale e risulta sempre superiore al minimo prescritto dallõart. 5 comma 3 del D.P.R. 412/93.13 DIMENONAMENTO 12 Nei grafici riportato un esempio di locale con: - volume di 75 m 3 ( stanza 5x5x3 ) - temperatura esterna -5 fabbbisogno termico : 2,54 kw LOCALE CON ISOLAMENTO TERMICO BUONO Temperatura ambiente = 21 C POTENZA necessaria all'ambiente kw 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 temperatura esterna - 20 C - 10 C - 5 C - 0 C VOLUME ambiente da riscaldare m 314 DIMENONAMENTO 13 Nei grafici riportato un esempio di locale con: - volume di 75 m 3 ( stanza 5x5x3 ) - temperatura esterna -5 fabbbisogno termico : 3,3 kw POTENZA necessaria all'ambiente kw 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 LOCALE CON ISOLAMENTO TERMICO SCARSO Temperatura ambiente = 21 C temperatura esterna - 20 C - 10 C - 5 C - 0 C VOLUME ambiente da riscaldare m 315 14 IMPIANTI A GPL IMPIANTI A G.P.L. La realizzazione di impianti a G.P.L. per uso domestico, non alimentati da rete di distribuzione, deve essere effettuata secondo quanto disposto dalla norma UNI-CIG Le note seguenti indicano le principali avvertenze relative alla sicurezza ed al buon funzionamento. Esempi di stoccaggio del combustibile e collegamento agli utilizzatori Armadio o locale aerato Serbatoio Nicchia aerata inversore per funzionamento continuo stoccaggio bombole max 3 stoccaggio riserva max 3 Riduttore 1 e 2 stadio Riduttore 1 stadio Riduttore 2 stadio NB - i dispositivi di sicurezza devono essere secondo UNI 7131 I dati seguenti sono orientativi sulla capacità massima di erogazione di bombole dei tipi più comunemente usati: Non si possono usare tubi flessibili per collegare apparecchi fissi Contenuto del recipiente 10 kg 15 kg 25 kg 100 kg Massima capacità di erogazione in continuo 0,4 kg/h 0,5 kg/h 0,7 kg/h 2,0 kg/h pari a 5,58 kw pari a 6,98 kw pari a 9,76 kw pari a 27,9 kw L'erogazione massima di un recipiente è legata sia al tipo del recipiente (dalla sua superficie di scambio) che dalla temperatura dell'ambiente dove è posto (nei climi caldi l'erogazione è maggiore). Se il prelievo di gas è fatto in modo continuativo si ha un raffreddamento sempre più spinto della massa liquida all'interno del contenitore e un conseguente aumento del fabbisogno di calore dall'esterno (attraverso la superfici del contenitore), se questo calore richiesto non viene fornito la temperatura del liquido scende sotto la temperatura di vaporizzazione. In questo caso la pressione del gas all'interno diminuisce sino a provocare l arresto dell erogazione. Vietato16 IMPIANTI A GPL 15 LUOGHI DI INSTALLAZIONE piano di riferimento piano di riferimento NO NO piano di riferimento piano di riferimento17 LOCALI DI INSTALLAZIONE RADIATORI A GAS 16 CARATTERISTICHE E REQUITI DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE I radiatori a gas presentano applicazioni ottimali sia nellõuso domestico che nellõuso civile ed industriale. Negli impianti per uso domestico e negli impianti civili di portata termica complessiva minore di 35 kw *, le norme di installazione a cui fare riferimento sono la norma UNI 7129 per gli apparecchi alimentati da reti di distribuzione gas e la norma UNI 7131 per gli apparecchi alimentati a GPL senza rete di distribuzione. I radiatori a gas, sono apparecchi a tenuta stagna Òtipo CÓ e possono essere installati in qualunque tipo di locale, fatta esclusione per quegli ambienti nei quali si possa anche saltuariamente ricoverare autoveicoli esempio : cantine con utilizzo promiscuo, box, garage É I locali dove vengono installati i radiatori a gas non hanno bisogno di proprie aperture di aerazione, se non quelle giˆ previste per la presenza di altri dispositivi a gas quali : cucine, scaldabagni, eccé N.B. Il locale nel quale viene installato unõapparecchio a gas, se non areato, deve in ogni caso essere ventilabile, cio avere porte o finestre comunicanti verso lõesterno, che eventualmente possono essere aperte. Limitazioni nellõinstallazione dei radiatori a gas negli ambienti civili possono derivare da prescrizioni di sicurezza elettriche ÒCEI 64/8Ó, che prevedono ad esempio per i bagni zone di rispetto in funzione della distanza da vasche o docce, nelle quali i componenti installati devono possedere un appropriato grado di protezione elettrica (IP) vedi pagina 18. Negli impianti civili ed industriali con portata termica complessiva maggiore di 35 kw, la normativa di installazione a cui fare riferimento il D.M. 12 aprile EÕ importante ricordare che per gli impianti che fanno riferimento al D.M. 12 aprile 96, nei locali ove sono installati i radiatori a gas richiesta una apertura di aerazione (anche se gli apparecchi sono di tipo stagno Òtipo CÓ). Indipendentemente dalla normativa di riferimento, per i radiatori a gas (come peraltro per tutte le altre tipologie di apparecchi) lõunica limitazione nellõinstallazione rimane il divieto di utilizzare dispositivi alimentati con gas GPL in locali che hanno il piano di calpestio ÒpavimentoÓ situato sotto il piano esterno di riferimento, o che sono direttamente collegati e/o comunicanti con locali che presentano la stessa tipologia.18 LOCALI DI INSTALLAZIONE RADIATORI A GAS 17 CARATTERISTICHE E REQUITI DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE * Art.1 comma 2 D.M.12 aprile 1996 Pi apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. AllÕinterno di una singola unitˆ immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono, gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i RADIATORI INDIVIDUALI, gli scaldaacqua unifamiliari, gli scaldabagni ed i lavabiancheria. ** L.C. Ministero dell Interno 19/02/1997 P402/4137 sott. 1 Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kw - Chiarimenti Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti lõammissibilitˆ di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kw. Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui allõart. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virt del disposto del punto del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse se fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purchž la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120. I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unitˆ ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, cos come chiarito dal Ministero dellõindustria, del Commercio e dellõartigianato con nota n del 26 marzo 1987, allegata alla letteracircolare di questa Direzione n.6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.19 LOCALI CON BAGNI O DOCCIA 18 Nel caso di installazione di apparecchi con parti elettriche devono essere rispettate le norme CEI. Locali con bagno o doccia CEI 64.8 parte 7 2,5 m 0,6m 0,6m 2,5 m zona 0 nessun apparecchio zona 1 zona 2 Si possono installare solo scaldacqua con grado di protezione elettrica almeno IPX4 Apparecchi di riscaldamento con grado di protezione elettrica almeno IPX4 Radiatori a gas tipo 1 senza alimentazione elettrica zona 3 Apparecchi di riscaldamento con grado di protezione elettrica almeno IPX1 Radiatori a gas tutti i tipi20 TIPOLOGIA AMBIENTI 19 Per sintetizzare i contenuti dei decreti legislativi e fornire nel contempo gli elementi di valutazione per una rapida identificazione della possibilitˆ di utilizzazione o meno di impianti con radiatori a gas, viene di seguito allegata una tabella esemplificativa. AMBIENTI DA RISCALDARE DEFINIZIONE LEGISLATIVA ALCUNI ESEMPI DI UTENZA INSTALLABILE / NO DOCUMENTO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO Locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare NON comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni Locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportano la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni Attivitˆ artigianali e industriali: - meccaniche - pellame - panifici - confezioni - deposito mobili Produzione tessuti e filati (esclusa solo confezione) Verniciatura Tipografia con inchiostri a base di solventi Falegnamerie NO Locali per la riparazione e il ricovero di automezzi generici Locali per la riparazione e il ricovero solo di automezzi Diesel Locali sportivi con densitˆ di affollamento 0,4 persone / m2 Locali sportivi con densitˆ di affollamento > 0,4 persone / m2 Locali di pubblico spettacolo Autorimesse/box Carrozzerie Autosaloni con capienza NO superiore a 30 auto D.M Autofficine p.to 4.1 e p.to 9 Carrozzerie e Autofficine (se in esse consentito lõuso di fiamme libere) Autosaloni con capienza inferiore a 30 auto - Autorimesse, - Autofficine - Tennis club - Circoli sportivi quali : Palestre Bocciofile Piscine Palazzetti sportivi Palestre Piscine con tribune Cinema Teatri Discoteche e sale da ballo Sale giochi fisse con pi di 100 presenze (Solo apparecchi senza alimentazione elettrica) NO D.M p.to 9 D.M p.ti 1.0 e 4.1 D.M D.M D.M Circ. 22 MI.SA (92) Locali di esposizione e/o vendita con densitˆ di affollamento 0,4 persone/ m2 Esercizi commerciali Magazzini allõingrosso con punto vendita Esposizioni Garden center21 TIPOLOGIA AMBIENTI 20 Locali di esposizione e/o vendita con densitˆ di affollamento > 0,4 persone/ m2 Esercizi commerciali NO Esercizi pubblici Ristoranti Sale giochi fisse con meno di 100 presenze Densitˆ di affolamento 0,4 persone /m2 Densitˆ di affolamento >0,4 persone /m2 NO D.M ART.1 COMMA 2 L.C / Scuole oppure oratori Ambienti scolastici e simili con meno di 100 persone e/o densitˆ di affolamento 0,4 persone/m2 D.M Ambienti scolastici e simili con meno di 100 persone e/o densitˆ di affolamento > 0,4 persone/m2 NO Localiad uso privato (non si paga il biglietto e non si superano i 100 posti) Mense aziendali Sale riunioni Densitˆ di affolamento 0,4 persone /m2 Densitˆ di affolamento >0,4 persone /m2 NO D.M ART.1 COMMA 2 Luoghi di culto a se stanti Chiese Sinagoghe Moschee Circ.25 MISA L.C.15096/ Ambienti residenziali e domestici Villette Appartamenti UNI7129 UN e7131 DPR412/93 art.1.5 p.ti 9 e 10 Strutture zootecniche Allevamenti in genere Serre Produzione di culture varie P.to 4.7 Alberghi Con meno di 25 posti letto Con pi di 25 posti letto D.M NO D.M Uffici UNI 7129 e 7131 Documenti analoghi
TESTO COORDINATO D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento Dettagli ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90.
GLOSSARIO ITEM L abitazione è precedente o successiva alla data di entrata in vigore della Legge 46/90. FATTORE DI RISCHIO CONNESSO La Legge 5 marzo 1990, n 46 (pubblicata sulla G.U. n 59) del 12.3.1990 Dettagli Norma 7129:2008. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Ing. Giacomo Bortolan A.I.M. Servizi a Rete S.p.A.
Norma 7129:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione Ing. Giacomo Bortolan A.I.M. Servizi a Rete S.p.A. UNI 7129-2 ed. 2008 Seconda parte: Installazione apparecchi Dettagli L'installazione delle caldaie a condensazione:
L'installazione delle caldaie a condensazione: vantaggi pratici, modalità di evacuazione dei prodotti della combustione e principali incentivi a supporto del risparmio energetico Alberto Montanini Vicepresidente Dettagli Relazione di calcolo
Relazione di calcolo Software EC750 - Aperture e scarichi EDIFICIO INDIRIZZO INTERVENTO Villetta singola via Roma, 25-28021 Borgomanero (NO) Sostituzione generatore COMMITTENTE Alberto Rossi INDIRIZZO Dettagli UNI 7129/2008. Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione Ultimo aggiornamento Martedì 27 Luglio 2010 La UNI 7129 edizione 2008 è la più importante Dettagli CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS METANO
CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS METANO 1 IMPIANTI GAS: LE REGOLE GENERALI A chi mi devo rivolgere? Quando fate realizzare, revisionare o riparare i vostri impianti dovete rivolgervi, Dettagli Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
0/11/010 La norma UNI 719/08 Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione 1 1 La norma UNI 719/08 Questa è una presentazione non una norma!!! Questa Dettagli NORMATIVE. EMANA il seguente regolamento:
NORMATIVE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, Dettagli UNI 11528:2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio. ing.
UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio ing. ALBERTO MONTANINI Presidente Assotermica Presidente Commissione Post-Contatore Dettagli UNI 10683/2012. Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione
UNI 10683/2012 Generatori di calore alimentati a legna o altri bio combustibili solidi Verifica, installazione, controllo e manutenzione Regione Lombardia D.G.R.1118 La UNI 10683 è la norma per l installazione, Dettagli GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.)
GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.) Sistema di alimentazione: TT,TN Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti Dettagli Definizione dei luoghi di installazione dell apparecchio. Generatori di aria calda con bruciatore di combustibile liquido ad aria soffiata
SOMMARIO Premessa... Definizione dei luoghi di installazione dell apparecchio Generatori di aria calda con bruciatore di combustibile liquido ad aria soffiata Generatori di aria calda con bruciatore di Dettagli Note Allegati obbligatori
Note Allegati obbligatori (*) La portata termica totale dell impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori (realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.), deve essere calcolata sommando Dettagli 4.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO
4.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Dichiarazione di conformità n Committente Punto di riconsegna (PDR) (1) Impresa / Ditta Responsabile Tecnico / Titolare La presente documentazione si riferisce alla Dettagli TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE
TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE La scelta della tipologia impiantistica varia a seconda della destinazione d uso: EDILIZIA CIVILE: Classe Esempi 1 Locali per la residenza Alloggi ad uso privato 2 Locali per il Dettagli Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori
Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori Seguire i riferimenti posti sul modulo prestampato (A) Per una migliore garanzia della integrità del documento è consigliato numerare tutti Dettagli Disposizioni tecniche sulla installazione di camini, canne fumarie, comignoli e sistemi di evacuazione fumi e vapori
Disposizioni tecniche sulla installazione di camini, canne fumarie, comignoli e sistemi di evacuazione fumi e vapori Definizioni: Ai fini delle presenti disposizioni tecniche ed in conformità a quanto Dettagli Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (Legge 46/90, D.M. 20-feb-1992, Del. AEEG 40/04 e succ. mod.)
Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (Legge 46/90, D.M. 20-feb-1992, Del. AEEG 40/04 e succ. mod.) Foglio n... Intervento su impianto gas di portata termica totale (Qn) (*) =. Dettagli Principali norme che interessano il settore degli scarichi dei prodotti della combustione a cura Ufficio Tecnico canne fumarie ESSEBLOCK S.C.M. S.r.l.
Principali norme che interessano il settore degli scarichi dei prodotti della combustione a cura Ufficio Tecnico canne fumarie ESSEBLOCK S.C.M. S.r.l. Il seguente riepilogo, non comprende tutte le norme Dettagli Pubblicata su S.O. n. 77- G.U.R.I. n. 99 del 28/04/2004. UNI 10845
; Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di Verifica; Risanamento/Ristrutturazione; Intubamento. Pubblicata su S.O. n. 77- G.U.R.I. n. Dettagli Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori
Istruzioni per la compilazione degli Allegati Tecnici Obbligatori Seguire i riferimenti posti sul modulo prestampato Rif. (*) La portata termica totale dell impianto gas sul quale sono stati eseguiti i Dettagli RIFERIMENTI NORMATIVI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO RIFERIMENTI NORMATIVI Tutti gli impianti dovranno essere forniti completi in ogni loro singola parte e perfettamente funzionanti, con tutte le apparecchiature ed accessori Dettagli CENTRALE TERMICA A GAS METANO O GPL (riscaldamento, produzione acqua calda, grandi cucine, forni da pane, etc.)
CENTRALE TERMICA A GAS METANO O (riscaldamento, produzione acqua calda, grandi cucine, forni da pane, etc.) Sistema di alimentazione: TT Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori Dettagli SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)]
SETTORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI [DM 37/08 art.1 co. 2 lettere c), d), e) e g)] A seguito dell incontro del 20 marzo u.s. e degli accordi presi a maggioranza dei presenti, si trasmette la modifica del calendario Dettagli La norma UNI-CIG 7129/08
Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione www. impiantitalia.it R08 1 1 La terza parte della norma definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione collegati ad Dettagli Ing. Claudio Giacalone
Comando provinciale Vigili del fuoco Belluno Impianti termici a gas Ing. Claudio Giacalone Comandante provinciale Corso prevenzione incendi - L.818/84 1 D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica Dettagli LIBRETTO DI IMPIANTO
1 LIBRETTO DI IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) (Sono già Dettagli Sezione I : Riferimenti inerenti alla documentazione Quadro A. Dichiarazione di conformità n Impianto gas rif. n data
Allegato a: Dichiarazione di Conformità (ai sensi della Legge 46/90) Attestato di corretta esecuzione impianto gas di cui al modello "B" (Del. N 40/04 dell'aeeg) Sezione I : Riferimenti inerenti alla documentazione Dettagli FLEXSTEEL. Canne Fumarie Flessibili Doppia Parete. Canne fumarie in acciaio Inox
Canne Fumarie Flessibili Doppia Parete Canne fumarie in acciaio Inox Canne fumarie Flessibili Doppia Parete CARATTERISTICHE TECNICHE Diametri interni: da 80 a 400 mm Materiale tubo: 2 Pareti di acciaio Dettagli Documentazione relativa alle pratiche: ISPESL Prevenzione Incendi. Disposizioni relative all uso razionale dell energia degli impianti termici.
TERMOIDRAULICA: PROGRAMMA FORMAZIONE 2010 Con l obiettivo di fornire costante informazione alle imprese termoidrauliche che operano nel settore degli impianti tecnologici, il programma di aggiornamento Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw Allegati alla Dichiarazione di conformità n data Committente. Le presenti istruzioni d uso e manutenzione dell Dettagli Il testo riportato è aggiornato con l emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965
Circolare n 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. TESTO COORDINATO E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi Dettagli LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli Prof. Duilio Tazzi Le Canne Fumarie. LE CANNE FUMARIE
LE CANNE FUMARIE Il camino, o canna fumaria, è il componente dell impianto termico che serve principalmente a smaltire i prodotti della combustione del generatore di calore nell atmosfera. Per tracciare Dettagli DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996
DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi Dettagli RELAZIONE TECNICA DELL IMPIANTO TERMICO
RELAZIONE TECNICA DELL IMPIANTO TERMICO (Allegato alla dichiarazione di conformità o all attestazione di corretta esecuzione dell impianto a gas di cui al modello I allegato alla Delibera AEEG n 40/04) Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Scuola Elementare F.lli Rossetti Via San Zeno PROGETTO ESECUTIVO SOSTITUZIONE GENERATORE TERMICO
Ing. Paolo Silveri Via Valle Bresciana, 10 25127 Brescia Tel. 347.9932215 silveri.progea@gmail.com COMUNE di ODOLO Provincia di Brescia RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Scuola Elementare F.lli Rossetti Via Dettagli VENTILAZIONE DEI LOCALI PER LA COMBUSTIONE. By C. Perissinotto
VENTILAZIONE DEI LOCALI PER LA COMBUSTIONE STATO DELL ARTE A SEGUITO VARIAZIONI AVVENUTE NEGLI ANNI RIPORTIAMO UNA BREVE CRONISTORIA NORMATIVA ART. 5 COMMA 10 DPR 412 IN TUTTI I CASI DI NUOVA INSTALLAZIONE Dettagli UBICAZIONE DELL UNITA MOBILE Indirizzo... Nr... Palazzo... Scala...Piano...Interno...CAP... Località...Comune... Provincia...
LIBRETTO IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 2 Libretto impianto Dettagli LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA
LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA 2003 DECRETO 17 marzo 2003 AGGIORNAMENTI AGLI ALLEGATI F e G DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Dettagli UNITA OPERATIVA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AZIENDA USL DI BOLOGNA
UNITA OPERATIVA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AZIENDA USL DI BOLOGNA Attività in materia di impianti termici Verifiche impianti di riscaldamento ad acqua calda DM 1/12/1975 Verifiche impianti su segnalazioni Dettagli SICUREZZA NELL USO DEI GAS COMPRESSI E LIQUEFATTI. Ing. Luca Moroni Gruppo Socogas S.p.a. GPL in serbatoi.
Ing. Luca Moroni Gruppo Socogas S.p.a. GPL in serbatoi. 1 Il GPL. 2 Tipologie di contenitori. 2.1 Serbatoi esterni. 2.2 Serbatoi da interro con protezione catodica. 2.3 Serbatoi da interro con guscio in Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Stima dei potenziali risparmi
Interventi sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Stima dei potenziali risparmi Gianfranco Cellai DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE Il ruolo dell edificio e degli impianti Assicurare Dettagli Tecnofumi Srl. Testi leggi
Testi leggi NORMA EN 1856/1e norma 1856/2 del 2003 - Marcatura CE La norma riguarda i proddotti Doppia parete ed i sistemi camino. Sintesi: la presente norma istituisce la Marcatura CE, fissando i requisiti Dettagli COLLEGAMENTI TUBI/CANALI
CENTRALE TERMICA/ FRIGORIFERA COLLEGAMENTI TUBI/CANALI ELEMENTI TERMINALI La Centrale Termicasolitamente trova spazio in luoghi chiusi di edifici civili ed industriali. La progettazione deve scrupolosamente Dettagli NORMA EN 1856/1 e 1856/2 del 2009 - Marcatura
NORMA EN 1856/1 e 1856/2 del 29 - Marcatura Prodotti per sistema camino - Canne Fumarie metalliche La norma definisce i requisiti di prestazione per i condotti rigidi e flessibili, canali da fumo e raccordi Dettagli ANVU. Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013
ANVU Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013 Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 in tutte le tipologie di immobili vige l'obbligo di scaricare a tetto. Dettagli Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013
Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013 Napoli, 18 Dicembre 2013 Davide Castagna L. n90 del 4 Agosto 2013 Modifica Dpr 412 Il testo: «Art. 17 bis. (Requisiti degli impianti termici). 1. Dettagli REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ed.1999 REGIONE EMILIA-ROMAGNA SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE E PER NOTIFICA DI LUOGHI DI LAVORO AL SINDACO DEL COMUNE DI (1) prot. n del AL SERVIZIO DI PREVENZIONE Dettagli Vita nuova con le caldaie a condensazione!
Vita nuova con le caldaie a condensazione! Assotermica e IMQ illustrano i significativi vantaggi offerti dalle caldaie a condensazione: costi ridotti di gestione, riduzione dei consumi fino al 30%, possibilità Dettagli Appunti del corso SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA. IMPIANTI TERMICI parte II
Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura CdL CEGA Appunti del corso di SISTEMI IMPIANTISTICI E SICUREZZA IMPIANTI TERMICI parte II Docenti: R. Carbone, F. Nicoletti Dettagli Sommario. Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 9 Accessori 11
Murali Standard Residenziale Sommario Guida al capitolato 2 Dati tecnici 4 Descrizione e installazione 6 Aspirazione aria e scarico fumi 9 Accessori 11 1 Meteo BOX Guida al capitolato Meteo MIX C.S.I. Dettagli Dlgs 128/10. Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, Dettagli caldaia a gas modelli a condensazione e modelli ad alta efficienza
6 La caldaia a gas modelli a condensazione e modelli ad alta efficienza 47 Consigli generali Lo sapete che In media una famiglia italiana spende ogni anno circa 500 per il riscaldamento, che rappresenta Dettagli Allegati Obbligatori ( DM 37 / 2008 ) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ N. DEL
DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Cod. rich. Venditore PDR Committente Impresa / Ditta Responsabile tecnico / Titolare La presente documentazione si riferisce alla seguente tipologia di intervento : impianto Dettagli Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico
Finalità e uso del libretto di istruzioni dell impianto termico Impianto situato in.................................................................................. Via:.............................................................................. Dettagli Full. Full. Stufe convettive a Gas. Stufe Convettive a Gas. Scambiatori di calore in acciaio inox Il calore in più sempre, dove e quando serve
40 Anni Amore per il Clima Full Stufe convettive a Gas Full Stufe Convettive a Gas Scambiatori calore in acciaio inox Il calore in più sempre, dove e quando serve L Amore Raatori per il d amare Clima! Dettagli La norma UNI-CIG 7129/08. Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
La norma UNI-CIG 719/08 Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione www. impiantitalia.it R08 1 1 La norma UNI-CIG 719/08 La seconda parte della Dettagli MODELLO UNICO DI DOMANDA. RICHIEDE (vistare l'opzione che interessa)
SCHEDA A MODELLO UNICO DI DOMANDA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Al SERVIZIO Pre.S.A.L. ASL RM F (Marca da bollo) Via Terme di Traiano 39/a 00053 Civitavecchia IL SOTTOSCRITTO nato a il residente in (comune, Dettagli Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e da combustibili liquidi
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e da combustibili liquidi arch. Antonio Esposito Comando Provinciale Dettagli DEFINIZIONI. per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
DEFINIZIONI D.P.R. 412/93 D.L. 192/2005 ed altro... per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
PROVINCIA DI POTENZA Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw dd rf f rt t 54+ à+àddedefff àf N 1 DEFINIZIONI impianto termico: un impianto tecnologico Dettagli Caldaia in forma. Campagna Caldaie Efficienti
per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico Provincia di Treviso Via Cal di Breda, 116 31100 Treviso tel. 0422 656 000 orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e lunedi e mercoledì Dettagli DECRETO 22 ottobre 2007
DECRETO 22 ottobre 2007 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice Dettagli La certificazione energetica degli edifici
Nota di approfondimento La certificazione energetica degli edifici Dal 27 dicembre 2012 sarà in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la certificazione energetica degli edifici. Con il D.M. 22 novembre Dettagli Estratto della Norma UNI 10845
Estratto della Norma UNI 10845 Estratto della NORMA UNI 10845 - Febbraio 2000 Sistemi per l evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento Dettagli o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
Distributori di GPL per autotrazione Sistema di alimentazione: TT, TN-S, Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata Dettagli REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE E PER NOTIFICA DI AMBIENTI DI LAVORO AL SINDACO DEL COMUNE DI (1) prot. n del AL SERVIZIO DI PREVENZIONE Dettagli 1 Denominazione della figura professionale Tecnico Certificatore della conformità fine lavori ai sensi dell art.86 della LR 1/2005
Corso di formazione per Tecnico Certificatore della conformità fine lavori ai sensi dell art.86 della LR 1/2005 in materia di impianti elettrici e impianti a gas negli edifici abitativi ESIGENZE E FINALITA Dettagli 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL IMPIANTO
LIBRETTO di IMPIANTO OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Conforme Dettagli Un carico utilizzatore della potenza di 1000 W deve essere protetto da interruttore magnetotermico? Risposta di: Fausto LEONE Data: 5 maggio 2006
Quesito QET.001 ELETTROTECNICA Un carico utilizzatore della potenza di 1000 W deve essere protetto da interruttore magnetotermico? Risposta di: Fausto LEONE Data: 5 maggio 2006 I conduttori attivi devono Dettagli LA DIAGNOSI ENERGETICA e le PRINCIPALI TIPOLOGIE di INTERVENTO negli EDIFICI COMITATO SCIENTIFICO. Ing. Valerio DABOVE Direttore Comitato Scientifico
INCONTRO TAVOLA ROTONDA 14 luglio 2008 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO: COME ATTUARE GLI INTERVENTI NEGLI IMMOBILI LA DIAGNOSI ENERGETICA e le PRINCIPALI TIPOLOGIE di INTERVENTO negli Dettagli CALORE. Sistemi produzione. In tutti i Paesi sviluppati, la lotta contro gli incendi
Sistemi produzione CALORE di Marco Albanese, responsabile Ufficio Salute, Sicurezza e Ambiente - Rimessaggio del Tirreno Srl La prevenzione degli incendi garantisce la sicurezza degli edifici In tutti Dettagli Del. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e per il GAS
Del. 40/04 dell Autorità per l Energia Elettrica e per il GAS Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas Compilazione dei documenti previsti Dettagli Oggetto: DENUNCIA DI IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA AI SENSI DELL ART. 18 D.M. 01/12/1975 UTENTE INDIRIZZO COMUNE (PROV. )
MARCA DA BOLLO Spett.le I.S.P.E.S.L. DIPARTIMENTO DI. via via cap. città Oggetto: DENUNCIA DI IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA AI SENSI DELL ART. 18 D.M. 01/12/1975 UTENTE INDIRIZZO COMUNE (PROV. ) Il sottoscritto Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI Schema Impianto realizzato - Relazione con tipologie materiali utilizzati D.M.n.37 del 22 gennaio 2008
ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI Schema Impianto realizzato - Relazione con tipologie materiali utilizzati D.M.n.37 del 22 gennaio 2008 Intervento su impianto gas di portata termica totale (Qn) (*)=............ Dettagli ALLEGATO I. (Articolo 11)
ALLEGATO I. (Articolo 11) REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del Dettagli NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Decreto Ministero dell interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987) Il testo del presente Dettagli corbellini Venerdì 28 Febbraio Palestra Corbellini
corbellini Venerdì 28 Febbraio Palestra Corbellini Cos è il pellet? Il legno in pellet è un combustibile ricavato dalla segatura essiccata E solo compressa in forma di piccoli cilindri con un diametro Dettagli Modulo A) Dati identificativi di carattere generale. Generalità dell'impresa/operatore che ha eseguito l'intervento
Pagina 1 UNI 10845 - Verifica dei sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento Modulo A) Dati Dettagli Decreto del Ministero dell interno
Decreto del Ministero dell interno Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina Dettagli Mynute Green Caldaie Murali Condensing
RENDIMENTO secondo Direttiva Europea CEE / è una caldaia a condensazione ideale per impianti a bassa temperatura. Rendimento secondo Direttiva Europea CEE /. La certificazione RANGE RATED permette di regolare, Dettagli U.P. Energia - Regione del Veneto F.A.Q. Certificazione Energetica ultimo aggiornamento: 01 agosto 2013 SOMMARIO
SOMMARIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI... 2 Normativa, obblighi e campo di applicazione... 2 Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici... 3 Modalità di invio... 4 Quesiti Dettagli atmoblock e turboblock Pro Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda.
atmoblock e turboblock Pro Caldaie murali a gas ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Caldaie a gas La capacità di innovare, per Vaillant, significa anche sviluppare prodotti Dettagli Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2015 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del Dettagli La norma UNI 11522: Installazione di rivelatori di gas e monossido di carbonio
La norma UNI 11522: Installazione di rivelatori di gas e monossido di carbonio Fabio Pedrazzi - ANIE Bologna, 23/10/2014 LO SVILUPPO DELLA NORMA 11522 Il CIG ha dato corso allo sviluppo di una Norma sulla Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA D ARTE ( D.M. 37 DEL 22 GENNAIO 2008)
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell impresa (rag. sociale) Operante nel settore Con sede nel comune di: (prov. ) Via nr. P.IVA: Cod. Fisc. Tel. Fax E-mail Iscritta nel registro delle imprese Dettagli PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014
PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATI DI E.R.P. COMPOSTO DA N. 8 ALLOGGI SITO Dettagli Impianti termotecnici: struttura fondamentale tipologie e criteri di scelta FORMAZIONE
FORMAZIONE Impianti termotecnici: struttura fondamentale tipologie e criteri di scelta di Mauro Cappello Prosegue con questo secondo articolo la pubblicazione del corso curato dall Ingegnere Mauro Cappello Dettagli Scarico a parete o a tetto degli impianti negli edifici: guida di orientamento pratico
Scarico a parete o a tetto degli impianti negli edifici: guida di orientamento pratico Questo articolo è una guida di primo orientamento pratico per capire, alla luce degli ultimi aggiornamenti introdotti Dettagli SCARICO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE A PARETE
SCARICO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE A PARETE Lo scarico dei fumi degli apparecchi di combustione, espulso sulle pareti delle abitazioni crea enormi problemi di coesistenza tra le persone negli edifici plurifamiliari, Dettagli VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AL TITOLO III DEL
ALLEGATO N 1 VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AL TITOLO III DEL REGOLAMENTO LOCALE D IGIENE D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI 3.4.19. Finalità Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in Dettagli REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ed.2006 REGIONE EMILIA-ROMAGNA SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA, AUTORIZZAZIONE E PER NOTIFICA DI LUOGHI DI LAVORO AL SINDACO DEL COMUNE DI (1) prot. n del AL SERVIZIO DI PREVENZIONE Dettagli TABELLA LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
TABELLA LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Entrata in vigore 25 luglio 2009 Finalità Definire un sistema di certificazione energetica degli edifici che possa essere un chiaro e Dettagli GREENOx BT A BASSA TEMPERATURA DUAL BT A BASSA TEMPERATURA CON MODULI AFFIANCATI. GREENOx BT COND A BASSA TEMPERATURA CON CONDENSATORE
MANUALE TECNICO GREENOx BT A BASSA TEMPERATURA DUAL BT A BASSA TEMPERATURA CON MODULI AFFIANCATI GREENOx BT COND A BASSA TEMPERATURA CON CONDENSATORE GREENOx/GREENOx.e/K A TRE GIRI DI FUMO DUAL GRX/DUAL Dettagli SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13/2007 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI Sommario Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale Normativa Tecnica Dettagli LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2.
Premessa: LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2. Gentile cliente, l impianto termico può essere fonte di danni alle persone e/o alle Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.4
 art. 17
 Art.1
 ART.1
 ART.1
 art.1
 art.1
 art.1
 ART. 5
 articolo 12
 art.86
 art.86
 ART. 18
 ART. 18
 articolo 3
 art. 8
 art. 8