Source: http://docplayer.fr/2436970-Comparaison-entre-les-dispositions-imposees-dans-les-erp-neufs-et-les-erp-existants.html
Timestamp: 2017-02-27 02:34:26+00:00

Document:
Comparaison entre les dispositions imposées dans les ERP neufs et les ERP existants - PDF
Download "Comparaison entre les dispositions imposées dans les ERP neufs et les ERP existants"
Raymonde Leroux
1 Comparaison entre les dispositions imposées dans les ERP neufs et les ERP existants -Version longue- Les dispositions de l arrêté du 8 décembre 2014 (ERP existants- colonne de droite dans le tableau suivant) entrent en vigueur à compter du 1er janvier Elles s appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public existants déposées à compter de cette date. 4 nouveaux principes majeurs 1) Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19 de l arrêté du 8 décembre En d autres termes, les ERP existants en activités (sans travaux) sont concernés. 2) Des solutions d effet équivalent autres que celles définies dans l arrêté du 8 décembre 2014 peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs. Les exploitants et concepteurs peuvent imaginer d autres dispositions ou concept pour servir les personnes en situation de handicap. 3) Les dispositions des articles 5 à 19 de l arrêté du 8 décembre 2014 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l espace d usage devant les équipements ne s appliquent pas: pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant; dès lors que l accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d accès au bâtiment est avérée notamment si l espace entre le bord de la chaussée et l entrée de l établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d une hauteur supérieure à 17 cm entre l extérieur et l intérieur du bâtiment. Ces 3 conditions sont cumulatives. 4) Dès lors qu une entrée principale ne peut pas être rendue accessible, l accessibilité d une entrée dissociée peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d ouverture. Cette possibilité est dorénavant reconnue par l administration. 12 Nota : Dans le tableau suivant, en caractère rouge, les différences liées aux dispositions constructives En caractère vert, les nouvelles dispositions supplémentaires. Article 1 ERP NEUFS Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19. Article 1 Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19. Des solutions d effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs. Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l espace d usage devant les équipements ne s appliquent pas: pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant; dès lors que l accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d accès au bâtiment est avérée notamment si l espace entre le bord de la chaussée et l entrée de l établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d une hauteur supérieure à 17 cm entre l extérieur et l intérieur du bâtiment. 23 Article 2 Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. Article 2 Dispositions relatives aux cheminements extérieurs 2o Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long : Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : jusqu à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l annexe 2. Lorsqu il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits «pas d âne». b) Profil en travers : La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d eau. Lorsqu un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d éviter les chutes. Un cheminement accessible permet d accéder à l entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l accès au terrain. Dès lors qu une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions prévues à l article 4, l accessibilité d une entrée dissociée peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d ouverture. Le choix et l aménagement du cheminement accessible sont tels qu ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l extérieur du terrain. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou l un des cheminements usuels. 2o Caractéristiques dimensionnelles: a) Profil en long: Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. Pentes: Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement: jusqu à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m; jusqu à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Palier de repos: Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l annexe 2. Ressaut: Lorsqu il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits «pas d âne», sont interdites. Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. b) Profil en travers: Largeur de passage: La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des prescriptions prévues par le 34 règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Lorsqu un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage d une personne en fauteuil roulant. Dévers: Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d eau. Lorsqu un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 %. Lorsqu un cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection est implanté afin d éviter les chutes. En cas de travaux réalisés sur un cheminement accessible, lorsqu il est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection est implanté afin d alerter les personnes du risque de chute. 45 Article 3 Article 3 Art. 3. Dispositions relatives au stationnement automobile. Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l usage du public et dépendant d un établissement recevant du public ou d une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l entrée, du hall d accueil ou de l ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l article 2 ou à l article 6. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. 1o Nombre : Les places adaptées destinées à l usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. 2o Repérage : Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu une signalisation verticale. 3o Caractéristiques dimensionnelles : Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. 4o Atteinte et usage : S il existe un contrôle d accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l absence d une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : tout signal lié au fonctionnement du dispositif d accès doit être sonore et visuel ; les appareils d interphonie sont munis d un système permettant au personnel de l établissement de visualiser le conducteur. Qu elle soit à l extérieur ou à l intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d accès à l entrée du bâtiment ou à l ascenseur. Sur une longueur d au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu un usager en Art. 3. Dispositions relatives au stationnement automobile. Le présent article s applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l usage du public et dépendant d un établissement recevant du public ou d une installation ouverte au public ainsi qu aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. I. Usages attendus: Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l article L du code de l action sociale et des familles, et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d une sortie accessible de l établissement. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu un usager en fauteuil roulant peut quitter l emplacement une fois le véhicule garé. 1o Situation: Les places de stationnement adaptées nouvellement créées sont localisées à proximité d une entrée, de la sortie accessible, du hall d accueil ou de l ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l article 2 ou à l article 6 du présent arrêté. La borne de paiement est située dans un espace accessible. Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface. 2o Repérage: Dans le respect des prescriptions définies à l annexe 3 concernant l information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés. Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu une signalisation verticale. 3o nombre: Les places adaptées destinées à l usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l unité supérieure. Au-delà de 500 56 fauteuil roulant peut quitter l emplacement une fois le véhicule garé. places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. 4o Caractéristiques dimensionnelles: Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %. La largeur minimale des places adaptées nouvellement créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont créées, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l arrière de son véhicule. Qu elle soit à l extérieur ou à l intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d accès à l entrée du bâtiment ou à l ascenseur 5o Atteinte et usage: S il existe un contrôle d accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l absence d une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel: tout signal lié au fonctionnement du dispositif d accès est sonore et visuel; les appareils d interphonie sont munis d un système permettant au personnel de l établissement de visualiser le conducteur. Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d interphonie comportent: une boucle d induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN :2007 sont réputées satisfaire à ces exigences; un retour visuel des informations principales fournies oralement. 67 Article 4 Article 4 Art. 4. Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation. I. Le niveau d accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible..tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. 2o Atteinte et usage : Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes : être situés à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant ; être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Le système d ouverture des portes doit être utilisable en position «debout» comme en position «assis». Art. 4. Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation. I. Cette rampe est, par ordre de préférence: une rampe permanente, intégrée à l intérieur de l établissement ou construite sur le cheminement extérieur de l établissement; une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. L espace d emprise permet alors les manoeuvres d accès d une personne en fauteuil roulant; une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle. Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes: supporter une masse minimale de 300 kg; être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant; être non glissante; être contrastée par rapport à son environnement; être constituée de matériaux opaques. Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latéraux. Une rampe amovible est stable et assortie d un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l établissement, tel qu une sonnette. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants: être situé à proximité de la porte d entrée; être facilement repérable; être visuellement contrasté vis-à-vis de son support; être situé au droit d une signalisation visuelle, tel qu un panneau, pour expliciter sa signification; comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas d une rampe amovible automatique; être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l espace d emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant. L usager est informé de la prise en compte de son appel. Les employés de l établissement sont formés à la manipulation et au déploiement de la rampe amovible. 78 Article 5 Article 5 Art. 5. Dispositions relatives à l accueil du public. Lorsque l accueil est sonorisé, il doit être équipé d un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. Les postes d accueil doivent comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14. Art. 5. Dispositions relatives à l accueil du public Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d une telle boucle d induction magnétique. 89 Article 6 Article 6 Art. 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l article 2 (soit 1,40m), à l exception des dispositions concernant : l aménagement d espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ; le repérage et le guidage ; le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement. Art. 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l article 2, à l exception des dispositions concernant: l aménagement d espaces de manoeuvre avec possibilité de demitour ainsi que les espaces de manoeuvre de porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans les étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant; le repérage et le guidage; le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement. Sous réserve que le maître de l ouvrage fournisse un plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m mentionnée à l article 2 dans les circulations horizontales de l établissement, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public: les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d accéder depuis l entrée aux prestations essentielles de l établissement tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines d essayage adaptées, meubles d accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances des fruits et légumes. Dans les restaurants, les allées structurantes donnent au minimum l accès depuis l entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés: les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au minimum et de 0,90 m au minimum à partir d une hauteur de 0,20 m par rapport au sol; des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu au croisement entre deux allées. Dans les restaurants, les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m. 910 Article 7 Article 7 Art. 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. Art. 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit être desservi Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d accès au bâtiment et l escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent répondre aux exigences définies aux 1o et 2o du II de l article 7.1. Lorsque l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile n est pas visible depuis l entrée ou le hall du niveau principal d accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3. Lorsqu il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l usager à choisir l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d appel. Escaliers I. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l équilibre tout au long de l escalier. II. A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1o Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m. Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : hauteur inférieure ou égale à 16 cm ; largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. 2o Sécurité d usage : En haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La première et la dernière marches doivent être pourvues d une contremarche d une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche Escaliers I. En l absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées. Usages attendus: Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l équilibre tout au long de l escalier. II. Caractéristiques minimales: Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique: 1o Caractéristiques dimensionnelles: La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. Les marches répondent aux exigences suivantes: hauteur inférieure ou égale à 17 cm; largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm. 3o Atteinte et usage: L escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée. Toute main courante répond aux exigences suivantes: être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps; se prolonger horizontalement de la longueur d une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d obstacle au niveau des circulations horizontales; être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut 1011 Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l escalier ; être antidérapants ; ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. L escalier doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article Ascenseurs Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d alarme. A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN relative à l «accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap», ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. Un ascenseur est obligatoire : 1. Si l établissement ou l installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ; 2. Si l établissement ou l installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d enseignement. Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l article R Dans ce cas, l appareil élévateur doit être d usage permanent et respecter les réglementations en vigueur. Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire. central, une discontinuité de la main courante est autorisée dès lors que celle-ci permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m; être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel Ascenseurs 1. Un ascenseur est obligatoire: 1.1. Si l effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes Lorsque l effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5e catégorie lorsqu il existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d enseignement quelle que soit sa catégorie Dans les restaurants comportant un étage, l installation d un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs pour le desservir n est pas exigé dès lors que l effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l ensemble des prestations est offert à l identique dans l espace principal accessible. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu il existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l article D du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon le classement en vigueur à la date d entrée en vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de- chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes, sont exonérés de l obligation d installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage. 3. Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cependant, lorsqu il existe des contraintes liées à la présence d éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions 1112 suivantes: 3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après: un signal sonore prévient du début d ouverture des portes; deux flèches lumineuses d une hauteur d au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement; un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l illumination des flèches La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après: un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d étage est comprise entre 30 et 60 mm; à l arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l objet d une modification comporte: un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise; un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée; une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu une boucle magnétique. Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 db (A) Lorsque tous les appareils d une batterie d ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1 à 3.3, une commande d appel spécifique est installée à proximité immédiate de la batterie d ascenseur afin d attribuer une cabine répondant à ces exigences. 4. Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d un ascenseur, dans les cas suivants: l établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l aménagement d un cheminement accessible ou ne garantit pas l accessibilité de l entrée de l établissement; à l intérieur d un établissement situé dans un cadre bâti existant Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course: un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu à une hauteur de 0,50 m; un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu à une hauteur de 1,20 m; un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu à une hauteur de 3,20 m. un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques 1213 minimales suivantes: la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m 1,40 m dans le cas d un service simple ou opposé ou de 1,10 m 1,40 m dans le cas d un service en angle; la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m 1,40 m. La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant. La commande d appel d un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation. La porte ou le portillon d entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Pour être installé jusqu à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s. A l intérieur d un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes: l inclinaison de leur support est comprise entre 30 et 45 par rapport à la verticale; la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N. 5. Les ascenseurs sont libres d accès. Cette disposition ne s applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu un dispositif permettant d utiliser l appareil en toute autonomie soit remis à l élève concerné. Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants: être situé à proximité du portillon ou de la porte d entrée de l appareil; être facilement repérable; être visuellement contrasté vis-à-vis de son support; être situé au droit d une signalisation visuelle, tel qu un panneau, pour expliciter sa signification; être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant. L usager est informé de la prise en compte de son appel. Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l article R du code de la construction et de l habitation. Dans ce cas, l appareil élévateur doit être d usage permanent et respecter les réglementations en vigueur. Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur. 1314 Article 8 Article 8 Art. 8. Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. I. Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. II. Pour l application du I du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes : 1o Repérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3 doit permettre à un usager de choisir entre l équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2o Atteinte et usage : Les mains courantes situées de part et d autre de l équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d au moins 0,30 m le départ et l arrivée de la partie en mouvement. La commande d arrêt d urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position «debout» comme en position «assis». L équipement doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14. Le départ et l arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d indiquer à une personne déficiente visuelle l arrivée sur la partie fixe. Art. 8. Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. I-Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. II. Caractéristiques minimales: Pour l application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes: 1o Repérage: Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3 permet à un usager de choisir entre l équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2o Atteinte et usage: Les mains courantes situées de part et d autre de l équipement accompagnent le déplacement. L équipement comporte un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14. Le départ et l arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. 1415 Article 9 Article 9 Art. 9. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds. Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l hygiène ou à l ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées : qu ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm ; les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu il n existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d établissement concerné, l aire d absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l accueil et à l attente du public ainsi que des salles de restauration. L aire d absorption équivalente A d un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S αw où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d évaluation de l absorption, défini dans la norme NF EN ISO Art. 9. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds. I. Usages attendus: Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l hygiène ou à l ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. II. Caractéristiques minimales: Pour l application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées: qu ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm; les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu il n existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d établissement concerné, l aire d absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l accueil et à l attente du public ainsi que des salles de restauration. L aire d absorption équivalente A d un revêtement absorbant est donnée par la formule: A = S αw où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d évaluation unique de l absorption acoustique. 1516 Article 10 Article 10 Art. 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas. II. Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas doivent répondre aux dispositions suivantes : 1o Caractéristiques dimensionnelles : Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. Art. 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas. II. Caractéristiques minimales: Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes: 1o Caractéristiques dimensionnelles: Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m. Les portes principales permettant l accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m. Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m. 1617 Article 11 Article 11 Art. 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. I. Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l équipement adapté doit fonctionner en priorité. II. Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d information fixes destinés au public, qu ils soient situés à l intérieur ou à l extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : 1o Repérage : Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel ou tactile. 2o Atteinte et usage : Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position «debout» comme en position «assis». Pour être utilisable en position «assis», cet équipement ou élément de mobilier doit comporter une partie présentant les caractéristiques suivantes : a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle ainsi que pour les dispositifs ayant trait à la sécurité des personnes et non réservés à l usage exclusif du personnel ; b) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler ; c) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, dans le cas de lavabos et de guichets d information ou de vente manuelle et lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis. Art. 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. Pour être utilisable en position «assis», un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes: a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant: pour une commande manuelle; lorsque l utilisation de l équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler; b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, lorsqu un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. La disposition relative au vide en partie inférieure ne s applique pas dès lors que l équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant. Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des personnes mal-entendantes une boucle à induction magnétique portative. 1718 Article 12 Article 12 Art. 12. Dispositions relatives aux sanitaires. I. Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains. II. Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public doivent répondre aux dispositions suivantes : 1o Caractéristiques dimensionnelles : Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d usage tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ; comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2, situé à l intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte. Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; la surface d assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l exception des sanitaires destinés spécifiquement à l usage d enfants ; une barre d appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Art. 12. Dispositions relatives aux sanitaires. Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Cette disposition ne s applique pas aux hôtels ne proposant que le service de restauration du petit déjeuner. Les cabinets d aisances adaptés sont installés, de préférence, au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si cette disposition ne peut être respectée, les cabinets d aisance adaptés séparés des cabinets d aisance non accessibles sont signalés. Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés pour chaque sexe, l aménagement d un cabinet d aisances accessible n est pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet adapté pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de leur utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères. Un cabinet d aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes: il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré; il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m; la surface d assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l exception des sanitaires destinés spécifiquement à l usage d enfants; une barre d appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids. Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. Le choix de l équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis. 1819 Article 13 Article 13 Art. 13. Dispositions relatives aux sorties. Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes : Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l intermédiaire d une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. Art. 13. Dispositions relatives aux sorties. I. Usages attendus: Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. II. Caractéristiques minimales: Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l établissement ou de l installation respectent les dispositions suivantes: chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l intermédiaire d une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3; la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. 1920 Article 14 Article 14 Art. 14. Dispositions relatives à l éclairage. Il doit permettre d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol d au moins : 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; 200 lux au droit des postes d accueil ; 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. Lorsque la durée de fonctionnement d un système d éclairage est temporisée, l extinction doit être progressive. Dans le cas d un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l ensemble de l espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d éblouissement direct des usagers en position «debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique. Art. 14. Dispositions relatives à l éclairage. La qualité de l éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d accès et les informations fournies par la signalétique font l objet d une qualité d éclairage renforcée. II. Caractéristiques minimales: Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes: Il permet d assurer des valeurs d éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d un parcours, d au moins: 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles; 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles; 200 lux au droit des postes d accueil; 100 lux pour les circulations intérieures horizontales; 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile. Lorsque la durée de fonctionnement d un système d éclairage est temporisée, l extinction est progressive. Dans le cas d un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l ensemble de l espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement. La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet d éblouissement direct des usagers en position «debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique. 20 Montrer encore
Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs Plus en détail ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de Plus en détail NOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public
NOM équipement Notice accessibilité pour les établissements recevant du public Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1er Règles en vigueur considérées Plus en détail ERP accessible? Synthèse de l arrêté du 1er Aout 2006
ERP accessible? Synthèse de l arrêté du 1er Aout 2006 Avertissement Ce document est une synthèse de l arrêté du 1 er Aout 2006. Aucune modification n a été apportée à la tournure des phrases et à leur Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l application des articles Plus en détail II. - Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d installations que sont :
ARRETE Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l habitation, relatives à l accessibilité pour Plus en détail ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ DES ERP SITUÉS DANS LE CADRE D UN BÂTI EXISTANT
3ème RENCONTRE TECHNIQUE DE L'ACCESSIBILITE CADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS Patricia QUOY et Carole ROUGEOLLÉ DDT 91 - STANE 29/06/12 CADRE REGLEMENTAIRE Définition d'un ERP (R.123-2 du CCH) = lieu Plus en détail Notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP existants de 5 ème catégorie.
Notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP existants de 5 ème catégorie. Commune du projet : Nom de l établissement : Nom, prénom, téléphone Plus en détail ERP Cadre bâti existant
ERP Cadre bâti existant Arrêté du 8 décembre 2014 remplaçant l arrêté du 21 mars 2007. «Arrêté fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de la Construction de l Habitation : articles L 111-7-1 à L 111-26, L 125-2-4, L 151-1, R 111-19, R 111-19-1 à Plus en détail ARRETE DU 01 AOUT 2006
ARRETE DU 01 AOUT 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées Plus en détail DEPARTEMENT DE L HERAULT COMMUNE DE MURVIEL-LES-BEZIERS CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX. Place Georges Clémenceau 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS
Dossier n 1409 Phase DEPARTEMENT DE L HERAULT COMMUNE DE MURVIEL-LES-BEZIERS CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAU D.C.E. NOTICE D ACCESSIBILITE HANDICAPES PHASE PC N : 9 Echelle : Date : 29.05.2015. MAITRE Plus en détail NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES d un Établissement Recevant du Public (E.R.P.) ou d'une Installation Ouverte au Public (I.O.P.) lors de sa construction ou de sa création À joindre au dossier Plus en détail RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET L'ETABLISSEMENT
PREFET DE LA CORSE DU SUD Sous-Commission Départementale d'accessibilité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Ingénierie de Soutien aux Politiques Publiques / Unité Bâtiment et Plus en détail ACCESSIBILITE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS AUX PERSONNES HANDICAPEES
ACCESSIBILITE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS AUX PERSONNES HANDICAPEES - La loi d orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, - La loi du 13 juillet 1991 portant diverses Plus en détail NOR: SOCU0611478A. Version consolidée au 1 décembre 2014
DOSSIER SPECIAL ACCESSIBILITE 2010 Edité le 01/02/2010 A.Boutin SOMMAIRE PAGES DOSSIER REALISE D APRES LES DOCUMENTS CI JOINT 2 ACCESSIBILITE 3 à 22 LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS DE TOURISME 23 Plus en détail Accessibilité des ERP existants
CONSEIL D ARCHITECTURE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT DU TARN Accessibilité des ERP existants 27 janvier 2015 www.caue-mp.fr 188, rue de Jarlard 81000 ALBI - Tél : 05 63 60 16 70 - Fax : 05 63 60 16 Plus en détail VERSION COMPLÈTE. applicable à partir du 1 er janvier 2015
NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES CONCERNANT LES TRAVAUX PRÉVUS DANS UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) SITUÉ DANS UN CADRE BÂTI EXISTANT applicable à partir du 1 er janvier 2015 Plus en détail NOTICE ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 1/30 Le demandeur et l établissement 1- Le demandeur Nom, Prénom : Adresse : Téléphone : E-mail : 2- L établissement Nom : Adresse : Activité Plus en détail Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf
Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf Points examinés R = 1. Généralités L opération de construction entre dans la définition des bâtiments d habitation collectifs ("oui" aux 2 critères Plus en détail Guide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public
Guide de l Accessibilité des Etablissements Recevant du Public Direction du Développement Commerce Tourisme Réaliser un projet qui garantit l égalité d accès : S assurer que les entrées principales soient Plus en détail ERP EXISTANTS. atténuation des règles d accessibilité du neuf
ERP EXISTANTS atténuation des règles d accessibilité du neuf ERP - IOP En résumé : arrêté du 21 mars 2007 établissements existants 1) Application des règles du neuf 2) Si contraintes structurelles empêchant Plus en détail ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES ERP/ IOP EXISTANT
ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES ERP/ IOP EXISTANT Le lundi 23 novembre 2015 de 18h à 20h, au Cegecoba, 10 Allée du bois de Florence à Anglet Justine de PARSCAU Année 2015 GABARIT FAUTEUIL ROULANT Plus en détail L accessibilité des établissements recevant du public
direction générale de l Urbanisme, de l Habitat et de la Construction centre d Études techniques de l Équipement Normandie Centre Guide technique illustré Aide à la compréhension L accessibilité des établissements Plus en détail Etablissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP
Notice accessibilité A.H.2 La présente notice à remplir par le maître d ouvrage porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés Direction Départementale de l Equipement Puy de Dôme 7, rue Léo Plus en détail Annexe 2 à l'arrêté du 22 mars 2007
Annexe 2 à l'arrêté du 22 mars 2007 ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Construction d un bâtiment d habitation collectif soumise à Permis de Construire À transmettre Plus en détail Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH)
1 Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE ERP Principales nouveautés du décret : «ERP NEUFS» Plus en détail NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP
Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP 1 1 Quel classement pour les ERP? Le classement Plus en détail Mise en Accessibilité du Cadre Bâti Existant Pour les ouvrages de Métallerie dans les Etablissements Recevant du Public
Mise en Accessibilité du Cadre Bâti Existant Pour les ouvrages de Métallerie dans les Etablissements Recevant du Public L accessibilité des bâtiments est l un des forts enjeux de la construction depuis Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)
NOTICE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P) E.R.P NEUF E.R.P EXISTANT AVEC CHANGEMENT DE DESTINATION SANS CHANGEMENT DE DESTINATION RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL Plus en détail ARRÊTÉ du 30 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de la ville NOR : MLVU0766611A ARRÊTÉ du 30 novembre 2007 Modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles Plus en détail DOSSIER : TOURISME ET HANDICAP
DOSSIER : TOURISME ET HANDICAP Dossier à l intention des professionnels souhaitant s améliorer dans l accueil des personnes handicapées. Réaliser les aménagements fondamentaux pour l accueil des personnes Plus en détail PREFECTURE DE LOIR ET CHER
SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE D ACCESSIBILITE Secrétariat : Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher 17 quai de l Abbé Grégoire 41012 BLOIS CEDEX Tél : 02.54.55.75.22 Fax : 02.54.55.75.73 Plus en détail L ACCESSIBILITÉ. dans les Etablissements. Recevant du Public
L ACCESSIBILITÉ dans les Etablissements Recevant du Public SOMMAIRE 1 Rappels... Page 1 2 Le stationnement... Page 5 3 Le cheminement extérieur... Page 5 4 Accès aux bâtiments et à l accueil... Page 7 Plus en détail ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SEINE-MARITIME ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Plus en détail les modalités particulières des normes d accessibilité pour personnes handicapées applicables aux cabinets des praticiens libéraux
RUBRIQUE JURIDIQUE Alain BÉRY Responsable de la rubrique 421 les modalités particulières des normes d accessibilité pour personnes handicapées applicables aux cabinets des praticiens libéraux Laurent DELPRAT Plus en détail NOTICE ACCESSIBILITÉ SIMPLIFIÉE Établissements recevant du public (ERP)
Direction départementale des Territoires Eure-et-Loir NOTICE ACCESSIBILITÉ SIMPLIFIÉE Établissements recevant du public (ERP) Pour Création par changement de destination 1 avec travaux sans travaux Travaux Plus en détail MODELE DE NOTICE D ACCESSIBILITE ERP NEUFS OU EXISTANTS sans contrainte structurelle
MODELE DE NOTICE D ACCESSIBILITE ERP NEUFS OU EXISTANTS sans contrainte structurelle RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET L'ETABLISSEMENT 1 DEMANDEUR (bénéficiaire de l autorisation) NOM, prénoms... Plus en détail DDTM du Morbihan. Les ERP EXISTANTS
DDTM du Morbihan Les ERP EISTANTS Décret 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêt du Conseil d Etat du 21 juillet 2009 Décret 2009-500 du 30 avril 2009 --------------- Arrêté du 21 mars 2009 Circulaire du 20 avril Plus en détail NOTICE EXPLIQUANT COMMENT LE PROJET PREND EN COMPTE L ACCESSIBILITE
Direction Départementale des Territoires ARIEGE S.C.A.T. Accessibilité Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public NOTICE EXPLIQUANT COMMENT LE PROJET PREND EN Plus en détail NOTICE EXPLICATIVE D ACCESSIBILITÉ E.R.P. ET I.O.P. SITUÉS DANS UN CADRE BÂTI EXISTANT
NOTICE EXPLICATIVE D ACCESSIBILITÉ E.R.P. ET I.O.P. SITUÉS DANS UN CADRE BÂTI EXISTANT Rappel des textes : Loi n 0050 du février 005 Ordonnance n 04090 du 6 septembre 04 Décret n 0436 du 05 novembre 04 Plus en détail L accessibilité des commerces et des services de proximité (classés en 5 e catégorie au sens du règlement de sécurité)
L accessibilité des commerces et des services de proximité (classés en 5 e catégorie au sens du règlement de sécurité) La loi du 11 février 2005 exprime le principe «d accès à tout pour tous» qui implique Plus en détail 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Notice de prise en compte de l accessibilité aux personnes Handicapées dans les établissements recevant du public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Notice à compléter et à joindre en trois exemplaires Plus en détail - Grille d'autodiagnostic Restaurant
Guide de l Accessibilité des ERP Comment rendre votre établissement accessible aux handicapés et assurer la continuité de votre accueil du public pendant les travaux de mise aux normes. Sommaire 1. Introduction Plus en détail NOTICE D'ACCESSIBILITE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service Expertive Technique Bureau Aménagement Durable, Ecoquartiers et Accessibilité affaire suivie par : Hervé Parrain Tél. : 04 73 42 14 82 Fax : 73 42 16 70 Plus en détail LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
LES OBLIGATIONS DES OFFICES DE TOURISME EN TANT QU ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC Les établissements recevant du public (ERP) sont définis aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction Plus en détail PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET
Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) prévue par les articles D111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction Plus en détail Agir ensemble pour être plus fort
Agir ensemble pour être plus fort Les Journées de l accessibilité RESPECT DES NORMES Par Aurélie Digue, Expert Diagnostic à l APAVE Rennes I / LOI HANDICAP 2005 Loi n 2005-102 du 11 Février 2005 Décret Plus en détail Loi du 11 février 2005. L accessibilité des ERP de 5 ème catégorie. Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie
Loi du 11 février 2005 L accessibilité des ERP de 5 ème catégorie Direction Départementale des Territoires des Yvelines Séance du 30 octobre 2012 Intervenant : François ALEMANY Chargé d opérations DREAL Plus en détail HUMAIN SIMPLE LYON. ACCeSSIBLE FACILE. aménager A TOUS ACCUEILLANT. www.lyon.fr. Janvier 2009. Les clés de la réglementation
Janvier 2009 SIMPLE HUMAIN aménager ACCUEILLANT LYON FACILE A TOUS ACCeSSIBLE DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ACCESSIBILITE LOGEMENT COLLECTIF Les clés de la réglementation www.lyon.fr Nos enjeux Plus en détail Établissements scolaires. Accessibilité des personnes handicapées Diagnostic des écoles, collèges et Lycées
Établissements scolaires Accessibilité des personnes handicapées Diagnostic des écoles, collèges et Lycées Direction Diocésaine de l Enseignement Catholique Accueil Présentation des intervenants Présentation Plus en détail Accessibilité des ERP neufs
Accessibilité des ERP neufs Emilie Jeannesson-Mange CETE IDF 13/03/2012 Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDTL Direction régionale et interdépartementale de l'equipement et de l'aménagement Ile-de-France Plus en détail COMMERCES. Auto-évaluation accessibilité ERP existants 5 ème catégorie
Auto-évaluation(1) Accessibilité locaux existants ERP 5 ème catégorie (Est considéré comme Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie tout magasin de vente dans lequel l effectif du public admis Plus en détail PC 39 - Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- PC 39 - Document obligatoirement joint au dossier de permis de Plus en détail 1 - RAPPELS PRÉFET DU NORD
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 62 boulevard de Belfort CS 90007 59042 lille cedex Tél : 03-28-03-83-00 Fax : 03-28-03-85-56 PRÉFET DU NORD 1 - RAPPELS Notice d'accessibilité Plus en détail DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE E.R.P. Rapport technique N 1-B
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE E.R.P Rapport technique N 1-B MAIRIE ADMR, Initiatives Pour l Emploi, salles de réunions, salles associative Place du Cardinal Grente 50410 PERCY ERP 5 ème catégorie ADU Etudes Plus en détail 1/11 1- RAPPELS 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
direction départementale de l Equipement et de l agriculture Cher Notice de prise en compte de l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Plus en détail Nom et adresse :...Tél :... Nom et adresse :... Qualité :... Tél :...
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Aude Service Habitat et Constructions Durables Unité Accessibilité et Réglementation de la Construction janvier 2010 NOTICE D ACCESSIBILITE ETABLISSEMENTS Plus en détail Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.
Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Accessibilité Avril 2009 (d'autres types Plus en détail 1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire Plus en détail - Grille d'autodiagnostic Hôtels
- Grille d'autodiagnostic Hôtels L objectif de ce document est de permettre aux exploitants de se forger un aperçu du niveau d accessibilité de leur établissement face aux obligations de mise en conformité Plus en détail Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (E.R.P.)
Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (E.R.P.) et aux installations ouvertes au public (I.O.P.) en référence aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Plus en détail L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs
L'accessibilité des bâtiments d'habitations collectifs neufs (Arrêté du 1 août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007) Direction Départementale de l'équipement des Hautes-Alpes - SAUL/HG - 05/11/09 Plus en détail Bureau Études Accessibilité- dumez.frederic@wanadoo.fr
Les enjeux de la Loi du 11 février 2005 Le contexte réglementaire de l accessibilité Le panorama des principales dispositions réglementaires de l accessibilité Les interfaces avec la voierie Les éventuelles Plus en détail 1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse
direction départementale des Territoires Creuse Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement Plus en détail 2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Modèle de notice explicative accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations ouverts au public (E.R.P. et I.O.P.) à inclure dans le dossier «accessibilité» prévue par les articles Plus en détail Accessibilité locaux existants ERP 5ème catégorie
Auto-évaluation(1) Accessibilité locaux existants ERP 5 ème catégorie (Est considéré comme Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie tout magasin de vente dans lequel l effectif du public admis Plus en détail 1- RAPPELS PRÉFECTURE DE LA MANCHE. Bureau accessibilité Notice descriptive accessibilité pour les ERP Version octobre 2009 Page 1
PRÉFECTURE DE LA MANCHE SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE Secrétariat : Direction Départementale des territoires et de la mer BP 60 355 50015 SAINT-LO cedex Tél : 02-33-06-39-00 Fax : Plus en détail Parking. Les places accessibles devront être les plus proches de l entrée.
Parking Si vous avez un parking privé, 2% des places devront être accessibles : largeur minimum 3,30 m, place et devers de pente maxi 2%, signalétique horizontale et verticale. Les places accessibles devront Plus en détail Accueillez l ensemble de votre clientèle quel que soit son handicap
Accueillez l ensemble de votre clientèle quel que soit son handicap Loi du 11 février 2005 modifications suite à la publication de l ordonnance du 25 septembre 2014 et du décret du 8 décembre 2014 Après Plus en détail NOTICE D'ACCESSIBILITE
Ministère de l'ecologie de l'energie, du Développement durable et de l'aménagement du Territoire durables Direction Départementale de l'equipement Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements Plus en détail KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2D RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE
KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2D RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE RAPPEL : Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie : Plus en détail NOTICE ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE ACCESSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 1/35 Le demandeur et l établissement 1- Le demandeur Nom, Prénom : Adresse : Téléphone : E-mail : 2- L établissement Nom : Adresse : Activité Plus en détail NOTICE ACCESSIBILITE «HANDICAPES» DANS LES ERP ET IOP
PREFECTURE DU BASRHIN Direction Départementale des Territoires du BasRhin Service Logement Construction Durable et Renouvellement Urbain Unité Accessibilité et Qualité des Constructions 14 rue du Maréchal Plus en détail GRILLE de DIAGNOSTIC «ACCESSIBILITE»
Cellule Sécurité incendie Secrétariat Général de l Enseignement Catholique GRILLE de DIAGNOSTIC «ACCESSIBILITE» Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des Plus en détail DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE E.R.P. Rapport technique N 5
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE E.R.P Rapport technique N 5 ECOLE PUBLIQUE Ecole Primaire T. MAUPAS 4 rue Dufouc 50410 PERCY ERP 3 ème catégorie ADU Etudes Novembre 2013 ERP concerné Maître d ouvrage Réalisation Plus en détail Nouveau règlement Accessibilité Handicapés
Nouveau règlement Accessibilité Handicapés 1 Les principaux points à retenir en synthèse Prise en compte de tous les handicaps notamment physique, cognitif, mental ou psychique Exigences de performance Plus en détail Les clés de l'accessibilité. Tourisme et Culture. Coordination Handicap Normandie. Musée de l'horlogerie
H Coordination Handicap Normandie Musée de l'horlogerie Les Papillons Blancs de l'agglomération rouennaise et du Pays de Caux Tourisme et Culture Les clés de l'accessibilité les ESPACES intérieurs Gîte Plus en détail Ajustement. Titre l environnement normatif
Ajustement de Titre l environnement normatif Rencontres techniques de l AMF 5 février 2015 Antoine Cretin-Maitenaz DHUP Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie Le décret du 5 Plus en détail Loi du 11 février 2005. L accessibilité des ERP de 5ème catégorie. Ministère de l'écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
Loi du 11 février 2005 L accessibilité des ERP de 5ème catégorie Ministère de l'écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement WWW.developpement-durable.gouv.fr SOMMAIRE Préambule I. Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006 Plus en détail Bienvenue! Guide de l accessibilité
Bienvenue! Guide de l accessibilité aux personnes en situation de handicap des petits commerces de proximité et de l artisanat de vitrine Février 2015 Sommaire p. 3 Comment utiliser ce guide? p. 4 Introduction Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (neufs et existants)
TICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMETS RECEVAT DU PUBLIC (neufs et existants) Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, Plus en détail PRÉFECTURE DE L AVEYRON. Sous-commission départementale d'accessibilité
PRÉFECTURE DE L AVEYRON Sous-commission départementale d'accessibilité Secrétariat : Direction Départementale des Territoires de l'aveyron 9 rue de Bruxelles - Bourran 12033 RODEZ cedex9 Notice d accessibilité Plus en détail Enjeux et perspectives de l accessibilité applicable aux commerces. Morlaix, le 27 novembre 2012 Landivisiau, le 28 novembre 2012
Enjeux et perspectives de l accessibilité applicable aux commerces Morlaix, le 27 novembre 2012 Landivisiau, le 28 novembre 2012 Délégation APF 29 LOI DU 11 FÉVRIER 2005 Pour l'égalité des droits et des Plus en détail KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2B RENDRE MON RESTAURANT ACCESSIBLE
KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2B RENDRE MON RESTAURANT ACCESSIBLE RAPPEL : Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie Plus en détail L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie
L accessibilité des hôtels, restaurants et commerces de 5 ème catégorie Guide pratique Règlementation, recommandations et préconisations Préambule 2 Définition d un ERP: Sont considérés comme des Établissements Plus en détail NOTICE ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC
NOTICE ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC Cette notice a pour objet de permettre, au service instructeur du dossier, aux membres Plus en détail NOTICE DESCRIPTIVE D ACCESSIBILITE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE NOTICE DESCRIPTIVE D ACCESSIBILITE POUR UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) DANS LE CAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'AUTORISATION DE TRAVAUX E.R.P NEU E.R.P EXISTANT Plus en détail SML Focus. Bien connaître les obligations qui vous concernent. Accessibilité des locaux aux personnes handicapées
SML Focus Accessibilité des locaux aux personnes handicapées Bien connaître les obligations qui vous concernent Définition, types et catégories des ERP Les locaux des professionnels de santé ouverts aux Plus en détail L accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP)
DOCUMENT PROVISOIRE Guide technique illustré Aide à la compréhension L accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) lors de leur construction ou de Plus en détail NOTICE D'ACCESSIBILITE
PREFECTURE de SEINE-et-MARNE Direction départementale de l Equipement et de l Agriculture Pôle Construction Unité Réglementation constructions durables Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Plus en détail Grille de relevé pour le respect des règles d'accessibilité
Direction départementale des Territoires de l'oise Grille de relevé pour le respect des règles d'accessibilité Textes de référence : Loi n 2005 102 du 11 février 2005 Décret n 2006 555 du 17 mai 2006 relatif Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 14