Source: http://tarriconeantincendio.it/idranti/
Timestamp: 2020-04-07 04:40:56+00:00

Document:
Idranti e materiale pompieristico | Tarricone Antincendio
Sistemi Rilevazione Fumi e Spegnimento
L’Ingegnere risponde
Portelli in plastica UNI 45 -UNI 70
Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completa di lastra antinfortunistica Safe Crash a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio, colore telai e portello: rosso.
ART. 937 CODICE NKIT45 tipo UNI 45 DIMENSIONI mm 490x610x30
ART. 938 CODICE NKIT70 tipo UNI 70 DIMENSIONI mm 590x720x30
Lancia a rotazione UNI 45 conforme alla norma UNI EN 671-2
Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI EN-671-2, particolarmente indicata per cassette idranti. Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. E’ facilmente manovrabile.
L’attacco è predisposto con filettatura normalizzata UNI 45 stampata nel corpo. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore. ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.
ART. 1056 CODICE MS45 corpo resina ABS, valvola in ottone, paracolpi in gomma
Lancia a leva UNI 45 – Alaska
Lancia antincendio a leva a tre posizioni con getto multiplo. Corpo in alluminio rivestito, ugello in polimero rinforzato, guarnizione in gomma sintetica, canna in resina ABS antiurto con zigrinature di presa anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare ed omogeneo.
Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.
ART. 1041 CODICE LCGE4S corpo in alluminio rivestito, bocchello polimero rinforzato, cono moplen, valvola poliammide
Modello UNI SOFT
Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI EN 14540. la manichetta UNI 70 è certificata a norma UNI 9487.
ART. 657 CODICE MM4820RB lunghezza tubazione 20m
ART. 664 CODICE MM7820RB lunghezza tubazione 20m
Cassetta per idranti a muro serie NEVADA.
Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN671-2.
Cassette dal nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un’ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell’idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d’ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d’uso. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettucci a filo smussato anche per la cassetta inox .
ART. 914 CODICE CN 45A tipo UNI 45 DIMENSIONI mm 400x580x200
ART. 915 CODICE CN 70 A tipo UNI 70 DIMENSIONI mm 500x650x250
Cassetta inox per idranti a muro serie NEVADA.
ART. 917 CODICE CN 45X tipo UNI 45 DIMENSIONI mm 400x580x200
ART. 918 CODICE CN 70 X tipo UNI 70 DIMENSIONI mm 500x650x250
Piantane per cassette serie NEVADA
Altezza 800mm.
POS. 1 ART. 1034 CODICE PTNR verniciato rosso
POS. 2 ART. 1032 CODICE PTNX verniciato inox
Cassette per idranti a muro serie TEXAS modello C
Le cassette UNI sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: materiale acciaio zincato. Verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un’elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini ( ISO 9227 )- Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC. Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d’uso ed istruzioni per l’installazione. I modelli “S” vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli “C” vengono forniti con due chiavi e lastra frangibile. Le cassette TEXAS possono contenere due tubazioni DN 45-70.
ART. 866 CODICE CT45C DIMENSIONI mm 450x530x220 UNI 45
ART. 868 CODICE CT70C DIMENSIONI mm 550x650x265 UNI 70
Cassette per idranti a muro serie TEXAS modello S
ART. 865 CODICE CT45S DIMENSIONI mm 450x530x220 UNI 45
ART. 867 CODICE CT70S DIMENSIONI mm 550x650x265 UNI 70
Piantana per cassetta TEXAS
ART. 1012 CODICE PT45 DIMENSIONI altezza mm 800 TIPO per TEXAS UNI 45 e 70
Accessori e ricambi per cassette TEXAS: sella
ART. 1016 CODICE SMT DIMENSIONI mm 330x110x185
Accessori e ricambi per cassette TEXAS: sigilli numerati
ART. 528 CODICE SINE
Accessori e ricambi per cassette TEXAS: tappi in PVC
ART. 862 CODICE TPVC
Accessori e ricambi per cassette TEXAS: lastra frangibile
ART. 863 CODICE VT
Gruppo attacco di mandata per linea di derivazione UNI 10779
L’attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 è un dispositivo installato in derivazione dall’anello idrico della rete anticendio per mezzo del quale, tramite l’autobotte dei vigili del fuoco, può essere può essere immessa dell’acqua in situazioni di emergenza.
MODELLI CON ATTACCO A FILETTO
MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA
ART. 1367 CODICE GAM29 tipo UNI 70 – 2”- 1 idrante ART. 1375 CODICE GAM809 DN 80 X DN 70
ART. 1368 CODICE GAM159 tipo UNI 70 – 2.1/2”- 1 idrante ART. 1376 CODICE GAM829 DN 80 X 2 DN 70
ART. 1369 CODICE GAM39 tipo UNI 70 – 3”- 1 idrante ART. 1377 CODICE GAM109 DN 100 X DN 70
ART. 1370 CODICE GAM49 tipo UNI 70 – 4”- 1 idrante ART. 1378 CODICE GAM129 DN 100 X 2 DN 70
ART. 1371 CODICE GAM229 tipo UNI 70 – 2”- 2 idranti
ART. 1372 CODICE GAM259 tipo UNI 70 – 2.1/2”- 2 idranti
ART. 1373 CODICE GAM339 tipo UNI 70 -3”- 2 idranti
ART. 1374 CODICE GAM449 tipo UNI 70 – 4”- 2 idranti
Gruppo attacco autopompa per linea di mandata
L’attacco per autopompa in linea è un dispositivo collegato da una parte all’impianto di alimentazione idrica e dall’altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell’acqua in situazioni di emergenza
ART. 1355 CODICE GAM tipo UNI 70 – 2”- 1 idrante ART. 1380 CODICE GAM801 DN 80 X DN 70
ART. 1357 CODICE GAM2 tipo UNI 70 – 2.1/2”- 1 idrante ART. 1381 CODICE GAM802 DN 80 X 2 DN 70
ART. 1359 CODICE GAM3 tipo UNI 70 – 3”- 1 idrante ART. 1382 CODICE GAM100 DN 100 X DN 70
ART. 1361 CODICE GAM49 tipo UNI 70 – 4”- 1 idrante ART. 1383 CODICE GAM102 DN 100 X 2 DN 70
ART. 1362 CODICE GAM22 tipo UNI 70 – 2”- 2 idranti
ART. 1364 CODICE GAM25 tipo UNI 70 – 2.1/2”- 2 idranti
ART. 1363 CODICE GAM32 tipo UNI 70 -3”- 2 idranti
ART. 1365 CODICE GAM42 tipo UNI 70 – 4”- 2 idranti
Tappo filettato UNI 10779
Preme ricordare che la norma UNI 10779 prevede che il dispositivo costituente l’attacco per autopompa deve prevedere tra l’altro una protezione contro l’ingresso di corpi estranei del sistema a mezzo di tappo filettato secondo UNI 810, e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.
ART. 1584 CODICE TAM70
Cartello in alluminio per la segnalazione dei gruppi autopompa
Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l’immediata individuazione dell’impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni.
ART. 813 CODICE CALLAM
Tarricone Antincendio s.r.l.
Via Amedeo Ugolini 13/A - 10135 Torino
Tel/Fax: 011.3489222
Email: info@tarriconeantincendio.it
P.IVA: 07371420014
Designed by Kelevra Web

References: ART. 937

ART. 938

ART. 1056

ART. 1041

ART. 657

ART. 664

ART. 914

ART. 915

ART. 917

ART. 918
 ART. 1034
 ART. 1032

ART. 866

ART. 868

ART. 865

ART. 867

ART. 1012

ART. 1016

ART. 528

ART. 862

ART. 863

ART. 1367
 ART. 1375

ART. 1368
 ART. 1376

ART. 1369
 ART. 1377

ART. 1370
 ART. 1378

ART. 1371

ART. 1372

ART. 1373

ART. 1374

ART. 1355
 ART. 1380

ART. 1357
 ART. 1381

ART. 1359
 ART. 1382

ART. 1361
 ART. 1383

ART. 1362

ART. 1364

ART. 1363

ART. 1365

ART. 1584

ART. 813