Source: http://docplayer.cz/2679667-Nektere-poznatky-vyzkumne-a-znalecke-cinnosti-z-vyzkumu-blesku-a-skod-zpusobenych-bleskem.html
Timestamp: 2017-07-21 17:01:38+00:00

Document:
Některé poznatky výzkumné a znalecké činnosti z výzkumu blesku a škod způsobených bleskem - PDF
Některé poznatky výzkumné a znalecké činnosti z výzkumu blesku a škod způsobených bleskem
Download "Některé poznatky výzkumné a znalecké činnosti z výzkumu blesku a škod způsobených bleskem"
1 Některé poznatky výzkumné a znalecké činnosti z výzkumu blesku a škod způsobených bleskem Ing. František Popolanský, CSc. 1. ANALÝZA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH BLESKEM V ČSSR. Při práci na čs normě ČSN Ochrana před bleskem jsme postrádali solidní statistiku škod způsobených bleskem. Záviděli jsme tehdy německým pojišťovnám, které měly k dispozici rozsáhlé statistiky škod bleskem z několika desetiletého pozorování a z nich vyvozovali závěry při sestavování příslušných norem. Spoluprací laboratoře energetiky ČSAV a Výzkumného ústavu energetického v Brně byl připraven návrh na shromáždění škod, který byl předložen a projednán s Čs. Státní pojišťovnou a Hlavní inspekci požární ochrany a od roku 1961 do r byly takto podle jednotného dotazníku evidovány všechny vzniklé škody na celém území tehdejší ČSSR. Dotazník byl sestaven tak, aby obsahoval základní potřebné údaje a byli jej schopni vyplnit likvidátoři škod pojišťovny, kteří zpravidla byli stavaři. V nejasných případech navštívil místo události specialista z Výzkumného ústavu energetického (EGÚ) a zpravidla objasnil příčinu vzniklé škody. Během pětiletého období bylo shromážděno Státní pojišťovnou a Hlavní inspekcí požární ochrany více než 3639 událostí způsobených bleskem, které blíže analyzovala studijní skupina v EGÚ pod vedením autora tohoto příspěvku. Tím byly podchyceny ne zcela všechny případy,ale jejich podstatná část. Autor se domnívá, že to bylo unikátní neopakovatelné shromáždění údajů o vzniklých škodách, jež poskytlo velmi poučné podklady v době, kdy bylo provedeno, ale i pro další období. 1.1 Klasifikace škod způsobených bleskem Na základě předběžné analýzy několika stovek škod byly evidované škody rozděleny do následujících skupin: 1. Úder blesku nastal do objektu bez hromosvodu. 2. Při úderu blesku do hromosvodu došlo k zpětnému přeskoku. 3. Úder blesku nastal vedle hromosvodu. 4. Škoda byla způsobena atmosférickým přepětím z vedení nn. 5. Blesk udeřil do venkovní antény 6. Blesk udeřil do stromu stojícího vedle budovy a škoda vznikla přeskokem ze stromu na postižený objekt. 7. Blesk udeřil do lidí nebo zvířat na volném prostranství. 8. Příčina byla smíšená nebo nejasná. 9. Zvláštní případy. Do druhé skupiny byly zařazeny ty případy, kdy při analýze škody se zjistilo, že úder nastal do hromosvodu a došlo ke zpětnému přeskoku následkem vysokého odporu uzemnění, nebo na indukčnosti, nebo jejich součtu. V případě, že nebylo možno zařadit jasně do jedné ze skupin 1 až 7, byly zařazeny do skupin 8. Většina těchto případů patřila asi do skupiny 3 a 4. Do skupiny 9 byly 212 zařazeny zvláštní případy, kdy je nebylo možno zařadit do uvedených skupin 1 8. Jednalo se např. o případy související s explozí. Kvantitativní přehled o vzniklých škodách podle jednotlivých skupin je uveden v tab.1. Jednotlivé skupiny mají následující význam: č.3 počet případů č.4 relativní počet případů v % č.5 celková škoda v kčs č.6 relativní škoda v % č.7 průměrná škoda v kčs Na prvním místě v počtu škod i velikosti škody v Kčs jsou nechráněné objekty. Na druhém místě jsou škody způsobené atmosférickým přepětím. Na třetím místě jsou škody vzniklé přeskokem ze stromu vedle objektu. Poučný byl tehdy zjištěný poznatek o velikosti škod v jednotlivých skupinách, kdy nejvyšší škody vznikly v případě přeskoků ze stromů Kčs na škodu, jež byla podstatně vyšší, než při atmosférickém přepětí a úderech do antény. Analýze škody vzniklé úderem do stromů byla tehdy věnována samostatná podrobnější studie. Z této analýzy škod vyplynuly také některé další poučné poznatky, např. o ochranných prostorech v blízkosti vysokých objektů (věže kostelů, vysoké komíny), umístění objektů (volné prostranství, řadová zástavba), místa bleskem ohrožená a další. Samozřejmě že zjištěné údaje měly svoji platnost v tehdejších podmínkách, zejména co se týkalo cenových údajů o zjišťovaných škodách a také o vybavenosti objektů a citlivosti tehdy instalovaných elektrických a elektronických spotřebičů. Proto by bylo nejvýš žádoucí provést obdobnou statistiku škod bleskem s přihlédnutím na ochranu elektrických zařízení. Tab. 1 Příčiny škod způsobených bleskem v letech v ČSSR n n % Kčs Kčs % Kč na škodu 1 Objekt bez hromosvodu ,2 15, , Zpětný přeskok z hromosvodu 169 4,6 1, , Vedle hromosvodu 118 3,2 1, , Atmosférické přepětí z vedení nn ,5 1, ,7 2,010 5 Úder do venkovní antény 169 4, , Úder do stromu vedle objektu 135 3,7 1, , Úder do lidí nebo zvířat 22 0, , Příčina smíšená nebo nejasná 203 5, , Zvláštní případy 37 1, , Suma , NĚKOLIK POZNATKŮ ZE ZNALECKÉ ČINNOSTI A ZNALECKÝCH POSUDKŮ VYPRACOVÁNÍ Z OBORU ŠKOD ZPŮSOBENÝCH BLESKEM. Znalecké posouzení bývá požadováno jak státními orgány tj. policií nebo požárními útvary, tak majiteli nebo provozovateli postiženého objektu. 223 V těchto případech se jedná o bližší objasnění příčiny vzniklé škody pro účely likvidace škody, nebo vyloučení jiné možné příčiny, zpravidla vzniku požáru. Další skupinu tvoří projekční útvary, které měly určité problémy s výkladem nebo realizací určitých ustanovení uvedených v normách. Při zadání znaleckého vyjádření by měl zadavatel jasně formulovat otázky, ne které by měl znalec v posudku odpovědět nebo se k nim vyjádřit. Položenými otázkami by měla být dána také osnova znaleckého posudku. Během posledních dvou desetiletí dospěl autor k názoru, že při sestavování závažnějších posudků by měl být dodržen jejich následující obsah: 1. Lokalizace úderu blesku. V této kapitole je vhodné doložit vyjádření českého hydrometeorologického ústavu možnosti výskytu místních bouřek v dané lokalitě podle pozorování ve stanovištích ČHMÚ. Jejich pozorovatelé zaznamenávají bouřky místní (do 10km), bouřky vzdálené tj. do vzdálenosti 20 až 25 km blýskavice s pozorováním viditelných blesků tj. v noci za příznivých okolností až do vzdálenosti 100 až 150km. V posledních letech si lze od meteorologů vyžádat záznam lokátoru výbojů blesku systémem detekce blesků ve střední Evropě na základě centrálního zpracování čidel na území Německa, Rakouska a dvou čidel v ČSR na stroji LP2000 firmy Global Atmospheric Instrument v německém Karlsruhe. 2. Výpočet pravděpodobnosti ohrožení úderu bleskem. Metodika výpočtu spočívá ve stanovení ekvivalentní plochy země, do níž by udeřil blesk, kdyby tam postižený objekt nebyl. Vypočítaná hodnota pak vypovídá a tom, zda úder blesku byl náhodný (v případě p = 10-2 až 10-3 ) nebo jej bylo možno očekávat ( p > 10-1 ) 3. Výslech svědků. Při výslechu svědků žádat údaj o době mezi pozorováním blesku a dobou zahřmění. Při blízkých úderech blesku do 100m bývá charakter zahřmění obdobný výstřelu z pušky. Se vzdáleností úderu blesku klesá kmitočet vyzařovaného spektra. 4. Prohlídka hromosvodu na nižších objektech a požářiště, zajištění důkazů. 5. Kontrola dokumentace o revizích hromosvodu, kontrola revizních lhůt. 6. Způsob provedení ochrany před přepětím. 7. Zjištění informace od příslušného rozvodného závodu o případných současných událostech v napájecí síti nn, případně i síti vn. 3. NEKONVENČNÍ HROMOSVODY 3.1 Mechanika bleskového výboje při úderu do země Výboj blesku mezi mrakem a zemí začíná prorůstáním slabě svítícího kanálu stupňovitým způsobem od mraku k zemi střední rychlostí 100 až 1000 km/s jemuž říkáme stupňovitý vůdčí výboj (líder). Střední délka jednotlivého stupně je okolo 50 m, přestávka mezi jednotlivými stupni je 30-90µs. rychlost postupu každého stupně je řádu km/s. Líder se rozvětvuje ve směru postupu. Během jednotlivých přestávek přitékají náboje do čela vůdčího výboje. Dosáhne-li čelo dostatečného gradientu, asi 5000 V/cm, postupuje vůdčí výboj dále. V určité výšce nad zemí způsobí na objektech na zemi tak vysoký gradient s nábojem opačné polarity ze země, že proti sestupnému líderu z mraku k zemi postupuje ze země vstřícný líder (říká se mu spojující líder). Při jeho spojení se sestupujícím líderem dochází k bouřlivé neutralizaci nábojů obou líderů 234 opačné polarity, vedoucí k vysokému proudovému výboji s účinky tepelnými, světelnými, mechanickými a elektromagnetickými. Délka spojujícího líderu ze země je úměrná náboji sestupujícího líderu. Snahy pro zlepšení účinnosti jímačů spočívají především v usnadnění nástupu spojujícího vstřícného výboje ze země speciálními jímači s přídavným zařízením, různých typů a výrobců, v odborných kruzích nazývaných nekonvenční jímače, nebo hromosvody. 3.2 Ionizující jímače hromosvodného zařízení Hromosvody s ionizujícími jímači nabízí několik výrobců hromosvodů zejména ve Francii a Itálii. Jejich princip spočívá ve vytvoření buď spontánní korony v blízkosti hrotu tyčového jímače v důsledku vysokého elektrického pole pod bouřkovým mrakem a sestupujícím líderem z mraku, nebo v generování repetujících impulsů vysokého napětí řádu desítek kv mezi malými pomocnými elektrodami a tyčovým jímačem elektronickým zařízením. Tento typ ionizujících hromosvodů, původně nazývaných PDA (paratonerre a diapositiv d amorcage = hromosvod se zařízením k vytváření jisker), se začal používat r Dnes nabízí ve světě asi desítku výrobků ionizující jímače pod různým označením, např. Pulsar, nebo ESE (Early Strimer Emision = dřívější emise strímeru). Při jeho odzkoušení ve vysokonapěťové laboratoři Les Renardiéres EDF (Electricité de France) v r bylo použito jako vysokonapěťové elektrody desky rozměru 20x15 m, umístěné nad podlahou laboratoře ve výšce 13 m, k níž byly přiváděny impulsy vln spínacích přepětí impulsního generátoru vysokého napětí 6 MV. Při těchto experimentech se sledoval vznik vstřícných výbojů ze země pomocí obrazového měniče,který umožňuje sledovat vznik předvýbojů v oblasti ultrafialového spektra, tedy v oblasti normálním okem neviditelné a rovněž nezachytitelné běžnou fotografickou technikou. Tyto experimenty byly uskutečněny jak s běžným konvenčním hromosvodem,tak s PDA. Zjistilo se,že u jímače s PDA nastupuje vstřícný výboj do země, o několik desítek µs (až do 40 µs) dříve, než u konvenčního hromosvodu. Rovněž charakter tohoto vstřícného strímeru,proti sestupujícímu výboji,je odlišný. Autoři PDA z tohoto poznatku dedukovali zvýšení účinnosti skutečné ochrany budovy hromosvodem PDA delší délkou vstřícného líderu (strímeru) v okamžiku setkání se sestupujícím líderem z bouřkového mraku. Veškeré výzkumy do roku 1994, o něž se opírají tvrzení výrobců PDA na základě laboratorních zkoušek v EDF a CNRS (Ústřední francouzská národní laboratoř) byly provedeny v oblasti měření optického a časového rozdílu nástupu vstřícného výboje ze země. Otázka účinnosti jímače spočívá v tom,jak daleko dojde vstřícný výboj ze země. Tato vzdálenost je dána rychlostí líderu a dobou postupu. Výrobci ionizujících jímačů uvažovali rychlost postupujícího vstřícného výboje ze země podle měření při vývoji jiskry v laboratoři na 1 m/µs. Během zjištěného časového rozdílu 40 µs by tedy vstřícný výboj z ionizujícího jímače dosáhl podle nich délky 40 m. Ochranný prostor jímače navrhují výrobci ionizujících jímačů chráněný prostor normálních jímačů prodloužených o 40 m. Počáteční rychlost vstřícného líderu v přírodě je však mnohem pomalejší, asi 4 cm/µs, později cm/µs. Je to z toho důvodu, že el. gradienty skutečného blesku jsou mnohem nižší, než při uměle vytvořených dlouhých jiskrách v laboratoři o maximální délce okolí 10 m. Při dřívějším nástupu o 40 µs je pak délka vstřícného výboje delší o 1,6 m, maximálně o 4 m. Další důležitou veličinou je prostorový náboj,který zpomalí postup líderu. Celý problém účinnosti jímače PDA je mnohem komplikovanější, nežli bylo dosud v laboratořích prokázáno zatím jen výzkumem časového rozdílu nástupu vstřícného výboje. Názory fyziků a většiny specialistů v ochraně před bleskem však považují tento důkaz, spočívající na časovém rozdílu (tzv. time delay) za nepřijatelný! 245 Vzhledem k velmi složitému a specifickému fyzikálnímu objasnění možných účinků nekonvenčních hromosvodných jímačů založených na principu dříve nastupujících vstřícných výbojů, byla o zodpovězení tohoto problému požádána CIGRE (Mezinárodní komise velkých sítí elektrických). Ta v rámci studijní komise č. 33 Blesk řeší teoretickým a experimentálním způsobem nejzávažnější problémy ochrany před bleskem. Pracovní skupinu tvořili zástupci předních světových pracovišť, zabývající se výzkumem blesku a ochranou před bleskem (autor tohoto příspěvku byl jejím dlouholetým členem). Na základě studií zaměřených k řešení tohoto problému, projednaných na zasedání SC33 CIGRE, jehož se zúčastnili i zástupci výrobců ionizujících hromosvodů a výše uvedených francouzských vysokonapěťových laboratoří v květnu 1995 v Miláně, jehož zasedání se autor tohoto příspěvku zúčastnil, byly vyvozeny tyto závěry: Doposud neexistuje dostatečná teoretická analýza ani pozorování v přírodě, jež by potvrdily podstatné zlepšení účinnosti nekonvenčních hromosvodů tohoto druhu oproti konvenčním. Nejzávažnější námitka proti nekonvenčním hromosvodům je předpokládaná rychlost jejich vstřícného výboje 10 6 m/s, zatímco dosud pozorovaná rychlost v přírodě a při dlouhých jiskrách v laboratoři je o jeden řád nižší. Z těchto důvodů nelze uvažovat s podstatným zvýšením délky nekonvenčních jímačů z níž by vyplývaly větší ochranné prostory jímačů oproti dosavadním, nekonvenčním jímačů hromosvodů. CI- GRE předala IEC závěr, že v současné době nemůže podpořit technologii ochrany před bleskem technologií nekonvenčních hromosvodů tohoto typu. IEC rozeslala v roce 1995 tento závěr na vědomí všem národním komitétům IEC, tedy i do ČSSR. Na mezinárodních konferencích o ochraně před bleskem (25. ICLP v roce 2000 Rion, Řecko, 26. ICLP v roce 2002 v Krakově, Polsko) a XI.Sympozium SIPDA v roce 2001 v Santos (Brazilie) byly předneseny výsledky desetiletého sledování účinnosti ionizujících jímačů v přírodních podmínkách v Malajsii od 11 výrobců v oblasti hlavního města Kuala Lumpur s 200 bouřkovými dny za rok a oblasti Klara Halley s 250 bouřkovými dny a více než 20 blesky do km 2 více než 100 budovách s ionizujícími jímači na nichž bylo zjištěno více než 200 škod bleskem. Na třech velký budovách byl počet škod zvlášť velký, na 170 m vysoké budově v Shahzan 11 škod (viz obr.1). 7 škod rovněž na 170 m vysoké budově s dvěma jímači od r a 2 škody na 20 m vysoké budově od r viz. obr 2. Od roku 1995 byla instalována dodatečná další zařízení na budovách. Došlo k dalším škodám blesky na těchto budovách s instalovanými jímači ESE, mezi nimi došlo k úderům bleskem a škodám i mezi dvěmi těsně přiléhajícími jímači ESE, viz obr. 2 Na těchto mezinárodních konferencích bylo konstatováno,že hromosvodní jímače typu ESE neposkytují žádnou větší ochranu, nežli konvenční jímače hromosvodných zařízení. 3.3 Závěr Zkušenost několikaletého sledování účinnosti ionizujících jímačů na rozsáhlém souboru instalovaném v Malajsii v oblasti s nejintensivnější bouřkovou činností na světě, potvrdily dřívější předpoklady fyziků a specialistů v ochraně před bleskem, že laboratorní důkazy spočívající jen ve zjištění časového rozdílu (tzn. Time delay) nástupu vstřícného výboje ionizujících jímačů, jsou nedostatečné a že jímače typu ESE neposkytují větší ochranu, nežli konvenční jímače hromosvodných zařízení. 256 Obr. 1 Údery blesku na budově opatřené dvěma jímači typu ESE (typ Dynasphere) Villa-Pestri vysoká 170 m, Shanzan, Indonésie. Šipkami jsou označena místa úderů blesku do údajně chráněného prostoru. Obr. 2 Úder blesku těsně vedle a pod jímacím zařízením typu ESE (Dynasphere) na 20 m vysoké budově. 267 Statistika škod při požárech od atmosférických výbojů a její vyhodnocení Aleš Dudáček VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulty bezpečnostního inženýrství Údaje o požárech na území ČR jsou obsaženy ve Statistickém sledování událostí (dále jen SSU) vedeném Hasičským záchranným sborem ČR. V SSU jsou obsaženy poměrně podrobné údaje o jednotlivých požárech, jejich příčinách a následcích. Rozbor statistiky požárů potom může poskytnout i důležité informace o různých vlivech na vznik a rozvoj požárů. U požárů způsobených výboji atmosférické elektřiny je uveden jako iniciátor atmosférický výboj (kód iniciátoru 17) a jako příčina požáru připadá v úvahu zejména zatřídění blesk objekty chráněné hromosvodem (kód příčiny požáru 90), blesk objekty nechráněné hromosvodem (kód příčiny požáru 91) a blesk ostatní případy zapálení (kód příčiny požáru 92). Rozbor statistiky požárů od výbojů atmosférické elektřiny je proveden pro roky Pokud není uvedeno jinak, jsou vždy uváděny souhrnné údaje za toto období. V grafu 1 je uveden celkový počet požárů v ČR v letech 1995 až POČET POŽÁRŮ ROK Graf 1 Celkový počet požárů v ČR v letech 1995 až 2004 Ve sledovaném období, tj až 2003 došlo celkem k požárům s celkovou škodou více než 14 mld. Kč. Při těchto požárech bylo usmrceno 785 osob a dalších osob bylo zraněno. Zásahem jednotek požární ochrany byly při těchto požárech uchráněny hodnoty ve výši téměř 49 mld. Kč. 278 Ve sledovaném období 1997 až 2003 došlo v ČR celkem k 551 požárům s jednoznačnou příčinou vzniku spočívající ve výboji atmosférické elektřiny, které způsobily přímou škodu ve výši 96,9 mil. Kč, zásahem jednotek požární ochrany byly uchráněny hodnoty ve výši 567,9 mil. Kč. Při požárech nebyl nikdo usmrcen, zraněno bylo 49 osob, z toho 28 zasahujících hasičů. Požáry způsobené bleskem se tedy podílely na celkovém počtu požárů 0,36 %. V následujících dvou grafech jsou uvedeny počty požárů způsobených bleskem v letech Graf 2 uvádí celkový počet požárů vnitřně členěný podle příčiny, graf 3 potom uvádí pro srovnání počty požárů podle příčiny. V grafech je použito již výše uvedeného kódového označení příčiny požáru: blesk objekty chráněné hromosvodem blesk objekty nechráněné hromosvodem blesk ostatní případy zapálení POČET POŽÁRŮ ROK Graf 2 Počet požárů způsobených bleskem POČET POŽÁRŮ ROK Graf 3 Počet požárů způsobených bleskem podle příčiny 289 Počty požárů v jednotlivých měsících vnitřně členěné podle příčiny jsou uvedeny v grafu POČET POŽÁRŮ MĚSÍC Graf 4 Počet požárů v jednotlivých měsících roku Pro porovnání jsou v grafu 5 uvedeny počty požárů v jednotlivých měsících a počty bouřkových dnů. Data o počtu bouřkových dnů nejsou uvedena pro březen, duben, září, říjen a listopad. Průměrný počet bouřkových dnů je 33,7, v literatuře se hodnoty pohybují obvykle od 15 do 40 bouřkových dnů POŽÁRY BOUŘKOVÉ DNY POŽÁRY BOUŘ. DNY MĚSÍC 0 Graf 5 Počet požárů a počet bouřkových dnů v průběhu roku 2910 Průběh počtu požárů v závislosti na denní době je uveden v grafu POČET POŽÁRŮ HODINA Graf 6 Počet požárů v závislosti na denní době Pro sledování objektů, ve kterých došlo k požáru používá SSU členění do tříd a skupin. Třídy objektů jsou označeny následujícími kódy: 1... budovy občanské výstavby 2... budovy pro bydlení 3... speciální výrobní budovy (mimo zemědělství a lesy) 4... budovy pro zemědělství a lesnictví 5... objekty, zařízení, dopravní a pracovní prostředky, komunikace (mimo dříve uvedené) 6... přírodní prostředí 9... ostatní a nezatříděné. V grafu 7 je uveden počet požárů pro jednotlivé třídy objektů. Z grafu je zřejmé, že největší počet požárů připadá na budovy pro bydlení, objekty, zařízení, dopravní a pracovní prostředky, komunikace (nespadající do předchozích tříd) a na přírodní prostředí. V grafu je provedeno i vnitřní členění podle příčiny požáru (vybavení či nevybavení objektu hromosvodem a ostatní příčiny zapálení). U objektů třídy 2 se nejčastěji jednalo o požáry rodinných domků určených výhradně k bydlení (kód 220) 98 požárů, z toho 34 u objektů vybavených hromosvodem a o požáry zemědělských usedlostí (kód 230) 18 požárů, z toho 1 požár objektu vybaveného hromosvodem. U objektů třídy 5 se nejčastěji jednalo o požáry objektů skupiny 551, tj. požáry kůlen, dřevníků, stodol, kurníků a chlévů 79 požárů, z toho 8 požárů objektů s hromosvodem, 64 požárů objektů bez hromosvodu a v 7 případech není použití hromosvodu relevantní. Dále se jednalo o objekty skupiny 515, tj. požáry věží, stožárů, oplocení, venkovních rozvodů a pouličních lamp 44 požárů, z toho 7 požárů objektů s hromosvodem, 10 požárů objektů bez hromosvodu a ve 27 případech není použití hromosvodu relevantní. 3011 POČET POŽÁRŮ TŘÍDA OBJEKTŮ Graf 7 Počet požárů pro jednotlivé třídy objektů U objektů třídy 6 se nejčastěji jednalo o požáry stohů slámy a píce (objekty skupiny 611) 36x, požáry jehličnatých vysokokmenných lesů (objekty skupiny 620) 29x, požáry travních porostů, školek, hrabanky, jehličí, listí a rašeliny (objekty skupiny 623) 26x a požáry parků, osamocených stromů a keřů (objekty skupiny 637) 22x. Zcela logicky v žádném z těchto případů se nejednalo o požár objektu s hromosvodem. Pokud se jedná o prostory vzniku požáru, je v tab. 1 uveden přehled prostorů, ve kterých za sledované období vzniklo více než 10 požárů. Označení prostorů je následující: 0... nezjištěno, nezatříděno elektrické rozvodny, měnírny, trafostanice vedení elektrického proudu sklady materiálů, výrobků obytné místnosti a ložnice bytového fondu, domovy pro důchodce trvalé bydlení půdy, střechy kůlny, dřevníky, udírny, dílny PROSTOR PŘÍČINA CELKEM CELKEM Tab. 1 Prostory vzniku požáru 3112 Z tab. 1 je zřejmé, že podle očekávání největší počet požárů vznikne na půdách a střechách. U objektů nevybavených hromosvodem je počet požárů v tomto případě 2,85x větší než u objektů s hromosvodem. U nejčastějšího prostoru vzniku (64 půdy a střechy) se jedná nejčastěji o požáry v objektech třídy 2 - budovy pro bydlení (94 požárů, z toho 25x objekt s hromosvodem, 64x objekt bez hromosvodu), dále pak v objektech třídy 1 - budovy občanské výstavby (32 požárů, z toho 9x v objektech bez hromosvodu a 22x v objektech s hromosvodem) a na třetím místě o požáry v objektech třídy 5 - objekty, zařízení, dopravní a pracovní prostředky, komunikace (26 požárů, z toho 3x v objektech s hromosvodem, 22x v objektech bez hromosvodu). V objektech třídy 2 se jednalo nejčastěji o požáry v rodinných domcích určených výhradně k bydlení (kód 220), v objektech třídy 1 o požáry rekreačních chat a chalup (rodinných) (kód 163) a u objektů třídy 5 o požáry kůlen, dřevníků, stodol, kurníků, chlévů apod. (kód 551). Přehledně jsou dříve uvedené počty požárů uvedeny v tab rekreační chaty a chalupy (rodinné) rodinné domky určené výhradně k bydlení kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy apod. TŘÍDA SKUPINA PŘÍČINA OBJEKTŮ OBJEKTŮ CELKEM z toho z toho z toho Tab. 2 Přehled nejčastějších požárů s prostorem vzniku na půdách a střechách Z tab. 2 je vidět, že v objektech nevybavených hromosvody dochází k několikanásobně vyššímu počtu požárů než u objektů s hromosvody. Konkrétně u objektů skupiny 220 rodinné domky určené výhradně k bydlení je tento poměr 2,37, u rekreačních chat a chalup (kód 163) je poměr 3,00 a u kůlen, dřevníků, stodol, kurníků, chlévů apod. (kód 551) je tento poměr 6,00. Škody způsobené požáry od výbojů atmosférické elektřiny V grafu 8 jsou uvedeny přímé škody způsobené požáry v ČR v období let 1995 až Graf 9 uvádí škody a uchráněné hodnoty při požárech od blesků. Pro tyto požáry je podrobnější rozbor škod v závislosti na příčinách požáru je uveden v grafu 10. Extrémní výše uchráněných hodnot při požárech v roce 1997 je způsobena jedním požárem objektu skupiny 323 strojovny a kompresorovny s přímou škodou 200 tis. Kč a uchráněnými hodnotami 300 mil. Kč. V roce 2003 měla výše škod při požárech objektů vybavených hromosvodem největší podíl na celkové výši přímé škody. V ostatních letech měla největší podíl přímá škoda způsobená požáry objektů nevybavených hromosvo- 3213 dem. Podíl požárů s příčinou 92 - blesk ostatní případy zapálení je, vzhledem k charakteru objektů kde tato příčina připadá v úvahu, zastoupený nejméně. V grafu 11 jsou zobrazeny přímé škody členěné podle příčiny požáru pro jednotlivé třídy objektů. Zde je vidět výrazný podíl objektů třídy 3 na přímých škodách při požárech v objektech vybavených hromosvodem. Podrobný rozbor dat SSU ukázal, že příčinou je požár objektu skupiny 312 budovy výroby spotřebního zboží v roce 2003 s přímou škodou ve výši 13 mil. Kč a uchráněnými hodnotami ve výši 20 mil. Kč mil. Kč PŘÍMÁ ŠKODA UCHRÁNĚNO ROK Graf 8 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v letech 1995 až tis. Kč PŘÍMÁ ŠKODA UCHRÁNĚNO ROK Graf 9 Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech způsobených blesky 3314 PŘÍMÁ ŠKODA [tis. Kč] ROK Graf 10 Podíl jednotlivých příčin požáru na výši přímé škody PŘÍMÁ ŠKODA [tis. Kč] TŘÍDA OBJEKTU Graf 11 Přímé škody pro jednotlivé třídy objektů členěné podle příčiny požáru V tab. 3 je uveden přehled výše přímých škod pro třídy a skupiny objektů s největším podílem na jejich výši. Pro každou třídu objektů jsou uvedeny dvě skupiny, u kterých je přímá škoda v dané třídě objektů nejvyšší rodinné domky určené výhradně k bydlení zemědělské usedlosti 3415 budovy výroby spotřebního zboží budovy rozvodných zařízení, transformovny, měnírny, generátor věže, stožáry, oplocení, venkovní rozvody, pouliční lampy kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy apod. TŘÍDA SKUPINA PŘÍČINA CELKEM OBJEKTŮ OBJEKTŮ z toho z toho z toho Tab. 3 Přehled skupin objektů s nevyšší přímou škodou při požárech od blesku Z dat uvedených v tab. 3 je zřejmé, že přímé škody jsou zpravidla vyšší u požárů v objektech nechráněných hromosvodem. U objektů skupiny 312 vybavených hromosvodem se jedná o vliv požáru s velkou škodou, který výrazně ovlivňuje srovnání. Pro srovnání jsou v tab. 4 uvedeny vypočtené průměrné škody připadající na jeden požár. TŘÍDA SKUPINA PŘÍČINA CELKEM OBJEKTŮ OBJEKTŮ N/A z toho z toho N/A z toho Tab. 4 Přehled skupin objektů s průměrnou přímou škodou připadající na jeden požár V datech uvedených v tab. 4 je velmi dobře vidět výrazný vliv jednoho požáru s vysokou přímou škodou. na celkové výsledky. Obecně lze na základě dat v tab. 4 konstatovat, že u budov třídy 2 je při požárech objektů s hromosvodem menší průměrná škoda připadající na jeden požár než u požárů objektů nevybavených hromosvodem. Učinit podobný jednoznačný závěr pro objekty třídy 3 a 5 však není na základě uvedených dat možné. 3516 Zranění osob při požárech od výbojů atmosférické elektřiny Jak bylo uvedeno na začátku příspěvku, bylo ve sledovaném období zraněno při požárech způsobených výbojem atmosférické elektřiny 49 osob, z toho 28 zasahujících hasičů. Graf 12 uvádí počty zraněných pro jednotlivé třídy objektů s vnitřním členěním podle příčiny požáru ZRANĚNO TŘÍDA OBJEKTŮ Graf 12 Počet zraněných osob pro jednotlivé třídy objektů 0,35 0,3 0,25 ZRANĚNÍ / POŽÁR. 0,2 0,15 0, CELKEM 0, TŘÍDA OBJEKTŮ Graf 13 Četnost zranění pro jednotlivé třídy objektů a příčiny požáru 3617 Vzhledem k tomu, že data graf 12 nevyjadřuje ke kolika požárům objektů v příslušné třídě došlo, jsou v grafu 13 znázorněny vypočtené pravděpodobnosti (četnosti) zranění pro jednotlivé třídy objektů a příčiny požáru. Závěr Předložený rozbor dat získaných z SSU na vybraných ukazatelích dokládá význam ochrany objektů hromosvody. Přestože v některých případech není interpretace dat jednoznačná, lze celkově konstatovat přínos používání hromosvodů pro omezení následků spojených se zasažením objektů blesky. Závěrem je nutné upozornit, že v některých případech je statistický soubor dat za sledované období malý a jednotlivé extrémní požáry tak mohou výsledek výrazně ovlivnit. Proto je nutné s uvedenými daty nakládat zodpovědně a vždy ověřit, z jakého souboru byla data získána. V textu je na některé takovéto případy upozorněno. 3718 3819 3920 4021 4122 Ochrana elektronických zařízení před požárem vhodným hasicím zařízením Ing. Pavel Rybář K nejvýznamnější oblasti použití plynových hasicích zařízení patří ochrana elektronických zařízení. Zatímco hardwearové řešení plynových zařízení nedoznává podstatnějších změn, zcela opačně je tomu v případě hasiv používaných v těchto systémech aktivní požární ochrany. Lze říci, že co bylo včera nekonfliktním hasivem je dnes na seznamu regulovaných látek a zítra lze očekávat, že bude muset být staženo z používání. Důvodem jsou především stále se zpřísňující ekologické požadavky, které se týkají i hasiv. K tradičnímu hasivu používanému v minulosti v plynových hasicích zařízení patří CO 2. I přes jeho negativní vliv (relativně zanedbatelný) na oteplování země je možné s ním počítat i dnes a to zejména z důvodu nízké ceny. Bohužel, jeho hasicí účinnost a s tím spojené prostorové nároky a hmotnost jsou v některých aplikacích neakceptovatelné. Nástup vysoce účinných halonů 1301, 1211 a 2402 v osmdesátých létech vyvolal postupný odklon od hasicích zaplavovacích zařízení s CO 2. Důvodem byla vysoká hasicí účinnost nových hasiv a s tím související malé prostorové požadavky a nízká hmotnost vlastního hasicího zařízení. Bohužel se ukázalo, že odvrácenou stranou vysoké hasicí schopnosti jsou závažné dopady těchto chemických látek na životní prostředí. Konkrétně, významný vliv na porušování ozonové vrstvy. Již několik let před očekávaným zákazem halonů se soustředil výzkum na alternativní chemické halonové náhrady. K těm patří především: - halogenované fluorouhlovodíky typu HFC a - inertní plyny Z velké skupiny látek HFC doznaly největšího rozšíření chemické látky typu HFC 227ea (FM200), HFC 125 (FE-25) a HFC 23 (FE-13). Z hlediska porušování ozónové vrstvy jsou nekonfliktní což se vyjadřuje koeficientem ODP rovným nule. Uvedené látky se při styku s požárem rozkládají což může bývá předmětem diskuze zda jde doslova o čisté hasivo. K omezení degradačního procesu, jehož výsledkem jsou vysoce korozívní hydrouhlíky, je omezení času zaplavení chráněného úseku na dobu max. 10 s. V porovnání s inertními plyny vykazují hasiva HFC podstatně vyšší hasicí účinnost. I u těchto plynových hasicích zařízení se v ČR musí provádět obdobná opatření k zajištění ochrany zdraví v chráněném úseku jako u hasicích zařízení CO 2. Důvodem je skutečnost, že nelze vyloučit, že při jejich aplikování do prostoru za přítomnosti osob nebude překročena zdravotně bezpečná koncentrace. Jak se ukázalo, halonové náhrady HFC patří mezi chemické látky, které se také podílejí na oteplování Země. To je důvodem, že i tyto chemické látky jsou zařazeny mezi tak zvané skleníkové plyny a podle Kjótského protokolu se musí jejich množství snížit v ČR o 8 %. Tím byla zahájena regulace i u tohoto druhu hasiv. K dalším faktorům sledovaným v souvislosti s vlivem chemických látek na životní prostředí je čas jejich rozpadu v atmosféře. Jak vyplývá z tab. 1 ani ten není pro látky HFC nadějný. 42 Zobrazit více
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou Více Nebezpečí úrazu el. proudem
Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně. Více Zpráva o revizi hromosvodu
Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008 Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014 Více Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami
Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33 Více závazný text ESČR č
Název projektu: Vzor zprávy o provedení výpočtu rizika Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 1. ZADÁNÍ: 1.1. Zadané hodnoty objektu Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy): šířka = 2,8 m délka = 33,1 m výška Více Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3, čl. E.7.1 Začátek revize : 6.4.2011 Datum zpracování : Konec revize : 6.4.2011 6.4.2011 Doporučený Více EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální Více Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser
Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem Více Rekonstrukce 2. výrobní haly V areálu společnosti BRUKOV Smiřice
- 1- A.č. MA151202 PROTOKOL č. 160126 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 vypracovaný odbornou komisí Rekonstrukce 2. výrobní haly V areálu společnosti BRUKOV Smiřice Zajištění vypracování Více Požární ochrana kulturních památek v ČR Národní muzeum Rudolf Kaiser
Požární ochrana kulturních památek v ČR 8.10.2015 Národní muzeum Rudolf Kaiser Úvod Mosty k požární ochraně kulturních památek Naší snahou je vybudovat funkční most k účinné ochraně kulturního dědictví. Více TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5 Více HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K
HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE DO ZEMĚ. PASIVNÍ BLESKOSVOD Více 7. Základy ochrany před úrazem
. Základy ochrany před úrazem elektrickým proudem Častý laický názor zní: Zapojení elektrických přístrojů spínačů, zásuvek prodlužovacích šňůr je tak jednoduché, že ho bez problému zvládne každý. Tento Více Blesk elektrický rázový výboj při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi).
Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Názvosloví Blesk elektrický Více Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES)
Revize vyhrazených elektrických technických zařízení Pavel Kraják (ČENES) Sytém (energetické) legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy Vyhrazená technická Více Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště
Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel Více EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu: Více Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné Více Obsah. D.1.4.d Hromosvod a uzemnění. 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN ed.2
- 1- A.č. Obsah 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 Zodp.projektant ing.iva Kábrtová kreslil ing.iva Kábrtová Kraj Okres MU Investor Město Hodkovice Více Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924
ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu. Více Ochrana vybavení v místnosti Nutnost kontinuálního provozu 24/7
3M Česko Michal Vojta Proč řešit ochranu Vašeho data centra / telekomunikační místnosti proti požáru? Ochrana vybavení v místnosti Nutnost kontinuálního provozu 24/7 2 1 STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ) Více Celkový seznam technické dokumentace
Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl Více Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence
A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost Více STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003
STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za Více SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ
Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je Více Sada 1 - Elektrotechnika
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 20. Přepětí, ochrany před přepětím Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: Více NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103
MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Více NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI 1 ÚVOD Při provádění dozoru nad vyhrazenými elektrickými zařízeními, se často setkáváme s Více Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu
Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Petr Skala, Václav Dětřich EGÚ Brno, a.s. Spolehlivost Spolehlivost Obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti objektu plnit požadované Více Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení
Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Názvosloví Blesk elektrický Více EPBD Semináře Články 8 & 9
EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná Více 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním Více PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději Více 17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška Více Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008
Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního Více Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při Více 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR
5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí Více Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_05 Více CW01 - Teorie měření a cv. 1.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření Více Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1
Procop návod K čemu Procop slouží: Procop je program provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2. Jeho úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta při řízení rizika. Přestože Více NAŘÍZENÍ. ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
NAŘÍZENÍ kraje ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rada kraje se na svém zasedání dne... usnesením č.... usnesla vydat na základě Více TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1
A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST Více Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na Více INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SUCH DOL AUTORIZAČNí RAZíTKO: SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTí 734/3, 165 00 PRAHA - SUCHDOL DEHTÁRY 17, 250 91 ZELENEČ
Obsah pro jektové dokumentace: Technická zpráva Protokol o stanovení prostředí Rozpočtové podklady Výkresová dokumentace J1 elektroinstalace v půdorisu J2 výkres rozvodnice R1 J3 : hromosvod INVESTOR: Více Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby
Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou Více Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky
Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční Více Projektová dokumentace
Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan Více Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.
Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava Více 1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje
1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p. Více Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )
Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt Více Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY
Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity Více STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02 Více Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo Více VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek, Více DEHN - kvalita a spolehlivost
DEHN - kvalita a spolehlivost DEHN + SÖHNE vyrábí více než 3500 součástí a přístrojů pro Vaši bezpečnost. Naše výrobky chrání lidské životy a věcné hodnoty. Vysoké požadavky na kvalitu a šetrný přístup Více ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)
MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika: Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie Více Nedostatky v instalacích systémů
Nedostatky v instalacích systémů ochrany před bleskem Postřehy z praxe znalce Systémy ochrany před bleskem musejí být v Německu v zásadě provedeny podle tzv. všeobecně uznávaných pravidel techniky, což Více Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central
Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého Více UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU
UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením Více ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana
ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 200 MZe ČR KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL TNV 7 2010 Obsah Strana Předmluva... 2 Chy 1 Předmět normy... 3 3 2 Normativní odkazy... 3 3 3 Termíny Více Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor
UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity Více ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14
ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Více Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce
Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305 K projektové dokumentaci: ABC projekt Zakázkové číslo: 0131-KIO Výkres: 2 Investor: Projektant: Klimša David, Budovatelská 461/17, Ostrava Zakázka: Projekt číslo: Více D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady Více MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo Více 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 8, díl 5, kapitola 2.4, str. 1 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK Nebezpečí od el. proudu Účinky el. proudu na lidský organismus Více ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice
ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části Více Dopadová studie č. 31
Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Více Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015
Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace Více ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles) Více Ochrana před přepětím pro LED-osvětlení
Ochrana před přepětím pro LED-osvětlení Výhody osvětlení LED Vysoká životnost Nezávislost výkonu na okolní teplotě Vysoká svítivost Žádná doba náběhu http://www.google.de/imgres?q=led +Světlon&start=122&um=1&sa=N Více Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění Více 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a
Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus... Více I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem I. Charakteristika Více Vyhláška č. 23/2008 Sb.,
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Požadavky na vybavení domů a bytů hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji. Více Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle Více Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma, Více Třída přesnosti proudu. Principy senzorů
Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K Více Revizní technik elektrických zařízení
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání Více H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ Více ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement Více Výkon státního požárního dozoru
Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických Více Industry Clubs 2011 Ochrana proti blesku a přepětí 1. díl: Praktická disciplína
Industry Clubs 2011 Ochrana proti blesku a přepětí 1. díl: Praktická disciplína Hradec Králové 10.3. 2011 Martin Dostál Vedoucí produktu - výkonové jističe a odpínače - přístroje pro měření - svodiče přepětí Více Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou Více BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně Více Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009
ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat Více olga.kristofikova@mdcr.cz Ministerstvo dopravy, oddělení BESIP
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga Více Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: R) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: 26-045- R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká Více Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru
Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní, Více Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí
Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého Více PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48
PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje Více Určení základní referenční úrovně ( baseline BL)
Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Úvod Činnosti tohoto kroku jsou založeny na údajích pro jednotlivá místa. Disponuje-li město databází o produkci a spotřebě energie a o stavu dotyčných Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 čl. 2
 čl. 2
 Čl.1
 Čl.2
 zákona č. 458
 zákona č. 133
 zákona č. 186