Source: http://docplayer.fr/19055425-Conditions-particulieres-de-raccordement-et-commerciales-des-producteurs-independants-sinergy-infrastructure-sa-sinergy-commerce-sa.html
Timestamp: 2018-12-11 01:33:49+00:00

Document:
CONDITIONS PARTICULIERES DE RACCORDEMENT ET COMMERCIALES DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS. Sinergy Infrastructure SA Sinergy Commerce SA - PDF
Download "CONDITIONS PARTICULIERES DE RACCORDEMENT ET COMMERCIALES DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS. Sinergy Infrastructure SA Sinergy Commerce SA"
1 CONDITIONS PARTICULIERES DE RACCORDEMENT ET COMMERCIALES DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS Sinergy Infrastructure SA Sinergy Commerce SA Martigny, le
2 CONTENU PREAMBULE 3 ART. 1 CHAMP D APPLICATION 3 ART. 2 CADRE LEGAL 3 ART. 3 DEVOIR D ANNONCE 4 ART. 4 NIVEAU DE TENSION DE RACCORDEMENT 5 ART. 5 DIMENSIONNEMENT DU RACCORDEMENT 5 ART. 6 EXIGENCES TECHNIQUES 5 ART. 7 EXIGENCES RELATIVES AUX PERTURBATIONS DE RESEAUX 6 ART. 8 RESPONSABILITES DU PRODUCTEUR 7 ART. 9 COUTS DU RACCORDEMENT 7 ART. 10 EXIGENCES RELATIVES AU MODE DE COMPTAGE 7 ART. 11 COUTS DU COMPTAGE 12 ART. 12 RACHAT DE L ENERGIE ET FACTURATION Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 2
3 PREAMBULE Les présentes conditions particulières relatives au raccordement des producteurs indépendants sont complémentaires aux «CONDITIONS GENERALES du Réseau électrique concernant le raccordement, l utilisation du réseau et la fourniture d énergie électrique de Sinergy Infrastructure SA (CG)» en vigueur. Elles traitent des règles de raccordement pour tous les producteurs photovoltaïques privés sur le territoire de la zone de desserte de Sinergy Infrastructure SA. Elles fixent les modalités applicables au raccordement et à la reprise de l énergie de toute installation de production raccordée au réseau de distribution de Sinergy Infrastructure SA, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD). Les conditions générales, les conditions particulières ainsi que les tarifs en vigueur sont en tout temps à disposition des clients. Ces documents peuvent être consultés et téléchargés à partir du site Internet du GRD ou commandés directement auprès de ce dernier, respectivement Sinergy Infrastructure SA. ART. 1 CHAMP D APPLICATION Les présentes conditions particulières s appliquent à toute installation produisant de l énergie électrique, mise en parallèle avec le réseau du GRD et pouvant, lorsque les conditions le permettent, refouler de l énergie sur le réseau. ART. 2 CADRE LEGAL Energie non renouvelable En application de l article 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l énergie (LEne), le GRD est tenu de raccorder et d acheminer les surplus de l énergie produite de manière régulière et avec une utilisation simultanée de la chaleur par les producteurs indépendants, sous une forme adaptée au réseau. Sans contrat de reprise de l énergie par un tiers, Sinergy Infrastructure SA est tenue de reprendre l énergie refoulée. Les coûts de raccordement en aval du point de dérivation, déterminé par le GRD, sont à la charge du producteur Énergie renouvelable En application de l article 7 de la LEne, le GRD est tenu de raccorder et d acheminer les surplus de l énergie produite à partir d énergies renouvelables, même si la production n est pas régulière. A l exception de l énergie rétribuée selon le principe de la rétribution à prix coûtant (RPC), ou toutes autres formes de rétribution fédérales, cantonales ou par un tiers, Sinergy Infrastructure SA est tenue de reprendre l énergie refoulée. Sont considérées comme énergies renouvelables, l énergie hydraulique jusqu à une puissance de 10 MW, l énergie solaire, l énergie géothermique, la chaleur ambiante, l énergie éolienne ainsi que l énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse. Les coûts de raccordement en aval du point de dérivation déterminé par le GRD sont à la charge du producteur Consommation propre En application de l art. 2 quater de l Ordonnance Fédérale du 7 décembre 1998 sur l énergie (OEne), les producteurs doivent informer les GRD trois mois à l avance s ils veulent opter pour le modèle de la consommation propre ou pour le décompte de la production nette Consommation propre individuelle Ce mode de consommation ne requiert pas de dispositions particulières, les articles 10 et suivants traitent ce cas de figure Consommation propre collective Selon l art. 2 OEne et selon la recommandation AES «Manuel sur la réglementation propre (MRCP)», il est possible à un producteur de constituer une Communauté d Auto-consommateurs (CA), afin de consommer sur place tout ou partie de l énergie produite. La consommation propre collective s applique aux clients finaux consentants d un immeuble ou d une PPE à condition que le point de raccordement au réseau soit unique Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 3
4 ART. 3 DEVOIR D ANNONCE Au GRD Pour être raccordées au réseau de distribution, les installations de production doivent faire l objet d une demande de raccordement préalable. Les documents suivants doivent nous parvenir par l intermédiaire de votre installateur électricien : une demande de raccordement pour une installation autoproductrice (AES 2.24) un formulaire de données techniques pour l évaluation des perturbations dans les réseaux (AES 1.18) avis d installation selon l OIBT établi par l électricien du producteur ; schéma de l installation et de comptage Les formulaires sont disponibles sur le site internet de Sinergy et doivent être envoyés au GRD, pour validation soit : par fax : par par courrier : Sinergy Infrastructure SA Rue du Simplon 4b Case postale Martigny Dès réception des documents, le GRD fixe un calendrier pour réaliser les éventuels renforcements du réseau et le communique au producteur A la Commune Pour installer des panneaux photovoltaïques, le projet doit faire l objet d une demande d autorisation à la Commune A l ESTI Pour les installations de production d une puissance nominale supérieure à 30 kva, un projet d installation doit être soumis à l Inspectorat fédéral pour les installations à courant fort (ESTI). Le formulaire ad hoc est disponible sur le site de l ESTI ( Les installations de production de plus de 1000 V sont, dans tous les cas, soumises à l approbation de l ESTI. Le propriétaire de l installation de production, son exploitant ou son mandataire est responsable de préparer les dossiers, de les transmettre à l ESTI, ainsi que de payer les émoluments. Les dossiers ESTI pour l extension du réseau de distribution sont préparés par le GRD A Swissgrid pour la RPC Le producteur qui désire bénéficier de la rétribution à prix coûtant (RPC) ou de la Rétribution unique doit procéder comme suit : annonce du projet à Swissgrid et vérification du bien-fondé de la RPC ; octroi ou non de la RPC par Swissgrid ; si la RPC est octroyée, établissement de l avis de mise en service et envoi des formulaires au GRD ; La procédure détaillée ainsi que les formulaires sont disponibles sur le site ( Pour la Garantie d Origine Toutes les productions supérieures à 30 kva doivent obligatoirement être enregistrées dans le système Suisse de garantie d origine (GO) Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 4
5 ART. 4 NIVEAU DE TENSION DE RACCORDEMENT Les valeurs, ci-dessous, sont indicatives pour le mode de raccordement. Néanmoins la solution technicoéconomique la meilleure doit être appliquée indépendamment de la puissance Raccordement en monophasé sur le réseau basse tension Pour les petits générateurs, des raccordements monophasés 3 kva sont tolérés. Le GRD choisit librement sur quelle phase le raccordement est effectué, afin d assurer l équilibre au point de transformation Raccordement en triphasé sur le réseau basse tension Les installations de plus de 3KVA sont raccordées en triphasé sur le réseau basse tension Raccordement sur le réseau moyenne tension (MT) Les installations de plus de 630 KVA sont généralement raccordées en triphasé sur le réseau MT ART. 5 DIMENSIONNEMENT DU RACCORDEMENT Limite de tension admissible Le GRD dimensionne le réseau de façon à garantir une tension dans les tolérances fixées par la branche Station transformatrice Le résultat de ce dimensionnement demande éventuellement de transformer l énergie sur le lieu de production à un niveau de tension supérieur. Dans ce cas, le producteur met gratuitement à disposition du GRD un local ou un terrain pour la construction d une station transformatrice. Le local ou le terrain reste propriété du producteur. La partie du local abritant les installations électriques du GRD doit rester en tout temps accessible à son personnel. Le local doit être construit de manière à respecter les prescriptions légales Ajout d un raccordement Bien que la règle définisse un raccordement par bien-fonds, dans certains cas, le GRD pourra ajouter, aux frais du producteur, un nouveau raccordement (borne ou coffret de raccordement). C est la recherche de la meilleure solution technico-économique qui guidera cette décision (frais de modification du tableau BT trop importants, production plus éloignée du point de fourniture (PF) existant que d un câble réseau, producteur différent que le consommateur final, etc.). ART. 6 EXIGEANCES TECHNIQUES Généralités Dans le but d assurer la qualité de fourniture de l énergie électrique au client et de garantir la sécurité des personnes et des installations, le producteur doit respecter les normes et règles techniques en vigueur Point de sectionnement Lors de travaux sur le réseau de distribution du GRD, l installation de production doit pouvoir être séparée du réseau par un dispositif de sectionnement. Le sectionnement doit être visible et verrouillable par le GRD. Une plaquette d avertissement «Attention tension étrangère, installation de production» doit être apposée à ce point de sectionnement. Afin de pouvoir travailler sans risque sur le dispositif de comptage, un second dispositif de coupure doit être installé sur le tableau de comptage à l aval du compteur (entre le compteur et l installation de production). Ces points de sectionnements prendront notamment la forme de fusibles, d interrupteurs, de disjoncteurs ou d un sectionneur MT. Les points de sectionnement doivent rester en tout temps accessibles au personnel du GRD Dispositif de mise en parallèle avec le réseau Seul un dispositif de mise en parallèle à verrouillage mécanique doit être appliqué en tant que couplage entre l installation de production et le réseau de distribution. Cette exigence est également valable lorsque plusieurs groupes de production travaillent en parallèle. Ce dispositif permet de : séparer immédiatement l installation de production du réseau de distribution d électricité en cas de défaut dans l installation de production ; Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 5
6 déconnecter automatiquement l installation de production en cas d une défaillance du réseau et, en ce qui concerne les générateurs asynchrones, déclencher aussi leur installation de compensation ; assurer que le réseau ne puisse pas être remis sous tension par l installation de production en cas de travaux sur le réseau hors tension. Ce dispositif de mise en parallèle doit en outre permettre de découpler l unité de production du réseau sur toutes les phases. Lorsque le réseau est hors tension, le dispositif de mise en parallèle ne doit pas pouvoir être enclenché. De plus, le dispositif de mise en parallèle doit pouvoir couper la puissance de court-circuit au point d injection en cas de défaut amont ou aval. La puissance de court-circuit du réseau au point de raccordement sera calculée et communiquée par le GRD. Le dispositif de mise en parallèle doit être désigné comme tel Protection de l installation En complément à la demande de raccordement, respectivement à l avis d installation, le producteur doit présenter un concept de protection comprenant les données techniques des dispositifs de mise en parallèle et de protection. Ce plan doit être validé et accepté par le GRD. Les dispositifs de protection permettent de découpler l installation de production du réseau de distribution instantanément ou après temporisation en cas de conditions anormales d exploitation. La défaillance d une phase de l installation de production, doit entrainer la déconnexion simultanée et automatique des autres phases. Le concept de protection contient les éléments suivants : détection d absence de tension sur le réseau de distribution ; protection en cas de surintensité ; protection à maximum et minimum de fréquence ; contrôle de la mise en parallèle (synchronisme) ; protection à maximum et minimum de tension ; alimentation des systèmes de protection. Une étude détaillée est conduite par le GRD qui peut ensuite demander des modifications du concept présenté. Tous les coûts liés à la mise en place et aux essais des protections sont à la charge du producteur Télécommande et télésignalisation Le GRD peut demander l installation d un système de télécommande et de télésignalisation du dispositif de mise en parallèle. Il peut également exiger de disposer de tous les signaux et de toutes les informations qui peuvent aider à la conduite du réseau. Il peut encore exiger de pouvoir lui-même, et à distance, découpler du réseau l installation de production Mise en service Le GRD peut exiger d assister aux tests de mise en service. La mise en parallèle de l installation de production ne peut se faire qu avec son accord. L installation ne peut être mise en parallèle avec le réseau qu une fois tous les tests de mise en service réussis. ART. 7 EXIGEANCES RELATIVES AUX PERTURBATIONS DE RESEAUX Paramètres de qualité et de tension Afin d éviter toute perturbation électrique indésirable dans le réseau du GRD, les «Règles techniques D-A-CH- CZ pour l évaluation des perturbations de réseaux» (document AES 301/004) doivent être appliquées. Pour les installations importantes, le GRD évalue l impact de l installation sur la qualité de tension de son réseau de distribution en analysant, notamment, les points suivants : variation de tension lors des manœuvres «EN/HORS» ; sévérité du flicker ; compensation de puissance réactive (souvent nécessaire en présence de machines asynchrones); niveau des harmoniques ; variation stationnaire de la tension ; perturbation du signal de télécommande Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 6
7 Le GRD est en droit de mesurer la qualité de fourniture avant et après la mise en service d une installation de production afin de s assurer que toute perturbation indésirable (hors normes) dans le réseau du GRD (selon document AES 301/004) ne soit pas dépassée. Cette mesure est à la charge du client Installation de compensation de l énergie réactive Le GRD peut mesurer et facturer l énergie réactive produite ou consommée par l installation de production. La valeur minimale du cos à respecter est de 0.95 inductif. Le GRD se réserve le droit de découpler l installation du réseau du GRD en cas de perturbations liées au non-respect de la valeur ci-dessus. Le producteur peut installer des équipements de compensation de l énergie réactive. Les installations de compensation de puissance réactive (kvar) doivent être amorties (filtrées selon document AES 301/004). ART. 8 RESPONSABILITES DU PRODUCTEUR L exploitant ou le propriétaire d une installation de production est responsable vis-à-vis du GRD de tout dommage que son installation pourrait causer. Il prend également toutes les mesures nécessaires afin d éviter que sa propre installation ne subisse des dommages en cas de problèmes sur le réseau de distribution. Si des dommages à l installation de production dus à des perturbations sur le réseau ou à des conditions d exploitation dégradées devaient être observés, le GRD ne pourrait en être tenue pour responsable. L exploitant ou le propriétaire d une installation de production supérieure à 30 kva est responsable de l enregistrement de son installation dans le système suisse de garantie d origine exploité par Swissgrid. ART. 9 COUTS DU RACCORDEMENT Contribution aux coûts de réseau (CCR) Le producteur ne paie pas de contribution aux coûts du réseau (CCR) sur l intensité refoulée, mais uniquement sur l intensité consommée. L intensité consommée correspond à la charge maximale de l installation lorsque la production est mise hors service Raccordement pour énergie renouvelable En zone à bâtir ou hors zone à bâtir, le producteur s acquitte des coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu au point de dérivation et des éventuels coûts de transformation requis. Sont considérés comme coûts de mise en place et de transformation au sens des présentes conditions particulières : les frais d étude ; les coûts de construction constitués du matériel et de la main-d œuvre ; les coûts de démantèlement du réseau qui n est plus utilisé ; les coûts de désamortissement (coûts non amortis d une installation démantelée avant la fin de vie prévue) Raccordement pour énergie non renouvelable Le producteur d énergie non renouvelable s acquitte, en plus des éléments mentionnés à l article 9.2, des éventuels coûts de renforcement du réseau en amont du point de dérivation Point de dérivation et de raccordement Le point de dérivation (équivalent point d injection) : Le point de dérivation est l endroit où se fait la connexion au réseau existant. Il est défini par le GRD et se situe en général au dernier point à partir duquel sont encore raccordés d autres utilisateurs du réseau (consommateurs ou producteurs). Le point de raccordement (équivalent point de fourniture) : Le point de raccordement est la limite de propriété entre les installations du GRD et les installations du producteur. Il est définit par les Conditions Générales de Sinergy. Chaque partie est responsable de l exploitation, de l entretien et du remplacement de l installation dont elle est propriétaire. ART.10 MODE DE COMPTAGE Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l énergie qu ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Les producteurs peuvent également choisir d injecter totalement la production, exception faite des services auxiliaires de l installation de production. Il est possible de changer de modèle, moyennant un préavis de 3 mois, pour le début d un trimestre. Dans tous les cas, les appareils de mesure sont fournis et installés par le GRD Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 7
8 Installation de production jusqu a 30 kva Les installations de production jusqu à 30 kva doivent être équipées au minimum d instruments de mesure traditionnels à index lorsque l énergie est reprise par le GRD ou par les systèmes de subventionnement RPC. En cas de vente au travers d un autre groupe bilan, l installation de compteurs à courbe de charge avec transmission automatique des données est imposée. a. Producteur souhaitant consommer sa propre production Figure 1 : < 30 kva - auto consommateur Un dispositif de comptage (TI) indirect est nécessaire si l intensité traversant le compteur dépasse 80 A. Sur le tableau de comptage, un point de sectionnement doit être installé entre l installation de production et le compteur Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 8
9 b. Producteur souhaitant injecter l ensemble de sa production Figure 2 : < 30 kva injection de toute la production dans le réseau Le compteur mesure les deux sens de l énergie sur des registres différents ; l énergie refoulée lorsque l énergie produite est supérieure à l énergie nécessaire pour les services auxiliaires (=production services auxiliaires) et l énergie consommée lorsque l énergie produite est inférieure à l énergie nécessaire pour les services auxiliaires (= services auxiliaires production). Un dispositif de comptage (TI) indirect est nécessaire si l intensité traversant le compteur dépasse 80 A Installation de production de plus de 30 kva Les installations de production de plus de 30 kva doivent être équipées d instruments de mesure à courbe de charge avec transmission automatique des données Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 9
10 a. Producteur souhaitant consommer sa propre production Figure 3 : > 30 kva - auto consommateur compteur courbe de charge obligatoire Le compteur de production est obligatoirement un compteur à courbe de charge avec transmission automatique des données. Ce dernier doit être déclaré auprès de Swissgrid pour l enregistrement des Garanties d origine (GO). Le compteur servant à mesurer la consommation peut être un compteur à index selon le cas Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 10
11 b. Producteur souhaitant injecter l ensemble de sa production Figure 2 : > 30 kva injection de toute la production dans le réseau compteur courbe de charge obligatoire Le compteur de production est obligatoirement un compteur à courbe de charge avec transmission automatique des données. Ce dernier doit être déclaré auprès de Swissgrid pour l enregistrement des Garanties d origine (GO). Le compteur servant à mesurer la consommation peut être un compteur à index selon le cas Comptage moyenne tension Lorsque l installation est raccordée en moyenne tension, le mode de comptage sera déterminé au cas par cas en fonction des caractéristiques de l installation de production Communauté d autoconsommation Lorsque plusieurs consommateurs finaux soutirent leur énergie en aval d un seul et même point de raccordement au réseau et qu une installation de production est également raccordée au réseau par ce même point, il est possible de constituer un groupe de clients, aussi appelée communauté d autoconsommation. Les conditions pour la formation du groupe, cumulatives, sont les suivantes : Tous les clients et au moins une installation de production doivent se situer derrière un seul point de raccordement au réseau de Sinergy Infrastructure SA Chaque consommateur final membre du groupe est débiteur solidaire de l ensemble du groupe Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 11
12 Une personne est désignée répondante de l ensemble du groupe vis-à-vis de Sinergy, cette personne pouvant, seule, prendre toute décision au niveau tarifaire pour le groupe entier Le groupe de client est responsable de la répartition des charges et des recettes en son sein, la responsabilité pouvant être déléguée à un tiers. La constitution du groupe doit se faire via le formulaire «Communauté d autoconsommation - Formule d adhésion» disponible sur le site internet de Sinergy. Toutes les personnes (consommateurs et producteurs) doivent signer le formulaire. Lorsqu un groupe de clients est constitué, conformément à la législation fédérale, chaque consommateur final peut toutefois choisir s il y adhère ou non. A tout moment, il peut revoir sa décision, moyennant toutefois un avis écrit à Sinergy et un délai de 3 mois pour la fin d un mois. Les changements de consommateurs finaux doivent être annoncés conformément aux Conditions Générales de Sinergy. Un nouveau consommateur final peut se déterminer sur sa participation ou non au groupe de clients soit lors de son annonce d arrivée, soit selon le délai ordinaire de 3 mois pour la fin d un mois. Les équipements de mesure suivants sont requis si la production a une puissance maximale >= 30 kva : Chaque installation de production doit être équipée d un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données Le point de raccordement au réseau est équipé d un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données Chaque consommateur final est équipé d un dispositif de mesure selon le tarif appliqué au groupe Les équipements de mesure suivants sont requis si la production a une puissance maximale < 30 kva : Chaque consommateur final est équipé d un dispositif de mesure selon le tarif appliqué au groupe Le point de raccordement au réseau est équipé d un dispositif de mesure conforme au tarif appliqué au groupe. Si au moins un client (consommateur ou producteur) présent sur le site n adhère pas au groupe de clients, le cas est traité de manière spécifique et coordonné entre le représentant de la communauté et Sinergy. Le groupe de clients prend à sa charge, dans la mesure où les éléments sont installés : les appareils de mesure des installations de production l appareil de mesure situé au point de raccordement au réseau les équipements servant à la mesure de la courbe de charge et aux télérelevés des données la consommation totale, en provenance du réseau, du groupe de clients, selon le tarif défini selon les règles tarifaires de Sinergy. chaque consommateur final prend à sa charge le montant de la taxe de base défini par le tarif applicable au groupe de consommateur. Sinergy propose, pour un forfait annuel de 10.-/compteur, de transmettre annuellement les index des relevés de compteurs, et ponctuellement les index lors de mutation, au représentant du groupe de consommateurs pour optimiser leur gestion interne. Chaque consommateur final reçoit également directement les données le concernant via la facture annuelle qu il recevra toujours pour la facturation de la taxe de base. ART. 11 COUTS DU COMPTAGE Les instruments de mesure et de tarification sont à la charge des producteurs, sauf décision contraire du GRD, mais restent dans tous les cas propriété du GRD. Il existe deux types de compteur. Un compteur sans courbe de charge (dit à index, avec relevé manuel) et un compteur à courbe de charge (avec transmission automatique des données) : Les coûts de comptage se décomposent de la manière suivante : la finance d installation de comptage, payable en une seule fois à la mise en service de l installation. Elle comprend la pose, le raccordement et le paramétrage du système de mesure Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 12
13 pour les compteurs avec courbe de charge, une redevance mensuelle couvrant les frais de maintenance de la place de mesure et la chaîne d acquisition, de validation et de transfert des données aux acteurs du marché. Afin de promouvoir la production d énergie renouvelable, Sinergy décide d appliquer les règles suivantes pour la facturation du comptage : installations < 30 ka : aucun coût de comptage 0.- installations > = 30 ka : uniquement les coûts de gestion de données : 50.-/mois ART. 12 RACHAT DE L ENERGIE ET FACTURATION Tarif d utilisation du réseau Selon la législation, le producteur n est pas considéré comme un consommateur final. De ce fait, il ne doit pas la rétribution pour l utilisation du réseau pour l énergie refoulée dans le réseau par ses moyens de production. Les prescriptions de la branche demeurent réservées Tarif de rachat de l énergie Le schéma suivant expose les possibilités de rétribution pour le producteur. Il guidera le lecteur au chapitre à consulter pour plus de détails. Refoulement d énergie renouvelable photovoltaïque RPC Tiers GRD RU Liste attente RPC < 30 kw > 10 kw et < 30kW > 30 kw et < 100kW > 100 kw Rétribution RPC L'énergie refoulée sur le réseau est directement payée au producteur par Swissgrid, selon un prix et aux échéances fixées contractuellement entre ces deux parties. Sinergy n'intervient pas dans ce processus de rétribution. Pour les installations sans mesure de la courbe de charge (< 30 kva), le producteur transmet la quantité d énergie produite au GRD quatre fois (4x) par année : fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Ces valeurs sont ensuite transmises à Swissgrid via le GRD. Pour les installations avec mesure à courbe de charge, le GRD transmettra la courbe de charge du producteur au groupe-bilan des énergies renouvelables de manière quotidienne. Une installation est régie à ces conditions aussi longtemps que les règles RPC lui sont appliquées. Si les règles allaient être modifiées, les présentes conditions pourront être revues Tiers L énergie refoulée sur réseau peut être vendue à un partenaire tiers. Les conditions commerciales entre le producteur et l acheteur ne sont pas liées à Sinergy. En cas de vente de l énergie à un tiers, un compteur avec courbe de charge est obligatoire afin de transmettre le profil au groupe-bilan concerné Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 13
14 Rétribution unique (RU) L énergie refoulée (avec ou sans autoconsommation) par les installations ayant bénéficiées de la subvention à l achat, la rétribution unique (RU), est reprise par Sinergy Commerce SA est rétribuée de manière annuelle au tarif de vente de l énergie (moins 8 % de frais administratif, selon recommandation de l OFEN). Les tarifs sont révisés de manière annuelle. Une installation est régie à ces conditions aussi longtemps que les règles de la RU lui sont appliquées. Si les règles allaient être modifiées, les présentes conditions pourront être revues Vente au GRD : > 10 kw et <= 30 kw L énergie refoulée (avec ou sans autoconsommation) par les installations étant sur la liste d attente pour la reprise à prix coûtant (RPC), est reprise par Sinergy Commerce SA est rétribuée de manière annuelle au tarif de 20 cts/kwh pendant une durée maximale de 3 ans, sou forme de «pont RPC». Un plafond annuel de reprise de /an est fixé. Les dossiers sont traités dans l ordre d arrivée. Après la période de 3 ans, ou si le plafond est atteint, l énergie refoulée est rétribuée de manière annuelle au tarif de vente de l énergie (moins 8 % de frais administratif, selon recommandation de l OFEN). Une installation est régie à ces conditions aussi longtemps que les règles de la RPC lui sont appliquées. Si les règles allaient être modifiées, les présentes conditions pourront être revues Vente au GRD : > 30 kw et <= 100 kw L énergie refoulée (avec ou sans autoconsommation) par les installations étant sur la liste d attente pour la reprise à prix coûtant (RPC), est reprise par Sinergy Commerce SA est rétribuée de manière annuelle au tarif de 15 cts/kwh pendant une durée maximale de 3 ans, sou forme de «pont RPC». Un plafond annuel de reprise de /an est fixé. Les dossiers sont traités dans l ordre d arrivée. Après la période de 3 ans, ou si le plafond est atteint, l énergie refoulée est rétribuée de manière annuelle au tarif de vente de l énergie (moins 8 % de frais administratif, selon recommandation de l OFEN). Une installation est régie à ces conditions aussi longtemps que les règles de la RPC lui sont appliquées. Si les règles allaient être modifiées, les présentes conditions pourront être revues Vente au GRD : > 100 kw L énergie refoulée (avec ou sans autoconsommation) par les installations supérieur à 100 kw est reprise par Sinergy Commerce SA est rétribuée de manière trimestrielle au tarif de vente de l énergie (moins 8 % de frais administratif, selon recommandation de l OFEN). Les tarifs sont révisés de manière annuelle. Ces conditions peuvent être revues en cas de changement législatifs ou recommandations des organes fédérales ou cantonales Modalités de facturation En règle générale, sauf entente particulière avec le producteur, la facturation se fait de manière annuelle pour les installations < 30kA. Une facture unique sera faite avec la consommation du client (ou du producteur) et la reprise de l énergie refoulée sur le réseau. Pour les installations >= 30 kva, une décompte d énergie est transmis trimestriellement au producteur afin que ce dernier établisse une facture à Sinergy Commerce SA, Rue du Simplon 4b, Case postale960, 1920 Martigny, selon leur contrat individuel TVA Tous les tarifs de reprise sont indiqués sont hors TVA. Martigny, le Sinergy Infrastructure SA Sinergy Commerce SA Rue du Simplon 4b Case postale Martingy Sinergy Infrastructures SA & Sinergy Commerce SA 14
COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE REGLEMENT RELATIF AU RACCORDEMENT DES PRODUC- TEURS D ENERGIE INDÉPENDANTS (RPEI)
Règlement relatif au raccordement des producteurs d énergie indépendants (RPEI) 1 COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE REGLEMENT RELATIF AU RACCORDEMENT DES PRODUC- TEURS D ENERGIE INDÉPENDANTS (RPEI) Table
REGLEMENT RELATIF AU RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS D ENERGIE INDÉPENDANTS (RPEI) Table des matières Chapitre 1 Dispositions générales... 2 Chapitre 2 Obligations légales du GRD... 2 Chapitre 3 Devoir d
Prescriptions techniques Conditions techniques d intégration et de raccordement des installations décentralisées de production d électricité fonctionnant en parallèle avec le réseau de distribution Champ
CONTRAT DE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES RENOUVELABLES ET D ACHAT DE L EXCEDENT PAR LA STEG
République Tunisienne Ministère de. CONTRAT DE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES RENOUVELABLES ET D ACHAT DE L EXCEDENT PAR LA STEG N ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société Tunisienne

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 ART. 12
 ART. 1
 ART. 2
 art. 2
 art. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART.10
 ART. 11
 ART. 12