Source: https://www.scribd.com/document/343203745/reglamento-de-const-de-bcs-2005-pdf
Timestamp: 2018-08-18 22:39:33+00:00

Document:
C. Profr. Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Secretario General de Gobierno,
Encargado del Despacho del Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California Sur, con fundamento en lo estipulado en los Artículos 79, fracciones
XXIII, XXV y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur;
1º., 2º. y 3º. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur y 9°, 10°, 11º y 79º de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Baja California Sur; en el Decreto 1528 expedido por el Congreso del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
número 16, de fecha 14 de marzo del 2005; y
Que la administración pública tiene como finalidad prioritaria atender a las
necesidades técnicas y humanas de la población del estado, procurando el
desarrollo armónico y equilibrado, así como ordenar los planes de crecimiento, a fin
de que la población disfrute de los servicios necesarios para la convivencia social.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 contempla que el ordenado desarrollo
de los asentamientos humanos y el mejoramiento de la imagen urbana requieren de
la modernización del marco jurídico que norme y controle todo tipo de
Que la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del
20 de junio de 1995, prevé que es de orden público la fijación de normas básicas
para planear, reglamentar, autorizar, controlar y vigilar la urbanización de áreas y
predios, así como la edificación en los mismos.
Que en el marco de la Ley Estatal de Planeación, el Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, convocó a las diversas
instancias federales, estatales y municipales, así como a los representantes de
cámaras del ramo, colegios de arquitectos e ingenieros del Estado, a la revisión de
manera conjunta del presente Reglamento de Construcciones de Baja California Sur,
concluyendo sus labores el día 25 de Enero del año dos mil cinco.
Con el fin de que las construcciones de obras públicas y privadas cumplan con las
necesidades técnicas, seguridad y orden de una manera global en cuanto al diseño,
construcción, reparación y ampliación y de que estas estén acordes con la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur, la Ley para el Ejercicio de las
Profesiones del Estado de Baja California Sur, el Reglamento de Fraccionamientos,
los Reglamentos de Imagen Urbana de cada municipio, Planes y Programas del
Desarrollo Urbano, he tenido a bien expedir el siguiente:
“REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR”
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés
general, y tienen por objeto regular lo referente a:
a).- La utilización de la vía pública en trabajos de construcción y urbanización.
b).- El registro de los Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables
de Obra (CO).
c).- La expedición de licencias o permisos de construcción, instalaciones,
modificaciones, ampliaciones, reparaciones, demoliciones y excavaciones, así
como para el uso o aprovechamiento del suelo y de las edificaciones.
d).- La circulación, accesos, prevención contra incendios, instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, mecánicas y especiales en las edificaciones.
e).- La seguridad y servicios de las estructuras de las edificaciones e
f).- La ejecución de obras.
g).- La conservación de edificios y construcciones.
h).- Las áreas de estacionamiento.
II.- Las medidas para el debido cumplimiento de este Reglamento y las sanciones
aplicables a quienes infrinjan sus disposiciones.
III.- Las normas técnicas complementarias (NTC) de este Reglamento en materia
Artículo 2.- Toda edificación, instalación, estructura o cualquier obra se podrá
realizar, utilizar o cambiar de uso, si cumple con los requisitos y condiciones
señalados en este Reglamento y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano y ordenamientos legales aplicables.
Artículo 3.- Para los fines de este Reglamento se entenderá por:
I. “La Ley”.- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.
II. Este Reglamento.- Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja
III. “La Secretaría”.- A la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y
IV. “El Ayuntamiento”.- La autoridad municipal.
V. “La Autoridad”.- Dependencia Municipal responsable del desarrollo urbano.
VI. “DRO”.- Director Responsable de Obra.
VII. “CO”.- Corresponsable de Obra.
VIII. “NTC”.- Las Normas Técnicas Complementarias.
Artículo 4.- “La Secretaría” conjuntamente con “La Autoridad” serán quienes vigilen
el cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente reglamento, y tendrán
las siguientes atribuciones.
a).- Dictar y vigilar las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de este
b).- Imponer las sanciones correspondientes por no sujetarse a lo que establece
este Reglamento o a las disposiciones legales aplicables.
a).- Dictar las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de este
Reglamento y para toda construcción y obra de urbanización, tanto públicas
como privadas; que se edifiquen en terrenos particulares, ejidales, zonas
federales en todas sus modalidades o en la vía pública.
b).- Llevar un registro clasificado de “DRO” y “CO”.
c).- Llevar un registro clasificado de empresas y particulares por especialidades,
que cuenten con equipo y experiencia en determinadas construcciones o
. j). edificios.. i). instalaciones en caso de no sujetarse a lo que se establece en este Reglamento. h). 24 metros cuadrados.1 Conjuntos habitacionales (más de 50 viviendas) De 2 hasta 4 niveles. Autorizar o negar.2 Plurifamiliar (de 3 a 50 viviendas). (verificar normatividad establecida en los niveles de planeación urbana local) II.... Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas. practicando las inspecciones correspondientes.1 De administración pública (incluye bancos e instituciones de crédito) II.65 metros cuadrados mínimo para vivienda nueva progresiva popular. 45 metros cuadrados mínimo para vivienda nueva terminada de interés social. Ordenar la suspensión y en su caso ejecutar demoliciones de obras. Otorgar permisos y concesiones para proporcionar servicios públicos. de acuerdo con la etapa autorizada. Imponer las sanciones correspondientes por no sujetarse a lo que establece este Reglamento y las disposiciones legales aplicables. De 2 hasta 4 niveles. Fijar los requisitos técnicos a que deban sujetarse las construcciones e instalaciones en base a lo dispuesto en las “NTC”.. controlar y vigilar la ocupación o el uso del suelo y de las edificaciones. e).PODER EJECUTIVO d).. I. más de 90 metros cuadrados para vivienda de interés medio y más de 120 metros cuadrados para vivienda residencial. 23. f).1. para la ejecución de las obras a que se refiere este Reglamento. g).1 Unifamiliar.1.1 Oficinas II. mínimo para acciones de mejoramiento de vivienda existente. Habitación I.2 De administración privada 4 .2. de conformidad con la tabla “A”: Tabla “A” Clasificación de Construcciones I. Otorgar o negar licencias o permisos. (verificar normatividad establecida en los niveles de planeación urbana local) I.
5 Instalaciones para exhibiciones (por ej.: centros de tratamiento de enfermedades crónicas. casas de cuna y asilos) III. lavanderías.2. de protección. exposiciones temporales. de integración. salones de belleza. tintorerías.2. vehículos. deshuesaderos. orfanatos. II. II. semillas. bodegas de semillas. frigoríficos u obradores.1 Almacenamiento y abasto (por ej.PODER EJECUTIVO II. servicios de limpieza y mantenimiento de edificios. comestibles.2 Asistencia social (por ej. servicios de alquiler de Artículos en general) III.: jardines botánicos.6 Centros de información (por ej. combustibles.: centrales de abasto o bodegas de productos perecederos.4. depósitos de maderas. boticas y droguerías). maquinaria. planetarios) IV.4 Institutos científicos IV.4. panaderías.2.4.1 Educación elemental IV.2. museos. rastros. hemerotecas) 5 . de acopio y transferencia. venta de granos.3. bibliotecas.3.2 Educación media IV. comida elaborada. farmacias. maquinaria. vehículos. acuarios.3. Artículos en general. gas líquido. centros de salud. huevos. molinos de nixtamal.4 Educación y cultura IV.3 Tiendas de especialidades II. chiles. eléctricos.4.5 Tiendas de departamentos II. Hospitales III.2.2.4 Tiendas de autoservicio II. vinaterías.8 Tiendas de servicios (por ej.6 Centros comerciales (incluye mercados) II.2. talleres de reparación de Artículos en general. sanitarios. materiales de construcción. sastrerías.2 Tiendas de productos básicos (por ej. centros procesadores de información.3. zoológicos.2.4. talleres de vehículos o maquinaria) II. peluquerías.3 Asistencia animal IV.: consultorios. ferreterías. silos y tolvas).3 Educación superior IV.: baños públicos. gasolineras. refacciones. lácteos o abarrotes. depósitos de explosivos. forrajes.7 Venta de materiales y vehículos (por ej.4.: archivos.1 Clínicas y centros de salud (por ej.: abarrotes. clínicas de urgencias y generales y laboratorios) III. galerías de arte.
1 Transportes terrestres. cervecerías. campos de tiros.5.5.2 Moteles VI. lugares de culto y seminarios) IV. salones para banquetes.PODER EJECUTIVO IV. estaciones.1 Alimentos y bebidas (por ej. clubes campestres. estaciones y terminales 6 .7. restaurantes. de golf.7.6. plazas de toros. centrales de policía.2 Entretenimiento (por ej.7.8. centros de convenciones.8 Servicios funerarios VIII. bares. fondas. circos y autocinemas) V.4 Deportes y recreación (por ej.8. fiestas o baile) V.6. albercas. Seguridad VII.6 Alojamiento VI.5 Emergencias (puestos de socorro y centrales de ambulancias) VIII.7. estadios. cines.4. teatros.4. velódromos.8.2 Policía ( garitas. Armada y Ejército) VII. canchas y centros deportivos.: auditorios. centros nocturnos) V. cinetecas.6.3 Recreación social (por ej.9.3 Casas de huéspedes y albergues VI. autódromos. lienzos charros.: pistas de equitación. cantinas.5. juegos electrónicos o de mesa) VI.1 Defensa (Fuerza Aérea.8 Sitios históricos V. pistas de patinaje.5 Recreación V.9 Comunicaciones y transportes IX.5.: cafés.7.4 Reclusorios y Reformatorios VII.3 Bomberos VII.6. clubes sociales. culturales. ferias.4 Condominios VII. teatros al aire libre.7.3 Agencias funerarias IX.1 Cementerios VIII. encierro de vehículos) VII. boliches.1 Hoteles VI. hipódromos.7 Instalaciones religiosas (templos.2 Mausoleos y crematorios VIII. salas de concierto. billares.: centros comunitarios.
1 Agropecuario (por ej. de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.. bombas y plantas de tratamiento de aguas residuales.10.9.9. XII. o de hecho se utilice para este fin.2 Estacionamientos IX.4 Jardines y parques XI.10 Industria X.10. estaciones de radio y televisión. 7 . telégrafos y teléfonos. iluminación y asoleamiento de los predios y edificios que la limiten.12 Torres. estudios cinematográficos) X.16.10.16 Forestal XVI.3 Plazas y explanadas X. caballerizas y granjas) CAPÍTULO II DE LA VÍA PÚBLICA Artículo 5.Se entiende por vía pública todo espacio de utilización común que por disposición de “La Autoridad” se encuentre destinado al libre transito.3 Transportes aéreos IX.11 Plantas. 15 Basureros XVI. mástiles y chimeneas XIII. establos. estaciones y subestaciones eléctricas.9.2 Industria ligera X. o para dar acceso a esos predios colindantes. antenas.: agroindustrias.13 Depósitos y almacenes XIV.4 Comunicaciones (por ej. Es característica propia de la vía pública el servir para la ventilación. Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública.14 Cárcamos.PODER EJECUTIVO IX. XV.1 Industria mediana X.10.: agencias y centrales de correos. o para alojar cualquier instalación de una obra pública o de un servicio público.
Artículo 7. Artículo 12. 8 ...Los inmuebles en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado por “La Secretaría” y “La Autoridad” que aparezcan destinados a vías públicas. de modo que al ejecutarse los trabajos. CAPÍTULO III USO DE LA VÍA PÚBLICA Artículo 11.Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o registro oficial existente en los archivos de “La Secretaría” y de “La Autoridad”.. obras. excavaciones. Se requiere autorización expresa de “La Autoridad” para realizar en la vía pública.. salvo prueba de lo contrario. en la forma que establece “La Ley” y demás leyes aplicables. al uso común o algún servicio público. solo se interrumpa el funcionamiento de la vía pública en el espacio y por el tiempo mínimo que sean necesarios.PODER EJECUTIVO Artículo 6. ”La Autoridad” no estará obligada a expedir constancias de alineamiento uso de suelo. Artículo 8. señalará en cada caso las condiciones bajo las cuales se conceda. si éstas no se ajustan a los planes y programas de desarrollo urbano oficiales y que cumplan con lo que establece el Artículo 6 de este Reglamento. al otorgar autorización para las obras mencionadas. número oficial..Las vías públicas son imprescriptibles e inalienables y únicamente por Decreto del Congreso del Estado en casos determinados y justificados podrán cesar estas limitaciones.. construcciones. Artículo 10. instalaciones.. regidos por las disposiciones legales relativas. que es vía pública y pertenece a ”El Ayuntamiento”. ”La Autoridad”.Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público municipal. son bienes del dominio público de “El Ayuntamiento”. licencia de construcción. se presumirá. se consideran por ese simple hecho como bienes del dominio público de ”El Ayuntamiento”. Artículo 9. modificaciones o reparaciones públicas o privadas que ocupen parcial o totalmente su superficie. Improcedencia de la expedición de documentos en vías públicas de hecho. subsuelo o espacio aéreo así como para depositar o colocar en ella materiales u objetos. ni orden o autorización para instalación de servicios públicos para predios con frente a vías públicas de hecho o aquellas que se presuman como tales.
VI. o aprovechamiento de la vía pública.. II. Para conducir líquidos por su superficie. Artículo 16.. Permisos o concesiones para la ocupación. En los permisos que ”La Autoridad” expida para la ocupación o uso de la vía pública. VII. V.. III. no crean ningún derecho real o de posesión. sobre todo aquellos que sean permanentes y cubran vistas u obstruyan el paisaje. Los permisos o concesiones que ”La Autoridad” otorgue para la ocupación.. ruidos y luces intensas. de cualesquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.. gases. Para aumentar el área de un predio o una construcción. IV. uso.. Artículo 17.. así como mantener las señales necesarias para evitar cualquier clase de accidente.. Artículo 15. 9 . seguro y expedito tránsito del acceso a los predios colindantes. humos. Para colocación de anuncios de cualquier tipo. uso o aprovechamiento de las vías públicas o cualesquiera otros bienes de uso común o destinado a un servicio público.“La Autoridad” no autorizará a los particulares el uso de la vía pública en los siguientes casos: I. tales como las producciones de polvos. Artículo 14.. Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original o al pago de su importe cuando “La Autoridad” las realice. malos olores.. Para aquellos otros fines contrarios al interés público según las leyes. Tales permisos o concesiones serán siempre revocables o refrendables anualmente y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre. Para depósitos de basura y otros desechos que no sean parte del mobiliario urbano.. Para ubicación de puestos comerciales fijos y semifijos que obstruyan la circulación en la vía pública y accesos peatonales. reglamentos y disposiciones de observancia general.-Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública. Para otras actividades o fines que ocasionen molestias al vecindario. estará obligada a retirarlas o cambiarlas de lugar por su exclusiva cuenta cuando “La Autoridad” lo requiera. se indicará el plazo para retirar o trasladar las obras o las instalaciones a las que se ha hecho referencia.PODER EJECUTIVO Artículo 13. de los servicios públicos instalados o en general.
semáforos. 10 .. En su caso... “La Autoridad” llevará a cabo el retiro o demolición de dichas obras o instalaciones con cargo al propietario o al poseedor.Obras o instalaciones ejecutadas en la vía pública sin autorización. de acuerdo a su reglamento de anuncios respectivo. Cuando “La Autoridad” tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras. la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás instalaciones. aéreas o subterráneas.Retiro de obstáculos en la vía pública.50 metros del alineamiento oficial.Todos los anuncios instalados o que se vayan a instalar en la vía pública deberán sujetarse a las normas que establezca ”La Autoridad” para tal efecto. aunque no se exprese. Artículo 21. pero estarán obligados a dar aviso inmediato y a solicitar la autorización correspondiente. obtener o recuperar la posesión de las vías públicas y demás bienes de uso común o destinados a un servicio público.. Cuando se localicen en las aceras deberán distar por lo menos 0. no estará obligada a pagar cantidad alguna y el costo del retiro será a cargo de la empresa que las ejecutó. se entenderá condicionado a la observancia del presente capítulo.Todo permiso que se expida para la ocupación o uso de la vía pública.PODER EJECUTIVO Artículo 18. El que ocupe sin autorización de “La Autoridad” la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales. alumbrado.Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos. energía eléctrica. cuando la naturaleza de las obras lo requieran. así como para remover cualquier obstáculo de acuerdo con “La Ley” y este Reglamento. Artículo 19. fijará en cada caso. ”La Autoridad” dictará las medidas administrativas necesarias para mantener. Artículo 22. “La Autoridad” podrá autorizar la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas descritas en el párrafo anterior... y la empresa de servicios públicos no cuente con la autorización correspondiente. Artículo 23. gas y cualesquiera otras. deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Artículo 20. estará obligado a retirarlas o demolerlas en el plazo que “La Autoridad” determine. CAPÍTULO IV INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PUBLICA Artículo 24.-En casos de fuerza mayor las empresas de servicios públicos podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran.
señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un solo número oficial que corresponderá a la entrada del mismo. deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos.“La Autoridad” previa solicitud. parques. Artículo 29. Artículo 28. 11 .Las instalaciones aéreas para servicios públicos en vía pública deberán estar sostenidas sobre postes colocados para ese efecto..PODER EJECUTIVO Artículo 25.Los postes y las instalaciones deberán ser identificados por sus propietarios con una señal que apruebe ”La Autoridad”. a menos que la banqueta tenga un ancho de 2.00 metros o mayor.“La Autoridad” instalará la nomenclatura oficial de las vías públicas. Artículo 26. y a no menos de 1.Los propietarios de los postes o instalaciones colocados en la vía pública están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicios y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función.. Artículo 31. las ménsulas y las alcayatas así como cualquier otro apoyo de los que se usan para el ascenso a los postes o a las instalaciones.20 metros del alineamiento.. pero los gastos serán por cuenta del propietario del predio. la distancia mínima será de 0. En las vías públicas en que no existan aceras o banquetas los interesados solicitarán a “La Autoridad” el trazo de la guarnición. cuando con ellos se impida la entrada a un predio.40 metros entre el borde interior de la guarnición y el punto más próximo del poste.. No se permitirá colocar postes en aceras. CAPÍTULO V NOMENCLATURA Artículo 30.La Autoridad” podrá ordenar el retiro o el cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios o por razones de seguridad o por que se modifique la anchura de las aceras. lo ejecutará a costa de dichos propietarios..Los cables de retenidas. Artículo 27. jardines y plazas según lo disponga el reglamento respectivo. o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera. si el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o la instalación.50 metros de altura sobre el nivel de la acera.. si no lo hicieren dentro del plazo que se le haya fijado la propia autoridad. Dichos postes se colocarán dentro de la acera junto a la guarnición. así como la numeración de los predios.. deberán colocarse a no menos de 2.
12 ...Previo acuerdo de la Comisión de Nomenclatura.La constancia de alineamiento y deslinde tendrán una vigencia de 180 días naturales contados a partir de la fecha de su expedición. CAPÍTULO VI ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO Artículo 34. destinos y reservas autorizadas y contenidas en el programa de desarrollo urbano correspondiente.En el expediente de cada predio se conservará copia de la constancia del alineamiento respectivo y se enviará otra a la oficina de catastro e impuesto predial que corresponda. previa solicitud del propietario de un predio en la que precise el uso que pretende dar al mismo. quedando este obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le fije. a la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Artículo 38. Artículo 33. en el mismo documento se podrá incluir la constancia de zonificación que contendrá los usos... En dicho documento se asentará la zona a que pertenezca el predio para efectos de zonificación del uso del suelo de acuerdo a los programas de desarrollo urbano de centros de población. “La Autoridad” podrá ordenar el cambio del número oficial. el proyecto de construcción deberá ajustarse a los nuevos requerimientos. para lo cual notificará al propietario. pudiendo conservar el anterior 90 días naturales más. Artículo 35.Si entre la expedición de la constancia vigente a la que se refiere el Artículo 35 y la presentación de la solicitud de la licencia de construcción se hubiere modificado el alineamiento. A solicitud del interesado. Artículo 36.El número oficial deberá de colocarse en un lugar visible de cada predio y deberá ser de conformidad con lo que disponga el reglamento respectivo.“La Autoridad” expedirá un documento que consigne el alineamiento oficial a que se refiere el Artículo anterior así como el del deslinde.. Artículo 37.. Dicho cambio deberá ser notificado por “La Autoridad” al Servicio Postal Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso y con la futura vía pública determinada en los planos oficiales y proyectos legalmente aprobados.PODER EJECUTIVO Artículo 32.. a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.
clase y altura de las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se apliquen las demás restricciones establecidas en leyes y reglamentos..Conforme a este Reglamento.. o aquellas que hayan sido determinadas de preservación del patrimonio cultural. quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles. obras o instalaciones de cualquier naturaleza sin antes obtener el dictamen correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. o a falta de ellos. Artículo 40. “La Autoridad” aplicará y hará cumplir las restricciones señaladas para la construcción o para usos de los bienes inmuebles. y las hará constar en los permisos. ya sean en forma general.PODER EJECUTIVO Si las modificaciones ocurrieran después de concedida la licencia de construcción “La Autoridad” ordenará la suspensión de los trabajos para que se revise el proyecto y se ajuste a las modalidades y limitaciones del nuevo alineamiento que se señale. se sujetarán en cada una de sus partes a las disposiciones legales correspondientes.. en fraccionamientos. leyes y reglamentos respectivos. Artísticas o Históricas. a fin de que para seguridad y facilidad de tránsito se eviten los inconvenientes de intersección en ángulo recto y se aumente el margen de visibilidad. se restringirá para este efecto el área de construcción de los predios ubicados en las esquinas respectivas. “La Secretaría” y “La Autoridad” dependiendo el caso determinará los usos concretos al que podrán destinarse los predios así como el tipo.. en zonas determinadas. así como los que establezcan los planes y programas de desarrollo urbano. Artículo 41. CAPÍTULO VII RESTRICCIÓN A LAS CONSTRUCCIONES Artículo 39. Artículo 42.En términos de “La Ley” y demás ordenamientos legales aplicables.Cuando en la intersección de las calles no este prevista la formación de ochavos.En las zonas de preservación del patrimonio cultural a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas. a los planes y programas de desarrollo urbano..Los proyectos para edificios que contengan dos o más usos a que se refiere el presente Reglamento. conservándose para los peatones el ancho de ambas banquetas. dejándose libre el espacio que corresponda entre los alineamientos de las calles concurrentes. Artículo 43. según lo establezcan las autoridades competentes. licencias o constancias de alineamiento que expida. 13 . en lugares o predios específicos. “La Autoridad” no podrá autorizar nuevas construcciones.
. AUTORIZACIÓN Y LICENCIAS CAPÍTULO I DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CERTIFICADO Artículo 45..00 metros cuadrados podrá otorgar su responsiva el “DRO”. es la persona física con la definición de “DRO”.Para los efectos de este Reglamento se entiende que un “DRO”.... Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma. c).. f). su propietario no podrá efectuar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se contrapongan a las disposiciones vigentes de “La Autoridad” . TÍTULO SEGUNDO DIRECTORES RESPONSABLES. b).. director responsable de obra certificado y el corresponsable de obra “CO”.. Artículo 46. es la persona física que presta sus servicios profesionales y se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras públicas y privadas para las que otorgue su responsiva.. Para obras mayores de 500. Para obras de 40. g). CORRESPONSABLES.“DRO”. regularización o demolición.00 metros cuadrados únicamente podrán otorgar su responsiva el “DRO” certificado. estructurales y de instalaciones provengan de profesionistas que cumplan con los requisitos señalados por la Ley de Profesiones del Estado y este Reglamento.Si las determinaciones del programa de desarrollo urbano o de algún proyecto oficial aprobado. con ese carácter: a). ampliación. y que además cuenta con la certificación expedida por el colegio de profesionistas correspondiente. por lo que él mismo y “La Autoridad” deberán vigilar que los proyectos arquitectónicos. modificaran el alineamiento oficial de un predio. previamente revisados por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra de cada ayuntamiento. d). otorgan su responsiva profesional cuando. La calidad de “DRO” se adquiere con el registro de la persona ante “La Autoridad”.00 metros cuadrados a 500. Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural. Suscriba la solicitud de licencia de construcción de obra nueva.PODER EJECUTIVO Artículo 44.. “DRO” Certificado. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad de un inmueble e). 14 . Suscriba la solicitud de registro de una obra.
.Para las obras indicadas en la tabla “A” descrita en el Artículo 4° de este Reglamento. Artículo 50.PODER EJECUTIVO Artículo 47.. los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en el Artículo 52 de este Reglamento. IV.Profesionistas que podrán otorgar su responsiva como Corresponsables de Obra “CO”: Los profesionistas mencionados en el Artículo anterior. VI. el cual se encargará de la dirección. Acreditar ser miembro activo del colegio de profesionistas respectivo. V. Acreditar que posee cédula profesional Estatal y Federal. 15 . el propietario deberá de acreditar que cuenta con los servicios de un profesionista de los mencionados en el Artículo 48 de este Reglamento. Ser de nacionalidad mexicana.. Cumplir con los requisitos que establece la Ley de Profesiones del Estado de Baja California Sur. con especialidades afines al proyecto y construcción de obras. ingeniero constructor militar e ingeniero municipal.Profesionistas que podrán otorgar su responsiva como Directores Responsables de Obra “DRO”: Los que cuenten con título de las carreras de arquitecto. Instalaciones Hidrosanitarias. además demostrar la especialidad y el dominio del idioma español con vocabulario técnico. IV y V. podrán otorgar su responsiva para cualquier obra de su especialidad. Deberá contar con su registro ante el Sistema de Administración Tributaria. siempre y cuando no se encuentren en el supuesto del Artículo 165 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. ingeniero- arquitecto. y VII. Contar con experiencia comprobable de cinco años en el ejercicio profesional en la construcción de obras a las que se refiere este Reglamento. Presentar Carta de No Sanción expedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. supervisión y ejecución de la obra. Artículo 48. o si es extranjero acreditar la estancia legal para residir en el país y para ejercer su profesión. legalmente constituido.Requisitos para obtener registro como “DRO”: I. que cumplan con lo dispuesto del Artículo 50 de este Reglamento. Artículo 49. II. III. Electricistas y/o Mecánicos Electricistas. pudiendo ser Corresponsables Estructurales. de Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico. ingeniero civil. que cumpla lo dispuesto en el Artículo 50 fracción II. correspondiente a alguna de las profesiones mencionadas en el Artículo 48 ó su equivalente para el caso de extranjeros.
3. Arquitectos e Ingenieros Arquitectos deberán contar con especialidad en instalaciones eléctricas y electromecánicas y estar debidamente certificados.Requisitos para obtener registro como “DRO” Certificado: Para extender su responsiva de obra en construcciones mayores de 500. y los Ingenieros Civiles. De acuerdo con los géneros arquitectónicos. su grado de dificultad y el tipo de construcción. ser Ingeniero Civil.. CU : Corresponsable en Proyecto Urbano: de 3.Requisitos para obtener registro como Corresponsable de Obra. Ingeniero Industrial Electricista. con área construida mayor de (tabla “B”) 500 metros cuadrados: ser Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. se determinan los casos en los que se deberá o deberán incluir “CO” por obligación de este Reglamento.000. Ingeniero Electrónico (en sistemas de redes y comunicación). CA : Corresponsable en Proyecto Arquitectónico: de 500 metros cuadrados en adelante. Corresponsable en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas : Para todos los proyectos que requieran instalaciones electromecánicas. Corresponsable en Estructuras : De (tabla “B”) 500. Ingeniero-Arquitecto o Ingeniero Civil con especialidad en diseño arquitectónico debidamente certificados. Corresponsable en Diseño Urbano : De (tabla “B”).00 metros cuadrados en adelante.000 metros cuadrados en adelante. o cuando la construcción sea de tres niveles en adelante.. deberá de ser un Arquitecto. en su caso.PODER EJECUTIVO Artículo 51. “CO”: Los corresponsables se sujetarán además de los requisitos mencionados en los Artículos 48 y 49.00 metros cuadrados. deberá de obtener su certificación por el colegio correspondiente Artículo 52. a los siguientes requisitos: Corresponsable en Proyecto Arquitectónico : De (tabla “B”) 500 metros cuadrados de área a construir en adelante. Además de cumplir con los requisitos mencionados en el Artículo anterior. CE : Corresponsable en Estructuras: de 500 metros cuadrados en adelante y/o 3 niveles en adelante.00 metros cuadrados en adelante: ser Ingeniero Civil. Arquitecto o Ingeniero-Arquitecto debidamente certificados. 16 . Arquitecto o Ingeniero-Arquitecto con especialidad en estructuras y estar debidamente certificados.
2 80 Agencias de vehículos B..5 70 Centros de exposiciones X X X X X B.9 80 Ferreterías y Tlapalerías B.14 80 Tabaquerías B.....6 70 Estaciones de ferrocarril X 17 .1 80 Abarrotes B. CI : Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: de 500 metros cuadrados en adelante.11 80 Librerías B....5 60 X colectivo C..3 60 Centros de abasto B.4 80 Dormitorios públicos B Comercio y Oficinas B..3 60 Centrales telefónicas X X X X X C...16 80 Tiendas especializadas X X X X X Comunicaciones y C Transportes C....4 80 Editoriales Estaciones de transporte C. Tabla “B” Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico en por A Asistencia Social X X X X X ciento A...8 80 Farmacias y Droguerías B.15 80 Tiendas de departamentos X X X X X B..2 80 Centros de rehabilitación A..2 60 Centrales de autobuses X X X X X C.7 70 Edificios comerciales y oficinas X X X X X B..6 60 Distribuidores de bebidas B...10 80 Joyerías B.1 80 Asilos..1 70 Aeropuertos X X X X X C. Orfelinatos A.PODER EJECUTIVO CEM : Corresponsable en Proyecto Eléctrico y Electromecánico: de 500 metros cuadrados en adelante..3 80 Centros de protección A.12 70 Mercados X X X X X B..4 70 Centros comerciales X X X X X B..13 70 Supermercados y autoservicios X X X X X B.
.16 80 Salas de espera X X X C..6 80 Galerías de arte D..7 80 Estudios de audio y video X X X X X C.9 70 Estudios de T.15 60 Plantas de mantenimiento X X X X X C..3 70 Campus universitarios F...PODER EJECUTIVO Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico C..V..11 70 Oficinas aduanales X X X C.1 70 Albercas recreativas X X E.6 70 Unidades deportivas X X X F Educación y Ciencia X X X X X F....2 70 Áreas deportivas F.. X X X X X C.....1 70 Academias F.10 90 Salas de conciertos D..3 80 Clubes deportivos X X X X X E..7 100 Monumentos D....10 60 Hangares X X X X X C..3 90 Casas de cultura D..13 70 Oficinas portuarias X X X X X C..17 90 Torres de control aéreo x X X D Culturales X X X X X D...4 80 Centros universitarios D...2 60 Canchas descubiertas E.2 80 Bibliotecas D.14 70 Oficinas de telégrafos X X C.5 80 Centros de difusión cultural D..8 100 Museos D..11 90 Teatros D.12 100 Pabellones internacionales E Deportivas E..9 80 Salas de lectura D.12 70 Oficinas de correos X X C.8 70 Estudios de cine X X X X X C..1 90 Auditorios D..5 80 Gimnasios y canchas cubiertas X X X X X E.4 70 Jardín de niños y guarderías 18 .4 80 Instalaciones olímpicas X X X X X E.
4 70 Edificios de apartamentos 19 ..3 70 Campos militares H..13 80 Laboratorios de enseñanza F..7 80 Escuelas preparatorias F.12 80 Facultades universitarias F.6 70 Sucursales H Gubernamentales X X X X X H.8 80 Escuelas vocacionales F..9 90 Palacios de Gobierno I Habitacionales X X X X X I.4 60 Organizaciones auxiliares G..14 90 Laboratorios de investigación F...3 80 Condominios residenciales I.2 70 Casas de cambio G..1 80 Archivos H.5 70 Escuelas primarias F..5 80 Ministerio Público H..10 80 Escuelas de educación especial F.15 80 Internados F.......2 70 Condominios de interés medio I...7 70 Oficinas Federales H..1 70 Casas de bolsa G.6 70 Oficinas Estatales H.3 80 Centros de cómputo G..PODER EJECUTIVO Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico F.....6 70 Escuelas secundarias F.8 70 Oficinas Municipales H.9 80 Escuelas técnicas F.11 80 Escuelas de idiomas F..16 70 Normales F.5 80 Oficinas generales G...1 70 Condominios de interés social I....4 70 Cuarteles Juzgados y agencias del H.17 90 Observatorios G Financieras y Bancarias X X X X X G.2 70 Bases aéreas H...
9 80 Jardines(zoológicos.8 70 Departamentos de tránsito K.5 60 Naves Industriales J...9 60 Talleres K Protección Social K..4 70 Plantas industriales completas J...4 70 Centros de readaptación social X X X X X K....5 80 Centros nocturnos L..8 80 Hipódromos L.4 80 Bares L..3 60 Bodegas y almacenes J....1 60 Andenes Áreas de empleados (comedor...6 70 Cines L....5 90 Residencias J Industria X X X X X J.PODER EJECUTIVO Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico I.1 70 Arenas deportivas L...5 80 Correccionales X X X X X K..3 70 Balnearios L.6 80 Laboratorios Plantas de artículos J....6 70 Cuarteles X X X X X K. J....7 70 electrónicos J.8 70 Parques industriales J.2 80 baños) J.3 70 Cárceles K..10 70 Estaciones de policía X X X X X K..1 80 Casetas K.11 80 Laboratorios especializados X X K.7 70 Estadios L.9 70 Estaciones de bomberos X X X X X K.12 70 Oficinas administrativas Recreaciones y L X X X X X Entretenimiento L. botánicos) 20 .2 80 Auditorios L.7 70 Delegaciones K...2 80 Archivos K.
4 80 Centros de salud N.......8 70 Oficinas administrativas M.10 100 Hospitales N.3 90 Capillas M...15 80 Plazas de toros L....3 80 Balnearios 0.1 80 Agencias de viajes 0....12 80 Unidades de servicios médicos 0 TURISMO 0..6 70 Camping 21 ...14 90 Plazas públicas L.4 80 Casas de retiro M...5 90 Clínicas N..9 80 Sede arzobispal N SALUD X X X X X N...3 90 Centros de rehabilitaci6n N..8 80 Laboratorios de análisis clínicos N...7 80 Dispensarios N.13 90 Planetarios L.1 80 Baños públicos N.7 90 Iglesias M.4 80 Bares 0..5 70 Casas pastorales M.6 80 Conventos y monasterios M...11 90 Laboratorios especializados N.5 80 Cafeterías 0.1 100 Altares M.11 70 Palenques L..10 70 Lienzos charros L..PODER EJECUTIVO Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico L.6 80 Consultorios N.9 80 Laboratorios de rayos X N.2 100 Basílicas y catedrales M.2 70 Apartamentos amueblados 0.2 90 Balnearios termales N..16 90 Teatros M RELIGION X X X X X M....12 80 Parques L.
deberá integrar una comisión que se encargará de dictaminar el registro como ”DRO” y ”CO”.PODER EJECUTIVO Grado De Genero Codificación CA CU CE CEM CI Dificultad Arquitectónico 0...11 80 X X X X X menos 0.... Artículo 54. 50 y 52 de este Reglamento. profesionistas de las carreras de ingeniería civil o arquitectura.. Cada uno de “Los Ayuntamientos” del Estado de Baja California Sur. cuando sea solicitada por “La Autoridad”. 22 .9 100 Hoteles de cinco estrellas X X X X X 0. de la Dirección de Obras Públicas ó Asentamientos Humanos. Uno de los representantes de “La Autoridad”. Un representante del colegio de arquitectos de Baja California Sur legalmente constituido. Esta comisión deberá de emitir opinión sobre la actuación de los ”DRO” y ”CO” a que se refieren los Artículo 57 y 58 de este Reglamento.1 60 Estacionamientos descubiertos X P.Comisión de admisión de ”DRO” y “CO”..13 80 Restaurantes 0.3 70 Gasolineras X X X X X Artículo 53. legalmente constituido...8 100 Complejos hoteleros X X X X X 0.. 2. 3. 49.10 90 Hoteles de cuatro estrellas X X X X X Hoteles de tres estrellas o 0.. Un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción..12 80 Moteles 0.14 80 Tiempos compartidos 0.. Un representante del colegio de ingenieros civiles de Baja California Sur legalmente constituido. Tres representantes de “La Autoridad”. 4.2 70 Estacionamientos cubiertos X X X P.. presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad en caso de empate..7 80 Centros de convenciones X X X X X 0.La comisión de admisión de ”DRO” y ”CO” deberá integrarse con: 1.15 60 Trailer park P VARIOS P. de los profesionistas que lo soliciten en los términos de los Artículos 48....
Observaciones de los inspectores de “La Autoridad”. Aclaración.De no existir previamente tal comisión en “Los Ayuntamientos” respectivos. Notificación. los miembros de la comisión deberán tener registro de “DRO”. “La Autoridad” realizará las convocatorias a las reuniones. Observaciones e instrucciones especiales del ”DRO”. Artículo 56..De existir previamente dicha comisión. en el cual se anotaran los siguientes datos: a)... Fecha de iniciación de cada etapa de la obra.A excepción de los representantes de “La Autoridad”. Autorización... el representante de la Autoridad que presida la reunión tendrá voto de calidad. en caso de empate. e). y conforme a este Reglamento y demás normas legales aplicables. El ”DRO” será el único responsable de la buena ejecución de esta y deberá: I. este hecho no lo exime de su responsabilidad y en tales casos: a). h). “DRO”. ”CO” y Propietario. etc. b). IV.... atribuciones y firmas de “La Autoridad”. En el mes de enero.. Orden. b).. serán validas cuando asista más de la mitad de los integrantes y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. “La Autoridad” solicitará a cada uno de los organismos designe o ratifique un propietario y un suplente para que puedan ejercer sus funciones dentro de la Comisión de Admisión de “DRO” y “CO” en los Ayuntamientos respectivos. Procedimientos generales de construcción y de control de calidad. Artículo 57. “La Secretaría” exigirá a “La Autoridad” que integre la comisión. Nombre. utilizando un lenguaje apropiado en las Bitácoras. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento.PODER EJECUTIVO Artículo 55... los integrantes de la misma invitarán a “La Autoridad” a que se una a ella. En el caso de que ”La Autoridad” no convoque o no desee integrar tal comisión. g)... Solicitud. III. Fecha de las visitas de “La Autoridad”.Obligaciones del ”DRO”. 23 .. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y encuadernado. ”DRO” y “CO”. d).. f). tales como Certificación. o cuantas veces sea necesario. En el caso particular de ferias y aparatos mecánicos o electromecánicos esa visita se realizará semanalmente. anotando sus observaciones en la bitácora. Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad. Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción. haciéndose constar en acta que al efecto se levante. Dirigir la obra y vigilar que se desarrolle con apego al proyecto ejecutivo aprobado por ”La Autoridad”.. “CO”. Incidentes y accidentes.La comisión celebrará cuando menos una sesión al mes.. c). II.
abandono o retiro del ”DRO”.Las funciones del ”DRO” para las que haya dado su responsiva profesional terminarán cuando: I. y que lleve en ella la siguiente información: . y ejecución de las obras.Número de licencia de construcción . Refrendar su calidad de ”DRO” una vez al año a partir del mes de Enero. o cuando esta lo considere conveniente. Los “CO” responderán solidariamente con el ”DRO” por la parte de la obra en la que hayan intervenido. El ”DRO” podrá designar a personas físicas como “CO” para el proyecto.. y por el propietario de la obra.Vigencia de la licencia de construcción .Uso del Suelo Autorizado .Nombre del Propietario .. el cambio del ”DRO” no exime al anterior “DRO” de su responsabilidad por parte de la obra que le haya correspondido dirigir. suspensión.Los “CO”... Artículo 59. y no permitirá su reanudación hasta en tanto no se designe nuevo ”DRO”. Artículo 58. lo cual deberá comunicar por escrito a “La Autoridad” especificando la parte o etapa de la obra en la que intervendrán. 24 . el termino de las funciones del ”DRO”.El número de registro vigente del “DRO” VI. en este caso se suspenderán las obras en proceso de ejecución para las que haya dado responsiva profesional. no lo exime de la responsabilidad de carácter civil o administrativo que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual haya otorgado su responsiva profesional. y podrá exigir que se demuestre que el ”DRO” cumple con esta obligación.. son los profesionistas solidarios de los ”DRO”. El “DRO” tendrá la obligación de hacer que participen los “CO” cuando a juicio de “La autoridad” así lo requiera. II. ”La Autoridad” ordenará la suspensión de la obra cuando el ”DRO” no sea sustituido en forma inmediata. Ocurra cambio. la cual será suscrita por una persona designada por “La Autoridad” por el ”DRO”.Nombre del ”DRO” ... el “DRO” sustituto según el caso.Ubicación de la obra .PODER EJECUTIVO V. ”La Autoridad” autorice la ocupación de la obra. No haya refrendado su calidad de ”DRO”. en base a la tabla “B” mencionada en el Artículo 52 inciso e). III. en este caso se deberá levantar un acta asentando en detalle el avance de obra hasta ese momento. Colocar en lugar visible de la obra un letrero con las siguientes dimensiones mínimas: tamaño doble carta.
Artículo 63. modificación de edificios o instalaciones y cambio de uso de los mismos. b). y no se afecten elementos estructurales importantes a juicio de “La Autoridad”. Cuando no hubiera cumplido sus funciones como “DRO” en los casos en que haya dado su responsiva profesional.00 metros cuadrados y siempre que los claros sean menores de 3.”La Autoridad” previa opinión de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra. documentos falsos ó información alterada en la solicitud de licencia o en sus anexos. ampliación...PODER EJECUTIVO Artículo 60. terminará a los tres años contados a partir de la fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere este ordenamiento ó en caso de modificaciones por parte del propietario al proyecto autorizado.Para los efectos de este Reglamento.. planes... Cuando haya reincidido en violaciones a este Reglamento y “La Ley” En los apartados a que se refiere este Artículo “La autoridad” dará aviso de la suspensión al propietario de la obra. CAPÍTULO II AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Artículo 62.. programas de desarrollo urbano y reglamento de Fraccionamientos. construidas con especificaciones de seguridad mínima proporcionadas por “La Autoridad”. podrá determinar la suspensión de los efectos de su registro a un “DRO” en cualquiera de los siguientes casos: I. Artículo 61. II. remodelación o rehabilitación de techos o entrepisos con áreas menores de 40.. III. las responsabilidades de carácter administrativo del ”DRO” y “CO”. altura y claros que no excedan de 3. por única vez. adaptación. c). Además de la constancia de alineamiento. para la construcción.00 metros. Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos o cuando dolosamente presente datos erróneos.Dictaminación y Autorización de uso de suelo.00 metros. se necesitará Dictamen y autorización de uso de suelo expedidos por “La Secretaría” y “La Autoridad” de conformidad con “La Ley”. para subsanar las irregularidades en que haya incurrido..00 metros cuadrados.Edificación en un predio baldío.Reparación. reconstrucción. de una primera planta de una vivienda unifamiliar no mayor de 40. 25 ..Construcciones que no requieren responsiva de “DRO” : a).00 metros..Construcción de bardas de colindancia con altura máxima de 2.
ampliar. Certificación de que cuenta con toma de agua y descarga de drenaje si estos servicios existen en la zona. II. contados a partir de la fecha en que se reciba. reparar o demoler una edificación o instalación en sus predios respectivos... terraplenar.A la solicitud de licencia de construcción de obra nueva deberá acompañar los siguientes documentos: I. IV. fachadas. Las solicitudes de licencia de construcción deberán recibir resolución por escrito de expedición o rechazo por parte de “La Autoridad en un plazo no mayor de quince días hábiles.. debidamente acotados y especificados. en su caso. Artículo 67. siempre y cuando el proyecto no se hubiera modificado. modificar... obras provisionales. III. Constancia de alineamiento y número oficial. se dará por no presentada la solicitud. Autorización de uso de suelo vigente. Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala legible. excavar.Para ejecutar obras o instalaciones públicas y privadas. Constancia de deslinde. localización del predio de 26 . Documento que acredite la propiedad o tenencia del inmueble debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el catastro. será necesario obtener licencia de “La Autoridad” salvo los casos a que se refiere el Artículo 68. en los que deberá incluir como mínimo las plantas arquitectónicas de distribución. Constancia de no adeudo predial. en su caso.PODER EJECUTIVO Artículo 64. rellenar. Vencido dicho plazo sin que se presente o cumpla el requisito. VII.Solo se concederá licencia de construcción cuando la solicitud y proyectos respectivos sean suscritos por el propietario o propietarios del inmueble y un “DRO” y que cumpla con los requisitos señalados en este Reglamento. De no existir deberá de presentar proyecto alterno de solución a los servicios antes mencionados para su aprobación ante “La Autoridad”. V. La firma e intervención del “DRO” no se exigirá en los casos a los que se refiere el Artículo 62. VI... Artículo 66.. pero si es cumplida. localización de la construcción dentro del predio.. La licencia de construcción es el documento expedido por ”La Autoridad” por el cual se autoriza a los propietarios a construir. urbanizar..Si dentro del plazo fijado en el párrafo anterior “La Autoridad” encontrara motivos o requisitos de aclaración por parte del solicitante “La Autoridad” le señalará un plazo que no exceda de 30 días calendario para que la efectúe.. corte sanitario. Artículo 65. “La Autoridad” no podrá pedir al solicitante algún otro requisito.
o en casos no previstos en este cuando por naturaleza y magnitud de la obra se requiera a juicio de “La Autoridad”... fecha de elaboración.Tres tantos del proyecto estructural de la obra acotados y especificados conteniendo como mínimo secciones y armados de cimentación. Cuando por la ubicación del proyecto impacte o modifique las condiciones de la vialidad existente. Cuando se trate de Fraccionamientos o desarrollos habitacionales de cualquier tipo. VI. Cuando se trate de un proyecto de centro o plaza comercial 2. Reparación dentro del predio de tuberías de agua. Estos planos deberán estar firmados por el propietario... proyecto de protección a colindancias.No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras: I.. VII.00 metros de altura.. Tres tantos de los proyectos ejecutivos de señalización. Impermeabilización y reparación de azoteas sin afectar elementos estructurales.. y dispositivos de control de las vialidades aledañas a la obra validados por la Dirección de Tránsito Municipal. estudio de mecánica de suelos cuando proceda de acuerdo a este Reglamento. III.. domicilio del predio. pintura y recubrimiento en fachadas de edificaciones no mayores de 6.. losas.. 3. IV. Estos documentos deberán estar firmados por el ”DRO” y los ”CO" que hayan participado. Obras urgentes para prevención de posibles daños provocados por fenómenos naturales.. VIII.. tipo y uso de la obra. V. aplanados. II.. en los siguientes casos : 1..Copia de la memoria de cálculo con el criterio y sistema adoptado conforme a las “NTC”.. Pintura y recubrimiento de interiores. XI.Las autorizaciones a que se refieren al Artículo 43 cuando se trate de obras o instalaciones en monumentos o en zonas de preservación del patrimonio histórico y cultural. Limpieza. Cuando se trate de estaciones de servicio de combustibles. Artículo 68. IX. a excepción de las obras mencionadas en el Artículo 43 de este Reglamento.. columnas. 27 . 4. el “DRO” y/o el “CO” en su caso. Resanes y aplanados interiores. Adicionalmente anotar en cada una de las hojas de la memoria la clave catastral. escaleras y cualquier otro elemento estructural.PODER EJECUTIVO acuerdo al plano oficial y su orientación. ductos de drenaje e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales. X. nombre del propietario. Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos estructurales. trabes.
Las obras de restauración. III. requieren de licencia de construcción específica: I. carpas. así como las autorizaciones necesarias de otras dependencias y organismos..PODER EJECUTIVO Artículo 69. fusión o relotificación tenga las autorizaciones correspondientes. II. IV. en este caso se requerirá autorización expresa de la autoridad competente. La ocupación con tapiales en una anchura menor quedará autorizada por la licencia de obra. la solicitud deberá contener la responsiva de un “DRO” y un “CO” en instalaciones. aseguramiento o demolición de edificaciones. Las excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de 0. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de investigación o rescate del patrimonio histórico y cultural. en los términos de las leyes respectivas. se requerirá autorización expresa de la autoridad competente.Todos los eventos donde se utilicen aparatos mecánicos. Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra se deberán de anexar por triplicado a la solicitud de licencia por cambio de proyecto.. En los casos que previene el Artículo 66 de este Reglamento deberá presentarse la autorización de ubicación. No se concederá licencia cuando implique el cambio de uso en forma incompatible con la zonificación determinada en los planes y programas de desarrollo urbano correspondientes o bien el inmueble no reúna las condiciones de estabilidad y servicio para el nuevo uso.. Artículo 70. 28 .Las obras e instalaciones que a continuación se indican. Las dimensiones mínimas de predios en las que se puede autorizar la licencia de construcción serán las que señale la ”Ley”. A la solicitud relativa se acompañará una memoria en que se especifique el procedimiento que se vaya emplear. la licencia tendrá una vigencia mínima de 45 días naturales.. En este caso.”La Autoridad” otorgará licencias de construcción solamente cuando el fraccionamiento. estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar. Para el caso de inmuebles clasificados y catalogados como parte del patrimonio histórico y cultural.El tiempo de vigencia de la licencia de construcción que expida “La Autoridad”. V. Cuando se trate de aparatos mecánicos e instalaciones eléctricas.Los tapiales que invadan la acera en la anchura superior a cincuenta centímetros.60 metros... Las solicitudes para este tipo de licencias se presentarán con las firmas del propietario del predio y de la responsiva de un “DRO”.. subdivisión. Artículo 71. graderías desmontables u otros similares.. todos los tapiales deberán cumplir con la imagen urbana y seguridad. el Reglamento de Fraccionamientos del Estado Baja California Sur y demás ordenamientos legales aplicables.
El “DRO“ y el propietario están obligados a manifestar por escrito a “La Autoridad” la terminación de las obras ejecutadas en sus predios. “La Autoridad” fijará el plazo de vigencia de la licencia respectiva según la magnitud y características particulares de cada caso. Artículo 72. anotando en su caso el número y la fecha de la licencia de construcción respectiva. a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos. deberá reunir las condiciones de operación y seguridad que en él se indican. de 301.. la licencia de construcción no se expidiere por falta de pago de los derechos y/o la falta de algún documento. En las obras e instalaciones que se refieren las fracciones II y IV del Artículo 70 de este Reglamento. la vigencia máxima será de 12 meses. se cancelará la solicitud correspondiente y se reintegrará el expediente respectivo al interesado o al “DRO” en su caso. esta no se hubiera concluido. utilizando para este objeto las formas de "Manifestación de Terminación de Obra". previa inspección de las mismas. Artículo 76. en un plazo no mayor de quince días. cuando se hubiere cubierto el monto de todos los derechos que haya generado su autorización. Artículo 74.Las licencias de construcción y los planos aprobados se entregarán al interesado o al “DRO” en su caso. Si terminado el plazo autorizado para construcción de una obra.. 29 ..000 metros cuadrados.Si en un plazo de 30 días naturales a partir de su aprobación.000 metros cuadrados de 24 meses y de más de 1.. para continuarla deberá obtenerse prórroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra.PODER EJECUTIVO “La Autoridad” tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo con las siguientes bases: Para la construcción de obras con superficie hasta de 300 metros cuadrados. CAPÍTULO III OCUPACIÓN DE LAS OBRAS Artículo 75. contados a partir de la conclusión y antes de la ocupación de la misma.. cubriendo el pago de derechos indicados en la Ley de Hacienda Municipal y los cargos vigentes que correspondan. siempre que las pruebas de carga estructural y de las instalaciones resulten satisfactorias. Artículo 73. de 36 meses.El visto bueno de seguridad y operación es el documento por el cual “La Autoridad” hace constar que las instalaciones y/o edificaciones que se señalan en el Artículo 77 de este Reglamento.00 hasta 1. cuando sea necesario.Toda licencia de construcción causará los derechos que fijen la Ley de Hacienda y los cargos vigentes que correspondan.
. Escuelas. cabarets. salas de conferencias. I. II. boliches. y todas las instalaciones destinadas a la enseñanza. V.. tales como canchas de tenis. hipódromos. tales como cines. y VI. siempre que no se afecten las condiciones de seguridad.El visto bueno de seguridad y operación se concederá una vez liquidados los derechos que para el mismo fija la Ley de Hacienda Municipal. 30 . Requieren el visto bueno de seguridad y operación las edificaciones e instalaciones que a continuación se mencionan. museos.. Edificios. el número de niveles especificados y las tolerancias que fija este Reglamento. En este caso el visto bueno a que se refiere este Artículo solo se concederá después de efectuadas las inspecciones y las pruebas correspondientes y previa exhibición de la responsiva. previamente al otorgamiento de la autorización de uso y ocupación. salas de conciertos. squash. carpas y ferias con aparatos mecánicos. locales o lugares en que se almacenen y distribuyan materias o sustancias inflamables. Centros de reunión.. explosivas.PODER EJECUTIVO Artículo 77. Ferias con aparatos mecánicos.Recibida la manifestación de terminación de obra. las características autorizadas en la licencia de construcción respectiva. locales para billares. III. salubridad y estética y se respeten las restricciones indicadas en las constancias de alineamiento. El visto bueno de seguridad y operación deberá renovarse anualmente. tóxicas y en general que impliquen peligro. excepto cuando se trate de circos. “La Autoridad” permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado. teatros. Transportadores electromecánicos. casos en que la renovación se hará cada vez que cambien de ubicación.Edificaciones e instalaciones que requieren visto bueno de seguridad y operación. “La Autoridad” ordena una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva y si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás aprobados que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia . auditorios. carpas. plaza de toros o cualquier otro de uso semejante. que debe otorgar la persona física o moral que haya instalado los aparatos o tenga a su cargo el cuidado y mantenimiento de los mismos.. A juicio de “La Autoridad” se podrá solicitar la verificación de las condiciones de seguridad y operación del inmueble la cual deberá ser dictaminada por un “DRO” y/o un “CO”. estabilidad.. IV. restaurantes. artes marciales. circos. gimnasios. servicio. arenas. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil. albercas. salones de fiesta o similares. Artículo 79.. Artículo 78.. estadios. frontenis.. destino. juegos de salón y cualquier otro de uso semejante.
Para el establecimiento y funcionamientos de giros industriales. Artículo 81. y del cotejo de la documentación correspondiente apareciera que la obra no se sujetó a la licencia de construcción y a los planos autorizados. Artículo 80. III.PODER EJECUTIVO Cuando la construcción cumpla con los requisitos señalados en este Artículo. bodegas.Si el resultado de la inspección a que se refiere el Artículo anterior. Presentar solicitud de regularización y registro de la obra. Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resulta que el inmueble reúne las características de ubicación. talleres o laboratorios. ”La Autoridad” procederá a su revisión. Artículo 83. independientemente de las sanciones que procedan. II. quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: I.“La Autoridad” estará facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra o parte de ella que se haya realizado sin licencia de construcción.Autorización de operación. “La Autoridad” ordenará al “DRO” y/o al propietario.. Artículo 82. “La Autoridad” autorizará su uso y ocupación... ”La Autoridad” podrá conceder el registro de la obra ejecutada al propietario. no se autorizará el uso y ocupación de la obra. reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos junto con la solicitud de regularización y registro de la obra ”La Autoridad” autorizará su registro. previa verificación de las autoridades competentes de que el inmueble 31 . Recibida la documentación.. en tanto no se ejecuten a satisfacción de lo requerido. tales como: fábricas. previo pago de las sanciones y los derechos que establece La Ley de Hacienda Municipal y este Reglamento. por haberse ejecutado en contravención a este Reglamento. Acompañar a la solicitud los documentos requeridos en el Artículo 67 de este Reglamento. se requerirá la autorización de operación previa inspección que practiquen “La Secretaría” y “La Autoridad”. así como con las disposiciones que establecen los Planes y Programas de Desarrollo Urbano que corresponda.. y en su caso.. de construcción y de operación que para esa clase de establecimientos o instalaciones exigen este Reglamento y las demás disposiciones relativas en materia de desarrollo urbano y ambiental. efectuar las adecuaciones que fuesen necesarias. La autorización tendrá una vigencia de dos años y será refrendada por periodos iguales de tiempo. practicará una inspección a la obra de que se trate.Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos.. y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales.
ni elemento de ella será construido fuera del alineamiento invadiendo el espacio de la vía pública.50 metros.. 32 ..50 metros sobre el nivel de banqueta. Artículo 85. Artículo 86.. el alineamiento opuesto para los fines de fijar la altura máxima de las edificaciones se localizará a 5. sin que el ancho de la marquesina exceda de 1. hacia adentro.La autoridad revisará los proyectos que sean presentados para la obtención de licencias y aprobará aquellos que cumplan con este Reglamento y demás ordenamientos legales vigentes. en cuyo caso deberá ajustarse a lo que dispongan estas. salvo lo que establezcan las normas de zonificación respectivas. estará a la altura que apruebe “La Autoridad” pero no menor a 2. debiendo quedar adyacentes a la vía pública. salvo las marquesinas. para cada uno de ellos a lo que al respecto señalan los capítulos correspondientes.La altura de una edificación no podrá ser mayor que dos veces la distancia que exista entre su parámetro y un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle.. Para los predios ubicados frente a plazas y jardines.En las salas de espectáculos y en los centros de reunión. rótulos o cualquier otra clase de anuncios que deban integrarse al propio inmueble.00 metros. las que no podrán sobresalir del alineamiento el ancho de la banqueta disminuido en un metro. TÍTULO TERCERO PROYECTO ARQUITECTÓNICO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 84.PODER EJECUTIVO satisface los requisitos exigidos en relación con el giro.25 metros cuadrados por concurrente.. por lo menos.00 metro cuadrado de sala de reunión por concurrente. En templos y salas de espectáculos con asistencia variable.Ninguna edificación. Artículo 88. del trazo de la guarnición respectiva. el área de los vestíbulos será por lo menos de 0. deberá sujetarse. Artículo 87.Los proyectos para las edificaciones a que se refiere este Reglamento deberán cumplir con las disposiciones aplicables de este título. maquinaria e instalaciones existentes en el mismo. Los edificios que se proyecten para dos o más de los usos que regula este ordenamiento. En el proyecto arquitectónico de los edificios públicos y comerciales se incluirán las áreas necesarias para estacionamientos así como para letreros. la cuarta parte de dicha área. previa autorización del ayuntamiento. con sujeción a las disposiciones del reglamento de anuncios del ayuntamiento respectivo. para los efectos de este Artículo se calculará lo que corresponde a 1. equipo.
será por lo menos 1/8 de la superficie del piso de cada pieza habitable y la superficie libre para ventilación deberá ser cuando menos de 1/3 de la superficie considerada para iluminación. tendrán una superficie no menor del 25 por ciento del área total construida. hasta una distancia de dos veces el ancho de la calle angosta. corredores. el resto de la edificación sobre la calle angosta tendrá como límite de altura el señalado en el Artículo anterior. Para iluminación la superficie total de las ventanas. Artículo 92.00 metro cuadrado en el último caso. medida a partir de la esquina. deberán tener iluminación y ventilación natural por medio de vanos que den directamente a las vías públicas o superficies descubiertas.Los locales. siempre y cuando se cumpla con lo señalado en el Artículo 91 de este Reglamento.En las edificaciones para vivienda. en no más de dos metros. salas o estancias. se considerarán iluminados y ventilados naturalmente cuando se encuentren remetidos del paramento más cercano a la superficie descubierta o de la fachada. podrá ser igual a la correspondiente a la calle más ancha. contados a partir de la proyección vertical de la marquesina o techumbre.. sin incluir las áreas correspondientes a circulaciones como pasillos. salvo en el caso de baños y cocinas en los cuales las superficies para ventilación e iluminación serán del 10 por ciento libre de obstrucción. sin que dichas superficies estén cubiertas parcial o totalmente con volados. sean o no habitables cuyas ventanas queden ubicadas bajo marquesinas o techumbre. Cualquier otro local deberá preferentemente contar con ventilación e iluminación natural de acuerdo con estos mismos criterios. 33 . escaleras y elevadores.Cuando una edificación se encuentra ubicada en la esquina de dos calles con anchuras diferentes la altura máxima de la edificación con frente a la calle angosta. Artículo 91. Solo se autorizarán ventanas secundarias orientadas a colindancias cuando exista una separación al lindero de al menos un metro libre. pero se permitirá la iluminación por medios artificiales y la ventilación por medios electromecánicos que se especifican respectivamente en el Capítulo VII de este Reglamento. CAPÍTULO II ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL Artículo 90..PODER EJECUTIVO Artículo 89.. rampas. pasillos o escaleras.Toda edificación deberá tener los espacios descubiertos necesarios para lograr una buena iluminación y ventilación en los términos que se establece en este capítulo.. las áreas que deben aplicarse a los fines de iluminación y ventilación natural. Las habitaciones destinadas a dormitorios alcobas. y del 16 por ciento de su área de piso respectivamente. libre de toda obstrucción. sin que sea menor de 1.
deberá cumplir con las disposiciones sobre escaleras establecidas en el Artículo 95 de este Reglamento. excepto en interiores de viviendas unifamiliares y de oficinas. El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público cuando su longitud no exceda de 6.70 metros libres de circulación..90 metros como mínimo. Todo edificio público deberá contar con rampas de acceso para personas con discapacidad. La denominación de circulaciones comprende los corredores. túneles. .La escalera de las construcciones deberá satisfacer los siguientes requisitos: I. CAPÍTULO III CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES Artículo 93.. o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o escaleras. Artículo 94. Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura mínima de 0. será de 90 centímetros y se construirán de manera que impidan el paso de niños y a través de ellos. 34 . pasillos.. Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes u obstáculos que disminuyan su anchura.Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones: I.. Todos los locales de un edificio deberán tener salidas.. aun cuando existan elevadores electromecánicos. en donde podrá ser de 0. V. IV.. deberán ventilarse además por medios electromecánicos. los barandales colados deberán ser solamente de elementos verticales. III. Cuando los pasillos tengan escalones o pendientes. II.PODER EJECUTIVO Cuando los locales se encuentren remetidos a una distancia mayor.. La altura mínima de los barandales. a una altura inferior a 2. En el caso de edificios para habitación colectiva y escuelas de primera y segunda enseñanza. Artículo 95.Circulaciones. II.00 metros será de 1. III. con excepción del pasamanos. pasillos.. En pasillos con longitud mayor su anchura deberá ser aumentada proporcionalmente según lo determine “La Autoridad”. cuando se requieran. que podrán tener una anchura mínima de 0.. excepto las de servicio. Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos los niveles. y VI..90 metros libres de circulación... escaleras y rampas. Las escaleras serán en tal número que ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros de alguna de ellas.5 metros.40 metros.
la anchura será de 1..18 metros.20 metros libres de circulación. La pendiente máxima será de 7 por ciento... las escaleras tendrán una anchura no menor a la anchura de la circulación mas importante que converja a ella... Los pavimentos serán antiderrapantes.65 metros.En cada tramo de escalera las huellas serán todas iguales.PODER EJECUTIVO En cualquier otro tipo de edificios..Todo vano que sirva de acceso. CAPÍTULO IV ACCESOS Y SALIDAS Artículo 97. IV.90 metros.. III. considerando el anclaje y rigidez adecuado y de manera que impidan el paso de niños a través de él.90 metros y cumplirán los requisitos a los que se refiere la fracción III del Artículo 94. Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente expresión: (2p + h) deberá estar comprendido entre 0. y IV.El acabado de las huellas será antiderrapante. La altura mínima de los barandales. VII. y X. excepto las compensadas o de caracol. en donde: p = peraltes del escalón en metros h = ancho de la huella en metros VI.Las escaleras de caracol quedarán prohibidas en viviendas y edificios públicos como acceso único o principal.61 y 0.. igual a la anchura reglamentaria de la escalera. En los centros de reunión y salas de espectáculos.Las escaleras contarán con un máximo de 10 peraltes por descanso. 35 .. medidos a partir de la nariz del escalón. Tendrán una anchura mínima igual a la señalada para las escaleras en el Artículo 95. IX. de salida normal o de emergencia de un local. El ancho de los descansos deberá ser.25 metros y sus peraltes un máximo de 0. cuando sean necesarios será de 0.. La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 0. lo mismo que las puertas respectivas deberán sujetarse a las disposiciones de este capítulo. cuando menos. Artículo 96. VIII. La altura mínima de los barandales cuando se requieran será de 0... la misma condición deberá cumplir los peraltes. II.Las rampas peatonales en cualquier tipo de construcciones deberán de satisfacer los siguientes requisitos: I. V..
Estarán libre de toda obstrucción y conectaran directamente a la vía pública. deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos: Deberán existir en cada nivel. casa de huéspedes.PODER EJECUTIVO Artículo 98..40 metros para la determinación de la anchura necesaria. o las salidas aparte de las consideradas como de emergencia a que se refiere el Artículo 100 deberán permitir el desalojo del local en un máximo de tres minutos. deberán señalarse mediante letreros con textos "salida" o "salida de emergencia". espacios para espectáculos deportivos. centros de reunión. Artículo 99. centros de reunión. Asimismo. permitan el desalojo del local en un máximo de tres minutos. Discotecas. ó de emergencia y puertas que comuniquen con la vía pública será siempre múltiplo de 0... Los textos y figuras deberán ser claramente visibles desde cualquier punto 36 .00 metro.. hospitales. sala de espectáculos. en estos edificios las puertas interiores de comunicación ó de áreas de servicio podrán tener una anchura libre mínima de 0.Señalamiento. las que deberán tener una anchura libre mínima de 1. locales tales como Bares. Artículo 101. Las salidas de hoteles.70 metros.70 metros en un segundo. En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes estas deberán contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con un simple empuje de los espectadores ejercido de adentro hacia afuera. Discotecas sea superior a cuarenta concurrentes o cuando el área de ventas de locales y centros comerciales sea superior a mil metros cuadrados. Dentro del área del predio se deberán dejar vestíbulos exteriores de acuerdo al Artículo 87 y deberán ser ubicados inmediatos a las salidas de emergencia. y flechas y símbolos luminosos. salidas normales. Serán en número y dimensiones tales que.70 metros y el ancho será de 1. y centros comerciales que requieren salidas de emergencia de acuerdo con lo que establece el Artículo 100 de este Reglamento. sin considerar las salidas de uso normal. espacios para espectáculos deportivos y locales tales como Bares. y tomándose en cuenta la capacidad del local y tiempo de desalojo que no deberá exceder de tres minutos. casas de huéspedes. se considera que cada persona puede pasar por un espacio de 0. a departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios y a las aulas en edificios destinados a la educación. según el caso. salas de espectáculos. considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 98 y el tipo y magnitud del edificio.Los accesos que en condiciones normales sirvan también de salida. Artículo 100. hospitales.Cuando la capacidad de los hoteles. Tendrán salida directa a la vía pública o lo harán por medio de pasillos con una anchura no menor a la anchura de la circulación mas importante que converja a ella.La anchura de los accesos. que indiquen la ubicación y dirección de las salidas. Se exceptuarán de las disposiciones anteriores las puertas de acceso a casas habitación unifamiliares.
locales comerciales con superficie mayor de 250. II. Artículo 105. con el visto bueno del H. hospitales. “La Autoridad” tendrá la facultad de exigir en cualquier edificación que se cuente con las instalaciones o equipos especiales adicionales. industrias. Las puertas de las salidas o de las salidas de emergencia de hoteles. El propietario llevara una bitácora donde registrará los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a “La Autoridad” a solicitud de ella. Artículo 104.. laboratorios donde se manejen productos químicos y/o líquidos flamables.00 metros cuadrados.PODER EJECUTIVO del área a la que sirvan y estarán iluminados en forma permanente. espacios para espectáculos deportivos. centros comerciales. Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios y cumplir con las medidas de seguridad que se señalan en este capítulo. hospitales. Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes. No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas.Puertas.Los centros de reunión. Cuerpo de Bomberos.. así como edificios con altura mayor de 15. Cuerpo de Bomberos. deberán revalidar cada seis meses. con base en las normas técnicas de seguridad contra incendios del H. III. y mediante la aportación que establezca 37 . escuelas. y mediante la aportación que establezca la Ley de Hacienda Municipal. deberán satisfacer los siguientes requisitos: I.. El claro que dejen libre las puertas al abatirse no será en ningún caso menor que la anchura mínima que fija el Artículo 98 de este Reglamento. con el visto bueno del H. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras. centros comerciales y otros centros de reunión.00 metros sobre el nivel de banqueta.Generalidades. deberá haber un descanso con una longitud mínima de 1. Cuando comunique con escaleras. locales tales como Bares y Discotecas. casas de huéspedes. Artículo 102. a los señalados en este capítulo. instalaciones deportivas y recreativas. Cuerpo de Bomberos.20 metros o el ancho de la escalera. entre la puerta y el peralte inmediato. IV.Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de funcionamiento en cualquier momento para lo cual deberán ser revisados y probados cada seis meses. aunque se llegare a interrumpir el servicio eléctrico general. y V. locales tales como Bares y Discotecas. salas de espectáculos.. CAPÍTULO V PREVISIONES CONTRA INCENDIO Artículo 103.
.00 metro de altura sobre el nivel de la banqueta. el que resista. b). de sus normas técnicas complementarias y las normas técnicas de seguridad contra incendios del H. gases tóxicos o explosivos. I.. Para los efectos de este Reglamento. de manera que el agua que se inyecta por la toma no penetre a la cisterna. cople movible y tapón macho. Tanque o cisternas para almacenar agua en proporción de 10 litros por metro cuadrado construido. Uno de los gabinetes estará lo mas cercano posible de los cubos de las escaleras. deberán ser en número tal que cada manguera cubra un área de 30. Cada piso. Los edificios. de acuerdo a la clasificación del tipo de fuego que se indica en las normas técnicas de seguridad contra incendios del H. o sufrir deformaciones. 7. d). desde cualquier punto del edificio. Cuerpo de Bomberos. c).. Cuerpo de Bomberos.000 litros.). Los edificios con altura de 15. Dos bombas automáticas. una eléctrica y otra de combustión interna.00 metros. no se encuentre a una distancia mayor de 30. para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios.s. con reducciones a 64 mm (2 ½”) para las tomas. o conjuntos de edificios en un predio. o menos con excepción de los edificios unifamiliares deberán contar en cada piso con extinguidores contra incendios. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso una por cada 90 metros lineales de fachada y se ubicará al paño del alineamiento a 1.000 metros cuadrados. deberán contar.. deberá contar con un gabinete contra incendios dotado de conexiones para mangueras.00 metros.00 metros.Prevenciones contra incendio de acuerdo con la altura y superficie de las edificaciones.5 cuerdas por cada 25 milímetros.00 metros.00 metros de radio y su separación no sea mayor de 60. dotadas de toma siamesa de 64 milímetros de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas. Una red hidráulica con tubería de 100 milímetros (4”) de diámetro y 14. la capacidad mínima para este efecto será de 20. además de los extinguidores de la forma prevista en la fracción I de este artículo.PODER EJECUTIVO la Ley de Hacienda Municipal la licencia del giro comercial en cuanto al buen estado y condiciones de funcionamiento de los equipos y sistemas contra incendio.. así como los comprendidos en la fracción anterior cuya superficie construida en un solo cuerpo sea mayor de 2. con las siguientes instalaciones y equipos: a). se considera como material a prueba de fuego. con altura mayor de 15..2 Kg/cm2 (200 p. 38 . Estará equipada con válvula de no retorno.i. colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indique su ubicación de tal manera que su acceso.. exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema contra incendios. II. por un mínimo de una hora el fuego directo sin producir flama. reservando exclusivamente para surtir a la red interna para combatir incendios. Artículo 106.
.5 y 4. Su presión deberá probarse periódicamente. Se realizarán simulacros de incendios con su previa capacitación teórica. Se deberá tener en la bodega de la edificación el número suficiente de mangueras de repuesto. Deberá vigilarse que en todos los sistemas de tuberías contra incendios la presión requerida se mantenga en forma ininterrumpida. y f).Presión del agua y prueba de mangueras. se exceda la presión de 4. Artículo 107. los usuarios o concurrentes.Sistema hidráulico. y los equipos eléctricos cada dos meses... (2 ½”) . Artículo 109. y ya secas acomodarse nuevamente en su gabinete. Probándose en primer término simultáneamente las dos tomas de las mangueras mas altas y. en los que participen los empleados de las edificaciones indicadas en el artículo 103. de material sintético conectadas adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. Artículo 111.2 kg/cm2. por un mínimo de 3 minutos. utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua. Después de haberse usado un extinguidor. El acceso a los extinguidores deberá mantenerse libre de obstrucciones.. a continuación.. bajo las condiciones de presión normal. las dos mas alejadas del abastecimiento.Prueba del equipo de bombeo. debiendo señalarse en los mismos la fecha de la ultima revisión y carga. según lo señale ”La Autoridad” y el H. Las mangueras contra incendios deberán estar debidamente plegadas y conectadas permanentemente a las tomas. (2 ½”). después de la prueba deberán escurrirse. Los equipos de bombeo de combustión interna.. Artículo 110. Artículo 108. y en los casos que señalen las normas técnicas de seguridad contra incendios del H..2 kg/cm2..Los extinguidores deberán ser revisados cada seis meses. 39 . III. deberán probarse cada tres semanas.Mangueras contra incendios. cada seis meses por lo menos. Cuerpo de Bomberos .. manteniendo todo el tiempo las válvulas completamente abiertas por lo menos tres minutos. Estas pruebas deberán hacerse por lo menos cada 120 días y se harán con manómetros y dispositivos que impidan el desperdicio del agua. estarán provistas de chiflones de neblina. Cuerpo de Bomberos. y la de su vencimiento. Las mangueras deberán ser de 64 milímetros. deberá mantenerse entre 2. deberá ser recargado de inmediato y colocado de nuevo en su lugar. La presión del agua en la red contra incendios. Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para mangueras de 64 milímetros. de diámetro.PODER EJECUTIVO e).
bodegas.Protección a Edificaciones de madera.Protección a elementos estructurales. cada 60 días.. El funcionamiento de los Detectores de humo y los sistemas de alarma contra incendios deberán ser probados por lo menos.. Además.Muros exteriores. Cuerpo de Bomberos.Previsiones para instalaciones industriales. Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra. de manera que se impida la posible propagación de un incendio de un piso al siguiente o a las construcciones vecinas. con sistemas de alarma visuales y sonoras. y en su caso para combatirlo con el equipo de extinción adecuado. Los tableros del control de este sistema deberán localizarse en lugares visibles desde las áreas de trabajo del edificio. En el espacio comprendido entre los elementos estructurales o constructivos y dichas instalaciones. Las edificaciones de madera se protegerán por medio de retardantes del fuego o de material aislante. almacenes y oficinas. letreros o símbolos claramente visibles. Los elementos estructurales de acero en edificios de más de cinco niveles deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. En edificios donde se manejan productos químicos y flamables. 40 . Artículo 113. esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por las obras en sí como a las colindancias. El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señales. por su peligrosidad en estos casos. Las edificaciones con altura superior a 15 metros deberán contar además. deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios. En los niveles destinados a estacionamientos será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos. Artículo 114. Artículo 117.. y su número al igual que el de los dispositivos de alarma. deberá permitirse la circulación del aire para evitar temperaturas superiores a 80 grados centígrados.PODER EJECUTIVO Artículo 112. Artículo 115.60 metros. Artículo 116....Detectores de humo y sistemas de alarma contra incendios . será fijado por ”La Autoridad” y el H. cuando los elementos estructurales o constructivos se localicen cerca de instalaciones sujetas a altas temperaturas tales como tiros de chimenea. en los destinados a talleres eléctricos y en los ubicados en la proximidad de líneas de alta tensión quedara prohibido el uso de agua para prevenir incendios. independientes entre sí. campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80 grados centígrados deberán distar de los mismos a un mínimo de 0.Precauciones durante la ejecución de las obras. Los muros exteriores de una edificación se construirán con materiales a prueba de fuego.
Artículo 122. estacionamientos y otros similares de cinco niveles o 2. deberán construirse en forma tal que cada piso quede aislado totalmente por medio de elementos a prueba de fuego.Rampas y escaleras. de oficina. 41 . se construirán con materiales a prueba de fuego.En las edificaciones no unifamiliares las puertas de acceso a escaleras o salidas generales. cuya área en planta sea proporcional a la del cubo de la escalera y que sobresalga del nivel de azotea 1.000 metros cuadrados en adelante. Artículo 119. Artículo 120.Corredores y pasillos.5 m. En edificios con altura superior a 15. Los corredores y pasillos que den salida a edificios multifamiliares. en ningún caso su ancho libre será inferior a 0. Artículo 121. al abrirse no deberán obstruir las circulaciones ni los descansos de rampas o escaleras y deberán constar con un dispositivo automático para cerrarlas. estas puertas abatirán hacia fuera en el sentido de la circulación de la salida. se construirán con materiales a prueba de fuego. este ducto se calcula conforme a la siguiente función: hs a= 200 En donde: a = área en planta del ducto. deberán aislarse de los locales circundantes por medio de muros y puertas a prueba de fuego. Además de lo dispuesto en el artículo 102 de este Reglamento.Las escaleras de cada nivel estarán ventiladas permanentemente a fachadas o a cubos de luz. Los muros que separen las áreas correspondientes a distintos departamentos o locales.Cuando las escaleras se encuentren en cubos cerrados deberán construirse adosado a ellos un ducto de extracción de humos.. Los muros cubrirán todo el espacio vertical comprendido entre los elementos estructurales de los pisos contiguos sin interrumpirse en los plafones en caso de existir estos. sean cual fuere el material del que estén hechas. aulas. Artículo 118..Muros interiores. en metros cuadrados.00 metros las escaleras que no sean exteriores y abiertas.05 metros.PODER EJECUTIVO Las fachadas de cortinas. Artículo 123. por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10 por ciento de la planta del cubo de la escalera.. o que separen las áreas de diversión o de trabajos de las circulaciones generales.. Las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares deberán construirse con material a prueba de fuego.. centros de trabajo. como mínimo. deberán aislarse de los pisos a los que sirvan por medio de vestíbulos con puertas que ajusten a lo dispuesto en el artículo 119 de este Reglamento.90 metros ni su altura menor de 2..
se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso.. papel. en metros. se prolongarán y ventilarán hacia el exterior.En la subdivisión interior de áreas que pertenezcan a un mismo departamento o local.Los cubos de elevadores y montacargas deberán ser construidos con materiales incombustibles. en metros cuadrados. trapo. Los depósitos de basura. líquidos o gases combustibles para cuyo caso el H. Artículo 126. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos. Cuerpo de Bomberos determinará lo conducente. y deberán cerrarse automáticamente. la cual no tendrá cerradura de llave..Los ductos para instalaciones. podrá comunicarse con la azotea por medio de la puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra hacia fuera. se podrán emplear canceles con una resistencia al fuego inferior a la señalada para muros interiores divisorios.PODER EJECUTIVO h = altura del edificio. exceptuando los depósitos de sólidos. desperdicios. Artículo 124. sin embargo. s = área en planta del cubo de escalera.Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por medio de un tiro directamente al exterior en la parte superior de la edificación. estarán protegidos por medio de aspersores de agua de acción automática en caso de incendio. ropa. cuya superficie no sea menor del 5 por ciento ni mayor del 8 por ciento de la planta del cubo de la escalera. el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior para evitar que funcione como chimenea.. excepto los de retorno de aire acondicionado cuando se requieran. Los ductos de retorno de aire acondicionado estarán protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas. Artículo 125. etc. basura. En este caso. La ventilación de estos cubos se hará por medio de vanos en cada nivel. por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que cierren automáticamente bajo la acción de temperatura superiores a 60 grados centígrados.. con persianas fijas inclinadas con pendientes ascendentes hacia los ductos de extracción. 42 .. Las puertas o registros serán de materiales a prueba de fuego. Se diseñarán de tal forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas. Artículo 127. ropa. Artículo 128.
.Los conjuntos habitacionales... además de las protecciones señaladas en este capítulo con recipientes de 200 litros con arena.PODER EJECUTIVO Los materiales inflamables que se utilicen como elementos decorativos. Artículo 134. Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil. No se permitirá el uso de material combustible o inflamable en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.Los casos no previstos en este capítulo quedarán sujetos a las disposiciones que al efecto dicte el H. de cualquier tubería permeable de aguas negras. estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana y su unión con el tiro y por sistemas contra incendios de operación automática .Las cisternas deberán ser completamente impermeables. Artículo 129.Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios deberán cumplir con las disposiciones de este capítulo y con los requerimientos que señalan para cada caso específico. y equipadas con sistemas de bombeo. estarán a no menos de 0. Las edificaciones deberán estar provistas de instalaciones de agua potable para abastecer y satisfacer la demanda mínima necesaria. Artículo 130. Artículo 131. Artículo 135.... las edificaciones de cinco niveles o más y las edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a diez metros de columna de agua.Prevenciones en estacionamientos. colocados a cada 4 cajones de estacionamiento en lugares accesibles y con señalamiento que indiquen su ubicación. tener registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos. CAPÍTULO VI INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS Artículo 132. Los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán contar.60 metros de la chimenea y en todo caso dichos materiales se aislarán por medio de elementos resistentes al fuego. Artículo 133. deberán contar con cisternas calculadas para almacenar dos veces la demanda mínima de agua potable de la edificación. Cada recipiente contará con un artefacto que posibilite la aplicación de la arena.Abastecimiento de agua potable.. Deberán cumplir también con las demás disposiciones legales establecidas en la Ley de Aguas del Estado y su respectiva reglamentación. 43 .Las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas.
según sea el caso. estos deberán de ser de tal forma que se evite la sedimentación en ellos. La capacidad de los depósitos se estimara de la siguiente manera: I. las aguas pluviales deberán conducirse por medio de conductos. Las aguas de lluvia. En el caso de edificios destinados a habitación. IV. 6 litros por asiento o espectador. No deberán descargarse las aguas pluviales en las tuberías de drenaje sanitario... la caída del agua podrá ser libre cuando la altura de estas construcciones sea menor de 6. Las edificaciones y los predios deberán estar provistas de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales con las siguientes características: I. deberá proveerse de un cárcamo con equipo de bombeo de capacidad para 200 litros por habitante por día. balcones. incluyendo predios sin edificación.. III..PODER EJECUTIVO Cuando se instalen tinacos. hacia el arroyo de la vía pública o red oficial de drenaje pluvial. Los talleres de reparación de vehículos y las gasolineras deberán contar en todos los casos con trampas de grasas en las tuberías de agua residual. Las aguas pluviales escurrirán siempre hacia el interior de los predios. En ambos casos. 250. deberá instalarse planta de tratamiento primario. a nivel de la acera o banqueta. Se deberán de colocar desarenadores en las tuberías de aguas residuales de estacionamientos públicos descubiertos. pero cuando este se exceda. se conducirán por tuberías independientes de las de aguas negras a un campo de filtración o al pozo de absorción. dos metros arriba del mueble o salida hidráulica más alta. marquesinas y en general cualquier saliente. Los techos. como mínimo. deberá contar con válvulas de no retorno que impidan el regreso de las aguas al drenaje de la construcción.00 metros.Desagües y fosas sépticas. En caso de que el nivel de salida de aguas negras o de lluvia de una construcción o predio este mas abajo del nivel del colector de la vía pública. 2 litros por espectador. además. antes de conectarlas a colectores públicos. II.00 litros por cada habitante/día. voladizos.. tanques sépticos o sanitarios ecológicos secos.. Las aguas negras o usadas deberán ser conducidas por medio de drenaje sanitario interno hasta la red general de este servicio localizado en la vía pública. deberá captarse por medio de canales y tuberías de capacidad adecuada.. deberán colocarse a una altura de. terrazas. II. y. III. De no existir servicio público de drenaje sanitario. V. En los centros de reunión y salas de espectáculos. deberán drenarse de tal manera que evite la caída y escurrimiento del agua sobre la acera o banqueta y predios vecinos. o su paso al predio. 44 . Artículo 136. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registro con cierre hermético y sanitario..En los edificios para espectáculos deportivos.. por lo menos.
. para profundidades de hasta 1. deberán tener doble tapa con cierre hermético.Servicios sanitarios. a prueba de roedores. Los servicios sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes. Todo ducto de drenaje tendrá por lo menos 10 centímetros de diámetro con la pendiente mínima del 1% para garantizar el escurrimiento sin dejar azolve. de ventilación. y será impermeable. neumática.00 metros.En las construcciones de ejecución.. edificaciones. de gas. los cuales deberán contar como mínimo con un espacio que contenga las instalaciones adecuadas para personas con capacidades diferentes. el último registro antes de salir del predio.PODER EJECUTIVO VI. de seguridad y similares que estén proyectadas de 45 .80 metros. cuando haya necesidad de bombear el agua freática durante el proceso de cimentación. deberán contar con servicios sanitarios suficientes e higiénicos. con motivo de cualquier desagüe que se requiera. VII. Los muros en la zona húmeda deberán tener recubrimientos de material impermeable con altura mínima de 1.50 metros del lindero. VIII. CAPÍTULO VII INSTALACIONES ELÉCTRICAS. estacionamientos y predios para casas rodantes. registrables antes de conectar con el colector. funerarias. tóxicos o grasas. para profundidades mayores de 1. de 60x80 centímetros. En los lugares en los que asista público se contará con servicios sanitarios para hombres y mujeres. gasolineras e industrias que contengan residuos biológicos. “La Autoridad” deberá verificar la colocación de filtros areneros o trampas de grasa. se descargará el agua en un decantador para evitar que los sólidos en suspensión azolven la red de alcantarillado.00 metro. instalaciones deportivas. Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle o a la coladera pluvial debiéndose instalar desde el inicio de la construcción el albañal autorizado que se conectó al drenaje. los albañales deberán tener registros colocados a una distancia no mayor de diez metros entre cada uno. Las viviendas. de 50x70 centímetros cuando menos. El acceso a estos se hará de tal forma que impida la vista directa de cualquiera de los muebles sanitarios al abrir la puerta.. debe estar a no más de 2. cuando menos... para profundidades de más de 2. morgues. y en cada cambio de dirección del albañal.Normas para las instalaciones. convenientemente drenados. lugares públicos. Los registros deberán ser de 40x60 centímetros. cuando menos. hospitales. centro de reunión. En toda edificación pública o privada solo podrán construirse las instalaciones mecánicas.00 hasta 2. aire acondicionado. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios. eléctrica. MECÁNICAS Y ESPECIALES Artículo 138. Los registros deberán tener tapas con cierre hermético.00 metros.En los casos de estacionamientos. o locales de trabajo y reunión. Artículo 137.
la Secretaría de Energía. Artículo 139... Edificios para habitación circulaciones 100 II. Edificios para comercios y oficinas circulaciones 100 vestíbulos 300 oficinas 400 comercios 300 sanitarios 100 elevadores 100 III.Hospitales circulaciones 100 sala de espera 200 sala de encamados 60 consultorios 400 sanitarios 100 comedores 200 46 . Baños circulaciones 100 sanitarios y baños 100 VI.Instalaciones deportivas circulaciones 100 sanitarios 100 V. para toda la instalación eléctrica deberá observarse como mínimo lo establecido en la “Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas” NOM 001 SEDE 1999 y sus modificaciones según sea el tipo y destino de la edificación o instalación así como las disposiciones adicionales indicadas en este Reglamento y dependencias competentes según las disposiciones legales vigentes aplicables. así mismo.. Los edificios e instalaciones especiales deberán estar dotados de los dispositivos necesarios para proporcionar los siguientes niveles mínimos de iluminación en luxes: I.Niveles de iluminación. Edificios para la educación circulaciones 100 salón de clases 400 salón de dibujo 600 salón de costura 900 sanitarios 100 IV.....PODER EJECUTIVO conformidad con las normas establecidas por la Secretaría de Salud. El poseedor estará obligado a conservarlas en condiciones de proporcionar permanentemente servicio seguro y eficiente según se lo indique la autoridad competente.
Estacionamientos entrada 300 espacio para circulaciones 100 espacios para estacionamientos 50 sanitarios 100 XII. 47 ..Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación. no existirán zonas iluminadas contra fondos oscuros y en los locales se tendrá una iluminación general cuyo contraste con el campo visual no sea mayor de tres a uno. Artículo 140... Templos altar y retablos 600 nave principal 100 sanitarios 100 XI.Gasolineras accesos 15 área de bomba de gasolina 200 sanitarios 100 área de servicios 30 Para otro tipo de locales o actividades se deben considerar las disposiciones que señalen otros ordenamientos legales vigentes y lo señalado en el artículo 139 de este Reglamento..Salas de espectáculos circulaciones 100 vestíbulos 200 salas de descanso 50 salas durante la función 50 sala durante los intermedios 1 emergencia en la sala 50 emergencia en las circulaciones 30 sanitarios 100 VIII..PODER EJECUTIVO emergencias y salas curación 400 VII...Edificios para espectáculos deportivos circulaciones 100 sanitarios 100 emergencia de circulaciones 30 X.Centros de reunión circulaciones 100 cabarets 30 cocinas 200 restaurantes 100 sanitarios 100 emergencia en la sala 5 emergencia en las circulaciones 30 IX.
PODER EJECUTIVO Artículo 141. así como el sistema de alumbrado de pasillos que lleguen a esas áreas desde los accesos de ingreso de ambulancias. salas de concurrentes y curaciones. El sistema o planta generadora de emergencia para este tipo de edificaciones deberá ser de operación automática y de potencia o capacidad tal que los sistemas puedan estar alimentados por tiempo indefinido como pudiera suceder en caso de fenómenos naturales como huracanes y otros. de las áreas de quirófano y salas de terapia intensiva. salidas. Las construcciones que no cumplan con las características de ventilación natural señaladas en este Reglamento. El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado no excederá de 0. cuarzo o reflectores de luz incandescente se evita el deslumbramiento directo o reflejado debido a la localización de dichas lámparas en techos bajos o salas de dimensiones largas o con paredes brillantes. Los edificios destinados a hospitales.5 lamberts. por lo menos. estos deberán contar con planta generadora eléctrica de emergencia y deberán estar en los sistemas de emergencia. Artículo 143. En el caso específico de los hospitales. Estos sistemas deberán probarse periódicamente. 48 . para lámparas con visión de línea directa. como mínimo. salas de espectáculos. diez veces el volumen de aire por hora..Instalaciones eléctricas de emergencia.25 lamberts..Cuando se utilicen lámparas de vapor de sodio. sanitarios. mercurio. Los dormitorios deberán cumplir siempre con los requisitos mínimos de ventilación natural establecidos en el artículo 91 de este Reglamento. dicha capacidad de generación de emergencia para estas edificaciones deberá estar calculada con un sobredimensionamiento de 20% sobre la demanda eléctrica esperada de toda la carga conectada al sistema de emergencia.. deberá contar con ventilación artificial con capacidad suficiente para renovar. todas aquellas cargas eléctricas. Artículo 142. y letreros indicadores de salida de emergencia con forme a los niveles de iluminación de emergencia señalados en este Reglamento.Elevadores y dispositivos para transportación vertical. el brillo no será superior a 0. Estas instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales reglamentarias y administrativas vigentes sobre la materia. Artículo 144. y el propietario llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y exhibirá a “La Autoridad” cuando así lo soliciten. deberán estar dotados con sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático y con capacidad suficiente para iluminar pasillos.Ventilación artificial. cualquiera que sea su índole. vestíbulos. centros de reunión o espectáculos deportivos que cuenten con iluminación artificial incluyendo las gasolineras..
incluyendo sus elementos de sujeción. conservación y funcionamiento.Los cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesaria para soportar el doble de la carga útil de operación.... se deberán instalar. la aportación de bares. deberá ser igual o mayor al 10% de la población del edificio: b). Dicha memoria deberá prepararse de acuerdo con las siguientes bases: a). los elevadores para carga.El tiempo de espera por parte de los pasajeros en los vestíbulos no debe exceder de 150 segundos.85 personas por recámara.. la población se establecerá considerando 2 personas por cama. b). Toda edificación destinada a hospitales con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera. En todos los casos que se requieran elevadores. Las escaleras eléctricas y otros similares. los que deberán cumplir los siguientes requerimientos.. el elevador o elevadores que a juicio de la autoridad tengan la capacidad de servicio tomando en cuenta el tipo o magnitud del edificio y el movimiento de personas correspondiente. clubes. II. anclaje y sustentación: a). Los propietarios estarán obligados a proporcionar el servicio adecuado de mantenimiento. y. la población se establecerá considerando 1.. la capacidad y velocidad de estos quedarán consignados en una memoria de cálculo de trafico de elevadores que.Se deberá indicar claramente la carga útil máxima de elevación por medio de un aviso dentro de la cabina. clubes nocturnos.. c). deberá contar con servicios de elevadores de pasajeros especiales para hospitales.PODER EJECUTIVO I. 49 . salas de conferencias y otros locales similares. En edificios para habitación. No se tomaran en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel superiores.. En edificios para hospitales. III. para lo cual deberá efectuarse revisiones periódicas y hacerse constar en la bitácora respectiva que debe llevarse. Cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble sea mayor de cuatro pisos. además. la población se establecerá considerando una densidad de 1.5 personas por cuarto de huéspedes. elaborada por un ingeniero mecánico o mecánico electricista “DRO” deberá anexarse a la solicitud de licencia de construcción del edificio. tomando en cuenta. el número. En edificios de oficinas. Elevadores para pasajeros. En los edificios de oficinas. la población se establecerá considerando una densidad de una persona por cada 10 metros cuadrados de área rentable. Se consideran equipos y dispositivos para transportación vertical los elevadores para pasajeros. Elevadores de carga.La capacidad de manejo del o de los elevadores en un periodo de 5 minutos.
en comercios u oficinas con área superior a 300 metros cuadrados. en hospitales o clínicas. contaminen el ambiente ni pongan el peligro a las personas. en casas de huéspedes. I. en salas de espectáculos. 500 6.A. u órgano que corresponda.25 personas/hora personas/hora 7. ajustándose a las especificaciones y normas que determine la autoridad en coordinación con la empresa Teléfonos de México.PODER EJECUTIVO Para carga normal. Artículo 147. Artículo 146.. Deberán sujetarse a las disposiciones legales. Las instalaciones de calderas. en edificios para espectáculos deportivos. S. así como la de sus accesorios se harán de manera que no causen molestias. en escuelas con mas de 3 aulas. en industrias o bodegas con mas de 500 metros cuadrados.Aspectos eléctricos que deberán observarse en la construcción de edificaciones.30 m/seg. ductos y preparaciones para instalaciones telefónicas en los edificios con mas de 3 departamentos. en hoteles. IV.700 0.Escaleras eléctricas. Estas instalaciones tendrán un registro con tuberías y accesorios. en función a números requeridos.80 personas/hora personas/hora V.. Para transporte de autos ( monta . Deberán dejarse registros.700 1.200 6.12 m 1.Generalidades.. Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de 35 grados y la velocidad de viaje puede ser de 0... en clubes deportivos o sociales y en cualquier otra edificación cuya superficie construida sea mayor de 1. Los elevadores y dispositivos para transportación vertical contarán con los elementos de seguridad para proporcionar el máximo de protección al transporte de pasajeros y de carga. Artículo 145.automóviles).000 metros cuadrados. la carga del régimen debe basarse en un mínimo de 250 kilogramos de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. Hasta 0.Preparación para una red telefónica.30 m/seg.81 m 1.60 m/seg. Los cálculos de las capacidades se harán con la siguiente tabla. 50 . Dispositivos de seguridad. reglamentarias y administrativas de la materia. calentadores y similares.60 m/seg. calentadores y aparatos similares. Ancho Velocidad Escalón entre pasamanos 0.. que comuniquen con la tubería interior de las edificaciones.Calderas. 0. La carga de régimen debe basarse en un mínimo de 150 kilogramos de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma.
.Si su distribución es aérea interior respetar los espacios mínimos siguientes: altura de partes energizadas en media tensión al techo del recinto: 1. Uso de tubo conduit galvanizado c/rosca (tipo pesado) en instalaciones a la intemperie. En áreas confinadas tanto para uso habitacional. Subestaciones tipo interior.200 volts o menores.2. II. tipo interior.3. Para instalaciones eléctricas en áreas peligrosas aplicar NOM-001 SEDE 1999 y sus modificaciones. Dicho certificado deberá integrarse por el “DRO” a la documentación relativa a la terminación de obra que se entregará a "La Secretaría". azotea o sobre piso exteriores apegándose a lo indicado en cada caso por la NOM-SE-1999 para instalaciones eléctricas.50 metros dentro del límite de propiedad que colinde con vía pública (banqueta) y de 1. Tipo poste..75 metros) de límite de edificaciones del propietario o del límite de propiedad de un tercero. En áreas abiertas y ventiladas podrá utilizarse conductores con cualquier otro tipo de aislamiento diferente a la especificación LS y aceptado por NOM.Subestaciones operando a voltajes de 13. Subestaciones Eléctricas. Toda instalación eléctrica superior a 12 kwt deberá ser verificada por unidad de verificación acreditada por la Secretaría de Energía independientemente del uso que dicha instalación deba tener. espacios laterales muertos y al fondo 1..20 metros espacio al frente para operación de dispositivos de desconexión en media tensión 2. público o industrial de mas de 2 niveles deberá utilizarse conductor eléctrico cuya denominación sea THW-LS o de baja emisión de humos y gases tóxicos. Uso de tubo conduit galvanizado pared gruesa o pvc pared gruesa. Las distancias indicadas serán medidas a partir de la parte energizada en media tensión más cercana al límite referido. en naves industriales. tipo interior no unitarias o compactas estar confinadas en recinto específico y de acceso restringido.Para Subestaciones. b. oficinas. Podrán ser de los tipos siguientes: tipo poste. Las subestaciones tipo poste o sobre parrilla deberán ubicarse a una distancia mínima de 1. sobre parrilla. Uso de tubo conduit pvc intramuros y losas.Dentro del mismo recinto deberá existir una separación entre el área de transformadores y la media tensión con respecto a los elementos operativos de 51 .5 metros. Uso de tubo conduit galvanizado o pvc tipo pesado para instalaciones aparentes bajo cubierta o protegido de los rayos solares. y además ajustándose a los siguientes lineamientos. con soportes de sustentación que no permitan la formación de flechas.. Las subestaciones tipo interior podrán ubicarse en el punto de la edificación que estratégicamente mejor convenga al propietario del inmueble para la distribución de las alimentaciones de las cargas pero cumpliendo con las especificaciones indicadas por NOM-001 SE-1999 y sus modificaciones además de las siguientes: b.5 metros.1.PODER EJECUTIVO Para edificaciones mayores a 3 niveles se deberá contemplar el diseño de cubos de servicio para la instalación de ductos o canalizaciones eléctricas. b. tipo pedestal.
(b. Los espacios laterales y de operación deberán ser los indicados en el apartado (b. este tipo de acometidas deberán ser utilizadas para las subestaciones tipo pedestal. Estas subestaciones serán descubiertas y confinadas en un espacio protegido con barrera de malla metálica perimetral de 2.Toda acometida aérea como las que pueden ser utilizadas para las subestaciones tipo poste.. deberán estar perfectamente conectados a un sistema de puesta a tierra cuya resistencia sea menor a 10 OHMS.6) y (b.5.Todo elemento metálico como barreras. b. sobre piso o tipo azotea no deberán pasar sobre áreas edificadas del propietario con recorridos sobre estas de mas de 3. tipo pedestal y tipo interior compactas o unitarias prediseñadas en fábrica para ese voltaje y ajustarse a lo especificado en el apartado (II) y aplicable al caso. sobre parrilla.2) y cumplir con los indicados en el (b. Subestaciones tipo exterior sobre piso y tipo azotea. b.6.8). Acometidas subterráneas o enductadas en media tensión.Subestaciones operando a voltajes de 34. III. Acometidas aéreas en media tensión. b.500 volts. tanques de transformadores. Toda instalación eléctrica de media tensión deberá contar con letreros de advertencia donde se consigne la leyenda “Área restringida peligro alta tensión” 52 . b.En todo caso de subestaciones tipo interior.5).0 metros y bajo ninguna circunstancia deberán cruzar espacios aéreos de terceros.4.. tipo interiores y según sea la necesidad para las tipo azotea o sobre piso.10 metros de altura..8. Las subestaciones cuyo voltaje de alimentación es de 34..Su construcción y diseño deberá ajustarse a lo indicado por NOM-001 SEDE-1999 y sus modificaciones. los recintos deberán contar con el acceso suficiente para permitir el retiro de los elementos instalados en su interior.7. De tal manera que todos los elementos de media tensión se encuentren confinados entre las paredes del recinto y la barrera de malla.0 metros.1)..Las alturas mínimas para los dispositivos de desconexión en media tensión (cuchillas seccionadoras o fusibles) deberá ser de 3. bases de transformadores.10 metros de altura como mínimo. tipo azotea. sobre parrilla... estructuras de sustentación de elementos de media tensión. (B.Los elementos de baja tensión para seccionar los voltajes de baja tensión de la subestación deberán ubicarse fuera del área confinada para la media tensión y dotarlos de los espacios suficientes para el paso de los operarios y la apertura de puertas de gabinetes y tableros eléctricos de tal manera que permitan la fácil evacuación de personal y manejo de los equipos..PODER EJECUTIVO baja tensión (tableros e interruptores) por medio de una barrera de malla metálica de al menos 2.2).Para subestaciones interiores compactas (Subestaciones unitarias) deberán cumplirse solo lo indicado para las distancias laterales y de fondo indicadas en el apartado (b. etc. dotando a dicha barrera con la cimentación o soporte al piso suficiente y adecuado para permitir el embate de fuerzas laterales.500 volts deberán ser solo de los tipos poste. b.
PODER EJECUTIVO CAPÍTULO VIII VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS Artículo 148.. de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el espectáculo.Los niveles de los ojos de los espectadores de cada fila con respecto al punto base de cálculo.53 metros en los espectadores de pie. c). Artículo 152. Para el cálculo de isópticas en teatros.. Podrá optarse por cualquier método de trazo. Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores. En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas. d). La visibilidad se calculará mediante el trazo de isóptica a partir de una constante k equivalente a la diferencia de niveles. con aproximación de medio centímetro. Para calcular el nivel del piso en cada fila de espectadores. deberá preverse que el nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior. Deberá anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los cuadros de cálculo correspondientes.10 metros en los espectadores sentados y 1. Los locales destinados a salas de espectáculos o a la celebración de espectáculos deportivos deberán construirse de tal forma que todos los espectadores cuenten con la visibilidad adecuada. que deberán incluir: a). la distancia en planta entre estos y la primera fila de espectadores. b)..Cálculo de isópticas en cines.12 metros.La ubicación y nivel del o de los puntos base o mas desfavorables para el cálculo de la visibilidad.. al del plano en que se desarrolle el espectáculo y el trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del punto extremo del proscenio... o del punto cuya observación sea mas desfavorable.Datos que deberá contener el proyecto.. para facilitar la construcción de los mismos y. Esa constante tendrá un valor mínimo de 0..Cálculos de isópticas en teatros y espectáculos deportivos. en ninguna fila. El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla. Artículo 150. comprendida entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.La magnitud de la constante k empleada. Artículo 151. cancha. Artículo 149. el ángulo vertical formado por la visual del espectador en un plano virtual horizontal y el centro de la pantalla no deberá exceder de 30 grados.. límite.Cálculo de la isóptica. se considera que la distancia entre los ojos y el piso es de 1. más cercano a los espectadores. en espectáculos deportivos y en cualquier local en que el espectáculo se desarrolle sobre un plano horizontal.Generales. y las distancias entre cada fila sucesiva. siempre y cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con el requisito mencionado en el párrafo anterior y el artículo que precede. 53 .
85 metros libres sin incluir en ambos casos el área de guardarropa. En los planos deberá indicarse con precisión el destino de cada local. de 2. El local para hombres tendrá un excusado.Pieza habitable y no habitable. En las viviendas destinadas al servicio de huéspedes. CAPÍTULO X EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS Artículo 158. Artículo 156. se considera pieza habitable al espacio que se destine a sala. Podrá otorgarse licencia de construcción a las viviendas que tengan. lavadero de ropa. comedor. además de sus servicios completos de cocina y baño. etc. Artículo 155. Artículo 157. La altura interior será como mínimo. Artículo 154. Para efectos de este Reglamento. despacho. que contarán por lo menos. de 2. fregadero. en cada piso. como mínimo un espacio habitable. Los locales que forman parte de los edificios de usos mixto. alcoba. cuarto de planchar y otros similares. Capítulos I al VII de este Reglamento. estancia. un mingitorio y una regadera con agua caliente y fría. cuarto de baño. y no habitable las destinadas a cocina. además de las que fijan en el Título Tercero. de regadera. como mínimo.Servicios sanitarios en viviendas. dos locales de servicios sanitarios por piso.. así como los edificios para oficinas. Las escaleras satisfarán los requisitos del artículo 95 de este Reglamento y su número se calculará de modo que cada una otorgue el servicio a 20 viviendas.Vivienda mínima. lavabo.70 metros..... lavadero.PODER EJECUTIVO CAPÍTULO IX EDIFICIOS PARA HABITACION Artículo 153. para cada cinco habitaciones o fracción que no tengan en ese piso sus servicios privados completos. oficina.Edificios para comercios y oficinas. estudio. deberán cumplir con las disposiciones contenidas en este capítulo. excusado. funcionamiento y dimensiones. Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios servicios sanitarios. 54 . el que deberá ser congruente con su ubicación. como máximo. preparaciones para lavadora y preparación para calentador de agua..Escaleras. dormitorio. un lavabo.. Las piezas habitables tendrán cuando menos una superficie útil de 8 metros cuadrados y las dimensiones de sus lados serán. uno destinado al servicio de hombres y otro al de mujeres. deberán existir.Dimensiones mínimas. Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales.
Todo comercio con área de ventas de mas 2... En las áreas de oficina cuya función sea dar servicio al público se deberá disponer el doble del número de muebles que señala el párrafo anterior. Artículo 160.. Artículo 163. deberá aplicarse lo establecido en el Título Tercero. Los edificios destinados a la enseñanza en los diferentes niveles educativos deberán contar con las superficies mínimas siguientes: I.. Capítulos III y IV de este Reglamento. y ubicados de tal forma que no sea necesario subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos. “Norma de Eficiencia Energética en Edificaciones.20 metros cuadrados por alumno. Artículo 161. y los edificios para oficinas. Envolvente de Edificios no Residenciales”.Circulaciones horizontales en comercios. tendrán un mínimo de 1.20 metros de ancho y se mantendrán libres de obstrucciones. Guarderías y Primarias: 5. deberá señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes. un excusado y un lavabo para mujeres. CAPÍTULO XI EDIFICIOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Artículo 164. En comercios y oficinas los cristales y espejos de gran magnitud..Servicios médicos de emergencia en comercios.. en lo conducente. cuyo extremo inferior quede a menos de 0.Servicios sanitarios. Los edificios para comercios de más de 1.50 metros del nivel del piso colocados en lugares a los que tenga acceso el público. Artículo 162.Los edificios para comercios y oficinas deberán de cumplir con la Nom.000 metros cuadrados y todo centro comercial deberá tener un local destinado a servicio médico de emergencia.- 008-Ener-2001. dotado del personal. Las circulaciones para uso del público entre mostradores o entre muebles para la exhibición y venta de artículos en locales comerciales o en edificios destinados a comercios.000 metros cuadrados. 55 .Cristales y espejos. deberán tener servicios sanitarios para empleados y para el público. equipo e instrumental necesario. Por los primeros 400 metros cuadrados o fracción de la superficie construida. debiendo estar separados los destinados a hombres de los destinados a mujeres.PODER EJECUTIVO Articulo 159.-Superficies mínimas. La superficie total del predio será a razón Jardín de niños. se instalarán un excusado. incluyendo los exclusivos para personas con discapacidad. No deberán existir espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en cuanto a la forma o al tamaño del local. un mingitorio y un lavabo para los hombres y por los primeros 300 metros cuadrados o fracción.
00 metros cuadrados por alumno Nivel superior: 28. Primarias: 2. Contar con servicios públicos de agua potable. III. Primarias: 1.00 metros cuadrados por alumno. Anexos necesarios para actividades complementarias.70 metros cuadrados por alumno. Canchas deportivas. Secundarias y Preparatorias: 5.40 metros cuadrados por alumno.40 metros cuadrados por alumno. física y moral.00 metros cuadrados por alumno III.. etc. Estas áreas deberán tener Jardines o Pisos nivelados y drenados adecuadamente. tales como: Sanitarios. La superficie de aulas didácticas se calculará a razón de: Jardín de niños y Guarderías: 1.. II. Laboratorios. se determinarán como sigue: Jardín de Niños y Guarderías: 2. llámense Plazas Cívicas. alcantarillado y energía eléctrica.00 metros cuadrados por alumno. Estar retirados de zonas de contaminación ambiental..-Características del Terreno.. Áreas Verdes. V.00 metros cuadrados por alumno II.00 metros cuadrados por alumno. Estar ubicado preferentemente cerca de áreas culturales. Tener las dimensiones mínimas que marca el artículo 166 de este Reglamento y pendiente natural del 15% como máximo o la mínima predominante en la localidad. etc. 56 .10 metros cuadrados por alumno. IV.. Nivel Superior: 22. Los Predios considerados para construir espacios destinados a la educación deberán tener las siguientes características: I. Apegarse a la norma de selección de sitio NMX-R-003-SCFI-2004. Administraciones. deportivas y/o recreativas. IV.00 metros cuadrados por alumno. Áreas de Juegos. Artículo 165. Servicios Médicos.La superficie de esparcimiento o áreas descubiertas. Talleres. Nivel Superior: 5. Secundarias y Preparatorias: 3.80 metros cuadrados por alumno.PODER EJECUTIVO Secundarias y Preparatorias: 9. Primarias hasta Profesional: 1. se considerarán las áreas siguientes: Jardín de niños y Guarderías: 1.
Puertas. Las escaleras de los edificios para la educación satisfarán los requisitos que fija el artículo 95 de este Reglamento... como en lugares como laboratorios.. donde se emplean materiales flamables se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 101 al 106 Artículo 168. Cuando se deba dar servicio a mayor número de personas. Artículo 169. Artículo 170. se calculará a razón de 10 metros cúbicos. Los dormitorios deberán adicionalmente.40 metros. El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas a las que den servicio las escaleras.. Artículo 171. Su anchura mínima será de 1.Escaleras..Servicios sanitarios.60 metros. Artículo 172. y sujetarse a los artículos 96 y 98 de este Reglamento Para espacios con capacidad mayor a 300 personas así. pero no menor a 3 metros. la dimensión mínima de los patios que sirvan para dar ventilación e iluminación a las aulas. Los salones de reunión tendrán como mínimo dos puertas. deberán aumentarse el número de escaleras según la proporción antes descrita. contar con un área de ventilación libre permanente de cuando menos el 10% de la superficie del piso. Estos servicios se calcularán como mínimo de la siguiente manera: 57 .Patio para iluminación de aulas. La capacidad de los dormitorios en edificios para la educación. será como mínimo del 50% de la altura de los paramentos inmediatos que lo limiten.PODER EJECUTIVO Artículo 166. Las escuelas contaran con servicios sanitarios separados para hombres y mujeres. La iluminación correspondiente a ventanas deberá ajustarse a lo estipulado en el Artículo 91 de este Reglamento. por cada 180 alumnos o fracción adicionales. Artículo 167. Además de estos lineamientos deberán cumplir con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales”. por cama individual.Ventilación. de 1 metro de anchura mínima cada una.. Todas las escuelas deberán tener aulas de forma y características tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la enseñanza. pero sin exceder de una anchura de 2.20 metros. La ventilación en los edificios escolares deberán ajustarse a lo que especifica el artículo 91 de este Reglamento.Aulas. Las puertas de las aulas deberán tener las dimensiones que fija el artículo 98 de este Reglamento. cuando den servicio hasta a 360 alumnos. En edificios escolares. como mínimo debiendo dejar las instalaciones para el libre desempeño de personas con discapacidad en área de servicio. talleres o administraciones..Dormitorios. incrementándose este ancho a razón de 0.
Artículo 174. Capítulo IV de este Reglamento. dotado del personal.. quirófanos y similares así como todos aquellos por los que circulan camillas.PODER EJECUTIVO Jardines de Niños y primarias.. cuando sean para hombres. la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. Independientemente de la observancia de las normas de este Reglamento. Las de acceso a los cuartos para enfermos tendrán ancho mínimo de 1. una regadera con agua caliente y fría por cada 10. emitirá el dictamen de procedencia en apego al cumplimiento de las “Normas y Especificaciones para Estudios.70 metros. Artículo 177. En todo caso los cuartos para enfermos individuales o generales tendrán las dimensiones suficientes paras permitir libremente los movimientos de las camillas. La concentración máxima de los muebles para los servicios sanitarios deberán estar en la planta baja.. Artículo 173. Los pasillos de acceso a cuartos de enfermos. en ambos servicios un lavabo por cada 60 educandos. existirá. equipo e instrumental necesario. un excusado por cada 20 educandos..Previo a la autorización de proyectos destinados a la educación privada que emita “La Autoridad”. Artículo 176. los edificios para hospitales se regirán por las demás disposiciones legales de la materia.20 metros y las de salas de emergencia y quirófano serán de doble acción con ancho mínimo de 1. Los dormitorios contaran. Para Secundarias. preparatorias y Nivel Superior.Generalidades. tendrán una anchura 58 .Dimensiones de cuartos. un lavabo por cada 10. como mínimo un excusado por cada 15 educandos.Un excusado y un mingitorio por cada 30 alumnos y un excusado por cada 20 alumnas. una regadera con agua caliente y fría por cada 10. Cada escuela deberá tener un local destinado para servicios médicos de emergencia. Artículo 178. Las dimensiones mínimas de plantas de los cuartos para enfermos será de 3. Construcción e Instalaciones de Espacios Educativos”. cada hoja. Cuando sea para mujeres. CAPÍTULO XII EDIFICIOS PARA HOSPITALES Artículo 175..Puertas. un lavabo por cada 10.Pasillos. Las puertas en los hospitales se ajustaran a los requerimientos que establece el Titulo Tercero.Local para servicios médicos.. debiendo tener como mínimo. un mingitorio por cada 30. Proyectos. con servicios sanitarios de acuerdo con el número de camas. en ambos servicios un lavabo por cada 100 educandos..20 metros libres y altura de 2. en cada piso..20 metros.Un excusado y un mingitorio por cada 50 alumnos y un excusado por cada 30 alumnas.
los edificios o locales que se destinen a cafeterías. centros nocturnos. vestidores. y en el departamento para mujeres. y similares.Aislamiento acústico. un mingitorio y un lavabo. salones de fiesta.PODER EJECUTIVO libre mínima de 2. talleres. un excusado. Se considerarán salas de espectáculos y deberán de cumplir con lo establecido en este capítulo. El cupo de los centros de reunión se calculará a razón de 1. en el departamento para hombres con un excusado y un mingitorio para cada sesenta concurrentes o fracción.Generalidades. Artículo 184.Servicios sanitarios. la cual será independiente del área por concurrente especificada en el párrafo anterior.. bodegas. Se consideran centros de reunión y deberán de cumplir con lo establecido en este capítulo.. independientemente de que satisfagan los requisitos del artículo 94 de este Reglamento. como hacia el exterior. Los escenarios. tanto a los concurrentes. salas de conciertos. Artículo 180. Si en ellos hubiere pista de baile. se deberá proporcionar como mínimo en los servicios sanitarios para hombres un excusado.. con un lavabo por cada excusado. los edificios o locales que se destinen a teatros. Estos centros de reunión tendrán además servicios sanitarios suficientes para empleados y actores. cinematógrafos. salas de conferencias. Artículo 182.00 metro cuadrado por persona. con un excusado. CAPÍTULO XIII CENTROS DE REUNIÓN Artículo 179. aún los de carácter provisional.Cupo.. 59 . En los centros de reunión donde la capacidad del local sea menor de 60 concurrentes. Artículo 181.00 metros.Generalidades. Cuando los locales presten servicios a más de 60 concurrentes. CAPÍTULO XIV SALAS DE ESPECTÁCULOS Artículo 183. deberán aislarse mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones. cuartos de maquinas y casetas de proyección de los centros de reunión.. bares. en locales separados de los destinados a uso del público. auditorios y cualesquier otro con usos semejantes. donde puedan estar 50 o más personas.Altura libre.00 metros. La altura mínima libre de a cualquier punto de una sala de espectáculos será de 3. el número de muebles se incrementará con respecto a lo señalado en el párrafo anterior. restaurantes. de acuerdo con el cupo total.. esta deberá tener una superficie mínima de 20 decímetros cuadrados por persona. y para ambos departamentos.
20 metro. En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor de 3 metros.. Artículo 185. cuando aquellos conduzcan directamente a las puertas de salida. Artículo 188.90 metros. deberán contar con un mínimo de 2 escaleras que satisfagan los requisitos señalados en el artículo 95 de este Reglamento.2 metros. por espectador o asistente.Butacas. En casos de cines. Solo se permitirán pasillos transversales.Pasillos interiores. debiendo tener un ancho no menor a la suma del ancho reglamentario de los pasillos que concurran a ellos. además del pasillo central o de distribución. Sobre todos los accesos o salidas que comuniquen con la vía pública deberán colocarse marquesinas. Artículo 187. las distancias desde cualquier butaca al punto más cercano a la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de esta. Las butacas deberán estar fijas en el piso. Los asientos serán plegadizos.Escaleras. Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestíbulo de acceso.. no más de 7 butacas.85 metros..50 metros y la distancia mínima entre sus respaldos. deberá quedar un espacio libre como mínimo de 0. Artículo 186. pero en ningún caso menor de 7 metros. Independientemente de que cumpla con lo que dispone el Capitulo XIII de este Reglamento.PODER EJECUTIVO El volumen mínimo de la sala se calculará a razón de 2. cuando existan asientos en un solo lado. de 0. con excepción de la que se encuentra en los palcos y plateas. a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor de 1. Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrá tenerse mas de 14 butacas y las que desemboquen a uno solo.40 metros entre el frente del asiento y el respaldo del próximo. esta será de 0.Salidas. en relación con ellos con el piso de los mismos. hasta la puerta más próxima. las puertas que comuniquen los vestíbulos de las salas de espectáculos con la vía pública o de los pasillos que comuniquen con esta. En las salas de espectáculos solo se permitirá la instalación de butacas. deberán tener una anchura total por lo menos igual a las cuatro terceras partes de la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los propios vestíbulos. Se ordenará el retiro de butacas de las zonas de visibilidad defectuosa. La anchura mínima de las butacas será de 0. La colocación de las butacas se hará de tal forma que cumpla con las condiciones de visibilidad para los espectadores que se fijan en el Capítulo VIII de este Reglamento. La anchura libre mínima de los pasillos longitudinales con los asientos en ambos lados deberá ser de 1. 60 .5 metros cúbicos..
00 metros. por cada departamento habrá por lo menos 1 bebedero con agua potable.En las gradas techadas. Se consideran edificios para espectáculos deportivos y deberán satisfacer los requisitos señalados en este capítulo. Se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles. cuyo caso sus dimensiones y la separación entre filas deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 187 de este Reglamento. Artículo 190. Además. Artículo 194. En las salas de espectáculos se deberán proporcionar. El peralte máximo será de 0. Las casetas de proyección tendrán una superficie mínima de 5 metros cuadrados. excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas. La visibilidad de los espectadores.. Deberán aislarse el área destinada a concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones.Casetas de proyección. como mínimo. será de 3.60 metros. hipódromos. CAPÍTULO XV EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Artículo 193.Taquillas. Su acceso y su salida serán preferentemente independientes. Artículo 191.45 metros y una profundidad mínima de 0. III.000 personas o fracción para cada tipo de localidad. deberá ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo VIII de este Reglamento. 61 . cuartos de máquinas y casetas de proyección de las salas de espectáculos. plazas de toros. y IV.Servicios sanitarios. Artículo 192... aquellos inmuebles que se destinen a estadios. lienzos charros y cualquier otro con usos semejantes. Se considera un modulo longitudinal de 0.Generalidades.45 metros por espectador. Las taquillas para venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de espectáculos sin quedar directamente en la vía pública.. desde cualquier punto del graderío. se deberá señalar claramente su ubicación y no deberá obstruir la circulación de los accesos. 1 excusado. Las gradas deberán de satisfacer las siguientes condiciones: I. se deberá proporcionar servicios sanitarios adecuados para actores.Aislamiento acústico. talleres. considerando la ultima grada. como mínimo por cada 400 concurrentes en los servicios sanitarios para hombres.. arenas.. bodegas.Gradas.... 2 lavabos. También deberá aislarse del exterior. empleados y otros usuarios.PODER EJECUTIVO Artículo 189. la altura mínima de piso a techo. Habrá una taquilla por cada 1. Los vestidores. II..
Los clubes deportivos o sociales deberán llenar los requisitos que se precisan en este Capítulo.90 metros a cada 9. con el equipo e instrumental necesarios y dotados de servicios sanitarios adecuados. 62 .. Los centros de reunión de los mismos clubes.Proyecciones especiales.Servicios sanitarios.Circulaciones en el graderío. CAPÍTULO XVI CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES Artículo 200. Las paredes de este local están recubiertas de material impermeable de hasta 1. de modo que ningún mueble sea visible desde el exterior aún con la puerta abierta. Por cada departamento habrá por lo menos 2 bebederos con agua potable. Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas.Drenado de edificios para espectáculos deportivos. Artículo 198. Artículo 199. 3 mingitorios y 2 lavabos por cada 450 espectadores. con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas o dormitorios contiguos.Servicio médico de emergencia.. El departamento de hombres deberá instalarse 1 excusado. Artículo 197. 2 escusados y 1 lavabo por cada 450 espectadores.Clubes deportivos o sociales. Deberán proporcionarse servicios sanitarios para hombres y mujeres en locales separados.. deberán cumplir con las disposiciones en el Capítulo XIII del propio ordenamiento. Los edificios para espectáculos deportivos tendrán un local adecuado para servicio médico. como mínimo. de altura... en el departamento de mujeres. Artículo 196.80 metros. Las canchas deportivas que fomenten parte de estos clubes y que puedan recibir espectadores. Los jugadores y demás personas que participen en el espectáculo tendrán vestidores y servicios sanitarios separados de los del público. Los edificios para espectáculos deportivos deberán tener instalaciones especiales necesarias para proteger a los espectadores de los riesgos propios del espectáculo que se presente.00 metros de desarrollo horizontal del graderío. se regirán por disposiciones contenidas en el Capítulo XV de este Reglamento.PODER EJECUTIVO Artículo 195. como máximo. El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar convenientemente drenados. Deberá de existir una escalera con anchura mínima de 0..
contaran por lo menos con: I.25 metros. VII. cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras. IV.. 63 .10 metros de ancho. Deberá contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas. para las plataformas. Artículo 203.Andadores a la orilla de la alberca. Un escalón.. El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar convenientemente drenados. Artículo 202. con una altura de 0. La escalera para trampolines y plataformas.Drenado de campos deportivos. con dimensiones de huellas y peraltes tales que la suma de cada huella más 2 peraltes.Albercas.50 metros.20 metros.. así como el punto en que la profundidad sea 1. de 0. para trampolines y de 10. II. filtración y cloración de agua.60 metros. a fin de que los clavadistas la distingan claramente. III. mediante el señalamiento adecuado. deberán ser rectas. VI. las zonas de natación y de clavados y señalarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas. no sea menor de 0. en número y dimensión necesarios para que la velocidad del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores. con anchura mínima de 1.En todas las albercas en donde la profundidad sea mayor de 0. Los clubes deportivos tendrán servicio de baños y vestidores.. Las albercas sean cual fuere su tamaño o forma. y superficie áspera o de material antiderrapante. Equipos de circulación. en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca.. por separado para hombres y mujeres. a una profundidad de 1.65 metros.00 metros. V. Rejillas de succión distribuidas en la parte profunda de la alberca. Boquilla de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato limpiador de fondos. ni mayor de 0..90 metros en las plataformas. el barandal deberá colocarse en la parte trasera y a ambos lados.. con escalones horizontales de material antiderrapante. considerando como huella mínima la de 0. VIII..00 metros. con respecto a la superficie del agua de la alberca.PODER EJECUTIVO Artículo 201. En los casos de uso para competencias la alberca deberá contar con dispositivos que mantengan agitada la superficie del agua.La instalación de trampolines y plataformas satisfará las siguientes condiciones: La altura máxima permisible será de 3.90 metros se pondrá una escalera por cada 23 metros lineales de perímetro.. construido de tal manera que se eviten los encharcamientos..Deberán diferenciarse.Vestidores..50 metro y en donde cambie la pendiente del piso.
Artículo 207. Todo estacionamiento destinado al servicio al público deberá estar pavimentado y drenado.00 metros. 64 . comerciales.. a la prestación al público en general del servicio de recepción. guarda.Local para servicios médicos.. localizados en un sitio de fácil acceso y con señal visible. Protección. CAPÍTULO XIX ESTACIONAMIENTOS Artículo 209. desde 20. así como las dedicadas a cubrir necesidades propias de instituciones educativas.Altura libre mínima.. empresas o particulares. Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar con servicios sanitarios que señale ”La Autoridad” de conformidad con el artículo 137. Artículo 208. parcial o total. CAPÍTULO XVIII FERIAS CON APARATOS MECÁNICOS Artículo 206...PODER EJECUTIVO CAPÍTULO XVII TEMPLOS Artículo 204. de tal manera que impida el paso libre del público mas allá de una distancia perimetral de 4. siempre y cuando el servicio otorgado sea gratuito y controlado por cualquier medio.5 metros cúbicos por concurrente. Deberán contar con un local destinado para servicios médicos de emergencia. equipo e instrumental necesario.Protección. Estacionamiento privado: aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos. de propiedad pública o privada.Generalidades.Cupo. Estacionamiento público: aquellos edificios o terrenos. protección y devolución de vehículos.. adecuadamente. a cambio del pago de la tarifa autorizada. destinados en forma principal. en todo tipo de unidades habitacionales.00 metros fuera de la zona delimitada por la proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento.Servicios sanitarios. debiéndose calcular para ello un volumen mínimo de 2. En los templos la altura libre de las salas de culto en ningún punto será menor de 3.00 metros de distancia. Estacionamiento es el lugar de propiedad pública o privada destinada para guardar vehículos.. Artículo 205. y bardeado en sus colindancias con los predios vecinos. El cupo de los templos se calculará a razón de 2 asistentes por metro cuadrado de la superficie de la sala de culto. por lo menos. Deberá cercarse el área de los aparatos mecánicos. dotado del personal.
Los estacionamientos de uso público o privado deberán satisfacer además de los
requisitos que señala este Reglamento, las leyes, reglamentos de la materia y lo
establecido en los planes y programas de desarrollo urbano.
Todos los edificios públicos y de comercio deberán contar con cajones para
estacionamiento conforme a este Reglamento, al uso de suelo establecido en los
planes y programas de desarrollo urbano, leyes y reglamentos respectivos, debiendo
contemplar porcentualmente estacionamiento para personas discapacitadas,
debidamente señalados y próximos a los accesos que establecerá “La Autoridad”, de
Cajones Por
Uso General Uso Específico Metros
1.1. Habitacional de Muy Baja
Habitacional Residencial Habitacional unifamiliar en lote 1 cajón por cada
mínimo de 600 M². 120 M²
1.2. Habitacional de Densidad
Habitacional unifamiliar, Habitacional unifamiliar en lote 1 cajón por cada
oficinas y consultorios mínimo de 350 M². 100 M²
integrados a la vivienda construidos.
Consultorios y despachos 1 cajón por cada
integrados a la vivienda de hasta servicio integrado
30 M² de construcción. a la vivienda
1.3. Habitacional de Densidad
Habitacional unifamiliar, Habitacional unifamiliar y dúplex 1 cajón por cada
dúplex y multifamiliar en lote mínimo de 250 M². 80 M² construidos.
Oficinas y consultorios Despachos, consultorios y 1 cajón por cada
integrados a la vivienda, locales para el comercio de servicio integrado
comercio de productos y productos y servicios básicos a la vivienda
servicios básicos integrados a la vivienda de hasta
1.4. Habitacional de Densidad
dúplex y multifamiliar en lotes mínimos de 140 M² . 60 M² construidos.
30 M² construidos.
2.1.1 Administración pública Oficinas públicas de gobierno y 1 cajón cada 30
representaciones M²
Tribunales y juzgados. 1 cajón cada 15
2.1.2 Administración privada Oficinas de profesionistas, 1 cajón cada 50
consultorios, laboratorios de M²
análisis clínicos y agencias
2.1.3 Instituciones bancarias Sucursales bancarias, casas de 1 cajón cada 15
bolsa, aseguradoras. M²
2.2.1 Tiendas de productos básicos Abarrotes, comestibles, comida 1 cajón cada 50
elaborada, vinaterías M²
panaderías, tortillerías,
dulcerías, papelerías, farmacias.
2.2.2 Tiendas de servicios Salones de belleza, peluquerías, 1 cajón cada 50
lavanderías, tintorerías, M²
Servicios de limpieza y 1 cajón cada 50
reparación de artículos en M²
2.2.3 Tiendas de materiales para la Establecimientos para la venta 1 cajón cada 50
construcción de materiales para la M²
construcción: cemento, varilla,
tabiques, arena.
2.2.4 Tiendas para productos Establecimientos para la venta 1 cajón cada 50
especializados de materiales eléctricos, de M²
plomería, decoración, herrajes y
electrodomésticos mueblerías,
joyerías, perfumerías, tiendas de
ropa, centros de copiado,
videocentros, alquiler de
artículos para el hogar y
2.2.5 Tiendas para comercios y Establecimientos para la venta 1 cajón cada 30
servicios de artículos deportivos, M²
fotográficos, artesanías,
boutiques, joyerías, farmacias,
perfumerías, agencias de viajes,
salones de belleza, renta de
equipos deportivos, renta de
vehículos, venta de licores y
abarrotes, florerías, neverías,
cafeterías, tiendas de ropa,
2.2.6 Tiendas de autoservicio Supermercados, bodegas, 1 cajón cada 25
macrocentros. M²
2.2.7 Centros y Plazas Tiendas de departamentos, 1 cajón cada 25
Comerciales centros y plazas comerciales. M²
2.2.8 Mercados Mercados a nivel básico, medio 1 cajón cada 30
y regional. M²
2.2.9 Comercio y servicio Comercio para venta, renta, 1 cajón cada 50
depósito, reparación de M²
Reparación y servicio de 1 cajón cada 50
vehículos y maquinaria en gral. M²
como automóviles, motocicletas,
camiones, maquinaria agrícola y
Llanteras, refaccionarias, 1 cajón cada 50
talleres de reparación y servicio, M²
establecimientos de lavado,
engrasado y autolavado.
2.2.10 Talleres de servicios Carpinterías, herrerías, 1 cajón cada 50
tapicerías, madererías, tornos e M²
2.2.11 Baños públicos Baños públicos. 1 cajón cada 25
2.2.12 Almacenamiento y abasto Centrales de abasto y bodegas 1 cajón cada 150
de acopio y transferencia de M²
productos duraderos,
perecederos; silos y tolvas,
rastros y frigoríficos, gasolineras
cantinas.4. salones para 1 cajón cada 10 fiestas.4. salones de M² bebidas alcohólicas fiestas infantiles.3.3.2 Educación media Escuelas secundarias generales 1 cajón cada 40 y tecnológicas. 1 cajón cada 30 maternidades. centros médicos y de rehabilitación física y mental. banquetes y bailes. 2.14 Establecimientos con venta Restaurantes con venta de 1 cajón cada 15 de alimentos y bebidas bebidas alcohólicas. fuentes de 1 cajón cada 25 de alimentos y sin venta de sodas. M² normal de maestros y universidades.1 Educación elemental y Jardín de niños. 2.4 Educación superior e Escuelas e institutos 1 cajón cada 40 institutos de investigación tecnológicos. pintura.2 Hospitales y sanatorios Clínicas-hospital.4. neverías. clínicas y policlínicas. 2. estancia M² infantil. escuela 1 cajón cada 40 primaria primaria.4. escultura. guardería. M² discotecas.PODER EJECUTIVO Demanda De Cajones Por Uso General Uso Específico Metros cuadrados Construidos y gaseras. 1 cajón cada 40 baile.2. de M² artesanías.4 Educación y Cultura 2.3. 2. 2. politécnicos. M² alcohólicas bares. 2. 1 cajón cada 40 institutos técnicos. 2. y academias de M² oficios. 2.3 Salud 2.3 Asistencia social Orfanatorios.2. 2. música. casas de cuna.5 Educación física y artística Escuelas de natación. 68 . restaurantes. hospital general y M² de especialidades. peñas. cervecerías. 2. centros de M² capacitación y academias profesionales. 1 cajón cada 50 asilos. sanatorios.4. vocacionales. unidades de primer M² contacto. centros de integración y M² protección.3 Educación media superior Preparatorias. artes marciales.13 Establecimientos con servicio Cafeterías. Centros nocturnos.1 Clínicas y consultorios Centros de consultorios y de 1 cajón cada 30 salud.
5. clubes. clubes de gimnasia. clubes de pesca y yates. en lotes mínimos de 800 M² y 600 M². conjuntos residenciales. 1 cajón cada 10 autódromos.7 Servicios de Playa Instalaciones y servicios de playa. centros comunitarios. 1 cajón cada 60 M² 2.5. centros 1 cajón cada 40 culturales. 2. cines.2 Instalaciones para Zoológicos.1 Centros de espectáculos y Auditorios.6 Alojamiento 2.5. M² 2. diques. rampas. pistas. juegos electrónicos y juegos de mesa. museos. jardines 1 cajón cada 50 exhibiciones botánicos. 1 cajón por cada condominios horizontales 150 M² vivienda residencial. 2. salas de 1 cajón cada 7. centros de 1 cajón cada 10 entretenimiento convenciones. boliche. Campos de Golf 1 cajón cada 10. suites. arenas M² de box y lucha. 2. acuarios.PODER EJECUTIVO Demanda De Cajones Por Uso General Uso Específico Metros cuadrados Construidos actuación y fotografía.5. centros 1 cajón cada 15 deportivos. M² Teatros. pistas de patinaje. billares.5. M² 2. muelles. velódromos. cinetecas.5.6.6 Recreación social Clubes sociales. unidades M² deportivas. 1 cajón cada 700 instalaciones y servicios de M² de terreno playa.3 Instalaciones para el deporte Canchas. hipódromos. squash.5 concierto. Instituciones religiosas.5. ferias y circos.000 M² de la superficie del campo de Golf. aeróbics. galerías de M² arte y salas de exposiciones.1 Residencial Turístico Villas residenciales.5 Espectáculos deportivos Estadios. 2.4 Clubes y Marinas Casa club y servicios. plazas de toros y lienzos charros.5 Recreación 2. 2. instalaciones para marinas. 69 .
centrales de 1 cajón por cada ambulancias.9. 1 cajón por cada 20 M² 2. potabilizadoras. 2. televisión y telecomunicaciones 3 INDUSTRIA 3.PODER EJECUTIVO Demanda De Cajones Por Uso General Uso Específico Metros cuadrados Construidos 2. centrales 30 M² telefónicas. capillas 1 cajón por cada ardientes. 1 cajón cada 3 condominios verticales.1 Transporte terrestre y Terminales e instalaciones para 1 cajón por cada marítimo encierro y mantenimiento. lagunas de control y regulación. 25 M² justicia cortes. agencias del ministerio público.7. 70 . paradores.8 Servicios Funerarios 2. 1 cajón por cada pública y procuración de readaptación social.2 Transporte aéreo Aeropuertos y aeropistas. estaciones.9.1 Funerarias Servicios funerarios. por encargado bombas.7. rellenos sanitarios y plantas de tratamiento.6.3 Comunicaciones Agencias y centrales de correos 1 cajón por cada y telégrafos.9 Comunicaciones 2. 30 M² 2. condo-hoteles.8. cárcamos. bodegas y talleres 50 M² 4 INFRAESTRUCTURA Plantas.1 Instalaciones para seguridad Defensa. 2. cementerios. 2. mausoleos. velatorios. antenas. 10 M² 2.2 Turístico Hoteles.7 Seguridad 2.6.2 Emergencias Puestos de socorro.9. vigilancia.3 Campamentos para casas Instalaciones para acampar y 1 cajón por unidad rodantes trailer parks. estaciones de radio. 20 M² 2. cuartos condominios de tiempo compartido. cuarteles. basureros. policía. bomberos.1 Industria ligera Industria ligera o de tipo 1 cajón por cada artesanal.8. juzgados. albergues. 50 M² 2. Mínimo 2 cajones subestaciones. 1 cajón por cada crematorios.2 Cementerios y crematorios Panteones.
estarán separadas entre sí y de las destinadas a los vehículos.. Las columnas y muros que limiten los pasillos de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 0. Para la maniobra de entrada y salida al cajón de estacionamiento se deberá disponer de una distancia de cuando menos 6. En los estacionamientos de servicio al público el espacio para cada vehículo se señalará claramente debiendo tener como mínimo 3. con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles.50 metros. Estarán delimitados por una guarnición con altura de 0. Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superficie mínima de 2 décimos de la superficie de la planta correspondiente. o la ventilación artificial adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos. Las circulaciones verticales para usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos. Artículo 212.00 metros de ancho por 5.30 metros.30 metros en recta y de 0. cuando el tramo no exceda 25 metros. con una anchura mínima del arroyo de 3.Circulaciones verticales para usuarios y empleados.50 metros de largo.00 metros cada uno.15 metros y una banqueta de protección con anchura mínima de 0. colindancias. deberán estar separadas de las de los peatones. Artículo 211. Esta distancia podrá reducirse según el ángulo de inclinación del diseño de los cajones. Deberán ubicarse en lugares independientes y cercanos a la zona de recepción y entrega de vehículos.PODER EJECUTIVO Artículo 210. Los estacionamientos públicos deberán tener carriles separados. con ángulos redondeados. para la entrada y salida de vehículos. pudiéndose permitirse aún. 71 . En este último caso. fachadas y elementos estructurales. En los establecimientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas.. medido al eje de la rampa.Cajones.Entradas y salidas.Ventilación.15 metros.60 metros de altura. Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos. Artículo 215. Capítulo III de este Reglamento. será de 7.50 metros.Protecciones. El radio mínimo en curvas. anchura. del 15 por ciento..00 metros entre el límite del cajón y el límite del predio o límite del cajón opuesto. anchura mínima de circulación en recta de 3. en la medida que determine “La Autoridad” y proporcione condiciones que faciliten una maniobra cómoda y segura del vehículo. Artículo 214.. principalmente en las áreas de espera de vehículos.Circulaciones para vehículos.50 metros en curvas. de altura y 0. por lo menos.. como máxima. debidamente señalados..00 metros y en curvas de 3. y cumplirán con los que dispone en el Título Tercero. Artículo 213. deberá existir también un perfil de 0. Las rampas tendrán una pendiente hasta de 12 por ciento.
PODER EJECUTIVO Artículo 216.Las máquinas y dispositivos elevadores se mantendrán en buen estado de operación y mantenimiento. los sanitarios para el público tendrán instalaciones separadas para hombre y para mujeres. Artículo 220.. En los estacionamientos de servicios privados no se exigirá que tengan carriles separados.Estacionamientos en predios baldíos.El constructor de la obra y el “DRO” deberán vigilar que todos los trabajadores que ejecuten obras de edificación e instalación. CAPÍTULO XX SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Artículo 219.. poleas. escaleras. dotado cada uno de regaderas con agua fría y caliente.El constructor y el propietario de una obra serán los responsables de la seguridad y la salud de los trabajadores durante la ejecución de los trabajos en términos de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social .Las vías de acceso a zonas de trabajo. un mingitorio en el departamento de hombres. se revisarán después de cada 50 horas de trabajo. Artículo 217. en su caso. servicios sanitarios ni casetas de control. incluyéndose ellos mismos y las visitas a la obra. con capacidad de carga suficiente y revisado periódicamente por el constructor de la obra y el “DRO”. áreas para recepción y entrega de vehículos. pasarelas.. deberán estar adecuadas iluminadas y previstas de riesgos propios de las instalaciones temporales. Artículo 223.50 metros.00 metros x 5. Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios independientes para los empleados y para el público. así como también los anillos. cadenas y cables. cuando menos 1 baño para hombres y otro para mujeres. utilicen casco protector y el equipo de seguridad que esté disponible. Las dimensiones mínimas de los cajones serán de 3. andamios..Servicios sanitarios..Estacionamientos de servicios privados. con materiales de buena calidad.. Artículo 222. con lo previsto en este capítulo. Artículo 221.Los andamios.. Los predios para estacionamientos de casas sobre ruedas deberán tener por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción. 1 excusado y un lavabo. deberán ser construidos por personal experimentado. escaleras. además. Los estacionamientos en predios baldíos deberán cumplir. tendrán marcada la carga admisible y estarán previstos de medios apropiados para reducir al mínimo el riesgo de una caída accidental de la carga. Artículo 218. 72 ..
No se emplearan como operador de equipo. entrenar al personal y adoptar las medidas para el salvamento de toda zona en peligro. a personas menores de 18 años. Artículo 226. en los siguientes casos: I. y para ello deberá contarse con un botiquín que contenga lo indispensable requerido para curar heridas leves en los trabajos de construcción..F. locales industriales. otros. Artículo 228. el encamisado de las líneas eléctricas. II. según sea el caso. Artículo 229. se deberá proveer el equipo necesario. ni como operadores de elevadores de carga.. locales comerciales.Cuando los trabajadores efectúen trabajos próximos a cualquier lugar donde exista el riesgo de ahogarse. Artículo 227.. Por no cumplir con las disposiciones de conservación de edificaciones e instalaciones. Artículo 231. “La Autoridad” impondrá sanciones económicas e infracciones al Propietario de la obra.PODER EJECUTIVO Artículo 224..Para dar cumplimiento a este Reglamento. 73 .Toda apertura dentro de la construcción o de los andamios. se deberán poner dispositivos adecuados o resistentes tanto en el edificio como en los andamios y zona de trabajo.. además de contar con los medios adecuados de comunicación para solicitar los servicios de emergencia.Para evitar caídas accidentales de personas.Se tomarán las medidas pertinentes para prestar los primeros auxilios a toda persona lesionada dentro de la zona de trabajo. el constructor o el propietario deberá solicitar a la C. CAPÍTULO XXI DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ECONÓMICAS Artículo 230...Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquier actividad normada por este Reglamento. Por no dar aviso dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la terminación o suspensión de los trabajos de construcción en: casa habitación.E. materiales o equipo... Artículo 225. diseñada para elevar personas y materiales deberán preverse de protección adecuada que impida la caída accidental.. sin la previa obtención de la autorización y la licencia correspondiente de parte de “La Autoridad”.Cuando se efectúen trabajos próximos a cualquier lugar donde exista el riesgo de electrocutarse.
IX. según la gravedad del caso.. VIII.. que de otra manera no hubiera sido concedida. 74 .Por omitirse en la solicitud de licencia la declaratoria de que el inmueble está sujeto a las disposiciones sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos o históricos.“La Secretaría” seguirá manteniendo su carácter normativo para efectos de este Reglamento. El pago de multas no eximirá al infractor de cumplir con las obligaciones que dieron lugar a la sanción.Por omitir o no cumplir un requerimiento técnico o administrativo de “La Autoridad”..Por ejecutar una obra o parte de ella sin la licencia necesaria. para los efectos de este Reglamento. las especificaciones y otros procedimientos aprobados. se le aplicará el doble de la sanción que le hubiere sido impuesto. XVI.Por incurrir en falsedad de los datos consignados en la solicitud de la licencia..Por impedir u obstaculizar al personal de ”La Autoridad” el cumplimiento de sus funciones... se sancionará. XV. según la gravedad del caso. Por ocupar una obra terminada sin el permiso necesario en: casa habitación. según la gravedad del caso. Artículo 234. Por ejecutarse una obra modificando el proyecto. XII.Por usar una obra u ocupar parte de ella sin haber sido autorizada..Por infracciones a este Reglamento no comprendidas en este artículo. XIII. XIV.Por incumplimiento a un citatorio o requerimiento de ”La Autoridad”. salas de espectáculos y hospitales..Los casos no previstos por este Reglamento o por sus normas técnicas complementarias..Por las violaciones antes mencionadas a este Reglamento. XI..PODER EJECUTIVO III. X... los costos de las infracciones y sanciones económicas se darán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal que corresponda. de poblaciones típicas y lugares de belleza natural. locales comerciales. en los centros de reunión. Artículo 233. V. locales industriales...Por ejecutarse una obra sin el responsable requerido.. previo dictamen de ”La Autoridad”. Artículo 232. Por dejar de solicitar la revisión anual de prueba de seguridad. VII.. se considerara reincidente al infractor que incurra en otra falta igual a aquella por la que hubiere sido sancionado con anterioridad..Por carecer de los equipos del sistema de previsión contra incendios o tenerlos incompletos o descompuestos . serán resueltos por ”La Secretaría”.Al infractor reincidente. IV. VI.
. al “Ayuntamiento” o a terceros. a “La Autoridad”. la cual será concedida siempre que.Los casos no previstos en el presente Reglamento así como en sus Normas Técnicas Complementarias “NTC”. alguna de las garantías a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables. Artículo 237.. podrán ser impugnados mediante los medios de defensa que señala el capítulo segundo. deberá pronunciarse dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia y será notificada personalmente al recurrente. no sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público. bastará con que el recurrente precise el acto o resolución que reclama. Artículo 239. La resolución que recaiga a dicha instancia. del titulo séptimo de la Ley Orgánica Municipal. en la que se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas. Artículo 238..Admitido el recurso interpuesto se señalará el día y hora.El recurso. a juicio de la autoridad. Contra la resolución que se dicte no procederá ningún recurso administrativo.PODER EJECUTIVO CAPÍTULO XXII DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACIÓN Artículo 235. acompañe las pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca las demás que estime pertinentes con excepción de la confesional y aquellas que fueren contrarias al derecho o a la moral.. designe en su caso a su representante legalmente autorizado. solo se concederá si el interesado otorga ante la Tesorería Municipal correspondiente. para la celebración de una audiencia. levantándose al término de la misma. señale domicilio para oír notificaciones. 75 . El monto de la garantía. Cuando con la suspensión se puedan causar daños a “La Secretaría”.. deberá interponerlo el interesado ante la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución correspondiente. la suspensión de la ejecución del acto o resolución que reclame. será suficiente para asegurar la reparación de los posibles daños que se pudieran causar y será fijada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución recurrida.El recurso de reconsideración procederá contra cualquier acto o resolución de “La Autoridad”. Artículo 236. los motivos de su inconformidad.En el escrito por el que se interponga el recurso de reconsideración. acta suscrita por los que en ella hayan intervenido. El recurrente podrá solicitar.
Quinto. así como las solicitudes de licencia de construcción que se encuentren en tramite. a los 30 días del mes de Marzo de Año Dos Mil Cinco. organismos y grupos colegiados afines al ramo de la construcción. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal. Para el estudio y propuesta de reformas a este Reglamento. Segundo. a partir de la última revisión que se le haya efectuado. contado a partir de la fecha en que entre en vigor el presente ordenamiento y sus normas técnicas complementarias. que se reunirá las veces que sean necesarias o en un periodo no mayor a dos años. en la fecha de publicación de este reglamento. “La Secretaría” integrará una comisión revisora.. para llevar a cabo los preparativos de las edificaciones a que se refiere el Capítulo XIV.. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan a este Reglamento.. 76 .. Este Reglamento así como sus Normas Técnicas Complementarias “NTC”. conformada por dependencias. Cuarto. Tercero. del 16 de Noviembre de 1994.Se abroga el Reglamento de Construcción para el Estado de Baja California Sur. entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur. que se encuentren en proceso de ejecución.PODER EJECUTIVO TRANSITORIOS Primero. en la ciudad de La Paz. les serán aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento de Construcciones del Estado de Baja California Sur del 16 de Noviembre de 1994. Sexto. del presente cuerpo normativo y realicen las obras e instalen los equipos necesarios para la prevención de incendios. Las obras que estén por iniciarse.. capital del Estado de Baja California Sur. Se concede el plazo de un año. publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur ..
PODER EJECUTIVO 77 .
TESTIGOS DE HONOR H. Víctor Manuel Lizárraga Peraza EL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA.PODER EJECUTIVO ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. Ayuntamiento de Los Cabos H. Víctor Manuel Guluarte Castro 78 . INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DE ESTADO. Ayuntamiento de La Paz C. Guillermo Jáuregui Moreno. Profr. Ulises Omar Ceseña Montaño Lic.P. ENCARGADO DEL DESPACHO EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ______________________________________ C. _________________________________ Ing. NO REELECCIÓN EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
Ayuntamiento de Loreto Lic. Homero Davis Castro H.PODER EJECUTIVO H. Marco Antonio Núñez Rosas 79 . Ayuntamiento de Mulegé Profr. Javier Gallo Reyna Lic. Ayuntamiento de Comondú H.
DDomain.pdfUploaded by Crackstuntman
ACARA PELANTIKANUploaded by Nena Kostiyana II
AJSSH2012(1.2-08)Uploaded by George Gonzales
Pte-02 Executarea Lucrarilor de AcoperisUploaded by Miha Pop
Laporan Pendahuluan Congenital Heart DiseaseUploaded by Beni Yono
126977263-guide-autocad-2013.pdfUploaded by Ferry H. Sitohang

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 7
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 6
 Artículo 10
 Artículo 9
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 15
 Artículo 14
 Artículo 13
 Artículo 21
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 20
 Artículo 24
 Artículo 29
 Artículo 28
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 31
 Artículo 30
 Artículo 27
 Artículo 34
 Artículo 38
 Artículo 33
 Artículo 35
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 32
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 39
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 44
 Artículo 4
 Artículo 50
 Artículo 47
 Artículo 52
 Artículo 48
 Artículo 165
 Artículo 48
 Artículo 50
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 48
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 54
 Artículo 57
 Artículo 53
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 55
 Artículo 59
 Artículo 58
 Artículo 52

Artículo 63
 Artículo 60
 Artículo 62
 Artículo 61
 resolución 
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 64
 Artículo 62
 Artículo 66
 Artículo 65
 Artículo 43
 Artículo 68
 Artículo 43
 Artículo 69
 Artículo 66
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 70
 Artículo 76
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 73
 Artículo 77
 Artículo 77
 Artículo 79
 Artículo 78
 Artículo 81
 Artículo 80
 Artículo 83
 Artículo 82
 Artículo 67
 Artículo 85
 Artículo 86
 Artículo 84
 Artículo 88
 Artículo 87
 Artículo 92
 Artículo 91
 Artículo 91
 Artículo 90
 Artículo 89
 Artículo 95
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 97
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 98
 Artículo 100
 Artículo 99
 Artículo 101
 Artículo 87
 Artículo 100
 Artículo 98
 Artículo 100
 Artículo 105
 Artículo 104
 Artículo 98
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 109
 artículo 103
 Artículo 111
 Artículo 110
 Artículo 108
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 117
 Artículo 112
 Artículo 115
 Artículo 116

Artículo 122
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 artículo 102
 Artículo 118
 Artículo 123
 artículo 119
 Artículo 126
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 134
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 135
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 136
 Artículo 138
 Artículo 137
 Artículo 139
 Artículo 140
 artículo 139
 Artículo 141
 Artículo 143
 artículo 91
 Artículo 142
 Artículo 144
 Artículo 147
 Artículo 146
 Artículo 145
 Artículo 148
 Artículo 152
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 149
 Artículo 158
 Artículo 156
 Artículo 155
 Artículo 157
 Artículo 154
 artículo 95
 Artículo 153
 Artículo 160
 Artículo 163
 Artículo 161
 Artículo 164
 Artículo 162
 artículo 166
 Artículo 165
 artículo 95
 Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo 170
 Artículo 171
 Artículo 172
 Artículo 166
 Artículo 91
 Artículo 167
 artículo 91
 artículo 98

Artículo 174
 Artículo 177
 Artículo 173
 Artículo 176
 Artículo 178
 Artículo 175
 Artículo 184
 artículo 94
 Artículo 180
 Artículo 182
 Artículo 179
 Artículo 181
 Artículo 183
 Artículo 185
 Artículo 188
 artículo 95
 Artículo 187
 Artículo 186
 artículo 187
 Artículo 190
 Artículo 194
 Artículo 193
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 189
 Artículo 200
 Artículo 198
 Artículo 199
 Artículo 197
 Artículo 196
 Artículo 195
 Artículo 203
 Artículo 202
 Artículo 201

Artículo 207
 Artículo 209
 artículo 137
 Artículo 208
 Artículo 206
 Artículo 204
 Artículo 205
 Artículo 212
 Artículo 211
 Artículo 210
 Artículo 215
 Artículo 214
 Artículo 213
 Artículo 216
 Artículo 220
 Artículo 219
 Artículo 217
 Artículo 223
 Artículo 222
 Artículo 221
 Artículo 218
 Artículo 226
 Artículo 228
 Artículo 229
 Artículo 227
 Artículo 231
 Artículo 224
 Artículo 230
 Artículo 225
 Artículo 234
 Artículo 233
 Artículo 232
 Artículo 237
 resolución 
 Artículo 239
 resolución 
 Artículo 238
 resolución 
 Artículo 235
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 236