Source: https://www.scribd.com/doc/138800007/RIDAA-RESUMIDA
Timestamp: 2017-05-26 12:07:14+00:00

Document:
RIDAA_RESUMIDA
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadRIDAA_RESUMIDAUploaded by Max Ulloa ZúñigaPumpWaterTechnology (General)ScienceNature0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentREGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (RIDAA) El 28 de enero de 2003, se publicó en el Diario Oficial el nuevo Reglamento de InstalacionesDomiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA) que regula las condiciones técnicas de las instalaciones de Agua potable y Alcantarillado. Este Reglamento reemplaza al Reglamento DS MINVU N º 267 de 1980 y DS MOP Nº 70 de 1981 y entrará en vigencia a contar del 28 de mayo de 2003. REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO N° 50.- SANTIAGO, 25 de enero de 2002 (PUBLICADO D. O. DE FECHA 28.01.2003) VISTOS: El artículo 32º Nº 8 de la Constitución Política de la República, la Ley Nº 18.902, lo dispuesto en el artículo 51º y el inciso 2º del artículo 2º del DFL MOP Nº 382/88, lo informado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en su oficio Nº 810, de fecha 30 de marzo de 1999. CONSIDERANDO: Que es necesario actualizar y regular de manera general las normas aplicables a los proyectos, construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, estableciendo además sus disposiciones técnicas. Que el artículo 51º del DFL MOP Nº 382/88, “Ley General de Servicios Sanitarios”, establece que las disposiciones técnicas que regulen el diseño, construcción y puesta en explotación de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, serán establecidas en un Reglamento. Que los Reglamentos que deben dictarse para la aplicación de la citada ley, de acuerdo al artículo 2º del DFL MOP Nº 382/88 serán expedidos a través del Ministerio de Obras Públicas. DECRETO Apruébase el siguiente REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO: PRIMERAPARTE TITULO I Objeto y Definiciones ARTÍCULO 1º El presente Reglamento regula los proyectos, la construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado y establece las normas técnicas para este tipo de instalaciones en todo el territorio nacional. Las normas técnicas, tablas y Anexos de este Reglamento sólo son aplicables a una sola unidad de vivienda o edificio (instalaciones interiores).
La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido. Mientras no exista una norma específica al respecto.c. En cada vivienda unifamiliar.c. y contará una manguera resistente a una temperatura de 80º C. RED HUMEDA a. comercio. a. así como también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para utilización contra fuegos incipientes. el pitón de la manguera tendrá una boquilla cuyo diámetro interior será mayor o igual a 7 mm. que se denominará red de incendio (red húmeda y red seca). En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales. Las mangueras que deberán ser del tipo semirígidas. Según las características de la edificación.. no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 mca. de un diámetro igual al del arranque de agua potable.g. a la salida de la manguera a. con su respectivo pitón.d.TITULO III Atribuciones y Responsabilidades ARTÍCULO 7º El mantenimiento de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble. conectada al sistema de distribución de agua del edificio. estas redes deberán ser proyectadas de acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se indican: a.9 m y 1.a. El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado será ejecutado por el prestador en los términos dispuestos en el DFL MOP N° 70. TITULO IV Red de Incendio ARTÍCULO 53º En toda edificación. válvula del tipo bola o globo angular de 45o.
. en el diseño de la red de distribución que alimenta la red húmeda deberá considerarse la operación simultánea de dos o más bocas de incendio. escuelas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0. excepto las escalas presurizadas. siempre que permitan contar una presión de 8 m. y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el inciso precedente.b. edificios públicos. deberán contar a lo menos con una llave de salida con hilo exterior. En las bocas de incendio de 25 mm.a. deportivos y otros destinados al mismo efecto. de 1988.e.f. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios comunes. a. podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros.5 m sobre el nivel del piso. a. con una manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras. con certificado de calidad y especificada para estos efectos. Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a una distancia mayor de veinticinco metros de ellos. a. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho o gabinete con puerta de vidrio debidamente señalizado. exceptuando edificios que cuenten con red húmeda. vivienda social e inmuebles similares destinados a otros fines y que enfrenten a la red pública. una boca de incendio de 25 mm como mínimo por piso. industrias. del Ministerio de Obras Públicas. se deberá considerar un sistema de redes para la provisión de agua. a la que deberá conectarse una manguera de diámetro igual al de la boca de incendio. en lugares de fácil acceso y rápida ubicación. a.
b. deberán estar divididos en dos (2) o
. La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio donde rematará en dos bocas de 75 mm ubicadas a un metro de altura sobre el nivel de piso terminado adyacente y en un lugar de fácil acceso e inmediato a las vías principales de entrada al edificio. Las salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz. que las resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños.a. con una presión de 50 m. Las citadas bocas estarán provistas de sendas válvulas de retención o válvulas bola con válvulas de retención en la vertical. salvo justificación técnica en contrario.322. asegurada con cadenilla.c.d. ARTÍCULO 60º Los estanques de 20 m3 o más. Será una tubería matriz para utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos. b. su capacidad deberá verificarse para un caudal total de 24 l/s. ubicados bajo la cota de solera respecto de la ubicación del medidor.322. en la boca de salida más desfavorable. que rematarán en uniones Storz que permitan el acople de la Storz DIN 14. o bifurcación con chapaleta de desviación según DIN 14. o inferior y superior. y no podrá situarse en lugares comunes con conductores eléctricos. En la parte superior la tubería llevará una ventosa u otro dispositivo automático que permita evacuar el aire del sistema cada vez que sea usado.b. cuya capacidad total conjunta sea superior al 50% del consumo medio diario. deberán proyectarse y construirse estanques de almacenamiento inferior. En los edificios de siete o más pisos de altura se deberá instalar una red seca para agua independiente de la red de distribución de agua para el consumo. que rematarán en una unión Storz de 52 mm (2") que permita acoplar la unión Storz DIN 14. b. Deberá cuidarse que ningún punto de cada piso quede a una distancia mayor de cuarenta metros de una boca de salida. En los edificios de cuatro o más pisos. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los pisos incluidos los subterráneos. exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Estas bocas estarán provistas de su correspondiente llave globo angular de 45º. No obstante. b. En la parte más baja del sistema descrito. de acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. deben estar provistos de estanques de regulación o ser de acumulación y regulación conjuntamente. se dispondrá de una llave de purga que permita desaguar completamente la tubería una vez usada. TITULO V Estanques de Agua Potable ARTÍCULO 54º Las edificaciones en altura. Podrán ser alimentados en forma directa o mediante equipos elevadores. en pisos intermedios o sobre el edificio (elevados) o combinadamente. con válvula de retención en la vertical.c. Estos estanques deberán ubicarse en la parte baja (cisternas). en los casos que el caudal probable sea igual o inferior al consumo máximo diario y la presión disponible en el artefacto más desfavorable sea igual o superior a la reglamentaria. La capacidad útil total del estanque superior deberá ser mayor al 5 % de dicho consumo. ARTÍCULO 55º En los edificios de cuatro o más pisos. que se ubicarán en los espacios comunes y en lugares de fácil acceso. RED SECA b. Cada una de ellas tendrá su correspondiente tapa Storz. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se permita su inspección. de acuerdo con su ubicación.a. con cadenillas.361. que no tengan la posibilidad de un adecuado y permanente abastecimiento directo desde la red pública. podrá no instalarse el estanque de regulación. que la proteja de deterioro o del ingreso de cuerpos extraños.
se deberá considerar como altura de aguas en dicho estanque la que corresponda cuando esté vacío. no pudiendo hacerlo directamente desde la red pública. éstos deberán contar con tapa estanca para evitar la entrada de agua exterior y su borde superior estará a una altura mínima de 0. la que se ubicará inmediata a la escotilla de acceso. con altura máxima de dos diámetros de la tubería de aspiración. ni permitiéndose el uso de by-pass.
. con su acceso debidamente protegido contra agentes externos. ARTÍCULO 73º Cada compartimento tendrá una tubería de aspiración con un diámetro que garantice una velocidad en su interior. ARTÍCULO 81º Los equipos de bombeo se surtirán desde un depósito especial o estanque de acumulación sin presión. inferior a 2. TITULO VI Sistemas de Elevación de Aguas ARTÍCULO 80º En las edificaciones en que. ARTÍCULO 76º Deberá procurarse que la entrada y salida del agua se haga por extremos opuestos.15 metros respecto del piso. por su condición topográfica o de diseño. deberá disponerse un dispositivo reductor de presión. En todo caso deberá poder desaguar el gasto de entrada.5 m/s. la presión informada por el prestador en el correspondiente Certificado de Factibilidad no garantice un adecuado y permanente abastecimiento de agua potable desde la red pública a todos los pisos. Para efectos de determinar la presión inicial. ARTÍCULO 64º Cada estanque contará con una tubería de rebase a lo menos cinco centímetros sobre el nivel máximo del agua. Excepcionalmente. deberá proyectarse y construirse un sistema de elevación de agua. no pudiendo ventilar hacia la sala de bombas.más compartimentos. en aquellos casos en que exista presión suficiente en la red de distribución. con tapa cerrada. ARTÍCULO 63º Cada estanque deberá contar por lo menos con una tubería de alimentación con una válvula de corte automático por llenado.60 metros libres por lado. sobre la boca de entrada del desagüe. el peticionario podrá diferir la construcción de dicho sistema de elevación. Los coladores deberán instalarse en un pozo de aspiración el que podrá ser el mismo que se utiliza para el desagüe. ésta deberá terminar en una U invertida con acceso protegido. cuya área de perforación será igual o superior al de la tubería y de material resistente a la corrosión. En el caso de accesos horizontales. contaminación y oxidación. ARTÍCULO 77º Todo estanque deberá contar para su acceso con escalines de un material resistente. Esta tubería contará con coladores de rejilla. que deberá tener un área mínima a lo menos igual al doble del área del tubo de entrada. ARTÍCULO 78º Todo inserto en los muros del estanque. ARTÍCULO 79º La cota de fondo de los estanques elevados será la necesaria para suministrar agua a lo menos con las presiones mínimas indicadas a los artefactos instalados. ARTÍCULO 75º Todos los estanques deberán tener una escotilla de acceso y su dimensión no será inferior a 0.5 veces el diámetro de la tubería. Estas válvulas deberán cumplir con la presión estática máxima de trabajo indicada en la norma de diseño norma chilena NCh 691. deberá ser metálico y deberá tener en la parte media del paso del muro. inoxidable y atóxico. el que en todo caso deberá quedar diseñado en el proyecto correspondiente para su construcción cuando sea necesario. bajo el nivel de aguas. ARTÍCULO 74º Cada compartimento deberá tener una ventilación cuya área no sea inferior a la de la tubería de succión. En el caso que se use una tubería vertical. En caso contrario. un anillo atóxico cuyo diámetro exterior no será inferior a 1.
cuya área dependerá de las características de la bomba. que los generados no sean molestos. previo a la salida de la sala de bombas. ascensores. b. para conexión de herramientas de reparación y mantención. Los equipos deberán instalarse sobre fundaciones con elementos adecuados para absorber vibraciones. se dispondrá de controles automáticos (interruptores y alternadores). Todos sus paramentos internos serán lisos e impermeables. en caso de fallas de los sistemas automáticos. no siendo inferior a 300 cm2 cada una.
. con un mínimo de 0. inmediatamente al lado del tablero de comando. Los equipos de bombeo deberán suministrar un caudal equivalente al de diseño. o con un sistema que permita su cebado. ARTÍCULO 83º Las salas de bombas deberán contar con elementos de iluminación artificial apropiados y a lo menos un (1) enchufe hembra embutido de 220 voltios con tapa. con el fin de evitar la transmisión de vibraciones o ruidos a los usuarios y a una distancia tal.25 metros. En caso de ser necesarios. con circuitos protegidos contra sobrecargas y corto circuitos. h. g. Las tuberías de impulsión no podrán estar directamente adheridas a la estructura del edificio. a la presión mínima requerida por el sistema. deberá instalarse siempre una válvula de retención en la impulsión. Las salas deberán contar a lo menos con dos ventilaciones ubicadas en los extremos superiores opuestos. Cada motobomba deberá contar con válvulas de corta. En la tubería de impulsión general. c. incluyendo el equipo de reserva. Además deberán disponerse de controles manuales que permitan la operación de a lo menos un equipo. i. las que descargarán a pozos absorbentes o a pozos acumuladores provistos con bomba sentina. con una altura mínima de 0. Toda instalación de equipos de bombeo deberá considerar a lo menos un equipo de reserva de capacidad igual al mayor de los equipos básicos. Su piso tendrá una pendiente mínima de un 1% hacia canaletas recolectoras de desagües o filtraciones. medidos desde el nivel de piso terminado hasta el cielo. a una altura mínima de un metro del piso. e. acogiéndose a la norma oficial para estos efectos. y el espacio libre alrededor de las bombas y equipos adyacentes garantizará una fácil remoción o reparación de ellos. la alternativa de conexión a una fuente eléctrica de respaldo. f. El acceso a la sala de bombas será dimensionado de acuerdo con los equipos que en ella se instalen y deben tener un ancho mínimo de 1 m. deberá instalarse una válvula de corta y antes de ella. ARTÍCULO 84º Los equipos de elevación deberán cumplir con los siguientes requisitos: a. Para la operación del sistema. tanto en la succión como en la impulsión. En especial no deberá estar inmediata a cajas de escalas.ARTÍCULO 82º Toda sala de bombas deberá situarse en sitios construidos en forma aislada a la estructura del edificio. ventanas o shaft. ambos diseñados de acuerdo con las descargas máximas que recibirán. También se deben considerar en los casos necesarios. u otro diseño que mantenga los equipos libres de humedad. Cada equipo de bombeo será alimentado con energía directamente del tablero de control. d. Asimismo. especialmente en los tramos finales o en los cambios de dirección. Las uniones de la bomba a las tuberías de succión e impulsión deberán ser del tipo normalizado que permitan fácil conexión y desconexión. debiendo ser fijadas con elementos metálicos que incluyan aislantes de vibraciones. deberán incluir elementos para la absorción de dilataciones. con rejillas de protección. La altura de la sala de bombas deberá ser a lo menos de dos metros.10 metros sobre el nivel del piso hasta la base de los equipos. una válvula que permita el desagüe de la impulsión. Toda aspiración que trabaje con carga negativa deberá contar con una válvula de retención en su extremo inferior. para garantizar el funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo.
de manera tal que se obtengan intervalos de tiempo entre dos partidas sucesivas de los equipos. c. normalizados. En los planos deberá indicarse claramente las presiones de partida y detención de cada una de las motobombas.a. b. ya sea separando el aire del agua u otro sistema. control y seguridad del sistema de elevación de aguas. Deberá elegirse una adecuada combinación de estanques hidroneumáticos y bombas. Para que el suministro se realice a una presión estable.
. ARTÍCULO 85º En las instalaciones de equipos elevadores con estanque de presión (hidroneumático o similar) deberán cumplirse las siguientes condiciones: a. Deberá evitarse la fuga de aire por las tuberías que pueda ocasionar inconvenientes en el uso. detalles y disposición total de la instalación y sus obras complementarias. Deberá disponerse de controles que detengan las bombas al estar el nivel de agua a 0. En estos casos podrán instalarse elementos reguladores de presión. n. El contratista deberá entregar al propietario un manual con instrucciones de operación. La presión máxima del sistema deberá ser tal que no exceda la máxima aceptable para cualquier artefacto. l.j. deberán quedar claramente establecidos en los planos.10 metros sobre el nivel del chupador (protección de vacío). m. k. Las características. la presión de detención del sistema tendrá una variación máxima con relación a la presión de partida de 12 m. Todo equipo deberá contar con válvulas de corta y elementos de unión. acordes con la especificación del fabricante del motor. ñ.c. tipo.
Documents Similar To Ridaa ResumidaSkip carouselRIDAA 200917 Emplantillado y Hormigonado Rev. 1NCh 1105-1999instalación domiciliaria de alcantarilladoDTO-50_28-ENE-2003Proyecto Itemizado CristianNCh 353 Of2000 Construcción - Cubicación de obras de edificación - RequisitosAST Moldaje Descimbre NuevoTesis Instalacion Agua Potable51222760-Cerchas (1).pdfTablas de Perfiles ICHATecnologia Del Hormigon Cap 6 Dosificaciones de HormigonManual CubicacionMore From Roberto Camus CuadraSkip carouselDecreto_66GABINETE CALEFONEasy Press 1Diseño estación de bombeo.pdfEasypress Es 50hzGuias_Instacion_Estanque.pdfInstalación correcta de una bomba centrifuga.pdfc Puestatierra2Mem.calc.Glp.casa Conctruida Pr SebastianCalculos Trifasicos Centro Dialisis ConconAgua de DialisisRedes de GasCALEFON-MASTER-5-6-7-LITROS-NUEVO-2013Redes de Gastest-de-rorschach-1197170829240772-2Calefon Templatech 16 Litros Nuevo 2013Cálculo de Malla Tierra Por IEEE 80-2000E.T.proy.Eléctric.sn.Vic.0739-Eett Hospital Juan Noe Crevani ReveDeclaracion Almacenamiento Cilindrosgl(a)Tc1 ManualCapitulo III (1)Sony Vaio Vpcee4e1e User GuideCÓMO ACTUAR ANTE UN DERRAME CEREBRALtratamiento_farmacologico108T0020Manual de Funcionamiento TTAManual de operación de filtro de arena para piscinaSony Vaio Vpcee4e1e User GuideCanon Cug s463

References: artículo 32
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 2
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 53
 ARTÍCULO 60
 ARTÍCULO 54
 ARTÍCULO 55
 ARTÍCULO 73
 ARTÍCULO 81
 ARTÍCULO 80
 ARTÍCULO 76
 ARTÍCULO 64
 ARTÍCULO 63
 ARTÍCULO 77
 ARTÍCULO 78
 ARTÍCULO 79
 ARTÍCULO 75
 ARTÍCULO 74
 ARTÍCULO 83
 ARTÍCULO 84
 ARTÍCULO 85