Source: http://docplayer.org/2759787-Max-insgesamt-400-m2-in-summe-ohne-kg.html
Timestamp: 2017-06-25 03:56:04+00:00

Document:
max. insgesamt 400 m² (in Summe, ohne KG) - PDF
Download "max. insgesamt 400 m² (in Summe, ohne KG)"
1 1. Einordnung Bauvorhaben in die Gebäudeklasse (GK) Art. 2, Kriterium Gebäudeklasse (GK) Höhe 1 max. 7 m max. 7 m max. 7 m max. 13 m Anzahl der Nutzungseinheiten max 2 Nutzungseinheiten max 2 Nutzungseinheiten Größe der Nutzungseinheiten 1 max. insgesamt 400 m² Gesamt-Brutto-Grundfläche nach DIN 277 (in Summe, ohne KG) max. insgesamt 400 m² Gesamt-Brutto-Grundfläche nach DIN 277 (in Summe, ohne KG) max. 400 m² je NE Bemerkung freistehend oder land-, forstwirtschaftlich genutzt alle Übrigen, auch unterirdische Gebäude 1 Höhen, Flächen (Definition): - Höhe ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. - Bei der Berechnung der Flächen bleiben die Flächen im Kellergeschoss außer Betracht. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 1 von 142 Die Einordnung der Vorhaben in die 5 GK erfolgt nach folgenden Merkmalen: - Höhe (Fußboden des höchstgelegenen Aufenthaltsraums) - Zahl der Nutzungseinheiten - Fläche der Nutzungseinheiten (Zellenbauweise) - freistehend - unterirdisch Die Einordnung in die Gebäudeklassen ist nutzungsneutral, ausgenommen sind die land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebäude. Die Einordnung bestimmt die materiellen Anforderungen an Wände, Decken, Dächer, Rettungswege und zum Teil die Behandlung der bautechnischen Nachweise im Verfahren. Beispiele: Die normalen Ein- und Zweifamilienhäuser fallen in die GK 1 und 2, mit dem einzigen Unterschied, dass die Häuser in der GK 2 nicht freistehend sind. Die üblichen Mehrfamilienhäuser mit drei Wohneinheiten und mehr, mit einer maximalen Höhe des obersten Fußbodens von 7 m und ohne Beschränkung der Zahl und Größe der Nutzungseinheiten fallen in die GK Allgemein: Es gilt grundsätzlich das Verwendungsverbot leicht entflammbarer Baustoffe (Art. 24 Abs.1 Satz 2). Soweit in der BayBO (auch hier in der Tabelle) nicht anders bestimmt, gelten für Bauteile folgende Baustoffanforderungen: Feuerbeständige Bauteile (fb F90-AB bzw. R90/REI90/EI90): Tragende und aussteifende Bauteile müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Raumschließende Bauteile müssen zusätzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nicht-brennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) haben (Art. 24 Satz 2 Nr.2, Satz 3 Halbsatz Nr. 1). Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten. Hoche Bauteile (hfh F60 bzw. R60/REI60/EI60; keine DIN Kurzbezeichnungen für tragende Bauteile aus Holz): Tragende und aussteifende Bauteile dürfen aus brennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben (Art. 24 Satz 2 Nr.3, Satz 3 Halbsatz Nr. 2). Feuerwiderstandsdauer: 60 Minuten. Feuerhemmende Bauteile (fh F30 bzw. R30/REI30/EI30): Alle Teile sind brennbar zulässig (Art. 24 Satz 2 Nr. 4). Feuerwiderstandsdauer: 30 Minuten. Zur Vertiefung empfehlen wir die Lektüre der Versicherungskammer Bayern mit dem Thema Brandschutz Die Bayerische Bauordnung 2013 Brandschutztechnische Inhalte im Überblick, Seite 20 ff M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 2 von 143 Bauteile Gebäudeklasse (GK) Art. 25 Tragende und aussteifende Wände und Stützen tragende und aussteifende Wände und Stützen keine Anforderungen hoch im Dachgeschoss, wenn darüber noch Aufenthaltsräume sind In der obersten Dachgeschossebene, über der keine weiteren Aufenthaltsräume möglich sind (Art. 27, Abs. 4 bleibt unberührt) Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen keine Anforderungen hoch keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen im Kellergeschoss Art. 26 Abs. 4 Außenwände nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen, Balkonbekleidungen gem. Abs.3, Satz 2 Außenwandkonstruktion mit Geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen wie Doppelfassaden keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen nichtbrennbar oder nichtbrennbar oder als raumabschließendes Bauteil (brennbar) als raumabschließendes Bauteil (brennbar) keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen schwerentflammbar schwerentflammbar keine Anforderungen keine Anforderungen Vorkehrungen gegen Brandausbreitung bei geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen (nur GKl. 4, 5) Abs. 4 hinterlüftete Außenwandbekleidungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen Vorkehrungen gegen Brandausbreitung bei geschossübergreifenden Hohl- und Lufträumen (nur GKl. 4, 5) M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 3 von 144 Art. 27 Trennwände (nicht bei Wohngebäuden GK 1 und 2) Trennwände soweit Ausbildung als raumabschließendes Bauteil; Trennwände müssen die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mind.. hoch Abs. 4 Trennwände in den obersten Geschossen von Dachräumen (30min) Abs. 5 wegen der Nutzung erforderl. Öffnungen in Trennwänden nach nicht bei Wohngebäuden Art. 28 Abs. 7 Brandwände allgemeine Anforderungen Gebäudeabschlusswand allgemeine Anforderungen Brandwände sind raumabschließende Bauteile. Sie dienen zum Abschluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere Brandwand) und müssen ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern. Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über die Brandwände nicht hinweggeführt werden. 1. Zum Abschluss von Gebäuden, wenn dies Abschlusswände an oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mind. 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist. Das gilt nicht für Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt. 2. Zwischen Wohngebäuden und angebauten land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebäuden. 3. Eine Gebäudeabschlusswand ist nicht erforderlich bei Seitenwänden von Vorbauten, wenn sie vom Nachbargebäude/Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigener Ausladung entspricht (mind. jedoch 1 Meter). innere Brandwand allgemeine Anforderungen Gebäudeabschlusswände Ausführung 1. Zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von 40 m. 2. Zur Unterteilung land-oder forstwirtschaftlich genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als m3 Brutto- Rauminhalt. 3. Zwischen dem Wohnteil und dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes. hoch hoch hoch oder von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch e Bauteile und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit er Bauteile hoch und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 4 von 14 und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und bestehend aus nichtbrennbaren Baustoffen5 innere Brandwände Ausführung hoch hoch hoch hoch und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und bestehend aus nichtbrennbaren Baustoffen Gebäudeabschlusswände zwischen Wohngebäude und angebauten landwirtschaftl. Gebäuden 2000 m³ Empfehlung: vollwertige Brandwand zur Wohnnutzung Abs. 4 versetzt angeordnete innere Brandwände An Stelle durchgehender und in allen Geschossen übereinander angeordneter Brandwände dürfen unter Beachtung nachfolgender Bedingungen geschossweise versetzt angeordnete Wände erstellt werden: 1. Wände, die nichtbrennbar und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung sind. 2. Anschließende Decken, nichtrennbar und öffnungslos sind. 3. Tragende und aussteifende Bauteile unter diesen Wänden und nichtbrennbar sind. 4. Die Außenwand oberhalb oder unterhalb des Versatzes ist. 5. Öffnungen im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen getroffen sind, welche eine Brandausbreitung auf andere Brandabschnitte verhindern. Abs. 5 Ausführung im Dachbereich Mindestens bis unter die Dachhaut führen. Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen. 0,30 cm über Dach führen oder in Höhe der Dachhaut beiderseits mit 0,50 m auskragender er Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt werden. Abs. 6 Brandwand im Eckbereich einspringender Winkel Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; das gilt nicht wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt oder mind. eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose e Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist. Abs. 8 Öffnungen in Brandwänden (Beschränkung auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe) Abschlüsse Abschlüsse Abschlüsse Abschlüsse Abschlüsse Abs. 9 Verglasungen in Brandwänden (Beschränkung auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe) M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 5 von 146 Art. 29 Decken Decken keine Anforderungen hoch Decken im Dachgeschoss, wenn darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen Decken im Dachgeschoss, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind keine Anforderungen hoch Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen Decken im Kellergeschoss Abs. 4 Decken unter und über explosionsgefährdeten Räumen Decken zwischen landwirtschaftliche genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Decken nicht bei Wohngebäuden ungesicherte Öffnungen sind zulässig ungesicherte Öffnungen sind zulässig Ungesicherte Öffnungen sind zulässig innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als zwei Geschossen. Abschlüsse in der Feuerwiderstandsdauer der Decke sind zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 6 von 147 Art. 30 Abs. 4 Dächer allgemeine Anforderungen (harte Bedachung) weiche Bedachungen lichtdurchlässige Teilflächen und Gründächer Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung). Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Generell zulässig 1. bei Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, 2. sind lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtrennbaren Baustoffen; brennbaren Fugendichtungen und brennbaren Dämmstoffen in nichtbrennbaren Profilen, 3. sind Dachflächenfenster Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden, 4. sind Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Baustoffen, 5. sind Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingänge zur zu Wohnungen führen. Zulässig, wenn die Gebäude 1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m, 2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 12 m, 3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit welchen Bedachungen einen Abstand von mindestens 24 m, 4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m einhalten. Abweichend genügt bei Wohngebäuden 1. ein Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 9 m, 2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung ein Abstand von mindestens 9 m, 3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit weichen Bedachungen, ein Abstand von mindestens 12 m. Abweichungen nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig 1. Lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in harten Bedachungen, und 2. begrünte Bedachungen sind zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 7 von 148 Abs. 5 Abstand von Öffnungen im Dach zu Brandwänden Von Brandwänden und von Wänden, die an Stelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein 1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln u. Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind, 2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind. Abs. 6 Grabendächer Dächer müssen als raumabschließende Bauteile von innen nach außen sein (einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile). Öffnungen in diesen Dachflächen müssen waagrecht gemessen mindestens 1,25 m von der Brandwand oder der Wand, die an Stelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein. Abs. 7 Anforderungen an Dächer von Anbauten für Wohngebäude keine für Wohngebäude keine für Wohngebäude keine Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut werden. Art. 31 Erster und zweiter Rettungsweg Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. Für Nutzungseinheiten nach, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum). Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. Art. 32 notwendige Treppen einschiebbare Treppen und Leitern als notwendige Treppen notwendige Treppen Treppenführung sind als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulässig nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen in einem Zug zu allen angeschlossenen Geschossen, sie müssen mit der Treppe zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Abs. 4 Treppen, tragende Teile keine Anforderungen keine Anforderungen nichtbrennbar oder nichtbrennbar nichtbrennbar und Abs. 4 Außentreppen, tragende Teile keine Anforderungen keine Anforderungen nichtbrennbar nichtbrennbar nichtbrennbar M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 8 von 149 Art. 33 Notwendige Treppenräume, Ausgänge Ausgänge Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein; das gilt nicht für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude. Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind. notwendiger Treppenraum Notwendige Treppe ohne Treppenraum zulässig Notwendige Treppe ohne Treppenraum zulässig Abs. 4 Treppenraumwände keine Anforderungen keine Anforderungen Abs.4 oberer Abschluss keine Anforderungen keine Anforderungen Notwendig Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig 1. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m², wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann, 2. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann. Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 1. mindestens so breit sein, wie die dazugehörigen Treppenläufe, 2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraums erfüllen 3. rauchdichte und e Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und 4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein. hoch auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung und standsicher = Bauart von Brandwänden Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. (30min) hoch Das gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 9 von 1410 Art. 33 Notwendige Treppenräume, Ausgänge Abs. 5 Oberflächen keine Anforderungen keine Anforderungen In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Art. 33 Satz 2 müssen: 1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben 3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Abs. 6 Öffnungen zu Kellergeschossen, nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten > 200m², ausgenommen Wohnungen keine Anforderungen keine Anforderungen + rauchdicht und Abs. 6 Öffnungen zu notwendigen Fluren keine Anforderungen keine Anforderungen rauchdicht und Abs. 6 Öffnungen zu sonstigen Räumen und keine Anforderungen keine Anforderungen vollwandig Nutzungseinheiten + dicht- und Abs. 6 Öffnungen, lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte + rauchdicht und rauchdicht und vollwandig + dicht- und + rauchdicht und rauchdicht und vollwandig + dicht- und keine Anforderungen keine Anforderungen Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist. Abs. 7 Sicherheitsbeleuchtung keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen keine Anforderungen Für not- wendige Treppenräume ohne Fenster bei einer Gebäudehöhe von mehr als 13 Metern Abs. 8 Belüftung Rauchableitung keine Anforderungen keine Anforderungen Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden können. Die Treppenräume müssen 1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² haben, die geöffnet werden können, oder 2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung haben. Im Fall des Satzes 2 Nr.1 ist in Gebäuden mit einer Höhe nach Art. 2 Satz 2 von mehr als 13 an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich. Öffnungen zur Rauchableitung nach Sätzen 2 und 3 müssen in jedem Treppenraum einen freien Quer- schnitt von mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus geöffnet werden können. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 10 von 1411 Art. 34 notwendige Flure Abs.1 notwendige Flure Nicht erforderlich in Wohngebäuden Nicht erforderlich 1. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² und innerhalb von Wohnungen. 2. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht größer als 400 m² sind, Nicht erforderlich in sonstigen Gebäuden, ausgenommen in Kellergeschossen Trennwände nach Art. 27 Nr.1 haben und jeder Teil unabhängig von anderen Teilen Rettungswege nach Art. 31 hat. Unterteilung in Rauchabschnitte Unterteilung durch nichtabschließbare, rauchdichte und e Abschlüsse von max. 30 m Länge. Die Abschlüsse sind bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht länger als 15 m sein. Abs. 4 Abs. 5 Flurwände Laubengänge keine Anforderungen keine Anforderungen Die Wände sind (auch im Kellergeschoss) bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke und ein er/er Raumabschluss sicher gestellt ist. Voraussetzung hierfür ist, dass dies durch die Verwendbarkeitsnachweise für Wand und Decke abgedeckt ist. Abs. 4 Flurwände im Kellergeschoss nicht bei Wohngebäuden Abs. 4 Türen in Flurwänden Türen müssen dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss müssen e, dicht- und e Abschlüsse haben. Abs. 6 Bekleidungen in Fluren und Laubengängen keine Anforderungen keine Anforderungen nichtbrennbar nichtbrennbar nichtbrennbar Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen benötigen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 11 von 1412 Art. 37 Aufzüge Fahrschacht kein Fahrschacht erforderlich kein Fahrschacht erforderlich Ausführung Fahrschachtwände (bei Verwendung brennbarer Baustoffe ist schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke anzuordnen) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um eine Brandausbreitung in anderen Geschossen ausreichend lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig 1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern, 2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken, 3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dürfen. hoch (bei Verwendung brennbarer Baustoffe ist schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke anzuordnen) und nichtbrennbar Fahrschachttüren Fahrschachttüren und andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, dass eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang verhindert wird. Rauchableitung/Lüftung Fahrschacht Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 v.h. der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öffnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig öffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. Abs. 4 Aufzüge bei Gebäuden mit einer Höhe nach Art.2 Abs.3 Satz2 von mehr als 13m Aufzüge in ausreichender Zahl, von diesen Aufzügen muss mind. ein Aufzug für Kranken und Lastentransport mit Halt in jedem Geschoss mit Ausnahmen bei Schwierigkeiten); Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen aus stufenlos erreichbar sein. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 12 von 1413 Art. 38 Art. 39 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Abs. 5 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle Lüftungsanlagen Leitungsanlagen Installationsschächte und -kanäle Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Warmluftheizungen Leitungen; Installationsschächte und -kanäle dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; keine Anforderungen bei Deckendurchführungen innerhalb von Gebäuden keine Anforderungen bei Deckendurchführungen innerhalb von Gebäuden keine Anforderungen bei Deckendurchführungen: 1. innerhalb von Wohnungen, 2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen. Installationsschächte und -kanäle sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Leitungsanlagen zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. keine weiteren Anforderungen innerhalb von Gebäuden keine weiteren Anforderungen innerhalb von Gebäuden Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. Das gilt nicht - innerhalb von Wohnungen, - innerhalb derselben Nutzungseinheit mit insgesamt nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen. Art. 40 Abs. 4 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung oder Brennstoffversorgung, ortsfeste Verbrennungsmotore, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Verdichter sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen betriebssicher und brandsicher sein. Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen. Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Kamine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. Sie müssen leicht gereinigt werden können. Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 13 von 1414 Art. 43 Aufbewahrung fester Abfallstoffe innerhalb des Gebäudes (nur vorübergehend) Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum zulässig zulässig nur zulässig, wenn die dafür bestimmten Räume 1. unmittelbar vom Freien entleert werden können und 2. eine ständig wirksame Lüftung haben. Trennwände und Decken hoch Art. 44 Blitzschutzanlagen Blitzschutzanlagen Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. normalerweise nicht erforderlich, außer bei exponierter Lage (Ausnahme Landwirtschaft, wegen brennbarer Baukonstruktion und leichtentzündlicher Stoffe) normalerweise nicht erforderlich, außer bei exponierter Lage Es ist eine objektbezogene Risikoabschätzung vorzunehmen. Es sind mindestens die Kriterien Lage, Bauart, Nutzung und mögliche schwere Folgen zu beurteilen. M3_ _10_2014_Baulicher Brandschutz.doc Seite 14 von 14 Ähnliche Dokumente
MBO Fassung November 2002 MBO Entwurf Stand: 01.06.2011 1 Anwendungsbereich 1 Anwendungsbereich (2) Dieses Gesetz gilt nicht für (2) Dieses Gesetz gilt nicht für 1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Mehr max. insgesamt 400 m² (in Summe, ohne KG)
1. Einordnung Bauvorhaben in die Gebäudeklasse (GK) Art. 2, Kriterium Gebäudeklasse (GK) 1 2 3 4 5 Höhe 1 max. 7 m max. 7 m max. 7 m max. 13 m Anzahl der Nutzungseinheiten max 2 Nutzungseinheiten max 2 Mehr K33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO)
Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen Bayerische Bauordnung (BayBO) Am 1. Januar 2008 trat die neue Bayerische Bauordnung (BayBO) in Kraft. Die bisherige Systematik im vereinfachten Mehr Niedersächsische Bauordnung: NBauO
Niedersächsische Bauordnung: NBauO Textausgabe von Ulrich Große-Suchsdorf, Hans Karsten Schmaltz, Dr. Arnd Stiel 6. Auflage Verlag C.H. Beck München 014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 Mehr MASSIV-HOLZ-MAUER PROFIL-HOLZ-ELEMENTE
FACHINFORMATION FÜR ARCHITEKTEN, PLANER UND HOLZBAUER Naturholzhäuser MASSIV-HOLZ-MAUER PROFIL-HOLZ-ELEMENTE Grundlagen Brandschutz Brandschutz Wie dasthema Schallschutz, so gehört auch das Thema Brandschutz Mehr Gebäude bis zur BauO VVBbgBO geringer Höhe Hochhausgrenze Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes Nr. H 7m 7m < H 22m
BRANDENBURG Gebäude bis zur BauO VVBbgBO geringer Höhe Hochhausgrenze Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes Nr. H 7m 7m < H 22m 1. Wände 1.1 Tragende und aussteifende Wände 24 24.1. 1.1.1. Tragende Mehr Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung (LBOAVO)
A. Verordnungstext Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung (LBOAVO) vom 5. Februar 2010 (GBl. S. 24), geändert durch Artikel 217 der Verordnung Mehr -> Baustellen so einrichten, dass errichtet, geändert oder abgebrochen werden kann, ohne, dass Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen.
14: Baustellen (1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 1 Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden können Mehr Bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 18. März 2004 (13 208-4535),
Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude Dipl. Ing. (FH) - Studium der Landwirtschaft - Elterlicher Betrieb, Milchvieh - Werksbeauftragter Deutschland Zuidberg BV - Feuerwehrmann Mehr Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *)
1 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *) - Fassung März 2000 - RdErl. v. 20.8.2001 (MBl. NRW. S. 1253) Inhalt 1 Geltungsbereich Mehr BRANDSCHUTZ DIPLOM. Inhalt. 5.0. Inhaltsverzeichnis. 5.1. Brandschutznachweis. 5.2. Positionspläne. Brandschutz
DIPLOM BRANDSCHUTZ Inhalt 5.0. Inhaltsverzeichnis 5.1. Brandschutznachweis 5.2. Positionspläne Brandschutz Inhaltsverzeichnis: Seite 5.1. Brandschutznachweis nach DIN 4102 Pos.1 Rettungsweg 2 Pos.2 Dachhaut Mehr Brandschutzanforderungen. Gebäudeklassen. BauO GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5. Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes
BERLIN Gebäudeklassen Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes BauO GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 1. Wände 1.1 Tragende und aussteifende Wände und Stützen 27 1.1.1. Tragende Wände allgemein ohne FW FH Mehr Fachkommission Bauaufsicht - 1 - Muster-Hochhaus-Richtlinie Projektgruppe MHHR Fassung April 2008
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 () - Fassung November 2006 - Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen 2.2 Elektrische Leitungen mit verbessertem Mehr 38 & 39. Notwendige Flure und Gänge. Aufzüge
38 & 39 Notwendige Flure und Gänge & Aufzüge 38: Notwendige Flure und Gänge (1) Notwendige Flure sind Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen zu Treppenräumen notwendiger Treppen oder zu Ausgängen Mehr Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss.
Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (5K 1012/85 vom 14.11.1985) Der Umstand, dass in vielen Mehr Rettungswege. Inhalte Vorlesung: Prinzip der Rettungswege (erster u. zweiter Rettungsweg) Anforderungen an Rettungswege geregelter Bauten
Rettungswege Inhalte Vorlesung: Prinzip der Rettungswege (erster u. zweiter Rettungsweg) Anforderungen an Rettungswege geregelter Bauten 1 2 Rettungswege Rettung für wen? wie? 3 Rettungswege Rettung für Mehr Landratsamt Kelheim Brandschutzvorschriften der BayBO 2008
Brandschutzvorschriften der BayBO 2008 Grundlagen Begriffe Anforderungen an Bauteile/Baustoffe Rettungswege Bayerische Bauordnung 2008 Verfahrensrecht Materielles Recht verfahrensfreie Bauvorhaben vereinfachtes Mehr Brandschutztechnische Anforderungen an Flucht- und Rettungswege
Brandschutztechnische Anforderungen an Flucht- und Rettungswege Als Fluchtwege werden üblicherweise Wege (z. B. Flure, Treppen) und Ausgänge ins Freie bezeichnet, über die Menschen und Tiere im Gefahrenfall Mehr Anlage. Allgemeine Ausführungsverordnung des Innenministeriums zur Landesbauordnung (LBOAVO)
Anlage Allgemeine Ausführungsverordnung des Innenministeriums zur Landesbauordnung (LBOAVO) Vom 17. November 1995 (GBl. S. 836), geändert durch Verordnung vom 30. Mai 1996 (GBl. S. 419) und durch Artikel Mehr BauR 6.5 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR)
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR) Vom 29. November 2006 (GABl. 2006, Nr. 13, S. 859) Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen Mehr Fachplanerin / Fachplaner
Ergänzung zum Lageplan und zu den Bauzeichnungen, insbesondere zur Brandschutzproblematik Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Bauherrin/Bauherr Antragstellerin/Antragsteller Fachplanerin / Fachplaner Mehr Anforderungen an Gebäuden in der Landesbauordnung
Nordrhein-Westfalen geringer Höhe nforderungen an n in der Landesbauordnung Nach 2 bs. 3 Satz 1 BauO NW sind geringer Höhe aller Nutzungsarten, bei denen die OKFB keines Geschosses, in denen ufenthaltsräume, Mehr Entwurf (Stand: 01.06.2011)
Änderung der MBO Die Musterbauordnung in der Fassung vom November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom Oktober 2008 wird wie folgt geändert: 1. 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: Mehr Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.
Kommentar zur Musterbauordnung von Prof. Messer und Thorsten Häßler Definitionen: Nutzungseinheiten Unter einer Nutzungseinheit versteht man ein oder mehrere Aufenthaltsräume, die von einem Nutzer so genutzt Mehr Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand: Gemarkung(en) Flur(en) Flurstück(e) Gebäude mittlerer Höhe
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand: 06.02.2003 Brandschutznachweis zum Bauantrag vom als Ergänzung zu den Bauzeichnungen und zur Baubeschreibung Vorhaben Eingangsvermerk Aktenzeichen Bauherrin Mehr Vorwort... Abkürzungsverzeichnis...
Vorwort................................................ Abkürzungsverzeichnis.................................... Seite V XIII A. Verordnungstext Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr Mehr Brandschutz. bei energetischer Sanierung und energieeffizientem Bauen. Inhalt. Dipl.-Ing. Florian Ramsl. Einleitung. Wärmedämmung. Brandwände.
Brandschutz bei energetischer Sanierung und energieeffizientem Bauen Dipl.-Ing. Florian Ramsl Seite 1 Inhalt 1 2 3 4 5 6 Einleitung Wärmedämmung Brandwände Holzbau Haustechnik Fragen, Anregungen, Diskussion Mehr - 2 - LBOAVO. Anforderungen an. 1 Kinderspielplätze. Flächen für die Feuerwehr. Löschwasserversorgung. 3 Umwehrungen. Gebäudeklasse 1 bis 5*
- 1 - 2-1 Kinderspielplätze Kinderspielplätze müssen - in geeigneter Lage - für Kinder bis zu 6 Jahren gefahrlos zu erreichen sein. Die Nutzfläche (NF) der n. 9 (2) LBO erforderlichen Kinderspielplätze Mehr Verordnung. über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten. (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) *)
VkVO Nichtamtliche Lesefassung Stand: 05.08.2003 Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) *) Vom 5. August 2003 Auf Grund von 80 Absatz 1 Nummer 14 sowie Mehr MBO. Inhaltsverzeichnis. Erster Teil Allgemeine Vorschriften. Zweiter Teil Das Grundstück und seine Bebauung
MUSTERBAUORDNUNG MBO 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Allgemeine Anforderungen FASSUNG NOVEMBER 2002 Inhaltsverzeichnis Erster Teil Allgemeine Vorschriften Zweiter Teil Das Grundstück und seine Bebauung Mehr Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BStättV) 1 Vom 2. Juli 2007
Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BStättV) 1 Vom 2. Juli 2007 Stand: letzte berücksichtigte Änderung: 14 geänd. ( 5 V v. 8.7.2009, 332) Auf Mehr LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode. G e s e t z e n t w u r f. Drucksache 16/4333. der Landesregierung
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode Drucksache 16/4333 09. 12. 2014 G e s e t z e n t w u r f der Landesregierung... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland- Pfalz A. Problem und Mehr Bauordnung NRW 48, 49 und 50. Anna-Lena Bininda Melina Luig Marie Höing
Bauordnung NRW 48, 49 und 50 Anna-Lena Bininda Melina Luig Marie Höing 48 (1) Aufenthaltsräume müssen für die Benutzung: ausreichende Grundfläche haben eine lichte Höhe von min. 2,40 m haben (im Einzelfall Mehr Die Bayerische Bauordnung. Brandschutztechnische Inhalte im Überblick. Risk-Management ein Service für unsere Kunden.
Die Bayerische Bauordnung Brandschutztechnische Inhalte im Überblick. Risk-Management ein Service für unsere Kunden. Diese Brandschutz information der Abteilung Risk- Management soll ein Hilfsmittel sein, Mehr 1. Aufstell-, Bewegungsflächen und Zuwegung für die Feuerwehr ( 4 NBauO)
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Brandschutznachweis als Ergänzung zum Lageplan und zu den Bauzeichnungen Bauherrin/Bauherr: Eingangsvermerk Aktenzeichen Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.): Mehr Inhalt: Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BStättV)
Inhalt: Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BStättV) Drucken Erlass vom 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe und allgemeinen Anforderungen 3 Rettungswege Mehr Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauV)
Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauV) Fundstelle: BayRS III, S. 575 Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Einleitungsformel geänd., 3 Abs. 2 aufgeh. ( 6 V v. 8.12.1997, Mehr Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten. (Beherbungsstättenverordnung BeVO)
BeVO Nichtamtliche Lesefassung Stand: 05.08.2005 Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbungsstättenverordnung BeVO) Vom 5. August 2003 Auf Grund von 80 Absatz 1 Nummer 14 sowie Mehr Bauherrin/Bauherr (Name, Anschrift)
63.059 100 09.14 Brandschutznachweis zum Bauantrag vom: ( 11 BauVorlVO) Bauherrin/Bauherr (Name, Anschrift) Eingang Aktenzeichen Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.) Gemarkung, Flur, Flurstücke Vorhaben Mehr Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Muster-Beherbergungsstättenverordnung MBeVO)
1 Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Muster-Beherbergungsstättenverordnung MBeVO) - Fassung Dezember 2000 - (zuletzt Mehr Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten ) (Muster-Verkaufsstättenverordnung MVKVO)
Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten ) (Muster-Verkaufsstättenverordnung MVKVO) Fassung September 1995 (geändert gemäß den Empfehlungen Mehr Brandschutz im Bestand
Brandschutz im Bestand zwischen Sanierungspflicht und Kompensationsmöglichkeiten Forum Arbeitssicherheit der HIS- Hochschul-Informations-System GmbH am 03.Dezember 2012 in der Johann- Wolfgang- von Goethe Mehr Verordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur
Merkblatt Nr. 597 Verordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) Vom 11. Februar 1997 (GBl. S. 84), geändert durch Mehr Kleine Verkaufsstätten
Brandschutztechnische Anforderungen an Kleine Verkaufsstätten 14 14 Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der Mehr http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/jam/page/fpbayernrechtprod.psml?action=control...
Seite 1 von 61 Recherchieren unter juris Das Rechtsportal Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: BayBO Dokumenttyp: Gesetz Quelle: Gliederungs- Nr: 2132-1-I Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Mehr Brandenburgische Verordnung 1*) über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenbau-Verordnung - BbgBeBauV)
Brandenburgische Verordnung 1*) über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenbau-Verordnung - BbgBeBauV) Vom 15. Juni 2001 (GVBl.II/01 S.216) Auf Grund des 88 Abs. 1 Nr. 1 und Mehr Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Baukammerngesetzes
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2012 633 2132-1-I, 2133-1-I Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Baukammerngesetzes Vom 11. Dezember 2012 Der Landtag des Freistaates Bayern Mehr F R E I E U N D H A N S E S T A D T H A M B U R G Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau
F R E I E U N D H A N S E S T A D T H A M B U R G Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau B a u p r ü f d i e n s t (BPD) 6/2011 Anforderungen an den Bau und Betrieb von Mehr Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz Bauordnungsrecht N:\Lehrgang\170\Doku\LG170_Bauordnungsrecht.indd Wirksame Löscharbeiten ermöglichen Entstehung u. Ausbreitung v. Feuer u. Rauch verhindern Flucht u. Rettungswege Mehr Brandenburgische Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenbau-Verordnung - BbgBeBauV) *
LAND BRANDENBURG Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung Brandenburgische Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenbau-Verordnung - BbgBeBauV) * Vom 15. Juni Mehr Anforderungen, Planung und Ausführung von Rettungswegen [1]
Anforderungen, Planung und Ausführung von Rettungswegen [1] Das bauaufsichtliche System der Rettungswege Der erste bauliche Rettungsweg Der zweite Rettungsweg Rettungswegbreiten und längen, Anforderungen Mehr WELCHE ERLEICHTERUNGEN BRINGEN DIE VERÄNDERTEN BAUVORSCHRIFTEN HINSICHTLICH DES BRANDSCHUTZES FÜR DAS BAUVERFAHREN?
Ingenieure für Brandschutz DIE UE BERLIR BAUORDNUNG WELCHE ERLEICHTERUNGEN BRINGEN DIE VERÄNDERTEN BAUVORSCHRIFTEN HINSICHTLICH DES BRANDSCHUTZES FÜR DAS BAUVERFAHREN? Von Dipl.-Ing. Margot Ehrlicher, Mehr Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 1 (Muster-Industriebau-Richtlinie MIndBauRL) Stand Juli 2014
Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 1 (Muster-Industriebau-Richtlinie MIndBauRL) Stand Juli 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Ziel Mehr BauR 1.2.1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 1
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 1 Vom 5. März 2010 (GBl. Nr. 7, S. 358) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBl. Nr. 20, S. 501) in Kraft getreten am 1. März Mehr Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis
Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis Datum: 27.05.2009 Vortrag von: Brandrat Thorsten Ante, Stadt Leipzig, Branddirektion 1 Gliederung des Vortrages Charakteristika Mehr Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 1 (Industriebau-Richtlinie - IndBauRL)
Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 1 (Industriebau-Richtlinie - IndBauRL) Fassung Juli 2014 (GABl. Nr. 12, S. 783) Inhaltsverzeichnis 1 Ziel 2 Anwendungsbereich 3 Begriffe 3.1 Industriebauten Mehr Im Interesse eines möglichst einheitlichen Vollzugs der einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung geben wir folgende Hinweise:
Bauaufsichtliche Anforderungen an Rettungswege in Gebäuden (Treppenräume und allgemein zugängliche Flure) Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 17. März 1989 (61-3 - 459) Fundstelle: MinBl. S. Mehr Entwurf. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg. V o r b l a t t
Entwurf Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg V o r b l a t t A. Zielsetzung Die Landesbauordnung ist zuletzt im Jahre 1995 novelliert worden und seither weitgehend unverändert Mehr Brandschutz- Neuerungen und Brandschutznachweise BayBO
Brandschutz Neuerungen und Brandschutznachweise BayBO Versicherungskammer Bayern Dipl.Ing. Florian Ramsl Seite 1 Art. 2 (4) Sonderbauten 8. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr Mehr Inhaltsverzeichnis: Seite 1 von 96 Seiten
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 Mit den Vollzugshinweisen [in Kraft seit 01. Juli 2013 GVBI 7/2013] Seite 1 von 96 Seiten Zum Ausgangs- oder Titeldokument Mehr Musterbauordnung MBO
Musterbauordnung MBO Fassung November 2002 Inhaltsverzeichnis Musterbauordnung...1 MBO...1 Erster Teil...4 Allgemeine Vorschriften...4 1 Anwendungsbereich...4 2 Begriffe...4 3 Allgemeine Anforderungen...5 Mehr Brandschutz im ausgebauten Dach
Brandschutz im ausgebauten Dach Allgemeines Der bauliche Brandschutz ist eines der umfangreichsten Kapitel im deutschen Bauordnungsrecht. Baustoffe müssen so gewählt werden, daß die Anforderungen des vorbeugenden Mehr Bauordnung des Landes Sachsen- Anhalt
Bauordnung des Landes Sachsen- Anhalt vom 20. Dezember 2005 GVBl. S. 769 * 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Allgemeine Anforderungen BauO LSA Inhaltsübersicht Teil 1 Allgemeine Vorschriften Teil 2 Das Mehr Brandschutz im Baudenkmal
Brandschutz im Baudenkmal Wie viel Feuerwehr braucht die Feuerwehr? Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwabe Inhalt Schutzziele des Brandschutzes Grundprinzipien des baulichen Brandschutzes Standsicherheit der Mehr Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand 29.04.2015 Eingangsvermerk. Gemarkung(en) Flur(en) Flurstück(e) Gebäude mittlerer Höhe Hochhaus
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand 29.04.2015 Eingangsvermerk Brandschutznachweis zum Bauantrag vom als Ergänzung zu den Bauzeichnungen und zur Baubeschreibung Vorhaben Aktenzeichen Bauherrin Mehr Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) v. 20.12.2005 1 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) Vom 20. Dezember 2005 *) *) Verkündet als Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Erleichterung Mehr Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-009/07 OIB-Richtlinie 2.2. - Richtlinie 2.2
- Richtlinie 2.2 Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks Ausgabe: April 2007 0 Vorbemerkungen... 2 1 Begriffsbestimmungen... 2 2 Überdachte Stellplätze... 2 3 Garagen mit einer Mehr Aufgaben der Gemeinde. Landesbauordnung - BauO NRW -
Landesbauordnung - BauO NRW - Schutzziele, die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen, sind: - Personenschutz - Nachbarschutz - Sachgüterschutz - Umweltschutz. 5 Beteiligung der Brandschutzdienststellen Mehr Referent. / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz
Referent / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz Agenda: Neue Abstandsregeln bei Abschottungen / Begriffsdefinitionen Mehr Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Sächsische Bauordnung (SächsBO) erlassen als Artikel 1 des Gesetzes zur Neufassung der Sächsischen Bauordnung und zur Änderung anderer Gesetze Inhaltsübersicht 1 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Allgemeine Mehr Thüringer Bauordnung. (ThürBO) Freistaat Thüringen
Thüringer Bauordnung (ThürBO) Freistaat Thüringen Thüringer Bauordnung (ThürBO) *) Vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49) Inhaltsübersicht Erster Teil Allgemeine Bestimmungen 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Mehr BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege. Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz
BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz 06.03.2015 Schulung Planer 2015 1 Inhalt Inhalt: Wesentliche Änderungen Begriffe Mehr Geltendes Recht Sachsen
Geltendes Recht Sachsen SAXONIA VERLAG für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH Lingnerallee 3 01069 Dresden Tel. (03 51) 4 85 26 0 Fax (03 51) 4 85 26 61 Ein Projekt des SAXONIA Verlages und der Sächsischen Mehr 2. Bodensee Brandschutzfachtag. in der Inselhalle Lindau 12. November 2010
2. Bodensee Brandschutzfachtag in der Inselhalle Lindau 12. November 2010 Neuerung in der LBO Baden-Württemberg Auswirkungen und Systematik bezüglich des vorbeugenden Brandschutzes Ralf Kludt Dipl.-Ing. Mehr FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau. Brandschutztechnische Auslegungen (BTA)
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau Bauprüfdienst (BPD) 05/2012 Brandschutztechnische Auslegungen (BTA) Inhalt: 1. Gegenstand des Bauprüfdienstes Mehr Leseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen Mehr Baurechtliche Hemmnisse und Ansatzpunkte zur Überwindung
Artikel 5 Dederich 2013 - Baurechtliche Hemmnisse und Ansatzpunkte zur Überwindung 141 Baurechtliche Hemmnisse und Ansatzpunkte zur Überwindung von Ludger Dederich Inhalt 1 Einleitung 143 2 Entwicklung Mehr - Bezug Bearbeiter (0 27 42) 9005 Durchwahl Datum RU1-BO-6/010-2005 Dipl.-Ing. Harm 14525 14. Mai 2007
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Baudirektion, Abteilung Bau- und Anlagentechnik Postanschrift 3109 St.Pölten, Landhausplatz 1 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 An die Mehr An den Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags
Schleswig-Holsteinischer Landtag Umdruck 16/2758 Landesfeuerwehrverband SH Sophienblatt 33 24114 Kiel An den Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags Per E-Mail 24.01.2008 Stellungnahme Mehr Thüringer Bauordnung (ThürBO)*
1 Thüringer Bauordnung (ThürBO)* In der Fassung vom 16. März 2004 (GVBl. Nr. 8 vom 25.03.2004 S. 349; 5.2.2008 S. 40) Inhaltsübersicht 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Allgemeine Anforderungen Erster Teil: Mehr Verkaufsstätten. Dipl.- Ing.(FH) M.Eng.(TU) Thomas Höhne 17.12.2015
n Vorlesungsinhalte: - ungeregelte VkStätt - geregelte VkStätt - Brandabschnitte (Brandwände / Ladenstraßen) - Decken - geregelte VkStätt, Bsp. K in KL 1 n Wesentliche geregelte Sonderbauten; LBauO 50 Mehr Brandschutz bei RLT-Geräten
Aktuelle Normen und Richtlinien Entwurf DIN EN 1886, 05/2004 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (LüAR BW), Fassung 11/2006 1 Brandverhalten von Baustoffen Bauaufsichtliche Mehr Landesbauordnung für Baden-Württemberg
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) Baden-Württemberg Bekanntmachung der Neufassung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg Vom 5. März 2010 Auf Grund von Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung Mehr Deutscher Stahlbau-Verband
Deutscher Stahlbau-Verband Rettungswege nach Musterbauvorschriften Empfehlungen des DSTV-Arbeitsausschusses Brandschutz Februar 2004 C. Heinemeyer, Aachen H. Kuhnke, Bielefeld W. Stöber, Paderborn Copyright-Klausel Mehr 0.2 Gesamtinhaltsverzeichnis
F R E I E U N D H A N S E S T A D T H A M B U R G Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau B a u p r ü f d i e n s t (BPD) 1/2010 Anforderungen an den Bau von Betriebsräumen Mehr Thüringer Bauordnung (ThürBO) * in der Fassung vom 16. März 2004 (GVBl. S. 349)
Thüringer Bauordnung (ThürBO) * in der Fassung vom 16. März 2004 (GVBl. S. 349) Inhaltsübersicht Erster Teil Allgemeine Bestimmungen 1 Anwendungsbereich 2 Begriffe 3 Allgemeine Anforderungen Zweiter Teil Mehr Landesbauordnung Baden-Württemberg in der ab dem 1. März 2015 gültigen Fassung:
Landesbauordnung Baden-Württemberg in der ab dem 1. März 2015 gültigen Fassung: Hinweis: Im nachfolgenden Text der Landesbauordnung sind die Änderungen, die zum 1. März 2015 in Kraft treten, durch Kursiv- Mehr Für die Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen sind in der Regel mindestens folgende Voraussetzungen erforderlich:
TECHNISCHE INFORMATION Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen Über Flucht- und Rettungswege in Gebäuden müssen im Brandfall grundsätzlich die Eigen- und Fremdrettung von Menschen und Tieren ins Freie Mehr Bauamt. Novellierung BayBO 2008 Begriffe
Bauamt Novellierung Begriffe Begriffe 2 Begriffe Art. 2 BayBO Begriffe 3 Änderungen:» Gebäudeklassen (Art. 2 Abs. 3 BayBO) (sonstige) bauliche Anlagen (Art. 2 Abs. 1 S. 3 BayBO)» Sonderbauten (Art. 2 Abs. Mehr Thüringer Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Thüringer Verkaufsstättenverordnung ThürVStVO -)
1 Thüringer Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Thüringer Verkaufsstättenverordnung ThürVStVO -) vom 13. Juni 1997 (GVBl. S. 242) Inhaltsübersicht ERSTER ABSCHNITT: Allgemeine Vorschriften Mehr DGfM. Anforderungen. Brandschutz. BR4 Anforderungen Seite 1/7. Beispiele für Anforderungen an übliche Gebäude
Anforderungen Im Folgenden werden die technischen Anforderungen an Bauteile nach der Musterbauordnung (MBO) erörtert. Im Einzelfall gilt die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Die folgenden Ausführungen Mehr nicht amtliche Lesefassung
Stand 02. März 2004 Thüringer Bauordnung geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung nicht amtliche Lesefassung Inhaltsübersicht ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen 1 Anwendungsbereich Mehr Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 BayBO 2008 Änderungen Gültig ab 01.01.2008 Acht Teile 84 Artikel BayBO Änderungen Gebäudeklassen Aufenthaltsraum, Nutzungseinheit Mehr Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran
Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran Grlage über die Verwendbarkeit von Bauprodukten Bauarten, die aufgr baurechtlicher Vorgaben Anforderungen erfüllen müssen, war bisher hauptsächlich die Mehr ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften Art. 1 Anwendungsbereich. GrundstückesowiefürandereAnlagenund Einrichtungen, an die nach diesem Gesetz
ERSTER TEIL Allgemeine Vorschriften Art. 1 Anwendungsbereich (1) 1 Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und Bauprodukte. 2 Es gilt auch für GrundstückesowiefürandereAnlagenund Einrichtungen, an Mehr 2017 © DocPlayer.org Datenschutzbestimmungen | Nutzungsbedingungen | Feedback

References: Art. 2
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 33
 Art. 33
 Art. 2
 Art. 34
 Art. 27
 Art. 31
 Art. 37
 Art.2
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1