Source: https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20160718-04814-2016&control=271855614
Timestamp: 2020-08-11 04:44:09+00:00

Document:
Edicto 4814/2016
Edicto 4814/2016, publicado en el Boletín número 136 del día 18 de julio de 2016
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MÁLAGA, POR LA QUE SE ACEPTA EL USO DEL CABLE RH5ZL POR IMPLICAR UN NIVEL DE SEGURIDAD EQUIVALENTE, SE ACEPTA LA EXCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTICULARES DE ENDESA EN LO RELATIVO AL TIPO DE CONDUCTOR Y SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPEDIENTE AT-E-14134.
Vista la documentación obrante en el expediente AT- E-14134, resultan los siguientes
Primero. Con fecha 27 de febrero de 2014 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de autorización de construcción de una instalación eléctrica de alta tensión formulada por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, como titular del expediente, cuya finalidad es nuevo centro de seccionamiento y líneas subterránea de media tensión a 20 KV junto a subestación “HUMILLAD”, para distribución de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 19 de mayo 2016, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, solicita la aceptación del empleo del cable con designación RH5Z1 acogiéndose a los establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnica y Garantías de Seguridad en línea eléctrica de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en el que se indica que “El órgano competente de la comunidad autónoma, en atención a situaciones objetivas excepcionales a solicitud de parte interesada, podrá aceptar, para ciertos casos, soluciones diferentes a las contenidas en el presente reglamento, cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente”, así como la admisión de excepcionalidad respecto al cumplimiento de las normas particulares de Endesa en lo referente a las características del conductor.
Tercero. Con fecha 3 de junio de 2014, la solicitud se sometió al trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan formulado alegaciones por parte de los interesados. Además se ha cumplido el precepto de información a los organismos afectados tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Primero. Esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1091/81, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y 58.2.3.° de la Ley Orgánica 2/ 2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto 12/ 2015, de 17 de junio de la Presidenta sobre la reestructuración de la consejerías; el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Segundo. Esta Delegación Territorial es competente para autorizar dicha instalación de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se delegan determinadas competencias en materia en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Quinto. Existe informe de la Dirección General de Industria, Engería y Minas, de fecha 21 de noviembre de 2014, sobre la utilización de cable RHZ1 con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio en instalaciones de media tensión de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en lugar del RHZ1, en la que se concluye que:
3. Otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa construcción del expediente AT-E-14314 con las siguientes características:
Finalidad: Nuevo centro de seccionamiento y línea subterránea de media tensión a 20 KV junto a subestación “HUMILLAD”, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Carretera MA 335. Características Centro de seccionamiento formado por dos celdas de línea, 2
celdas con función de interruptor de corte automático y una celda de protección equipada con autotransformadores de tensión. Aislamiento y corte en SF6. Instalación de líneas de alta tensión: • Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio
18/30 KV tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección y 55 m de longitud. Conectará autotransformador 25/20 KV de 8 MVA con celda de interruptor automático del centro de seccionamiento. • Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 KV tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección y 130 m de longitud. Conectará seccionador S101592 de la línea “ANTEQUERA_l” con celda de línea del centro de seccionamiento. • Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 KV tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección y 90 m de longitud. Conectará seccionador Sl01593 de la línea “HUMILLADERO” con celda de línea del centro de seccionamiento. • Línea subterránea de 20 KV con conductor de aluminio 18/30 KV tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección y 85 m de longitud. Conectará apoyo A873855 de la línea “ANTEQUERA_2” con celda de interruptor automático del centro de seccionamiento. Término municipal afectado: Fuente Piedra. Referencia: AT- E-14134.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ante el excelentísimo señor Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.
Málaga, 27 de mayo de 2016. La Delegada Territorial, María Francisca Montiel Torres.
4814/16

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 115