Source: https://www.nanovita.de/entkalkung-gewerbe
Timestamp: 2019-08-19 01:12:24+00:00

Document:
Enthärtung Entkalkung für Gewerbe, Wohnanlagen, Industrie
pH-plus-20BB pH-Anhebung mit Big Blue Gehäuse
nanovita.de > Wasseraufbereitung Gewerbe > Enthärtung Gewerbe
Wasserenthärtung - Entkalkung
Enthärtung bis ca. 180/l min*
Regeneration volumengesteuert
zuverlässig arbeitende Steuerung
unterschiedliche Gerätekonfigurationen
1,5" Anschluss für Durchfluss bis 8 m³/h
professionelle Enthärtung für Industrie,
Hotels, Landwirtschaft, Mietobjekte etc.
Falls die ProFlow 1" nicht mehr ausreicht, die benötigten Wassermengen zu enthärten, bzw. eine große Durchflussmenge über einen längeren Zeitraum von Kalk und Magnesium zu befreien, entweder weil die Regeneration in zu kurzen Intervallen erfolgen oder kein ausreichender Volumenstrom zur Verfügung stehen würde (Wassermenge/Minute), muss noch größeres Gerät her. Um die nötige Leistung zu erreichen, muss außerdem eine entsprechende Füllmenge an Austauscherharz vorhanden sein und die Abstimmung der Bauteile stimmen, das alles bietet die Serie ProFlow Softener ECO 1,5".
Steuerkopf mit 1,5" Anschluss
Die Arbeitsweise unterscheidet sich zunächst nicht grundsätzlich von anderen Ionenaustauschern. Der Unterschied liegt vielmehr in der Qualität der Technik; die präzise arbeitenden Rotary Ventile, ausgestattet mit intelligenter Software und Chip-Technologie übernehmen die Gerätesteuerung und sorgen für eine gleichbleibende Wasserqualität, hohe Durchflussgeschwindigkeit und exaktem Zeitpunkt für die anstehende Regeneration. Unempfindliche Salzbehälter mit parallel arbeitenden Schwimmern sorgen für Betriebssicherheit des Systems.
Die Erie Proflow Eco-Softener stehen als Simplex (Einzelgerät) oder als Duplex (zwei gleiche Geräte) zur Verfügung, je nachdem, welche Leistung oder Durchflussmengen benötigt werden. Bei den Duplex-Ausführungen werden die einzelnen Tanks verbunden und arbeiten wie die alternierende Duplex wechselweise, d. h. kontinuierliche Versorgung, oder parallel, dabei verdoppelt oder verdreifacht sich die Leistung auf mehr als 10 m³/Stunde. Alle Proflow Eco arbeiten selbstverständlich volumenabhängig; die Regeneration wird also erst nach Erreichen der eingestellten Durchflussmenge eingeleitet.
Diese Erie Proflow Eco Serie wird standardmäßig mit leistungsstarken, für schonungslosen Dauerbetrieb ausgelegten 1,5" Steuerköpfen geliefert, das erlaubt bei voller Enthärtungsleistung Durchflussraten bis 8 m³/h, wie sie für Mietshäuser, Hotels, große Bewässerungsprojekte etc. benötigt werden.
ProFlow Duplex
ProFlow Softener ECO 1,5" Simplex / Duplex
Betriebsdruck min. 1,4 bar / max. 8,3 bar
Betriebstemperatur min. 2° C / max. 48° C
Stromverbrauch max. 12 W / 2 x 18 W / 3 x 18 W
Anschluss Eingang/Ausgang 1,5" BSP AG
Anschluss Abwasser 1" BSP AG
Anschluss Solebehälter ½" Klemmverschraubung
Proflow 1,5" Simplex 75, mit 275 l Solebehälter
Art. 02102
Proflow 1,5" Simplex 100, mit 275 l Solebehälter
Art. 02103
Anlagengröße / Leistungsdaten
Proflow 1,5" Simplex 250, mit 500 l Solebehälter
Art. 02105
4898,- €
Proflow Simplex Eco (Einzelbehälter) 75 100 250 500
Harzmenge der Behälter 75 l 100 l 250 l 500 l
Kapazität deutsche Härte (m³ x °dH) 233 310 775 1550
Kapazität französische Härte (m³ x ° fH) 413 550 1375 2750
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 11,3 15,0 37,5 75
nominelle Durchflussrate (m³/Stunde) 7,8 7,8 7,9 8,0
Maße des Drucktanks (Ø u. Höhe) in mm 390 x 1623 403 x 1904 555 x 1951 786 x 2066
Proflow 1,5" Simplex 500, mit 750 l Solebehälter
Art. 02106
6898,- €
(alternierend oder parallel bei Bestellung angeben)
Duplex Softener alternierend (jeweils nur ein Behälter aktiv)
Proflow Duplex Eco (zwei Behälter) 2 x 75 2 x 100 2 x 250 2 x 500
Harzmenge 2 x 75 l 2 x 100 l 2 x 250 l 2 x 500 l
Kapazität deutsche Härte (m³ x °dH) 465 620 1550 3100
Kapazität französische Härte (m³ x ° fH) 825 1100 2750 5500
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) 22,5 30,0 75,0 150,0
Maße beider Drucktanks (Ø u. Höhe) mm 930 x 1623 956 x 1904 1260 x 1951 1722 x 2066
Proflow 1,5" Duplex 75, mit 275 l Solebehälter
Art. 02107
5698,- €
Proflow 1,5" Duplex 100, mit 500 l Solebehälter
Art. 02108
5998,- €
Duplex Softener parallel (beide Behälter ständig aktiv)
nominelle Durchflussrate (m³/Stunde) 15,6 15,6 15,8 16,0
Proflow 1,5" Duplex 250, mit 750 l Solebehälter
Art. 02110
9878,- €
Proflow 1,5" Duplex 500, mit 750 l Solebehälter
Art. 02111
15878,- €
Maße Solebehälter
Proflow Simplex Eco 75 100 250 500
Volumen des Solebehälters 275 l 275 l 275 l 500 l
Solebehälter Durchmesser x Höhe (mm) 540 x 850 540 x 850 685 x 975 875 x 1110
Tank u. Steuerventil Durchm. x Höhe (mm) 282 x 1059 310 x 1394 363 x 1833 363 x 1833
maximale Salzspeicherkapazität (kg) 100 100 200 475
Duplex Softener alternierend/parallel
Proflow Duplex Eco 75 100 250 500
Volumen des Solebehälters 275 l 500 l 750 l 750 l
Solebehälter Durchmesser x Höhe (mm) 540 x 850 685 x 975 875 x 1110 1030 x 1110
Tank u. Steuerventil Durchm. x Höhe (mm) 405 x 1059 410 x 1394 437 x 1836 462 x 1833
maximale Salzspeicherkapazität (kg) 100 200 475 700
bei Fragen zu den Produkten: Hotline 05205-71999
Für die Rückspülfunktion ist ein 220 V Anschluss sowie eine Abflussmöglichkeit notwendig.
Ein 3 m Ablaufschlauch ist im Lieferumfang enthalten, kann aber beliebig verlängert werden.

References: Art. 02102

Art. 02103

Art. 02105

Art. 02106

Art. 02107

Art. 02108

Art. 02110

Art. 02111