Source: http://docplayer.it/25324823-Manuale-accessori-di-tubazione-per-impianti-frigoriferi-ed-001-at-ita-1-accessori-di-tubazione-per-impianti-frigoriferi.html
Timestamp: 2018-09-24 08:42:05+00:00

Document:
MANUALE ACCESSORI DI TUBAZIONE PER IMPIANTI FRIGORIFERI. ed. 001-AT-ITA 1 ACCESSORI DI TUBAZIONE PER IMPIANTI FRIGORIFERI - PDF
Download "MANUALE ACCESSORI DI TUBAZIONE PER IMPIANTI FRIGORIFERI. ed. 001-AT-ITA 1 ACCESSORI DI TUBAZIONE PER IMPIANTI FRIGORIFERI"
3 INDICE Antivibranti Raccordi filettati in ottone Attacchi di carica & meccanismi DALLA QUALITÀ IL NATURALE SVILUPPO Giunta al traguardo di cinquant anni di attività nel settore della componentistica per la refrigerazione e il condizionamento dell aria, CASTEL si è ormai affermata in tutto il mondo come produttore di componenti di qualità. Qualità che è il risultato di una filosofia aziendale che impronta ogni fase del ciclo produttivo ed è testimoniata sia dalla Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale, ratificata da ICIM in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, sia dalle numerose certificazioni di prodotto, in conformità a Direttive Europee e a Marchi di Qualità europei ed extraeuropei. La qualità del prodotto si accompagna alla qualità del lavoro, eseguito utilizzando macchinari ed impianti ad elevato contenuto tecnologico, dotati degli standard di sicurezza e di tutela ambientale richiesti dalla legislazione vigente. CASTEL offre agli operatori dei settori refrigerazione e condizionamento dell aria e alle industrie costruttrici prodotti collaudati per l impiego con i fluidi frigorigeni HCFC e HFC attualmente in uso nel mercato del freddo. 3
5 ACCESSORI DI TUBAZIONE Tenuta verso l esterno Il tasso di perdita ammesso verso l esterno, per tutti i prodotti illustrati nel presente manuale, è in accordo a quanto previsto nel paragrafo 9.4 della norma EN : 2003: Durante la prova, non devono formarsi bolle per un periodo di almeno un minuto quando il campione è immerso in acqua con una bassa tensione superficiale Resistenza a pressione Tutti i prodotti elencati nel presente Manuale, se sottoposti a prova idrostatica, garantiscono una resistenza a pressione almeno pari a 1,43 x secondo quanto previsto dalla Direttiva 97/23/CE. Tutti i prodotti elencati nel presente Manuale, se sottoposti a prova di scoppio, garantiscono una resistenza a pressione almeno pari a 3 x secondo quanto previsto dalla norma EN 378-2:2008. Pesi I pesi dei prodotti indicati nel presente Manuale sono da considerarsi completi d imballo e non sono vincolanti per l azienda. Garanzia Tutti i prodotti Castel sono garantiti per un periodo di 12 mesi. La garanzia riguarda tutti quei prodotti o parti di essi che risultino difettosi entro il periodo della garanzia stessa. Il cliente dovrà in questo caso, a sue spese, rimandare i materiali unitamente a una descrizione dettagliata dei difetti riscontrati. La garanzia non è riconosciuta quando i difetti dei prodotti Castel risultino dovuti ad errori del cliente o di terzi quali: istallazioni errate, usi contrari alle indicazioni fornite dalla Castel, manomissioni. Per eventuali difetti o vizi dei propri prodotti, la Castel si impegna alla pura e semplice sostituzione degli stessi senza riconoscere, in nessun caso, diritti a rifusione di danni di qualsiasi specie. Le caratteristiche tecniche riportate in questo catalogo sono indicative. La Castel si riserva il diritto di apportare variazioni o modifiche ai propri prodotti senza preavviso ed in qualsiasi momento. I prodotti elencati nel presente manuale sono tutelati a norma di legge. 5
7 ANTIVIBRANTI unioni rame/acciaio inossidabile, sono realizzate per mezzo di saldatura a TIG (figura 1). Questa soluzione rende l antivibrante particolarmente resistente al surriscaldamento durante il collegamento alla tubazione. Le parti degli antivibranti sono realizzate con i seguenti materiali: Tubo di rame EN Cu-DHP per i terminali Acciaio inossidabile EN / per i cannotti Acciaio inossidabile EN / per il tubo flessibile Acciaio inossidabile EN per i ferma-treccia Acciaio inossidabile EN per la treccia IMPIEGO Gli antivibranti sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell aria civile e industriale con lo scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore. Inoltre riducono la rumorosità e compensano modeste dilatazioni termiche. Sono considerati Accessori a pressione secondo quanto definito nell Articolo 1, Punto della Direttiva 97/23/CE e sono oggetto dell Articolo 3, Punto 1.3 della medesima Direttiva. Sono stati progettati per essere installati su impianti che impieghino i seguenti fluidi refrigeranti: R22, R134a, R404A, R407C, R410A ; R507 appartenenti al Gruppo II (così come definito nell Articolo 9, Punto 2.2 della Direttiva 97/23/CE, con riferimento alla Direttiva 67/548/CEE). Per applicazioni specifiche con fluidi refrigeranti non elencati sopra, sempre appartenenti al Gruppo II, contattare l Ufficio Tecnico della Castel. COSTRUZIONE Le principali unioni tra i vari componenti, compreso le INSTALLAZIONE L antivibrante può essere installato sia sulla linea di mandata sia sulla linea d aspirazione, il più vicino possibile al compressore. Non compensa eventuali mancanze di allineamento delle tubazioni. L antivibrante deve essere installato perpendicolarmente alla direzione delle vibrazioni. In presenza di vibrazioni in senso verticale e orizzontale è consigliabile l impiego di due antivibranti posizionati a 90 come indicato nelle figure 2 e 3. Per un ottimale assorbimento delle vibrazioni, ancorare l estremità dell antivibrante come indicato nelle figure 2 e 3. La particolare costruzione consente anche l installazione in posizione verticale in quanto è stata eliminata la possibilità di ritenzione dell acqua di condensa nella zona ondulata adiacente al terminale. Non vi sono quindi problemi anche a temperature inferiori allo zero. L antivibrante non assorbe sollecitazioni torsionali e assiali. Assicurare uno spazio sufficiente per evitare la compressione e la tensione dopo l installazione. Velocità eccessiva del fluido frigorifero può causare fenomeni di vibrazioni e rumorosità. In questo caso si consiglia l installazione di un antivibrante di maggior diametro. Il collegamento dell antivibrante alla tubazione avviene generalmente per mezzo di brasatura. La particolare costruzione dell antivibrante consente all installatore di effettuare questa operazione senza adottare protezioni dal surriscaldamento che si produce in questa fase. ATTENZIONE: assicurare uno spazio del 2% della lunghezza totale dell antivibrante per compensare eventuali allungamenti dovuti a dilatazioni termiche. 7
9 Numero AttacchI ODS Lunghezza Pressioni d esercizio (), in funzione della temperatura [mm] [inch] [mm] -80 / +100 C C C Categoria di rischio secondo PED 7690/3-3/ /M /M /4-1/ /M /5 16 5/ /M ,5 7690/6-3/ /7 22 7/ /M /9-1.1/ / / /13-1.5/ /M / / ,5 7690/M / / / , / / / / / / ,5 24 Art. 3.3 I 9
10 RACCORDI FILETTATI IN OTTONE Il sistema di tenuta fra l estremità di un raccordo maschio ed un adattatore Flare-ODS permette di evitare l operazione di cartellatura del tubo di rame, operazione non ammessa dalle legislazioni nazionali d alcuni paesi europei, in quanto l estremità del tubo di rame viene brasata all interno della tasca dell adattatore. E opportuno ricordare che la perfetta tenuta del sistema raccordo maschio / adattatore Flare-ODS è assicurata dall interposizione dell appropriata guarnizione troncoconica 7580, fornita di corredo all adattatore stesso. I giunti a flangia serie 7630 sono costituiti da due bussole in ottone da brasare ai tubi di rame della linea. Dopo avere eseguito questo collegamento, la tenuta del giunto verso l esterno è assicurata dalla compressione di una guarnizione interposta fra le due bussole, realizzata mediante il serraggio delle quattro viti di trazione delle flange. IMPIEGO Tutti i raccordi, illustrati in questo capitolo, sono esclusi dal campo d applicazione della Direttiva 97/23/CE in quanto componenti di tubazione, come puntualizzato nelle Guideline 1/8 e 1/9. Sono stati progettati per essere installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell aria civile e industriali che impieghino i seguenti fluidi refrigeranti: R22, R134a, R404A, R407C, R410A ; R507 appartenenti al Gruppo II (così come definito nell Articolo 9, Punto 2.2 della Direttiva 97/23/CE, con riferimento alla Direttiva 67/548/CEE). Per applicazioni specifiche con fluidi refrigeranti non elencati sopra, sempre appartenenti al Gruppo II, contattare l Ufficio Tecnico della Castel. COSTRUZIONE Tutti i bocchettoni, dalla serie 7010 alla serie 7050, e tutti i raccordi sagomati ad angolo, TEE o croce, dalla serie 7210 alla serie 7410, sono realizzati per forgiatura a caldo d ottone EN CW 617N. Tutti i raccordi diritti, dalla serie 7110 alla serie 7170, e tutti i tappi, dalla serie 7510 alla serie 7520, sono ricavati da barra d ottone EN CW 614N. Tutti i cappucci serie 7560 e tutte le guarnizioni troncoconiche serie 7580 sono realizzate in rame Cu ETP UNI I componenti dei giunti a flangia serie 7630 sono realizzati con i seguenti materiali: ottone forgiato a caldo EN CW 617N per bussole e flange. fibra aramidica per la guarnizione di tenuta delle flange. FUNZIONAMENTO Il sistema di tenuta fra l estremità di un raccordo maschio ed un bocchettone delle serie 7010, 7020 e 7030 comporta un opportuna svasatura dell estremità del tubo di rame, operazione nota con il nome di cartellatura del tubo. 10
11 Numero Bocchettoni SAE Flare per tubi in pollici Bocchettoni SAE Flare ciechi TABELLA 1: Caratteristiche generali Codice Internazionale SAE Flare 7010/22 NS44 1/4" 1/4" 6 Tubo di rame Dimensioni [mm] Ø [in.] Ø [mm] Ø D L Ch Coppie serraggio min / max [Nm] 7010/55 NS410 5/8" 5/8" , / ,5 15, / /33 NS46 3/8" 3/8" 9,7 19, / /44 NS48 1/2" 1/2" 13 22, / /66 NS412 3/4" 3/4" 19,4 29, / /77 NS414 7/8" 7/8" 22 22,5 90 / , /88 NS416 1" 1" 25,6 120 / /20 N54 CAP NUT 1/4" /X02 N55 CAP NUT cieco cieco ,5 / 11,5 5/16" 14 Bocchettoni SAE Flare ridotti per tubi in pollici 7020/32 NRS464 3/8" 1/4" 6 6,5 19, / /43 NRS486 1/2" 3/8" 9,7 22, / /54 NRS4108 5/8" 1/2" / /65 NRS /4" 5/8" 16 16,2 29, / /87 NRS " 7/8" 22 22,5 36, / Bocchettoni SAE Flare per tubi in millimetri 7030/2M5 1/4" 5 5,2 15, / /3M8 8 8,2 35 3/8" 19, / /3M , /4M , ,5 7030/4M ,2 51 1/2" / /X04 (1) ,5 19, /4M ,2 22, /5M ,2 71 5/8" / /5M , /6M , /4" 29, / /6M ,2 102 Manicotti girevoli 7050/2 US44 1/4" / /3 US46 3/8" / /4 US48 1/2" / /5 US410 5/8" / (1) : ribassato 11
12 TABELLA 2: Caratteristiche generali Numero Codice Internazionale Attacchi Dimensioni [mm] SAE Flare NPT L Ch Giunti SAE Flare Giunti SAE Flare ridotti Giunti SAE Flare / NPT 7110/2 U24 1/4" /3 U26 3/8" /4 U28 1/2" /5 U210 5/8" /6 U212 3/4" /8 U216 1" /23 UR264 1/4" x 3/8" /24 UR284 1/4" x 1/2" /34 UR286 3/8" x 1/2" /35 UR2106 3/8" x 5/8" /45 UR2108 1/2" x 5/8" /46 UR2128 1/2" x 3/4" 57, /56 UR /8" x 3/4" 61, /2 U14B 1/4" 1/4" 38, /3 U16C 3/8" 3/8" 41, /4 U18D 1/2" 1/2" 45 49, /6 U112F 3/4" 3/4" 57, /8 U116H 1" 1" Giunti SAE Flare / NPT ridotto 7140/21 U14A 1/4" 1/8" 32, /32 U16B 3/8" 1/4" 41, /34 U16D 3/8" 1/2" 45 45, /43 U18C 1/2" 3/8" 45, /54 U110D 5/8" 1/2" 53,
13 Numero Riduzione maschio/femmina (femmina ridotta) Riduzione maschio/femmina (maschio ridotto) Riduzione per bombole freon TABELLA 3: Caratteristiche generali Codice Internazionale 7150/21 U34A 1/4" 1/8" f 7150/32 UR346 3/8" 1/4" Attacchi Dimensioni [mm] SAE Flare ODS NPT GAS m f Ø [in.] Ø [mm] L Ch 7150/43 UR368 1/2" 3/8" /54 UR3810 5/8" 1/2" /42 UR348 1/2" 1/4" /64 UR3812 3/4" 1/2" 46, /65 UR /4" 5/8" 49, /X29 1/4" 1/8" /X27 1/4" 1/4" /23 UR364 1/4" 3/8" /24 UR384 1/4" 1/2" /34 UR386 3/8" 1/2" /45 UR3108 1/2" 5/8" /46 UR3128 1/2" 3/4" /56 UR /8" 3/4" /2 1/4" filetti sx. femmina /2 1/4" W 21,8 14 filetti dx. femmina Continua 13
14 Prolunghe maschio/femmina Numero TABELLA 3: Caratteristiche generali Codice Internazionale Attacchi Dimensioni [mm] SAE Flare ODS NPT GAS m f Ø [in.] Ø [mm] L Ch 7160/2 1/4" 1/4" 30, /3 3/8" 3/8" /4 1/2" 1/2" Prolunghe di conversione 7164/2 1/4" G1/4" f 32, /2 1/4" G1/4" m Giunti a saldare 7170/22 US344 1/4" 1/4" 26, /2M /33 US366 3/8" 7170/3M8 8 3/8" /3M /34 US368 1/2" /44 US388 1/2" 1/2" /4M /55 US /8" 5/8" /6M , /65 US /4" 5/8" 7170/67 US /8"
15 TABELLA 4: Caratteristiche generali Numero Posizione componente SAE Flare Attacchi Dimensioni ODS [mm] Ø [in.] Ø [mm] L 1 L 2 L 3 L 4 Ch Coppie di serraggio min/max [Nm] Adattatori Flare / ODS 9901/X /X /X /X /X /X /X /X /X , / /4" , ,5 14, / /8" 10 23, / /2" , , / /8" 5/8" 16 27, /4" / /4" 1/4" 21 3, , / /8" 3/8" 23, ,5 14, / /2" 1/2" 26 4, / /4" 3/4" /
16 Angoli SAE Flare Numero TABELLA 5: Caratteristiche generali Codice Internazionale Attacchi Dimensioni [mm] SAE Flare NPT m f H L 7210/2 E24 1/4" 24,5 24, /3 E26 3/8" 29,5 29, /4 E28 1/2" 45 32,5 32, /5 E210 5/8" /6 E212 3/4" 42,5 42,5 192 Angoli SAE Flare / NPT 7220/2 E14B 1/4" 1/4" /3 E16C 3/8" 3/8" 29,5 28, /4 E18D 1/2" 1/2" 32, /6 E112F 3/4" 3/4" 42,5 39,5 183 Angoli SAE Flare / NPT ridotto 7230/21 E14A 1/4" 1/8" 24,5 23, /32 E16B 3/8" 1/4" 29,5 29, /43 E18C 1/2" 3/8" 32, /54 E110D 5/8" 1/2" Angoli SAE Flare maschio/femmina 7240/2 1/4" 1/4" 28, /3 3/8" 3/8" /4 1/2" 1/2" 39,
17 TEE SAE Flare TEE SAE Flare ridotti (attacchi laterali ridotti) TABELLA 6: Caratteristiche generali Numero Codice Internazionale Attacchi SAE Flare 7310/2 T24 1/4" 1/4" 1/4" Dimensioni [mm] NPT (1) (2) (3) (4) (3) L Ch 7310/4 T28 1/2" 1/2" 1/2" 45 31, , /3 T26 3/8" 3/8" 3/8" /5 T210 5/8" 5/8" 5/8" /6 T212 3/4" 3/4" 3/4" 41, /223 TR246 1/4" 1/4" 3/8" /334 TR268 3/8" 3/8" 1/2" 32, /445 TR2810 1/2" 1/2" 5/8" /556 TR /8" 5/8" 3/4" 41, TEE SAE Flare ridotti (attacco centrale ridotto) 7320/332 TR264 3/8" 3/8" 1/4" /443 TR286 1/2" 1/2" 3/8" 32, /554 TR2108 5/8" 5/8" 1/2" /665 TR /4" 3/4" 5/8" 41, TEE SAE Flare / NPT ( attacco centrale conico) 7330/221 T14A 1/4" 1/4" 1/8" /222 T14B 1/4" 1/4" 1/4" /332 T16B 3/8" 3/8" 1/4" TEE SAE Flare maschio/femmina (attacco centrale femmina) 7340/222 T64 1/4" 1/4" 1/4" 45 27, Croce SAE Flare 7410/2 C14 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
18 TABELLA 7: Caratteristiche generali Numero Codice Internazionale Attacchi SAE ODS Flare NPT Dimensioni [mm] Ø [in.] Ø [mm] H L Ch Coppie serraggio min/max [Nm] Tappi SAE Flare 7510/2 P24 1/4" / /3 P26 3/8" / /4 P28 1/2" / Tappi NPT 7520/1 121B02 1/8" 15, / /2 121B04 1/4" 23, / /3 121B06 3/8" 23, / /4 121B08 1/2" 29, / /6 121B12 3/4" 32, / /8 121B16 1" / Cappucci in rame 7560/2 B14 1/4" 0,5 7560/3 B16 3/8" 1,1 7560/4 B18 1/2" 2, /5 B110 5/8" 2,6 7560/6 B112 3/4" 3,7 7560/7 B114 7/8" 5,3 Guarnizioni troncoconiche in rame 7580/2 B24 1/4" 0,2 7580/3 B26 3/8" 0,5 7580/4 B28 1/2" 45 0,7 7580/5 B210 5/8" 1,1 7580/6 B212 3/4" 1,2 Giunti a flangia 7630/7 7/8" / /9 1.1/8" /11 1.3/8" /13 1.5/8" 42 / /M /17 2.1/8" /
19 ATTACCHI DI CARICA E MECCANISMI 8392/A o codice 8391/A) previene ogni possibile perdita di refrigerante. Per particolari esigenze del cliente, il cappuccio 8392/A può essere sostituito con un bocchettone cieco, codice 7020/20. L adozione di questa seconda soluzione richiede il serraggio del bocchettone, mediante chiave, ad una coppia di 8,5 11,5 Nm. Per l impiego con fluido refrigerante R410A la ditta Castel ha realizzato tre specifici attacchi di carica con connessione 5/16 SAE - Flare (codici 8350/X09, 8351/X05 e 8351/ X07) che devono essere utilizzati in abbinamento ai seguenti componenti: meccanismo valvola codice 8395/A1 bocchettone cieco codice 7020/X02 Anche in tal caso è richiesto il serraggio del bocchettone, mediante chiave, ad una coppia di 8,5 11,5 Nm. IMPIEGO Tutti gli attacchi di carica e i relativi meccanismi, illustrati in questo capitolo, sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE in quanto componenti di tubazione, come puntualizzato nelle Guideline 1/8 e 1/9. Essi sono stati progettati per essere installate su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell aria civile ed industriale che impieghino i seguenti fluidi refrigeranti: R22, R134a, R404A, R407C, R410A ; R507 appartenenti al Gruppo II (così come definito nell Articolo 9, Punto 2.2 della Direttiva 97/23/CE, con riferimento alla Direttiva 67/548/CEE). Per applicazioni specifiche con fluidi refrigeranti non elencati sopra, sempre appartenenti al Gruppo II, contattare l Ufficio Tecnico della Castel. Gli attacchi di carica permettono la realizzazione di un punto di carica o di spurgo in modo molto rapido ed economico. Una volta completata l operazione di carica o di spurgo, il ricorso al cappuccio con guarnizione, (codice FUNZIONAMENTO Gli attacchi di carica, elencati nel presente capitolo, hanno forme e dimensioni esterne differenti, studiate in funzione delle diverse esigenze dei clienti. Internamente l alloggiamento del meccanismo, per tutti gli attacchi di carica, è realizzato secondo quanto previsto dalla norma ARI STANDARD 720 : Avvitato il meccanismo all interno dell attacco con l apposita chiave, codice 8390/A, alla coppia prevista, il passaggio del refrigerante, carica o spurgo, si ottiene semplicemente azionando lo spillo del meccanismo stesso. COSTRUZIONE Gli attacchi diritti sono ricavati da barra esagonale d ottone EN CW 614N. Gli attacchi a TEE e a croce sono realizzati per forgiatura a caldo di ottone EN CW 617N. Il cappuccio 8391/A è stampato in nylon. I cappucci 8392/A e 8392/B sono ricavati da barra esagonale d ottone EN CW 614N. Il meccanismo 8395/A1 è dotato di guarnizioni di gomma cloroprene (CR) e può essere impiegato con tutti i fluidi refrigeranti elencati nel primo paragrafo di questo capitolo Il meccanismo 8395/A3 è dotato di guarnizioni di gomma nitrile idrogenato (HNBR) e può essere impiegato con i fluidi refrigeranti elencati nel primo paragrafo di questo capitolo, ad eccezione dell R22. 19
20 Numero Attacchi SAE Flare ODS IDS NPT Meccanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm] Dimensioni [mm] L Ch D H Attacchi di carica dritti 8350/22 1/4" 1/4" 3/8" /X10 1/4" 1/4" /X01 1/4" /X03 1/4" /X06 1/4" 1/4" /X07 1/4" 1/4" /X12 1/4" /X09 5/16" 1/4" ,4 2, /2 1/4" /X04 1/4" /X05 5/16" 3/8" /X07 5/16" 3/8" Continua 20
21 Attacchi di carica dritti Numero Attacchi SAE Flare ODS IDS NPT Meccanismo m f Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm] 8351/X01 1/4" 1/8" /X02 1/4" 5 1/4 5/16 3/8 8351/X06 1/4" Dimensioni [mm] L Ch D H /22 1/4" 1/4" /21 1/4" 1/8" /22 1/4" 1/4" /23 1/4" 3/8" /22 1/4" 1/4"
22 Attacchi di carica a TEE Numero Attacchi SAE Flare IDS NPT m f Ø [in.] Ø [mm] Dimensioni [mm] L Ch H Coppie serraggio min / max [Nm] Note 8380/122 1/4" 1/8" /222 1/4" 1/4" 49,5 25, /X01 1/4" /X02 1/4" Il meccanismo può essere montato, a scelta, su ognuno dei due attacchi 1/4 SAE Flare maschio 8380/X09 1/4" 1/4" Attacchi di carica a TEE con bocchettone girevole 8380/X06 1/4" 1/4" /14 47 Con dispositivo d apertura meccanismo su attacco femmina. Il meccanismo può essere montato, a scelta, su ognuno dei due attacchi 1/4 SAE Flare 8380/X08 1/4" 1/4" /14 49 Il meccanismo può essere montato, a scelta, su ognuno dei due attacchi 1/4 SAE Flare maschio 22
23 Attacchi di carica a croce Numero Attacchi SAE Flare IDS NPT m f Ø [in.] Ø [mm] Dimensioni [mm] L Ch H Coppie serraggio min / max [Nm] Note 8382/1222 1/4" 1/8" /X02 1/4" 1/4" Il meccanismo può essere montato, a scelta, su ognuno dei tre attacchi 1/4 SAE Flare maschio 8382/X01 1/4" /X03 1/4" Attacchi di carica a croce con bocchettone girevole 8382/X04 1/4" 1/4" /14 35 Con dispositivo d apertura meccanismo su attacco femmina. Il meccanismo può essere montato, a scelta, su ognuno dei tre attacchi 1/4 SAE Flare 23
24 Numero Attacchi SAE Flare Pressione statica Pressione di lavoro TS [ C] m f min max Dimensioni [mm] L D H Coppie serraggio min / max [Nm] Note Chiave montaggio meccanismo valvola 8390/A Cappucci 8391/A - 1/4" /A - 1/4" /B (1) - 1/4" Meccanismi valvola 8394/B (2) ,30/0,35 Nm /A1 (3) ,4/0,5 Nm 0,7 8395/A3 (3) (4) (5) ,4/0,5 Nm 0,7 Collettori con attacchi di carica 9900/X87 1/4" /X47 1/4" /X81 1/4" N 3 attacchi di carica N 4 attacchi di carica N 7 attacchi di carica Note: (1) La chiave serve per il montaggio del meccanismo. (2) Molla interna (3) Molla esterna (4) Non impiegare con R22 (5) Sono tollerate punte di 150 C 24
25 Castel non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o cambiamenti nei cataloghi, manuali, pubblicazioni o altra documentazione. Castel Srl si riserva il diritto di apportare ai prodotti modifiche e miglioramenti senza alcun preavviso. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà dei rispettivi Titolari. Il nome ed il logotipo Castel sono marchi depositati e di proprietà di Castel Srl. Tutti i diritti riservati. Castel Srl - Via Provinciale Pessano con Bornago - MI

References: Articolo 1
 Articolo 3
 Articolo 9
 Art. 3
 Articolo 9
 Articolo 9