Source: http://docplayer.cz/15239882-Cistirna-odpadnich-vod-zrud-masokombinat-policka-a-s-intenzifikace-cov.html
Timestamp: 2019-01-20 03:18:42+00:00

Document:
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV - PDF
Download "ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV"
1 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1
2 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) ZADAVATEL: ZŘUD Masokombinát Polička, a.s ZPRACOVATEL: Ing. Anna Sekerková ADOS Sekerka-Antošovský Brněnská Jevíčko VEDOUCÍ ÚKOLU: Ing. Anna Sekerková ADOS Sekerka-Antošovský SPOLUPRÁCE: p. Kleinbauer Říjen
3 ÚVOD 5 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 6 A.I. Obchodní firma 6 A.II. IČ, DIČ 6 A.III. Sídlo 6 A.IV. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 6 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 7 B.I. Základní údaje 7 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 7 B.I.2. Kapacita (rozsah záměru) 7 B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 8 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 8 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant 9 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 10 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 14 B.I.8. Výčet dotřených územně samosprávních celků 14 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10, odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 14 B.II. Údaje o vstupech 15 B.II.1. Zábor půdy 15 B.II.2. Zeleň 16 B.II.3. Voda 17 B.II.4. Elektrická energie 17 B.II.5. Plyn 18 B.II.6. Ostatní surovinové zdroje 18 B.II.7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 19 B.III. Údaje o výstupech 20 B.III.1. Ovzduší 20 B.III.2. Odpadní vody 21 B.III.3. Odpady 24 B.III.4. Hluk 26 B.III.5. Riziko havárií 27 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 29 C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 29 C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 29 C.II.1. Ovzduší a klima 29 C.II.2. Hluková zátěž 30 C.II.3. Voda 30 C.II.4. Půda 31 C.II.5. Geomorfologie, geologické a hydrogeologické prostředí 31 C.II.6. Přírodní zdroje 31 C.II.7. Fauna a flóra, ekosystémy 32 C.II.8. Hmotný majetek 32 C.II.9. Kulturní památky 32 C.II.10. Obyvatelstvo 32 3
4 D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 33 D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 33 D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 33 D.I.2. Vlivy na ovzduší a klimatické podmínky 33 D.I.3. Vliv na hlukovou situaci 34 D.I.4. Vliv na povrchové vody 34 D.I.5. Vliv na půdu 37 D.I.6. Vlivy na horninové prostředí, přírodní zdroje a podzemní vody 38 D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy 38 D.I.8. Vlivy na krajinu 38 D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 38 D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 38 D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 39 D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případné kompenzaci nepříz. vlivů 39 D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů na životní prostředí 40 E. POROVNÁNÍ VARIANT ZÁMĚRU 41 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 42 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 43 H. VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 45 4
5 ÚVOD Text oznámení záměru (dále jen Oznámení) ČOV ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. intenzifikace ČOV (dále jen ČOV) je zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále je zákon ), obsah oznámení je zpracován dle přílohy č. 3 tohoto zákona. Veškeré vstupní údaje byly konzultovány se zadavatelem oznámení a projektantem. Cílem záměru je intenzifikace, rekonstrukce a obnova stávající ČOV, která je navržena na středně zatížený systém aktivace. Aerace je prováděna povrchovými aerátory s nízkou účinností bez možnosti regulace vzduchu. Středně zatížený systém aerace na kapacitu EO neumožňuje díky vyššímu zatížení nitrifikaci a následnou denitrifikaci. Systém aktivací je dvoulinkový, separační část je pouze jednolinková nemožnost provádění oprav za provozu. Vzhledem ke snížení produkce odpadních vod v masokombinátu (zavedení nových efektivních technologií ve výrobě) lze uvažovat, že navrhovaná kapacita cca EO bude vyhovovat i pro výhled. Do objemů stávajících objektů (aktivace, separační část, kalové nádrže,..) lze tuto ČOV bezproblémově umístit a s využitím stávajících objemů nadimenzovat ČOV s nízko zatěžovanou aktivací, kde bude beze zbytků probíhat nitrifikace dusíkatých znečištění a jejich následná denitrifikace. Před stávající dosazovací nádrž navrhujeme umístění dvou separačních vestaveb pro každou linku tak, aby bylo možno za provozu provádět opravy a údržbu jednotlivých linek. Stávající dosazovací nádrž bude sloužit jako pojistka při úniku kalu ze separačních vestaveb a nahradí tak funkci terciálního dočištění rybníků. Touto úpravou předpokládáme zvýšení účinnosti a minimální únik částic kalu a NL do stávajících rybníků. Doba rekonstrukce ČOV je plánována na 12 měsíců, s termínem zahájení ihned po vydání stavebního povolení a s termínem ukončení do Oznámení vychází z projektové dokumentace zpracované firmou ADOS Sekerka-Antošovský, Brněnská 558, Jevíčko a z Rozhodnutí č.j.: OŽPZ/21961/2005/ŠK ze dne , Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice, vyřizuje Ing. Škařupová (viz. příloha č.1). Oznámení bylo zpracována na základě požadavků Pardubického kraje, krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice. 5
6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.I. Obchodní firma Obchodní jméno: ZŘUD Masokombinát Polička, a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 30. prosince 2000 Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č A.II. IČ, DIČ IČO: DIČ: CZ A.III. Sídlo Sídlo: 300, A.IV. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele Zástupce: MVDr. Aleš Hantsch, generální ředitel,
7 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. Základní údaje B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 Název záměru: Čistírna odpadních vod ZŘUD Masokombinát Polička, a.s. (charakter stavby intenzifikace ČOV) Zařazení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.: KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ZÁMĚR 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou přesahující EO, pokud nepřísluší do kategorie I, a kanalizace pro více než napojených obyvatel. Sloupec A Sloupec B X B.I.2. Kapacita (rozsah záměru) Záměrem je intenzifikace stávající ČOV, která je navržena na středně zatížený systém aktivace. Aerace je prováděna povrchovými aerátory s nízkou účinností bez možnosti regulace vzduchu. Středně zatížený systém aerace na kapacitu EO neumožňuje díky vyššímu zatížení nitrifikaci a následnou denitrifikaci. Systém aktivací je dvoulinkový, separační část je pouze jednolinková nemožnost provádění oprav za provozu. Vzhledem ke snížení produkce odpadních vod v masokombinátu (zavedení nových efektivních technologií ve výrobě) lze uvažovat, že navrhovaná kapacita cca EO bude vyhovovat i pro výhled. Do objemů stávajících objektů (aktivace, separační část, kalové nádrže,..) lze tuto ČOV bezproblémově umístit a s využitím stávajících objemů nadimenzovat ČOV s nízko zatěžovanou aktivací, kde bude beze zbytků probíhat nitrifikace dusíkatých znečištění a jejich následná denitrifikace. Před stávající dosazovací nádrž navrhujeme umístění dvou separačních vestaveb pro každou linku tak, aby bylo možno za provozu provádět opravy a údržbu jednotlivých linek. Stávající dosazovací nádrž bude sloužit jako pojistka při úniku kalu ze separačních vestaveb a nahradí tak funkci terciálního dočištění rybníků. Touto úpravou předpokládáme zvýšení účinnosti a minimální únik částic kalu a NL do stávajících rybníků. Rekapitulace objektů ČOV s vyjasněním úprav dle PD č. 002/06/A: A.5.1 Čerpací jímka ČJ1 - stávající A.5.2 Měrný objekt MO1 - stávající A.5.3 Armaturní šachta AŠ1 - stávající, napojeno chemické hospodářství CH1 pro lapáky tuku LT A.5.4 Lapáky tuku LT - rekonstrukce, přestavba na flotované lapáky tuku A.5.5 Armaturní šachta AŠ2 - stávající A.5.6 Rozdělovací objekt RO - rekonstrukce stávajícího vystrojení A.5.7 Biologický reaktor - rekonstrukce - přestavba na systém denitrifikace, nitrifikace, dosazovací vestavby, recirkulace kalu - první dvě stávající aktivační nádrže budou využity jako předřazená denitrifikace 7
8 A.5.8 Srážení fosforu A.5.9 Kalové hospodářství A.5.10 Měrný objekt MO2 A.5.11 Velín A.5.12 Stabilizační nádrž - ostatní stávající aktivační nádrže budou využity jako nitrifikační část ČOV - do poslední dvojice nádrží budou osazeny dosazovací vestavby DOS1 - recirkulační čerpadla P3a,b budou vratný kal odčerpávat z dosaz. vestaveb DOS1 zpět na začátek čistícího procesu, do denitrifikace (recirkulace kalu) - stávající dosazovací nádrž DOS2 bude ponechána a bude sloužit jako bezpečnostní a dočišťovací nádrž (terciální dočištění) pro případný unik biologického kalu a dále jako sedimentace pro dávkování chemikálie pro srážení fosforu - v nitrifikačních zónách obou linek bioreaktoru budou umístěny předzahušťovače kalu, které budou odčerpávat kal čerpadly P4a,b do čerpací jímky ČJ2 - v čerpací jímce ČJ2 bude vyřazen z provozu stávající recirkulační systém a upraveno stávající vystrojení - nové zařízení - stávající - stávající - stávající, úprava technologické elektroinstalace - stávající B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Navrhovaný záměr bude realizován v areálu stávající ČOV, která se nachází v areálu společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s.. Odtok z ČOV je do levostranného přítoku Černého potoka v km 0,8, číslo hydrologického pořadí Kraj: Pardubický Obec: Katastrální území: B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Záměr intenzifikace ČOV pro společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. má charakter ekologické stavby, která bude realizována v rozsahu současného areálu ČOV. Cílem projektu je zvýšení účinnosti a bezpečnosti provozu ČOV při zajištění požadované účinnosti čištění odpadních vod a snížení vypouštěného znečištění do vodních toků. Stavba se nachází v areálu společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s., k.ú. Kamenec u Poličky. V současné době provozuje ČOV společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s., po realizaci záměru se předpokládá, že se provozovatel nezmění. Předmětem obnovy a rekonstrukce je: A.5.4 Lapáky tuku LT - rekonstrukce, přestavba na flotované lapáky tuku A.5.6 Rozdělovací objekt RO - rekonstrukce stávajícího vystrojení A.5.7 Biologický reaktor - rekonstrukce - přestavba na systém denitrifikace, nitrifikace, dosazovací vestavby, recirkulace kalu - první dvě stávající aktivační nádrže budou využity jako předřazená denitrifikace 8
9 A.5.8 Srážení fosforu A.5.11 Velín - ostatní stávající aktivační nádrže budou využity jako nitrifikační část ČOV - do poslední dvojice nádrží budou osazeny dosazovací vestavby DOS1 - recirkulační čerpadla P3a,b budou vratný kal odčerpávat z dosaz. vestaveb DOS1 zpět na začátek čistícího procesu, do denitrifikace (recirkulace kalu) - stávající dosazovací nádrž DOS2 bude ponechána a bude sloužit jako bezpečnostní a dočišťovací nádrž (terciální dočištění) pro případný unik biologického kalu a dále jako sedimentace pro dávkování chemikálie pro srážení fosforu - v nitrifikačních zónách obou linek bioreaktoru budou umístěny předzahušťovače kalu, které budou odčerpávat kal čerpadly P4a,b do čerpací jímky ČJ2 - v čerpací jímce ČJ2 bude vyřazen z provozu stávající recirkulační systém a upraveno stávající vystrojení - nové zařízení - stávající, úprava technologické elektroinstalace Jedná se o územně, technicky a časově ohraničený projekt, nepředpokládá se kumulace s jinými záměry. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant ČOV pro společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. byla vybudována v 80. letech 20. století jako mechanicko-biologická ČOV, která je navržena na středně zatížený systém aktivace. Aerace je prováděna povrchovými aerátory s nízkou účinností bez možnosti regulace vzduchu. Středně zatížený systém aerace na kapacitu EO neumožňuje díky vyššímu zatížení nitrifikaci a následnou denitrifikaci. Systém aktivací je dvoulinkový, separační část je pouze jednolinková nemožnost provádění oprav za provozu. Dále je potřeba zvýšit účinnost mechanického předčištění a doplnit zařízení pro snižování fosforu v odtékající odpadní vodě. Kalové hospodářství je vyhovující a nepředpokládající se úpravy. Záměrem intenzifikace je nadimenzovat ČOV s nízko zatěžovanou aktivací, kde bude beze zbytků probíhat nitrifikace dusíkatých znečištění a jejich následná denitrifikace. Před stávající dosazovací nádrž navrhujeme umístění dvou separačních vestaveb pro každou linku tak, aby bylo možno za provozu provádět opravy a údržbu jednotlivých linek. Stávající dosazovací nádrž bude sloužit jako pojistka při úniku kalu ze separačních vestaveb a nahradí tak funkci terciálního dočištění rybníků. Touto úpravou předpokládáme zvýšení účinnosti a minimální únik částic kalu a NL do stávajících rybníků. Výsledkem těchto opatření bude snížení zatížení recipientu vypouštěným znečištěním a vyšší bezpečnost provozu ČOV. Po realizaci opatření splní ČOV limity stanovené Rozhodnutím č.j.: OŽPZ/21961/2005/ŠK ze dne , Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice, vyřizuje Ing. Škařupová (viz. příloha č.1). V souvislosti s potřebou modernizace technologie a provedení rekonstrukce a oprav vybraných objektů ČOV nebyly zvažovány jiné varianty zneškodňování odpadních vod z daného území. 9
10 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 01 Stavební část S ohledem na osazení nové technologie se ve stávajících objektech provedou drobné stavební úpravy - demontáže původní nepotřebné technologie, opravy stávajících železobetonových nádrží, vybetonování železobetonové desky pod dmychadla, vybetonování železobetonovédesky pod srážení fosforu, zemní práce pro nová potrubní vedení a el. kabely, ostatní drobné práce (např. průrazy apod.). 02 Elektroinstalace Stávající rozvod bude ponechán a bude doplněn o nové rozvody pro novou technologii. Systém bude vybaven pomocnými kontakty, aby bylo možno centrálně sledovat stav zařízení chod nebo porucha. 03 Komunikace Neuvažuje se s úpravami komunikace. 04 Vodohospodářská část a) technické řešení Odpadní voda přitéká stávající gravitační kanalizací přes hrubé česle do čerpací jímky ČJ1. V čerpací jímce ČJ1 jsou osazeny 3 ks ponorných kalových čerpadel (P1a-c), které čerpají odpadní vodu přes stávající měrný objekt MO1 do armaturní šachty AŠ1, odkud je dále rozdělena na stávající lapáky tuků LT. Lapáky tuku LT jsou kovové nádrže, ve kterých bude rekonstruováno stávající vystrojení a doplněna flotační jednotka. Touto úpravou dojde k podstatnému zvýšení účinnosti lapáků tuku a dále k podstatnějšímu snížení hodnot biologického zatížení a hlavně ke snížení zatížení nerozpustnými látkami, které doposud velmi zatěžovali biologický stupeň. Pěna je pomocí hladinového shrabování stírána do zásobníků tuků a dále čerpána čerpadly P2a,b do kontejneru. Takto mechanický předčištěná odpadní voda bude natékat do rekonstruovaného rozdělovací objektu RO, odkud bude rozdělena na biologické čištění, které je tvořeno 8 ks železobetonových nádrží. Tyto nádrže budou rozděleny na dvě paralelní linky biologického reaktoru, do kterých budou vloženy technologické vestavby. První dvě stávající aktivační nádrže budou využity jako předřazená denitrifikace. Směs vratného kalu a mechanicky předčištěné nátokové vody bude míchána ponornými míchadly PMa,b a z bezpečnostního hlediska také hrubobublinným provzdušňovacím systémem. Z prostoru denitrifikace DN bude voda odtékat do oxické zóny nitrifikace AKT. Ostatní stávající aktivační nádrže budou využity jako nitrifikační část ČOV. Do poslední dvojice nádrží budou osazeny dosazovací vestavby DOS1. Na dně nitrifikační části AKT bude instalován jemnobublinný provzdušňovací systém. Udržování směsi ve vznosu jako i dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění bude zabezpečena pneumaticky, vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadly DMa-c. 10
11 Stávající dosazovací nádrž DOS2 bude ponechána jako terciální dočištění a doplněna o dvojici nových dosazovacích vestaveb DOS1, které budou umístěny do poslední dvojice stávajících aktivačních nádrží. Dosazovací vestavby DOS1 budou mít tvar V, uvnitř na dně budou mít uložena sací potrubí k recirkulačním čerpadlům P3a,b, kterými bude vratný (recirkulovaný) kal odčerpáván zpět na začátek čistícího procesu, tj. do denitrifikace. V dosazovacích vestavbách DOS1 dojde k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna sběrnými, výškově nastavitelnými odtokovými žlaby do stávající dosazovací nádrže DOS2, která bude sloužit jako bezpečnostní a dočišťovací nádrž (terciální dočištění) pro případný unik biologického kalu a dále jako sedimentace pro dávkování chemikálie pro srážení fosforu. Stávající vystrojení bude repasováno. Zachycený kal a vysrážený kal v DOS2 bude odváděn do čerpací jímky ČJ2 a vyčištěná odpadní voda bude odváděna na měrný objekt MO2, kde je umístěno měření průtoku. V nitrifikačních zónách obou linek bioreaktoru budou umístěny předzahušťovače kalu, ve kterých dojde k předzahuštění kalu na cca 1-2% sušiny. Tento kal bude z předzahušťovačů kalů v nastavených časových intervalech odčerpáván čerpadly P4a,b do čerpací jímky ČJ2. Čerpací jímka ČJ2 je rozdělena na tři části: první komora biologický aktivovaný kal, druhá komora tukový sediment z lapáků tuků LT a armaturní šachta. Do první komory ČJ2 (biologický aktivovaný kal) bude vyústěno potrubí z předzahušťovačů kalů PZK a sveden kal z terciálního dočištění DOS2. V této komoře jsou osazena odkalovací čerpadla P5a,b, která čerpací přebytečný kal do zásobníků kalů ZK. Do druhé komory ČJ2 (tukový sediment) je sveden tukový sediment z lapáků tuků LT. V této komoře je osazeno čerpadlo P2c, které čerpá tukový sediment do kontejneru. Stávající recirkulační čerpadla i potrubní rozvod recirkulace kalu bude vyřazen z provozu. Pro snížení fosforu bude do čistícího procesu dávkována chemikálie. Srážení fosforu SF bude umožňovat snížení koncentrace zbytkového fosforu v odtékající vyčištěné vodě. Množství roztoku (síranu železitého) bude do systému dodáváno dávkovacím čerpadlem, které bude čerpat tento roztok před terciální dočištění DOS2. Z čerpací jímky ČJ2 je přebytečný biologický kal čerpán čerpadly P5a,b do zásobníků kalů ZK. Zásobníky kalů ZK jsou vystrojeny středněbublinným provzdušňovacím systém a dále sadou trubek pro stahování odsazené vody. Scezená voda ze zásobníků kalů ZK, jako i z odvodnění kalů je čerpána z ČJ3 čerpadly P7a,b (suchá jímka) do rozdělovacího objektu RO. Biologický kal je možné odvážet fekálním vozem nebo odvodňovat na mechanickém odvodnění (stávající pásový kalolis). b) technologické řešení Navržená ČOV využívá technologií mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací. Nízko zatížený systém aktivace - nitrifikace umožňuje oxidovat redukované formy dusíku, denitrifikace jejich přeměnu na oxid dusíku a volný dusík. Zdrojem uhlíku pro denitrifikaci je samotné organické znečištění v odpadní vodě. 11
12 Čištění odpadní vody čistírnou probíhá biologickým procesem. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá v dosazovací části ČOV (separace). Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen na začátek čistícího procesu. Nízkozatěžovaná aktivace použitá pro čištění odpadní vody zabezpečuje aerobní stabilizaci kalu (kal nezapáchá), bez nutnosti dodatečné anaerobní stabilizace kalu ve vyhnívacích nádržích. Přitom stáří kalu cca 30 dní zabezpečuje úplnou stabilizaci kalu. Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. B.1. Návrhové technologické parametry ČOV Vstupní údaje o nátoku na ČOV Q 24skutečnost 612,7 m 3 /d 7,0 l/s Q 24výhled 847,0 m 3 /d 9,8 l/s Q 24max 1 270,0 m 3 /d 14,7 l/s Q hmax 72,0 m 3 /h 20,0 l/s Q měs ,0 m 3 /měs. Q r ,0 m 3 /r BSK 5 CHSK Cr N-NH 4 N anorg P c NL RAS EL 1 303,5 mg/l 2 158,4 mg/l 40,6 mg/l 42,2 mg/l 19,8 mg/l 672,3 mg/l 1 378,5 mg/l 329,3 mg/l Charakter odpadní vody: výroba masa a masných výrobků Technologické parametry ČOV Skutečné zatížení kalu Bx = Kg BSK 5 /Kg ZZNL Koncentrace kalu v aktivní směsi X = 4.00 Kg NL/m 3 Staří kalu A = d Kalový index KI = ml/g B.2 Zbytkové znečištění odpadní vody Hodnoty požadované na kontrolním profilu po ukončení komplexní opravy a intenzifikace (po ) dle Rozhodnutí č.j.: OŽPZ/21961/2005/ŠK ze dne , Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice, vyřizuje Ing. Škařupová (viz. příloha č.1) Množství Q 24skutečnost 612,7 m 3 /d 7,0 l/s Q hmax 72,0 m 3 /h 20,0 l/s * 12
13 Q měs ,0 m 3 /měs. Q r ,0 m 3 /r * v případě vypouštění rybníků 3. stupně čištění až 60 l/s Ukazatel p a) m mg/l mg/l BSK CHSK Cr N-NH N anorg P c 2 4 NL EL 6 10 Charakter odpadní vody: výroba masa a masných výrobků Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. Biologické rybníky (stabilizační nádrže) budou jako součást ČOV s tím, že limity p a m budou v povolení k nakládání s vodami pro ČOV stanoveny v měrném objektu MO2 za terciálním dočištění DOS2. Zároveň bude stanovena povinnost odebírat bodové vzorky na odtoku z biologických rybníků (předpokládá se četnost 1x za dva měsíce) a budou stanoveny limity na odtoku z rybníků pro bodový vzorek ve výši hodnot p za terciálním dočištěním DOS2 protokol z jednání v kanceláři společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. ze dne (příloha č.2). a) Uváděné přípustné hodnoty p koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle pozn. 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu. p přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (při stanoveném množství 26 vzorků za rok je přípustný počet překročení hodnoty p ve 3 vzorcích za rok) typ vzorku C 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin m maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné Tab. B.3 Orientační postup realizace záměru 1 07/ / / / / / / / / /07 oprava I. linky lapáku tuku X X oprava II. linky lapáku tuku X X demontáž I. linky biolog. reaktoru X X stavební opravy I. linky biolog. reaktoru X X nové vystrojení I. linky biolog. reaktoru X X demontáž II. linky biolog. reaktoru X X stavební opravy II. linky biolog. reaktoru X X 11 05/ /07 13
14 nové vystrojení II. linky biolog. reaktoru X X osazení dmýchadel X X osazení srážení fosforu X X oprava nádrže terciálního čištění X X úprava čerpací jímky ČJ2 X úprava elektroinstalace X X X X X X Z naznačeného postupu realizace vyplývá, že v průběhu stavby nedojde k přerušení čistícího procesu, protože budou vybudovány dvě samostatné linky. Dodavatelská firma vždy po dobu montáží musí zajistit obtokování daného bloku provizorním systémem. B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Zahájení realizace záměru: ihned po vydání stavebního povolení Předpokládané ukončení záměru: do B.I.8. Výčet dotřených územně samosprávních celků Dotčenými územně samosprávními celky jsou Pardubický kraj, na jehož území se nachází ČOV pro společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s.. Vzhledem k tomu, že případné vlivy záměru intenzifikace ČOV se projeví pouze na území obce (jak je dokladováno v dalších částech oznámení), neuvažujeme jako dotčené žádné další obce kromě uvedených. Dotčený kraj: Pardubický Dotčená obec: Dotřené katastrální území: B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10, odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 1) Stavební povolení dle stavebního zákona Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125, Pardubice 2) Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle 8 vodního zákona Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125, Pardubice 3) Povolení stavby středního zdroje znečišťování ovzduší dle 44 zákona č. 500/2004 Sb. Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125, Pardubice 4) Vyjádření, povolení Krajské hygienické stanice Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy Milady Horákové 10, Svitavy 14
15 B.II. Údaje o vstupech B.II.1. Zábor půdy Záměr je umístěn do stávajícího areálu čistírny odpadních vod společnosti ZŘUD- Masokombinát Polička, a.s.. Pozemky dotřené rekonstrukcí a jejich vlastníci jsou uvedeny v tab. B.4. Tab. B.4. Pozemky dotřené stavbou parc. č /1 290/ /1 293/2 293/2 294/1 294/2 294/2 969/6 969/13 969/14 969/15 Pozemek druh Zastavěná plocha Zastavěná plocha Zastavěná plocha Zastavěná plocha Zastavěná plocha Průmysl. objekt Zastavěná plocha Zastavěná plocha Průmysl. objekt Zastavěná plocha Zastavěná plocha Zastavěná plocha Průmyslový objekt Zastavěná plocha Zastavěná plocha Průmyslový objekt Zastavěná plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Katastrální území Vlastník a jeho adresa ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 LV 116 Pakosta Oldřich a Pakostová Marie Široký Důl Polička ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 LV 116 Pakosta Oldřich a Pakostová Marie Široký Důl Polička ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 LV 116 Pakosta Oldřich a Pakostová Marie Široký Důl Polička ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 LV 93 Sejkora Jan, Široký Důl 24, Polička ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky
16 969/16 969/24 969/61 969/62 Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha Ostatní plocha 839/10 Vodní plocha 839/11 Vodní plocha Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 LV 116 Pakosta Oldřich a Pakostová Marie Široký Důl Polička LV 116 Pakosta Oldřich a Pakostová Marie Široký Důl Polička ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 ZŘUD Masokombinát Polička a.s. Kamene u Poličky 300 Pozemky č. 284, 285, 286, 287, 289, 291, 292, 293/1, 294/1, 969/6, 969/13, 969/14, 969/15, 969/16, 969/24, 839/10, 839/11 jsou dle LV č. 492 v majetku ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (viz. příloha č. 3). Pozemky č. 288, 290/1, 293/2, 969/61, 969/62 jsou dle LV č. 116 v majetku Pakosta Oldřich a Pakostová Marie souhlas je přílohou č. 4. Pozemek č. 294/2 je dle LV č. 93 v majetku Sejkora Jan souhlas je přílohou č. 5. Stavba si nevyžádá vynětí ze ZPF. Stavba bude realizována na pozemcích určených investorem. Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Příjezdové komunikace, využívané po dobu výstavby musí být podle potřeby čištěny a udržovány ve sjízdném stavu. Prokazatelné poškození příjezdových komunikací vlivem provádění stavby musí být na náklady zhotovitele odstraněné. Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. požádala o vyjádření k PD: 1) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/BV ze dne , vyřizuje V. Brokl (příloha č. 6) - z hlediska ZPF, vyřizuje M. Roušar bez připomínek - z hlediska lesního hospodářství, vyřizuje Ing. V. Bros bez připomínek B.II.2. Zeleň V areálu ČOV jsou zatravnění plochy a dřeviny. Stavbou nevzniká potřeba kácení vzrostlé zeleně. Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. požádala o vyjádření k PD: 1) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/BV ze dne , vyřizuje V. Brokl (příloha č. 6) - z hlediska ochrany přírody, vyřizuje Z. Hrstka bez připomínek - z hlediska lesního hospodářství, vyřizuje Ing. V. Bros bez připomínek 16
17 2) Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice dle stanoviska značky: KrÚ/44509/2006/JH ze dne , vyřizuje Ing. J. Horák (příloha č. 15) - předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality navržené ke dni B.II.3. Voda Na ČOV je přivedena pitná voda a stávající nároky na odběr vody pro ČOV se realizací záměru nemění. Stávající spotřeba pitné vody dle provozovatele ČOV činí 10 m 3, z čehož je 8 m 3 použito jako voda technologická. Pro stavební práce bude umožněn odběr vody z místního vodovodu v ČOV. Potřeba vody ve fázi výstavby bude záviset na použité technologii výstavby. S potřebou vody pro výrobu betonové směsi není uvažováno, betonová směs bude na stavbu dopravována z centrální výrobny betonu. Dále vznikne potřeba vody pro sociální účely pracovníků. Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a rychlosti stavebních prací. Voda bude odebírána ze stávajícího rozvodu pitné vody na ČOV a nebude představovat množství významné z hlediska vlivu na životní prostředí. B.II.4. Elektrická energie Příkon elektrické energie je v současné době zajištěn z distribuční sítě VČE, se spotřebou dle informace investora 3500 kwh/d. Tab. B.5. Seznam jednotlivých strojů technologie a předpokládaný příkon Čerpadla P1a-c stávající SIGMA 100 GFMU P = 6,5 kw 400 V E. vrátek P1a-c stávající P = 0,5 kw 400 V Čerpadla P2a,b stávající SIGMA 70 RPP LN-FE P = 1,6 kw 400 V Čerpadlo P2c stávající SIGMA 100 GFMU P = 6,5 kw 400 V Čerpadla P3a,b nová P = 1,5 kw 400 V Čerpadla P4a,b nová P = 2,2 kw 400 V Čerpadla P5a,b stávající SIGMA 100 GFMU P = 6,5 kw 400 V Čerpadlo P6 stávající KSB SEWABLOC P = 2,2 kw 400 V Čerpadla P7a,b stávající SIGMA 50 NFT P = 2,2 kw 400 V Čerpadlo P8 stávající SIGMA 80 KDFU P = 3,0 kw 400 V Srážení fosforu SF nové P = 0,3 kw 400 V Shrabování SH1a,b stávající P = 0,75 kw 400 V Shrabování SH2 stávající 2x pohon P = 0,75 kw 400 V 2x zdvih P = 0,12 kw 400 V Míchadla PMa,b nová P = 2,5 kw 400 V Dmýchadla DMa,b nová P = 30 kw 400 V Dmýchadlo DMc nové P = 15 kw 400 V Kompresory KSa,b stávající 2 JSK 75 S P = 7,5 kw 400 V Kompresor KSc stávající FX 250/50 W P = 1,5 kw 400 V Kompresor KSd nový P = 1,8 kw 400 V 17
18 Chemické hosp. CH1 nové 2x míchadlo P = 0,5 kw 400 V 2x dávkovací čerpadla P = 0,2 kw 400 V Chemické hosp. CH2 stávající CHHK I P = 1,84 kw 400 V Kalolis PK stávající GUINARD P = 1,65 kw 400 V Pás. dopravník PD stávající ND P = 1,1 kw 400 V Měrný objekt MO1 stávající indukční průtokoměr P = 0,1 kw 230 V Měrný objekt MO2 stávající ultrazvukový průtokoměr P = 0,1 kw 230 V Napěťová soustava: 3+PEN, 240/400, 50 Hz/TNS Prostředí: dle normy ČSN Instalovaný příkon: 168 kw Soudobý příkon: 135 kw Tab. B.6. Předpokládané spotřeby el. energie spotřeba el. energie (technologie) cca kwh/d spotřeba el. energie (odhad ostatní) cca 500 kwh/d Předpokládaná roční spotřeba el. energie bude činit cca kwh. Měření odběru je v elektrorozvaděči pro společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. B.II.5. Plyn Plyn do areálu ČOV není zaveden, rekonstrukcí nedojde ke změně. B.II.6. Ostatní surovinové zdroje B.II.6.1. Odpadní vody k čištění na ČOV Na ČOV jsou čištěni odpadní vody ze společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s.. Rekonstrukcí ČOV nedojde ke změně nátoku na ČOV, budou i nadále čištěny pouze odpadní vody z výše uvedené společnosti. B.II.6.2. Spotřeba surovin Energetické a surovinové nároky budou v potřebném rozsahu zajištěny. Spotřeba surovin energie, vody a vzduchu odpovídá obvyklým nárokům pro danou velikostní kategorii ČOV. Po rekonstrukci budou na ČOV používány nově následující látky: 1) spotřeba koagulantu pro flotaci 2 3 kg/d 2) spotřeba flokulantu pro flotaci 2 3 kg/d 3) spotřeba koagulantu pro srážení fosforu 79 kg/d Ke koagulantům a flokulantu jsou dodávány bezpečnostní listy, ve kterých jsou uvedeny všeobecné pokyny pro nakládání s těmito látkami. Obsluha bude tyto pokyny dodržovat a řídit se jimi. Další spotřeby na ČOV: 4) spotřeba el. energie (technologie) cca kwh/d spotřeba el. energie (odhad ostatní) cca 500 kwh/d Přívod el. energie je v současnosti zajištěn z distribuční sítě VČE, dodavatel el. energie Morava-chem spol. s r.o. Děčín. Oproti současnosti dojde ke snížení jak instalovaného, tak i soudobého příkonu. Sníží se spotřeba el. energie. 18
19 5) spotřeba polykoagulantu pro lisování kalu 3 kg/d Ke polykoagulantu je dodáván bezpečnostní list, ve kterém jsou uvedeny všeobecné pokyny pro nakládání s touto látkou. Obsluha bude tyto pokyny dodržovat a řídit se jimi. 6) spotřeba pitné vody pro provoz ČOV 10 m 3 /d Spotřeba pitné vody je zajištěna z vodovodu po ČOV. 7) spotřeba vzduchu dle výpočtu Nm = Nm 3 /hod Vzduchu bude do systému dodáván dmychadly DMa-c (DMa,b: Q=22,5 m 3 /min, p=50 kpa, P=30 kw, DMc: Q=11,3 m 3 /min, p=50 kpa, P=15 kw) v kaskádě na základě ovládání signálu kyslíkových sond. V období provádění záměru se předpokládá použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz. B.II.7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Stávající dopravní napojení areálu ČOV je realizováno z areálu společnosti ZŘUD- Masokombinát Polička, a.s. a dále z místní obslužné zpevněné komunikace. Doprava v areálu se pohybuje průměrně denně na úrovni 1 nákladní auto odvážející shrabky, tuk nebo biologický kal. Rekonstrukcí ČOV se zásadně nezmění nároky na dopravu, dopravní napojení areálu ČOV bude stávající a bez problémů. Výhledová doprava na ČOV bude mít obdobnou intenzitu jako v současnosti. Při realizaci stavby dojde na přechodnou dobu ke zvýšení dopravní intenzity, ale nepředpokládají se zvláštní nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu. Doprava vyvolaná prováděním stavby bude realizována po stávajících komunikacích. Příjezdové komunikace, využívané po dobu výstavby musí být podle potřeby čištěny a udržovány ve sjízdném stavu. Prokazatelné poškození příjezdových komunikací vlivem provádění stavby musí být na náklady zhotovitele odstraněny. 19
20 B.III. Údaje o výstupech B.III.1. Ovzduší ČOV jsou uvedeny pro kategorizaci ve vyhlášce č. 353/2002 Sb. v části 6.11 Čistírny odpadních vod, kategorie: střední zdroje znečišťování u zařízení s projektovanou kapacitou pro 500 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m 3 /den. Navrhovaná ČOV je zařazena jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší kategorie střední zdroj. V současné době jsou zdroji znečišťování ovzduší v rámci posuzované ČOV: technologické procesy nádrže ČOV, kal nákladní automobily odvážející kaly, shrabky, tuky, příp. látky pro provoz ČOV Pachové látky ČOV bude zrekonstruována a vybavena novou technologií čištění, která odpovídá současným požadavkům na tato zařízení. Biologická část ČOV je navržena tak, že po rekonstrukci nebude docházet k anaerobním procesům s uvolňováním sirovodíku, amoniaku či metanu. Přebytečný biologický kal z čistícího procesu bude dále zpracováván v zásobnících kalu, odvodňován a odvážen k likvidaci. Látky získané na mechanickém předčištění (shrabky, tuk) budou odváženy na další likvidaci, aby nebyly zdrojem zápachu. Při dodržení technologické kázně nebude ČOV po provedené rekonstrukci zdrojem pachových látek, které by obtěžovaly obyvatele v blízkém okolí ČOV. Čistírny odpadních vod lze charakterizovat emisemi pachových látek. V současné době nejsou k dispozici metodické postupy pro určení emisí. Aktivovaný kal představuje směsnou biologickou kulturu a přiváděná voda je směsným substrátem. Naměřené hodnoty emisí nejsou k dispozici. Měření pachových látek nemusí být vzhledem k charakteru ČOV prováděno. Výpočet emisí nebyl vzhledem k absenci metodiky výpočtu pachových emisí ČOV proveden. Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. nechala vypracovat odborný posudek podle 17, odst. 5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění zk. č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší. Odborný posudek OP č. 35/06 vypracovala firma EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice ze 08/2006, vypracoval: Ing. L. Slabý, autorizace: 2147/740/02/MS z podle zásad MŽP. Zařazení navržené technologie dle výše zmíněného posudku č. 35/06 ČOV navrhujeme zařadit podle 4 odst. 4) písm. a) bodu 3 zákona č. 472/2005 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů jako střední zdroj znečišťování ovzduší (kapacita podle EO je větší než 500 nebo produkce odpadních vod v množství větším než 50 m 3 /den). V posuzovaném případě ČOV nebude mít definované vlastní výduchy, zdroj fugitivních pachových emisí bude umístěn vně ochranných pásem přilehlých obcí. Navrhujeme upustit od stanovení koncentrace pachových látek vzhledem k charakteru ČOV a k odlehlosti celého areálu od obytné zástavby. 20
21 Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší dle výše zmíněného posudku č. 35/06 ČOV jako zdroj znečišťování ovzduší bude produkovat emise pachových látek. Objekt bude prostý jiných stacionárních zdrojů znečišťování (např. kotelna), emise pachových látek nebudou omezeny. Imisní limity obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) jsou stanoveny řeší vyhl. č. 362/2006 Sb. Provoz mechanicko biologické čistírny průmyslových vod nepředstavuje za běžného provozního režimu výrazné nebezpečí z hlediska znečišťování ovzduší. Určité riziko představuje situace, při které by aerobní režim práce přešel do režimu anaerobního, neboť v tomto případě by mohlo dojít ke zvýšené produkci pachových emisí. Vznik této situace je však málo pravděpodobný, neboť celý proces včetně aerace bude automaticky řízen s automatickou signalizací přerušení nebo narušení procesu. Závěr dle výše zmíněného posudku č. 35/06 Aerobní biologická oxidace odbouratelných organických látek je vhodným čistícím procesem pro čištění odpadních vod. Navrženou dostavbou budou vytvořeny podmínky pro zlepšení celkové čistoty prostředí, vody a bude zvýšena celková ekologická čistota zájmového území. Zpracovatel odborného posudku doporučuje posuzovaný záměr realizace změny ČOV tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci zpracované firmou Sekerka-Antošovský ADOS. Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. požádala o vyjádření k PD: 1) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/BV ze dne , vyřizuje V. Brokl (příloha č. 6) - z hlediska ochrany ovzduší, vyřizuje Z. Hrstka bez připomínek 2) Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice dle č.j.: 43077/2006/OŽPZ/PI ze dne , vyřizuje Ing. R. Pinkas (příloha č. 12) - k PD nemáme z hlediska uvedených zákonů ve vyjádření připomínek B.III.2. Odpadní vody Vyčištěná odpadní voda je z ČOV vypouštěna je do levostranného přítoku Černého potoka v km 0,8, číslo hydrologického pořadí Současný stav pro vypouštění odpadních vod V současné době platí Rozhodnutí č.j.: OŽPZ/21961/2005/ŠK ze dne , vydal Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice, vyřizuje Ing. Škařupová (viz. příloha č.1) k nakládání s vodami vypouštění průmyslových odpadních vod. Množství Q 24skutečnost 612,7 m 3 /d 7,0 l/s Q hmax 72,0 m 3 /h 20,0 l/s * Q měs ,0 m 3 /měs. Q r ,0 m 3 /r * v případě vypouštění rybníků 3. stupně čištění až 60 l/s 21
22 Ukazatel p m mg/l mg/l t/r BSK ,8 CHSK Cr ,4 N-NH ,4 N anorg ,6 P c 6 8 1,32 NL ,0 EL ,76 Charakter odpadní vody: výroba masa a masných výrobků p přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (při stanoveném množství 26 vzorků za rok je přípustný počet překročení hodnoty p ve 3 vzorcích za rok) m s četností 1x za 14 dnů, odebírány 2 hodinové směsné vzory získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut v místě měrného objektu na odtoku z biologických rybníků 3. stupně čištění maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné Množství vypouštěných odpadních vod bude průběžně měřeno v měrném objektu na odtoku z biologických rybníků 3. stupně čištění. Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do Vypouštění odpadních vod po intenzifikaci ČOV Nakládání s odpadními vodami bude prováděno v souladu s platnou legislativou. Hodnoty požadované na kontrolním profilu po ukončení komplexní opravy a intenzifikace (po ) dle Rozhodnutí č.j.: OŽPZ/21961/2005/ŠK ze dne , vydal Pardubický kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice, vyřizuje Ing. Škařupová (viz. příloha č.1) Množství Q 24skutečnost 612,7 m 3 /d 7,0 l/s Q hmax 72,0 m 3 /h 20,0 l/s * Q měs ,0 m 3 /měs. Q r ,0 m 3 /r * v případě vypouštění rybníků 3. stupně čištění až 60 l/s Ukazatel p a) m mg/l mg/l BSK CHSK Cr N-NH N anorg P c
23 NL EL 6 10 Charakter odpadní vody: výroba masa a masných výrobků Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. Biologické rybníky (stabilizační nádrže) budou jako součást ČOV s tím, že limity p a m budou v povolení k nakládání s vodami pro ČOV stanoveny v měrném objektu MO2 za terciálním dočištění DOS2. Zároveň bude stanovena povinnost odebírat bodové vzorky na odtoku z biologických rybníků (předpokládá se četnost 1x za dva měsíce) a budou stanoveny limity na odtoku z rybníků pro bodový vzorek ve výši hodnot p za terciálním dočištěním DOS2 protokol z jednání v kanceláři společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. ze dne (příloha č.2). a) Uváděné přípustné hodnoty p koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle pozn. 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu. p přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (při stanoveném množství 26 vzorků za rok je přípustný počet překročení hodnoty p ve 3 vzorcích za rok) m typ vzorku C 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. požádala o vyjádření k PD: 1) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/BV ze dne , vyřizuje V. Brokl (příloha č. 6) - z hlediska vodního hospodářství, vyřizuje R. Kárský platí vyjádření vydané dne pod č.j.: OÚRaŽP 1215/06/VH/RK 2) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, vodoprávní úřad, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/VH/RK ze dne , vyřizuje R. Kárský (příloha č. 7) - nemá připomínek 3) Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, náměstí Míru 17, Svitavy dle č.j.: OPM/SY/860/06 ze dne , vyřizuje Ing. P. Pernica (příloha č. 8) není připomínek 4) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno značka: PM037152/ /Ko ze dne , vyřizuje Ing. Kopřivová (příloha č. 9) - z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Směrným vodohospodářským plánem. Uvedený záměr je možný. - z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů sdělujeme: Vodoprávnímu úřadu doporučujeme povolit na odtoku z rekonstruované ČOV nakládání s vodami uváděné v projektu stavby. S návrhem kontroly vypouštěných OV souhlasíme. Platnost povolení doporučujeme omezit dobou 5 let od předpokládaného termínu zprovoznění stavby. 23
24 V průběhu výstavby se předpokládá dočasné minimální zvýšení znečištěných splaškových odpadních vod. Tyto odpadní vody budou zneškodňovány s ostatními odpadními vodami. Množství vzniklé odpadní vody v průběhu stavby bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a rychlosti stavebních prací, nebude však představovat nadměrné množství. V průběhu stavby bude na ČOV zajištěn provizorní provoz, při kterém se může přechodně navýšit vypouštěné zbytkové znečištění. B.III.3. Odpady Složení odpadních produktů (shrabky, tuk a přebytečný kal) nebude vůči současnému stavu po realizaci záměru změněno. Množství produkce odpadů odpovídá produkci čištěných odpadních vod. Bilance produkovaných odpadů a zařazení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 Kategorie vedlejších produktů živočišného původu shrabky z česlí: 20 kg/d tuková pěna a tukový sediment: 230 kg/d Vyhláška 381/01 Sb. Katalog odpadů (v závorce zařazení) přebytečný kal ( ): 592 kgnl/den předpokládané zahuštění v zásobníku kalu na koncentraci 3 % 20 m 3 /den předpokládané zahuštění po mechanickém odvodnění na koncentraci 20 % 3 m 3 /den Zneškodňování odpadů bude prováděno stávajícím způsobem. Společnost ZŘUD- Masokombinát Polička, a.s. má uzavřeny o nakládání s výše uvedenými balastními látkami následující smlouvy: 1) Rámcová smlouva o svozu a likvidaci živočišného původu s firmou VAPO, spol. s r.o., Žatecká 661, Podbořany ze dne ) Smlouva o likvidaci kalů s firmou Oldřich Konývka, ul. Jaroslava Metyše 1085, Litomyšl ze dne (tyto smlouvy jsou uloženy u společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s.) Společnost ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. požádala o vyjádření k PD: 1) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/BV ze dne , vyřizuje V. Brokl (příloha č. 6) - z hlediska odpadového hospodářství, vyřizuje M. Roušar platí vyjádření vydané dne pod č.j.: OÚRaŽP 1215/06/OH/RO 2) Městský úřad Polička, odbor územního rozvoje a životního prostředí, odpadové hospodářství, Palackého nám. 160, Polička dle č.j.: OÚRaŽP 1215/06/OH/RO ze dne , vyřizuje M. Roušar (příloha č. 10) - souhlasíme s bodem A.2.1. písm. j) Likvidace odpadu projektové dokumentace - Odpady budou likvidovány povoleným způsobem na základě smluvního vztahu. O likvidaci jednotlivých odpadů budou předloženy účetní doklady. 24
25 - máme následující připomínky: 1. veškeré odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, budou využívány, případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí, a který je v souladu se zákonem o odpadech 2. vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhu a zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem podle 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona o odpadech 3. doklady o způsobu odstranění odpadů vzniklých při realizaci záměru budou předloženy při kolaudaci stavby příslušnému úřadu, který je kompetentní vydávat podle zvláštního předpisu stavební povolení Při realizaci stavebních prací v areálu ČOV budou vznikat odpady související se stavbou. Zhotovitel stavby zajistí likvidaci odpadů povoleným způsobem na základě smluvního vztahu. O likvidaci jednotlivých odpadů budou předloženy účetní doklady. Tab. B. 7. Přehled možných odpadů vznikajících při stavbě Číslo Název odpadu odpadu Kategorie odpadu * Barva nebo lak s obsahem halog. rozpouštědel a/nebo lak s obsahem N halogenových rozpouštědel Barva bez halogenových rozpouštědel a/nebo lak bez halogenových O rozpouštědel Barva rozpustná ve vodě a/nebo lak rozpustný ve vodě O * Vodný kal s obsahem barev a/nebo laků N * Vodná suspenze s obsahem barev a/nebo laků N Vodný kal s obsahem keramických materiálů O Vodná suspenze s obsahem keramických materiálů O * Lepidlo s obsahem halogenových rozpouštědel a/nebo těsnící materiál N s obsahem halogenových rozpouštědel Lepidlo bez halogenových rozpouštědel a/nebo těsnící materiály bez O halogenových rozpouštědel Vodou ředitelné lepidlo a/nebo vodou ředitelný těsnící materiál O * Kal z lepidel a/nebo těsnících materiálů s obsahem halog. rozpouštědel N Kal z lepidel bez halog. rozpouštědel a/nebo těsnících materiálů bez O halogen. rozpouštědel * Vodný kal s obsahem lepidel a/nebo těsnících materiálů obsahujících N organická rozpouštědla Vodný kal bez obsahu lepidel a/nebo těsnících materiálů obsahujících O organická rozpouštědla * Kapalný odpad s obsahem lepidel, těsnících materiálů a/nebo vody N Papírový a/nebo lepenkový obal O Plastový obal O Dřevěný obal O Kovový obal O Kompozitní obal O Směs obalových materiálů O Beton O Cihla O Keramika O Směsi nebo oddělení frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků O Dřevo O Sklo O Plast O 25
SKLAD DUSÍKU ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
SKLAD DUSÍKU ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. OZNÁMENÍ dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní
Krajský úřad Královéhradeckého kraje viz. rozdělovník 4542/ZP/2008-Pa 15.05.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Poláčková / 208 Oddělení EIA a IPPC opolackova@kr-kralovehradecky.cz STANOVISKO

References: zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 500
 zákona č. 100
 zákona č. 86
 zákona č. 472
 zákona č. 100
 zákona č. 100