Source: http://www.portail-securite.com/securite-incendie/types-u/157-dispositions/549-
Timestamp: 2019-09-22 08:40:42+00:00

Document:
Catégorie : DISPOSITIONS Mis à jour le mardi 9 octobre 2012 22:01 Écrit par Admin Affichages : 1798
Les détecteurs situés à l’intérieur des locaux à sommeil, à l’exception de ceux se trouvant au sein des espaces des compartiments, devront comporter un indicateur d’action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.
2Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l’implantation des zones doit être réalisée de la façon suivante :2
la zone d’alarme (ZA) doit englober l’ensemble de l’établissement ;
les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées. Les zones de compartimentage des espaces visés à l’article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l’article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des dossiers de sécurité
les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l’abri dans le cadre des dossiers de sécurité (GE2).
Asservissement de la DI
Localisation de la DAI
Alarme (personnel)
Climatisation propre à la zone
Clapets et volets (climatisation)
Monte-malade Ascenseurs (non-stop)
Désenfumage (à l’exception des exutoires placés au sommet des escaliers)
Articles U 44, § 3 U 20, § 1 IT no 246 U 27, § 3 U 36, § 1 U 26, § 3
Couloirs (DAI) ZA ZP Z ZP Z Z
Couloirs des circulations sans locaux à sommeil ZA
Locaux (X) ZA ZP Z ZP Z L
Combles (X) ZA
DAD : détecteur autonome déclencheur ; DAI : détection automatique d’incendie ; X : détection adaptée ; N : niveau sinistré ; ZP : Zone protégée ; Z : zone sinistrée ; L : local sinistré ; A : atrium sinistré ; ZA : zone de diffusion de l’alarme générale sélective.

References: § 4
 § 3
 § 1
 § 3
 § 1
 § 3