Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80047&nValor3=114928&strTipM=TC
Timestamp: 2020-04-02 20:56:27+00:00

Document:
Decreto Ejecutivo : 38924 (22 artículos) (2 transitorios) (5 anexos)
Versión de la norma: 4 de 4 del 29/11/2018
a) Control Operativo (CO): Este control le corresponde a los entes operadores, para lo cual deben realizar mediciones periódicamente de los parámetros: turbiedad, olor y cloro residual libre. Deben contar con el equipo básico de laboratorio para el monitoreo en cada fuente o en la mezcla de todas las fuentes y red de distribución, y llevar el control mediante una bitácora. Los valores de alerta y máximos admisibles se indican en el cuadro 1 del anexo 1 del presente decreto. La frecuencia de muestreo y número de muestras a recolectar para los análisis físico-químicos, se indican en el cuadro B.1 del anexo 2 de este reglamento.
b) Nivel Primero (N1): Corresponde al programa de control básico, el cual consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente, el almacenamiento, la distribución del agua potable y la determinación de los siguientes parámetros: color aparente, conductividad, pH, olor, temperatura, turbiedad, coliformes fecales, Escherichia coli, y cloro residual libre o combinado. Los valores de alerta y máximos admisibles, se indican en el cuadro 2 del anexo1 del presente reglamento. Si en la inspección sanitaria realizada por el Ministerio de Salud, se establecen otros riesgos de contaminación, deberán adicionarse al programa de control básico, los parámetros necesarios. La frecuencia de muestreo y número de muestras a recolectar para los análisis físico-químicos y microbiológicos se indican en el cuadro B.2 del anexo 2 de este reglamento.
d) Nivel Tercero (N3): Corresponde a un programa de control avanzado, el cual consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución. Los parámetros de control contemplados en este nivel son: amonio, antimonio, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, nitrato, nitrito, plomo, y selenio. Los valores de alerta y máximos admisibles se indican en el cuadro 4 del anexo 1 de este decreto.
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41499 del 29 de noviembre del 2018)
Artículo 21 º- Índice de riesgo: Para efectos de interpretación de los resultados de los parámetros físicos y químicos y microbiológicos contemplados en el presente reglamento se recomienda revisar el documento denominado, Índice de Riesgo para Agua de Consumo Humano del Laboratorio Nacional de Aguas, elaborado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual puede ser consultado en la página web del Ministerio de Salud (www.ministeriodesalud.go.cr).
(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41499 del 29 de noviembre del 2018)
Artículo 22. Vigencia. Este reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
(Corrida su numeración por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 41499 del 29 de noviembre del 2018, que lo traspaso del antiguo artículo 21 al 22)
Transitorio II.- (Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 17950 del 8 de noviembre de 2017, se declaró inconstitucional este transitorio.)
CUADRO 1: Cuadro 1: Parámetros de Calidad del Agua.
(a) ) Para el parámetro cloro residual libre, se establece rangos permisibles y no VA ni VMA.
(Así reformado el cuadro anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41499 del 29 de noviembre del 2018)
Cuadro 2: Parámetros de Calidad del Agua.
Valor Alerta (VA)
NMP/100 ml o UFC/100
(b))Sólo en el caso que el residual del cloro se encuentre en forma combinada o se esté dosificando cloro en la forma de cloramina (cloro-amoniaco).
(e) En situaciones de emergencia calificadas como tal por el Ministerio de Salud se permitirá una concentración de cloro residual libre de 0,8 mg/L en los puntos de muestreo medidos en la red de distribución.
CUADRO 4. Parámetros de Calidad del Agua Nivel Tercero (N3)
Valor de alerta (VA) mg/L
Valor Máximo Admisible (VMA) mg/L
CUADRO 5. Parámetros de Calidad del Agua Nivel Cuarto (N4)
(a) Por "Plaguicidas" se entiende: insecticidas orgánicos, herbicidas orgánicos, fungicidas orgánicos, nematocidas orgánicos, acaricidas orgánicos, alguicidas orgánicos, rodenticidas orgánicos, molusquicidas orgánicos, productos relacionados (reguladores de crecimiento) y sus pertinentes metabolitos y productos de degradación y reacción. Sólo es preciso controlar aquellos plaguicidas que sea probable que estén presentes en un suministro dado. De estar presentes en el suministro e implementado el sistema de tratamiento; estos deben ser evaluados con una frecuencia mensual.
Valor Máximo Admisible. (VMA) μg/L
Hidrocarburos policíclicos aromáticos totales 0,2
OTROS PARÁMETROS FÍSICOS E INORGÁNICOS
Escherichia coli cepas patógenas
Cuadro A. Niveles de Control y Parámetro
· Turbiedad
· Olor (a)
· Cloro residual libre
· Color aparente.
· Conductividad
· Dureza Total
· Antimonio
· Cadmio
· Cloro residual combinado
· Sodio (Na+)
· Nitrito
· Plomo Selenio
· Coliforme Fecal
(a) ) Valoración cualitativa.
3. RESULTADOS DEL CONTROL OPERATIVO (mediciones realizadas por el Ente operador.)
TABLA A. MONITOREO DEL CONTROL OPERATIVO (CO)
TABLA B. ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS DEL NIVEL PRIMERO (N1)
Color aparente(U- Pt-Co)
Nombre del laboratorio: ______________________________________
Permiso Sanitario de Funcionamiento: ___________ Fecha de Vencimiento:_______________________
Nº de análisis físico-químico: ___________________________________
Fecha del análisis: ____________________________________________
***Adjuntar los originales de los análisis de laboratorio con el respectivo refrendo del Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos de Costa Rica.
"TABLA D. ANÁLISIS QUÍMICO
NIVEL SEGUNDO (N2) Y NIVEL TERCERO (N3)
Parámetros (mg/L)
Fuente abastecimient o
Red distribució n
Valor de Alerta (mg/L)
Valor máximo admisible (mg/L)
Fluoruro ( F- )
N.A. aplica, esto es por cuanto no corresponde hacer estos análisis)
(a) 1,5 mg/L para temperaturas de (8 a 12)⁰ C y 0,7 mg/L para temperaturas de (25 a 30)⁰ C.
(b) En aguas subterráneas, donde se encuentran estos dos metales, el VMA (Fe + Mn) es 0,3
Nombre del laboratorio: ________________________________________________
Permiso Sanitario de Funcionamiento: _____________ Fecha de vencimiento:____________
Nº de análisis físico-químico: _____________________________
Fecha análisis: _______________________________
***Adjuntar los originales de los análisis de laboratorio con su respectivo refrendo del Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos de Costa Rica".
Fecha de generación: 02/04/2020 02:56:25 p.m.

References: artículo 1

Artículo 21
 artículo 2

Artículo 22
 artículo 3
 artículo 21
 resolución 
 artículo 1