Source: https://ingenieriareal.com/analisis-derrumbe-muro/?replytocom=5016
Timestamp: 2017-10-22 20:55:18+00:00

Document:
Análisis derrumbe de muro en Cerro Grande
Altura aproximada de la zona del derrumbe: 1067.00 msnm
El derrumbe del muro ocurrió al medio día cuando no existían personas en las viviendas, afectando directamente a tres viviendas, siendo las demás aledañas afectadas en menor escala, presentando fisuras en las casas colindantes, se verifica que por el talud del lado Este pasa tuberías de aguas negras de PVC sin ninguna protección.
Viviendas agrietadas en dicha zona.
Muros perimetrales de viviendas presentan fisuras.
Aceras y pavimento de concreto hidráulico presentan grietas.
Se observa relleno de desechos de construcción debajo de cimentación de viviendas.
Liga pobre en el muro de mampostería.
Presenta hundimiento en la mayoría de las viviendas cercanas al muro, drenaje de aguas lluvias en mal estado.
Aparentemente el predio presenta un material de roca ignimbrita vitrofíricas con cristales de cuarzo.
Se presentan cortes antrópicos en zonas aledañas al predio.
Saturación de agua en el cimiento del muro de mampostería.
Origen de vegetación en muro, indicio de agua acumulada detrás del mismo.
Grietas en viviendas de la calle opuesta al derrumbe.
Se presenta una zona con material suelto a varios metros de profundidad desde el desplante de las zapatas, con indicios de humedad por falta de drenaje óptimo, lo cual pudo haber ocasionado un empuje del talud bastante mayor al diseño por saturamiento de agua.
Aparentemente se puede observar que los drenajes de aguas lluvias pudieron sufrir daños por hundimientos en pequeña escala hasta provocar que el agua saturara el terreno suelto que viene siendo arcilla con desechos sólidos cimentados sobre terreno con material de roca ignimbrita vitrofíricas con cristales de cuarzo.
Dicha zona se encuentra ubicado según el mapa Multiamenazas en zona que es propensa a Media Susceptibilidad de Movimientos de Ladera. Por lo tanto esta zona es una Zona de Reglamentación, en la cual se puede permitir la expansión y densificación de asentamientos humanos, siempre y cuando existan y se respetan las reglas de ocupación del suelo y normas de construcción apropiadas. Construcciones existentes que no cumplan con las reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o desalojadas y reubicadas.
Se recomienda construir cunetas para drenar el agua de la parte alta y así no seguir sobrecargando el suelo y evitar posibles deslizamientos en el transcurso del tiempo.
Al diseñar y construir muros de contención a los mismos se les deberá colocar sus respectivos drenajes o filtros a fin de estabilizar lo máximo posible el plantel donde se realizaran las obras a construir, evitando así que las futuras estructuras colapsen por deslizamientos de ladera.
Debió construirse un sistema de drenaje de aguas lluvias en el terreno. Las aguas lluvias deben ser encausadas adecuadamente a un sistema existente con capacidad de captación y evacuación, a fin de evitar afectaciones futuras a las propiedades colindantes públicas y privadas.
Al realizar cualquier tipo de obra en el terreno la misma debió cimentarse en suelo residual o estrato rocoso no en suelo coluvial (suelo suelto).
Según el Reglamento de Zonificación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Artículo 8, 16, 17, 19 y 20:
El Propietario y el Contratista son los responsables de los procedimientos, materiales y equipos que se utilicen para desarrollar la obra de construcción, y la Alcaldía queda eximida de responsabilidades por incumplimiento de las prácticas constructivas adecuadas y correctas.
Artículo 8: RESPONSABILIDAD DE PROPIETARIOS, PLANIFICADORES Y EJECUTORES. La Alcaldía queda eximida de responsabilidades por el incumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, agotando los procedimientos legales requeridos en base a la ley.
Artículo 16: Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales, equipo, insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas.
Artículo 17: Los planos de estructuras, la memoria de cálculo y el estudio de suelos, que incluirá cuando corresponda, serán de exclusiva responsabilidad de los profesionales competentes que los suscriban. Corresponderá asimismo a dichos profesionales asistir al constructor para que las estructuras se ejecuten de acuerdo a los respectivos planos y especificaciones técnicas del permiso de edificación otorgado.
Artículo 19: El propietario, el planificador y el ejecutor de obras, serán responsables solidaria y mancomunadamente, en el ámbito de su competencia, de garantizar que la construcción de obras no cause daños en la vía pública o en la infraestructura pública, debiendo en caso de daños, hacerse responsables de los costos y trabajos de reparación necesarios
Artículo 20: RESPONSABILIDADES SOBRE DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES. El propietario, el planificador y el ejecutor de las obras serán responsables solidaria y mancomunadamente en el ámbito de su competencia, de garantizar la seguridad, la vida y los bienes de las personas que laboren en una obra, así como de no causar molestias o daños a transeúntes o vecinos, así como a sus bienes durante la fase de ejecución de una obra, sin perjuicio de sus responsabilidades de indemnización por los daños y perjuicios causados a terceros.
Fotografías que describen mejor el problema:
Lugar donde ocurre el derrumbe del muro:
Mapa de escarpes elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), publicados recientemente.
Mapa de cuerpos de deslizamientos elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), publicados recientemente.
Foto: ©Alberto Pinto/Creative Commons
Artículo anterior Plástico dañino al calentar tu comida en el microondas
Artículo siguiente Descarga QGIS y Google Earth gratuitamente
Tipos de pilotes según el material 21 Jun, 2012
Responder a Roberto Salazar Cancelar respuesta
rosita sihuay dice:
excelente, los felicito por el gran apoyo , y compartir sus conocimiento y experiencia. Ing. rosa sihuay
Muchas gracias ingeniera Rosa, es un gusto leer su comentario, un grato saludo a la distancia y esperamos tenerla por aquí con algunas novedades que se implementarán en el sitio, es por ello que ha estado un poco estacionado.
Saludos Ing. Rosa…
Dónde es eso? increíblemente un desastre esas construcciones que se ven, a simple vista se observa que degenere de los constructores, espero no sea en mi país
Sandra Lagos dice:
Dios no lo quiera, pero si hay un temblor se van a venir muchas casas
Allan Alfaro dice:
13 septiembre, 2015 a las 8:43 PM
Buena publicación, me abrió los ojos sobre el tema
13 septiembre, 2015 a las 8:18 PM
me llega como lo explicó inge, ojalá todos los catedráticos dieran las clases de esa forma
Lic. Edwin dice:
13 septiembre, 2015 a las 8:15 PM
de verdad no existe alguna falla y los periodistas dicen que eso es el problema, interesante saber todo esto, me queda claro, vivo cerca de donde sucedió y para ser sincero estos contruyeron con las patas todas esas casas
13 septiembre, 2015 a las 8:12 PM
lo que muchos periodistas inventan, lo ha dicho claramente y con esquemas, muchas felicidades por el aporte colega, es un orgullo que alguien se interese por estos temas
13 septiembre, 2015 a las 7:56 PM
Muy buen aporte Ing. Mi respeto x su investigacion.
13 septiembre, 2015 a las 3:45 PM
Buen analisis de la situacion.Felicidades!!
13 septiembre, 2015 a las 3:26 PM
excelente analisis……………felicitaciones…….

References: Artículo 8

Artículo 8

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20