Source: http://kirsch-bhkw.eigenenergie.org/elektronik-.html
Timestamp: 2019-02-19 03:27:00+00:00

Document:
Elektronik - Kirsch-BHKW
Hauptplatine PC Borad CAD "B"
Hauptplatine PC Borad CAD "B" komplett zum Austausch der Platine im Schaltschrank des BHKWs. Der Tausch kann bei einem Fehlverhalten der Platine oder Kommunikationsproblemen mit der Haube erforderlich werden.
Nach dem Tausch der Hauptplatine muss unbedingt über das Service-Tool eine neue Firmware/Software aufgespielt werden!!
1x Hauptplatine PC Borad CAD "B" Art. 37471277
Display BHKW - zur externen Anordnung
Es handelt sich hierbei um das Ersatzteil "Baugruppe Display/Platine BHKW".
Bei Auffälligkeiten des Displays und/oder einer dauerhaft gestörten Kommunikation zwischen Display (ist für Freigabe des BHKWs zuständig) und der Hauptplatine ist ein Kompletttausch unter Umständen sinnvoll. Meist lässt sich das Problem durch einen "Neustart Hauptschalter" beheben.
Nach einem Tausch des Displays/Platine muss unbedingt eine neue Software/Firmware aufgespielt werden (über Netzwerkanschluss an Display).
Dieses Ersatzteil lässt sich extern am BHKW anordnen und wird (üblicherweise) nicht mehr in die Haube integriert. Über ein USB-Kabel wird die Verbindung zur Hauptplatine hergestellt. Die 12V-Spannungsversorgung der alten Haube wird hier wieder genutzt.
1x AG-Display microBHKW Art. 24704472
Drehzahlgeber V14 und CAD B/C
Drehzahlgeber ist am Motor auf der linken Seite hinter dem Riemenrad montiert und überwacht die Drehzahl des Riemenrades.
Nach einer mechanischen Beschädigung ist Tausch zu empfehlen.
1x Drehzahlgeber Art. 68101917
Stellmotor V14 und CAD B/C
Stellmotor Drosselklappe zur Leistungsregelung des BHKWs.
Das BHKW startet mit 35% Drosselklappenstellung und passt danach die Stellung bedarfsgeführt an. Das Set enthält nur den Stellantrieb und nicht das zugehörige Gestänge zur Steuerung der Drosselklappe.
Es handelt sich hier um den Stellantrieb mit den nötigen Anbauteilen. Die Konsole/Schrauben etc. werden vom alten Antrieb umgebaut.
1x Stellmotor Art. 37783228
1x Lagerhülse Art. 30836582
1x Zugdraht Drosselklappe Art. 44931895
1x Sicherungsscheibe Art. 24015582
Öldruckschalter V14 und CAD B/C
Öldruckschalter dient zur Überwachung des Öldrucks und sitzt rechts am Motor im Bereich des Ölfilters.
Bei entsprechender Fehlfunktion kommt der die Fehlermeldung "Öldruckschalter". An der Komponente können bei Alterung auch Ölundichtigkeiten auftreten.
1x Öldruckschalter Art. 34208465
Lambdaregelventil CAD B/C
Lambdaregelventil zum Anbau an den Gasmischer. Das Ventil wird über die Lambdaregelung gesteuert und wirkt unter anderem über einen Luftschlauch auch gasseitig auf den Gleichdruckregler.
Dieses Lambdaregelventil ist während dem Startvorgang des BHKWs als "leises Klackern" zu hören und kann im Bedarfsfall recht leicht getauscht werden.
1x Lambdaregelventil im Set Art. 58905981
Lambdasonde CAD B/C
Lambdasonde als Ersatzteil bei einer defekten Sonde.
Die Funktion der Lambdasonde sollte bei Auffälligkeiten im BHKW-Betrieb zunächst über die Software Lambda-Control geprüft werden.
1x Lambdasonde Art. 33815838
Lambdasteuergerät CAD B/C
Lambdasteuergerät zum Einbau in den "schwarzen Schaltschrank" im BHKW auf der rechten Seite. Dieses Steuergerät ist für die Lambdaregelung verantwortlich. Bei Schwankungen auf Seiten der elektrischen Wirkleistung kann ein Austausch dieser Steuerung erforderlich sein.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie ein Erdgas- oder ein Flüssiggas-BHKW haben!!!! Standardmäßig ist eine Software für Erdgas aufgespielt!!
1x Lambda-Steuergerät Art. 57005223
Temperaturfühler NTC CAD B/C
Für Modell CAD B/C und teils auch V14!!
Temperaturfühler NTC mit Aussengewindeanschluss uns SW19. Misst im BHKW unter anderem die Vorlauftemperatur und die Temperatur der Kapsel.
Das Modell V14 hat als Vorlauf- und Rücklauffühler im BHKW andere Temperaturfühler!!
1x Temperaturfühler NTC Art. 71371622
Sicherheitstemperaturregler (TS5, TS3, TS6)
Für Modell V14 und CAD B/C!!
Sicherheitstemperaturregler zur Überwachung der Temperaturen unter anderem im Abgasweg und in Kapsel (TS5, TS3, TS6).
1x Sicherheitstemperaturregler Art. 5539618
Ein/Aus Schalter CAD B/C
Ein/Aus Schalter auf der Rückseite des BHKWs.
1x Ein/Aus Schalter Art. 11668682
Kondensatoren (3 Stück)
Kondensatorensatz bestehend aus drei Kondensatoren montiert auf einer Konsole zum Einbau im Schaltschrank.
Bei einem Defekt der Kondensatoren meldet sich das BHKW meist mit "Phasenunsymetrie". Testweise können auch am Kondensator durch den Fachmann auch je eine Phase abgezogen werden um den möglichen Fehler einzugrenzen.
1x Kondensatoren (3 Stück) Art. 48389311
Kondensatorschütz CAD B/C
Kondensatorschütz mit Bemessungsblindleistung bei 12,5 kvar.
Bei einer Beschädigung können die einzelnen Phasen/Kabel "Schmorspuren" aufweisen.
1x Kondensatorschütz Art. 76602642
Leistungsschütz CAD B/C
Leistungsschütz im Schaltschrank des BHWKs.
1x Leistungsschütz Art. 18711644
Motorschutzschalter CAD B/C
Motorschutzschalter im Schaltschrank des BHKWs.
Vor Tausch bitte prüfen ob Komponente ausgelöst hat und Versorgungsspannung überhaupt anliegt.
1x Motorschutzschalter Art. 07686002
Netzteil V14 und CAD B/C
Netzteil mit 12V zur Versorgung der Niederspannungskomponenten.
Die Spannung kann über Poti auf 12V eingestellt werden.
1x Netzteil Art. 11552319
Softstarter CAD B/C
Softstarter zum Sanftanlauf des BHKWs.
Bei einer Beschädung ist dies an der LED am Softstarter zu sehen und das Startverhalten des BHKWs auffällig.
1x Softstarter Art. 19560462
Sicherheitstemperaturregler TS8 100°C
Temperaturregler sitzt am Abgasstutzen im BHKW und überwacht die Abgastemperatur. Bei zu hohen Temperaturen löst der Regler aus. Es gibt verschiedene Schwellenwerte. Teils wurden Regler mit 80°C verbaut, die zu früh auslösen. Dieser Regler löst bei 100°C aus.
Hinweis zum Fehlverhalten: Beim Modell CAD B/C bricht beim Auslösen dieses Reglers die Spannungsversorgung der Regelung zusammen (Sicherheitskette - Phase 1) und das Display ist schwarz. Beim Modell V14 kommt beim Start des BHKWs die Fehlermeldung "Drehzahl zu gering", da der Start entsprechend abgebrochen wird.
Artikel: 1x 55916289
Steuerung Gasmischer Hügli V14
Steuerung Gasmischer von Hügli. Ist im Schaltschrank des BHKWs verbaut und übernimmt die Lambdaregelung (sie misst über Lambdasonde und steuert dann den Gasmixer).
Über Service-Tool muss diese Steuerung vor Ort auf das vorhande Gasgemisch und Aufstellbedingungen angepasst werden.
1x 50501018
Gas-Venturi-Mixer V14
Gasmischer zur Mischung des passenden Gas- und Luftgemisches. Wird von der Hügli-Steuerung angesteuert.
Lieferumfang: 1x 78753969
Lambdasonde V14
Steckerfertige Breitband-Lambdasonde zum Austausch bei Defekt an der Sonde.
Artikel: 50601012

References: Art. 37471277
 Art. 24704472
 Art. 68101917
 Art. 37783228
 Art. 30836582
 Art. 44931895
 Art. 24015582
 Art. 34208465
 Art. 58905981
 Art. 33815838
 Art. 57005223
 Art. 71371622
 Art. 5539618
 Art. 11668682
 Art. 48389311
 Art. 76602642
 Art. 18711644
 Art. 07686002
 Art. 11552319
 Art. 19560462