Source: http://docplayer.cz/112858185-Energetika-trinec-a-s-teplarna-e2-integrovane-povoleni-cj-zpz-10759-03-hd-9-ze-dne.html
Timestamp: 2020-07-04 13:14:39+00:00

Document:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne - PDF Stažení zdarma
Download "ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne"
1 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní moci 1. MSK 3249/ MSK 77786/ MSK / MSK / MSK / MSK 37998/ MSK / MSK / MSK / Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Právnické osobě ENERGETIKA TŘINEC, a.s. se sídlem Průmyslová 1024, Třinec, Staré Město, IČ , se vydává Identifikační údaje integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Název zařízení: Provozovatel zařízení: Kategorie zařízení: Teplárna E2 ENERGETIKA TŘINEC, a.s., Průmyslová 1024, Třinec, Staré Město, IČ Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW Umístění zařízení: Kraj: Moravskoslezský Obec: Třinec Katastrální území: Třinec
2 I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci Nový kotel K1, typ IEG 80 T/H, parní výkon 80 t/h páry, jmenovitý tepelný příkon 77 MWt, spalování hutních plynů a zemního plynu Kotel K2, typ BENSON, parní výkon 62 t/h páry, jmenovitý tepelný příkon 61,9 MWt, spalování hutních plynů a zemního plynu Kotel K3, typ SULZER, parní výkon 64 t/h páry, jmenovitý tepelný příkon 63 MWt, spalování hutních plynů a zemního plynu Kotel K4, typ SULZER, parní výkon 64 t/h páry, jmenovitý tepelný příkon 63 MWt, spalování hutních plynů a zemního plynu Kotle K1, K2, K3 a K4 jsou stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 201/2012 Sb. ), jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s 4, odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. sčítají. b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Turbogenerátor NTG2, projektovaná kapacita 25 MWel Turbogenerátor TG3, projektovaná kapacita 13,5 MWel Turbokompresor TK1 Turbokompresor TK2 Turbokompresor TK3 Turbokompresory slouží k výrobě stlačeného vzduchu pro výrobu kyslíku na kyslíkárně a stlačeného vzduchu do sítě stlačeného vzduchu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. (dále jen TŽ, a.s. ) Výměníková stanice, projektovaná kapacita max. 58 MWt Slouží pro výrobu horké vody pro zásobování teplem areálu TŽ, a.s. c) Přímo spojené činnosti Zásobování vodou a regenerace Zajišťuje zásobování kotlů K1, K2, K3 a K4 napájecí vodou, chlazení zařízení a kondenzaci páry, doplňování parovodního okruhu. Krajský úřad stanovuje společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec, Staré Město, IČ , jako provozovateli uvedeného zařízení dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci II. a to : závazné podmínky provozu zařízení, 1. Emisní limity v souladu s 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované
3 prevenci 1.1. Ovzduší Pro technologické jednotky K2 K4: Technologické jednotky 1) Kotel K2 Kotel K3 Kotel K4 Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Tuhé znečišťující látky (TZL) Oxid siřičitý (SO2) Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOX jako NO2) 30 2) 10 3) 5 4) 400 2) 200 3) 35 4) 200 Oxid uhelnatý 100 Četnost měření Kontinuál ní 5) Pro emisní limity platí vztažné podmínky A, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %. 1) emisní limity a četnost měření platí pro každou technologickou jednotku (kotel) jednotlivě 2) pro koksárenský a konvertorový plyn 3) pro vysokopecní plyn 4) pro zemní plyn 5) jednorázové kontrolní ověření hodnot emisí bude prováděno akreditovanou laboratoří 1 x za rok Pro technologickou jednotku Nový kotel K1: Technologické jednotky Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné podmínky Četnost měření Tuhé znečišťující látky (TZL) 30 1) 10 2) 5 3) Nový kotel K1 Oxid siřičitý (SO2) 400 1) 200 2) 35 3) A Kontinuální 4) Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOX jako NO2) 200 1), 2) 150 / 100 3), 5) Oxid uhelnatý (CO) 100 Vztažné podmínky A pro emisní limit, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % 1) pro koksárenský a konvertorový plyn 2) pro vysokopecní plyn 3) pro zemní plyn 4) jednorázové kontrolní ověření hodnot emisí bude prováděno akreditovanou laboratoří 1 x za rok 5) Pro zemní plyn platí do emisní limit 150 mg/m 3, od emisní limit 100 mg/m 3.
4 Pro zařízení Teplárna E2 se s platností od stanovují emisní stropy [tuny/rok]: Znečišťující látka / skupina zdrojů (I VI) NOX K2 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 K3, K4 62,15 62,15 62,15 62,15 62,15 Součet * ,84 452,92 * hodnota uvedená v řádku součet vyjadřuje hodnotu emisního stropu, který provozovatel zařízení v souladu s 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, plní pro kotle K1-K4 a zařízení Teplárna E3 v součtu, namísto jednotlivě stanovených emisních stropů Voda 1.3. Hluk a vibrace 1.4. Neionizující záření 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1 Tři měsíce před ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu. Pro případ ukončení činnosti z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události. 2.2 V případě ukončení provozu zařízení bude při dekontaminaci půdy pod zařízením a v jeho okolí postupováno mj. v souladu se základní zprávou, schválenou v části III. integrovaného povolení. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1. Ovzduší 4.2. Voda Podmínky povolení k odběru povrchových vod a k vypouštění odpadních vod jsou pro celou společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s. ošetřeny v rámci integrovaného povolení
5 čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn, vydaného společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. pro zařízení Teplárna E3. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 6.1 Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu s provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu s havarijními plány. Uvedené dokumenty jsou schváleny v části III., kapitole A. výroku integrovaného povolení. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka V případě havárií a jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu, budou dodržována veškerá opatření, zahrnutá v dokumentech, uvedených v části III., kapitole A. výroku integrovaného povolení. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 9.1. Ovzduší Podmínky monitoringu jsou stanoveny v kapitole Voda Není stanoven. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Nejsou stanovena. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. Součástí zprávy bude mimojiné vyhodnocení kontinuálního měření emisí, protokoly z ověření správnosti kontinuálního měření emisí a protokoly z autorizovaného měření emisí u zdrojů, u nichž byla autorizovaná měření emisí v uplynulém kalendářním roce provedena.
6 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví III. A. Tímto rozhodnutím se: 1) schvaluje a) Plán opatření pro případ vodohospodářské havárie, EPa Teplárna E2, reg. č. 41/04, přiděleno č /14/I, b) ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Základní zpráva, přiděleno č /14/III. 2) ukládá plnění PROVOZNÍ ŘÁD TEPLÁRNY E2 z hlediska ochrany ovzduší podle Zákona č. 201/2012 Sb., přiděleno č /17/I. B. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: a) Rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 8468/2006 ze dne , ve věci schválení a uložení plnění plánu snížení emisí právnické osoby ENERGETIKA TŘINEC, a.s., v části týkající se zařízení Teplárna E2. C. Tímto rozhodnutím jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů: 1) schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 vodního zákona, 2) povolení provozu stacionárního zdroje podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Energocentrum Vítkovice, a. s. Teplárna Vítkovice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

References: zákona č. 129
 zákona č. 71
 zákona č. 201
 zákona č. 201
 zákona č. 201
 Zákona č. 201
 zákona č. 201