Source: https://fr.scribd.com/doc/280152229/INSTALACIONES-HIDRAULICAS-final-pdf
Timestamp: 2020-07-13 20:49:40+00:00

Document:
INSTALACIONES-HIDRÁULICAS final.pdf | Agua | Materiales de construcción
enregistrerEnregistrer INSTALACIONES-HIDRÁULICAS final.pdf pour plus tard
Instalaciones_Hidráulicas
Presentaciónbalance
CITLALLI MORALES CARAPIA
NANCY PALOMA RAMIREZ ALVAREZ GIOVANNI NATANAEL MORA CRUZ
 Dibujos de vista en planta alta
Sobre los planos mecánicos se pueden encontrar vistas en planta de los accesorios de plomería o instalación hidráulica, mostrando la forma cómo van a ser instalados, así como dibujos esquemáticos e isométricos de las trayectorias de las de la tubería.
 Dibujos esquemáticos
Dibujo de un sistema completo de tuberías sin hacer referencia a una escala
o localización exacta de los conceptos o elementos que muestra el dibujo.
 Dibujos isométricos
Un dibujo isométrico de tubería o dibujo isométrico de 30/60 grados para
tubería, es un dibujo tridimensional. Sobre el dibujo isométrico, todos los tubos
que se van a instalar en posición horizontal, se dibujan con líneas a 30º,
mientras que todos los tubos verticales se dibujan con líneas verticales.
En estos trabajos, es conveniente para el diseñador o instalador elaborar diagramas esquemáticos e isométricos de las trayectorias de la tubería, por
esta razón, en apariencia se tiene que invertir una cantidad considerable de tiempo, elaborando dibujos esquemáticos e isométricos para los sistemas de
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA: Es un
conjunto de tuberías y
diferentes diámetros y diferentes materiales; para alimentar y
distribuir agua dentro
de la construcción, de manera que el agua llegue en cantidad y
presión adecuada a
todas las zonas húmedas de esta estalación también constara de muebles y
-Tubo principal La arteria principal de los tubos a la cual se pueden conectar los ramales.
Un tubo de suministro de agua que se extiende en forma vertical para llevar el agua a ramales de accesorios o a un grupo de accesorios.
-Ramal o rama de accesorio
Es un tubo de suministro de agua entre el tubo de suministro a un accesorio y el tubo distribuidor de agua.
-Alimentación a un accesorio
Es un tubo de suministro de agua que conecta el accesorio con el tubo o
rama al accesorio.
 TOMAS DOMICILIARIAS: Se le llama toma domiciliaria a la
instalación que se deriva de la tubería de la red de distribución de agua y que termina dentro del predio del usuario. Ésta está
constituida por dos elementos básicos, que son el ramal y el
 CONEXIONES: Las conexiones se clasifican básicamente en dos tipos:
las Reusables y las Permanentes. Las primeras son conexiones que se
pueden recuperar y ensamblar otra vez en una manguera nueva.
Tradicionalmente esto se da en aplicaciones de presión moderada. Las conexiones permanentes se sujetan a la manguera por una deformación del metal a través de troqueles y un equipo de acoplamiento. Son más
seguras en aplicaciones de muy alta y extrema presión.
 CÁRCAMO: Es el compartimiento destinado a recibir y acumular las
aguas residuales durante un periodo de tiempo. Si en determinado
momento el caudal de bombeo fuese superior al de llegada, en la bomba se producirá una entrada de aire y su funcionamiento quedará perjudicado, pudiendo inclusive ésta situación, provocar serios daños en
 CISTERNA: Depósito generalmente subterráneo donde se almacena agua de la lluvia, de un manantial o que llega por tubería, y desde donde se distribuye a todas las instalaciones de una casa o edificio.
 JAPAM: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ACALTARILLADO MUNICIPAL, es un organismo público descentralizado que se encarga de administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado municipal de San Juan del Río, Querétaro.
Se constituye como organismo el 29 de mayo de 1992, a través de un decreto
publicado en el periódico oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, que reconoce jurídicamente sus funciones, atribuciones y organización.
Surge por la necesidad que se tenía en el municipio de brindar un servicio
más eficiente y descentralizado, motivos por los cuales se promovió la
Constitución de JAPAM; dándose así un importante paso hacia una legitima autonomía municipal.
 MUEBLES HIDROSANITARIOS:
- RETRETE: generalmente de porcelana o loza esmaltada,
está provisto de una cisterna con agua para limpiarlo después de su uso y está conectado a una tubería de
desagüe que se comunica
con las cloacas.
regaderas ofrecen un gasto de 8 a 10
L/min. Hay
-LAVADORAS: Las lavadoras deben estar conectadas a una fuente de agua y a un suministro eléctrico para que funcionen
correctamente. Enganches de suministro de agua fría y caliente, tubo de drenaje, motor (el cuál le
permite realizar los movimientos de
oscilación o rotación simple), timer y algunas cuentan con contenedor de detergente y/o suavisante.
-LAVAMANOS: Los lavamanos actuales llevan uno o dos grifos que conectados a la fontanería
del edificio suministran agua fría y caliente. En su parte inferior
tienen una válvula de desagüe,
conectada al saneamiento por la que se evacua el agua usada.
-LAVADERO: El lavadero
es fabricado con una
mezcla de concreto, con cemento blanco y/o marmolina (por ello
su color blanco), el cuál
es pulido.
-TARJA: Las tarjas se
complementan con una llave mezcladora. Hay diferentes tipos de tarjas (dependiendo de
su material y número de
tinas).
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,
 Artículo 93. Mínimo de Abastecimiento, Almacenamiento, Bombeo y
Regularización de Agua. Instalaciones de agua: todo edificio deberá tener servicios de agua exclusiva, quedando prohibido las
servidumbres o servicios de agua de un edificio a otro.
 Para fines de almacenamiento, en caso de que el servicio público no sea continuo durante las 24 horas del día, así como para interrupciones
imprevistas se instalaran depósitos con capacidad mínima de 150 litros
por habitante. Con este objeto el número de habitantes por vivienda se considera de la manera siguiente.
 Artículo 94.- Normas mínimas de diseño de redes de agua potable.- Las tuberías, uniones, niples en general, las piezas para la red de distribución de agua en el interior de los edificios, serán de cobre rígido, PVC, o de otros materiales autorizados por la JAPAM en
congruencia con las especificaciones de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo 95. Disposiciones de Medición y Control. Los dispositivos de medición de instalaciones hidráulicas en viviendas unifamiliares y
bifamiliares serán suministrados por la JAPAM o en su caso de tratarse de
conjuntos habitacionales, comerciantes y fraccionamientos, serán responsabilidad del contratante del servicio, el suministro de medidores domiciliarios y la colocación de un medidor totalizador. Todas las
instalaciones hidráulicas se sujetaran a la reglamentación que marque para
el efecto la JAPAM, a partir del medidor hacia la calle y de éste hacia el
interior serán aprobadas por un corresponsable en instalaciones cuando la magnitud de la obra así lo requiera. Igualmente serán revisadas por la Dirección Las facultades de La Dirección en este particular se ajustarán en lo
establecido en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al
Ambiente y las Normas que para el caso dicte la JAPAM.
 Artículo 96. Antes de tapar o cubrir cualquier instalación hidráulica, deberá someterse a pruebas de hermeticidad aplicando presión a la tubería con control de manómetro, debiendo realizarse de conformidad con la NOM- 013-CNA vigente. En las construcciones en las que se requiera la prueba
deberá ser avalada por el corresponsable en instalaciones.
• Artículo 97. Entre cualquier tubería de agua potable y tubería de drenaje
deberá haber una separación mínima de 50 cm, entre bordes exteriores. En
cruces de tuberías de agua y drenaje, también deberán respetar una distancia vertical mínima de 15 cm, debiendo siempre ser la tubería de agua potable la que pase por la parte superior.
• Cuando sea necesario colocar las líneas de agua fría y agua caliente en el mismo ducto estas deberán separarse 15 cm como mínimo; en caso de no
poder cumplir con esta separación mínima deberá utilizarse revestimiento
• Entre cualquier línea de agua o drenaje y líneas de conducción eléctricas deberá haber una separación mínima de 30 cm, debiendo siempre ser la instalación eléctrica la que pase por la parte superior.
• Todas las tuberías deberán ubicarse teniendo en cuenta el aspecto
estructural y constructivo de la edificación, debiendo evitar cualquier daño o disminución de los elementos estructurales.
 Artículo 98. El ahorro de consumo de agua estará sujeto a los sistemas y programas que sean fijados por Ley de Protección
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y a las normas que para el caso establezca la JAPAM, pudiendo utilizar
doble red de agua, sistemas de absorción de agua, etc. ,para el uso de los servicios sanitarios y mantenimiento de las áreas verdes, tales
como el riego de los jardines, plazas y áreas verdes con agua tratada,
fomentar las azoteas verdes para la reutilización del agua pluvial y apoyo económico doméstico, también utilizar dispositivos ahorradores de agua, como las regaderas, sanitarios con doble función, mingitorios secos, entre otros etc.
 Artículo 99. Todas las edificaciones deberán contar con un tinaco, que garantice la dotación de agua potable, para dos días como mínimo.
• Artículo 100. Los tinacos deberán de colocarse a una altura de, por lo menos, dos metros arriba del mueble sanitario más alto tomados del
lecho bajo del mismo. Deberán ser de materiales impermeables e
inocuos, quedando prohibidos los de asbesto y cualquiera de sus combinaciones y tener registros con cierre hermético y sanitario, debiendo ser instalados de tal forma que se evite la sedimentación en ellos.
• Así mismo deberán cubrirse en tres de sus caras por medio de muretes
que impidan la visibilidad del tinaco hacia la vía pública y sus
colindancias, con una altura no menor a la de la parte más alta del depósito o instalación.
• Artículo 101. Los conjuntos habitacionales, las construcciones de
cinco niveles o más y las construcciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a diez metros de columna de agua, deberán contar con cisterna calculada para almacenar dos veces la demanda mínima diaria de agua potable de
la construcción y equipadas con sistema de bombeo.
 Las cisternas deberán ser completamente impermeables, tener registros con cierre hermético con reborde exterior de 10 centímetros para evitar contaminación y sanitario de fácil acceso y ubicarse a 3.00 metros cuando menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras, en los casos en que esta sea especificada por La Dirección la distancia se puede reducir a 1.50
metros, de igual forma en dichos planos se deberá indicar si la cisterna es
prefabricada o se realizará en obra, debiendo especificar el cálculo de la misma en los planos de instalaciones. Para facilitar el lavado de las cisternas se instalara dispositivo que facilite la salida de aguas de lavado y evite entrada de aguas negras.
• La cisterna además deberá ubicarse a una distancia mínima de 90 centímetros con respecto a las colindancias.
• La entrada del agua se hará por la parte superior de los depósitos y
será interrumpida por una válvula accionada con un flotador, o por
un dispositivo que interrumpa el servicio cuando sea por bombeo y en ambos casos deberán soportar las presiones máximas que presente la red de suministro.
• La salida del agua se hará por la parte inferior de los depósitos y estará dotada de una válvula para aislar el servicio en casos de
reparaciones en la red distribuidora.
• Las fuentes que se instalen en patios y jardines, no podrán usarse como depósitos de agua potable, sino únicamente como elementos decorativos o para riego.
 Artículo 102. Las instalaciones de infraestructura hidráulica y sanitaria que
deban realizarse en el interior de predios de conjuntos habitacionales,
industriales, comerciales de servicios, mixtos y otras construcciones de gran magnitud que requieran de dictamen de uso de suelo, deberán sujetarse a las disposiciones que emita La Dirección y estar avalados por la JAPAM.
 Artículo 103. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios deberán de tener llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua; los excusados y los mingitorios tendrán una descarga máxima de seis litros en cada servicio; las regaderas tendrán una descarga máxima de diez litros por
minuto y dispositivos de apertura y cierre de agua que evite su desperdicio,
los lavabos y las tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no consuman más de diez litros por minuto.
 Artículo 104. Todos los lavabos, regaderas, fregaderos y coladeras deberán
contar con dispositivos tipo trampa hidráulica (cespol) que evite la fuga de
malos olores y que en conjunto dichos dispositivos deberán de contar con una ventilación de protección.
 Se deberá considerar en toda tubería hidráulica los dispositivos necesarios a
fin de que soporten el golpe de ariete.
CONEXIONES EN ELEVACIÓN
CONEXIONES EN PLANTA
PARA HACER LA INSTALACIÓN DE AGUA,
HAY QUE CONOCER LOS MATERIALES,
MUEBLES Y ACCESORIOS QUE SE NECESITAN.
 COBRE TIPO “M” Y “L”
 P.V.C.
 C.P.V.C
 POLIPROPILENO
 POLIETILENO
 ES FABRICADO
LONGITUDES ESTANDAR
(6.10m), DE PARED DELGADA.
 ESTE TIPO SATISFACE LAS NECESIDADES NORMALES DE UNA INSTALACION HIDRAULICA DE UNA CASA
O EDIFICIO Y SOPORTA CON
GRAN MARGEN DE
SEGURIDAD LAS PRESIONES USUALES EN DICHAS CONSTRUCCIONES.
DE PARED MAS GRUESA ES
FABRICADO EN LONGITUDES
DE 6.10m Y EN ROLLOS DE 15m.
• NORMALMENTE, SE EMPLEA
CUANDO LAS EXIGENCIAS DE
LA INSTALACION SON MAS
SEVERAS, POR EJEMPLO,
SERVICIOS DE AGUA CALIENTE
O VAPOR EN HOTELES O BAÑOS
PUBLICOS, INSTALACIONES DE
REFRIGERACION, ETC.
UNION DE TUBERIA DE COBRE Y CONEXIONES
SOLDADURA CAPILAR
SEGUETA DE 32 DIENTES POR PULGADA (DIENTE FINO)
LIJA DE ESMERIL DE GRANO FINO
40-60 ESTAÑO (AGUA FRIA)
50-50 (INSTALACION RESIDENCIAL)
95-5 (CLINICAS, HOSPITALES, BAÑOS PUBLICOS)
ES UNA VARIACION DEL P.V.C. TRADICIONAL, SOLO QUE TIENE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR A ALTAS
. DENTRO DE ESTA FAMILIA PODEMOS ENCONTRAR TRES MARCAS QUE BRINDAN EXCELENTES
 TIENE LAS MEJORES SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON TUBERIA Y ACCESORIOS HECHOS DE CPVC PARA APLICACIONES RESIDENCIALES E INSTTUCIONALES.
 SE UTILIZA EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, CASAS HABITACION DE NIVEL MEDIO Y ALTO, CONDOMINIOS, Y CONJUNTOS HABITACIONALES.
 ES UTILIZADA TAMBIEN PARA LA INDUSTRIA, HOTELES Y CONSTRUCCION EN GENERAL, POR SU GRAN RESISTENCIA A LAS FLAMAS Y SU POCA GENERACION DE HUMO.
•TRAMO 3.05 MT
•EVITA FUGAS DE AGUA.
•ES DE FACIL Y RAPIDA INSTALACION. •TIENE ALTA RESISTENCIA A LOS GOLPES. •NUNCA SE OXIDA NI SE CORROE.
•JAMAS SE TAPA POR
INCRUSTACIONES •NO DEJA CRECER BACTERIAS
 TIENE UN SISTEMA DE UNION
QUE NO REQUIERE DE
HERRAMIENTAS ESPECIALES, CARAS Y PELIGROSAS COMO SOPLETES O TARRAJAS .
 CEMENTO
 DE FORMA SIMILAR PERO CON AMPLIOS DIAMETROS, OFRECE
TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS CON
ALTAS Y CON BAJAS TEMPERATURAS PARA BRINDAR SOLUCIONES
 ENFOCADA AL USO EN APLICACIONES
INDUSTRIALES, UTILIZA DE FORMA EXCEPCIONAL SUS POSIBILIDADES DE
TERMOFUSION Y
HERMETICIDAD PARA EL TRASIEGO DE LIQUIDOS CALIENTES Y GASES.
 TIENEN LA VENTAJA DE SER DE MUY FACIL ENSAMBLE Y
REPARACION POR MEDIO DE
TERMO-UNIONES QUE LE GARANTIZAN COMPORTARSE COMO UNA SOLA UNIDAD, A PESAR DE ESTAR HECHA DE VARIOS SEGMENTOS.
 VIDA UTIL DE 50 AÑOS, DETERIORO MÌNIMO A LARGO PLAZO Y CON ACCESORIOS QUE LE PERMITEN UNIRSE A TUBERIA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES.
TRAMOS DE 4m.
AUSENCIA DE CORROSION
MAYOR RESISTENCIA AL AGUA CALIENTE Y A LA
PRESION DE AGUA.
SEGURIDAD TOTAL EN UNIONES. ABSOLUTA POTABILIDAD DEL AGUA TRANSPORTADA.
AGUA MAS CALIENTE EN MENOS TIEMPO.
ALTA RESISTENCIA A LAS BAJAS TEMPERATURAS MAXIMA RESISTENCIA A ZONAS SISMICAS MINIMA PERDIDA DE CARGA FACILIDAD EN EL TRABAJO, MANIPULEO Y
• VENTAJAS ECONOMICAS
• RAPIDEZ EN LA INSTALACION
• MENOR COSTO POR UNION
HERRAMIENTAS PARA LA TERMOFUSION
TIJERAS DE CORTE HASTA
TERMOFUSOR 110V-
800WATS
DADOS DE 20,25,32mm
 TUBERIA MULTICAPA.
 PE AL PE y PEX AL PEX
 TAL COMO SU NOMBRE LO DICE, ESTA HECHA DE DOS
CAPAS DE POLIETILESNO Y
UNA INTERMEDIA DE ALUMINIO.
 MAS SEGURA QUE LOS PRODUCTOS DE COBRE, LA FAMILIA DE LA TUBERIA
MULTICAPA INCLUYE TUBOS
ESPECIFICOS PARA CADA
 TERMOPLASTICO FABRICADO A PARTIR DE ETILENO.
 LA TUBERIA pe 3408/3608, se
utiliza para agua potable.
 RETICULADA
 LAZOS
 ADECUADA
EN TUBERIAS
CIRCULA EL
PRESIONES Y TEMPERATURA S ELEVADAS.
 RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS
 RESISTENCIA A PRESIONES ELEVADAS
 BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
 AUSENCIA DE CONDENSACIONES
 LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD SON 4 VECES MAS LIGERAS QUE LAS DE COBRE, SU FLEXIBILIDAD PERMITE AHORRAR UNIONES Y REDUCIR TIEMPO DE
 MEMORIA PLASTICA SI EL TUBO SE APLASTA DURANTE SU INSTALACION ESTE PUEDE SER REUTILIZADO YA QUE TRAS LA APLICACIÓN DE AIRE CALIENTE (130ºC) RECUPERA SU FORMA ORIGINAL.
 RADIOS DE CURVATURA CERRADOS MAXIMO DE CURVATURA 10 VECES EL D EXTERIOR.
 MENOS RUIDOS
 MAYORES CAUDALES
 SU TIEMPO DE VIDA UTIL SUPERA LOS 50 AÑOS
POCO PESO EJ. UN ROLLO DE 100M DE 16X20MM PESA MENOS DE 10KG.
HERRAMIENTAS DE UNION
 PINZAS PARA PRESIONAR
 HERRAMIENTA DE CORTE  CALIBRADOR
 EL PVC O POLICLORURO DE
VINILO ES
POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ORIGEN PETROQUÍMICO. SE PRESENTA COMO UN MATERIAL BLANCO QUE
COMIENZA A REBLANDECER
ALREDEDOR DE LOS 80 °C Y SE DESCOMPONE SOBRE 140 °C. CABE MENCIONAR QUE ES UN POLÍMERO POR ADICIÓN Y ADEMÁS UNA RESINA QUE
POLIMERIZACIÓN DEL
CLORURO DE VINILO O CLOROETILENO. TIENE UNA MUY BUENA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y A LA LLAMA.
 RESISTENTE A LA CORROSION
 LIGERO
 NO CONTAMINA EL FLUIDO QUE TRANSPORTA
 BAJO COEFICIENTE DE FRICCION
 NO SE INCRUSTA
 RESISTENTE A LAELECTROLISIS
 FACIL INSTALACION
 SE UTILIZA PARA REDES DE AGUAPOTABLE, LINEAS PRINCIPALES O SECUNDARIAS, SISTEMAS DE RIEGO, PLANTAS DE TRATAMIENTO.
 MATERIALES PARA SU INSTALACION.
 ANILLOS DE HULE
 ESPIGA
 LUBRICANTE
TUBERIA HIDRAULICA CON
CAMPANA, SISTEMA METRICO E
 TUBERIA RD
 TUBERIA CEDULA 40
 TUBERIA CEDULA 80
TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR
 CASAS, EDIFICIOS INVERNADEROS Y RIEGO RESIDENCIAL
 APLICACIONES INDUSTRIALES LIGERAS, ALBERCAS COMERCIALES Y RESIDENCIALES, CAMPOS DE GOLF
• FLUIDOS CORROSIVOS
• PRESIONES DE 10KG/CM2, COMO MINERIA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, METALMECANICA, AUTOMOTRIZ
 SEGÚN SU MATERIAL.
 DEPOSITO HECHO EN OBRA (TABIQUE, TABICON Y CONCRETO)
 DEPOSITO DE POLIETILENO.
 SON PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DISTRIBUCION DE ESTA POR GRAVEDAD.
 ESTAN ELABORADOS DE POLIETILENO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR.
 LA CAPA NEGRA IMPIDE EL PASO DE LA LUZ, EVITANDO EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.
 CAPA
FASCILITA
OBSERVAR LA CLARIDAD DEL AGUA.
 TAPA CLIC.
• PARA ELEGIR BIEN HAY QUE TOMAR EN CUENTA EL PRECIO Y
CAPACIDAD DEL TINACO
• DEBE TENER UNA LLAVE CON FLOTADOR PARA QUE AL LLENARSE LA LLAVE PUEDA CERRAR LA ENTRADA DE AGUA Y NO SE DERRAME
 LOS MAS COMUNES SON DE LAMINA ESMALTADA O DE ACERO INOXIDABLE.
 LOS ACCESORIOS NECESARIOS SON LAS LLAVES, Y DESAGUA POR MEDIO DE UN CESPOL
CONTRA CON REJILLA
LLEVA UNA LLAVE DE NARIZ LISA
 SE CONSIGUE CON TODOS SUS ADITAMENTOS, SOLO SE TIENEN QUE COMPRAR PIJAS PARA FIJARLO AL PISO, Y LA GOMA PARA AJUSTARLO AL DRENAJE.
 SE NECESITAN SOPORTES HEMBRA O MACHO Y TAQUETES PARA ATORNILLAR.
 REGADERA. LA REGADERA CUENTA CON LLAVES, MEZCLADORA, BRAZO Y MANZANA
 DESAGUE: CESPOL DE BOTE
 UNA VALVULA ES UN ELEMENTO O ACCESORIO INSTALADO EN LOS SISTEMAS DE TUBERIAS PARA CONTROLAR EL FLUJO DE UN FLUIDO DENTRO DE TAL SISTEMA.
1. PARA PERMITIR EL PASO DEL FLUJO (GLOBO).
2. PARA NO PERMITIR EL PASO DEL FLUJO (DE AIRE).
3. PARA CONTROLAR EL FLUJO (SELLO).
 EN ESTE TIPO DE VALVULAS, EL
ORGANO DE CIERRE CORTA LA
TRANSVERSALMENTE. NO SE UTILIZAN PARA REGULAR FLUJO SINO PARA
AISLARLO.ABIERTAS O
 EL MECANISMO DE ESTA VALVULA CONSTE EN UN DISCO, ACCIONADO POR UN TORNILLO, QUE
SE EMPUJA HACIA
ABAJO CONTRA UN ASIENTO CIRCULAR.ESTAS VALVULAS SI SE UTILIZAN PARA
REGULAR EL FLUJO EN
UNA TUBERIA.
VALVULA CHECK DE SELLO Y DE
 ESTAS VALVULAS DE
DEJAR PASAR EL FLUJO EN UN SOLO
SENTIDO Y SE ABREN
PRESION DEL FLUIDO.
 ESTA VALVULA TIENEN
UN ASIENTO CON UN PERFIL ESFERICO EN EL SE AJUSTA LA BALA Y PUEDE FUNCIONAR CON LA PRESION EJERCIDA SOBRE ELLA
POR EL FLUIDO, O BIEN,
MEDIANTE UN MANERAL QUE AL GIRARSE 90º SE COLOCA EN DIRECCION DE LA TUBERIA.
VALVULA DE EXPLUSION DE AIRE
 SE USAN PARA DEJAR SALIR EL AIRE ACUMULADO EN UNA TUBERIA, TANTO DE AGUA FRIA COMO DE AGUA CALIENTE.
 Es el empuje que ejerce el agua sobre las paredes interiores de las tuberías y depósitos que contienen.
 La presión minima para muebles sanitarios de tipo económico es de
0.2kg\cm2
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR GRAVEDAD
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO COMBINADO
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR PRESION
 Se dice que se tiene un abastecimiento directo cuando la alimentacion
de agua hacia los muebles sanitarios viene directamente de la red municipal sin tener que pasar por un tanque elevado.
 La presion minima debe de ser de 0.2kg\cm2, o que la columna de
agua alcanze una altura de 2m.
La distribucion del agua, normalmente se hace por medio de tanques
elevados en puntos de la edificacion, o con tanques colocados en partes altas elevadas de un terrero donde se ubica una poblacion.
A dichos tinacos o tanques elevados se le permite llegar al agua durante
24 horas para cuando esta no tenga demanda pueda reabastecerse
A estos tinacos se les conecta directamente a la red general, con el fin de que la distribucion del agua a partir de estos sea 100% por gravedad.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR
 Se opta por un Sistema combinado (presion y gravedad) cuando la presion de la red
general no es la suficiente para llegar a los tinacos o tanques elevados, por lo cual es necesario contruir cisternas o depositos de almacenamiento en la parte baja de las construcciones.
 A partir de las cisternas o tanques de almacenamiento, por medio de un medio auxiliary (una o mas bombas), se eleva el agua hasta los tinacos o tanques elevados,
para que a partir de este se distribuya or
gravedad hacia los diferentes muebles y niveles que se requieran
 Cuando la distribucion del agua fria ya es por gravedad la colocacion del tinaco debe ser a 2.0m mas arriba de la ultima salida de agua (normalente brazo de la regadera en el maximo nivel) ya que esta
diferencia de altura proporciona una presion 0.2kg\cm2 que es la
minima requerida para un eficiente funcionamiento de los muebles de uso domestic.
 El Sistema de abastecimiento por presion es mas complejo, y dependiendo de las caracteristicas de las edificaciones, tipo de servicio, volumen de agua requerido, numero de muebles, etc., puede ser resuelto por:
 Un equipo hidroneumatico
 Un equipo de bombeo programado
 En instalaciones hidraulicas, la dotacion sinifica la cantidad de agua que consume en promedio una persona o un determinado servicio,
 El valor de la dotacion (lts) incluye la cantidad necesaria para aseo, alimentos y demas necesidades.
CONSUMO DIARIO O DOTACION
 La capacidad en litros de los tinacos, tanques elevads y cisternas es de acuerdo a la dotacion asinada (D) y al numero de personas (P)
deacuerdo al criterio siguiente:
 Solo se asentaran las bases del servicio general , dando a conocer los calentadores de uso común en las casas habitación y en los edificios de
departamentos, hacienda hincapié en algunas de sus características,
ubicación y conexión.
 Independientemente del combustible
que use el calentador, se debe colocar una valbula de compuerta antes que la tuerca union del agua fria, para que
cuando se tenga que hacer
mantenimiento o cambiar el calentador, se Cierra la valbula evitando el desperdicio de agua y el corte del suministro hacia los demas muebles.
JARROS DE AIRE
 Los calentadores deben ser ubicados
debajo de los jarros de aire , los que a su vez deben instalarse en el o los puntos en donde se descienden las tuberias de agua
fria, provenientes del o de los tinacos o
 Esto Evita que los calentadores trabajen ahogados, facilitando la circulacion de
agua caliente hacia los muebles.
JARROS DE AIRE EN AGUA FRIA
 Sirven principalmente para eliminar las burbujas de aire dentro de las tuberías de agua fría.
 Evitan pistones neumáticos dentro de la tubería, que
ocasionan un mal funcionamiento de las válvulas.
 Una vez trabajando en condiciones normales, los jarros de aire ayudan a tener una mejor presión de agua.
JARROS DE AIRE EN AGUA CALIENTE
 Sirven principalmente para eliminar el vapor de los calentadores, principalmente cuando la temperatura es elevada la presión alcanza valores peligrosos.
 En edificios de departamentos en vez de jarros de aire es recomendable poner válvulas de seguridad ya que
seria antiestético y anti costeable para
edificios de altura considerable.
 Tanto los jarros de aire de agua fría, como los de agua caliente deben estar situados a una altura mayor a la del tinaco, ademas de que deben
estar dirigidos hacia la atmosfera exterior.
 Si no se respeta esta condición el agua saldría por los tubos al tratar de alcanzar su nivel.
 El Golpe de Ariete es el causante principal de las averías en tuberías e instalaciones hidráulicas. Al cerrar bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería de cierta longitud, las partículas
de agua que quedan detenidas son presionadas por las que vienen
avanzando detrás y aún siguen moviéndose. Esto causa una sobrepresión que se desplaza por la tubería a una velocidad un tanto menor que la velocidad del sonido en el agua.
GOLPE DE AIRETE
Documents similaires à INSTALACIONES-HIDRÁULICAS final.pdf
Juan Carlos Poveda García
Diseño R=4 M3 SISTEMA 02
Arnol Misael
Análisis HH Partidas
Tecnica Parroquia
Tasacion Final Mmc
Renato Cronograma
Ferix-3 (HT)
Copia de SOL CHQ 19-222018 F B2032.xlsx
formato tecnicas de asepsia
Diana Patricia Riaño Medina
Plus de Citlalli Mo
Ensayo Historia Arte
Análisis Arquitectónico PARKROYAL on Pickering
10.11-SPA.pdf
Supervision-de-Obras.docx
238995316-Construcciones-de-Albanileria-Resumen-Texto-a-San-Bartolome.docx
Michael Mere
DISEÑO ESTRUCTURAS CONCRETO ARMADO Harmsen (LIBRO)
Presupuesto Pgio - Ut Vias Claret - Ok
Carlos Alejandro Jaimes Baez
Propuesta de Acabados v2
garras de izaje.pdf

References: Artículo 93
 Artículo 94

Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104