Source: http://manpool.es/normativa/comunidad-de-madrid/
Timestamp: 2020-03-30 15:51:55+00:00

Document:
Comunidad de Madrid | MANTENIMIENTO PISCINAS | Alberto De Torre
Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo (1)
Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto del Decreto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de todas las piscinas de uso colectivo que tengan su ubicación en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como el régimen de autorización e inspección de las mismas, sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que, con carácter concurrente, puedan serles de aplicación.( 2 )
b) Piscinas de uso colectivo: Son las que no
están comprendidas en el apartado anterior
independientemente de su titularidad. «Vaso»: Espacio que, construido de acuerdo con las especificaciones recogidas en los preceptos del Capítulo III del
1 .- BOCM 27 de mayo de 1998.
El texto reproducido incorpora las modificaciones
efectuadas por Acuerdo de 2 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno, de corrección de errores del Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico- sanitarias de las piscinas de uso colectivo (BOCM 15 de julio de 1998).
2 .- Véase el apartado 7.11 del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos.
presente Decreto, tenga por objeto albergar agua en las condiciones determinadas en el Capítulo VIII para el desarrollo de las actividades referenciadas en la definición anterior.
Están excluidas de la aplicación de la presente
Ámbito competencial Artículo 5. Corporaciones Locales.
b) De recreo o polivalentes: T endrán una profundidad mínima adecuada al uso al que se destinan de acuerdo con las normas técnicas de construcción, que podrá ir aumentando progresivamente con pendiente máxima del 6 por 100, hasta llegar a 1,40 metros debiendo quedar señalizada esta profundidad en el interior y exterior del vaso, a partir de la cual, podrá aumentar progresivamente hasta un máximo de 3 metros.
c) Deportivos: T endrá las características determinadas por las normas de los organismos correspondientes o, en su caso, las normas internacionales para la práctica de cada deporte.
d) De saltos: T endrá la profundidad adecuada en relación con la altura de las palancas y trampolines y se encontrará a más de 5 metros de distancia de cualquier otro vaso.
En las piscinas descubiertas se instalarán en sus
paseos o andenes duchas de agua potable en un número mínimo de dos y una más por cada 20 metros de perímetro del vaso, con desagües directos a la red de alcantarillado y distribuidas uniformemente alrededor del andén.
b) Los paramentos de todas sus dependencias
se recubrirán en su totalidad de material cerámico vitrificado o similar, de fácil limpieza y desinfección.
Guardarropa (en m2)
Duchas (número)
Vestuarios (en m2)
2. En cualquier caso, las
Instalaciones complementarias Artículo 17. Instalaciones técnicas.
11.6Cuando exista8n restaurantes, bares, cafeterías, de baile, quioscos, etc., precisarán para su
funcionamiento, la tramitación del expediente de apertura que 20 20 12
fija la Reglamentación vigente, con independencia del de la
anteriores actividades deberán emplazarse con suficiente delimitación y separación
del vaso, a fin de garantizar la debida limpieza e higiene. CAPÍTULO VI
Servicio de Asistencia Sanitaria Artículo 19. Servicio de Asistencia Sanitaria.
b) En los casos en los que sea obligatoria la
presencia de personal sanitario existirá una enfermería ubicada en lugar visible señalizado, de fácil acceso por el interior del recinto y que permita a su vez una rápida e inmediata evacuación por el exterior.
Χ Solución antiséptica-desinfectante.
Χ Pomada ocular epitelizante.
Χ Pomada dermatológica antibiótica- antiinflamatoria.
Χ Pomada dermatológica antialérgica.
Χ Analgésico general de uso por vía oral.
Χ Apósitos estériles.
Χ Apósitos grasos.
Χ Vendas y esparadrapo.
Χ Guantes estériles de un solo uso.
Χ Pinzas.
Χ Tijeras.
Χ Material elemental de sutura.
Χ Tortores de goma.
Χ Tubos de Mayo flexibles de diversos tamaños (niños y adultos).
Socorristas. Medios materiales Artículo 20. Socorristas.
[Por Orden 1319/2006, de 27 de
junio, de la Consejería de Sanidad y Consumo, se establecen los criterios que permitan establecer los niveles mínimos de formación del personal que preste sus servicios como Socorrista en piscinas, instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad de Madrid].
b) Dos socorristas entre 500 y 1.000 metros
cuadrados de superficie de lámina de agua por cada vaso, y a partir de cada 1.000 metros cuadrados de exceso, un socorrista más.
El agua del vaso: Condiciones, vigilancia y control Artículo 22. Tratamiento.
b) Vasos de profundidad media, igual o inferior
a 1,5 metros: Dos horas.
2. Por cada vaso de la piscina se dispondrá de forma obligatoria de un Libro de Registro Oficial, en el que se
anotarán diariamente al menos dos veces, en el momento de apertura al público y en el momento de máxima concurrencia, los datos siguientes:
- Concentración de desinfectante utilizado (si
se trata con cloro se determinará cloro libre y
4. La ausencia o falseamiento de los datos recogidos en el Libro será responsabilidad directa de la persona a que hace referencia el apartado1 del presente artículo y, subsidiariamente del titular de la piscina, que está obligado a conocer dichos datos y actuar en consecuencia.
Condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas Artículo 28. Superficies.
T odas las instalaciones y equipamientos deberán encontrarse en perfecto estado higiénico-sanitario y de conservación.
Está prohibida la presencia de animales en el recinto
Usuarios Artículo 35. Normas de régimen interno.
- El público, espectadores, visitantes o acompañantes sólo podrá acceder a las zonas que les sean destinadas, utilizando
accesos específicos.
- Ninguna persona afectada por enfermedades
contagiosas de transmisión hídrica o dérmica, podrá acceder a la zona reservada a los bañistas.
El aforo del vaso vendrá determinado por su superficie, de tal manera que en los momentos de máxima concurrencia de bañistas se disponga, al menos, de 2 metros
cuadrados de lámina de agua por cada uno. Este aforo quedará señalizado en cartel indicativo, el cual se instalará junto al vaso.
Infracciones y sanciones Artículo 37. Infracciones.
b) Infracciones graves: Desde 100.001 hasta
Se autoriza a la Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en orden al desarrollo y ejecución de este Decreto.
(Véase en Formato PDF)
determinado, en el caso de que el agua de llenado haya sido tratada con cloraminas el nivel máximo de cloro será 1,8 mg/l.
Χ Bromo 1-3 mg/l expresado en Br2.
Χ Cobre: menor o igual a 1 mg/l expresado en Cu. Χ Plata: menor o igual a 10 microg/l expresado en Ag.
Χ Ácido isocianúrico: menor o igual a 75 mg/l expresado en H3C3N3O3.
Χ Ozono residual: 0 mg/l expresado en O3.
Χ Biguanidas: 25-50 ppm.
Χ Otros: se podrá tener en cuenta otros desinfectantes siempre y cuando sus concentraciones se ajusten a las especificaciones técnicas que aconsejen sus fabricantes.
- Turbidez: debe ser menor o igual a 1 UNF (Unidades
Nefelométricas de Formazina).
- Conductividad: incremento menor a 800 microS cmΒ1
respecto del agua de llenado.
- Recuento total de aerobios a 37o C: hasta 200UFC/ml.

References: Artículo 1
 Artículo 5
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 28
 Artículo 35
 Artículo 37