Source: https://ekohelp.cz/D16-Podminky-provozu-zarizeni?id=132&action=detail
Timestamp: 2020-08-09 19:56:08+00:00

Document:
Ekohelp - Povinnost D16: Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky
Povinnost D16: Podmínky provozu zařízení…
Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny) certifikovanou osobou.
Předpisy: §4 zákona 73/2012 Sb., čl.4 517/2014, čl.23 1005/2009, vyhl. č. 257/2012 Sb.
Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.
Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Vzor evidenční knihy zařízení stanovuje vyhláška č. 257/2012 Sb. v příloze č. 1.
Provozovatel zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti (viz dále), musí vést o každém z těchto zařízení záznamy (podle čl. 6 nařízení EU č. 517/2014) Záznamy je povinen je uchovat v místě provozu zařízení. Týká se to zařízení s obsahem F-plynů v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším.
Ekvivalent CO2 se spočítá jako součin množství F-plynu x GWP (viz příloha D4).
Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné F-plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.
Úniky a emise regulovaných látek – revize zařízení certifikovanou osobou (článek 23 nařízení EU 1005/2009):
Podniky provozující chladicí nebo klimatizační zařízení, tepelná čerpadla nebo systémy požární ochrany, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky, zajistí, aby stacionární zařízení nebo systémy
a) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 3 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na zařízení obsahující hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg regulovaných látek;
b) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 30 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za šest měsíců;
c) s náplní kapaliny obsahující regulované látky o hmotnosti 300 kg nebo vyšší byly kontrolovány na úniky pravidelně nejméně jednou za tři měsíce,
a že jakákoli zjištěná netěsnost je co nejdříve, v každém případě do čtrnácti dnů, opravena. Do jednoho měsíce po opravě úniku se zařízení nebo systém zkontroluje, aby se ověřilo, že oprava byla účinná a k úniku již nedochází.
Omezování úniků fluorovaných skleníkových plynů – revize zařízení certifikovanou osobou (článek 4 nařízení EU 517/2014):
Provozovatelé zařízení (stacionární chladicí zařízení, stacionární klimatizační zařízení, stacionární tepelná čerpadla, stacionární protipožární zařízení, chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, elektrická spínací zařízení, organické Rankinovy cykly), které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti.
Na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje F-plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2, se kontroly těsnosti nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.
a) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2 : nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
b) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za šest měsíců, nebo nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
c) u zařízení obsahujících F-plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším: nejméně jednou za tři měsíce, nebo nejméně jednou za šest měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.
Pokud je opravována netěsnost u zařízení, které předmětem kontroly těsnosti, zajistí provozovatel, aby toto zařízení do jednoho měsíce po jeho opravě zkontrolovaly certifikované fyzické osoby, které ověří, zda byla oprava účinná.
Provozovatel zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti, zřídí a vede o každém z těchto zařízení záznamy v rozsahu čl. 6 nařízení 517/2014 (tj. obdobně jako je evidenční kniha u regulovaných látek).
Sankce za nedodržení těchto povinností jsou uvedeny v §18 zákona 73/2012 Sb.
Seznam certifikovaných osob: http://www.mzp.cz/cz/seznam_certifikovanych_osob.

References: §4
 čl.4
 čl.23
 čl. 6
 čl. 6
 §18