Source: http://docplayer.es/2034275-Reglamento-de-instalaciones-termicas-en-edificios.html
Timestamp: 2018-05-23 20:55:18+00:00

Document:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios - PDF
Download "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios"
Miguel Ángel Sánchez Ortiz de Zárate
1 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 2010 Manual Técnico Básico Financiado por: Organizado por: Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana Autor: Salvador Guerrero Esteve
2 PRESENTACIÓN MANUAL BÁSICO DEL R.I.T.E Este breviario es un RESUMEN COMENTADO, que relaciona los preceptos normativos más importantes del REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y cambios o cuestiones de interés que se han producido hasta diciembre de No incluye todos los requisitos y conceptos del reglamento (para ello debería consultarse el propio R.I.T.E.), pero si relaciona, comenta y complementa los mismos en una primera aproximación a la norma principal aplicable en las Instalaciones Térmicas, de un modo fácil y ordenado, con comentarios de interés al margen. Es una idea promovida por las asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana A.S.E.I.F. y F.E.M.E.V.A.L., con el objeto facilitar el conocimiento normativo del R.I.T.E. a nivel básico, así como divulgar algunos de los conocimientos y costumbres imprescindibles para el buen ejercicio profesional en el día a día de los Técnicos y Operarios de las Empresas Instaladoras del sector de Instalaciones Térmicas en Edificios. Se realiza con la financiación de la Generalitat Valenciana. El Manual está pensado para un uso de doble nivel: por una parte disponer de un resumen de las principales especificaciones del R.I.T.E (párrafos principales que resumen exclusivamente el RITE) y por otra conocer interpretaciones y aclaraciones, algunas quizá subjetivas según la experiencia de los autores, pero esperamos que siempre eficientes, y que han ido surgiendo en los primeros pasos del Reglamento (cuadros de texto con comentarios). Para ello se ha recurrido a los Documentos Reconocidos ya registrados, así como a experiencias de diversos Técnicos del ámbito del Diseño, el Montaje y el Mantenimiento de Instalaciones Térmicas de Edificios. AUTOR. Salvador Enrique Guerrero Esteve. Ingeniero Industrial COLABORADORES Enrique Casado Polo. Ingeniero Industrial Jordi Espuig Bru. Ingeniero Técnico Industrial
3 ÍNDICE Páginas RITE INTRODUCCIÓN. NORMAS QUE AFECTAN A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. UTILIZACIÓN DEL MANUAL. ESTRUCTURA DEL RITE ASPECTOS GENERALES Y ARTICULADO DEL RITE ORGANIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS. DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES IT.1 MONTAJE DE LAS INSTALACIONES. IT.2 MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES. IT.3 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES. IT.4 RESUMEN GRAFÍCO DE LAS IT 1,2,3 y
4 RITE INTRODUCCIÓN. REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). El Reglamento que nos ocupa en el presente manual desarrolla a lo largo de un Articulado (Disposiciones Generales) y unas Instrucciones Técnicas (IT): un conjunto de directrices tendentes a conseguir el correcto diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas en el marco de la Edificación. Mediante las diversas secciones del RITE se conocen los requisitos, las prestaciones y los requerimientos de sistemas, equipos y materiales, así como de todas las tareas implícitas a la actividad de los técnicos de calefacción, refrigeración y ventilación en el ámbito de las instalaciones térmicas en edificación. Objetivo: bienestar e higiene compatibles con eficiencia y seguridad. Fijar el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, ello en el seno del Plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (2005/2007) y el Plan de fomento de las energías renovables (2000/2010), con énfasis en la energía solar térmica en la producción de agua caliente sanitaria. Antecedentes. Los reglamentos anteriores tenían por objetivo el desarrollo de las instalaciones en condiciones diferentes a las actuales, en un país cuyo desarrollo técnico era incipiente: en 1980 se redactó un Reglamento prescriptivo que fomentaba la calidad de las instalaciones, su seguridad y su funcionamiento en un marco de búsqueda de ahorro energético, incorporando gráficas, ábacos y esquemas que guiaran la construcción de los sistemas. En el reglamento anterior al actual, de 1998, cobraba especial importancia la seguridad y la eficiencia energética, así como el mantenimiento continuado, sin hacer tanto hincapié en las tipologías a aplicar ya que la madurez del sector era mucho mayor; las normas UNE- EN cobran importancia clave como referencia constante. Ambos reglamentos eran prescriptivos y en cierto modo rígidos. Nueva orientación: puerta abierta a optimizar e innovar. La óptica del el Reglamento del 2007 está orientada hacia la consecución de unas prestaciones y objetivos, relacionando unos requisitos a satisfacer sin imponer unas determinadas técnicas, equipos o materiales: se permite llegar a los objetivos marcados siguiendo varios métodos o procedimientos siempre y cuando se documente la
5 equivalencia de los resultados obtenidos. Se trata de un modo de no restringir la gama de soluciones aceptables y fomentar que se introduzcan productos más eficientes y técnicas más avanzadas en un futuro inmediato. Ahorro energético, calidad ambiental y habitabilidad en la edificación. Limitar las emisiones de dióxido de carbono, mejorar el ahorro energético y la calidad ambiental, tanto en el entorno ciudadano como en el interior de las instalaciones son objetivos básicos en este Reglamento: véase como se limitará el uso de combustibles fósiles sólidos, se busca la reducción de emisiones NOx, se fija un rendimiento mínimo en calderas y se obliga a emitir los productos de combustión por cubierta. Código Técnico de la Edificación: visión global de todo el proceso. Hay que observar también que el cumplimiento de los requisitos fijados se realizará reglamentariamente a través del Código Técnico de la Edificación que es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. Dentro de las exigencias básicas de ahorro de energía se establece en la HE2 que las instalaciones térmicas se ceñirán a lo indicado en el RITE 2007; en cierto modo, podríamos considerar que el reglamento es una parte de un todo normativo que regula la edificación en el país. 4 / 5 En el proceso completo de desarrollo de la instalación térmica habrá que observar, junto con el presente Reglamento, dichos documentos básicos y secciones normativas muy relacionadas con las instalaciones térmicas, así como otros Reglamentos y Normas del área electromecánica y de seguridad e higiene en general.
6 NORMAS QUE AFECTAN A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. Código Técnico de la Edificación: una visión global por la calidad en los edificios. Mediante el Real Decreto 314/2006 se aprobó el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, que es el conjunto normativo con el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. El CTE se aprueba, por tanto, con antelación al RITE 2007, regulando toda una serie de técnicas, materiales y equipos referentes al edificio y sus instalaciones. Lo hace en dos partes: - Parte I: incluye disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas (que refieren la aplicación de los documentos básicos de varias disciplinas acero, hormigón, madera, instalaciones -, normas de seguridad de uso y protección frente al ruido), contenidos de los Proyectos de Ejecución, Documentación de seguimiento de obra y Terminología. - Parte II: se desarrolla mediante DOCUMENTOS BÁSICOS, que a su vez se descomponen en SECCIONES. Los documentos básicos definidos que afectan muy directamente a las instalaciones térmicas son básicamente tres: SI (Seguridad en caso de incendio), HS (Salubridad) y HE (Ahorro de energía). Documentos Básicos del CTE a observar junto con el RITE. En el desarrollo de la actividad profesional de los Técnicos de Instalaciones Térmicas, tanto en la fase de diseño y cálculo, como en montaje, mantenimiento y uso, debe considerarse la información que hay en el documento Proyecto de Ejecución del edificio. Otro tanto ocurre con normas técnicas (Documentos Básicos y otros Reglamentos que también se comparten con el ámbito industrial Baja Tensión, Aparatos a Presión, Gas, etc.-) Documento Básico SI: el objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio. Afecta a la construcción de la instalación en lo tocante al mantenimiento de los sectores de fuego (compuertas cortafuegos), clasificación de locales, materiales a emplear, detección y paro de máquinas, entre otros aspectos. Documento Básico HS: persigue reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. Destacar la HS3 para
7 mantenimiento de la calidad del aire interior en viviendas y otros locales con ellas relacionados, así como la extracción de productos de combustión. También interesa considerar la HS4, que trata sobre el suministro de agua (ocupa el lugar del antiguo reglamento NIA), en especial en las técnicas para preparación de a.c.s. Documento Básico HE: cuyo objetivo es conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. Contiene cinco Exigencias Básicas, de las que tres son del ámbito de las instalaciones térmicas: HE1: limitación de demanda energética, donde se regulan las características de la envolvente del edificio (cerramientos) y se define la calificación energética del edificio. Tiene gran importancia conocer que materiales se emplean al objeto de valorar adecuadamente las cargas térmicas de la instalación a diseñar y construir, así como las tipologías previstas durante la redacción del Proyecto: se fijan en este punto características que determinan en gran medida las soluciones y equipos a emplear en la instalación térmica. Este es un aspecto novedoso que debe observarse por los técnicos de sistemas térmicos de todos los ámbitos. 6 / 7 HE2: rendimiento de las instalaciones térmicas. Es ni más ni menos que el RITE. Puede considerarse que de hecho el RITE es la HE2 o viceversa, y por tanto una parte del CTE. De ahí la importancia para el técnico de conocer tanto el reglamento que nos ocupa como las exigencias a aplicar junto con él. HE4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura. Fijará las prestaciones del sistema de colectores solares a instalar en el edificio. Tiene aspectos normativos muy relacionados con el RITE. Documento Básico HR: El objetivo del requisito básico Protección frente al ruido consiste en limitar dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. En lo referente a instalaciones térmicas, fija límites de sonoridad para los equipos y componentes de
8 cualquier tipo, normas de construcción para limitar la transmisión de ruidos, además de normalizar el contenido de la documentación que los fabricantes de equipos y materiales deben proporcionar en cuanto a emisiones acústicas. Documentos reconocidos. Guías de IDAE. De acuerdo con el artículo 7 del RITE, se crea un Registro de Documentos Reconocidos, para facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE. Está adscrito a la Secretaría General de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, teniendo carácter público e informativo. A fecha de edición de este manual están disponibles las guías sobre: Mantenimiento de instalaciones térmicas Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de enfriadoras equipos autónomos Diseño y cálculo del aislamiento térmico Torres de refrigeración Inspección periódica de eficiencia energética en calderas Contabilización de consumos Comentarios RITE 2007 Están disponibles en la pagina web: De entre todas ella destaca la de "Comentarios al RITE 2007", publicada por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) Reglamentos que interaccionan con el RITE en las instalaciones térmicas. Durante el diseño, dimensionado y ejecución de las instalaciones térmicas, además de todas las especificaciones del RITE y del C.T.E. (Secciones de los Documentos Básicos antes citadas, por ejemplo las HS3 y la HE4), se tendrá especial cuidado en observar las demás normas y reglamentos que atañan a la instalación. Sin extenderse demasiado, cabe destacar: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalaciones Receptoras de gas a menos de 5 bar (UNE 60670) Reglamento de Aparatos a Presión. Reglamento de Seguridad en Plantas Frigoríficas. Normativas de índole municipal (ordenanzas municipales). Normativas de índole autonómica. Normativa relacionada con la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
9 UTILIZACIÓN DEL MANUAL. Este manual tiene un formato breve y simple. Se propone consultarlo teniendo en cuenta que los contenidos están organizados como sigue: Columna principal: resume los contenidos principales y tablas importantes del RITE. Su lectura permite un conocimiento básico y suficiente del RITE. Cuadros de texto laterales: su lectura facilitará la interpretación y aplicación del RITE. Tratarán de documentar de modo breve y conciso aspectos importantes tales como: Terminología (desde el punto de vista normativo..) Conocimientos básicos (de termodinámica, física, etc ) Normas (citas de UNE-EN, otros reglamentos ) Preceptos importantes a observar (errores a evitar, normas de buen hacer del técnico en instalaciones térmicas ) Interpretaciones basadas en Documentos Reconocidos 8 / 9 Ejemplificaciones Gráficas. Procedentes de normas o de elaboración propia tratan de presentar con claridad los preceptos normativos. Tablas: se integran tanto en el texto principal como en los cuadros de texto y tratarán de presentar la información importante del RITE de forma clara. Resúmenes: presentan en un golpe de vista la estructura de las secciones más importantes de las IT. La intención de los autores es aclarar dudas e interpretar especificaciones y procedimientos. En cualquier caso, prevalece el texto original normativo, el C.T.E. y las normas UNE- EN a ellos vinculadas y para mayor detalle deben ser oportunamente consultados por el lector.
10 ESTRUCTURA DEL RITE TEXTO DEL REAL DECRETO 1027/2007. El Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, determina la entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE núm. 207 del 29 de agosto, todo ello en el Además, con fecha 20 de febrero de 2008 se publica en el BOE una Corrección de Errores, en su mayoría tipográficos (si bien cambia algunas tablas importantes, como filtración y aislamiento). Por tanto, para el análisis completo del RITE, debe aplicarse dicha corrección sobre el texto original. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2009 se publica en el BOE 298 el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE para mejorar el ahorro energético (se regula el uso de calderas de 1 y 2 estrellas, y se limita la temperatura en locales públicos). El RITE, en su redacción legal tiene dos partes claras: el Real Decreto en sí, y el Anexo que incluye los artículos e instrucciones técnicas; realmente es dicho anexo el que los técnicos manejan y aplican de modo cotidiano. No obstante es crucial analizar las disposiciones transitorias del RITE ya que son muy importantes: Primera disposición. Los edificios en construcción o con licencia de obras anterior a la entrada en vigor no están incluidos en cuanto a ejecución, pero sí en cuanto a reforma, mantenimiento y uso. Segunda disposición. Las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas inscritas mantienen automáticamente su condición. Tercera disposición. Carnés profesionales. Se unifican todos los carnés en uno sólo. Los técnicos que tuvieran todos los carnés REGLAMENTOS En general el legislador utiliza un Real Decreto para aprobar nuevos reglamentos técnicos de instalaciones, algunos compartidos con la industria (REBT por ejemplo) y otros específicos de la edificación (RITE en concreto). En el texto con disposiciones fija el campo de aplicación y centra su filosofía. En el articulado describe con exactitud la aplicabilidad, exigencias, límites, definiciones, documentación (planos, memorias ) puesta en servicio, certificados, etc. Los Anexos suelen incluir las Instrucciones Técnicas que detallan aspectos de diseño, cálculo, montaje, puesta en marcha, mantenimiento y uso de las instalaciones: es donde aparecen más datos y requisitos que cumplir. Las Normas UNE sobre materiales, equipos, procedimientos, etc., a las que se refieren los reglamentos, permiten al redactor reducir el tamaño de reglamento a lo más específico de la instalación. Puede remitirse a otras europeas (EN) o internacionales (ISO, CEI ). Además, las administraciones autonómicas o locales pueden sobreponer normas o cumplimientos adicionales (Ruido, Legionelosis, etc., por ejemplo). También hay numerosos aspectos constructivos de instalaciones recogidos en el Código Técnico de la Edificación (Agua, PCI, saneamiento, Energía Solar, etc ). EL TÉCNICO EXPERTO DEBE CONOCER TODA LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTALACIÓN TÉRMICA.
11 ARTÍCULOS Son importantes en cuanto a la "letra pequeña" ya que pertenecen al desarrollo "legal" de Real Decreto y por tanto del RITE. En cierto modo describen las condiciones legales "sin llegar al detalle" técnico, que deben cumplir la instalación y los agentes implicados (Propiedad, Proyectistas, Empresas Instaladoras y Mantenedoras, empleados que usan o mantengan la instalación, la Administración y Empresas Suministradoras de Energía). Muchas dudas sobre cuando aplicar o no aplicar una Instrucción Técnica se resuelven leyendo con detenimiento el Articulado. La especificación de los detalles del reglamento se expresa sin embargo en las Instrucciones Técnicas. convalidan los mismos por el nuevo automáticamente; el resto, que tengan alguno de los carnés antiguos, deberá afrontar un curso de formación para la convalidación con el nuevo carné. Otras disposiciones. El Ministerio competente podrá inscribir documentos reconocidos para la interpretación del RITE En cuanto a la entrada en vigor se fija como fecha 6 meses después de la publicación en el BOE, que tiene lugar el 29 de agosto de Esto es importante, por ejemplo, para aclarar su aplicación en obras ya comenzadas que han dilatado mucho su finalización: véase si la documentación (impresos, memorias, certificados, etc.) de formato autonómico deberá ser la anterior al RITE Importante también en lo relacionado con los cursos de convalidación de carnés (tres años de plazo). Por otro lado, la modificación del año 2009 es de aplicación inmediata en general, si bien hay un año de plazo para instalar los registradores de temperatura en lugares públicos. 10 / 11 ANEXO AL REAL DECRETO. PARTE I: ARTICULOS. Mientras que las disposiciones transitorias, derogatoria y finales son legislativas, el anexo es mucho más específico y relaciona disposiciones de carácter técnico. Mediante 47 artículos organizados en 10 capítulos se van abordando el objeto del RITE, aspectos generales, exigencias técnicas y condiciones de todo tipo. Es interesante observar los títulos de los capítulos ya que nos van a orientar sobre su aplicación: Capítulo I (9 arts.). Disposiciones generales: objeto, aplicación, responsabilidades y definiciones. Capítulo II. (4 arts.). Exigencias técnicas: bienestar y calidad aire, higiene, eficiencia y seguridad.
12 Capítulo III (5 arts.). Condiciones administrativas. Documentación. Capítulo IV (5 arts.). Condiciones para la ejecución de las instalaciones: de equipos, materiales, ejecución y control final obra. Capítulo V (1 arts.). Condiciones para la puesta en servicio de la instalación: documentación, registro y suministro inicial de energía. Capítulo VI (4 arts.). Condiciones para el uso y mantenimiento: intervinientes y documentación. Capítulo VII (5 arts.). Inspección: de las instalaciones y su eficiencia energética. Capítulo VIII (9 arts.). Empresas instaladoras y mantenedoras: régimen de su funcionamiento. Capítulo IX (1 art.). Régimen sancionador. Capítulo X (4 art.). Comisión Asesora: analizará la aplicación y posibles actualizaciones del RITE. ANEXO AL REAL DECRETO. PARTE II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS. Por medio de dichas instrucciones, el RITE va desgranando las especificaciones a cumplir en todo el ámbito que rodea a la instalación térmica en la edificación. Las instrucciones técnicas son condiciones, exigencias, valores mínimos o máximos y procedimientos a tener en cuenta en: Diseño y dimensionado o cálculo de la instalación. Ejecución de la instalación. Mantenimiento de la misma. Uso por parte de los propietarios o en quienes deleguen. Procedimientos y documentación para garantizar el cumplimiento de los puntos anteriores.
13 APENDICES. Existen tres apéndices con información complementaria al articulado y el anexo: Apéndice 1: términos y definiciones. Apéndice 2: relación de normas de referencia. Apéndice 3: temarios para cursos de formación. VISIÓN GENERAL DEL RITE PARTES QUE COMPONEN EL RITE (AGOSTO DE 2007) Sección Contenido REAL DECRETO Texto inicial del Real Decreto Disposiciones transitorias, derogatoria y finales. Justifica el RITE en el marco de una estrategia de ahorro energético y calidad ambiental de ámbito europeo. Coordina CTE y RITE. Determina a que edificios se aplica según su fecha de licencia de obras, habilita a las empresas instaladoras y mantenedoras ya registradas, dispone el proceso de equivalencia o convalidación de carnés profesionales (tres años de plazo), derroga el antiguo RITE 1998 y abre la puerta a la redacción de documentos reconocidos del RITE que ayuden a interpretar éste. 12 / 13 Parte I. Disposiciones Generales (Artículos). Incluye 47 artículos que tratan sobre el ámbito de aplicación, contenido del RITE, remisión a normas UNE, exigencias técnicas aplicables (bienestar, higiene, eficiencia y seguridad), condiciones administrativas (documentación, memoria, proyecto ), condiciones de ejecución de las instalaciones (certificados), procedimiento de puesta en marcha y uso, inspección, qué empresas están autorizadas, carnés, infracciones y sanciones, y determinación de la comisión asesora. ANEXO Parte II. Instrucciones técnicas. Se agrupan en 4 Instrucciones Técnicas: IT 1: Diseño y dimensionado (cálculo considerando bienestar, higiene, eficiencia y seguridad). IT 2: Montaje (pruebas previas, de puesta en marcha y ajustes). IT 3: Mantenimiento (tareas de tipo preventivo y gestión energética, así como instrucciones en general). IT 4: Inspección (Inspecciones periódicas de eficiencia de las instalaciones). CORRECCIÓN DE ERRORES (FEBRERO 2008) ERRATUM BOE 28.Feb.2008 Corrige errores de expresión, sintaxis, y puntualiza aspectos, entre otros, sobre generadores térmicos, corrige las tablas de filtros a instalar y espesores de aislamiento. MODIFICACIÓN BOE 11.Dic.2009 Incluye medidas adicionales para el ahorro energético: Prohibición de calderas de bajo rendimiento con fechas ya definidas e incorpora un apartado adicional que limita las temperaturas en edificios de uso público, la IT 3.8 que incluye: IT : ámbito: uso administrativo, cultura, ocio y transporte IT : Tª consigna aire será menor que 21 ºC en calefacción y mayor que 26 ºC en refrigeración en edificios y locales afectados. Otros aspectos: se describe proceso de verificación, se regula la instalación de paneles que visualizarán la Tª real y se obliga a instalar cierre automático en las puertas de acceso desde la calle en edificios públicos.
14 ASPECTOS GENERALES Y ARTICULADO DEL RITE DISPOSICIONES GENERALES (Arts. 1 a 9). QUÉ OBJETO TIENE EL RITE? (Art. 1). Establece exigencias para la eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas, y estarán destinadas a conseguir el bienestar (térmico, calidad de aire, ruido ) en todas las áreas relacionadas con la instalación: diseño, dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso (en adelante DIDIMM), así como documentación y trámites para acreditar que el RITE se aplica convenientemente. AMBITO DE APLICACIÓN (Art. 2). Instalaciones térmicas fijas de climatización y producción de a.c.s., para bienestar térmico e higiene de las personas. Aplíquese en todo a edificios nuevos, y también a los existentes, en cuanto a reformas, mantenimiento, uso e inspecciones periódicas. INTERPRETACIÓN Ejemplificaciones. El RITE afecta a instalaciones en edificios o locales de uso civil y vivienda, cuyo objeto sea el bienestar de las personas. Una sala de ordenadores con presencia humana ocasional o una cadena de ensamblado con humedad controlada atenderían especificaciones industriales y de seguridad e higiene en el trabajo. Una carpa temporal de exposiciones podría sólo observar voluntariamente parte de la normativa, por ejemplo en cuanto a calidad del aire. QUIÉN ES RESPONSABLE? (Art. 3). Quienes participen en el DIDIMM, inspección y supervisión (propiedad, proyectistas, técnicos, administraciones públicas, colegios profesionales etc.) y los usuarios. CONTENIDO DEL RITE (Art. 4). El articulado expone las condiciones generales y exigencias a cumplir; las Instrucciones Técnicas explican las exigencias, fijando también niveles y valores límite. Se fijan métodos y soluciones que funcionan bien, dejando la posibilidad de aplicar otros equivalentes. Son admisibles soluciones diferentes a las habituales si se documenta su equivalencia desde el punto de vista energético, de emisiones, funcionalidad, etc. NORMAS Si una UNE cambia, no afecta al RITE hasta que éste vuelva a corregirse o actualizarse y se refiera a ello. En cuanto a discrepancias que pudieran haber con el CTE, en la Disposición Derogatoria del Real Decreto se indica que "A partir de la entrada en vigor del RITE quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo". Teniendo en cuenta que ambos documentos son de igual rango, prevalece el RITE.
15 OTRAS NORMAS Y DOCUMENTOS. (Arts. 6 a 9). Las IT se refieren a normas UNE (y otras) frecuentemente: pueden ser de obligado cumplimiento o no, según se indique. En todo caso la obligatoriedad se referirá a la versión que cite el RITE y no otras más recientes que redacte AENOR o cualquier otro ente. El apéndice 2 recoge las normas citadas en el RITE, incluyendo la numeración y año de referencia. 14 / 15
16 Para facilitar el cumplimiento e interpretación de las exigencias del RITE, los Ministerios competentes podrán aceptar, mediante un trámite previo de redacción y exposición pública, una serie de documentos reconocidos redactados por entes de reconocido prestigio. Instalaciones Térmicas en Edificios Ámbito Industrial, agrícola NO SE APLICA EL RITE Puede ser norma de refencia Instalaciones fijas de Climatización: (Calefacción, refrigeración y ventilación ), y A.C.S. para bienestar e higiene SE APLICA RITE Edificios nuevos con licencia de obras antes entrada en vigor: Se ejecutan con RITE 1998, mantenimiento y uso SEGÚN RITE 2007 Edificios nuevos a partir entrada en vigor: Se proyectan, ejecutan, usan y mantienen SEGÚN RITE 2007 Reformas: Cambios que afecten al proyecto o memoria con que fue ejecutada la instalación. SE PROYECTAN, EJECUTAN, USAN Y MANTIENEN SEGÚN RITE 2007 Nuevos subsistemas o modificación de existentes Sustitución subsistemas o ampliación generadores Cambio de tipo energía o uso renovables Cambio de uso previsto del edificio local FIGURA 1: Ámbito de aplicación del RITE 2007.
17 @R ITE EN LA RED Un modo práctico de estar al tanto de la actualidad sobre el RITE es visitar la WEB del Ministerio competente (de Industria, Turismo, etc.) o del Instituto de Diversificación y ahorro energético (I.D.A.E.): /EficienciaEnergetica/RITE Hay varios documentos reconocidos ya disponibles, y otros tantos en periodo de alegaciones públicas. Se pueden descargar desde las páginas web antes citadas. No son de obligado cumplimiento ni de carácter normativo pero incluirán guías de buena práctica y aplicación, métodos y programas informáticos de ayuda. En la fecha de edición están disponibles las GUÍAS TÉCNICAS sobre: Mantenimiento de instalaciones térmicas (de uso especialmente recomendado en instalaciones de más de 70 kw). Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de enfriadoras equipos autónomos Diseño y cálculo del aislamiento térmico Torres de refrigeración Inspección periódica de eficiencia energética en calderas Contabilización de consumos Comentarios RITE / 17 Y están en periodo de aprobación: RITE EXIGE DELIMITAR los espacios y su uso. Lograr el BIENESTAR térmico. Instalaciones SALUDABLES. Mantener la CALIDAD en el aire. Limitar el RUIDO del sistema. SEGURIDAD para personas y bienes. Dotación de A.C.S. SUFICIENTE. Equipos de alto RENDIMIENTO. AISLAMIENTOS adecuados. RECUPERAR energía. Favorecer al usuario la MEDICIÓN de su ahorro. Utilizar equipos MARCADOS CE. CONTROL de emisiones al medio ambiente. Preguntas y respuestas sobre el RITE 2007 Energía solar térmica El RITE en viviendas Agua Caliente Sanitaria Selección de Equipos de Transporte de Fluidos Diseño de Centrales de Calor Eficientes Instalaciones Centralizadas de Calefacción y a.c.s. en edificios de viviendas. Condiciones climáticas exteriores de proyecto. Instalaciones individuales de Calefacción y a.c.s. en edificios de viviendas. EXIGENCIAS TÉCNICAS (Arts. 10 A 13). QUÉ EXIGENCIAS SOBRE EL AMBIENTE PLANTEA EL RITE? (Art. 11). Son las ya conocidas y que deben cumplir todos los agentes implicados en el DIDIMM, uso, inspección y
18 supervisión: calidad térmica y acústica ambiental, del aire interior y dotación de a.c.s. adecuada. EFICIENCIA ENERGÉTICA (Art. 13). El proceso de DIDIMM y su uso será tal que el consumo de energía y emisión de CO2 de reduzca; se utilizará recuperación de energía, así como energías renovables y residuales. Deberá hacerse con: Rendimiento máximo en equipos. Aislamiento según unos niveles de referencia. Equipos de regulación adecuados. Contabilización de consumos a nivel de usuario. SEGURIDAD (Art. 13). En todo el proceso de DIDIMM y uso de las instalaciones térmicas se aplicarán criterios que reduzcan a límites aceptables los riesgos de fallo, accidentes y siniestros. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES (Arts. 14 A 18). CÓMO JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS? (Art. 14). Puede hacerse de dos modos: prescriptivo y prestacional. Es decir, los agentes intervinientes (técnicos, empresas, etc.) pueden: 1. Adoptar las soluciones basadas en las IT. 2. Aplicar soluciones que se apartan de las soluciones basadas en las IT. En el caso de la opción 2 será: Bajo su responsabilidad Con autorización de la propiedad Con justificación documental de que las prestaciones son al menos equivalentes. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Arts 15 a 18). INTERPRETACIÓN El RITE 2007 permite utilizar variaciones de las soluciones que especifican las IT, o incluso diferentes si se documenta que se cumplen igualmente las exigencias: por ejemplo en el aislamiento con materiales novedosos más eficientes o equipos de recuperación de energía en ventilación, tal como ya ocurre con algunas soluciones comercialmente disponibles. Será muy importante demostrar siempre: Consumo energético total y emisiones en CO2 equivalentes o mejores. Funcionamiento seguro y controlado. Calidad igual o superior.
19 Según la potencia térmica nominal a instalar, en generación de calor o frío, será preciso o no preparar documentación técnica ello con la participación de los entes competentes (Comunidades Autónomas, Colegios Profesionales, etc.). Cuando se precisa documentación técnica, su composición dependerá de la potencia en juego; hasta 70 kw (inclusive) por servicio de frío o calor (o suma de ambos a la vez) puede bastar una memoria técnica (redactada por un instalador o por titulado competente). Para potencias mayores de 70 kw será preciso un proyecto de ejecución redactado por un técnico competente. Proyecto de Ejecución. Cuando sea necesario, será redactado por un técnico titulado competente que deberá velar por que se adapte tanto al RITE como a cualquier normativa en vigor. Su redacción incluirá la justificación de las soluciones adoptadas así como su adaptación a las exigencias del RITE, especificaciones de equipos, pruebas de puesta en marcha, etc., todo ello según un índice de contenidos mínimos fijado por el ente competente de Comunidad Autónoma. 18 / 19 Incluirá siempre: Memoria (con amplia descripción y justificación de la solución y datos, así como de los equipos a emplear). Cálculos (de cargas térmicas, de aislamientos, de caudales, diámetros, secciones, etc.). Planos de ejecución detallados y a escala. Pliego de condiciones (de ejecución, de materiales y equipos, pruebas, de recepción, etc.) Prepuesto de ejecución material (desglosado por subcapítulos y partidas, con definición de las mismas). Anejos de cálculos específicos y otros.
20 Nivel de potencia DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES Tipo de instalación térmica Documentación participa instalador? participa titulado competente? < 5 kw Individuales de frío o calor No es preceptiva* si no habitual Suma total menor o igual que 70 kw Calentadores instantáneos Calentadores acumuladores Termos Sistemas solares de un solo elemento prefabricado No es preceptiva* No es preceptiva* No es preceptiva* No es preceptiva* si si si si no habitual no habitual no habitual no habitual 5 a 70 Kw** Instalaciones térmicas en general, con generadores de calor o frio elemento prefabricado Memoria técnica si opcionalmente, no obligatoria > 70 kw** Instalaciones térmicas en general, con generadores de calor o frio Proyecto si*** necesariamente NOTAS IMPORTANTES * Sin presentación de documentación ante órgano competente salvo otras normas de la Comunidad Autónoma ** Para considerar el nivel de potencia se suman todas las potencias nominales de los generadores en modo frío o calor sin considerar la instalación solar térmica. La potencia nominal siempre es la de placa del equipo prescrito o realmente instalado. En instalaciones con fuente solar exclusiva se puede considerar como pot. nominal 0.7 kw/m2. *** El técnico titulado competente es una figura que interviene en instalaciones de más de 70 kw, el instalador es otra figura que interviene siempre; la realización del proyecto corresponde al titulado que lo redacte, el cual puede trabajar para una ingeniería o una empresa instaladora. El técnico titulado no tiene por que ser instalador autorizado Memoria Técnica. Será la documentación tipo en instalaciones de 70 kw o menos, y deberá cumplimentarse en impresos según los modelos que diseñe el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Constará de: Justificación de la solución. Breve memoria descriptiva de la instalación, enumerando tipo, número y características de los generadores de frío y/o calor. Cálculo de la potencia térmica (parámetros de diseño y datos finales). Planos o esquemas de la instalación.
42174 Martes 3 diciembre 2002 BOE núm. 289 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 23469 REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 7
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto