Source: https://issuu.com/isccolombia/docs/apt_catalogo_de_productos_comerciales
Timestamp: 2017-09-24 08:51:39+00:00

Document:
Catalogo de Productos Comerciales by ISC Colombia - issuu
Catรกlogo de Productos Comerciales S URGE P ROTECTIVE D EVICES
Porque APT? Advanced Protection Technologies, Inc. (APT) nos hemos convertido en líderes de la industria de la protección contra sobretensiones (TVSS) desde nuestro inicio en 1985. Localizados en Clearwater, Florida, USA, hemos crecido desde un fabricante de operación regional a tener una presencia global. APT se especializa en TVSS, también conocidos como DPS´s, que conectan con el Sistema de Distribución Eléctrica monofásicos, y trifásicos. Típicamente, un TVSS se conecta a través de un interruptor y protege la toda la carga alimentada del tablero. La mayoría de los TVSS se componen de varistores (MOVs) y de los filtros capacitivos de ruido EMI/RFI. Fabricamos una completa línea de productos para medio voltaje, baja tensión, comunicaciones de datos, Riel Din y aplicaciones residenciales. Los principales mercados de APT han sido la construcción y el mercado de la etiqueta privada del OEM. Nuestras relaciones importantes de etiqueta privada incluyen, o han incluido, Square D Company, Schneider eléctrico, Siemens y Conversiones de Energía Americanas - APC (Automation and American Power Conversions). Todos los productos de APT se diseñan, se fabrican y se prueban con los estándares C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002 de IEEE. La UL 1449 como estándar importante de la seguridad y de funcionamiento. Nuestro plan de expansión incluye el mercado Latino Americano, disponemos de amplia información y personal altamente calificado para atenderle oportunamente, en su idioma. Para mayor información comuníquese con nuestro Departamento de Ventas Internacionales.
“Profesionales al servicio de Profesionales”
CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMERCIALES
Tabla de Contenido APT Pasado, Presente & Futuro ........................................................................................................................................................................1
Type 1 SPDs SPDEE DC Series ................................................................................................................................................................................................................2 SPDEE Series ............................................................................................................................................................................................................................4 TEXCS Series...........................................................................................................................................................................................................................6 TEXDS Series ..........................................................................................................................................................................................................................8 TEXAS Series ..........................................................................................................................................................................................................................10 TEXAL Series ..........................................................................................................................................................................................................................12 TEXBS Series............................................................................................................................................................................................................................14 TEXBL Series ...........................................................................................................................................................................................................................16
Type 2 “MODULAR” SPDs TE/HPS Series ......................................................................................................................................................................................................................18 TE/XGA Series ...................................................................................................................................................................................................................20 Cual es el Sistema Electrico? ................................................................................................................................................................................22 Proteccion Industrial Contra Sobrevoltajes Para su Hogar ......................................................................................................23 Proteccion Industrial Contra Sobrevoltajes Para su Hogar ......................................................................................................24
“Protecting the electronic world from surges Since 1985
1+727.535.6339 Eiborys Lounders elounders@apttvss.com Central America, Mexico, South America
jcole@apttvss.com
Francisco Felice
cgalvez@apttvss.com
ffelice@apttvss.com
Canada, Asia, Carribean, Africa, Europe
APT International Sales
APT International Engineering Support
APT International Sales Support
Protector contra sobretensiones transitorias El SPD de nueva generación diseñado para cumplir con la tercera edición de la norma UL 1449 Características: • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009). • 50 kA 8x20 μs. • SPD tipo 1 - ln: 20 kA y 10 kA (cUL tipo 2 opcional). - ln: 20 kA — Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas. - Puede instalarse antes o después del interruptor de alimentación. • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Incluye todas las protecciones contra sobrecorriente y la coordinación de funciones de seguridad requeridas por UL. • Diseñado para una tensión específica: funciona mejor que una solución genérica. • Tres opciones de montaje que permiten una instalación más flexible: - El mismo aparato puede montarse con un conector roscado para tubería, un soporte o un riel DIN 35 mm. • Diagnóstico visual: luz verde = en funcionamiento (fácil de ver y entender).
• 50 kA 8x20 μs por modo. • Inominal probada de acuerdo a UL 1449: 20 kA (la más alta disponible) + 10 kA • SCCR probada de acuerdo a UL 1449: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449: - 600 V para 120 V, 120/240, 208 Y/120 - 1.000 V para 277 V, 480 Y/277 V • Impulso repetitivo: 5.000 de 3 kA, 8x20 μs; 1.000 de 10 kA, 8x20 μs. • Tabla de datos en el reverso.
Diagnóstico mediante supervisión visual: luz verde = en funcionamiento • LED verde = Funcionamiento correcto; LED apagado = Cambiar. • Visible desde varios lados y ángulos para una mejor visión. • Se supervisa cada varistor MOV en lugar de saber simplemente si hay corriente.
Tres opciones de montaje (incluye kit de instalación):
Especiﬁcaciones físicas • • • • • • • • •
Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. Funcionamiento Maximo de Temperatura +85oC (185oF) Temperatura de funcionamiento: -40 oC (-40 oF) a +60 oC (140 oF). Tiempo de respuesta: < 1 nanosegundo. Funcionamiento bidireccional de estado sólido. Caja de policarbonato NEMA 4X (UL 746C (f1), UL 94-5VA). Precableado con 3 pies (1 m) de cable AWG 10 (5 mm2). Conexión típica tipo 2: Cable AWG 10 (5 mm2) a interruptor de 30 A.
4.13” Weight: 1.60 lbs (0.73 kg)
Conector roscado de 3/4”-14
Montaje en riel DIN (no incluye el riel)
Soporte de montaje para superficies planas
Opciones • Protección N-T. • Contacto libre de potencial y alarma sonora. • La conexión del contacto libre de potencial sale del conector roscado mediante un cable AWG 18 (1 mm2). • Hay disponibles otras configuraciones para fabricantes de equipos originales. ¡Llámenos!
Calidad, normas y certiﬁcaciones • • • • • • • • •
2 años de garantía (extensión opcional). Registro UL 1449 tercera edición: VZCA.E321351 en www.UL.com, cUL. ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. NEMA LS-1. Artículo 285 del NEC 2008. IEC 61643, CE. Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2000. Laboratorio de ensayos certificado por ISO 17025:2005.
Sized for std 35mm DIN-rail
Deseamos agradecer especialmente al personal del programa SATOP de la NASA por el apoyo brindado para el diseño y la validación del equipo.
14550 58th Street North Clearwater, Florida 33760 (800) 237-4567 (727) 535-6339 Fax (727) 539-8955 www.apttvss.com info@apttvss.com www.aptspd.com
info@aptspd.com
2P= dos polos, fase dividida. 3Y= Tres polos en estrella. 3D= Tres polos en triángulo.
N-T. D = Contacto libre de potencial y alarma sonora. 2 = SPD tipo 2. Incluye etiqueta cUL.
3H= Tres polos en triángulo con toma intermedia entre fases a tierra.
Ejemplos: S50A120V3Y = 50 kA, 120 V, 3 polos (208 Y/120 V). S50A277V3YN = 50 kA, 277 V, 3 polos (480 Y/277 V), con N-T.
SPDEE Datos técnicos MODELO
UL 1449 tercera edición (setiembre de 2009) Nivel de protección de tensión VPR 3000 A L-N
N-T*
S50A120V1P
1000* 20 kA 200 kA
S50A127V1P
1200* 20 kA 100 kA
S50A127V2P
S50A127V3Y
220 Y/127 V
S50A220V1P
220 V 1 polo
1000* 1800* 20 kA 200 kA
S50A220V3Y
380 Y/220 V
2000 1000* 1800* 20 kA 200 kA
120/240 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra
600 1000 /1200 /1500
1000* 20 kA 200 kA /1500*
150 /320
240 V 1 polo
20 kA 200 kA
240 V triángulo trifásico
S50A277V1P
S50A277V2P
S50A347V3Y
600 Y/347 Y
2500 1200* 2500* 20 kA 200 kA
480 V 1 polo
10 kA 200 kA
480 V triángulo trifásico
S50A480V3H
240/480 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra
320/ 550
S50A600V3D
600 V triángulo trifásico
S100A120V2P 120/240 V S100A277V2P 240/480 V
20 kA 100 kA
* Con protección N-T opcional.
Contacto conmutador (forma C) libre de potencial y alarma sonora opcionales Contacto conmutador (forma C) libre de potencial: Tres (3) cables AWG 18 (1 mm2) salen del conector roscado. El gris es el común, el azul es normalmente abierto y el rojo es normalmente cerrado. • Normalmente abierto: Use el gris y el azul. • Normalmente cerrado: Use el gris y el rojo.
Alarma sonora: La alarma suena cuando se pierde alguna protección (si el LED de diagnóstico se apaga —es decir, hay un problema— la alarma se activará).
RevE 6.13.12 8686
Hot (BLK)
Neutral (WHT)
Advanced Protection Technologies 14550 58th St. N. Clearwater, FL 33760 800.237.4567 X www.aptspd.com
}v }v
Hot (BLK) Ground (GRN)
Phase A (BLK)
B Phase B (BLK)
Phase A (BLK) Phase B (ORNG)
Neutral (WHT) Ground (GRN)
ORNG BLK
BLK Advanced Protection Technologies 14550 58th St. N. Clearwater, FL 33760 800.237.4567 X www.aptspd.com
S50A240V3H N/A
Cables del contacto libre de potencial
1 polo monofásico
1P= un polo, monofásico.
1P N 2P D 3Y 2 3D 3H N = Protección
120 V 127 V 220 V 240 V 277 V 347 V 480 V 600 V
2 polos, fase dividida.
kA/fase Predefinido 50 kA
Tensión y configuración del sistema
INSTALADO A MÁS DE INSTALADO EN O 10’ (3 m) DESDE LA CERCA DE LA ACOMETIDA DE ACOMETIDA DE ENERGÍA O EL ENERGÍA O EL TRANSFORMADOR. TRANSFORMADOR. Aguas abajo de la unión N-T unidos - No N-T - Se recomienda necesita protección N-T. usar protección N-T.
TENSIÓN SISTEMA OPCIONES
Toma intermedia entre fases a tierra
v Triángulo
SPDEE Guía de uso
Phase B (BLK) Phase C (BLK) Ground (GRN)
¿Triángulo con una fase a tierra? Use los mismos modelos y conecte un cable negro y Model Number el verde del SPD S50A240V3D a tierra (las luces de diagnóstico funcionarán normalmente).
Advanced Protection Technologies 14550 58th Street North • Clearwater, Florida 33760 727.535.6339 • Fax: 727.539.8995 • 800.237.4567 www.apttvss.com • info@apttvss.com
DC SPDee Series DC
Cuida el Medio mbientte co on APT Go Green withAAPT
Dispositivo supresor de Sobre DC Voltage Surge Protective Device voltajes Transitorios DC
Certificados UL 1449-3 Estándar para energía Fotovoltaica (VZCA.E321351 & VZCA7.E321351) • Certificado UL en lugar de Reconocido - se evita el escrutinio en cuanto a las consideraciones técnicas de los productos reconocidos • Evita las sorpresas de certificación • No existen requisitos de instalación inesperados
Certificado UL 1449 como DPS DC para uso en aplicaciones fotovoltaicas Opciones y configuraciones para OEMs (ver al respaldo) No require un fusible adicional agua arriba para la protección del DPS • Corriente de Corto Circuito DC 100Ka (SSCR) • Operación segura en caso de falla - rompe arco, seccionadores térmicos de compuerta deslizable integrados • Evita cuestionamientos de seguridad y defectos en los fusibles de estándares internacionales para DPS
• 50kA 8x20μs Por Modo • 300Vdc, 600Vdc, 1000Vdc & Modelos para OEM • Todos los modos de protección: DC+ – G, DC- – G, DC+ – DC• UL 1449 In Probado: 20kA (Mayores son disponibles) • UL 1449 SCCR Probado: 100kA DC • UL 1449-3 Certificado como Tipo DPS 1 • UL 1449 opcional Tipo 2 para cUL Mark • MOVs de Bloque Grande grado arrestor cuadrado de 34mm • Fusible y Protección Térmica individual en los MOVs • Impulsos Repetitivos: 5000 - 3kA-8x20μs; 1000 - 10kA-8x20μs • Tiempo de Respuesta: < 1nanosecond
Tres formas de Instalación - Kit de Montaje Incluido
Configuración de Monitoreo • Estándar – LEDs de bajo consume; cada MOV es monitoreado – Ilumina cuando la • Opciones: – R – LEDs removibles y sus circuitos – M – Opción de Microswitch de acceso al MOV (Requiere la opción R)
Humedad Relativa: 0-95% sin condensación Frecuencia de Operación: DC Temperatura Operación: -40˚C (-40˚F) to +65˚C (149˚F) Operación Bi-direccional de Estado Sólido Gabinete de Policarbonato NEMA 4X – UL746C(f1), UL 94-5VA Pre-cableado con 3’ (1m) of #8 AWG & #6 AWG conductor de tierra
Montaje en Riel Din Riel no incluido
Calidad, Estándares y Validación • • • • • • •
2 años de garantía (Mayor es opcional) ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 & C62.45-2002 Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2008 Certificación de laboratorio ISO 17025 IEC 61643, CE Elegible UL 96A Protección Contra Rayos Master Label
14550 58th Street North · Clearwater, Florida 33760 (800) 237-4567 · (727) 535-6339 · Fax (727) 539-8955 www.apttvss.com · info@apttvss.com · www.aptsurge.com · info@aptsurge.com
Dispositivo supresor de Sobre DC Voltage Surge Protective voltajes Transitorios DC Device
Aplicaciones y Modelos: UL 1449-3 Número de Modelo
S50A300VDC
S50A600VDC
S50A1000VDC
Voltaje DC Máximo Voltaje de Operación Continua Nivel de Voltaje de Protección (Up) @ 6kV/3kA
905Vdc
1188Vdc
<1000Vp
<2000Vp
<2500Vp
SPDee DC Número de Modelo Configurador y Opciones UL 1449:
50kA Voltaje
300VDC 600VDC 1000VDC
Opciones 2 R M
Ejemplos: - S50A300VDCRM = 50kA, 300Vdc, Remueve el LED, Microswitch de Monitoreo - S50A1000VDC2 = 50kA, 1000Vdc, Marcado Tipo 2 para Canada
= DPS Tipo 2 en relación con cULus Mark (Para Canada) = Remueve los LED y sus circuitos Monitoreo Visual mediante indicador pop-up de lamilla en cada MOV. = Opción de Microswitch– require la opción R anterior Permite el acceso remoto al conector lógico conectado al sistema de diagnostico del MOV. Incluye cables de salida 20 AWG para conexión. La potencia debe ser limitada a 50mA a 12Vdc. = Para Tierra en DC + Terminal del Sistema
Esquemáticamente: Todo los Modos de Protección DC+ Cable Rojo 8 AWG
DC — Cable Negro 8 AWG
Disponible Montaje Z Accesorio Platina de Instalación
También Disponible Spdee para Voltaje AC
TIERRA Cable verde/ amarillo 6 AWG
Oportunidades para OEM & Etiqueta de Marca Por favor llame al 800.237.4567
7.11.12 #8383
Advanced Protection Technologies 14550 58th Street North · Clearwater, Florida 33760 (800) 237-4567 · (727) 535-6339 · Fax (727) 539-8955 www.apttvss.com · info@apttvss.com
Serie TEXCS
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Certificado UL 1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 100 kA por fase. • SPD tipo 1: – –
Incluye todas las protecciones contra sobrecorriente y la coordinación de funciones de seguridad requeridas por UL. Puede instalarse del lado de línea o del lado de carga del interruptor de alimentación.
• Inominal (In): 20 kA (en la mayoría de los modelos). • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas (In: 20 kA). • Diseño para tensión específica fácilmente configurable. • Supervisa todos los elementos supresores MOV.
• Corriente transitoria L-N L-T N-T 100 kA/fase 50 kA 50 kA 50 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449. • SPD tipo 1 según UL 1449-3 (cUL tipo 2 opcional). • Inominal (In) probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA y 10 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V (tabla de datos en el reverso). • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos.
Especiﬁcaciones físicas • Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. • Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz (también 400 Hz a <480 V). • Temperatura de Funcionamiento: +85oC (185oF) • Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). • Peso: 3 lbs. (1,4 kg). • Caja de policarbonato NEMA 4X (UL 746C (f1), UL 94-5VA). • Dimensiones: 8” x 3” x 3” (203 x 76 x 76 mm). • Conector roscado de 3/4” resistente a la intemperie (4X). • Precableado con 3 pies (1 m) de cable AWG #10 (5 mm2). • Conexión típica: AWG #10 (5 mm2) e interruptor de 30 A.
Características de diseño • Diseñado, fabricado y probados de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643, CE. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de alta exposición. • Para montaje cerca a tableros de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm, 50kA. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Sistema de diagnóstico para supervisión • 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • Supervisión de pérdida de fase (alterna los LED y los contactos libres de potencial). • El circuito de diagnóstico aislado eléctricamente garantiza que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. • Opcionales: alarma sonora y contacto seco (forma C) libre de potencial (clasificado para 240 V 5 A, los terminales están precableados a través del conector roscado con cable AWG #18 (1 mm2)).
Calidad, normas y certiﬁcaciones • • • • • • •
UL 1449 tercera edición (cUL tipo 2 opcional). Registro UL: VZCA.E321351 en www.UL.com. Cumple con directivas RoHS. IEC 61643, CE. 10 años de garantía (extensión opcional). Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2000. • Certificación de laboratorio ISO 17025:2005. • Fabricado en EE. USA.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TEXCS
Código de tensión del sistema eléctrico Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 05 = 480 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. 08 = 600 Y/347 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
Corriente transitoria nominal:
= Alarma sonora y contactos conmutadores (forma C) libres de potencial, 240 V, 5 A (precableados).
= LED indicador remoto con cable de 6 pies (1,8 m) (precableado a través del conector roscado).
= SPD tipo 2 con etiqueta cUL.
10 = 100 kA/fase
Opciones de eliminación (pregunte en fábrica el código para el pedido): Eliminar protección L-N (baja el nivel de kA). Eliminar protección L-T (baja el nivel de kA). Eliminar protección N-T (baja el nivel de kA).
Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): 15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). Accesorio disponible (pedido por separado) 18 = 480/277 V 2 polos (480/240 V fase dividida) (fig. 1). 21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). FMKITC = Placa de montaje para empotrar 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). RM = Monitor remoto. 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 51 = 480 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 06 = 240 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4). 61 = 240 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 09 = 600 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. 91 = 600 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 11 = 120 V monofásico (fig. 5). Clasificación de la caja 12 = 240 V monofásico (fig. 5) (sin fase dividida). 13 = 127 V monofásico (fig. 5). 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 8” x 3” x 3” (203 x 76,2 x 76,2 mm)). 14 = 300 V monofásico (fig. 5). 16 = 277 V monofásico (fig. 5). 17 = 480 V monofásico (1 fase, 1 neutro, 1 tierra) (fig. 5).
Fase A (negro)
Fase (negro)
B Fase B (negro)
Neutro (blanco) N
Fase (negro) Tierra (verde)
FASE DIVIDIDA 2 fases, 1 neutro, 1 tierra
Neutro (blanco) V
Fase C (negro) Tierra (verde)
ESTRELLA 3 fases, 1 neutro, 1 tierra
Fase A (negro) Fase B (naranja)
Fase C (negro)
Figura 5 Fase A (negro) Fase B (negro) Fase C (negro)
Neutro (blanco) Tierra (verde)
TRIÁNGULO Y ESTRELLA CON TIERRA DE ALTA RESISTENCIA 3 fases, 1 tierra
Fase A (negro) Fase C (negro)
Neutro (blanco) Tierra (verde) Tierra (verde)
Tierra (verde)
TRIÁNGULO CON TOMA INTERMEDIA ENTRE FASES A TIERRA (B = FASE DE MAYOR TENSIÓN) 3 fases (B: la de mayor tensión), 1 neutro, 1 tierra
UN POLO 1 fase, 1 neutro, 1 tierra
TRIÁNGULO CON UNA FASE A TIERRA (fase B) 2 fases, 1 tierra
Datos técnicos Datos de ensayos según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009) Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA)
Sistemas comunes en EE. UU. 01 = 240/120 V fase dividida 02 = 208 Y/120 V trifásico, estrella
L-N 600 600
L-T 700 700
N-T 500 500
L-L 1000 1000
Tipo Tipo 1 Tipo 1
In 20 kA 20 kA
SCCR 100 kA 200 kA
MCOV 150 150
1200 1800 1500
1800 1800 2500
Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1
20 kA 10 kA 10 kA
200 kA 200 kA 200 kA
320 552 420
240 Y/120 V triángulo con toma
03 = intermedia entre fases a tierra 04 = 05 = 08 =
(B = fase de mayor tensión) 480 Y/277 V trifásico, estrella 480 V trifásico, triángulo 600 Y/347 V trifásico, estrella
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. RevH 8.10.12
Serie TEXDS
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Certificado UL 1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 100 kA – 200 kA por fase. • SPD tipo 1: – –
• Inominal: 20 kA (en la mayoría de los modelos). • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas (In: 20 kA). • Diseño para tensión específica fácilmente configurable. • Supervisa todos los elementos supresores MOV.
• Corriente transitoria L-N L-T N-T 100 kA/fase 50 kA 50 kA 50 kA 150 kA/fase 100 kA 50 kA 50 kA 200 kA/fase 100 kA 100 kA 100 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, UL 1283 R/C y cUL. • SPD tipo 1 según UL 1449-3 (cUL tipo 2 opcional). • Inominal probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA y 10 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V (tabla de datos en el reverso). • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/ RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
Especiﬁcaciones físicas • • • • • •
Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). Peso: 5 lbs. (2,3 kg). Caja de policarbonato NEMA 4X (UL 746C (f1), UL 94-5VA). Dimensiones: 6” x 6” x 4” (152 x 152 x 102 mm). (sin contar las patas desmontables para montaje). • Cables admitidos por los bornes: AWG #8 a #10 (5 a 5 mm2). • Conexión típica: AWG #8 (5 mm2) e interruptor de 40 A.
Características de diseño • Diseñado, fabricado y probado de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643, CE. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C alta exposición. • Para montaje cerca a tableros de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm, MOVs de 50kA. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Sistema de diagnóstico para supervisión: • 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Supervisión de pérdida de fase (alterna los LED y los contactos libres de potencial). • El circuito de diagnóstico aislado eléctricamente garantiza que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. • Opcionales: Alarma sonora y contactos secos (forma C) libre de potencial (clasificado para 240 V, 5 A).
UL 1449 tercera edición, cUL, UL 1283 R/C. Registro UL: VZCA.E321351 en www.UL.com. Cumple con directivas RoHS. IEC 61643, CE. 10 años de garantía (extensión opcional). Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2000. • Certificación de laboratorio ISO 17025:2005. • Fabricado en EE. USA.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TEXDS
Código de tensión del sistema eléctrico Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico, 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 05 = 480 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. 08 = 600 Y/347 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
10 = 100 kA/fase 15 = 150 kA/fase 20 = 200 kA/fase
= Alarma sonora y contactos secos (forma C) libres de potencial, para 240 V, 5 A.
= SPD tipo 2 con etiqueta UL.
Opciones de eliminación (pregunte en fábrica el código para el pedido): Eliminar protección L-N (baja el nivel de kA). Eliminar protección L-T (baja el nivel de kA). Eliminar protección N-T (baja el nivel de kA). Eliminar filtrado de ruido.
Accesorio disponible (pedido por separado) Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): 15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). KITFMXF = Placa de montaje para empotrar 18 = 480/277 V 2 polos (480/240 V fase dividida) (fig. 1). RM = Monitor remoto. 21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 51 = 480 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 06 = 240 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4). 61 = 240 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 09 = 600 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. (Disponibles: 100 kA) 91 = 600 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). (Disponibles: 100 kA) 11 = 120 V monofásico (fig. 5). 12 = 240 V monofásico (fig. 5) (sin fase dividida). Clasificación de la caja 13 = 127 V monofásico (fig. 5). 14 = 300 V monofásico (fig. 5). 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 6 x 6 x 4” (203 x 76,2 x 76,2 mm)). 16 = 277 V monofásico (fig. 5). 17 = 480 V monofásico (1 fase, 1 neutro, 1 tierra) (fig. 5).
TRIÁNGULO CON FASE DIVIDIDA ESTRELLA 2 fases, 1 neutro, 1 tierra 3 fases, 1 neutro, 1 tierra TOMA INTERMEDIA ENTRE FASES A TIERRA (B = FASE DE MAYOR TENSIÓN) 3 fases (B: la de mayor tensión), 1 neutro, 1 tierra
TRIÁNGULO CON UNA FASE A TIERRA (fase B) 3 fases, 1 tierra
Datos de ensayos según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009) Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA)
L-N 700 700
N-T 600 600
320 550 420
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. RevF 8.10.12
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009). • Niveles de 100 kA – 500 kA por fase. • SPD tipo 1: – –
• Inominal: 20 kA (en la mayoría de los modelos). • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas (In: 20 kA). • Diseño para tensión específica fácilmente configurable. • Supervisa todos los elementos supresores MOV. • Seccionador rotativo opcional.
• Corriente transitoria L-N L-T N-T 100 kA/fase 50 kA 50 kA 50 kA 150 kA/fase 100 kA 50 kA 50 kA 200 kA/fase 100 kA 100 kA 100 kA 250 kA/fase 150 kA 100 kA 100 kA 300 kA/fase 150 kA 150 kA 150 kA 400 kA/fase 200 kA 200 kA 200 kA 500 kA/fase 250 kA 250 kA 250 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, cUL, UL 1283 R/C. • SPD tipo 1 según UL 1449-3 (cUL tipo 2 opcional). • Inominal probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA y 10 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V. • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/ RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
Características de diseño • Diseñado, fabricado y probados de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de exposición alta. • Para montaje interno en celdas de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm. • Fabricado en módulos recambiables. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Especiﬁcaciones físicas • Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. • Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. • Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). • Peso: 24 lbs. (11 kg). • Caja estándar NEMA 1/12/3R/4. • Tamaño estándar: 12” x 12” x 6.5” (305 x 305 x 165 mm). • Cables admitidos por los bornes: AWG #2 a #14 (33 a 2 mm2)
Sistema de diagnóstico para supervisión • 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Alarma sonora con interruptor de apagado. • Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicador de avería, la alarma sonora y el contacto libre de potencial (si está instalado). • Detección de sobretensión N-T. • Supervisión de pérdida de fase (alterna los LED y los contactos libres de potencial). • El circuito de diagnóstico aislado eléctricamente garantiza que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. • Contactos secos (forma C) libres de potencial, 240 V, 5 A (dos juegos). • Accesorios opcionales: contador de transitorios, display LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y memoria EPROM sin mantenimiento.
(con seccionador opcional: AWG #6 a #1/0 (13 a 53 mm2)).
• Conexión típica: AWG #6 (5 mm2) e interruptor de 60 A.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TEXAS
Código de tensión del sistema eléctrico Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 05 = 480 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. (450 kA reemplaza 400 kA ó 500 kA). 08 = 600 Y/347 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
Corriente transitoria nominal: 10 15 20 25 30 40 45
Opciones X
100 kA/fase 150 kA/fase 200 kA/fase 250 kA/fase 300 kA/fase 400 kA/fase 450 kA/fase
= Contador de transitorios, contador LCD de seis dígitos, incluye respaldo de memoria EPROM sin mantenimiento. = Display para instalación remota con 4 pies (1,2 m) de cable (se puede especificar otra longitud). = Filtrado de ruidos: extensión de rango y atenuación (disponible en los modelos de 400 y 500 kA). = Seccionador rotativo, Bussmann, según UL98. = Seccionador rotativo con accionamiento en la puerta, Bussmann, según UL 98, solo para caja tipo E1. (Pregunte en fábrica por más opciones en
D Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): T 15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). (códigos de tensión 18 = 480/277 V 2 polos (480/240 V fase dividida) (fig. 1). 05, 51, 06 y 61) seccionadores). 21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 50 = 500 kA/fase 2 = SPD tipo 2 con etiqueta cUL. 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Opciones de eliminación - Pregunte en fábrica el código para el pedido. 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Eliminar protección L-N (baja el nivel de kA). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 51 = 480 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). Eliminar protección L-T (baja el nivel de kA). (450 kA reemplaza 400 kA ó 500 kA). Eliminar protección N-T (baja el nivel de kA). 06 = 240 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4). Eliminar filtrado de ruido. (450 kA reemplaza 400 kA ó 500 kA). Accesorio disponible (pedido por separado) 61 = 240 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos RM = Monitor remoto. + tierra (fig. 6). (450 kA reemplaza 400 kA ó 500 kA). Clasificación de la caja 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). E1 = NEMA 1/12/3R/4 (medidas: 12” x 12” x 7.5” (305 x 305 x 191 mm)). 09 = 600 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 14” x 12” x 6” (356 x 305 x 152 mm)). con tierra de alta resistencia. (Disponibles: 100 kA, (policarbonato, display detrás de la puerta frontal transparente). 150 kA, 200 kA, 250 kA). 4S = NEMA 4X de acero inoxidable (medidas: 12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 91 = 600 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos mm)). + tierra (fig. 6). (Disponibles: 100 kA, 150 kA, 200 kA, 250 kA) (Display detrás de la puerta). 120 V monofásico (fi g. 5). 11 = FM = NEMA 1 para montaje empotrado (medidas de la cavidad en la pared: 12 = 240 V monofásico (fig. 5) (sin fase dividida). 12” x 12” (305 x 305 mm), profundidad 6” (152 mm)). 13 = 127 V monofásico (fig. 5). P1 = NEMA 1, uso interior, admite cableado de paso (medidas: 12” x 12” x 6” 14 = 300 V monofásico (fig. 5). (305 x 305 x 152 mm)), incluye opción “E”. 16 = 277 V monofásico (fig. 5). (el seccionador rotativo opcional aumenta las medidas de las cajas a 16” x 14” x 17 = 480 V monofásico (1 fase, 1 neutro, 1 tierra) (fig. 5). 6” (406 x 356 x 152 mm) en los modelos > 300 kA).
03 = 04 04 05 05 08 08
240/120 V fase dividida (<300 kA) 240/120 V fase dividida (=> 300 kA) 208 Y/120 V estrella, trifásico (<300 kA) 208 Y/120 V estrella, trifásico (=>300 kA) 240 Y/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) 480 Y/277 V estrella, trifásico (<300 kA) 480 Y/277 V estrella, trifásico (=>300 kA) 480 V triángulo, trifásico (<300 kA) 480 V triángulo, trifásico (=>300 kA) 600 Y/347 V estrella, trifásico (<300 kA) 600 Y/347 V estrella, trifásico (=>300 kA)
Datos de informacion de pruebas según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009) Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA) L-N L-T N-T L-L Tipo In SCCR MCOV 700 700 700 1200 Tipo 1 20 kA 100 kA 150 700 600 600 1000 Tipo 1 20 kA 100 kA 150 700 700 700 1200 Tipo 1 20 kA 200 kA 150 700 600 600 1000 Tipo 1 20 kA 200 kA 150 700/1200
1200 1200 1500 1500
1200 1000 1800 1800 1500 1500
1200 1000 1500 1500
2000 1800 1800 1800 2500 2500
Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1
20 kA 20 kA 10 kA 20 kA 10 kA 20 kA
200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA
320 320 550 550 420 420
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. El seccionador opcional puede aumentar los VPR. RevE8.10.12
Sistemas comunes en EE. UU. 01 01 02 02
Serie TEXAL
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Elementos de protección discretos conectados directamente a los cables que alimentan la carga en todos los modos posibles. • Certificado UL1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 150 kA – 450 kA por fase. • SPD tipo 1: – –
• Inominal (In): 20 kA. • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas (In: 20 kA). • Supervisa todos los elementos supresores MOV.
• Conectados directamente a los cables que alimentan la carga en todos los modos posibles, los elementos de protección discretos brindan 10 modos de protección real. • Corriente transitoria L-N L-T L-L N-T 150 kA/fase 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 300 kA/fase 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 450 kA/fase 150 kA 150 kA 150 kA 150 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, cUL, UL 1283 R/C. • SPD tipo 1 según UL 1449-3 (cUL tipo 2 opcional). • Inominal (In) probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V. • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
Sistema de diagnóstico para supervisión • 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Alarma sonora con interruptor de apagado. • Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicador de avería, la alarma sonora y el contacto libre de potencial (si está instalado). • Detección de sobretensión N-T. • Supervisión de pérdida de fase. • Circuito de diagnóstico aislado eléctricamente. • Contactos secos (forma C) libres de potencial, 240 V, 5 A (dos juegos). • Accesorios opcionales: contador de transitorios, display LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y memoria EPROM sin mantenimiento.
Características de diseño • Diseñado, fabricado y probado de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643, CE. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de alta exposición. • Para montaje próximo a armarios de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm. • Fabricado en módulos reemplazables. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Especiﬁcaciones físicas • • • • • • •
Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). Peso: 24 lbs. (11 kg). Caja estándar NEMA 1/12/3R/4. Tamaño estándar: 12” x 12” x 6.5” (305 mm x 305 mm x 165 mm). Cables admitidos por los bornes: AWG #2 a #14 (33 a 2 mm2) (con seccionador opcional: AWG #6 a #1/0 (13 a 53 mm2)).
UL 1449 tercera edición, cUL, UL, 1283. Registro UL: VZCA.E321351 en www.UL.com. Cumple con directivas RoHS. IEC 61643, CE. 10 años de garantía (extensión opcional). Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2000. Certificación de laboratorio ISO 17025:2005. Fabricado en EE. USA.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelos de la serie TEXAL de 10 modos
Código de tensión del sistema eléctrico
= Contador de eventos, contador LCD de seis dígitos, incluye respaldo de memoria EPROM sin mantenimiento.
= Display para instalación remota con 4 pies (1,2 m) de cable (se puede especificar otra longitud).
= Filtrado de ruidos: extensión de rango y atenuación (disponible en los modelos de 400 y 500 kA).
15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1).
= Desconection rotativo, Bussmann, según UL98.
18 = 480/277 V 2 polos (480/240 V fase dividida) (fig. 1).
= Seccionador rotativo con accionamiento en la puerta, Katko, según UL 508, solo para caja tipo E1. (Pregunte en fábrica para más opciones en
Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
15 = 150 kA/fase 30 = 300 kA/fase 45 = 450 kA/fase
Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación):
21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
desconectores).
43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
Figura 1 }V }V
Fase (negro) Neutro (blanco)
Accesorio disponible (pedido por separado)
Figura 3 Fase A (negro) Fase B (naranja)
E1 = NEMA 1/12/3R/4 (medidas: 12” x 12” x 7.5” (305 x 305 x 152 mm)). 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 14” x 12” x 6” (356 x 305 x 152 mm)).
Fase C (negro) Neutro (blanco) Tierra (verde)
(policarbonato, display detrás de la puerta frontal transparente).
4S = NEMA 4X de acero inoxidable (medidas: 12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm)).
Fase A (negro) B Fase B (negro)
= Monitor remoto.
(Display detrás de la puerta). TRIÁNGULO CON TOMA INTERMEDIA ENTRE FASES A TIERRA (B = FASE DE MAYOR TENSIÓN) 3 fases (B: la de mayor tensión), 1 neutro, 1 tierra
FM = Montaje para empotrar NEMA 1 (medidas de la cavidad en la pared: 12” x 12” (305 x 305 mm), profundidad 6” (152 mm)). = P1 NEMA 1, uso interior, admite cableado de paso (medidas: 12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm)), incluye opción “E” (el desconector rotativo opcional aumenta las medidas de las cajas a 16 x 14 x 6” (406 x 356 x 152 mm) solo en 450 kA).
Datos técnicos Datos de probados según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009) Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA)
Sistemas comunes en EE. UU. 01 = 240/120 V fase dividida 02 = 208 Y/120 V trifásico estrella
N-T 700 700
700 700 1200 1200 1200 1200
1000 1000 1800 1800 1800 1800
20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
150 180 320 320 320 320
03 = intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) 480 Y/277 V trifásico estrella
04 = 1200 1200 Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): 15 = 254/127 V fase dividida 700 700 21 = 220 Y/127 V trifásico estrella 700 700 42 = 415 Y/240 V trifásico estrella 1200 1200 43 = 400 Y/230 V trifásico estrella 1200 1200 44 = 440 Y/250 V trifásico estrella 1200 1200 07 = 380 Y/220 V trifásico estrella 1200 1200
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. El seccionador opcional puede aumentar los VPR. RevD 8.10.12
BORRADOR PRELIMINAR AL LANZAMIENTO
Serie TEXBS
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Certificado UL1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 400 kA – 1000 kA por fase. • SPD tipo 1: – –
• Inominal (In): 20 kA. • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas. • Incluye seccionador rotativo como equipo estándar. • Módulos reemplazables con doble redundancia. • Diseño para tensión específica fácilmente configurable. • Supervisa todos los elementos supresores MOV.
• Corriente transitoria L-N L-T N-T 400 kA/fase 200 kA 200 kA 200 kA 600 kA/fase 300 kA 300 kA 300 kA 800 kA/fase 400 kA 400 kA 400 kA 1000 kA/fase 500 kA 500 kA 500 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, UL 1283 y cUL. • SPD tipo 1 UL 1449-3. • Inominal (In) probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V. • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/ RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
• Diseñado, fabricado y probados de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643, CE. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de alta exposición. • Para montaje próximo a armarios de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm. • Fabricado en módulos reemplazables con doble redundancia. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Especiﬁcaciones físicas Sistema de diagnóstico para supervisión
• Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. • Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. • Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). • Peso: 52 lbs (23.6 kg) • Caja estándar NEMA 1/12/3R/4. • Tamaño estándar: 20” x 20” x 7.5” (508 x 508 x 190 mm). • Cables admitidos por los bornes: AWG #6 a #1/0 (13 a 53 mm2). • Conexión típica: AWG #6 (5 mm2) e interruptor de 60 A.
• 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Alarma sonora con interruptor de apagado. • Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicador de avería, la alarma sonora y el contacto libre de potencial (si está instalado). • Detección de sobretensión N-T. • Supervisión de pérdida de fase (alterna los LED y los contactos libres de potencial). • El circuito de diagnóstico aislado eléctricamente garantiza que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. • Contactos secos (forma C) libres de potencial, 240 V, 5 A (dos juegos). • Accesorios opcionales: contador de transitorios, display LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y memoria EPROM sin mantenimiento.
UL 1449 tercera edición, cUL, UL, 1283. Registro UL: VZCA.E321351 en www.UL.com. Cumple con directivas RoHS. IEC 61643, CE. 10 años de garantía (extensión opcional). Prueba de estabilidad (Burn-in) antes de enviar el producto. Sistema de gestión de la calidad certificado por ISO 9001:2000. • Certificación de laboratorio ISO 17025:2005. • Fabricado en EE. USA.
BORRADOR PRELIMINAR AL LANZAMIENTO Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TEXBS
Código de tensión del sistema eléctrico Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 05 = 480 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. (Disponibles: 400 kA, 600 kA, 900 kA) 08 = 600 Y/347 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2).
Corriente transitoria nominal: 40
Opciones = Contador de transitorios, contador LCD de seis dígitos, incluye respaldo de memoria EPROM sin mantenimiento.
= Seccionador rotativo con accionamiento en la puerta, Bussmann, según UL 98, solo para caja tipo E1.
= 500 kA/fase
(Códigos de tensión 09 y 91 solamente)
= 400 kA/fase
= 600 kA/fase = 800 kA/fase = 900 kA/fase
K = Seccionador rotativo, Katko, según UL508. Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): (Códigos de tensión 05, 51, 06 y 61 solamente) 15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). S = Seccionador rotativo con accionamiento en la puerta, 1K = 1000 kA/fase 18 = 480/277 V 2 polos (480/240 V fase dividida) (fig. 1). Katko, según UL 508, solo para caja tipo E1. 21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Opciones de eliminación (pregunte en fábrica el código para el 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). pedido): 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Eliminar protección L-N (baja el nivel de kA). 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Eliminar protección L-T (baja el nivel de kA). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Eliminar protección N-T (baja el nivel de kA). 51 = 480 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). Eliminar filtrado de ruido. (Disponibles: 600 kA y 900 kA). 06 = 240 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4). Accesorio disponible (pedido por separado) (Disponibles: 600 kA y 900 kA). 61 = 240 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos RM = Monitor remoto. Clasificación de la caja + tierra (fig. 6). (Disponibles: 600 kA y 900 kA). . 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). E1 = NEMA 1/12/3R/4 (medidas: 20” x 20” x 7.5” (508 x 508 x 190 mm)). 09 = 600 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 24” x 24” x 8” (610 x 610 x 203 mm)). con tierra de alta resistencia. (Disponibles: 400 kA y 500 kA). (Fibra de vidrio, display detrás de la puerta). 91 = 600 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos 4S = NEMA 4X de acero inoxidable (medidas: 20” x 20” x 7” (508 x 508 x 178mm)). + tierra (fig. 6). (Disponibles: 400 kA y 500 kA). (Display detrás de la puerta). 11 = 120 V monofásico (fig. 5). P1 = NEMA 1, uso interior, admite cableado de paso (medidas: 20” x 20” x 6” 12 = 240 V monofásico (fig. 5) (sin fase dividida). (508 x 508 x 152 mm)), incluye opción “E”. 13 = 127 V monofásico (fig. 5). FM = Montaje para empotrar NEMA 1 (medidas de la cavidad en la pared: 20” x 20” 14 = 300 V monofásico (fig. 5). (305 x 305 mm), profundidad 6” (152 mm)). 16 = 277 V monofásico (fig. 5). (Las dimensiones incluyen el seccionador rotativo estándar. El accionamiento opcional 17 = 480 V monofásico (1 fase, 1 neutro, 1 tierra) (fig. 5). en la puerta no aumenta el tamaño de las cajas).
04 = 05 = 08 =
700/1200 1200 4567 4567
L-T 600 600 600/ a determinar a determinar 4567 4567
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. RevD 8.10.12
Fase B (negro)
Datos de pruebas según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009): Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA)
Sistemas comunes en EE. UU.
03 = intermedia entre fases a tierra
FASE DIVIDIDA ESTRELLA TRIÁNGULO CON 2 fases, 1 neutro, 1 tierra 3 fases, 1 neutro, 1 tierra TOMA INTERMEDIA ENTRE FASES A TIERRA (B = FASE DE MAYOR TENSIÓN) 3 fases (B: la de mayor tensión), 1 neutro, 1 tierra Datos técnicos
01 = 240/120 V fase dividida 02 = 208 Y/120 V trifásico, estrella
1000 4567 4567
1800 4567 4567
20 kA 20 kA 20 kA
Serie TE/HPS
Dispositivo supresor de Sobre voltajes Transitorios / DPS/TVSS Tipo 2 Carácterísticas
• Listado UL 1449 Tercera Edición (Sept 2009) • 80KA, 120KA & 160 KA por fase • DPS tipo 2 – Todos incluyen protección contra sobrecorriente (OCP) y coordinación de protecciones requeridos por UL. – Pueden ser instalados del lado de la carga o del lado de interruptor principal
Construcción por módulos reemplazables 200 KA SCCR Voltaje de diseño especificado – sumamente configurable Elementos de supresión monitoreados tipo MOV
Especificaciones de Funcionamiento • Capacidad de sobretensión
L-N N-T 80kA/fase 80kA 80kA Standard 120kA/fase 120kA 120kA Opcional 160kA/fase 160kA 160kA Opcional Listados UL 1449 Tercera Edición, UL 1283 y cUL UL 1449-3 Tipo 2 SPD UL 1449-3 probados con SCCR: 200kA UL 1449-3 Voltaje Nominal de protección (VPRs): – 208Y/120V: por debajo de 600V – 480Y/277V: por debajo de 1000V Tiempo de Respuesta Menos de 1 nanosegundo Impulso Repetitivo: 5,000 impulsos Filtro de Seguimiento de Onda AC con filtrando EMI/RFI hasta – 50dB desde 10kHz hasta 100MHz
Monitoreo de Diagnóstico • • • •
Indicador de estatus por fase LED verde LED´s de Monitoreo redundantes en los módulos Monitoreo de pérdida de fase (LED y contactos secos) El circuito es aislado eléctricamente asegura que los sobre voltajes transitorios no ocasionen daños en el sistema de diagnóstico • Forma opcional C, Contactos secos 240V, 5A (2 juegos)
Características de Diseño • Diseño, Fabricación y Pruebas con base en las normas: – IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002 – ANSI/IEEE C62.41-1991 y C62.45-1992 – NEMA LS-1 – NEC 285.6 – IEC 61643 • Diseño en paralelo de Alta energía, para aplicaciones en categoría C3 y C Alta. • Para montaje externo cerca al seccionador en baja tensión o interruptor principal, centros de control de motores o tableros de distribución • Módulos de supresión con fusibles individuales • MOVs cuadrados en bloque grande 34 mm • Protección térmica en cada modo • Construido con barra de conexión (bornera) • Versión sin gabinete disponible para tableritas
Especificaciones Físicas • • • • • • • •
Rango de Humedad Relativa: 0 -95% sin-condensación Frecuencia de operación: 47-63Hz Temperatura de operación: -25°C (-15°F) to +60°C (140°F) Peso: 25 lbs (11.4 kg) Gabinete Estándar NEMA 1/12/3R/4 Tamaño Estándar: 12” x 12” x 7.5” (30.5cm x 30.5cm x 19cm) Tamaño de conductores de conexión: #1/0 - #14 AWG Conexión típica: #6 AWG e interruptor de 60 A
Calidad, Estándares y Validación • • • • • • • • •
UL 1449 Tercera Edición, cUL, UL 1283 Archivo UL: VZCA.E321351 en www.UL.com Cumplimiento directiva RoHS IEC 61643, CE 10 años de garantía (es opcional para más tiempo) Pruebas en caliente antes del despacho ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 17025:2005 Certificación del Laboratorio de pruebas Fabricado en USA
TE/HPS
Familia del Modelo TE
= Eliminador de Transitorios, DPS´s Listados Tipo 2 en gabinete NEMA 1/3R/04/12
Sufijos para opciones (separados por /)
HPS = Familia HPS 80kA Capacidad estándar
XTE = Eliminador de Transitorios, Reconocido como DPS Tipo 4 en una tarjeta matriz para instalación dentro de la celda en una instalación Tipo 2 (display on 6’ cable)
CX = Opción 120kA CL = Opción 160kA DC = Contactos Secos Dos Juegos Forma C en terminal removible FM = Gabinete para Montaje Empotrado, Solo en NEMA 1 (tamaño de la cavidad en la pared: 12” (30.48cm) x12” (30.48cm) x6” (15.24cm) de profundidad)
Código de Voltaje para el Sistema Eléctrico Sistemas mas comunes: 1 = 240/120V Split Phase - 1Ø 3W+Grnd (Fig 1) 2 = 208Y/120V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 3 = 240/120V High Leg Delta (B High) (Fig 3) 4 = 480Y/277V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 5 = 480V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) & HRG Wye 8 = 600Y/347V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2)
Accesorios disponibles (para ordenar separadamente): RM = Monitoreo Remoto
Clasificáción de la caja
04 = Estándar: NEMA 1/3R/04/12 (size: 12” x 12” x 7.5”) FM = Gabinete de montaje empotrado, Solo NEMA 1 (Tamaño en la cavidad de la pared: 12” (30.48cm) x 12” (30.48cm) x 6” (15.24cm))
Otros sistemas Disponibles – Configuración 11 12 51 6 61 7 9 91
4X = NEMA 4X Non-Metallic (size: 14” (35.56cm) x 12” (30.48cm) x 6” (15.24cm))
120V Single Phase - 1Ø 2W + Grnd (Fig 5) 240V Single Phase - 1Ø 2W + Grnd (Fig 5) 480V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6) 240V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) 240V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6) 380Y/220V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 600V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) & HRG Wye 600V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6)
Neutral (WHT) N
FASE DIVIDIDA / BIFÁSICO 2 fases, 1 neutro, 1 tierra
Neutral (WHT) V
Phase C (BLK) Ground (GRN)
Y 3 fases, 1 neutro, 1 tierra
(policarbonato, display dentro en la puerta frontal)
4S = NEMA 4X Acero Inoxidable (Tamaño: 12"(30.48cm) x 12"(30.48cm) x 6"(15.24cm)) (Display dentro de la puerta) (Nota: Versión sin gabinete para Tableristas usar el prefijo XTE)
Phase C (BLK)
Phase B (BLK) Phase C (BLK)
DELTA ALTA (B High) 3 Fases (B High) 1 neutro, 1 tierra
Figura 5 Phase A (BLK)
Phase A (BLK) Phase C (BLK)
Neutral (WHT) Ground (GRN) Ground (GRN)
DELTA & HRG Y 3 Fases, 1 tierra
MONOFÁSICO 1 fase, 1 neutro, 1 tierra
DELTA CON ESQUINA ATERRIZADA 2 fases, 1 tierra
Datos de funcionamiento Datos de las pruebas UL 1449 Tercera Edición (Sept 2009)Voltage Protection Voltaje Nominal de Protección (VPR - 3kA)
Sistemas comunes en Norte América
240/120V Fase dividida 208Y/120V 3Ø Y 240Y/120V B High Leg Delta 480Y/277V 3Ø Y 480V 3Ø Delta 600Y/347V 3Ø Y
Disponemos de otros sistemas de voltajes:
800 800 800/1200 1200 — 1500
600 600 600 1000 — 1200
1200 1200 1200 1800 1800 2500
Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2
5kA 5kA 5kA 5kA 5kA 5kA
200kA 200kA 200kA 200kA 200kA 200kA
150 150 150 / 320 320 550 420
Por favor revisar los datos complementarios a la ficha técnica, contáctenos a info@apttvss.com o confirme esta información en www.ul.com CCN de VZCA 8.10.12 rs
Serie TE/HP
Dispositivo supresor de Sobre voltajes Transitorios / DPS/TVSS Tipo 2
• Listado UL 1449 Tercera Edición (Sept 2009) • 120KA & 160 KA por fase. • DPS tipo 2 – – Todos incluyen protección contra sobrecorriente (OCP) y coordinación de protecciones requeridos por UL. – Pueden ser instalados del lado de la carga respecto al interruptor principal • Construcción por módulos reemplazables • 200kA SCCR • Voltaje de diseño especificado – altamente configurable • Elementos de supresión monitoreados tipo MOV
Especificaciones de Funcionamiento • Capacidad de sobretensión L-N N-T 120kA/fase 120kA 120kA Estàndar 160kA/fase 160kA 160kA Opcional • Listados UL 1449 Tercera Edición, UL 1283 y cUL • UL 1449-3 Tipo 2 SPD • UL 1449-3 probados con SCCR: 200kA • UL 1449-3 Voltaje Nominal de protección (VPRs): – 208Y/120V: por debajo de 600V – 480Y/277V: por debajo de 1000V • Tiempo de Respuesta Menos de 1 nanosegundo • Impulso Repetitivo: 5,000 impulsos • Filtro de Seguimiento de Onda AC con filtrando EMI/RFI hasta – 50dB desde 10kHz hasta 100MHz
Monitoreo de Diagnóstico • • • • • • • • •
LED verde indicador de estatus por fase. LED indicador rojo por falla Alarma audible con interruptor de apagado Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicado falla y la alarma audible. LEDs de Monitoreo redundantes en los módulos. Supervisión de pérdida de fase (conmuta los LED y los contactos secos). El circuito de diagnóstico está aislado eléctricamente garantizando que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. Opcional Contactos secos (forma C), 240 V, 5A (dos juegos). Opcional contador de eventos, pantalla LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y dispositivo de almacenamiento de energía SuperCap, sin mantenimiento.
Características de Diseño • Diseño, Fabricación y Pruebas con base en las normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002, y C62.45-2002 – NEMA LS-1 – NEC 285.6 – IEC 61643 • Diseño en paralelo de Alta energía, para aplicaciones en categoría C3 y C Alto • Para montaje externo cerca al seccionador en baja tensión o interruptor principal, centros de control de motores o tableros de distribución. • Módulos de supresión con fusibles individuales • MOVs cuadrados en bloque grande 34 mm • Protección térmica en cada modo • Construido con barra de conexión (bornera) • Operación bidireccional de estado sólido • Versión sin gabinete disponible para tableritas.
UL 1449 Tercera Edición, cUL, UL 1283 Archivo UL: VZCA.E321351 en www.UL.com Cumplimiento de las directivas RoHS IEC 61643, CE 10 años de garantía (es opcional para más tiempo) Pruebas de estabilidad antes del despacho Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 Certificación del Laboratorio de pruebas ISO 17025:2005 Fabricado en USA
TE/HP NUMERO
HPS = Familia HPS 120kA Capacidad estándar
XTE = Supresor de Transientes, Reconocido como Tipo4, montado en una placa para instalación dentro de la celda en una instalación Tipo 2. (Incluye display con cable de 6 pies (1,8 m)
DC = Contactos Secos Dos Juegos Forma C en terminal removible FM = Gabinete para Montaje Empotrado, Solo en NEMA 1 (tamaño de la cavidad en la pared: 12” (30.48cm) x12” (30.48cm) x6” (15.24cm) de profundidad)
SC = Contador de eventos Accesorios disponibles (para ordenar separadamente): RM = Monitoreo Remoto
Sistemas mas comunes en Norte América: 1 = 240/120V Split Phase - 1Ø 3W+Grnd (Fig 1) 2 = 208Y/120V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 3 = 240/120V High Leg Delta (B High) (Fig 3) 4 = 480Y/277V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 5 = 480V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) & HRG Wye 8 = 600Y/347V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2)
Clasificáción de la caja 04 = Estándar: NEMA 1/3R/04/12 (size: 12” (30.48cm) x 12” (30.48cm) x 7.5” (19.05cm)) FM = Gabinete de montaje empotrado, Solo NEMA 1 (Tamaño de la cavidad en la pared: 12” (30.48cm) x 12” (30.48cm) x 6” (15.24cm))
Otros sistemas Disponibles – Configuración 11 = 120V Single Phase - 1Ø 2W + Grnd (Fig 5) 12 = 240V Single Phase - 1Ø 2W + Grnd (Fig 5) 51 = 480V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6) 6 = 240V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) 61 = 240V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6) 7 = 380Y/220V Wye - 3Ø 4W+Grnd (Fig 2) 9 = 600V Delta - 3Ø 3W+Grnd (Fig 4) & HRG Wye 91 = 600V B Corner Grnd Delta, 3Ø 3W+Grnd (Fig 6)
Sufijos para opciones (separados por /) CX = Opción 160kA
Código de Voltaje para el Sistema Eléctrico
4X = NEMA 4X No-Metálica (Tamaño: 14” (35.56cm) x 12” (30.48cm) x 6” (15.24cm)) (policarbonato, puerta frontal transparente con display al interior)
4S = NEMA 4X Acero Inoxidable (Tamaño: 12”(30.48cm) x 12”(30.48cm) x 6”(15.24cm)) (Display dentro de la puerta) (Nota: Versión sin gabinete para Etiqueta Privada usar el prefijo XTE)
Figura 5 Phase A (BLK) Phase B (BLK) Phase C (BLK)
Datos de funcionamiento Datos de las pruebas UL 1449 Tercera Edición (Sept 2009) Voltaje Nominal de Protección (VPR - 3kA)
Sistemas comunes en Norte América 01 02 03 04 05 08
Por favor revisar los datos complementarios a la ficha técnica, contáctenos a info@apttvss.com o confirme esta información en www.ul.com CCN de VZCA. 5.18.12 #8397
Serie TEXBL
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 (SPD/TVSS) Características: • Elementos de protección discretos conectados directamente a los cables que alimentan la carga en todos los modos posibles. • Certificado UL 1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 600 y 900 kA por fase. • SPD tipo 1: –
• Inominal (In): 20 kA. • SCCR: 200 kA (en la mayoría de los modelos). • Cumple con UL 96A para la certificación «Master Label» en instalaciones de protección contra descargas atmosféricas. • Incluye seccionador rotativo como equipo estándar. • Fabricado en módulos reemplazables con doble redundancia. • Supervisa todos los elementos supresores MOV.
• Conectados directamente a los cables que alimentan la carga en todos los modos posibles, los elementos de protección discretos brindan 10 modos de protección real. • Corriente transitoria L-N L-T L-L N-T 600 kA/fase 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 900 kA/fase 300 kA 300 kA 300 kA 300 kA • Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, UL 1283 y cUL. • SPD tipo 1 UL 1449-3. • Inominal (In) probada de acuerdo a UL 1449-3: 20 kA. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA y 100 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 600 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 1000 V. • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
Sistema de diagnóstico para supervisión • 100% de supervisión. Se supervisa cada varistor MOV, inclusive el N-T. • LED verde indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Alarma sonora con interruptor de apagado. • Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicador de avería, la alarma sonora y el contacto secos libres de potencial (si está instalado). • Detección de sobretensión N-T. • Supervisión de pérdida de fase. • Circuito de diagnóstico aislado eléctricamente. • Contactos secos (forma C) libres de potencial, 240 V, 5 A (dos juegos). • Accesorios opcionales: contador de transitorios, display LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y memoria EPROM sin mantenimiento.
Características de diseño • Diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643, CE. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de alta exposición. • Para montaje cerca a tableros de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Varistores MOV con fusibles individuales y protección térmica. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm. • Fabricación modular para reemplazables con redundancia doble. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido.
Especiﬁcaciones físicas • • • • • • • •
Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. Temperatura de funcionamiento: -25°C (-15°F) a +60°C (140°F). Peso: 52 lbs. (23.6 kg). Caja estándar NEMA 1/12/3R/4. Tamaño estándar: 20” x 20” x 7.5” (508 x 508 x 190 mm). Cables admitidos por los bornes: AWG #6 a #1/0 (13 a 53 mm2). Conexión típica: AWG #6 (13 mm2) e interruptor de 60 A.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TEXBL de 10 modos
Código de tensión del sistema eléctrico Sistemas comunes: 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 2). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1).
60 = 600 kA/fase 90 = 900 kA/fase
= Contador de transitorios, contador LCD de seis dígitos, incluye respaldo de memoria EPROM sin mantenimiento.
= Seccionador rotativo, Katko, según UL 508.
= Seccionador rotativo con accionamiento en la puerta, Katko, según UL 508, solo para caja tipo E1.
Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1). 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1). 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1). 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 1).
Figura 1 Fase A (negro) B Fase B (negro)
Figura 2 Fase A (negro) Fase B (naranja)
RM = Monitor remoto.
Clasificación de la caja ESTRELLA 3 fases, 1 neutro, 1 tierra
E1 = NEMA 1/12/3R/4 (medidas: 20” x 20” x 7.5” (508 x 508 x 191 mm)). 4X = NEMA 4X no metálica (medidas: 24” x 24” x 8” (610 x 610 x 203 mm)). (Fibra de vidrio, pantalla detrás de la puerta).
4S = NEMA 4X de acero inoxidable (medidas: 20” x 20” x 7.5” (508 x 508 x 191 mm)).(Pantalla detrás de la puerta). P1 = NEMAFigura 1, uso 4interior, admiteFigura cableado 5 de paso (medidas: Figura 620” x 20” x 6” (508 x 508 x 152 mm)), incluye opción “E”. FM = Montaje para empotrar NEMA 1 (medidas de la cavidad en la pared: 20” x 20” (305 x 305 mm), profundidad 6” (152 mm)). (Las dimensiones incluyen el seccionador rotativo estándar. El accionamiento opcional en la puerta no aumenta el tamaño de las cajas).
Sistemas comunes en EE. UU. 02 = 208 Y/120 V trifásico, estrella 240 Y/120 V triángulo con toma 03 = intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) 04 = 480 Y/277 V trifásico, estrella Poco comunes o especializados 42 = 415 Y/240 V trifásico, estrella 43 = 400 Y/230 V trifásico, estrella 44 = 440 Y/250 V trifásico, estrella 07 = 380 Y/220 V trifásico, estrella
L-N 700
L-T 600
N-T 700
L-L 1000
In 20 kA
MCOV 150
600/ a determinar
a determinar a determinar a determinar a determinar a determinar a determinar
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. RevA 8.10.12
SerieTE/XGA
Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 (SPD/TVSS) Características: • Certificado UL 1449 3rd edición (Vigente a partir de septiembre del 2009). • Niveles de 160 kA – 240 kA por fase. • SPD tipo 2: – –
Incluye todas las protecciones contra sobrecorriente y la coordinación de funciones de seguridad requeridas por UL. Puede instalarse del lado de carga del seccionador de alimentación.
Fabricado en módulos reemplazables. SCCR: 200 kA. Diseño para tensión específica fácilmente configurable. Supervisa todos los elementos supresores MOV. Sistema híbrido opcional con diodos de avalancha de silicio (SAD).
Especiﬁcaciones técnicas • Corriente transitoria 160 kA/fase 240 kA/fase
L-N 80 kA 120 kA
Características de diseño L-T 80 kA 120 kA
N-T 120 kA 120 kA
• Diseñado, fabricado y probado de acuerdo a las siguientes normas: – ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002 y C62.45-2002. – NEMA LS-1. – Artículo 285 del NEC. – IEC 61643. • Diseño en paralelo de alta potencia para aplicaciones en categorías C3 y C de alta exposición. • Para montaje interno en celdas de maniobra, centros de control de motores o paneles de control. • Modos de supresión con fusibles individuales. • Varistores MOV cuadrados de bloque grande de 34 mm aptos para empresas de energía. • Fabricado en módulos reemplazables por fase. • Sensibilidad térmica en cada modo. • Construcción con barra. • Funcionamiento bidireccional de estado sólido. • Conexión a barras. • Se dispone de una versión sin caja para fabricantes de equipos originales (serie XTE).
Sistema híbrido con diodos de avalancha de silicio (SAD) (120/240V y 208Y / 120V).
90 kA/fase 130 kA/fase 170 kA/fase
50 kA 50 kA 90 kA
40 kA 80 kA 80 kA
120 kA 120 kA 120 kA
• Certificado para la tercera edición de la norma UL 1449, cUL, UL 1283 R/C. • SPD tipo 2 UL 1449-3. • SCCR probada de acuerdo a UL 1449-3: 200 kA. • Niveles de protección de tensión (VPR) según UL 1449-3: – 208 Y/120 V: desde solamente 500 V. – 480 Y/277 V: desde solamente 900 V. • Capacidad de interrupción nominal del fusible: 200 kA. • Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. • Impulso repetitivo: 5.000 disparos. • Filtro de seguimiento para onda senoidal de AC con filtrado EMI/ RFI hasta -50 dB desde 10 kHz a 100 MHz.
Especiﬁcaciones físicas • Porcentaje de humedad relativa: 0 - 95% sin condensación. • Frecuencia de funcionamiento: 47 - 63 Hz. • Temperatura de funcionamiento: -25 °C (-15 °F) a +60 °C (140 °F). • Peso: 25 lbs. (11,5 kg). • Caja estándar NEMA 1 (otras cajas opcionales). • Tamaño estándar: 12” x 12” x 6” (305 x 305 x 150 mm). • Calibre requerido para los bornes: AWG #2 a #14 (33 a 2 mm2). • Conexión típica: AWG #6 (5 mm2) e interruptor de 60 A.
Sistema de diagnóstico para supervisión • LED tricolor (verde, amarillo y rojo) indicador de estado para cada fase. • LED rojo indicador de avería. • Alarma sonora con interruptor de apagado. • Función de prueba: enciende y apaga el LED rojo indicador de avería y la alarma sonora. • Supervisión redundante de los LED en los módulos. • Supervisión de pérdida de fase (alterna los LED y los contactos libres de potencial). • El circuito de diagnóstico aislado eléctricamente garantiza que las sobretensiones no dañen el sistema de diagnóstico. • Contactos secos (forma C) libres de potencial opcionales, 24 V, 1 A (dos juegos). • Accesorios opcionales: contador de transitorios, display LCD de seis dígitos, función de prueba, restablecimiento y dispositivo de almacenamiento de energía SuperCap, sin mantenimiento.
Conﬁguraciones y opciones para los números de modelo de la serie TE/XGA
= Supresor de transitorios, SPD certificado tipo 2
en caja NEMA 1. XTE = Supresor de transitorios SPD, reconocido como tipo 4, montado en placa, para uso dentro de armarios en instalaciones tipo 2 (incluye pantalla con cable de 6 pies (1,8 m)).
Sufijos de las opciones (separados por barras /)
XGA = Familia XGA Corriente transitoria nominal: 160 kA.
/240 /090 /130 /170 /DC
Sistemas comunes: 01 = 240/120 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 02 = 208 Y/120 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 03 = 240/120 V triángulo con toma intermedia entre fases a tierra (B = fase de mayor tensión) (fig. 3). 04 = 480 Y/277 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 05 = 480 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. 08 = 600 Y/347 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). Otros sistemas disponibles (se sugiere solicitar confirmación): 15 = 254/127 V fase dividida, monofásico 3 hilos + tierra (fig. 1). 18 = 480/240 V fase dividida, o bifásico estrella (contáctenos). 21 = 220 Y/127 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 41 = 520 Y/300 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 42 = 415 Y/240 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 43 = 400 Y/230 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 44 = 440 Y/250 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 51 = 480 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 06 = 240 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4). 61 = 240 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6). 07 = 380 Y/220 V estrella, trifásico 4 hilos + tierra (fig. 2). 09 = 600 V triángulo, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 4) y estrella con tierra de alta resistencia. 91 = 600 V triángulo con la fase B a tierra, trifásico 3 hilos + tierra (fig. 6).
Y/120 V triángulo con toma intermedia entre 03 = 240 fases a tierra (B = fase de mayor tensión) 04 = 480 Y/277 V trifásico, estrella 05 = 480 V trifásico, triángulo 08 = 600 Y/347 V trifásico, estrella Modelos con diodos SAD 01 = 240/120 V fase dividida 02 = 208 Y/120 V trifásico, estrella
Datos de ensayos según la tercera edición de la norma UL 1449 (setiembre de 2009) Niveles de protección de tensión (VPR - 3 kA) L-N 600 600
L-T 600 600
L-L 900 900
Tipo Tipo 2 Tipo 2
In 5 kA 5 kA
SCCR 200 kA 200 kA
Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2
5 kA 5 kA 5 kA
5 kA 5 kA
Otros sistemas disponibles: Consulte la hoja de datos adicional, contáctenos en info@apttvss.com, o confirme en www.UL.com usando el nro. de control de categoría (CCN) VZCA. RevB. 8.10.12
Opción 240 kA. Opción 90 kA, diodos SAD (120/240 V y 208 Y/120 V). Opción 130 kA, diodos SAD (120/240 V y 208 Y/120 V). Opción 170 kA, diodos SAD (120/240 V y 208 Y/120 V). Contactos secos libres de potencial. Dos juegos conmutadores (forma C) (24 V, 1 A). /SC = Contador de eventos, display LCD de 6 dígitos. /2S = Contador de eventos doble. /12 = Caja NEMA 12 (12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm). /3R = Caja NEMA 3R (12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm), (display detrás de la puerta). /04 = Caja NEMA 4 (12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm), (display detrás de la puerta). /FM = Montaje para empotrar, solo NEMA 1 (medidas de la cavidad en la pared: 12” x 12” (305 x 305 mm), profundidad 6” (152 mm)). /4X = Caja NEMA 4X no metálica (policarbonato, 14” x 12” x 6” (356 x 305 x 152 mm), display detrás de la puerta). /4S = Caja NEMA 4S de acero inoxidable (12” x 12” x 6” (305 x 305 x 152 mm), display detrás de la puerta). /TN = Caja NEMA 1/12/3R/4 (10” x 10” x 6” (254 x 254 x 152 mm)). (Nota: la versión sin caja para fabricantes de equipos originales usa el prefijo XTE). Accesorio disponible (pedido por separado) RM = Monitor remoto.
lll ...
/ XGA /
Cual es el Sistema Electrico? Qué sistema electrico es? x Se basa en el lado secundario del transformador aguas arriba, no en como la carga es conectada x La mayoría de DPS/TVSS son mal entendidos relacionándolos al sistema de puesta a tierra o al neutro. x Sistema de puesta a tierra significa que el sistema es referido a tierra, NO que hay una tierra de seguridad. x Por convención, el cableado de tierra no está contado como uno de los cables (3-wire, 4-wire, etc.) A
C 3-fases 4-hilos Y aterrizada
3-fases 4-hilos Y no aterrizada
Neutro conectado a tierra Neutro a la entrada de la instalación Configuración de sistemas comunes V = 120V (208Y/120V) APT ‘2’ V = 277V (480Y/277V) APT ‘4’ V = 347V (600Y/347V) APT ‘8’ V = 127V (220Y/127V) APT ‘21’ V = 220V (380Y/220V) APT ‘7’
Neutro conectado a tierra Sin neutro en la entrada de la instalación Configuración de sistemas comunes en CCM, bombeo y plantas de tratamiento de agua V = 120V (208Y/120V) APT ‘2’ V = 277V (480Y/277V) APT ‘4’ V = 347V (600Y/347V) APT ‘8’ V = 127V (220Y/127V) APT ‘21’ V = 220V (380Y/220V) APT ‘7’
Neutro NO conectado a tierra El neutro puede estar o no a la entrada de la instalación Poco frecuente; Error/sin-hilos? Note NEC 285.3(2), V = 120V (208Y/120V) Poco frecuente - Llámenos V = 277V (480Y/277V) APT ‘5’ V = 347V (600Y/347V) APT ‘9’ V = 127V (220Y/127V) Llámenos V = 220V (380Y/220V) Llámenos
Y aterrizada a través de Resistencia o Impedancia
Fase partida ‘Monofásico’
Neutro conectado a tierra a través de una resistencia de tierra. El neutro puede estar o no a la entrada de la instalación. Cada vez más popular sistema de alta tecnología V = 120V (208Y/120V) Poco frecuente - Llámenos V = 277V (480Y/277V) APT ‘5’ V = 347V (600Y/347V) APT ‘9’
Verificar dónde el neutro y la tierra están aterrizados A menudo para una sola pierna o una pieza del equipo. Neutro conectado a tierra. Menos común V = 120V APT ‘11’ V = 240V APT ‘12’ V = 277V APT ‘16’ V = 480V APT ‘17’ Llámenos – casi siempre diferentes V = 127V APT ‘13’ V = 220V APT ‘12’
Neutro conectado a tierra Neutro usualmente a la entrada de la instalación. Muy Común V = 120V (120/240V) APT ‘1’ V = 240V (240/480V) Poco frecuente - Llámenos V = 127V (127/254V) APT ‘15’
G Delta Aterrizada Pierna Alta Neutro conectado a tierra Neutro usualmente a la entrada de la instalación Configuración de sistemas comunes V = 120/240V APT ‘3’ V = 240/480V Llámenos
G Delta Abierta
3-fases 3-hilos Delta no aterrizada El Sistema no tiene ninguna referencia a tierra Los voltaje L-L son fijados por el transformador, pero los voltajes L-T pueden variar; Conocido por ser inestable. V = 240V APT ‘6’ V = 480V APT ‘5’ V = 600V APT ‘9’ Note NEC 285.3(2) Configuración de Sistemas comunes en instalaciones de viejas industrias, normalmente no utilizados en nuevas construcciones.
3-fases 3-hilos Delta con una fase aterrizada El sistema tiene referencia a tierra porque la fase B es aterrizada. V = 240V APT ‘61’ V = 480V APT ‘51’ V = 600V APT ‘91’ Note NEC 285.3(2) En ocasiones se ve en instalaciones industriales, normalmente no se utiliza en la construcción de nuevas
3-fases 3 o 4-hilos Puede ser no aterrizada,con una fase a tierra o pierna alta Muy poco frecuente, tiende a estar zonas rurales Diferentes soluciones, Llámenos para obtener información
Rev Date: 3/16/09 Voltage Diagrams RevC 22
PROTECCION INDUSTRIAL CONTRA SOBREVOLTAJES DENTENGA LOS SOBREVOLTAJES ANTES DE QUE ENTREN A SU HOGAR! Los sobrevoltaje son originados por relampagos, problemas con las empresas de energía y el encendido y apagado de los equipos electrónicos. Todos estos pueden causar mal funcionamiento, fallas prematuras y daños al centro de entretenimiento de su casa (Home Teather), computadores, aires acondicionados y otros electrodomésticos. Estos daños pueden ser prevenidos con la aplicación de principios de seguridad combinados con protectores de sobrevoltaje industriales.
ASEGURE SU HOGAR POR COMPLETO
SurgeassureTM. Brinda la misma tecnología y la estrategia “staged proteccion” a su hogar que esta siendo utilizada para proteger empresas y locales comerciales. Nosotros hemos dividido la casa en tres zonas de protección. La Zona
Principal, es la primera línea de defensa y protege a su casa de sobrevoltaje provenientes del exterior de la casa al panel principal de energía y la línea telefónica. La Zona Interior es la segunda línea de defensa y protege el centro de entretenimiento de su casa (Home Teather), electrodomésticos, computadores e impresoras de cualquier sobrevoltaje remanente que pase a través del panel principal o cualquier otro sobrevoltaje producido en el interior de la casa. Finalmente, la Zona Exterior protege al aire acondicionado, equipo para la piscina, sistema de riego de zonas verdes y cualquier equipo que se encuentre afuera de la casa.
NO DEJES TU CASA SIN PROTECCION
Proteja su inversión previendo los daños producidos por sobrevoltaje y disfrute de la paz mental que SurgeassureTM. Le ofrece para proteger su hogar.
Televisión, equipos de sonido, centro de entretenimiento (Home Teather) Refrigerados, Estufas, microondas y MAS
Señal satelital y/o t.v. cable
Panel Principal de energía
TE/1C40 or S50A Hardwired Whole House Panel Protectors
RJ45 Phone Line Protector
SAVFFF
F-Type Inline Coax Protector
SATHW2
Phone Line Protector In Weatherproof Housing
SA550VA
Phone/Network UPS
SAS8T2V2
8 Outlet Plug Strip Coax and Phone
SAP6T2V1
6 Outlet Wall Plug 1 Outlet Wall Phone Line/Coax Plug
www.surgeassure.com
surgeassure Paquetes de TM
protección para sobrevoltaje
Protector externo para panel principal Protector para TV/Cable/Señal satelital
ZONAPRINCIPAL
Escoja uno de los paquetes pre-configurados que fueron diseñados para proteger su hogar o personalize un paquete de proteccion ideal para usted.
PAQUETE PARA ELECTRODOMÉSTICOS Protectores conectados a la pared
Refrigerador Lavadora de ropa Microondas Puerta de Garaje electrónica
TV DVD VCR Equipo de sonido Consolas de vides Juegos
PAQUETE PARA CENTRO DE ENTRETINIEMTO
PAQUETE PARA EQUIPOS DE OFICINA
Protector de sobrevoltaje para cableado
Motor externo de aire Acondicionado Bomba para la piscina Protectores conectados a la pared
Control para irrigación de zonas verdes
Paneles solares, equipo para piscina, calentador de agua, sistema de riego de zonas verdes
Computador Monitor Impresora Escáner Teléfono Fax
10 años, $100.000 garantía en equipos conectados SPDee
Hardwired Point-of-Use Protector
(Sujeto a limitaciones, ver garantía por detalles) 24
FOR TECHNICAL OR APPLICATION QUESTIONS, CONTACT:
14550 58th Street North, Clearwater, FL 33760 info@aptsurge.com
www.aptsurge.com 9.10.12
Catalogo de Productos Comerciales
isccolombia

References: Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285