Source: http://www.protectionsecurite-magazine.fr/actualite/securite-incendie-le-gesi-interprete-larticle-12-des-rubriques-icpe-1510
Timestamp: 2019-06-16 18:59:37+00:00

Document:
Sécurité incendie. Le Gesi interprète l'article 12 des rubriques ICPE 1510 | Portail de la sécurité et de la sûreté
Sécurité incendie. Le Gesi interprète l'article 12 des rubriques ICPE 1510
Publié le	20 mai 2019 12:31:12
Souvent interrogé sur ce qu’est un système de détection incendie (SDI) au sens de l’article 12 de l’arrêté du 11 avril 2017, relatif aux exigences applicables pour la protection des entrepôts couverts soumis à la rubrique ICPE 1510, le Gesi (Groupement Français des Industries Electroniques de Sécurité Incendie) a décidé de publier sa position et son interprétation.
La mise en place d’un système de détection incendie (SDI) est imposée pour « les cellules, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages » des établissements concernés par l’arrêté du 11 avril 2017. Le Gesi rappelle qu’il contribue à l’objectif « d'assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours. »
En complément, ce même arrêté rend nécessaire la mise en place d’un système d’extinction à eau de type sprinkler dans certains types d’entrepôts suivant les exigences notamment précisées à article 7 de cet arrêté.
Deux systèmes qui cohabitent
Ces deux systèmes peuvent donc cohabiter en fonction du type d’entrepôt dans lequel ils sont installés, avec des objectifs et enjeux différents. En effet, le système de détection incendie a pour principales vocations :
• D’apporter une détection précoce permettant de limiter les conséquences de l’incendie sur l’environnement, mais aussi sur les biens entreposés et plus largement sur les personnes,
• D’actionner une alarme perceptible en tout point du bâtiment,
• De déclencher le compartimentage,
• De commander le désenfumage,
• De s’adapter aux risques à surveiller.
Un système d’extinction automatique à eau de type sprinkler a, quant à lui, pour objectif de limiter la perte des produits stockés à une « zone impliquée » au sens de la rège Apasad R1.
> Liste des sources
• Audibilité du signal d’évacuation en tout point : NF S32 001 Annexe
• Détection précoce : R7 §1.3 et §2.5.1
• Commande des fonctions de mise en sécurité par le CMSI : NF S 61-931 §1
• Définition des modes de détection : R7 §2.12.1
• Analyse de risque : R7 §1.4.3.6
• Limiter les conséquences de l’incendie : R7 §1.4.3.6

References: l'article 12
 l'article 12
 §1
 §2
 §1
 §2
 §1
 §1