Source: https://es.scribd.com/document/164277398/5654-FV-Pliego-Condiciones-Tecnicas-Instalaciones-Conectadas-a-Red-C20-Julio-2011
Timestamp: 2020-01-19 04:16:58+00:00

Document:
5654 FV Pliego Condiciones Tecnicas Instalaciones Conectadas a Red C20 Julio 2011 | Energía solar | Fotovoltaica
guardarGuardar 5654 FV Pliego Condiciones Tecnicas Instalaciones ... para más tarde
Ensayo Fotovoltaico
gr03-ej3-v2
sustitucion de cfe
El Lado Sucio de La Industria
Conexion RED.docx
1234267189 Energia Solar Fotovoltaica Iter
Presentación Sistemas Fotovoltaico
cartuchera solar
Qué_son_las_celdas_solares
MANUAL__DE__VEHICULO_ELECTRICO_CHERY
Informe Tecnico 3 Congreso CCE
Tesina a serca de construciones centro historico
Pliego de Condiciones Tcnicas de
PCT-C-REV - julio 2011
E - 28004 - MADRID
3.1 3.2 3.3 3.4 Radiacin solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mdulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Integracin arquitectnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Diseo del generador fotovoltaico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2 Diseo del sistema de monitorizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Integracin arquitectnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sistemas generadores fotovoltaicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Estructura soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inversores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cableado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Conexin a red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Protecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Armnicos y compatibilidad electromagntica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Medidas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6 Recepcin y pruebas 7 Clculo de la produccin anual esperada 8 Requerimientos tcnicos del contrato de mantenimiento
8.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.2 Programa de mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8.3 Garantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anexo I: Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica conectada a la red elctrica Anexo II: Clculo de las prdidas por orientacin e inclinacin del generador distinta de la ptima Anexo III: Clculo de las prdidas de radiacin solar por sombras
Esta documentacin, elaborada por el Departamento de Energa Solar del IDAE y CENSOLAR, es una revisin del Pliego de Condiciones Tcnicas de Instalaciones Conectadas a Red editado por primera vez en el ao 2002, con la colaboracin del Instituto de Energa Solar de la Universidad Politcnica de Madrid y el Laboratorio de Energa Solar Fotovoltaica del Departamento de Energas Renovables del CIEMAT. Su finalidad es establecer las condiciones tcnicas que deben tomarse en consideracin en las instalaciones de energa solar fotovoltaica conectadas a la red elctrica de distribucin.
1.1	Fijar las condiciones tcnicas mnimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el mbito de actuacin del IDAE (proyectos, lneas de apoyo, etc.). Pretende servir de gua para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mnimas que debe cumplir una instalacin para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnologa. 1.2	Valorar la calidad final de la instalacin en cuanto a su rendimiento, produccin e integracin. 1.3	El mbito de aplicacin de este Pliego de Condiciones Tcnicas (en lo que sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas mecnicos, elctricos y electrnicos que forman parte de las instalaciones. 1.4	En determinados supuestos, para los proyectos se podrn adoptar, por la propia naturaleza de los mismos o del desarrollo tecnolgico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminucin de las exigencias mnimas de calidad especificadas en el mismo.
2.1	Este Pliego es de aplicacin a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de distribucin. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red. 2.2	Podr, asimismo, servir como gua tcnica para otras aplicaciones especiales, las cuales debern cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad establecidos. En la Memoria de Diseo o Proyecto se incluirn las caractersticas de estas aplicaciones. 2.3	En todo caso sern de aplicacin todas la normativas que afecten a instalaciones solares fotovoltaicas, y en particular las siguientes: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico. Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mnimos de documentacin, puesta en marcha e inspeccin de un sistema. Resolucin de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. Real Decreto 1663/ 2000, de 29 de septiembre, sobre conexin de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensin. Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin (B.O.E. de 18-9-2002). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial.
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema elctrico. Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribucin de la actividad de produccin de energa elctrica mediante tecnologa solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha lmite de mantenimiento de la retribucin del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnologa.
3.1 Radiacin solar 3.1.1	Radiacin solar Energa procedente del Sol en forma de ondas electromagnticas. 3.1.2	Irradiancia Densidad de potencia incidente en una superficie o la energa incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 3.1.3	Irradiacin Energa incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto perodo de tiempo. Se mide en kWh /m2, o bien en MJ/m2. 3.2 Instalacin 3.2.1	Instalaciones fotovoltaicas Aquellas que disponen de mdulos fotovoltaicos para la conversin directa de la radiacin solar en energa elctrica sin ningn paso intermedio. 3.2.2	Instalaciones fotovoltaicas interconectadas Aquellas que disponen de conexin fsica con las redes de transporte o distribucin de energa elctrica del sistema, ya sea directamente o a travs de la red de un consumidor. 3.2.3	Lnea y punto de conexin y medida La lnea de conexin es la lnea elctrica mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto de conexin y medida. 3.2.4	Interruptor automtico de la interconexin Dispositivo de corte automtico sobre el cual actan las protecciones de interconexin. 3.2.5	Interruptor general Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalacin fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 3.2.6	Generador fotovoltaico Asociacin en paralelo de ramas fotovoltaicas.
3.2.7 Rama fotovoltaica Subconjunto de mdulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensin nominal del generador. 3.2.8	Inversor Convertidor de tensin y corriente continua en tensin y corriente alterna. Tambin se denomina ondulador. 3.2.9	Potencia nominal del generador Suma de las potencias mximas de los mdulos fotovoltaicos. 3.2.10	Potencia de la instalacin fotovoltaica o potencia nominal Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalacin en condiciones nominales de funcionamiento. 3.3 Mdulos 3.3.1	Clula solar o fotovoltaica Dispositivo que transforma la radiacin solar en energa elctrica. 3.3.2	Clula de tecnologa equivalente (CTE) Clula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnologa de fabricacin y encapsulado es idntica a la de los mdulos fotovoltaicos que forman la instalacin. 3.3.3	Mdulo o panel fotovoltaico Conjunto de clulas solares directamente interconectadas y encapsuladas como nico bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 3.3.4	Condiciones Estndar de Medida (CEM) Condiciones de irradiancia y temperatura en la clula solar, utilizadas universalmente para caracterizar clulas, mdulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: Irradiancia solar: 1000 W/m2 Distribucin espectral: AM 1,5 G Temperatura de clula: 25 C 3.3.5	Potencia pico Potencia mxima del panel fotovoltaico en CEM. 3.3.6	TONC Temperatura de operacin nominal de la clula, definida como la temperatura que alcanzan las clulas solares cuando se somete al mdulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribucin espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 C y la velocidad del viento, de 1 m /s.
3.4 Integracin arquitectnica Segn los casos, se aplicarn las denominaciones siguientes: 3.4.1	Integracin arquitectnica de mdulos fotovoltaicos Cuando los mdulos fotovoltaicos cumplen una doble funcin, energtica y arquitectnica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, adems, sustituyen a elementos constructivos convencionales. 3.4.2	Revestimiento Cuando los mdulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construccin arquitectnica. 3.4.3	Cerramiento Cuando los mdulos constituyen el tejado o la fachada de la construccin arquitectnica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento trmico. 3.4.4	Elementos de sombreado Cuando los mdulos fotovoltaicos protegen a la construccin arquitectnica de la sobrecarga trmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada. 3.4.5	La colocacin de mdulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en 3.4.1, se denominar superposicin y no se considerar integracin arquitectnica. No se aceptarn, dentro del concepto de superposicin, mdulos horizontales.
4.1 Diseo del generador fotovoltaico 4.1.1	Generalidades 4.1.1.1 El mdulo fotovoltaico seleccionado cumplir las especificaciones del apartado 5.2. 4.1.1.2 Todos los mdulos que integren la instalacin sern del mismo modelo, o en el caso de modelos distintos, el diseo debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalacin por dicha causa. 4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen mdulos no cualificados, deber justificarse debidamente y aportar documentacin sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 4.1.2	Orientacin e inclinacin y sombras 4.1.2.1 La orientacin e inclinacin del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo sern tales que las prdidas sean inferiores a los lmites de la tabla I. Se considerarn tres casos: general, superposicin de mdulos e integracin arquitectnica, segn se define en el apartado 3.4. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: prdidas por orientacin e inclinacin, prdidas por sombreado y prdidas totales inferiores a los lmites estipulados respecto a los valores ptimos.
Orientacin e inclinacin (OI) General Superposicin Integracin arquitectnica 10 % 20 % 40 % Sombras (S) 10 % 15 % 20 % Total (OI + S) 15 % 30 % 50 %
4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar de acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluar la reduccin en las prestaciones energticas de la instalacin, incluyndose en la Memoria del Proyecto. 4.1.2.3 En todos los casos debern evaluarse las prdidas por orientacin e inclinacin del generador y sombras. En los anexos II y III se proponen mtodos para el clculo de estas prdidas, que podrn ser utilizados para su verificacin. 4.1.2.4 Cuando existan varias filas de mdulos, el clculo de la distancia mnima entre ellas se realizar de acuerdo al anexo III. 4.2 Diseo del sistema de monitorizacin 4.2.1	El sistema de monitorizacin proporcionar medidas, como mnimo, de las siguientes variables: Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. Radiacin solar en el plano de los mdulos, medida con un mdulo o una clula de tecnologa equivalente. Temperatura ambiente en la sombra. Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. Temperatura de los mdulos en integracin arquitectnica y, siempre que sea posible, en potencias mayores de 5 kW. 4.2.2	Los datos se presentarn en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisicin, la precisin de las medidas y el formato de presentacin se har conforme al documento del JRC-Ispra Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A, Report EUR16338 EN. 4.2.3	El sistema de monitorizacin sera fcilmente accesible para el usuario. 4.3 Integracin arquitectnica 4.3.1	En el caso de pretender realizar una instalacin integrada desde el punto de vista arquitectni co segn lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseo o Proyecto especificarn las condiciones de la construccin y de la instalacin, y la descripcin y justificacin de las soluciones elegidas.
4.3.2	Las condiciones de la construccin se refieren al estudio de caractersticas urbansticas, implicaciones en el diseo, actuaciones sobre la construccin, necesidad de realizar obras de reforma o ampliacin, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del profesional competente en la edificacin, requeriran su intervencin. 4.3.3	Las condiciones de la instalacin se refieren al impacto visual, la modificacin de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.
5.1 Generalidades 5.1.1	Como principio general se ha de asegurar, como mnimo, un grado de aislamiento elctrico de tipo bsico clase I en lo que afecta tanto a equipos (mdulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexin), exceptuando el cableado de continua, que ser de doble aislamiento de clase 2 y un grado de proteccin mnimo de IP65. 5.1.2	La instalacin incorporar todos los elementos y caractersticas necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro elctrico. 5.1.3	El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deber provocar en la red averas, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 5.1.4	Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podr dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotacin de la red de distribucin. 5.1.5	Los materiales situados en intemperie se protegern contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiacin solar y la humedad. 5.1.6	Se incluirn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalacin fotovoltaica, asegurando la proteccin frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, as como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicacin de la legislacin vigente. 5.1.7	En la Memoria de Diseo o Proyecto se incluirn las fotocopias de las especificaciones tcnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes. 5.1.8	Por motivos de seguridad y operacin de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarn en castellano y adems, si procede, en alguna de las lenguas espaolas oficiales del lugar de la instalacin. 5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos 5.2.1	Los mdulos fotovoltaicos debern incorporar el marcado CE, segn la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material elctrico destinado a utilizarse con determinados lmites de tensin.
Adems, debern cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre cualificacin de la seguridad de mdulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de caractersticas para los mdulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en funcin de la tecnologa del mdulo, ste deber satisfacer las siguientes normas: UNE-EN 61215: Mdulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificacin del diseo y homologacin. UNE-EN 61646: Mdulos fotovoltaicos (FV) de lmina delgada para aplicaciones terrestres. Cualificacin del diseo y aprobacin de tipo. UNE-EN 62108. Mdulos y sistemas fotovoltaicos de concentracin (CPV). Cualificacin del diseo y homologacin. Los mdulos que se encuentren integrados en la edificacin, aparte de que deben cumplir la normativa indicada anteriormente, adems debern cumplir con lo previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construccin. Aquellos mdulos que no puedan ser ensayados segn estas normas citadas, debern acreditar el cumplimiento de los requisitos mnimos establecidos en las mismas por otros medios, y con carcter previo a su inscripcin definitiva en el registro de rgimen especial dependiente del rgano competente. Ser necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, as como la acreditacin del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deber ser comunicado por escrito a la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, quien resolver sobre la conformidad o no de la justificacin y acreditacin presentadas. 5.2.2 El mdulo fotovoltaico llevar de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, as como una identificacin individual o nmero de serie trazable a la fecha de fabricacin. 5.2.3 Se utilizarn mdulos que se ajusten a las caractersticas tcnicas descritas a continuacin. 5.2.3.1 Los mdulos debern llevar los diodos de derivacin para evitar las posibles averas de las clulas y sus circuitos por sombreados parciales y tendrn un grado de proteccin IP65. 5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, sern de aluminio o acero inoxidable. 5.2.3.3 Para que un mdulo resulte aceptable, su potencia mxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones estndar debern estar comprendidas en el margen del 3 % de los correspondientes valores nominales de catlogo. 5.2.3.4 Ser rechazado cualquier mdulo que presente defectos de fabricacin como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos as como falta de alineacin en las clulas o burbujas en el encapsulante. 5.2.4 Ser deseable una alta eficiencia de las clulas. 5.2.5 La estructura del generador se conectar a tierra.
5.2.6	Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacin del generador, se instalarn los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexin, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 5.2.7	Los mdulos fotovoltaicos estarn garantizados por el fabricante durante un perodo mnimo de 10 aos y contarn con una garanta de rendimiento durante 25 aos. 5.3 Estructura soporte 5.3.1	Las estructuras soporte debern cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se dar cumplimiento a lo obligado en el Cdigo Tcnico de la Edificacin respecto a seguridad. 5.3.2	La estructura soporte de mdulos ha de resistir, con los mdulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Cdigo Tcnico de la edificacin y dems normativa de aplicacin. 5.3.3	El diseo y la construccin de la estructura y el sistema de fijacin de mdulos, permitir las necesarias dilataciones trmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los mdulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 5.3.4	Los puntos de sujecin para el mdulo fotovoltaico sern suficientes en nmero, teniendo en cuenta el rea de apoyo y posicin relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los mdulos superiores a las permitidas por el fabricante y los mtodos homologados para el modelo de mdulo. 5.3.5	El diseo de la estructura se realizar para la orientacin y el ngulo de inclinacin especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 5.3.6	La estructura se proteger superficialmente contra la accin de los agentes ambientales. La realizacin de taladros en la estructura se llevar a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o proteccin de la estructura. 5.3.7	La tornillera ser realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se admitirn tornillos galvanizados, exceptuando la sujecin de los mdulos a la misma, que sern de acero inoxidable. 5.3.8	Los topes de sujecin de mdulos y la propia estructura no arrojarn sombra sobre los mdulos. 5.3.9	En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseo de la estructura y la estanquidad entre mdulos se ajustar a las exigencias vigentes en materia de edificacin. 5.3.10 Se dispondrn las estructuras soporte necesarias para montar los mdulos, tanto sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirn todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 5.3.11 La estructura soporte ser calculada segn la normativa vigente para soportar cargas extremas debidas a factores climatolgicos adversos, tales como viento, nieve, etc.
5.3.12 Si est construida con perfiles de acero laminado conformado en fro, cumplirn las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus caractersticas mecnicas y de composicin qumica. 5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplir las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirn con los mnimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarn el marcado CE y cumplirn lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximacin de legislaciones de los Estados miembros sobre mquinas, y su normativa de desarrollo, as como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las mquinas. 5.4 Inversores 5.4.1	Sern del tipo adecuado para la conexin a la red elctrica, con una potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la mxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada da. 5.4.2	Las caractersticas bsicas de los inversores sern las siguientes: Principio de funcionamiento: fuente de corriente. Autoconmutados. Seguimiento automtico del punto de mxima potencia del generador. No funcionarn en isla o modo aislado. La caracterizacin de los inversores deber hacerse segn las normas siguientes: UNE-EN 62093: Componentes de acumulacin, conversin y gestin de energa de sistemas fotovoltaicos. Cualificacin del diseo y ensayos ambientales. UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive photovoltaic inverters. 5.4.3	Los inversores cumplirn con las directivas comunitarias de Seguridad Elctrica y Compatibi lidad Electromagntica (ambas sern certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: Cortocircuitos en alterna. Tensin de red fuera de rango. Frecuencia de red fuera de rango. Sobretensiones, mediante varistores o similares. Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagntica.
5.4.4	Cada inversor dispondr de las sealizaciones necesarias para su correcta operacin, e incorporar los controles automticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisin y manejo. 5.4.5	Cada inversor incorporar, al menos, los controles manuales siguientes: Encendido y apagado general del inversor. Conexin y desconexin del inversor a la interfaz CA. 5.4.6	Las caractersticas elctricas de los inversores sern las siguientes: 5.4.6.1 El inversor seguir entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Adems soportar picos de un 30% superior a las CEM durante perodos de hasta 10 segundos. 5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y al 100 % de la potencia nominal, ser como mnimo del 92 % y del 94 % respectivamente. El clculo del rendimiento se realizar de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (prdidas en vaco) en stand-by o modo nocturno deber ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida. 5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deber ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal. 5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deber inyectar en red. 5.4.7	Los inversores tendrn un grado de proteccin mnima IP 20 para inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplir la legislacin vigente. 5.4.8	Los inversores estarn garantizados para operacin en las siguientes condiciones ambientales: entre 0 C y 40 C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 5.4.9	Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarn garantizados por el fabricante durante un perodo mnimo de 3 aos. 5.5 Cableado 5.5.1	Los positivos y negativos de cada grupo de mdulos se conducirn separados y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 5.5.2	Los conductores sern de cobre y tendrn la seccin adecuada para evitar cadas de tensin y calentamientos. Concretamente, para cualquier condicin de trabajo, los conductores debern tener la seccin suficiente para que la cada de tensin sea inferior del 1,5 %. 5.5.3	El cable deber tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el trnsito normal de personas.
5.5.4	Todo el cableado de continua ser de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 5.6 Conexin a red 5.6.1	Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirn con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/ 2000 (artculos 8 y 9) sobre conexin de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. 5.7 Medidas 5.7.1	Todas las instalaciones cumplirn con el Real Decreto 1110/ 2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema elctrico. 5.8 Protecciones 5.8.1	Todas las instalaciones cumplirn con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/ 2000 (artculo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. 5.8.2	En conexiones a la red trifsicas las protecciones para la interconexin de mxima y mnima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de mxima y mnima tensin (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) sern para cada fase. 5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 5.9.1	Todas las instalaciones cumplirn con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/ 2000 (artculo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. 5.9.2	Cuando el aislamiento galvnico entre la red de distribucin de baja tensin y el generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarn en la Memoria de Diseo o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condicin. 5.9.3	Todas las masas de la instalacin fotovoltaica, tanto de la seccin continua como de la alterna, estarn conectadas a una nica tierra. Esta tierra ser independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensin. 5.10 Armnicos y compatibilidad electromagntica 5.10.1	Todas las instalaciones cumplirn con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/ 2000 (artculo 13) sobre armnicos y compatibilidad electromagntica en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. 5.11 Medidas de seguridad 5.11.1	Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensin a la que estn conectadas a la red, estarn equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexin en caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalacin de la propia central, de manera que no
perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estn conectadas, tanto en la explotacin normal como durante el incidente. 5.11.2	La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la red de distribucin, en el caso de desconexin de la red general. La proteccin anti-isla deber detectar la desconexin de red en un tiempo acorde con los criterios de proteccin de la red de distribucin a la que se conecta, o en el tiempo mximo fijado por la normativa o especificaciones tcnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamen te en paralelo con otras centrales elctricas con la misma o distinta tecnologa, y alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores. 5.11.3	Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarn dotadas de un sistema de teledesconexin y un sistema de telemedida. La funcin del sistema de teledesconexin es actuar sobre el elemento de conexin de la central elctrica con la red de distribucin para permitir la desconexin remota de la planta en los casos en que los requisitos de seguridad as lo recomienden. Los sistemas de teledesconexin y telemedida sern compatibles con la red de distribucin a la que se conecta la central fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensin los sistemas de telegestin incluidos en los equipos de medida previstos por la legislacin vigente. 5.11.4	Las centrales fotovoltaicas debern estar dotadas de los medios necesarios para admitir un reenganche de la red de distribucin sin que se produzcan daos. Asimismo, no producirn sobretensiones que puedan causar daos en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados debern cumplir los lmites de emisin de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales de compatibilidad electromagntica.
6.1	El instalador entregar al usuario un documento-albarn en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacin. Este documento ser firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarn en alguna de las lenguas oficiales espaolas para facilitar su correcta interpretacin. 6.2	Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (mdulos, inversores, contadores) stos debern haber superado las pruebas de funcionamiento en fbrica, de las que se levantar oportuna acta que se adjuntar con los certificados de calidad. 6.3	Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, sern como mnimo las siguientes: 6.3.1	Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 6.3.2	Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 6.3.3	Pruebas de los elementos y medidas de proteccin, seguridad y alarma, as como su actuacin, con excepcin de las pruebas referidas al interruptor automtico de la desconexin. 6.3.4	Determinacin de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I.
6.4	Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasar a la fase de la Recepcin Provisional de la Instalacin. No obstante, el Acta de Recepcin Provisional no se firmar hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mnimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y adems se hayan cumplido los siguientes requisitos: 6.4.1	Entrega de toda la documentacin requerida en este PCT, y como mnimo la recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mnimos de documentacin, puesta en marcha e inspeccin de un sistema. 6.4.2	Retirada de obra de todo el material sobrante. 6.4.3	Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 6.5	Durante este perodo el suministrador ser el nico responsable de la operacin de los sistemas suministrados, si bien deber adiestrar al personal de operacin. 6.6	Todos los elementos suministrados, as como la instalacin en su conjunto, estarn protegidos frente a defectos de fabricacin, instalacin o diseo por una garanta de tres aos, salvo para los mdulos fotovoltaicos, para los que la garanta mnima ser de 10 aos contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepcin provisional. 6.7	No obstante, el instalador quedar obligado a la reparacin de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseo, construccin, materiales o montaje, comprometindose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deber atenerse a lo establecido en la legislacin vigente en cuanto a vicios ocultos.
7 Clculo de la produccin anual esperada
7.1	En la Memoria se incluirn las producciones mensuales mximas tericas en funcin de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalacin. 7.2	Los datos de entrada que deber aportar el instalador son los siguientes: 7.2.1	Gdm (0). Valor medio mensual y anual de la irradiacin diaria sobre superficie horizontal, en kWh/(m2 A da), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes: Agencia Estatal de Meteorologa. Organismo autonmico oficial. Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente sealadas por el IDAE. 7.2.2	Gdm (", $). Valor medio mensual y anual de la irradiacin diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2da), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las prdidas por sombreado en caso de ser stas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El parmetro " representa el azimut y $ la inclinacin del generador, tal y como se definen en el anexo II.
7.2.3	Rendimiento energtico de la instalacin o performance ratio, PR. Eficiencia de la instalacin en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta: La dependencia de la eficiencia con la temperatura. La eficiencia del cableado. Las prdidas por dispersin de parmetros y suciedad. Las prdidas por errores en el seguimiento del punto de mxima potencia. La eficiencia energtica del inversor. Otros. 7.2.4	La estimacin de la energa inyectada se realizar de acuerdo con la siguiente ecuacin:
Ep = Gdm ( , ) Pmp PR GCEM
kWh /da
Pmp = Potencia pico del generador
GCEM = 1 kW/m2 7.3	Los datos se presentarn en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo: Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (" = 0) e inclinado 35 ($ = 35).
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gdm (0) [kWh/(m2 A da)] 1,92 2,52 4,22 5,39 6,16 7,12 7,48 6,60 5,28 3,51 2,09 1,67 4,51 Gdm (" = 0, $ = 35) [kWh/(m2 A da)] 3,12 3,56 5,27 5,68 5,63 6,21 6,67 6,51 6,10 4,73 3,16 2,78 4,96 PR 0,851 0,844 0,801 0,802 0,796 0,768 0,753 0,757 0,769 0,807 0,837 0,850 0,803 Ep (kWh/da) 2,65 3,00 4,26 4,55 4,48 4,76 5,03 4,93 4,69 3,82 2,64 2,36 3,94
8 Requerimientos tcnicos del contrato de mantenimiento
8.1 Generalidades 8.1.1	Se realizar un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres aos. 8.1.2	El contrato de mantenimiento de la instalacin incluir todos los elementos de la misma, con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 8.2 Programa de mantenimiento 8.2.1	El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mnimas que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energa solar fotovoltaica conectadas a red. 8.2.2	Se definen dos escalones de actuacin para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida til de la instalacin para asegurar el funcionamiento, aumentar la produccin y prolongar la duracin de la misma: Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. 8.2.3	Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspeccin visual, verificacin de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacin deben permitir mantener dentro de lmites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccin y durabilidad de la misma. 8.2.4	Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitucin necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida til. Incluye: La visita a la instalacin en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez que el usuario lo requiera por avera grave en la misma. El anlisis y elaboracin del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacin. Los costes econmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrn no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias ms all del perodo de garanta. 8.2.5	El mantenimiento debe realizarse por personal tcnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa instaladora. 8.2.6	El mantenimiento preventivo de la instalacin incluir, al menos, una visita (anual para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarn las siguientes actividades: Comprobacin de las protecciones elctricas. Comprobacin del estado de los mdulos: comprobacin de la situacin respecto al proyecto original y verificacin del estado de las conexiones.
Comprobacin del estado del inversor: funcionamiento, lmparas de sealizaciones, alarmas, etc. Comprobacin del estado mecnico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores /extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 8.2.7	Realizacin de un informe tcnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 8.2.8	Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que constar la identificacin del personal de mantenimiento (nombre, titulacin y autorizacin de la empresa). 8.3 Garantas 8.3.1	mbito general de la garanta 8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamacin a terceros, la instalacin ser reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avera a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correcta mente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 8.3.1.2 La garanta se concede a favor del comprador de la instalacin, lo que deber justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garanta, con la fecha que se acredite en la certificacin de la instalacin. 8.3.2	Plazos 8.3.2.1 El suministrador garantizar la instalacin durante un perodo mnimo de 3 aos, para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los mdulos fotovoltaicos, la garanta mnima ser de 10 aos. 8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotacin del suministro debido a razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garanta, el plazo se prolongar por la duracin total de dichas interrupciones. 8.3.3	Condiciones econmicas 8.3.3.1 La garanta comprende la reparacin o reposicin, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, as como la mano de obra empleada en la reparacin o reposicin durante el plazo de vigencia de la garanta. 8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los dems gastos, tales como tiempos de desplaza miento, medios de transporte, amortizacin de vehculos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucin de los equipos para su reparacin en los talleres del fabricante. 8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacin.
8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garanta, el comprador de la instalacin podr, previa notificacin escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo ltimo, el comprador de la instalacin podr, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por s mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamacin por daos y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 8.3.4 Anulacin de la garanta 8.3.4.1 La garanta podr anularse cuando la instalacin haya sido reparada, modificada o desmontada, aunque slo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia tcnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto 8.3.3.4. 8.3.5 Lugar y tiempo de la prestacin 8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalacin lo comunicar fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricacin de algn componente, lo comunicar fehacientemente al fabricante. 8.3.5.2 El suministrador atender cualquier incidencia en el plazo mximo de una semana y la resolucin de la avera se realizar en un tiempo mximo de 10 das, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 8.3.5.3 Las averas de las instalaciones se repararn en su lugar de ubicacin por el suministrador. Si la avera de algn componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deber ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 8.3.5.4 El suministrador realizar las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avera, pero no se responsabilizar de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 das naturales.
MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA
DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA CONECTADA
A LA RED ELCTRICA
Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica conectada a la red elctrica
1.1	Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV) conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red elctrica para un campo fotovoltaico con todos sus mdulos en un mismo plano y que opera, sin sombras, a las condiciones estndar de medida (CEM). 1.2	La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos de medida y procedimientos adecuados de correccin de unas condiciones de operacin bajo unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras condiciones de operacin diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de catlogo y de la instalacin, y realizando algunas medidas sencillas con una clula solar calibrada, un termmetro, un voltmetro y una pinza amperimtrica. Si tampoco se dispone de esta instrumentacin, puede usarse el propio contador de energa. En este mismo orden, el error de la estimacin de la potencia instalada ser cada vez mayor.
2 Procedimiento de medida
2.1	Se describe a continuacin el equipo mnimo necesario para calcular la potencia instalada: 1 clula solar calibrada de tecnologa equivalente. 1 termmetro de temperatura ambiente. 1 multmetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). 1 pinza amperimtrica de CC y CA. 2.2	El propio inversor actuar de carga del campo fotovoltaico en el punto de mxima potencia. 2.3	Las medidas se realizarn en un da despejado, en un margen de 2 horas alrededor del medioda solar. 2.4	Se realizar la medida con el inversor encendido para que el punto de operacin sea el punto de mxima potencia. 2.5	Se medir con la pinza amperimtrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un multmetro la tensin de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc, inv . 2.6	El valor as obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) y (3). 2.7	La temperatura ambiente se mide con un termmetro situado a la sombra, en una zona prxima a los mdulos FV. La irradiancia se mide con la clula (CTE) situada junto a los mdulos y en su mismo plano.
2.8 Finalmente, se corrige esta potencia con las prdidas. 2.9 Ecuaciones: Pcc, inv = Pcc, fov (1 Lcab) Pcc, fov = Po Rto, var [1 g (Tc 25)] E / 1000 Tc = Tamb + (TONC 20) E / 800	Pcc, fov	Lcab	(1) (2) (3)
Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W. Prdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del inversor, incluyendo, adems, las prdidas en fusibles, conmutadores, conexiona dos, diodos antiparalelo si hay, etc. E	Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada. g	Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ C. Tc	Temperatura de las clulas solares, en C. Tamb	Temperatura ambiente en la sombra, en C, medida con el termmetro. TONC	Temperatura de operacin nominal del mdulo. Po	Potencia nominal del generador en CEM, en W. Rto, var	Rendimiento, que incluye los porcentajes de prdidas debidas a que los mdulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las CEM. Ltem Prdidas medias anuales por temperatura. En la ecuacin (2) puede sustituirse el trmino [1 g (Tc 25)] por (1 Ltem). Rto, var = (1 Lpol) (1 Ldis) (1 Lref) Lpol Ldis Lref	(4)
Prdidas de potencia debidas al polvo sobre los mdulos FV. Prdidas de potencia por dispersin de parmetros entre mdulos. Prdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranmetro como referencia de medidas. Si se utiliza una clula de tecnologa equivalente (CTE), el trmino Lref es cero.
2.10 Se indican a continuacin los valores de los distintos coeficientes: 2.10.1 Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible realizar medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catlogos de caractersticas tcnicas de los fabricantes. 2.10.2 Cuando no se dispone de otra informacin ms precisa pueden usarse los valores indicados en la tabla III.
Parmetro Lcab g (1/ C) TONC (C) Ltem Lpol Ldis Lref Valor estimado, media anual 0,02 0,08 0,03 0,02 0,03 Valor estimado, da despejado (*) 0,02 0,0035 (**) 45 0,02 0,01 Ver observacin (1) (2) (3) (4)
(*) Al medioda solar 2 h de un da despejado. (**) Vlido para silicio cristalino.
Observaciones: (1)	Las prdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la seccin de los cables y su longitud, por la ecuacin: Lcab = R I 2 (5) R = 0,000002 L / S (6) R es el valor de la resistencia elctrica de todos los cables, en ohmios. L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm.
S es la seccin de cada cable, en cm2.
Normalmente, las prdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeas y no es necesario considerarlas. Las cadas en el cableado pueden ser muy importantes cuando son largos y se opera a baja tensin en CC. Las prdidas por cableado en % suelen ser inferiores en plantas de gran potencia que en plantas de pequea potencia. En nuestro caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor mximo admisible para la parte CC es 1,5 %, siendo recomendable no superar el 0,5 %. (2)	Las prdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los mdulos y los 25 C de las CEM, del tipo de clula y encapsulado y del viento. Si los mdulos estn convenientemente aireados por detrs, esta diferencia es del orden de 30 C sobre la temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integracin de edificios donde los mdulos no estn separados de las paredes o tejados, esta diferencia se podr incrementar entre 5 C y 15 C. (3)	Las prdidas por polvo en un da determinado pueden ser del 0 % al da siguiente de un da de lluvia y llegar al 8 % cuando los mdulos se "ven muy sucios". Estas prdidas dependen de la inclinacin de los mdulos, cercanas a carreteras, etc. Una causa importante de prdidas ocurre cuando los mdulos FV que tienen marco tienen clulas solares muy prximas al marco situado en la parte inferior del mdulo. Otras veces son las estructuras soporte que sobresalen de los mdulos y actan como retenes del polvo. (4)	Las prdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el campo FV al medioda solar ( 2 h) y tambin cuando se mide la radiacin solar con una clula calibrada de tecnologa equivalente (CTE) al mdulo FV. Las prdidas anuales son mayores en clulas con capas antirreflexivas que en clulas texturizadas. Son mayores en invierno que en verano. Tambin son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden oscilar a lo largo de un da entre 2 % y 6 %.
Parmetro TONC E Tamb Tc P cc, inv (850 W/m2, 47 C) 1 g (Tc 25) 1 Lcab 1 Lpol 1 Ldis 1 Lref Rto, var Pcc, fov Po W W Unidades C W/m2 C C W Valor 45 850 22 47 1200 0,923 0,98 0,97 0,98 0,97 0,922 1224,5 1693 Obtenido del catlogo Irradiancia medida con la CTE calibrada Temperatura ambiente en sombra Temperatura de las clulas Tc = Tamb + (TONC 20) E / 800 Medida con pinza amperimtrica y voltmetro a la entrada del inversor 1 0,0035 (47 25) Valor tabla Valor tabla Valor tabla Valor tabla 0,97 0,98 0,97 Pcc, fov = Pcc, inv / (1 Lcab) Comentario
Rto, var 1 g (Tc 25) E
Pcc,fov 1000
Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W. Si, adems, se admite una desviacin del fabricante (por ejemplo, 5 %), se incluir en la estimacin como una prdida. Finalmente, y despus de sumar todas las prdidas incluyendo la desviacin de la potencia de los mdulos respecto de su valor nominal, se comparar la potencia as estimada con la potencia declarada del campo fotovoltaico.
CLCULO DE LAS PRDIDAS POR ORIENTACIN
E INCLINACIN DEL GENERADOR
DISTINTA DE LA PTIMA
Clculo de las prdidas por orientacin e inclinacin del generador distinta de la ptima
1.1	El objeto de este anexo es determinar los lmites en la orientacin e inclinacin de los mdulos de acuerdo a las prdidas mximas permisibles por este concepto en el PCT. 1.2	Las prdidas por este concepto se calcularn en funcin de: ngulo de inclinacin $, definido como el ngulo que forma la superficie de los mdulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0 para mdulos horizontales y 90 para verticales. ngulo de azimut ", definido como el ngulo entre la proyeccin sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del mdulo y el meridiano del lugar (figura 2). Su valor es 0 para mdulos orientados al Sur, 90 para mdulos orientados al Este y +90 para mdulos orientados al Oeste.
2.1	Habiendo determinado el ngulo de azimut del generador, se calcularn los lmites de inclinacin aceptables de acuerdo a las prdidas mximas respecto a la inclinacin ptima establecidas en el PCT. Para ello se utilizar la figura 3, vlida para una latitud, N, de 41, de la siguiente forma: Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los lmites para la inclinacin en el caso de N = 41. Para el caso general, las prdidas mximas por este concepto son del 10 %; para superposicin, del 20 %, y para integracin arquitectnica del 40 %. Los puntos de interseccin del lmite de prdidas con la recta de azimut nos proporcionan los valores de inclinacin mxima y mnima. Si no hay interseccin entre ambas, las prdidas son superiores a las permitidas y la instalacin estar fuera de los lmites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud N = 41 y se corrigen de acuerdo al apartado 2.2.
2.2	Se corregirn los lmites de inclinacin aceptables en funcin de la diferencia entre la latitud del lugar en cuestin y la de 41, de acuerdo a las siguientes frmulas: Inclinacin mxima = Inclinacin (N = 41) (41 latitud).
Inclinacin mnima = Inclinacin (N = 41) (41 latitud), siendo 0 su valor mnimo.
2.3	En casos cerca del lmite, y como instrumento de verificacin, se utilizar la siguiente frmula: Prdidas (%) = 100 [1,2 104 ($ N + 10)2 + 3,5 105 " 2] Prdidas (%) = 100 [1,2 104 ($ N + 10)2]
[Nota: ", $, N se expresan en grados, siendo N la latitud del lugar].
3 Ejemplo de clculo
Supongamos que se trata de evaluar si las prdidas por orientacin e inclinacin del generador estn dentro de los lmites permitidos para una instalacin fotovoltaica en un tejado orientado 15 hacia el Oeste (azimut = +15) y con una inclinacin de 40 respecto a la horizontal, para una localidad situada en el Archipilago Canario cuya latitud es de 29. 3.1	Conocido el azimut, cuyo valor es +15, determinamos en la figura 3 los lmites para la inclinacin para el caso de N = 41. Los puntos de interseccin del lmite de prdidas del 10 % (borde exterior de la regin 90 % - 95 %), mximo para el caso general, con la recta de azimut 15 nos proporcionan los valores (ver figura 4): Inclinacin mxima = 60 Inclinacin mnima = 7 3.2	Corregimos para la latitud del lugar: Inclinacin mxima = 60 (41 29) = 48 Inclinacin mnima = 7 (41 29) = 5, que est fuera de rango y se toma, por lo tanto, inclinacin mnima = 0. 3.3	Por tanto, esta instalacin, de inclinacin 40, cumple los requisitos de prdidas por orientacin e inclinacin.
Fig. 4. Resolucin del ejemplo.
CLCULO DE LAS PRDIDAS DE
RADIACIN SOLAR POR SOMBRAS
Clculo de las prdidas de radiacin solar por sombras
El presente anexo describe un mtodo de clculo de las prdidas de radiacin solar que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales prdidas se expresan como porcentaje de la radiacin solar global que incidira sobre la mencionada superficie de no existir sombra alguna.
2 Descripcin del mtodo
El procedimiento consiste en la comparacin del perfil de obstculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 2.1 Obtencin del perfil de obstculos Localizacin de los principales obstculos que afectan a la superficie, en trminos de sus coordenadas de posicin azimut (ngulo de desviacin con respecto a la direccin Sur) y elevacin (ngulo de inclinacin con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 2.2 Representacin del perfil de obstculos Representacin del perfil de obstculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el ao, vlido para localidades de la Pennsula Ibrica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12 en sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del medioda solar y positivas despus de ste) e identificadas por una letra y un nmero (A1, A2,..., D14).
Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales].
2.3 Seleccin de la tabla de referencia para los clculos Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto perodo de tiempo (una hora a lo largo de varios das) y tiene, por tanto, una determinada contribucin a la irradiacin solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. As, el hecho de que un obstculo cubra una de las porciones supone una cierta prdida de irradiacin, en particular aquella que resulte interceptada por el obstculo. Deber escogerse como referencia para el clculo la tabla ms adecuada de entre las que se incluyen en la seccin 3 de este anexo. 2.4 Clculo final La comparacin del perfil de obstculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular las prdidas por sombreado de la irradiacin solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el ao. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstculos representado. En el caso de ocultacin parcial se utilizar el factor de llenado (fraccin oculta respecto del total de la porcin) ms prximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 1. La seccin 4 muestra un ejemplo concreto de utilizacin del mtodo descrito.
3 Tablas de referencia
Las tablas incluidas en esta seccin se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ngulos de inclinacin y orientacin ($ y ", respectivamente). Deber escogerse aquella que resulte ms parecida a la superficie de estudio. Los nmeros que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de irradiacin solar global anual que se perdera si la porcin correspondiente (vase la figura 5) resultase interceptada por un obstculo.
Tabla V-3
Tabla V-4
Tabla V-5
Tabla V-6
Tabla V-7
Tabla V-8
Tabla V-9
Tabla V-10
Tabla V-11
Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30 y orientada 10 al Sudeste. En la figura 6 se muestra el perfil de obstculos.
Tabla VI. Tabla de referencia.
$ = 35 " = 0
A 0,00 0,00 0,13 1,00 1,84 2,70 3,15 3,17 2,70 1,79 0,98 0,11 0,00 0,00
B 0,00 0,01 0,41 0,95 1,50 1,88 2,12 2,12 1,89 1,51 0,99 0,42 0,02 0,00
C 0,00 0,12 0,62 1,27 1,83 2,21 2,43 2,33 2,01 1,65 1,08 0,52 0,10 0,00
D 0,03 0,44 1,49 2,76 3,87 4,67 5,04 4,99 4,46 3,63 2,55 1,33 0,40 0,02
13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14
Prdidas por sombreado (% de irradiacin global incidente anual) =
= 0,25 B4 + 0,5 A5 + 0,75 A6 + B6 + 0,25 C6 + A8 + 0,5 B8 + 0,25 A10 =
= 0,25 1,89 + 0,5 1,84 + 0,75 1,79 + 1,51 + 0,25 1,65 + 0,98 + 0,5 0,99 + 0,25 0,11 =
= 6,16 % 6 %
5 Distancia mnima entre filas de mdulos
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de mdulos o entre una fila y un obstculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos 4 horas de sol en torno al medioda del solsticio de invierno. En cualquier caso, d ha de ser como mnimo igual a h A k, siendo k un factor adimensional al que, en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61 latitud). En la tabla VII pueden verse algunos valores significativos del factor k, en funcin de la latitud del lugar. Tabla VII
Latitud k 29 1,600 37 2,246 39 2,475 41 2,747 43 3,078 45 3,487
Asimismo, la separacin entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no ser inferior a h A k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectundose todas las medidas con relacin al plano que contiene las bases de los mdulos.
Si los mdulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el de la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cero apreciablemente, el clculo de la distancia entre filas deber efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado para casos generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones requeridas.
IDAE Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa
Edita: PROGENSA (Promotora General de Estudios, S.A.)
ISBN: 978-84-95693-62-4
Documentos similares a 5654 FV Pliego Condiciones Tecnicas Instalaciones Conectadas a Red C20 Julio 2011
Chava Peralta
kelertesis
DavidRodriguezLujan
Rene Antonio Iraheta Reyes
Oscar Vasconi
Melannie Lucero Cardenas Reyes
Miguel Angel Saintjour Rudolph
ENERGÍA FOTOVOLTAICAS
Instalacion y Matenimiento de Paneles Solare
Obtencion de La Energia Electrica Atraves de La Captancia de Luz y Calor Emitidos Por El Sol
Manual MarkEcoEtica
Cuánto Tarda Una Placa Solar en Compensar lo que Contamina
Sistema Bombeo Energía Solar (Final)
Energía Solar Para Producir Energía Eléctrica
Más de Gabriel Orellan
Jonathan Enrrique Collazos Villegas
PT Torre de Enfriamiento
Manual Electrico Viakon 2011
004 Módulo IV (AEE Motores de Inducción)
Elena Rabago
Ahorro de energía con Velocidad Variable en Sistemas de Aire Acondicionado arturoibarra
davifigo
REGLAS Para La Determinación, Acreditación y Verificación Del Contenido Nacional
manualbp_cap2
Catz Mar Avalos
Anexos Ico Idae
Documento Tarifa HM
Tarifas_electricas_2002
Candido Magaña Eusevio
Diseño y calculo central fotovoltaica 1MW_Decrypted
Pantallas Alerton
Trabajo de Ingreso ADI de Nacho
Resumen de cálculos de Aislamiento Térmico
DEMANDA FACTURABLE
Programación en C++ con C++Builder
maildesuport
Informe Del Secador
Ida Marisol Zapata Carrasco
Trabajo 4 de Filisofia El Original
03-ppt-alhsud-22-11-16
4.2pdf
Informe de Laboratorio No 2 Pendulo
Ciclo Del Carbono y Oxigeno
Ensayo Protozoarios
Prueba Átomo
Mané González
Presentación1clavellinas-1
Espectro Electromagnetico.pdf
Planificación Anual de Ciencias Naturales 7
Manual Entrenamiento Unidad DCU
Estudios de ingeniería para el relleno sanitario de Juliaca
germanespinoza
medicion de presion, temperatura, nivel y flujo.
carlosluis1719
Informe Intercambiador de Calor
Pablo Del Castillo Ruiz
geologia investigacion 2.docx
Custodio Arturo
Conceptos Fundamentales de La Ecología
lourdes06

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto