Source: https://www.daikin.be/fr_be/produits/ADEQ-C---AZQS-B(8)V1.table.html
Timestamp: 2019-10-19 21:50:26+00:00

Document:
ADEQ-C / AZQS-B(8)V1 | Daikin
ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B
ADEQ71C2 / AZQS71B2
ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B
ADEQ100C2 / AZQS100B8
ADEQ125C2 / AZQS125B8
ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B
Unité intérieure ADEQ71C ADEQ71C ADEQ100C ADEQ100C ADEQ125C ADEQ125C
Unité extérieure AZQS71BV1 AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS125B8V1
Puissance frigorifique Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 12.1 (1)
Puissance calorifique Nom. kW 7.50 (1) 7.50 (1) 10.8 (1) 10.8 (1) 13.5 (1) 13.5 (1)
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Rafraîchissement Classe d'efficacité énergétique A A A A
Puissance calculée kW 6.80 6.80 9.50 9.50
SEER 5.40 5.40 5.10 5.10
Consommation énergétique annuelle kWh 441 441 652 652
Condition A (35 °C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50
EERd 3.21 3.21 3.21 3.21
puissance absorbée kW 2.12 2.12 2.96 2.96
Condition B (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00
EERd 4.35 4.35 4.46 4.46
puissance absorbée kW 1.15 1.15 1.57 1.57
Condition C (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.63 3.63 4.50 4.50
EERd 7.16 7.16 6.31 6.31
puissance absorbée kW 0.510 0.510 0.710 0.710
Condition D (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.76 3.76 3.94 3.94
EERd 9.03 9.03 7.78 7.78
puissance absorbée kW 0.420 0.420 0.510 0.510
Chauffage (climat tempéré) Classe d'efficacité énergétique A A A A
Puissance calculée kW 6.00 6.00 7.60 7.60
SCOP 3.81 3.81 3.81 3.81
SCOPnet 3.84 3.84 3.85 3.85
Consommation énergétique annuelle kWh 2,205 2,205 2,793 2,793
Puiss. calor. secours nécess. sous conditions conception kW 1.25 1.25 1.83 1.83
TOL Tol (limite temp. de fonctionnement) °C -15 -15 -15 -15
Pdh (puiss. calorifique déclarée) kW 3.81 3.81 4.18 4.18
COPd (COP déclaré) 1.67 1.67 2.03 2.03
Puissance absorbée kW 2.28 2.28 2.06 2.06
TBivalente Tbiv (température bivalente) °C -7 -7 -7 -7
Pdh (puiss. calor. déclarée) kW 5.31 5.31 6.72 6.72
COPd (COP déclaré) 2.17 2.17 2.84 2.84
Puissance absorbée kW 2.45 2.45 2.37 2.37
Condition A (-7 °C) Pdh (puis. calor. déclarée) kW 5.31 5.31 6.72 6.72
Condition B (2 ℃) Pdh (puiss. calor. déclarée) kW 3.23 3.23 4.09 4.09
COPd (COP déclaré) 3.85 3.85 3.94 3.94
Puissance absorbée kW 0.840 0.840 1.040 1.040
Condition C (7 ℃) Pdh (puiss. calor. déclarée) kW 2.83 2.83 2.82 2.82
COPd (COP déclaré) 5.55 5.55 4.28 4.28
Puissance absorbée kW 0.510 0.510 0.660 0.660
Condition D (12 ℃) Pdh (puiss. calor. déclarée) kW 3.27 3.27 2.93 2.93
COPd (COP déclaré) 6.55 6.55 5.31 5.31
Puissance absorbée kW 0.500 0.500 0.550 0.550
Pto (Thermostat off) W 3.00 3.00 4.00 4.00
Rafraîchissement Psb (mode veille rafraîchissement) W 14.5 14.5 22.0 22.0
Cdc (Dégradation rafraîchissement) 0.25 0.25 0.25 0.25
Chauffage Cdh (Dégradation chauffage) 0.25 0.25 0.25 0.25
Pck (mode résistance de carter) W 0.00 0.00 0.00 0.00
Poff (mode arrêt) W 14.5 14.5 22.0 22.0
Fonction rafraîchissement incluse Oui Oui Oui Oui
Fonction chauffage incluse Oui Oui Oui Oui
Climat tempéré inclus Oui Oui Oui Oui
Saison froide incluse non non non non
Saison chaude incluse non non non non
Logo du label écologique non non non non
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 65 65 70 70
Niveau de puissance sonore - Unité intérieure Rafraîchissement Nom. dBA 56 56 58 58
Remarques Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°
DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE
Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2 Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2 Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2 Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2 Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2 Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN 61000-3-2
Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.
Contient des gaz à effet de serre fluorés. Contient des gaz à effet de serre fluorés. Contient des gaz à effet de serre fluorés. Contient des gaz à effet de serre fluorés. Contient des gaz à effet de serre fluorés. Contient des gaz à effet de serre fluorés.

References: l'article 1
 l'article 1
 l'article 1
 l'article 1
 l'article 1
 l'article 1