Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A187280%2C17.html
Timestamp: 2019-12-12 22:53:51+00:00

Document:
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen(Garagenverordnung - GarVO ... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen(Garagenverordnung - GarVO ...
§ 15 GarVO
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung - GarVO -)
Titel: Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung - GarVO -)
Gliederungs-Nr.: 213-1-27
§ 15 GarVO – Lüftung
(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen maschinelle Abluftanlagen und genügend große und so verteilte Zuluftöffnungen haben, dass alle Teile der Garage ausreichend gelüftet werden. Bei nicht ausreichenden Zuluftöffnungen muss eine maschinelle Zuluftanlage vorhanden sein.
(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr wie Wohnhausverkehr genügt eine natürliche Lüftung durch Lüftungsöffnungen oder über höchstens 2 m hohe Lüftungsschächte.
Die Lüftungsöffnungen müssen
einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500 cbm je Garagenstellplatz haben,
in den Außenwänden oberhalb der Geländeroberfläche in einer Entfernung von höchstens 35 m einander gegenüberliegen,
so über die Garage verteilt sein, dass eine ständige Querlüftung gesichert ist.
untereinander in einem Abstand von höchstens 20 m angeordnet sein,
einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500 qbcm je Garagenstellplatz haben,
einen ständigen Abluftauftrieb gewährleisten.
(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen ist im Einzelfall eine natürliche Lüftung ausreichend, wenn
nach dem Gutachten einer sachverständigen Person nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 der Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen vom 13. Juli 1990 (GVBl. S. 248), geändert durch Verordnung vom 29. April 1991 (GVBl. S. 231), BS 213-1-13, zu erwarten ist, dass der Mittelwert des Volumengehalts an Kohlenmonoxid in der Luft, gemessen über jeweils eine halbe Stunde und in einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden (CO-Halbstundenmittelwert), auch während der regelmäßigen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (= 100 cbcm/cbm) betragen wird und
dies auf der Grundlage von ununterbrochenen Messungen, die nach Inbetriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens einem Monat durchzuführen sind, von einer sachverständigen Person nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 der Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen bestätigt wird.
(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu bemessen und zu betreiben, dass der CO-Halbstundenmittelwert unter Berücksichtigung der regelmäßig zu erwartenden Verkehrsspitzen nicht mehr als 100 ppm beträgt. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Abluftanlage
in Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr mindestens 6 cbm,
in anderen Garagen mindestens 12 cbm Abluft in der Stunde je qm Garagennutzfläche abführen kann.
Für Garagen mit regelmäßig besonders hohen Verkehrsspitzen kann im Einzelfall ein Nachweis der nach Satz 1 erforderlichen Leistung der Abluftanlage verlangt werden.
(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüftungssystem mindestens zwei gleich große Ventilatoren haben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen den erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbringen. Jeder Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage muss aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an den andere elektrische Anlagen nicht angeschlossen werden können. Soll das Lüftungssystem zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben werden, müssen die Ventilatoren so geschaltet sein, dass sich bei Ausfall eines Ventilators der andere selbsttätig einschaltet.
(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und Abgangsverkehr müssen Anlagen zur Messung und Warnung bezüglich des CO-Gehalts (CO-Warnanlagen) haben. Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, dass die Benutzer der Garagen bei einem CO-Gehalt der Luft von mehr als 250 ppm über Lautsprecher oder durch Blinkzeichen dazu aufgefordert werden die Garage zügig zu verlassen oder im Stand die Motoren abzustellen. Die CO-Warnanlagen müssen an eine Ersatzstromquelle angeschlossen sein.
(7) In geschlossenen Mittel- und Großgaragen müssen an der Zufahrt und in jedem Geschoss leicht erkennbar und dauerhaft folgende Hinweise vorhanden sein:
"Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt. "
§ 1 GarVO, Begriffe
§ 2 GarVO, Zu- und Abfahrten
§ 3 GarVO, Rampen
§ 4 GarVO, Garagenstellplätze, Fahrgassen
§ 5 GarVO, Lichte Höhe
§ 5a GarVO, Mechanische Einrichtungen in Garagen
§ 6 GarVO, Tragende Wände, Decken
§ 7 GarVO, Außenwände
§ 8 GarVO, Trennwände
§ 9 GarVO, Abschlusswände
§ 10 GarVO, Dächer
§ 11 GarVO, Rauchabschnitte, Brandabschnitte
§ 12 GarVO, Verbindung mit anderen Räumen
§ 14 GarVO, Beleuchtung
§ 16 GarVO, Feuerlöschanlagen
§ 17 GarVO, Brandmeldeanlagen
§ 18 GarVO, Betriebsbestimmungen
§ 20 GarVO, Zusätzliche Bauunterlagen
§ 22 GarVO, Weitergehende Anforderungen
§ 23 GarVO, Ordnungswidrigkeiten
§ 24 GarVO, Übergangsbestimmung
§ 25 GarVO, In-Kraft-Treten

References: § 15

§ 15
 § 3
 § 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 14

§ 16

§ 17

§ 18

§ 20

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25