Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/DC68D201D1D71C720325858B004CEE73
Timestamp: 2020-08-10 05:03:57+00:00

Document:
Resolución ENRE 0052/2020. Boletín Oficial n° 34.407, viernes 19 de junio de 2020, p. 52.
Citas Legales : Decreto 00277/2020, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y j), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 27.541, Ley 27.541 - artículo 06, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución SE 0077/1998, Resolución SEE 0061/1992, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SRRyME 0007/2019, Resolución SRRyME 0007/2019 - anexo I, Resolución SRRyME 0007/2019 - anexo I - título II
Expediente Citado : EX-2019-17133710-APN-SD#ENRE
VISTO el Expediente EX-2019-17133710-APN-SD#ENRE, y
Que mediante Nota digitalizada como IF-2019-17279930-APN-SD#ENRE, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), solicitó a este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), a requerimiento de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (EJESA), el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de la obra consistente en la instalación provisoria de un segundo Transformador 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA en la Estación Transformadora (ET) Las Maderas 132/33/13,2 kV, el cual quedó a disposición, luego de la obra de repotenciación de la ET Libertador.
Que la transportista presta su acuerdo a la habilitación provisoria de la Ampliación solicitada por EJESA, señalando que el pedido obedece a la necesidad de abastecer el importante crecimiento previsto de la demanda en la zona de influencia de la ET Las Maderas.
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) remite su informe de evaluación, digitalizado como IF-2019-17279307-APN-SD#ENRE, en el que refiere que en la solicitud se propone conectar este segundo transformador -en forma provisoria- en bornes del actual transformador, por lo cual compartirán los mismos campos y equipamientos de maniobra, de acuerdo al esquema provisto por el solicitante.
Que, de acuerdo al esquema propuesto, las protecciones propias de los transformadores se colocarán en paralelo, de tal manera que el interruptor de 132 kV actúe ante la falla de cualquiera de los DOS (2) equipos indistintamente.
Que conforme surge de su evaluación, resulta necesario que el solicitante analice e incorpore un automatismo de Desconexión Automática de Demanda (DAD) y/o por mínima tensión, ante perturbaciones en los transformadores y/o en el sistema de 132 kV, que puedan provocar sobrecargas de equipamiento y/o fuertes caídas de tensión, a fin de permitir la continuidad del abastecimiento, aunque sea parcial, de la demanda del área involucrada para la contingencia. Los ajustes de estos automatismos tendrán que ser coordinados entre la transportista (TRANSNOA S.A.) y la distribuidora (EJESA).
Que, asimismo, si bien la conexión provisoria permitirá evitar restricciones al normal suministro, se destaca que la configuración eléctrica de la ET deberá normalizarse a la brevedad, dotándola de los equipos de protección y maniobra necesarios para el segundo transformador.
Que, sobre la base de lo expuesto, CAMMESA concluye su informe señalando que, teniendo en cuenta lo solicitado por TRANSNOA S.A. y EJESA y dadas las necesidades de abastecer la demanda, no manifiesta oposición a la obra requerida, debiendo cumplirse con los requerimientos técnicos señalados agregando que la obra definitiva debe ejecutarse a la brevedad.
Que la solicitud fue encuadrada en los términos del Título II “Ampliaciones a la Capacidad de Transporte por Contratos entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que forma parte del ANEXO 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex SEE N° 61/1992, sus modificatorias y complementarias (-LOS PROCEDIMIENTOStexto según Resolución Ex SRRyME N° 7/2019, Boletín Oficial N° 34.083, del miércoles 27 de marzo de 2019, pp. 24-25).
Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE, mediante su Memorando ME-2019-111781283-APN-DAM#ENRE, informó que analizada la documentación presentada, no se advierten cuestiones que deban ser observadas ya que por la envergadura de las obras y toda vez que las acciones que se llevarán a cabo se circunscriben al ámbito de la ET Las Maderas. En consecuencia, no se producirán modificaciones sustanciales de las condiciones ambientales actuales y se prevé que no se generarán impactos significativos para los posibles receptores cercanos.
Que no obstante lo expuesto, TRANSNOA S.A. deberá, en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555/2001 y complementarias, incorporar en el primer informe de avance que presente luego de finalizadas las obras la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el programa de monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM), que permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 77/1998 en el perímetro de la ET Las Maderas.
Que mediante Informe Técnico IF-2019-111856712-APN-DSP#ENRE el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE informó que analizada la documentación presentada, desde el punto de vista de la seguridad pública, las instalaciones bajo jurisdicción de TRANSNOA S.A., vinculadas con la ampliación de la ET Las Maderas, deberán cumplir con las siguientes Resoluciones ENRE: Resolución ENRE N° 163/2013 (Estaciones Transformadoras) y Resolución ENRE N° 400/2011 (Señalización de instalaciones eléctricas); sin formular objeción alguna a la continuación del presente trámite.
Que el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) de este Ente Nacional toma intervención en el Memorando ME-2020-02484614-APN-ARYEE#ENRE sin referir en la solicitud de Ampliación presentada, la existencia de inconvenientes u objeción de índole técnica alguna, propiciando su publicación en los términos previstos por el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos que fuera aprobado mediante Resolución ENRE N° 122/2014.
Que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por la Resolución ENRE N° 33/2014, complementada por Resolución ENRE N° 122/2014, por tratarse de una solicitud de Ampliación por Contratos entre Partes que cumple con todos los requerimientos establecidos, deberá publicarse por CINCO (5) días hábiles administrativos en el portal de internet del ENRE y solicitar a CAMMESA que realice una publicación similar por el mismo período de tiempo y publicar por DOS (2) días consecutivos en un diario de amplia difusión donde la obra se realizará o pueda afectar eléctricamente.
Que, una vez difundida la solicitud, se otorgará un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación, para que quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
Que en caso de que la oposición planteada sea común a otros Usuarios, se convocará a una Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir al solicitante exponer sus argumentos.
Que una vez operado el vencimiento de los plazos establecidos sin que se registre la presentación de planteo u oposición alguna fundada en los términos señalados y en atención a los informes favorables presentados, se procederá a dictar un acto administrativo otorgando el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la instalación provisoria de un segundo Transformador 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA en la ET Las Maderas 132/33/13,2 kV, utilizando para ello el transformador que quedó a disposición, luego de la obra de repotenciación de la ET Libertador.
Que EJESA deberá dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por TRANSNOA S.A. y CAMMESA a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD resulta competente para el dictado de este acto, en virtud de lo establecido en los artículos 11, 56 incisos a) y j) de la Ley N° 24.065.
Que el Interventor del ENRE se encuentra facultado para el dictado de la presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 incisos a) y g) de la Ley Nº 24.065, en el artículo 6 de la Ley N° 27.541 y el Decreto N° 277 de fecha 16 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.) a requerimiento de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (EJESA) para la realización de la obra consistente en la instalación provisoria de un segundo Transformador 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA en la Estación Transformadora (ET) Las Maderas 132/33/13,2 kV, utilizando para ello el transformador que quedó a disposición luego de la obra de repotenciación de la ET Libertador.
ARTÍCULO 2.- La publicación dispuesta en el artículo 1 se deberá efectuar a través de la publicación de un AVISO en los portales de internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) por el lapso de CINCO (5) días hábiles administrativos, y por DOS (2) días consecutivos, en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde puedan afectar eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos a ser computados desde la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
ARTÍCULO 3.- Disponer que, en caso de registrarse oposición común a otros Usuarios, se convocará a una Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir al solicitante contestar las mismas y exponer sus argumentos.
ARTÍCULO 4.- Disponer que, en caso contrario, operado el vencimiento del plazo fijado en el artículo 2 de esta resolución sin que se verifique la presentación de oposición alguna, este Ente Nacional procederá a dictar un acto administrativo con el objeto de otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 1.
ARTÍCULO 5.- EJESA deberá cumplir con todas las observaciones y requerimientos técnicos efectuados tanto por TRANSNOA S.A. y CAMMESA, en sus respectivos informes técnicos, a efectos de garantizar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a TRANSNOA S.A., a EJESA, a CAMMESA y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES de la Provincia de JUJUY (SUSEPU).
RESOLUCIÓN ENRE Nº 052/2020

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 artículo 06
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 6

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 artículo 2
 resolución 
 artículo 1

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

RESOLUCIÓN