Source: http://docplayer.it/3320231-Tipologia-pagina-automazione.html
Timestamp: 2017-12-13 00:00:32+00:00

Document:
TIPOLOGIA PAGINA AUTOMAZIONE - PDF
Download "TIPOLOGIA PAGINA AUTOMAZIONE"
Gianpaolo Sole
2 TIPOLOGIA AUTOMAZIONE Presa intelligente GSM Sensori automazione porte CONTROLLO ACCESSI Controllo accessi Controllo accessi con memoria eventi ANTINTRUSIONE Centrali via cavo Ricevitori e periferiche 433 MHz Sistema radio supervisionato Protezione esterna radio 433 MHz Barriera microonde e mini barriere Barriere attive infrarossi senza e con codifica Sensori da esterno DT Doppia tecnologia a tenda Sensori per infissi, incasso e accendiluce Sensori da interno PIR Sensori da interno DT Contatti incasso e parete Sensori urto e tapparella Schede varie Pulsanti emergenza, circuito chiave e radiochiave Segnalazioni ottiche e sirene da interno Sirene da esterno Sirena radio e avvisatori telefonici PSTN, GSM Splitter ADSL, protezione linea, alimentatori Batterie e cavi ANTINCENDIO Centrale convenzionale 4 IN Rilevatori fumo, multitecnologia Rilev. Termico, basi, tester, pulsante riarmabile Elettromagneti e barriere rilevazione fumo Alimentatori, avvisatore GSM, cavi Segnalatori ottico/acustici PAGINA
3 Art.400/00 Centrale allarme incendio 4 linee Tipo: centrale rilevazione incendio con 4 linee allarme fisse non espandibili; Conformità: EN 54-2; Numero rilevatori per linea: massimo 20; Numero pulsanti per linea: massimo illimitato; Livelli allarme sulla zona: 0-2 ma (Guasto); 2-6 ma (Normale condizione); ma (condizione Allarme incendio); > 110 ma (condizione corto circuito); Relè guasto: 120V AC 60V DC; Uscite sirene: 1 (24V / 0.3A, 0.3A fusibile PTC); 2 (24V / 0.3A, 0.3A fusibile PTC); Relè allarme incendio: 120V AC 60V DC; Corrente massima: per le periferiche ( con batteria carica) 0.7 A; Uscita ausiliaria: 24V DC, 0.3A fusibile (PTC); Diametro massimo cavo: 2.5 mm; Temperatura esercizio: da -5 a 40 C; Batteria tampone: 1 x 12V / 7Ah (non fornita); Consumo: 50 ma; Alimentazione: 230V AC; Dimensioni: 340(B) x 293(H) x 102(P) mm. Art.420/00 Rilevatore ottico presenza fumo Tipo: rilevatore presenza fumo; BASE DI FISSAGGIO NON COMPRESA; Alimentazione: 9-30VDC (Nom. 12/24 VDC); Consumo: a riposo 50: μа, in allarme: 20mA/12-30V; Indicatori a led: con visibilità a 360 ; Conformità: EN54/7; Classe: A2S; Area di rilevazione: massimo 120 mq (in accordo con le norme EN54); Installazione: altezza massima 16 m (in accordo con le norme EN54); Collegamento: a 2 conduttori consigliato cavo cross; Ripristino: dopo allarme con interruzione temporanea alimentazione; Uscita: per indicatore remoto disponibile 20 ma (massimo)/-3.3v (Art.460/00); Test con magnete: disponibile; Temperatura esercizio: da - 10 С a + 60 С; Grado protezione umidità: IP 30; Contenitore: ABS; Dimensioni cavo: utilizzabile cavo da 0,4 a 2 mmq; Dimensioni: (comprensive di base) - diametro Ø102 - altezza 42 mm; Art.420/01 Rilevatore incendio multitecnologia Tipo: multisensore dotato di sensore termovelocimetrico ed ottico di fumo ad effetto tyndall. BASE DI FISSAGGIO NON COMPRESA; Alimentazione: 9-30 VDC (Nom. 12/24 VDC); Consumo: a riposo: 50 μа, in allarme: con base tipo Art.410/50: 20 ma/12-30v; Indicatori a led: con visibilità a 360 ; Temperatura d intervento: a circa 58 ; Classe: A1/R (in accordo con norme EN 54-5/7); Area di rilevazione: fino a 120 mq; Uscita in allarme: sul morsetto RI 20 ma (massimo)/-3.3v ; Grado protezione umidità: IP 30; Temperatura esercizio: da -10 a +60 С; Collegamento: a 2 conduttori consigliato cavo cross; Dimensioni cavo: utilizzabile cavo da 0,4 a 2 mmq; Dimensioni: (inclusa base) Ø102, h 48 mm. 31
4 Art.420/02 Rilevatore incendio termico Tipo: sensore dotato di sensore termico con intervento a temperatura fissa; BASE DI FISSAGGIO NON COMPRESA; Alimentazione: 9-30 VDC (Nom. 12/24 VDC); Consumo: a riposo: 50 μа e in allarme: con base tipo Art.410/50: ma/12-30v; Indicatori a led: con visibilità a 360 ; Temperatura d intervento: a circa 58 ; Classe: A2/S; Area di rilevazione: fino a 35 mq; Uscita in allarme: sul morsetto RI 20 ma (massimo)/-3.3v; Grado protezione umidità: IP 30; Temperatura esercizio: da -10 a +60 С; Collegamento: a 2 conduttori, consigliato cavo cross; Dimensioni cavo: utilizzabile cavo da 0,4 a 2 mmq; Dimensioni: (inclusa base) Ø102, h 42mm. Art.420/05 Base standard per rilevatori convenzionali. Tipo: base standard per rilevatori incendio tipo convenzionale; Compatibilità: con Art.420/00, Art.420/01 e Art.420/02; Utilizzo: in abbinamento alle centrali rilevazione incendio; Alimentazione: dalla centrale sulla linea allarme a 24 VDC. Art.420/06 Base relè per rilevatori convenzionali. Tipo: base standard con relè incorporato per rilevatori incendio tipo convenzionale; Compatibilità: con Art.420/00, Art.420/01 e Art. 420/02; Utilizzo: in abbinamento alle centrali antifurto; Alimentazione: 12 VDC; Art.420/20 Strumento per test rilevatori di fumo. Tester per rilevatori ottici di fumo; E la soluzione a problemi prima associati ai tester con aerosol dei rilevatori di fumo. Questo strumento evita che venendo usato troppo vicino al rilevatore, elimina la possibilità di eventuali residui dannosi; Concentrazione dell erogazione del gas di collaudo direttamente sul rilevatore; Consente più prove con un unica bomboletta, una più rapida attivazione e disattivazione del tester; Approvazione dei produttori più importanti di prodotti per la rilevazione incendio. Art.440/10 Pulsante antincendio ripristinabile. Tipo: pulsante allarme incendio ripristinabile; Standard: EN 54-11, tipologia accordo EN54: A; Led di segnalazione: rosso per allarme; Contenitore: ABS colore rosso; Tensione di esercizio: 9-30 VDC; Tensione nominale esercizio: 24 VDC; Consumo: in allarme 23 ma/15v e 38mA/24V; Chiavetta per riarmo: in dotazione; Grado di protezione umidità: IP40; Utilizzo: solo al coperto in interno; Temperatura esercizio: da -10 a +60 C; Dimensione cavi: utilizzabili cavi da 0,40 a 2,0 mmq; Dimensioni: 90(B) x 90(H) x 56(P) mm. 32
5 Art.450/10 Art.450/11 Art.450/10 - Elettromagnete per porte tagliafuoco 50 Kg Tipo: elettromagnete a rilascio in mancanza alimentazione per porte a rilascio; Installazione: a parete direttamente su porte tagliafuoco; Forza di trazione: 50 Kg; Contenitore: termoplastico nero; Diametro nucleo: 50 mm; Spessore nucleo: 36 mm; Controplacca: ammortizzata e snodata; Dotazione: pulsante di sblocco; Grado protezione umidità: IP40; Temperatura d esercizio: da - 10 C a +55 C; Consumo: 65mA; Alimentazione: da 15 a 30 Volt (24 VDC nominali); Dimensioni: 92 x 65 x 36 mm. Art.450/11 - Elettromagnete per porte tagliafuoco 100 Kg. Tipo: elettromagnete a rilascio in mancanza alimentazione per porte; Forza di trazione: 100 Kg; Contenitore: termoplastico nero; Grado protezione umidità: IP40; Consumo: 100 ma Dimensioni nucleo: 60 x 41 mm. Art.430/10 Barriera rilevazione fumo a riflessione. Tipo: Barriera lineare di fumo a riflessione; Sistema automatico: autotaratura della portata; Dotazione: completa di prismi riflettenti e di filtro ottico per test taratura; Portata: da mt; Area massima coperta: 14 x 100 mt; Applicazione: ambienti industriali e commerciali; Grado di protezione: IP31; Relè: separati allarme e guasto; Certificazione: EN CPD; Consumo: massimo 12 ma; Alimentazione: 24VDC; Temperatura esercizio: da -10 a +50 ; Dimensioni: 206 x 95 x 95 mm. TRASMETTITORE E RICEVITORE CATARIFRANGENTE Art.430/11 Barriera rilevazione fumo lineare. Tipo: barriera lineare; Infrarosso: attivo (TX-RX); Portata: da 5 a 100 m; Microprocessore: con uscita RS485; Uscite: relè guasto e allarme; Certificazione: VdS EN54-12,0786-CPD20924; Grado di protezione: IP64; Consumo: 150mA la coppia; Alimentazione: 11,5-27,8 VDC; Temperatura esercizio: da +5 a +40 ; Dimensioni: 159 x 211 x 96 mm. TRASMETTITORE RICEVITORE 33
6 Art.450/05 Alimentatore supplementare EN54-4 Tipo: alimentatore d emergenza conforme EN 54-4 ed IMQ allarme; Tensione di ingresso: 230Vac, 50Hz; Controlli: assenza tensione primaria, tensione richiesta, ricarica batterie assicurando la ricarica all 80% entro le prime 24h, e al 100% entro le successive 48, guasto batterie, guasto ricarica; Tensione di uscita: 27,6 VDC; Corrente massima: 3,4 A; Stabilità: migliore di 1% ; Protezione: da sovraccarichi e da corto circuiti; Uscite allarme: 4; Led visualizzazione: 4; Contenitore: metallico; Batterie: non comprese; Alloggiamento batterie: massimo 2 da 17Ah, 12V; Peso: (senza batterie) 4 Kg; Dimensioni: 345 x 385 x 123 mm. Art.450/08 Stazione di Alimentazione 12V 2,2A. Tipo: stazione di alimentazione; Alimentatore interno: di tipo switching; Contenitore: metallico; Alloggiamento accumulatori: 2 da 7 Ah; Protezione: serratura per chiusura sportello; Regolazione tensione: tramite trimmer; Tensione in ingresso: 220 VAC / 50-60HZ; Tensione uscita: 27,6 VDC ±0.5; Temperatura esercizio: da -10 a +50 C; Corrente massima: 2,2 A; Dimensioni: 265(B) x 260(H) x 80(P) mm; Art.460/20 Art.380/02 Art.460/20 - Avvisatore telefonico GSM + SMS 2 IN allarme per antincendio. Art.380/02 - Antenna GSM supplementare Tipo: avvisatore telefonico GSM a 2 canali; Compatibilità: con qualsiasi centrale allarme furto; Numeri telefonici per allarme : 8 per canale; Messaggi vocali: 2 registrabili da 15 per canale; SMS: 2 totali, uno per canale allarme; Gestione remota: 1 uscita O.C. per un secondo da massimo 100 utenti; Altoparlante: per riascolto messaggi; Controllo: funzionamento SIM; Cicli di chiamata: 3 per numero telefonico non contattabile; Verifica: quantifica il segnale GSM in campo; Programmazione dei numeri telefonici: direttamente su SIM card tramite telefono cellulare; Blocco allarme: locale e da remoto; Antenna GSM: incorporata; Antenna esterna: opzionale Art. 380/02; Contenitore: plastico bianco; Temperatura di esercizio: da +5 a +50 ; Consumo: 60 ma in allarme; Alimentazione: 24 VDC; Dimensioni: 120(B) x 100(H) x 35(P) mm; CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO Art.390/40 Cavo incendio GR3, 2 x 1,00 Tipo: twistato 2 x 1,00; Protezione: Grado 3; Matassa: 100 mt. Art.390/45 Cavo antifuoco, 2 x 1,00 Tipo: twistato 2 x1,00; Protezione: resistenza antifuoco; Matassa: 100 mt. Art.390/41 Cavo incendio GR3, 2 x 1,5 Tipo: twistato 2 x 1,50; Protezione: Grado 3; Matassa: 100 mt. Art.390/46 Cavo antifuoco, 2 x 1,5 Tipo: twistato 2 x1,50; Protezione: resistenza antifuoco; Matassa: 100 mt. 34
7 Art.460/00 Ripetitore d allarme a led Tipo: segnalazione ottica allarme incendio; Necessario: per ripetere l allarme del rilevatore, che non è visibile all interno di una stanza o di un controsoffitto; Led: ad alta visibilità a grand'angolo; Contenitore: plastico; Consumo: 30 ma; Alimentazione: diretta dal sensore 5VDC; Dimensione: 85 x 85 x 20(P) mm. Art.360/15 Ripetitore d allarme a led Tipo: segnalazione ottica allarme incendio; Necessario: per ripetere l allarme del rilevatore, che non è visibile all interno di una stanza o di un controsoffitto; Led: ad alta visibilità a grand'angolo; Contenitore: plastico; Grado protezione umidità: IP 41; Consumo: 10 ma; Alimentazione: VDC; Dimensione: 79 x 63(H) x 23(P) mm. Art.460/04 Campana allarme incendio Tipo: campana elettromeccanica antincendio da 6 ; Colore: rosso; Dotazione: staffa per il fissaggio; Pressione sonora: a 1 m 100 db a 24V; Consumo: 30 ma; Certificazione: EN54-3; Alimentazione: VDC; Peso: 820gr; Dimensioni: Ø152 x 65(P) mm. Art.460/05 Pannello ottico /acustico monofacciale Tipo: pannello antincendio ottico/acustico a basso consumo; Installazione: a parete monofacciale; Contenitore: ABS bianco; Protezione: contro l inversione di polarità; Dotazione: scritta ALLARME INCENDIO intercambiabile; Conformità: EN 54-3 CPD; Grado di protezione umidità: IP40; Temperatura esercizio: da -10 C a +50 C ; Consumo: VDC; Alimentazione: 24VDC; Dimensioni: 365(B)x180(H)x 50(P) mm. Art.460/06 Pannello ottico /acustico autoalimentato Tipo: pannello ottico/acustico autoalimentato; Standard: EN54-12; Lampada: Xeno flashtube 0,5 J / 4W; Consumo: VDC; Pressione sonora buzzer: a 1 m 100 db a 12V db a 24V; Frequenza suono: 3200 Hz; Grado di protezione umidità: IP40; Dotazione: diciture ALLARME, ALLARME INCENDIO, ABBANDONARE IL LOCALE; Temperatura esercizio: da -10 C a +50 C ±0,5 ; Contenitore: termoplastico autoestinguente colore bianco; Batteria tampone: 3,6V 1,5 Ah, fornita; Dimensioni: 365(B)x180(H)x 50(P) mm. Art.460/15 Sirena da esterno autoalimentata EN54. Tipo: sirena antincendio da esterno autoalimentata; Potenza sonora: 110 db a 3 mt; Certificazione EN54-3; Grado di protezione umidità: IP33; Temperatura esercizio: da -25 C a +55 C; Alloggiamento batteria: da 12V 2Ah (non compresa); Coperchio: in policarbonato di colore rosso; Contenitore: in acciaio; Consumo: 2,5 ma (a riposo), 1,5A (in allarme); Alimentazione: da 20 a 25 VDC; Dimensioni: 236(B) x 280(H) x 99(P) mm. 35
8 PREZZI I prezzi esposti sui listini, possono essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del fornitore sia all origine, sia per dipendenza di rapporto di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa e daranno diritto al Fornitore, di aumentare proporzionalmente il prezzo delle merci, anche quando esista un impegno contrattuale. I prezzi non includono trasporto, IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale, anche se decretato durante l esecuzione del contratto. Resta cura del Cliente accertarsi della validità dei prezzi in vigore. Sui ritardati pagamenti, decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce, non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all art.1462 C.C. ATTENZIONE Le immagini degli articoli e le caratteristiche sono relative alle apparecchiature in produzione nel momento della stampa. MYO srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche, nonché eliminare prodotti della produzione e sostituirli con equivalenti senza alcun preavviso. GARANZIA I prodotti di questo catalogo sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto a condizione che sia regolarmente certificata da un documento fiscale, riportante gli estremi dei prodotti. La garanzia non è riconosciuta se: il materiale è stato male installato, danneggiato per qualsiasi causa o per fenomeni atmosferici o nel caso di impianto con prodotti di altre marche che non siano distribuiti dalla MYO srl; i cavi di collegamento delle apparecchiature sono tagliati o modificati; le apparecchiature sono aperte, modificate o riparate da centri non autorizzati. Apparecchiature primarie e accessori devono essere prodotti o distribuiti dalla MYO srl. La MYO srl declina ogni responsabilità per danni a persone o cose provocate da cattiva installazione e/o cattiva manutenzione. La MYO srl garantisce i componenti che compongono l impianto, ma non il sistema, del quale è unico responsabile l installatore che deve avere cura di realizzare un impianto a regola d arte. MYO safe & security srl Vicolo Bernardi, S. Giorgio Canavese - Torino - Italy Tel ; ; Fax P.Iva/C.F
Antincendio STS 2015. Centrali convenzionali. Sensoristica. Centrali indirizzate. Sensoristica. Avvisatori telefonici. Fermi e organi di segnalazione
Antincendio STS 2015 Centrali convenzionali Pag. 4 Sensoristica Pag. 5 Centrali indirizzate Pag. 8 Sensoristica Pag. 11 Avvisatori telefonici Pag. 12 Fermi e organi di segnalazione Pag. 13 Segnalatori

References: Art.400
 Art.420
 Art.420
 Art.410
 Art.420
 Art.410
 Art.420
 Art.420
 Art.420
 Art.420
 Art.420
 Art.420
 Art.420
 Art. 420
 Art.420
 Art.440
 Art.450
 Art.450
 Art.450
 Art.450
 Art.430
 Art.430
 Art.450
 Art.450
 Art.460
 Art.380
 Art.460
 Art.380
 Art. 380
 Art.390
 Art.390
 Art.390
 Art.390
 Art.460
 Art.360
 Art.460
 Art.460
 Art.460
 Art.460
 art.1462