Source: http://www.scribd.com/doc/38512647/D-S-N%C2%BA-48-84-Reglamento-de-calderas-y-generadores-de-vapor
Timestamp: 2015-04-28 15:57:15+00:00

Document:
P. 1D.S. Nº 48_84_Reglamento de calderas y generadores de vaporD.S. Nº 48_84_Reglamento de calderas y generadores de vaporRatings: (0)|Views: 225|Likes: 3Published by polla2429More info:Published by: polla2429 on Oct 01, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/38512647/D-S-N%C2%BA-48-84-Reglamento-de-calderas-y-generadores-de-vapor10/29/2014pdftextoriginal APRUEBA REGLAMENTO DE CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR
(Publicado en el Diario Oficial Nº 31.869, de 12 de mayo de 1984).Santiago, 24 de Febrero de 1984.- Hoy se decretó lo que sigue:Núm. 48.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 82 letra a), artículo 9º letra c) y en el Libro Décimo deldecreto con fuerza de ley Nº 725, de 1967, que aprobó el Código Sanitario; lo establecido en elartículo 65 de la Ley Nº 16.744; en el decreto ley Nº 2.763 y sus modificaciones y teniendo presentelas facultades que me confiere el artículo 32, Nº 8 de la Constitución Política de la República deChile,Decreto:Apruébase el siguiente Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor.
TITULO I (ARTS. 1º - 2º)Disposiciones Generales
Artículo 1º.- El presente Reglamento establece las condiciones generales de construcción,instalación, mantención, operación y seguridad que deberán reunir todas las calderas en que segeneren fluidos a temperaturas y presiones superiores a la atmosférica, ya sean móviles oestacionarias.No obstante lo anterior, no se aplicará a:a) Las Calderas de las locomotoras,b) Las Calderas instaladas en embarcaciones,c) Las Calderas de cualquier tamaño, cuya presión de trabajo no exceda de 0,5 kg/cm2, yd) Las Calderas empleadas en la calefacción central de edificios, por agua caliente o por vapor cuyapresión no exceda de 0,5 kg/cm2.Artículo 2º.- Corresponderá a los Servicios de Salud fiscalizar y controlar el cumplimiento de lasdisposiciones del presente Reglamento, todo ello de acuerdo con las normas e instruccionesgenerales que imparta el Ministerio de Salud. Tratándose de la Región Metropolitana, tales funcionescorresponderán al Servicio de Salud del Ambiente de esa Región.
TITULO II (ART. 3º)De las definiciones
Artículo 3º.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:1.- Caldera de Vapor o Caldera; el recipiente metálico en el que se genera vapor a presión mediante2.- Generador de Vapor; el conjunto o sistema formado por una caldera y sus accesorios, destinadosa trasformar un líquido en vapor, a temperaturas y presión diferente a la atmosférica.3.- Autoclave; el recipiente metálico destinado al tratamiento de materiales con vapor a presión4.- Accesorios; los elementos útiles o necesarios que, en conjunto con la caldera, integran ungenerador de vapor.
5.- Presión; la acción y el efecto resultante de la compresión de un cuerpo o de un fluido sobre unasuperficie.6.- Presión máxima de trabajo; la presión límite a la que puede trabajar con seguridad una caldera ogenerador de vapor, o la presión extrema que resiste un recipiente sujeto a presión.7.- Unidad normal de presión; la atmosférica métrica, que es igual a 1 kilogramo por centímetrocuadrado. Las presiones efectivas se entenderán medidas a partir de la presión atmosférica delambiente y no las presiones absolutas medidas a partir del vacío. Una atmósfera métrica equivale a14,22 libras por pulgada cuadrada. La unidad inglesa de presión, designada "PSI" (Pounds SquareInch), es una libra por pulgada cuadrada.8.- Evapora o vaporiza; convertir un líquido al estado físico de vapor, mediante suministro de calor.9.- Calderas de tubos de humos, (Igneotubulares); aquellas en que los gases y humos, provenientesde la combustión pasan por tubos que se encuentran sumergidos en agua.10.- Calderas de tubo de agua, (Acuotubulares; aquellas en que los gases y humos, provenientes dela combustión rodean tubos por cuyo interior circula agua.11.- Superficie de calefacción de una caldera a vapor; la superficie en contacto con los gases yhumos de combustión por un lado, y con el agua por el otro, medida esta superficie por el lado que12.- Superficie de calefacción directa; aquella parte de la superficie de calefacción en que latransmisión del calor se verifica principalmente por radiación directa.13.- Superficie de calefacción indirecta; la parte de la superficie de calefacción en que la transmisión
14.- Sobrecalentador o recalentador de vapor; la parte o sistema de un generador de vapor que sirvepara elevar la temperatura del vapor por encima de la del vapor saturado, sin aumentar la presión.15.- Economizador; la parte o sistema de un generador de vapor que sirve para calentar previamenteel agua de alimentación de la caldera, aprovechando el calor contenido en los humos y gases.16.- Hogar o caja de fuego; la parte del generador de vapor en que se efectúa la combustión.17.- Cámara de alimentación de una caldera; el espacio comprendido entre los niveles máximos y18.- Dureza del agua; contenido de sales de calcio y de magnesio, principalmente, que producendepósitos de incrustaciones en las planchas de la caldera.19.- Depuradores del agua de alimentación de las calderas; dispositivos por los cuales se hace pasarel agua de alimentación de la caldera con el fin de reducir sus impurezas. Son depuraciones deagua: los filtros, los ablandadores, desmineralizadores, desaireadores y evaporadores.20.- Desincrustantes; substancias que:- evitan la precipitación de sales en forma adherente, y- deshacen las precipitaciones y adherencias ya formadas.
21.- Vapor saturado; el que se encuentra en contacto con el líquido por evaporar, sin sobrepasar latemperatura de evaporación .22.- Vapor sobrecalentado o recalentado; el que se encuentra a temperaturas superiores a la quecorresponde al vapor saturado a la misma presión.23.- Vapor húmedo; el vapor saturado que contiene, en suspensión, partículas de líquido porevaporar.24.- Acumulador de vapor; recipiente a presión destinado a almacenar, durante el período de menordemanda, el exceso de vapor.25.- Manómetro; el instrumento destinado a medir la presión efectiva producida por el vapor en elinterior de la caldera.26.- Válvula de seguridad; dispositivo que debe evacuar automáticamente el exceso de vapor de lacaldera en el momento en que la presión excede del valor mínimo preestablecido.27.- Tapón fusible; accesorio de seguridad que se basa en la fusión de una aleación de bajo puntode fusión, cuando la temperatura del vapor o del palastro excede de esa temperatura.28.- Inspección; control de las condiciones generales de seguridad fijadas por el Reglamento.29.- Revisión; control externo o interno de las condiciones estructurales de la caldera y de laexistencia y estado de los accesorios.
TITULO III (ARTS. 4º - 8º)De la individualización y registro de las calderas
Artículo 4º.- Todo propietario de una caldera, previo a su instalación, deberá registrarla en el Serviciode Salud respectivo, para lo cual acompañará la siguiente información:a) Nombre del propietario.b) Dirección de la instalación del equipo.c) Nombre del fabricante.d) Número de fabricación.e) Año de construcción.f ) Superficie de calefacción.g) Presión máxima de trabajo.h) Producción de vapor.i ) Tipo de combustible empleado. j ) Copia de certificado de pruebas de seguridad efectuadas al término de la fabricación de la caldera.k) Copia del manual de operación del equipo.l ) Sistema de tratamiento de agua de alimentación.m)Planos, en planta y corte, de los equipos y sala de caldera, indicando la ubicación del depósito decombustible, y del estanque de alimentación de agua y de purga.Artículo 5º.- Los Servicios mantendrán un registro de todas las calderas instaladas dentro de suterritorio de competencia. Este registro concederá un número de orden para cada una y contendrá
Activity (3)FiltersAdd to collectionReview Add NoteLikeShowingAllMost RecentReviewsAll NotesLikesYou've already reviewed this. Edit your review.Rating 0/5Post notePost reviewPost replyPost note and like1 thousand reads1 hundred readsjoseparra liked thisLoad more
More From This UserCeline.viajeAlFinDeLaNoche1.0polla242927260polla2429cortepolla2429FRESADO_HEX21polla2429Máquina-Herramientapolla2429

References: artículo 82
 artículo 9
 artículo 32

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 4