Source: https://www.slideshare.net/jvcoral/rm366-201
Timestamp: 2017-10-22 04:09:41+00:00

Document:
Tension a lo largo de la linea by cmastudilloo 718 views
Ejercicio 12 txt by mel3bre 299 views
Global Flexible AC Transmission (FA... by Due Dalen 79 views
Global FACTS - Flexible AC Transmis... by Dylan0909 332 views
Confiabilidad de Sistemas de Potencia by Red de Energía de... 973 views
Metodologia analisis de la generaci... by Eduar Salinas Hin... 2346 views
codigo electrico nacional_2001
1. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDADCODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2001
2. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NORMAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOSDIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD______________________________________________________________________________________________2001-07-21.- R.M. N° 366-2001-EM/VME.- Aprueban el Código Nacional deElectricidad-Suministro (2001-08-06) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 366-2001-EM/VMELima, 27 de julio de 2001 CONSIDERANDO : Que, por Resolución Suprema N° 2 del Ministerio de Fomento y Obras Públicas defecha 05 de enero de 1955, se aprobó el Código Eléctrico Nacional, cuyos capítulosreferentes a generación y transmisión han continuado utilizándose hasta la fecha; Que, por Resolución Ministerial N° 0303-78-EM/DGE de fecha 30 de mayo de1978, se aprobó el Tomo IV “Sistema de Distribución” del Código Nacional deElectricidad; Que, es necesario actualizar dichos documentos acorde a las disposicioneslegales vigentes, cambios tecnológicos, nueva estructura del subsector electricidad y alos aspectos de bienestar y seguridad requeridos, para el ejercicio de la actividadeléctrica; Que, el proyecto del Código Nacional de Electricidad -Suministro- ha sidoprepublicado en la Página Web del Ministerio de Energía y Minas, con elcorrespondiente aviso en el Diario Oficial “El Peruano”, tomándose en cuenta lassugerencias o aportes de entidades del subsector electricidad, para la elaboración deltexto final; De conformidad con el inciso c) del Artículo 6° del Decreto Ley N° 25962, LeyOrgánica del Sector Energía y Minas; Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y del Viceministro deEnergía; SE RESUELVE: Artículo 1°- Aprobar el Código Nacional de Electricidad -Suministro-, que constade cuatro (4) Partes, cuarenticuatro (44) Secciones, cuyo texto forma parte integrantede la presente Resolución. Artículo 2°.- El Código Nacional de Electricidad -Suministro- entrará en vigencia apartir del 01 de julio de 2002. Los proyectos que sean aprobados a partir de dichafecha, deberán sujetarse a las reglas del mencionado Código. R.M. N° 308-2001-EM/VME 2 de 312
3. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NORMAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOSDIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD______________________________________________________________________________________________ Artículo 3°.- Al entrar en vigencia el Código Nacional de Electricidad -Suministro-,quedará sin efecto el Código Eléctrico Nacional aprobado por Resolución Suprema N°2 del Ministerio de Fomento y Obras Públicas de fecha 05 de enero de 1955 y el TomoIV “Sistema de Distribución” del Código Nacional de Electricidad aprobado porResolución Ministerial N° 0303-78-EM/DGE de fecha 30 de mayo de 1978. Regístrese, comuníquese y publíquese, CARLOS HERRERA DESCALZI MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS R.M. N° 308-2001-EM/VME 3 de 312
4. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NORMAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD ______________________________________________________________________________________________ CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2001 INDICE GENERAL SECCION DESCRIPCION PAGINA Sección 1 Introducción al Código Nacional de Electricidad Suministro 6 Sección 2 Terminología Básica 13 Sección 3 Métodos de Puesta a Tierra para Instalaciones de Suministro 27 Eléctrico y ComunicacionesPARTE 1. REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOSSección 10 Objetivo y Alcance de las Reglas 46Sección 11 Medidas de Protección en las Estaciones de Suministro Eléctrico 47Sección 12 Instalación y Mantenimiento de Equipos 55Sección 13 Equipo Rotativo 66Sección 14 Baterías de Acumuladores 68Sección 15 Transformadores y Reguladores 70Sección 16 Conductores 72Sección 17 Interruptores automáticos, Interruptores, Reconectadores, 74 Seccionadores y FusiblesSección 18 Dispositivos de maniobra y Barra bajo envolvente metálica 77Sección 19 Pararrayos 82PARTE 2. REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS AEREAS DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONESSección 20 Objetivo, Alcance y Aplicación de las Reglas 84Sección 21 Requerimientos Generales 86Sección 22 Relaciones entre las Diversas Clases de Líneas y Equipos 95Sección 23 Distancias de Seguridad 107Sección 24 Grados de Construcción 188Sección 25 Cargas para los Grados B y C 196Sección 26 Requerimientos de Resistencia 208Sección 27 Aislamiento de la Línea 227PARTE 3. REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONESSección 30 Objetivo, Alcance y Aplicación de las Reglas 233Sección 31 Requerimientos Generales que se aplican a las Líneas 234 SubterráneasSección 32 Sistemas de Conductos 239Sección 33 Cable de Suministro 249Sección 34 EL Cable en las Estructuras Subterráneas 251Sección 35 Cable Directamente Enterrado 256Sección 36 Subida de cables 266Sección 37 Terminales o Terminaciones del Cable de Suministro 268Sección 38 Equipo 270 R.M. N° 308-2001-EM/VME 4 de 312
5. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NORMAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD ______________________________________________________________________________________________Sección 39 Instalación en Túneles 273PARTE 4. REGLAS PARA LA OPERACIÓN DE LINEAS DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES Y EQUIPOSSección 40 Objetivo y Alcance de las Reglas 275Sección 41 Sistemas de Suministro y Comunicaciones – Reglas para las 276 EmpresasSección 42 Reglas Generales para los Trabajadores 280Sección 43 Reglas Adicionales para los Trabajadores de Comunicaciones 291Sección 44 Reglas Adicionales para los Trabajadores de Suministro 293 R.M. N° 308-2001-EM/VME 5 de 312
6. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 6 de 312 Sección 1 Introducción al Código Nacional de Electricidad Suministro010. Objetivo El objetivo de estas reglas es el de salvaguardar a las personas (de la concesionaria, o de las contratistas en general, o terceros o ambas) y las instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las líneas eléctricas tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus equipos asociados sin afectar a las propiedades públicas y privadas, ni al medio ambiente, ni al Patrimonio Cultural de la Nación. Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios para la seguridad del personal propio (de la empresa concesionaria, de las contratistas y subcontratistas) y del público durante condiciones especificadas. Este código no ha sido concebido como un compendio de especificaciones de diseño ni como manual de instrucciones.011. Alcances y obligatoriedad de uso011.A. Estas reglas se aplican a líneas de suministro eléctrico y de comunicaciones, equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de servicio público y privado de suministro eléctrico, de comunicaciones, ferroviarias y compañías que cumplen funciones similares a las de una empresa de servicio público. Estas reglas también se aplican a sistemas similares bajo el control de personal calificado, tales como los sistemas asociados a líneas particulares, sistemas asociados a un complejo industrial; o sistemas interactivos con una empresa de servicio público. En el caso de las instalaciones de comunicaciones deberá consultarse normas técnicas adicionales de las autoridades correspondientes.011.B. Estas reglas no se aplican a instalaciones en minas (la zona de explotación directa), embarcaciones, equipo ferroviario rodante, aeronaves, o equipo automotriz o cableado del usuario excepto lo indicado en las Partes 1 y 3. El Código Nacional de Electricidad Utilización cubre los requerimientos de instalaciones eléctricas del usuario en edificaciones.011.C. Este código es de uso obligatorio en todo el Perú. Todo proyecto o ejecución de obras eléctricas, de comunicaciones o ambas; así como la operación y mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a este código y a las normas complementarias.
7. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 7 de 312011.D. La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas es la autoridad para atender las consultas que se formulen en cuanto a la interpretación, modificación, o ambas, de este código.011.E. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) es el organismo encargado de fiscalizar y hacer cumplir este código, a través de ingenieros electricistas o mecánicos electricistas especializados que estén reconocidos y habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú..011.F. Los documentos y planos de proyectos eléctricos en su concepción general (proyectos, estudios, obras, etc.), de cualquier naturaleza deberán ser firmados por un ingeniero electricista o mecánico electricista especializado que esté reconocido y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.011.G. Estas reglas se complementan con las Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; y con las emitidas por otras autoridades estatales relacionadas al tema, y cuyo cumplimiento se haga necesario para lograr lo indicado en la regla 010.012. Reglas generales012.A. Todas las líneas de suministro eléctrico y de comunicaciones así como el equipo eléctrico asociado serán diseñadas, construidas, operadas y mantenidas cumpliendo con los requerimientos de estas reglas. Deberá tenderse a disponer de instalaciones en armonía con el medio ambiente, tratando de mantener –en lo práctico posible- el equilibrio con el ornato en particular, y cumplir con las demás normas técnicas y recomendaciones de las entidades gubernamentales competentes según corresponda, siempre y cuando no se contraponga con el marco legal vigente.012.B. El Titular es responsable frente al Estado y ante terceros respecto al cumplimiento del Código Nacional de Electricidad Suministro, sea que lo haga por sí mismo o mediante Contratistas (o subcontratistas). El Contratista responde frente al Titular por el cumplimiento del Código. En caso de incumplimientos originados por violaciones posteriores causados por terceros, el afectado deberá recurrir al uso de los dispositivos legales, y comunicar la transgresión al Osinerg y a otras autoridades pertinentes involucradas en el tema en particular.012.C. Con respecto a los detalles no incluidos en estas reglas, el diseño, la construcción, operación y el mantenimiento deberán ser efectuados de conformidad con métodos aprobados y reconocidos apropiados a las condiciones locales y serán informados con debida anterioridad a los responsables de la aprobación, supervisión, construcción o del mantenimiento de las líneas de suministro eléctrico o de comunicaciones y de los equipos.
8. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 8 de 312012.D. El personal instalador o trabajador especializado deberá ser calificado y competente; y, los responsables de la supervisión, construcción, operación, mantenimiento o fiscalización, deberán verificar su calidad de mano de obra.012.F. Los materiales y productos referidos en este código deberán cumplir con las Normas Técnicas Peruanas –en los casos que éstas respondan a las exigencias de las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)- u otras que sean reconocidas y respondan a exigencias internacionales. En caso que las Normas Técnicas Peruanas requieran ser complementadas, utilizar las anteriormente indicadas. Y en la situación particular, que no existan ninguna de las anteriores, se utilizarán normas específicas que sean de uso internacional.013. Aplicación013.A. Nuevas instalaciones y ampliaciones013.A.1. Estas reglas se aplicarán a toda nueva instalación o ampliación, excepto cuando puedan ser exoneradas o modificadas por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Cuando estas reglas sean exoneradas o modificadas, la seguridad debe ser garantizada por otros medios. EJEMPLO: Métodos alternativos de trabajo, tales como el uso de barricadas, guardas u otro equipo alternativo de protección, pueden ser implementados junto con distancias alternativas apropiadas como un medio de proporcionar seguridad cuando se trabaja cerca de conductores energizados.013.A.2. Se podrá utilizar de manera experimental otras formas de construcción o métodos de instalación diferentes a aquellos especificados en estas reglas con el fin de obtener información adicional, siempre y cuando estas alternativas se efectúen bajo supervisión autorizada y calificada.013.B. Instalaciones existentes013.B.1. Cuando una instalación existente cumple - o es modificada para que cumpla con estas reglas tal instalación puede considerarse conforme con esta edición del código.013.B.2. Las instalaciones existentes incluyendo reemplazos por mantenimiento, que actualmente cumplen con códigos previos no necesitan ser modificadas para cumplir con las reglas de este código, excepto cuando sea exigido por un ente autorizado por razones de seguridad, con el adecuado sustento técnico.013.B.3. Cuando se añada, se modifique, o se reemplace conductores o equipos de una estructura existente, la estructura o los componentes de la estructura no requieren ser modificados o reemplazados si la instalación resultante cumple con: (a) las reglas vigentes durante la instalación original, o (b) las reglas
9. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 9 de 312 vigentes en ediciones posteriores a las cuales la instalación ha sido adecuada, o (c) las reglas de este código en conformidad con la regla 013.B.1.014. Exoneración El responsable de una instalación puede modificar o exonerarse de las reglas en caso de una emergencia o de instalaciones temporales, sin originar situación de riesgo en general. El plazo de existencia de la emergencia o de la instalación temporal será acordado con Osinerg y las autoridades pertinentes e involucradas en el tema en particular. NOTA. Debe tenerse presente que la falta de señal o continuidad del servicio puede significar situación de riesgo.014.A. Instalaciones de emergencia014.A.1. Las distancias requeridas en la Sección 23 pueden ser reducidas para instalaciones de emergencia. Pero en todo momento, deberá evitarse crear situaciones de riesgos, tanto para los trabajadores como para el público.014.A.2. La robustez de los materiales y de la construcción en instalaciones de emergencia no será menor a la requerida para construcciones de Grado N. Ver regla 263.014.A.3. Las instalaciones de emergencia serán retiradas, reemplazadas o reubicadas según se requiera tan pronto como sea posible.014.B. Instalaciones aéreas temporales Cuando una instalación es temporal, o cuando los equipos son temporalmente reubicados para facilitar otro trabajo, la instalación deberá cumplir con los requerimientos para instalaciones no temporales, excepto que la robustez de los materiales y de la construcción no sea inferior a la requerida para construcción de Grado N. Ver regla 263.015. Fecha efectiva Este código debe ser utilizado desde la fecha indicada por el dispositivo legal correspondiente.016. Unidades de medida016.A. El Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP), Ley 23560, del 82-12-31; según el Decreto Supremo N° 026-93-ITINCI, es de uso obligatorio en todas las actividades que se desarrollen en el país y debe expresarse en todos los documentos públicos y privados.
10. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 10 de 312016.B. Las dimensiones de elementos físicos indicados en este código, tales como conductores y varillas de puesta a tierra son “valores nominales” asignados con fines de una designación adecuada. Debido a limitaciones de fabricación u otras restricciones, otros estándares pueden fijar tolerancias, variaciones, o rangos para las dimensiones de tales elementos.017. Niveles de tensión en sistemas de corriente alterna (c.a.) y requerimientos de suministro en los puntos de entrega Los sistemas de tensión c.a. deberán cumplir las reglas indicadas a continuación; en casos en que no se especifique o no estén comprendidos en esta regla, se deberá cumplir con la norma DGE correspondiente.017.A. Niveles de tensión Podrá continuar utilizándose los niveles de tensión existentes y las tensiones recomendadas siguientes: 0,38 Y/ 0,22 kV 22,9 / 13,2 kV 22,9 kV 60 kV 138 kV 220 kV RECOMENDACIÓN: Para reducir situaciones de riesgo, en el radio de influencia de subestaciones contiguas, no deberá mantenerse sistemas eléctricos de diferentes características para el mismo nivel de tensión, por ejemplo, que subsistan sistemas de 380/220 V con neutro con puesta a tierra múltiple y 220 V sin neutro, esta situación sólo se mantendrá durante el tiempo requerido para su reemplazo dentro del cronograma comprometido con la autoridad correspondiente. NOTA: El sistema monofásico con retorno por tierra de 22,9/ 13,2 kV y 440/220 V, monofásico de tres conductores, dos activos y un neutro con puesta a tierra múltiple, se podrá continuar aplicando sólo en áreas de baja densidad de carga como las rurales o pequeñas localidades aisladas .017.B. Requerimientos de puesta a tierra del sistema Los sistemas de tensión alterna recomendados deberán considerar lo siguiente: 0,38 / 0,22 kV De cuatro hilos, neutro puesto a tierra de manera efectiva 22,9 kV De tres o cuatro conductores, el neutro puede estar puesto 22,9 / 13,2 kV a tierra de manera efectiva 60 kV De tres hilos, neutro puesto a tierra de manera efectiva 138 kV De tres hilos, neutro puesto a tierra de manera efectiva 220 kV De tres hilos, neutro puesto a tierra de manera efectiva
11. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 11 de 312 NOTA 1: En sistemas con neutro no puesto a tierra, el titular deberá garantizar la seguridad de las personas ante posibles tensiones peligrosas causadas por electrizamiento, considerando la instalación del adecuado sistema de puesta a tierra. Ver regla 017.C. NOTA 2: En sistemas de baja tensión con neutro multiaterrado, la resistencia de puesta a tierra del neutro en los puntos más desfavorables, estando conectadas todas las puestas a tierra, no deberá superar los siguientes valores: § En centro urbano o urbano rural 6 ohms § En localidades aisladas o zonas rurales 10 ohms Ver Sección 3. Métodos de puesta a tierra para instalaciones de suministro eléctrico y comunicaciones.017.C. Requerimiento de la operación del sistema de protección Las instalaciones de suministro eléctrico como de comunicaciones, deberán – dentro de lo práctico posible- disponer del sistema de protección adecuado, para evitar daños al ser humano, deteriorios a sus propias instalaciones y de terceros. En cualquier tipo de sistema de suministro, con neutro o sin neutro, el titular deberá asegurarse en todo momento que su sistema de protección debe ser capaz de detectar y aislar fallas causadas por desprendimiento de conductores o fase a tierra, para evitar tensiones de contacto y de paso peligrosas. NOTA: Para el sistema eléctrico con neutro aislado de baja tensión, la mejora de la protección contra tensiones peligrosas deberá irse acondicionando de acuerdo al avance de la tecnología para este tipo de sistema.017.D. Tolerancias de la variación de la tensión en el punto de entrega de energía Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de energía a todo consumidor, en todos los niveles de tensión nominales, es hasta el ± 5 % de las tensiones nominales en tales niveles. Tratándose de redes de baja tensión en zonas rurales (urbano rurales o rurales o ambas), dicha tolerancia es hasta el ± 7,5 %.
12. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 1 INTRODUCCION 12 de 312 UNIDAD DE MEDIDA MAGNITUD FISICA DESIGNACION O SIMBOLO NOMBRE INTERNACIONAL Longitud metro m Masa kilogramo kg Tiempo segundo s Intensidad de corriente ampere A eléctrica Temperatura kelvin K termodinámica Intensidad luminosa candela cd Cantidad de materia mol mol Frecuencia hertz Hz Fuerza, peso newton N Presión, tensión mecánica, pascal Pa módulo de elasticidad Energía, trabajo, cantidad joule J de calor Potencia, flujo de energía watt W Potencial eléctrico, tensión eléctrica, diferencia de volt V potencial eléctrico, fuerza electromotriz Capacitancia eléctrica farad F Resistencia eléctrica ohm Ω Conductancia eléctrica siemens S Temperatura Celsius grado celsius ºC Flujo luminoso lumen lm Volumen metro cúbico m3 Iluminación lux lx Energía eléctrica kilowatt hora kW.h Potencia aparente volt ampere VA Potencia aparente kilovolt ampere kVA Potencia reactiva var var Potencia reactiva Kilovolt ampere kVAR reactivo Inducción magnética tesla T Superficie o área metro cuadrado m2NOTA§ En cuanto a las secciones de conductores eléctricos sólo debe emplearse mm2 (mayor información ver el SLUMP, Ley 23560 del 31 de diciembre de 1982).
13. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 13 de 312 Sección 2. Terminología básicaDefiniciones de términosAccesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno.Acometida. Parte de una instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución(incluye el empalme) y la caja de conexión y medición o la caja de toma.Acometida aérea. Los conductores aéreos entre la línea de suministro eléctrico o decomunicaciones y el edificio o estructura a la cual sirve.Aislación. Es el conjunto de aislantes aplicados alrededor de los conductores ydestinados a aislarlos eléctricamente.Aislado (apartado). No accesible fácilmente a personas a menos que se utilicen mediosespeciales de acceso.Aislado eléctricamente. Separado de otras superficies conductivas por un dieléctrico(incluyendo el aire) que ofrece una alta resistencia al paso de la corriente.NOTA: Cuando se dice que un objeto está aislado se entiende que está aislado para las condicionesa las cuales está normalmente sujeto. De lo contrario, para fines de estas reglas se lo designa comono aislado eléctricamente.Aislado por elevación. Suficientemente elevado de manera que las personas puedancaminar por debajo de manera segura.Aislador. Material aislante de una forma diseñada para soportar físicamente un conductory separarlo eléctricamente de otros conductores u objetos.Aislamiento (aplicado a cables). Lo que permite aislar un conductor de los otrosconductores o de partes conductoras o de la tierra.Aislante. Es un material cuya conductividad eléctrica es nula o muy pequeña.Alambre. Es el producto de cualquier sección maciza, obtenido a partir del alambrón portrefilación, laminación en frío o ambos procesos combinados, resultando un cuerpo demetal estirado, generalmente de forma cilíndrica y de sección circular.Alambre aislado. Es el alambre recubierto con material que desempeña una funciónbásicamente aislante.
14. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 14 de 312Alambre de suspensión. Un alambre auxiliar de suspensión que permite soportar uno omás conductores troles, de contacto o aparatos luminosos así como los conductores quelos conectan a una fuente de alimentación.Alambre protegido. Es el alambre recubierto con material que desempeña una funciónbásicamente protectora.A prueba de fuego (cables). La aplicación de una cubierta resistente al fuego.Armadura. Es la protección metálica contra efectos mecánicos, constituida por alambresde sección circular o rectangular, flejes (bandas) o trenzas colocadas sobre un cable.Anclaje. Punto seguro de fijación al cual se está asegurando como protección contracaídas.Arnés. Un componente con un diseño de correas que es ajustado alrededor deltrabajador en una manera que contenga el torso y distribuya las fuerzas de retención decaídas al menos sobre los muslos superiores, la pelvis, el pecho y los hombros y provistode medios de sujeción con otros componentes o subsistemas.NOTA: Cada vez que se utilice la palabra "arnés" en este código se refiere a un arnés de cuerpoentero.Automático. Que opera por sí mismo o por su propio mecanismo, cuando actúa poralguna influencia no personal, como por ejemplo un cambio de corriente; no manual; sin laintervención de una persona. El control remoto que requiera intervención de personas noes automático sino manual.Avisos de seguridad. Advertencia de prevención de accidentes (peligro, gentetrabajando, etc.) de una apariencia distintiva, utilizada con el propósito de proteger alpersonal indicando que se restringe, el acceso o la operación de un dispositivo enparticular.Buzón de inspección. Un recinto subterráneo en el cual el personal puede entrar y quees utilizado con el propósito de instalar, operar y mantener equipos y cables subterráneos.Buzón de registro. Una abertura de acceso, prevista en un equipo o en un recintosubterráneo relacionado con líneas subterráneas, en el cual el personal puede teneracceso sin poder entrar, con el propósito de instalar, operar o mantener equipos, o cableso ambos.Cable. Un conductor con aislamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o sinaislamiento y otras cubiertas (cable monopolar o unipolar) o una combinación deconductores aislados entre sí (cable de múltiples conductores o multipolar).Cable con cable mensajero, o cable con mensajero, o autoportante oautosoportado. Cables que están suspendidos o trenzados en un cable mensajero.
15. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 15 de 312Cable con separadores. Un tipo de construcción de líneas de suministro eléctrico queconsiste de un conjunto de uno o más conductores cubiertos, separados entre ellos ysoportados de un cable mensajero por separadores aislantes.Cable de guarda. Conductor de protección de conductores aéreos contra descargasatmosféricas.Cable de fibra óptica - comunicaciones. Un cable de fibra óptica que cumpla con losrequerimientos de una línea de comunicaciones y que esté ubicado en un área decomunicaciones para instalaciones aéreas o subterráneas.Cable de fibra óptica - suministro. Un cable de fibra óptica ubicado en el área desuministro de instalaciones aéreas o subterráneas.Cable mensajero. Alambre o conjunto de alambres, desnudos, cubiertos o aislados, quesoportan los esfuerzos mecánicos aplicados a él por acción de los conductores aisladosque van adosados, alrededor o sujetados por él y las acciones del medio ambiente y de lapersona calificada que da mantenimiento; va fijado a soportes o anclajes. También puedeestar diseñado para transportar energía eléctrica.Cable subterráneo. Conjunto de conductores aislados entre sí, con una o más cubiertasy que puede ir directamente enterrado.Calzada. La porción de una calle o autopista incluyendo los carriles de parada deemergencia para uso vehicular.NOTA: Una autopista dividida tiene dos o más calzadas. Ver también: carril de parada deemergencia; vía de tránsito.Cámara para transformador. Un recinto cerrado encima o debajo del suelo con paredes,piso y techo resistentes al fuego, en el cual los transformadores y su equipo asociado soninstalados, y que no es atendida de manera continua durante su operación. Ver también:cámara.Cámara. Un recinto estructuralmente sólido situado encima o debajo del suelo con accesorestringido a personal calificado para instalación, mantenimiento, operación, e inspeccióndel equipo o cables alojados en el recinto, El recinto puede tener aberturas paraventilación, acceso del personal, entrada de cables, y otras aberturas necesarias para laoperación de los equipos alojados en la cámara.Canalización. Cualquier canal diseñado expresamente para ser utilizado con el únicopropósito de alojar conductores.Capacidad de corriente. Es la capacidad de conducir corriente de un conductor eléctricobajo condiciones térmicas establecidas, expresada en amperes.Carril de parada de emergencia. La porción de una calzada contigua a la vía de tránsitoa fin de permitir que se detengan los vehículos en caso de emergencia.
16. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 16 de 312Cinta señalizadora. Cinta de material resistente y duradera a los agentes ambientales,llama la atención y señaliza el peligro y cuidados a tener con el material o producto queestá después de ella y que podría ocasionar riesgo o accidente sino se tiene en cuenta suleyenda.Cinturón de seguridad para trabajadores de líneas. Cinturón que consiste de unacorrea y anillos tipo de una D y que puede incluir un portaherramientas. Sinónimo:cinturón de seguridad para liniero.Circuito. Un conductor o sistema de conductores concebido para que a través de elloscuales pueda circular una corriente eléctrica.Conducto. Estructura que contiene uno o más ductos.NOTA: Un conducto puede indicar una tubería metálica, un ducto a nivel de una superficie, etc. Siun conducto contiene solamente un ducto es llamado un conducto simple, si contiene más de unducto se denomina conducto múltiple, usualmente precisando el número de ductos, por ejemploconducto de dos ductos.Conductor. Un material, usualmente en forma de alambre, cable o barra capaz deconducir corriente eléctrica.Conductor aislado. Un conductor cubierto con un dieléctrico diferente al aire y que tengaun nivel de aislamiento igual o superior a la tensión de utilización del circuito.Conductores con mensajero (conductores aislados autosoportados). Conjunto deconductores aislados entre sí, debidamente identificados cada uno de ellos que vansujetados helicoidalmente alrededor de un conductor mensajero protegido o desnudo.Conductor cubierto (protegido). Un conductor cubierto por un dieléctrico que no poseaun nivel de aislamiento o que tenga un nivel de aislamiento inferior a la tensión del circuitoen el cual es utilizado el conductor.Conductor de fibra óptica. Ver: cable de fibra óptica-comunicaciones o cable de fibraóptica-suministro.Conductor de puesta a tierra. Conductor utilizado para conectar el equipo o el sistemade cableado a uno o varios electrodos de puesta a tierra.Conductor lateral. Un alambre o cable extendido generalmente en una direcciónhorizontal y formando un ángulo con la dirección general de los conductores de línea yque es enteramente soportado en una estructura.Conductor de línea (líneas aéreas de suministro eléctrico o de comunicaciones). Unalambre o cable diseñado para transmitir la corriente eléctrica, extendiéndose a lo largode la ruta de la línea, y soportado por postes, torres u otras estructuras pero que noincluye conductores verticales o laterales.
17. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 17 de 312Conductor expuesto. Un tipo de línea de suministro eléctrico o comunicaciones en lacual los conductores son desnudos, cubiertos o protegidos, o aislados sin que su pantallaesté puesta a tierra de manera efectiva, soportados directamente en estructuras o conaisladores. Sinónimo: conductor abierto.Conductor múltiple. Un conjunto de dos o más conductores utilizados como un soloconductor y con separadores para mantener una configuración predeterminada. Losconductores individuales de este conjunto son llamados subconductores.Conectores terminales. Accesorios instalados en los extremos de los conductores quepermiten su conexión eléctrica segura a los demás elementos del circuito eléctrico, paralas condiciones preestablecidas, incluyendo las sobreintensidades.Conexión equipotencial. Conexión permanente de baja impedancia, de partes metálicasnormalmente no energizadas, para formar una vía eléctricamente conductiva que asegurecontinuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corrienteimpuesta.Conflicto entre estructuras. Línea situada con respecto a otra línea, de tal manera quela volcadura de la primera línea resultará en contacto entre sus estructuras de soporte oconductores y los conductores de la otra línea, asumiendo que no hay rotura deconductores en ninguna de las líneas.Contratista. Persona natural o jurídica que recibe el encargo de un Titular para efectuaractividades de diseño, supervisión, construcción, operación, mantenimiento u otrasrelacionadas con las actividades de las líneas eléctricas y equipos asociados desuministro eléctrico o de comunicaciones sujetas a las reglas de este código. Elcontratista responde por sus trabajadores ante el Titular en el cumplimiento de estecódigo.Correa de posicionamiento. Una correa con broches de gancho para conectar los anillosen D de un cinturón de seguridad o de un arnés de cuerpo entero.Cuadro de distribución. Es un conjunto de barras y conexiones, dispositivos de conexióny desconexión que consiste de uno o más paneles con dispositivos eléctricos montadosen él junto con su marco asociado.Cubierta (del conductor, del cable). Es una envoltura continua y ajustada, destinada aproteger la aislación del cable.Cubierta metálica. Es aquella constituida usualmente por plomo o aleación de plomo oaluminio.Cubierta protectora exterior del cable. Cubierta polimérica que protege el interior delcable contra los agentes externos del ambiente de instalación, para el cual ha sidodiseñada su instalación y operación.Cuerda de seguridad. Una línea o red flexible, una cuerda, un alambre o una cinta quegeneralmente tiene un conector a cada extremo para conectar el cinturón de seguridad, la
18. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 18 de 312correa aérea, o un arnés de cuerpo entero a un dispositivo de absorción de energía, líneade seguridad (línea de vida), o anclaje.Desenergizado. Cuando ha sido desconectado de todas las fuentes de suministro por laoperación del interruptor, apertura de tomas de carga, apertura de puentes u otra maneradel suministro eléctrico; quedando el circuito al potencial de tierra. Sinónimo: muerto odesconectado.NOTA: El circuito podría ser cargado eléctricamente por inducción de circuitos energizados en susproximidades si los circuitos son paralelos. Razón por la que en situaciones de teneraseguramiento de circuito totalmente desenergizado se deberá decir: desenergizado y puesto atierra de manera efectiva.Desplazamiento. El movimiento vertical (ascendente o descendente) y el movimientohorizontal para llegar o salir del lugar de trabajo.Desplazándose (aplicado a protección contra caídas). El acto de moverse desde unaubicación a otra en un equipo o estructura.Dispositivo aéreo aislado. Es un dispositivo articulado o un telescópico montado sobreun vehículo, con una o más canastillas o plataforma para posesionar e izar al trabajador.Dispositivo de posicionamiento. Un equipo que al ser utilizado con un cinturón deseguridad o con un arnés, permite al trabajador ser retenido en una posición elevada deuna superficie vertical, tal como un poste o una torre y le permite trabajar con ambasmanos.Distancia mínima de acercamiento. La distancia más cercana a la que un empleadocalificado se le permite acercarse a un objeto energizado o puesto a tierra, segúncorresponda al método de trabajo utilizado.Ducto. Una sola canalización cerrada que sirve como vía a conductores o cables.Efectivamente puesto a tierra o Puesto a tierra de una manera efectiva.Intencionalmente conectado a tierra a través de una conexión directa a tierra o de unaconexión con una impedancia suficientemente baja, de suficiente capacidad para limitar laelevación de tensiones por debajo de la que podría ocasionar daños a las personas o alos equipos conectados.Empresa de servicio público. Una organización responsable de la instalación, operacióny mantenimiento de sistemas de suministro eléctrico o de comunicaciones y de suobligada comercialización al público.Encerrado. Rodeado por un armario, carcasa, cerca o paredes que evitan que laspersonas entren accidentalmente en contacto con las partes energizadas.En servicio. Las líneas y equipos son considerados en servicio, cuando están conectadosal sistema y son capaces de suministrar energía o señales de comunicación.
19. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 19 de 312Energizado. Eléctricamente conectado a una diferencia de potencial o eléctricamentecargado de modo que tenga un potencial contra tierra. Sinónimo: vivo.Envolvente. Envoltura o carcasa de un aparato, o cerca o paredes que rodean unainstalación para evitar que las personas puedan entrar en contacto accidental con partesenergizadas o para proteger al equipo contra daños físicos. Sinónimo: cerrado.Equipo. Un término genérico que incluye accesorios, dispositivos, artefactos, arreglos,aparatos y similares utilizados como parte de o en conexión con un suministro eléctrico ocon sistemas de comunicaciones.Equipo de suministro eléctrico. Equipo que alimenta, modifica, regula, controla oprotege un suministro eléctrico. Sinónimo: equipo de suministro.Equipo de utilización. Equipo, dispositivos, y cableado que utiliza energía eléctrica paraaplicaciones en electromecánica, calefacción, iluminación, química, de pruebas ypropósitos similares y que no son parte del equipo de suministro, de las líneas desuministro o de las líneas de comunicaciones.Equipo tipo pedestal. Un término genérico que describe equipo encerrado y cuyacubierta exterior se encuentra al potencial de tierra y está colocado sobre un pedestal.Espacio libre (distancias). La distancia de separación entre dos objetos medidos desuperficie a superficie.Estación de generación. Una planta donde se produce energía eléctrica por conversiónde alguna otra forma de energía (por ejemplo, química, nuclear, solar, mecánica ohidráulica) por medio de aparatos apropiados. Esto incluye todos los equipos auxiliares dela planta de generación y otros equipos asociados necesarios para la operación de laplanta. No se incluyen las estaciones que producen potencia para uso exclusivo desistemas de comunicaciones.Estación de suministro. Ver: estación de suministro eléctrico.Estación de suministro eléctrico. Cualquier edificación, habitación o área separada enla cual está ubicado el equipo de suministro eléctrico y cuyo acceso es permitido por reglageneral solamente a personal calificado. Esto incluye estaciones de generación ysubestaciones, considerando su generador asociado, baterías, transformador y equiposde maniobra, pero no incluye elementos tales como equipos tipo pedestal, instalacionesen buzones de inspección y cámaras.Estructura de soporte. La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torreo un pedestal).Estructuras de concreto pretensado. Estructuras de concreto que incluyen varillasmetálicas que son tensadas y ancladas antes o después de vaciar el concreto.
20. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 20 de 312Expuesto. Que pueden ser tocadas en forma inadvertida o aproximarse al mismo a unadistancia menor que la de seguridad. Se aplica a las partes que no están adecuadamentecubiertas, separadas o aisladas. Sinónimo: parte expuesta.Fácil de trepar. Que posee suficientes lugares de donde asirse y puntos de apoyo paralos pies, que permitan a una persona adulta de estatura promedio trepar fácilmente sinutilizar una escalera u otro equipo especial.Flecha de un conductor. La distancia vertical máxima en un vano de una línea aérea,medida del conductor a la línea recta que une sus puntos de apoyo.Flecha inicial sin carga. La flecha de un conductor antes de la aplicación de cualquiercarga.Flecha final. La flecha de un conductor bajo condiciones específicas de carga ytemperatura y después que ha sido sometido por un periodo de tiempo apreciable a lascargas prescritas correspondientes a la zona geográfica en la cual está instalado o a unacarga equivalente y la carga es removida. La flecha final debe incluir el efecto de ladeformación no elástica.Flecha final sin carga. La flecha de un conductor después que ha sido sometido por unperiodo de tiempo apreciable a la carga prescrita para la zona geográfica en la cual estáinstalado o a la carga equivalente y luego la carga es removida. La flecha final sin cargadebe incluir el efecto de la deformación no elástica.Flecha total. La distancia medida verticalmente entre el conductor y la línea recta queune sus dos puntos de soporte, bajo condiciones de carga de hielo equivalente a la cargatotal resultante para la zona geográfica en la cual está instalado.Flecha total máxima. La flecha total en el punto medio de la línea recta que une los dospuntos de soporte del conductor.Flecha aparente de un vano. La distancia máxima entre el conductor en un vano dado yla línea recta que une los dos puntos de soporte del conductor, la cual es medidaperpendicularmente desde la línea recta. Ver figura D-1.Flecha de un conductor a un punto cualquiera del vano. La distancia medidaverticalmente desde un punto cualquiera del conductor a la línea recta entre sus dospuntos de soporte.Flecha aparente en cualquier punto del vano. La distancia, en un punto específico delvano, entre el conductor y la línea recta que une los dos puntos de soporte del conductor,medida perpendicularmente desde la línea recta.
21. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 21 de 312Fuera de servicio. Las líneas y equipos son considerados fuera de servicio cuando estándesconectados del sistema y no son capaces de suministrar energía ni señales decomunicaciones.Hierro para jalar cables (ojal, ancla). Un punto de anclaje asegurado a la pared, al cieloraso o al piso de un buzón de inspección o cámara para fijar una polea utilizada para jalarcables.Instalación a la intemperie. Es una instalación eléctrica o de comunicaciones al airelibre, expuesta directamente a la radiación solar.Instalación al exterior. Es una instalación eléctrica o de comunicaciones, protegidacontra la radiación solar directa y precipitaciones atmosféricas, se incluye el viento encasos especiales. Por lo demás, equivale al aire libre.Instalación al interior. Es una instalación eléctrica o de comunicaciones, dentro de unedificio o una envolvente, cuyos medios de servicio están protegidos contra las influenciasatmosféricas.Interruptor automático. Un dispositivo de conexión y desconexión, capaz de transportare interrumpir corrientes bajo condiciones normales de circuito y corrientes bajocondiciones anormales de una duración especificada tales como las corrientes bajocondiciones de falla.Línea. Es una disposición de conductores, materiales aislantes y accesorios paratransmitir electricidad entre dos puntos de un sistema.
22. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 22 de 312Líneas de comunicaciones. Conductores y sus estructuras de soporte o de alojamientoque son utilizados para el servicio de comunicaciones o señales públicas o privadas,y queoperan a potenciales que no superen los 400 V a tierra o 750 V entre cualquiera de dospuntos del circuito, y cuya potencia transmitida no exceda 150 W. Cuando se operadebajo de una tensión nominal de 90 V, no se pone límites a la potencia transmitida delsistema. Bajo condiciones específicas los cables de comunicaciones pueden incluircircuitos de comunicaciones que excedan los límites previamente fijados, en el caso quelos circuitos sean utilizados solamente para alimentar a los equipos de comunicaciones.NOTA: Se incluye los sistemas telefónicos, telegráficos, de señales en vías férreas, de datos, dereloj, de incendios, de alarma policíaca, de televisión por cable y otros sistemas similares a losarriba descritos. Las líneas utilizadas para señalización pero que no están incluidas en ladefinición previa son consideradas como líneas de suministro eléctrico y deben ser instaladas comotales.Líneas de suministro eléctrico. Aquellos conductores utilizados para transmitir energíaeléctrica y sus estructuras de soporte y contención. Las líneas de señales de más de 400V son siempre líneas de suministro dentro del alcance de las reglas, y aquellas de menosde 400 V pueden ser consideradas líneas de suministro si son totalmente construidas yoperadas de esa manera.Longitud del vano. Distancia horizontal entre dos puntos de enlace del conductor sobredos soportes consecutivos.Lugar de trabajo (aplicado a protección contra caídas). La ubicación en la estructura oequipo donde el trabajador está en posición de ejecutar el trabajo o tarea asignada,después de haber completado el ascenso (horizontal y vertical).Manual. Capaz de ser operado con intervención personal.Pantalla sobre la aislación. Una envoltura que encierra el aislamiento de un cable yproporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable.Pantalla sobre el conductor. Una envoltura que encierra el conductor de un cable y queproporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable.Parte conductora de corriente. Una parte conductora diseñada para ser conectada enun circuito eléctrico a una fuente de tensión. Las partes no conductoras de corriente sonaquellas no diseñadas para ser conectadas.Persona calificada. Que posee un adecuado conocimiento de la instalación, construcciónu operación de los aparatos y de los peligros asociados. Sinónimo: trabajador, empleadocalificado.Persona designada. Una persona calificada designada para realizar tareas específicasbajo condiciones existentes. Sinónimo: empleado designado.Presión lateral en la pared de un cable. Fuerza de presión ejercida sobre un cabledurante la instalación.
23. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 23 de 312Protegido (resguardo o protegido por guardas). Cubierto, enrejado, encerrado oprotegido de otra manera por medio de elementos apropiados de cobertura como tapas,carcasas, cubiertas, cajas, barreras, pantallas, pedestales o plataformas diseñados paralimitar la posibilidad de aproximación o contacto de personas u objetos a un puntopeligroso.NOTA: Los alambres aislados pero que no están protegidos de otra manera no son normalmenteconsiderados como protegidos. Ver excepciones correspondientes a reglas específicas.Puesto a tierra efectivamente. Ver: efectivamente puesto a tierra.Puesto a tierra. Conectado a tierra o en contacto con ella o conectado a un cuerpoconductivo que actúe como la tierra.Reja de buzón de registro. Una reja que proporciona ventilación y cobertura deprotección en una abertura de un buzón de registro.Relleno. Materiales tales como arena, piedra molida o tierra que son colocados pararellenar una excavación.Remotamente operable (aplicado a un equipo). Capaz de ser operado desde unaposición externa a la estructura en la cual está instalado o desde una posición protegidadentro de la estructura.Sección de balasto (vías férreas). Sección de material compuesta generalmente de rocaque proporciona soporte bajo los durmientes de las vías férreas.Seccionador. Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiarlas conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente dealimentación.NOTA: Está diseñado para permitir de manera permanente el paso de la corriente de carga ytambién corrientes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según especificación.Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacío ya que sólo interrumpe la tensión no pudiendohacerlo con la corriente.Sensitividad a la inducción. Las características de un circuito de comunicaciones,incluyendo sus aparatos conectados, que determinan el grado en el cual es afectado demanera adversa por campos inductivos.Señales de seguridad. Indicaciones, letreros, rótulos, que dan directivas a seguir paraevitar riesgo eléctrico, u otros peligros y que su cumplimiento ayuda a un desarrollo deactividades con mayor seguridad.Separación aleatoria. Instalado sin ninguna separación deliberada.Separación. La distancia entre dos objetos medida de superficie a superficie yusualmente rellena de material sólido o líquido.
24. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 24 de 312Sistema de conductos. Una combinación de conductos, buzones de inspección,buzones de registro y cámaras, unidos para formar un solo conjunto.Sistema de detención de caídas. El conjunto de equipos tales como cinturón deseguridad para trabajadores de líneas, correa aérea, o arnés de cuerpo entero enconjunto con medios de conexión, con o sin un dispositivo absorbente de energía, y unanclaje para limitar los esfuerzos que un trabajador puede experimentar durante unacaída.Sistema de prevención de caídas. Un sistema que puede incluir un dispositivo deposicionamiento concebido para impedir que un trabajador caiga desde un punto elevado.Sistema de protección de caídas (equipo). Consiste bien sea de un sistema deprevención de caídas o de un sistema de detención de caídas.Sistema interactivo con una concesionaria de servicio público. Un sistema deproducción de energía eléctrica que opera en paralelo y es capaz de entregar energía alsistema de suministro eléctrico de una concesionaria de servicio público.Subestación. Conjunto de instalaciones, incluyendo las eventuales edificacionesrequeridas para albergarlas, destinado a la transformación de la tensión eléctrica y alseccionamiento y protección de circuitos o sólo al seccionamiento y protección decircuitos y está bajo el control de personas calificadas.Suministro. Conjunto de instalaciones que permiten la alimentación de la energíaeléctrica en forma segura y que llega hasta el punto de entrega.Tapa de buzón de inspección. Una cubierta removible que cierra la entrada al buzón deinspección o a recintos similares bajo la superficie.Tensión. La diferencia de potencial eficaz entre dos conductores cualquiera o entre unconductor y la tierra. Las tensiones están expresadas en valores nominales a menos quese indique lo contrario. La tensión nominal de un sistema o circuito es el valor asignado alsistema o circuito para una clase dada de tensión con el fin de tener una designaciónadecuada. La tensión de operación del sistema puede variar por encima o por debajo deeste valor.Tensión de un circuito no puesto a tierra de manera efectiva. La tensión nominal másalta entre cualquiera de los conductores del circuito.NOTA: Si un circuito está directamente conectado y es alimentado desde otro circuito de mayortensión (como es el caso de un autotransformador), ambos circuitos se consideran como de la clasede tensión más alta a menos que el circuito de menor tensión esté efectivamente puesto a tierra, encuyo caso su tensión no está determinada por el circuito de mayor tensión. La conexión directaimplica la conexión eléctrica, que se distingue de la conexión meramente por inducciónelectromagnética o electrostática.
25. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 25 de 312Tensión de un circuito de corriente constante. La tensión más alta para la corriente deplena carga del circuito.Tensión a tierra de un circuito no puesto a tierra. La tensión nominal más alta entrecualquiera de dos conductores del circuito comprometido.Tensión a tierra de un circuito puesto a tierra. La tensión nominal más alta entrecualquier conductor de circuito y el punto o conductor conectado a tierra.Tensión a tierra de un conductor de un circuito no puesto a tierra. La tensión nominalmás alta entre dicho conductor y cualquier otro conductor del circuito comprometido.Tensión a tierra de un conductor de un circuito puesto a tierra. La tensión nominalentre dicho conductor y el punto o conductor de conexión a tierraTensión de jalado de cable. La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante suinstalación.Tensión de un circuito efectivamente puesto a tierra. La tensión nominal más altaentre cualquier conductor del circuito y la tierra, a menos que se indique otro valorTensión final (mecánica). La tensión longitudinal en un conductor, después que ha sidosometido por un período de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográficadonde está situado, o a una carga equivalente, y la carga es removida. La tensión final sincarga incluirá el efecto de la deformación no elástica.Tensión, sin carga inicial (mecánica). La tensión longitudinal en un conductor antes dela aplicación de una carga externa.Terminación del cable. Un accesorio del cable que restituye el aislamiento yhermeticidad del cable, permite una adecuada conexión eléctrica y es resistente alintemperismo o ambiente de su instalación.Terminación. Ver: Terminación del cable.Terminal de captación o dispositivo de interceptación de rayos. Elemento metálicocuya función es interceptar los rayos que podrían impactar directamente sobre lainstalación a proteger. Comúnmente se ha venido denominándolo como pararrayos(ejemplo: pararrayos tipo Franklin). Titular. Persona natural o jurídica a la que el Estado le ha otorgado o reconocido elderecho de desarrollar actividades para el suministro eléctricas o de comunicaciones deacuerdo a la ley de la materia. El titular responde ante el Estado y terceros por sustrabajadores (propios y de los contratistas) por el cumplimiento de este código.Trabajo a mano desnuda. Técnica para realizar trabajos en vivo sobre líneas y equiposenergizados, donde uno o más trabajadores laboran directamente con las partesenergizadas después de haber sido conectados al mismo potencial del equipoenergizado. Estos trabajadores normalmente están soportados por escaleras aislantes,
26. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 2 TERMINOLOGÍA BÁSICA 26 de 312dispositivo aéreo aislante, helicóptero, cuerdas no conductivas o los cables o equiposenergizados sobre los cuales se está trabajando. La mayor parte de estos trabajos incluyeel uso de herramientas aislantes para trabajar en vivo. Trabajador autorizado. Aquella persona debidamente entrenada y que tieneconocimiento y pericia en la ejecución de los trabajos propios del sector y que ha sidoautorizado por su jefatura correspondiente.Trabajador especializado en trabajos en posiciones elevadas. Un trabajador quedebido a su formación y experiencia conoce los métodos de trabajo en posicioneselevadas y ha demostrado de manera continua su destreza y su conocimiento de lospeligros asociados. Sinónimo: liniero.Transitando (aplicado a protección contra caídas). El acto de moverse de un objeto aotro (por ejemplo, entre un dispositivo aéreo y una estructura).Uniones o manguitos de unión. Accesorios para permitir la continuidad de losconductores eléctricos y lograr una conexión eléctrica segura para las condicionespreestablecidas, incluyendo las sobrecorrientes.Uso común. Utilización simultánea por dos o más empresas de servicio público de lamisma estructura.Uso conjunto. Utilización simultánea por dos o más tipos de empresas de serviciopúblico.Vía de tránsito. La porción de una calzada reservada al movimiento de vehículos,excluyendo los carriles de emergencias y vías de estacionamiento permanente.Vivo. Ver: energizado.
27. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 27 de 312 Sección 3. Métodos De Puesta a Tierra para Instalaciones de Suministro Eléctrico y Comunicaciones030. Objetivo El objetivo de la Sección 3 de este código es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra como un medio de protección para los trabajadores y el público contra daños causados por un gradiente de potencial eléctrico, como por ejemplo la electrización de estructuras, carcazas, mensajeros, etc., normalmente no energizados.031. Alcances La Sección 3 de este código comprende métodos de puesta a tierra de equipos y conductores de suministro eléctrico y comunicaciones. Las reglas que indican la necesidad de efectuar puestas a tierra se encuentran en otras secciones de este código. Estas reglas no comprenden el retorno por tierra en vías férreas, ni de cables de guarda que son normalmente independientes de los conductores o equipos de suministro eléctrico y comunicaciones.032. Punto de conexión de conductores de puesta a tierra032.A. Sistemas de corriente continua a ser conectados a tierra032.A.1. Igual o menor a 750 V La conexión deberá ser efectuada solamente en las estaciones de suministro eléctrico. En sistemas de corriente continua de tres hilos, la puesta a tierra debe ser conectada al neutro.032.A.2. Más de 750 V La conexión deberá ser efectuada en las estaciones de suministro y de la carga. Se conectará a tierra el neutro del sistema. El electrodo de puesta a tierra puede ser externo o estar ubicado en un punto remoto de cada una de las estaciones. Una de las dos estaciones puede tener su conexión a tierra a través de pararrayos siempre y cuando la otra estación esté puesta a tierra de manera efectiva tal como se indica en el párrafo anterior.
28. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 28 de 312 EXCEPCIÓN: Cuando las estaciones no estén separadas geográficamente como es el caso de convertidores a.c./d.c./a.c. contiguos, el neutro del sistema podrá estar conectado a tierra en un solo punto.032.B. Sistemas de corriente alterna a ser conectados a tierra032.B.1. Igual o menor a 750 V El punto de conexión a tierra, en un sistema trifásico de cuatro hilos conectado en estrella o en un sistema monofásico de tres hilos, será el conductor neutro. Para mejorar el grado de seguridad, las conexiones de puesta a tierra deberán efectuarse en la fuente y en otras partes de la línea de acuerdo a lo que la buena práctica y experiencia lo aconseje para cada tipo de sistema eléctrico específico y características del terreno. En los sistemas eléctricos con neutro multiaterrado o aterrado en algunos puntos, deberá asegurarse que el neutro del sistema eléctrico siempre disponga de una puesta a tierra efectiva. Para cualquier sistema eléctrico, con o sin neutro, las instalaciones eléctricas particulares deberán disponer de su puesta a tierra de protección eléctrica. Ver Código Nacional de Electricidad Utilización. NOTA. De acuerdo al avance tecnológico compatible con el sistema de suministro eléctrico en particular, deberá instalarse el sistema de protección que mejore la seguridad contra riesgos eléctricos peligrosos (por ejemplo como son las electrizaciones, sobretensiones, entre otras).032.B.2. Más de 750 V032.B.2.a. Sin pantalla (conductores desnudos o cubiertos o cables aislados sin pantalla) La conexión a tierra será efectuada en el neutro de la fuente. Se pueden efectuar conexiones adicionales si se desea a lo largo del neutro, donde éste es uno de los conductores del sistema.032.B.2.b. Con pantalla032.B.2.b(1) Conexión entre pararrayos (descargadores de sobretensiones) y cables con pantalla En los lugares donde cables subterráneos sean conectados a líneas aéreas, y existan pararrayos, la puesta a tierra del pararrayos será conectada a la pantalla del cable.032.B.2.b(2) Cables sin cubierta no conductora
29. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 29 de 312 La conexión a tierra se efectuará en el neutro del transformador de alimentación y en los puntos de terminación de los cables.032.B.2.b.(3) Cables con cubierta no conductora Se recomiendan enlaces equipotenciales y conexiones adicionales entre la pantalla de los cables y la puesta a tierra del sistema. En sistemas de cables con pantalla multiaterrada, la pantalla (incluyendo las cubiertas), debe ser puesta a tierra en cada empalme de cables expuestos al contacto con las personas. Cuando no se pueda efectuar el multiaterrado debido a electrólisis o corriente de la cubierta; la cubierta del apantallamiento y la envolvente del empalme serán aislados para la tensión que pueda aparecer en ellos durante la operación normal. El enlace equipotencial a los transformadores o reactores puede ser reemplazado por una conexión directa a tierra en un extremo del cable.032.B.3. Conductor de puesta a tierra instalado en forma separada Si se utiliza un conductor de puesta a tierra separado que sigue el mismo recorrido del cable subterráneo, este conductor será conectado directamente o a través del neutro del sistema a transformadores de alimentación, a los accesorios de transformadores de alimentación y a los accesorios del cable que requieran ser conectados a tierra. Este conductor de puesta a tierra será enterrado junto al cable o será ubicado en un ducto paralelo (o en el mismo ducto si éste es un material magnético), junto con los conductores del circuito. EXCEPCIÓN: El conductor de puesta a tierra de un circuito instalado en un ducto magnético no requiere estar en el mismo ducto, si el ducto que contiene el circuito está enlazado equipotencialmente –en ambos extremos- al conductor de puesta a tierra separado en ambos extremos.032.C. Cables mensajeros y retenidas032.C.1. Cables mensajeros Los cables mensajeros que requieran ser puestos a tierra serán conectados a conductores de puesta a tierra en postes o estructuras según los intervalos máximos indicados a continuación:032.C.1.a. Donde los cables mensajeros sean apropiados como conductores de puesta a tierra del sistema (reglas 033.C.1, 033.C.2 y 033.C.5), se efectuará por lo menos una conexión dentro de cada intervalo de 400 m.032.C.1.b. Donde los cables mensajeros no sean apropiados como conductores de puesta a tierra del sistema, se efectuará por lo menos una conexión en cada intervalo de 200 m.032.C.2. Retenidas
30. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 30 de 312 Las retenidas que requieran ser puestas a tierra serán conectadas a uno o más de los siguientes puntos:032.C.2.a. Una estructura metálica de soporte, puesta a tierra.032.C.2.b. Una puesta tierra efectiva en una estructura no metálica.032.C.2.c. Un conductor que posea al menos una conexión a tierra cada 400 m de línea, en adición a las conexiones de puesta a tierra de las acometidas individuales.032.C.3. Puesta a tierra común de cables mensajeros y retenidas en la misma estructura de soporte032.C.3.a. Cuando se requiera que cables mensajeros y retenidas ubicados en la misma estructura de soporte sean puestos a tierra, los cables mensajeros y retenidas serán enlazados equipotencialmente entre ellos y puestos a tierra mediante conexión a:032.C.3.a(1) Un conductor de puesta a tierra que esté conectado a tierra en la estructura, o032.C.3.a(2) Conductores separados de puesta a tierra o cables mensajeros puesto a tierra que estén conectados entre ellos y conectados a tierra en la estructura, o032.C.3.a(3) Uno o más conductores de línea puestos a tierra o mensajeros puestos a tierra que están (a) conectados entre ellos en esta estructura o en otro lugar y (b) con puesta a tierra múltiple según los intervalos indicados en las reglas 032.C.1 y 032.C.2.032.C.3.b. En estructuras de cruce comunes, los cables mensajeros y las retenidas que requieran ser puestos a tierra serán conectados entre ellos en la estructura y conectados a tierra en conformidad con la regla 032.C.3.a.032.D. Corriente en el conductor de puesta a tierra Los puntos de conexión a tierra serán seleccionados de manera tal que en condiciones normales no exista un flujo de corriente indeseable en el conductor de puesta a tierra. Si se presenta un flujo de corriente indeseable en un conductor de puesta a tierra debido a conexiones múltiples a tierra, debe adoptarse uno de los procedimientos siguientes:032.D.1. Eliminar uno o más puntos de conexión a tierra.032.D.2. Cambiar la ubicación de los puntos de conexión a tierra.032.D.3. Interrumpir la continuidad del conductor entre las conexiones a tierra.032.D.4. Bajo la aprobación de la autoridad, utilizar otros medios para limitar la corriente.
31. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 31 de 312 El sistema de puesta a tierra del transformador no será retirado. Las corrientes temporales provocadas por condiciones anormales mientras que los conductores de puesta a tierra estén cumpliendo con su función protectora no se consideran indeseables. El conductor de puesta a tierra deberá ser capaz de soportar la corriente de falla prevista, sin sobrecarga térmica ni excesiva elevación de potencial. Ver regla 033.C.032.E. Cercos perimétricos Los cercos que requieran ser puestos a tierra serán diseñados para limitar las tensiones de toque y de paso así como los potenciales transferidos en conformidad con las reglas complementarias de este código y prácticas de campo. Las conexiones de puesta a tierra serán efectuadas al sistema de puesta a tierra del equipo encerrado por el cerco o a una tierra separada.032.E.1. Los cercos serán conectados a tierra a cada lado de una puerta u otra abertura.032.E.2. Las puertas serán conectadas a un conductor de puesta a tierra, a un conductor puente o al cerco.032.E.3. Se utilizará un conductor puente enterrado como conexión a través de una abertura en el cerco, a menos que se utilice una sección no conductiva de cerco.032.E.4. Si se utiliza alambre de púas encima de la malla del cerco, los alambres de púas serán conectados al conductor de puesta a tierra, al conductor puente o al cerco.032.E.5. Cuando los postes del cerco son de un material conductor, el conductor de puesta a tierra será conectado a los postes del cerco utilizando medios de conexión apropiados.032.E.6. Cuando los postes del cerco son de un material no conductor se efectuarán conexiones apropiadas a la malla del cerco y a los alambres de púas en cada punto del conductor de puesta a tierra.033. Conductor de puesta a tierra y medios de conexión033.A. Composición de los conductores de puesta a tierra En todos los casos el conductor de puesta a tierra estará fabricado de cobre u otro metal o combinación de metales resistentes a la corrosión, durante la vida útil de la instalación, bajo las condiciones existentes y mientras sea posible no tendrá uniones ni estará cortado. Si no es posible evitar las uniones, éstas serán realizadas y mantenidas a fin de evitar incrementar la resistencia del
32. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 32 de 312 conductor de puesta a tierra y tendrán características mecánicas y de resistencia a la corrosión apropiadas. Para pararrayos y detectores de puesta a tierra, los conductores de puesta a tierra serán en la medida de lo posible de la menor impedancia (longitud), rectos y libres de cambios de dirección agudos. Las estructuras metálicas (dependiendo de su altura), pueden utilizarse como conductor de puesta a tierra hacia los electrodos. No se deberá insertar un dispositivo de apertura de circuito en el conductor o en una conexión de puesta a tierra, excepto en el caso en que su operación provoque la desconexión automática de todas las fuentes de energía de los conductores de alimentación conectados al equipo puesto a tierra. EXCEPCIÓN 1: Para sistemas de corriente continua de más de 750 V, se permitirá el uso de dispositivos de apertura del conductor de puesta a tierra para efectuar un intercambio entre un electrodo remoto y una puesta a tierra local a través de pararrayos. EXCEPCIÓN 2: Se permitirá la desconexión temporal de conductores de puesta a tierra con fines de prueba y efectuada bajo supervisión competente, sin afectar la seguridad contra riesgos eléctricos. EXCEPCIÓN 3: La desconexión de un conductor de puesta a tierra desde un pararrayos (descargador de sobretensiones), es permitida cuando sea efectuada mediante un dispositivo de desconexión o desconectador calificado para ese pararrayos. NOTA: La base o soporte de un pararrayos puede permanecer al potencial de línea como resultado de un dispositivo de desconexión de pararrayos, por lo que deberá preverse el aislamiento adicional temporal hasta que se reemplace el pararrayos afectado.033.B. Conexión de conductores de puesta a tierra La conexión de un conductor de puesta a tierra puede ser efectuada mediante un medio adecuado a las características del conductor y que sea resistente al medio ambiente. Esto incluye soldadura exotérmica, soldadura de bronce, conectores o uniones de ajuste mecánico, conectores a compresión, conectores de tipo cuña; abrazaderas de puesta a tierra y cintas o pletinas de puesta a tierra. La soldadura de estaño plomo sólo puede emplearse en cubiertas de plomo.033.C. Capacidad de corriente y resistencia mecánica Para conductores desnudos de puesta a tierra, la capacidad de corriente de corta duración es aquella corriente que el conductor puede transportar por el tiempo en que la corriente pasa sin fundir el conductor, ni afectar las características de diseño del conductor y sus uniones o conexiones (deberá considerarse las limitaciones de cada tipo de unión). Para conductores
33. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 33 de 312 aislados de puesta a tierra, la capacidad de corriente de corta duración es aquella corriente que el conductor puede transmitir por cierto periodo de tiempo sin afectar las características de diseño de su aislamiento. Cuando en un lugar existan conductores de puesta a tierra en paralelo, debe considerarse la capacidad de corriente total.033.C.1. Conductores de puesta a tierra para sistemas con una sola puesta a tierra Los conductores de puesta a tierra de un sistema con un electrodo o conjuntos de electrodos con un solo punto de puesta a tierra, excluyendo las tierras en acometidas individuales, tendrán una capacidad de corriente de corta duración adecuada para la corriente de falla que pueda presentarse en los conductores de puesta a tierra según los tiempos de operación de los dispositivos de protección. Si este valor no puede ser determinado fácilmente, la capacidad continua de corriente de los conductores de puesta a tierra no será inferior a la corriente de plena carga del transformador de suministro o de otra fuente de suministro.033.C.2. Conductores de puesta a tierra en sistemas de corriente alterna con múltiples puestas a tierra Los conductores de puesta a tierra de sistemas de corriente alterna con tierras en más de un lugar, excluyendo las puestas a tierra en puntos de servicio individuales, tendrán una capacidad total permanente en cada ubicación no inferior a un quinto de la de los conductores a las cuales están conectados. (Ver también regla 033.C.8.)033.C.3. Conductores de puesta a tierra para transformadores de medida o instrumentación El conductor de puesta a tierra para las cajas de los instrumentos y los circuitos de los secundarios de transformadores de medida o instrumentación, no deberá ser inferior a cobre de 4 mm2 o deberá tener una capacidad de corriente de corta duración equivalente.033.C.4. Conductores de puesta a tierra para descargadores de sobretensiones primarios Los conductores de puesta a tierra tendrán una capacidad de corriente de corta duración adecuada bajo condiciones de exceso de corriente causado por una descarga. Los conductores de puesta a tierra de pararrayos individuales no serán inferiores a cobre de 16 mm2. El conductor de puesta a tierra deberá tener la flexibilidad requerida para sus condiciones de instalación, por lo que deberá emplearse un conductor apropiado.033.C.5. Conductores de puesta a tierra de equipos, cables mensajeros y retenidas
34. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 34 de 312033.C.5.a. Conductores Los conductores de puesta a tierra de equipo, canalizaciones, cables, cables mensajeros, retenidas, cubiertas y de otras envolventes metálicas tendrán una capacidad de corriente de corta duración, apropiada para la corriente de falla y tiempos de operación de los dispositivos de protección contra fallas. Si no se incluye protección contra sobrecorriente o contra fallas, la capacidad de corriente del conductor de puesta a tierra será determinada por el diseño y las condiciones de operación del circuito, pero no será inferior a cobre de 10 mm2. Donde esté asegurada de manera apropiada la continuidad de los conductores de las envolventes y su conexión a las envolventes de los equipos, este trayecto puede constituir el conductor de puesta a tierra del equipo.033.C.5.b. Conexiones Las conexiones al conductor de puesta a tierra serán efectuadas por un conector terminal, o dispositivo apropiado que no sea alterado por la inspección, el mantenimiento u operaciones propias del sistema, dentro de las consideraciones previstas en el respectivo proyecto.033.C.6. Cercos Los conductores de puesta a tierra de cercos, que se requieran según otras partes de este código, deberán cumplir con los requerimientos de la regla 033.C.5.033.C.7. Conexiones equipotenciales Donde sea necesario, se proporcionará un camino metálico de baja impedancia, para conducir la corriente de falla de retorno al terminal de puesta a tierra del suministro local. Donde la fuente de suministro es remota, el camino metálico deberá conectar los marcos y envolvente de los equipos, con todos los otros componentes conductores no energizados que estén al alcance y serán conectados adicionalmente a tierra, tal como lo indica la regla 033.C.5. Las capacidades de corriente de corta duración de los conductores de enlace equipotencial, serán las apropiadas para el funcionamiento esperado.033.C.8. Límite de la capacidad de corriente Ningún conductor de puesta a tierra requiere tener una capacidad de corriente superior a:033.C.8.a. Los conductores de fase que suministrarían la corriente de falla, o033.C.8.b. La máxima corriente que puede pasar de estos conductores de puesta a tierra a los electrodos de tierra a los cuales están conectados. Para un solo conductor de puesta a tierra conectado a uno o varios electrodos, esta
35. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 35 de 312 corriente correspondería (aproximadamente) a la tensión de suministro dividida entre la resistencia del electrodo.033.C.9. Resistencia mecánica Todos los conductores de puesta a tierra tendrán una resistencia mecánica apropiada para las condiciones a las que razonablemente puedan estar sujetos. Asimismo, los conductores de puesta a tierra no protegidos tendrán una resistencia mecánica a la tracción no inferior a cobre recocido de 10 mm2, excepto según lo indicado en la regla 033.C.3.033.D. Guardas y protección033.D.1. Los conductores de puesta a tierra para sistemas con una sola puesta tierra y aquellos expuestos a daño mecánico deberán ser protegidos. Sin embargo, no se requiere proteger aquellos conductores de puesta a tierra en lugares de difícil acceso al público ni cuando ponen a tierra circuitos o equipos con múltiples puestas a tierra.033.D.2. Cuando se requiera protección, los conductores de puesta a tierra serán protegidos por elementos de protección apropiados para la exposición a los cuales pueden estar sujetos. Los elementos de protección deben extenderse en no menos de 2,50 m por encima del terreno o de la plataforma desde los cuales los conductores de puesta a tierra son accesibles al público.033.D.3. Cuando no sea práctico instalar cubiertas de protección, el conductor de puesta a tierra se protegerá, fijándolo cerca de la superficie del poste u otra estructura en áreas de exposición a daño mecánico y, donde sea posible, fijarlo en la porción de la estructura que tenga la menor exposición al deterioro.033.D.4. Las guardas utilizadas para la protección de los conductores de puesta a tierra de equipo de protección contra descargas atmosféricas deberán ser fabricadas de materiales no metálicos, si el elemento de protección encierra completamente al conductor de puesta a tierra, o si no está conectado a ambos extremos al conductor de puesta a tierra.033.E. Instalación subterránea033.E.1. Los conductores de puesta a tierra enterrados serán colocados de manera holgada o tendrán la suficiente resistencia mecánica ante sismos o asentamientos del terreno que sean normales en la zona de instalación.033.E.2. Las uniones de los conductores de puesta a tierra directamente enterrados serán realizadas con métodos calificados para su aplicación y tendrán: una resistencia apropiada a la corrosión, con suficiente duración, características mecánicas adecuadas y suficiente capacidad de paso de corriente.
36. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 36 de 312033.E.3. Los sistemas de apantallamiento de los cables deberán conectarse al sistema de puesta a tierra en buzones de inspección, en buzones de registro y en cámaras. EXCEPCIÓN: Donde se requiera protección catódica, puede omitirse las conexiones previamente indicadas.033.E.4. Elementos magnéticos en bucle tales como, acero estructural, tuberías, barras de refuerzo, etc., no deben separar los conductores de puesta a tierra de los conductores de fase de los circuitos a los que alimentan.033.E.5. Los metales utilizados para puesta a tierra, en contacto directo con el terreno, el concreto o los elementos de construcción deberán ser apropiados para tales ambientes de trabajo. NOTA 1: Según la tecnología actual, el aluminio no ha probado ser adecuado para tales usos. NOTA 2: Los metales de diferentes potenciales galvánicos que están eléctricamente conectados pueden requerir protección contra la corrosión galvánica.033.E.6. Conexiones de transposición en cubiertas (enlace equipotencial cruzado)033.E.6.a. Cuando las pantallas o cubiertas metálicas aisladas, que están normalmente conectadas a tierra, están aisladas de la tierra para minimizar las corrientes circulatorias en las pantallas, estas pantallas o cubiertas serán aisladas del contacto con las personas en lugares accesibles. Las conexiones de transposición y los puentes de enlaces equipotenciales, serán aislados para una tensión nominal de suministro de 600 V, a menos que la tensión normal de las pantallas exceda este nivel, en cuyo caso el aislamiento se efectuará para la tensión de trabajo a tierra.033.E.6.b. Los puentes de enlace equipotencial y los medios de conexión serán diseñados de manera tal, que permitan soportar la corriente de falla sin dañar el aislamiento de los puentes ni las conexiones a las cubiertas.033.F. Conductor común de puesta a tierra de circuitos, canalizaciones metálicas y equipos Cuando la capacidad de corriente del conductor de puesta a tierra del sistema de suministro es también adecuada a los requerimientos de puesta a tierra de los equipos, este conductor puede ser utilizado para un uso combinado. Por equipo se entiende los marcos y envolventes de protección de los componentes de control y auxiliares del sistema de suministro, canalizaciones de conductores, pantallas de cables, así como otros recintos de protección.
37. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO SECCION 3 METODOS DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 37 de 312034. Electrodos de puesta a tierra El electrodo de puesta a tierra será permanente y adecuado para el sistema eléctrico en cuestión. Un electrodo común o un sistema de electrodos, será utilizado para poner a tierra el sistema eléctrico, así como los recintos de protección de los conductores y los equipos alimentados por dicho sistema. Esto puede efectuarse mediante la conexión de estos elementos en el punto de conexión del conductor de puesta a tierra (regla 032). Los electrodos de puesta a tierra deberán corresponder a uno de los siguientes electrodos:034.A. Electrodos existentes Por electrodos existentes se designa a aquellos elementos conductivos instalados para propósitos diferentes al de puesta a tierra:034.A.1. Sistema de tubería metálica de agua Los sistemas subterráneos amplios de tuberías metálicas de agua fría pueden ser utilizados como electrodos de puesta a tierra. NOTA: Tales sistemas normalmente tienen una baja resistencia a tierra y han sido ampliamente utilizados en el pasado. Son del tipo preferido de electrodo cuando son de fácil acceso y se tiene la certeza de que en todo su recorrido se comporte como conductor. EXCEPCIÓN: Sistemas de agua que son tuberías no metálicas que no pueden transportar corriente o con uniones aislantes que no son apropiados para ser utilizados como electrodos de puesta a tierra.034.A.2. Sistemas locales Las tuberías metálicas de agua fría enterradas, aisladas y conectadas a pozos, que tengan una resistencia a tierra medida suficientemente baja, pueden ser utilizadas como electrodos de puesta a tierra. NOTA: Debe tomarse las precauciones necesarias a fin de asegurar que todas las partes que podrían estar desconectadas, estén efectivamente enlazadas equipotencialmente entre ellas.034.A.3. Barras de refuerzo de acero en fundaciones y cimientos de concreto El sistema de barras de refuerzo en fundaciones o cimientos de concreto, que no estén aisladas del contacto directo con el terreno y que se extiendan al menos 900 mm por debajo del piso terminado, puede constituir un electrodo de puesta a tierra aceptable y efectivo. Cuando el acero de la fundación sea utilizado como conductor de puesta a tierra (torre, estructura, etc.), serán conectados mediante enlaces equipotenciales entre los pernos de anclaje y las
Global FACTS - Flexible AC Transmission System Industry - Analysis & Forecast...
Metodologia analisis de la generacion del sein
Eduar Salinas Hinostroza

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Resolución