Source: https://www.mpo-efekt.cz/cz6/ekis/i-ekis?tema=afbab0cf8bfb524ce48e50862fb8fa88
Timestamp: 2019-09-20 22:16:55+00:00

Document:
Dá se někde ověřit existence Energetického průkazu budovy?...
[ 8.12.17 - dotaz číslo: 89414 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, pod ministerstvem průmyslu a obchodu existuje databáze ENEX, což je systém sloužící energetickým specialistům k naplňování povinnosti podle § 10 odst. 6 písm. d) zákona o hospodaření energií....
Dobrý den, mám dotaz ohledně budov s téměř nulovou potřebou tepla. Je uvedeno, že se jedná o nové budovy. Jak to je s budovou - rekonstrukcí změny obálky větší jak 25% s nástavbou (příp....
[ 5.12.17 - dotaz číslo: 89418 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Změny dokončených budov - V případě větší změny budovy (mění se více než 25% celkové obálky budovy) musí budova po změně splňovat požadavky na spotřebu energie dle novely vyhlášky 148/2007 tj. budova nemusí být nulová...
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu, máme projekt bytového domu ke stavebnímu řízení....
[ 4.12.17 - dotaz číslo: 89389 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Patrně narážíte na zavádění tzv. nulových domů (nízká spotřeba, tepelné zdroje by měly využívat obnovitelnou energii) do praxe. Harmonogram zavedení pro nové domy je následující: ...
Dobrý večer, prosím o zodpovězení dotazu. Jsem en....
[ 15.11.17 - dotaz číslo: 89115 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, pokusím se o stručnou odpověď a připojím odkazy na články, které jsme k tomu napsali a najdete tam vyargumentované odpovědi na Vaše dotazy. ...
chtěl bych poprosit, máme na prodej rodinný dům - velikostí 75m2, v domě již není žádný kotel, ani přímotop a ani ohřev TUV.
Musíme při prodeji mít PENB?
[ 13.11.17 - dotaz číslo: 89155 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Vážený pane, povinnost zpracovat PENB stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. pro budovy, "v nichž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí". ...
Dobrý den. Zpracovávám projekt na opravu obřadní síně ve Zruči nad Sázavou. V rámci opravy budeme měnit některé výplně, zateplovat střechu i obvodový plášť. Objekt není ale trvale vytápěný. Vytápí se pouze při obřadech a to může být max....
[ 13.11.17 - dotaz číslo: 89146 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Případy staveb, pro které není potřeba zpracovávat PENB, jsou vyjmenovány v §7 odst. 5 zák. č. 406/2000 Sb. Požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny, jedná-li se např....
Dobrý den, v roce 2013 jsme zpracovávali EA pro areál nemocnice, jejíž vlastníkem bylo město. V letošním roce proběhla transformace na akciovou společnost a zároveň se sloučily 2 němocnice v sousedních městech....
Dobrý den, Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství. Změna IČO není vetší změnou, při které je potřeba energetický audit opakovat....
budu prodávat zahradní domek a známý mi říkal, že k tomu pořebuji energetický štítek. Je to tak a kde ho seženu. Děkuji za radu. ...
[ 31.10.17 - dotaz číslo: 88851 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, při prodeji rodinného domu je zapotřebí novému majiteli předat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). To měl váš známý zřejmě na mysli. Na zahradní domky se tato povinnost nevstahuje....
Je třeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy na výstavbu garáže?...
[ 30.10.17 - dotaz číslo: 88796 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Přeji dobrý den, Děkuji za Váš dotaz. Záleží především na tom, zda energeticky vztažná plocha (v případě jednopatrové garáže zjednodušeně zastavěná plocha) je větší nebo menší než 50 m2 a na tom, zda je garáž vytápěná a zda se v ni využívá...
Dobrý den, chci se zeptat k PENB. Konkrétně k zdroji vytápění, kterým je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Je možné určit kolik potřeby tepla na vytápění pokryje teplené čerpadlo a kolik pokryje elektrický dohřev který je součástí čerpadla....
Dobrý den, Tepelné čerpadlo vzduch/voda je využíváno celý rok. V extrémních podmínkách však bude jeho účinnost velmi nízká. V klimatických podmínkách v ČR však tyto podmínky velmi často nejsou....
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se v PENB počítá do energetické plochy plocha vytápěné garáže (je tam jeden radiátor). Garáž je uvnitř budovy, která je zeteplená ...
[ 25.10.17 - dotaz číslo: 88327 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Vážený pane, energeticky vztažnou plochu definuje §2 odst. r) zákona č. 406/2000 Sb.: ...
Dobrý den. Musím si nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti k projektu novostavby zděné rekreační chaty? ...
[ 11.10.17 - dotaz číslo: 87340 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, v případě že se jedná o rekreační objekt ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb ....
[ Odpovídá: Ing. Radek Novák - ]
Zpracovávám en. posudek pro změnu zdroje tepla z SZTE na kond. plyn. kotel. Povinnost vypracovat energetický posudek je dána § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v pl- zn. Není zde však uvedeno, o jaký typ en....
[ 5.10.17 - dotaz číslo: 86572 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, jak asi víte, činnost energetických specialistů (např. zpracování energetických posudků) spadá pod MPO, resp. zákon o hospodaření energií (ZHE)....
[ Odpovídá: Ing. Jiří Mazáček - EKIS Praha Porsenna ]
Dobrý den, stavíme rodinný dům, který má PENB třídu B, a ve stavebním povolení je způsob vytápění plynový kotel. Je možné změnit způsob vytápění na elektrokotel a bude po této změně možnost dům bez problému zkolaudovat? ...
[ 4.10.17 - dotaz číslo: 86689 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
dle mých zkušeností nejspíše nesplníte dodanou neobnovitelnou energii do objektu tj. objekt nebude splňovat požadavky na energetickou náročnost staveb....
Dobrý den, vlastním rodinný dům, který byl postaven okolo roku 1900. Nyní jsme ve fázi jeho prodeje. Nový kupující po nás požaduje PENB předat. Dle informací od realitního makléře není nutno PENB zpracovávat pro objekty postavené před rokem 1947....
Dobrý den, děkujeme za dotaz. V Zákoně o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb....
Dobrý den, obec chce žádat o dotace na zateplení MŠ a Obecního úřadu v prioritní ose 5. Jako přílohy jsou Energetický posudek, energetický štítek obálky budovy před a po opatření a PENB po opatření....
[ 5.9.17 - dotaz číslo: 85241 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Pokud máte obě budovy zpracované v jednom posudku a PENBu, měl by být i jeden EŠOB. Do zprávy posudku je vhodné uvést rovněž hodnoty součinitele prostupu tepla pro každou budovu zvlášť, musí splňovat kritéria....
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to v případě bytového domu po kompletní rekonstrukci (zateplené všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna) - celkem 13 bytových jednotek. Stačí zpracovat PENB nebo musí být zpracován en....
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Z Vašeho textu usuzuji, že nebudete v rámci provedené rekonstrukce objektu žádat o získání finančních prostředků z nějakého dotačního titulu a je vyřízené stavební povolení, včetně souhlasu s užíváním/kolaudace. ...
Dobrý den, zpracovávám PENB na rekonstrukci domu, který je v současnosti využívaný takto: suterén - nevytápěné sklady 1.NP - vytápěné kanceláře 2.NP - nevytápěná půda ...
[ 21.8.17 - dotaz číslo: 84605 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Dobrý den, v popsaném případě záleží na tom, jestli se nově využívaná půda bude zateplovat, nebo je už uzpůsobená pro využití, jen se nevyužívala. ...
Dobrý den, řešíme projekt novostavby fotbalových šaten, kde nám vychází vytápěné prostory do 50m2, tedy energeticky vztažná plocha do 50m2 (avšak užitná plocha objektu je okolo 101m2)....
[ 18.8.17 - dotaz číslo: 84520 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Na tuto otázku nelze úplně jednoznačně odpovědět. Obecně zákon 406/2000 Sb. ukládá stavebníkovi povinnost při výstavbě nových budov zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy §7 odst (1) a opatřit si PENB §7a odst. (1)....
u rekonstrukce obchodního domu nemůžeme z technických důvodů zateplit podlahu. Proto nám nevyhovuje součinitel prostupu tepla U pro konstrukci podlahy. Avšak tím nesplníme také PENB, je to tak? Jak to tedy řešit?...
[ 15.8.17 - dotaz číslo: 84143 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]
Povinnou součástí projektové dokumentace podávané ve stavebním řízení (stavební povolení nebo ohlášení) je energetický štítek budovy. Proto je u všech rekonstrukcí, které vyžadují souhlas stavebního úřadu, nutné energetický štítek vypracovat....
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 53 | »

References: § 10
 §7
 §2
 zákona č. 406
 § 16
 zákona č. 201
 §7
 §7