Source: http://archivio.ingegneri-ca.net/materiali/antincendio/deroghe/autorimesse
Timestamp: 2018-08-15 07:02:05+00:00

Document:
Deroghe antincendio - Autorimesse | Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari
Deroghe antincendio - Autorimesse
Questa pagina raccoglie - per il settore autorimesse (D.M. 1º febbraio 1986) - le informazioni sulle richieste di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio prese in esame in Sardegna dal direttore generale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 3.2. - Altezza dei piani.
L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 metri sotto trave. [ omissis ]
Art. 3.9.2 - Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella [ omissis ]
Art. 3.7.2
[ omissis ] Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m …. [ omissis ]
Art. 3.10.6
Il numero delle uscite non deve essere inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Per le autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 metri il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituito anche dalla sola rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
Art. 3.9.1. - Superficie di ventilazione.
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. [ omissis ]
Art. 3.9.1
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore 1/25 della superficie in pianta del compartimento.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%.

References: Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3