Source: http://docplayer.it/15157782-Criteri-di-valutazione-di-edifici-o-di-locali-da-destinare-a-luogo-di-lavoro-in-ambiente-produttivo-e-nel-terziario.html
Timestamp: 2019-01-23 22:41:46+00:00

Document:
CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDIFICI O DI LOCALI DA DESTINARE A LUOGO DI LAVORO IN AMBIENTE PRODUTTIVO E NEL TERZIARIO - PDF
Download "CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDIFICI O DI LOCALI DA DESTINARE A LUOGO DI LAVORO IN AMBIENTE PRODUTTIVO E NEL TERZIARIO"
1 CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDIFICI O DI LOCALI DA DESTINARE A LUOGO DI LAVORO IN AMBIENTE PRODUTTIVO E NEL TERZIARIO 2012
2 PREMESSE 3 1. STRUTTURE EDILIZIE... 4 Premessa: imprese del settore alimentare Tamponamenti Coperture Pavimento Caratteristiche delle pareti e delle superfici vetrate Porte - Uscite di sicurezza Distanze Caratteristiche porte portoni e uscite di emergenza Scale - Scale di sicurezza Rampe di accesso Posti di lavoro e vie di circolazione all'aperto Barriere architettoniche Soppalchi 8 2. SERVIZI WC Docce Spogliatoi Lavandini Cucine Refettori SICUREZZA E COMFORT ILLUMINAZIONE LOCALI AD USO PRODUTTIVO LOCALI DI LAVORO NON PRESIDIATI VANI UBICATI ALL INTERNO DI UN CAPANNONE AERAZIONE LOCALI AD USO PRODUTTIVO LOCALI DI LAVORO NON PRESIDIATI VANI UBICATI ALL INTERNO DI UN CAPANNONE Riscaldamento-condizionamento Separazione dei lavori nocivi REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AD UFFICI Premessa Altezza e spazi liberi Illuminazione Aerazione Servizi igienici Soppalchi REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AL COMMERCIO Campo di applicazione Illuminazione naturale Nuove costruzioni Strutture commerciali esistenti Aerazione naturale, ventilazione e microclima Vie di fuga Locali interrati/seminterrati Servizi igienici Soppalchi LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI Campo di applicazione Definizioni Deroga per i luoghi di lavoro seminterrati o interrati (art. 65 del D.Lgs 81/08) Caratteristiche igienico-strutturali Illuminazione Ventilazione Radioattività naturale Illuminazione di emergenza Locali scolastici D.LGS 81/08, ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO pag. 2
3 PREMESSE Descrizione e scopo del documento Fermo restando che nella materia il riferimento è rappresentato dall allegato IV del D.lgs 81/08 in relazione al titolo II Luoghi di lavoro, con il documento che segue si è inteso mettere a disposizione dei committenti e dei progettisti una raccolta di elementi di riferimento non espressi in dettaglio nel D.Lgs 81/08, in alcuni casi anche ad interpretazione di alcuni obiettivi fissati nello stesso. Il documento, quindi, va considerato in parallelo al Titolo IV del D.lgs 81/08, del quale nulla modifica. Al fine di omogeneizzare i comportamenti valutativi, il documento riprende elementi già adottati nella pratica di espressione di pareri, di autorizzazioni o di deroga da parte dei servizi competenti dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Settori di Igiene Pubblica distrettuali), in sintonia anche con quelli presenti in diversi analoghi elaborati di altre Regioni o ASL e fa riferimento a normative tecniche ove esistenti o a prassi consolidate. Alcune definizioni Locali di lavoro non presidiati: locali ove si svolgono attività occasionali, intese in modo non continuativo (per esempio archivio di consultazione, sala riunioni, attività di controllo/vigilanza interna, pulizia dei locali). Locali di lavoro saltuario: locali ove si presta un attività lavorativa con presenza saltuaria del personale. La presenza è considerata saltuaria quando il personale è presente in maniera non continuativa o senza regolarità (orientativamente, per es. meno di 10 ore a settimana o meno di 5 giornate al mese) oppure - se con maggiore frequenza - solo per una parte minore del turno lavorativo (indicativamente 2 ore max). Dal momento che i locali non hanno requisiti sufficienti per una presenza continuativa, la turnazione del personale non può essere utilizzata per permetterne un occupazione prolungata. Locali destinati ad ufficio: uffici o locali singoli o inseriti in strutture multiple tipo centri direzionali, destinati all esercizio di attività essenzialmente di tipo amministrativo. pag. 3
4 1. STRUTTURE EDILIZIE Premessa: imprese del settore alimentare Nel caso di imprese del settore alimentare, oltre al rispetto dei requisiti qui riportati, i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni [Reg. (CE) , n. 852/2004] Tamponamenti (D.Lgs. n. 81/08 art. 63, c. 1 in riferimento all Allegato IV, punto 1.3). Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di persone devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica ed una sufficiente inerzia termica, al fine di garantire il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico, nel rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici. Le strutture edilizie (che delimitano locali) e i posti di lavoro in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose, devono essere progettate e costruite in modo da garantire un adeguato fonoassorbimento, in particolare qualora non sia possibile intervenire tecnicamente sulla sorgente sonora. Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 db(a), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato ai sensi delle normativa vigenti. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara Coperture (D.Lgs. n. 81/08 art. 63, c. 1 in riferimento all Allegato IV, punto 1.3). Ai fini della prevenzione degli infortuni devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di lavori di manutenzione sulla copertura stessa (ad esempio predisponendo opportuni punti di ancoraggio, in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 3/07) Pavimento (D.Lgs. n. 81/08 art. 63, comma 1 in riferimento all Allegato IV, punto 1.3). Al di sotto dei pavimenti che possono essere in contatto con il terreno deve essere prevista una camera d aria o un vespaio aerato 1. In casi particolari è possibile provvedere allo scopo con soluzioni diverse che garantiscano risultati equivalenti Caratteristiche delle pareti e delle superfici vetrate 2 (D.Lgs. n. 81/08 art. 63, comma 1 in riferimento all Allegato IV, punto 1.3). Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento ed un surriscaldamento eccessivo dei luoghi di lavoro nella stagione estiva, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. Dovranno essere previsti dispositivi atti a schermare l irraggiamento solare diretto, mediante dispositivi oscuranti del tipo frangisole, tapparelle, ecc. con priorità per i sistemi in grado di intercettare all esterno dell edificio l irraggiamento stesso. 1 ) Si tratta di requisito applicabile a tutti i locali. 2 ) Norme UNI di riferimento: UNI 7144 vetri piani-isolamento termico UNI 7697 vetri piani, vetrazioni in edilizia, criteri di sicurezza UNI 8088 lavori inerenti alle coperture dei fabbricati, criteri di sicurezza. pag. 4
5 1.5. Porte - Uscite di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08 art. 63, comma 1 in riferimento all Allegato IV, punto 1.5 e 1.6- D.M. 10/03/98 art. 3 e All. III) Distanze. Tutti i luoghi di lavoro devono essere provvisti di uscite di sicurezza in grado di garantire vie di fuga per raggiungere la più vicina uscita di piano. I luoghi di lavoro devono disporre di vie di uscita alternative, ad accezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso. I percorsi di uscita in un unica direzione devono comunque essere evitati per quanto possibile. Ove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere superiore ai valori riportati nell all. III del D.M. 10 marzo 1998: 15-30, 30-45, metri rispettivamente per aree a rischio di incendio elevato, medio, basso. Ove è prevista una sola via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere superiore ai valori riportati nell all. III del D.M. 10 marzo 1998: 6-15, 9-30, metri rispettivamente per aree a rischio di incendio elevato, medio, basso. Nel caso in cui il luogo sia frequentato dal pubblico o utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza o utilizzato come area di riposo o utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, è necessario attestarsi verso i valori più bassi sopra riportati Caratteristiche porte portoni e uscite di emergenza. Per le caratteristiche delle vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, fare riferimento al D.Lgs. 81/08, Allegato IV, punti 1.4, 1.5 e 1.6 LARGHEZZA E NUMERO DELLE PORTE Attività svolta Locali che comportano rischio di esplosione o di incendio Locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano rischio di esplosione o di incendio Locali e depositi non presidiati Lavoratori impiegati Inferiore a 5 unità Superiore a 5 unità Sino a 25 unità Da 26 a 50 unità Da 51 a 100 unità Oltre 100 unità Sino a 25 unità Oltre 25 unità Larghezza porte Le norme sull eliminazione delle barriere architettoniche prevedono almeno 80 cm per la porta di accesso e 75 cm per le altre porte 3. Verso apertura Nessun obbligo 120 cm Verso via d esodo 80 cm Nessun obbligo 120 cm Verso via d esodo 120 cm + 80 cm Verso via d esodo 1 da 120 cm ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone Dovrebbe applicarsi il minimo di 80 cm 110 cm per ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone Verso via d esodo Nessun obbligo Nessun obbligo Numero Porte Minimo 1 Minimo 1 ogni 5 lavoratori Minimo 1 Minimo per le prime 100 persone ed 1 ogni 50 ulteriori o frazione Minimo 1 Preferibilmente 1 per ogni 50 persone o frazione da 10 a 50 3 ) D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n pag. 5
6 Inoltre: - Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5% (in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm). - Tutte le porte da 80 cm hanno una tolleranza in meno del 2%, con eccezione di quelle previste dalle norme sulle barriere architettoniche. TIPI DI PORTE (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, punto 1.6) TIPO DI PORTA AMMESSA/NON AMMESSA NOTE Porte scorrevoli verticalmente Porte tipo saracinesca a rullo Porte girevoli su asse verticale Porte a vetri Porte che si aprono in due versi (a ventola) Porte e portoni che si aprono verso l alto Porte e portoni ad azionamento meccanico Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, quando non esistano altre porte apribili verso l esterno del locale. Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, quando non esistano altre porte apribili verso l esterno del locale. Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, quando non esistano altre porte apribili verso l esterno del locale. Ammesse Ammesse solo se trasparenti o munite di pannelli trasparenti Ammessi Ammessi Devono disporre di un sistema di sicurezza che eviti loro di uscire dalle guide Devono avere sistema di sicurezza atto ad impedire lo schiacciamento Devono avere un segno indicativo all altezza degli occhi, vetri di sicurezza o protetti contro lo sfondamento Vedi caratteristiche porte a vetri. Inoltre devono avere barra e corrimano di sezione adeguata e prendibile Devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere Devono essere muniti di arresto e poter essere aperti manualmente Altezza minima: 200 cm. Larghezza minima: disposta dalle norme antincendio. Segnaletica: devono essere contrassegnate con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Apertura: le porte sulle vie di fuga devono poter essere facilmente aperte dall'interno con dispositivo di apertura a spinta e non devono essere chiuse a chiave. Possono non essere aperte verso l esodo nel caso che l apertura della stessa possa creare situazioni di pericolo. L'autorizzazione all'uso delle chiavi o altro dispositivo di chiusura può essere ammesso dagli organi di vigilanza per particolari motivi: antintrusione, quando può derivare un danno ai lavoratori (ad esempio per la prevenzione da eventi criminosi nelle banche), a protezione di utenti psichiatrici (strutture sanitarie), quando la struttura non è ben presidiata (notte, fine settimana). In tal caso dovranno essere adottati specifici accorgimenti/dispostivi di chiusura, in grado di garantire la pronta evacuazione in caso di emergenza ed essere azionabili facilmente per consentire l'esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni Scale - Scale di sicurezza (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p D.M. 10/03/98 art. 3 e All. III). Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica pag. 6
7 normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. In genere, ed in particolare quando abbiano funzione anche di via di fuga asservite ad uscite di sicurezza, le scale devono possedere i seguenti requisiti: pianerottoli con lato minimo non inferiore a 1,20 m; gradini di norma a pianta rettangolare con pedata di regola non inferiore a 30 cm (comunque almeno 25 cm nei casi ammessi) e alzata non superiore a cm. 17, nel rispetto del rapporto 2x alzata + pedata = cm; eccezionalmente possono essere tollerati gradini di forma trapezoidale purché la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a 25 cm; parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti; qualora le rampe siano delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano posizionato a quota di cm 100 dal piano di riferimento della rampa (art. 26 D.P.R. 547/55). Si segnala che per ambienti che devono sottostare all obbligo di eliminazione della barriere architettoniche, il parapetto deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro (punto del DM 14 giugno 1989 n. 236); le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucciolo, anche in relazione al tipo di lavorazione e al tipo di utilizzo. Eventuali scale interne di comunicazione tra i locali, che non abbiano la funzione di via di fuga, devono comunque avere gradini uniformi e regolari, con una pedata media minima di cm 25 per una larghezza minima di cm 60, comunque nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = cm. Le scale a chiocciola per uso pubblico non sono ammesse (v. anche norma per eliminazione barriere architettoniche). Per un uso privato in luogo di lavoro devono comunque garantire una pedata minima di 25 cm ed una larghezza del passaggio utile di almeno 100 cm e deve essere resa inaccessibile la parte di scala con pedata inferiore al limite anzidetto (UNI 10804). Qualora le scale presentino rampe non rettilinee e siano anche destinate all esodo delle persone in caso di incendio, esse devono rispettare i parametri di sicurezza indicati dal D.M. Interno 16 maggio 1987, n Rampe di accesso. La pendenza di rampe inclinate per congiungere dislivelli di modesta altezza deve essere non superiore all 8% e idonea sia per il superamento delle barriere architettoniche, che per il normale ed agevole transito dei pedoni con o senza trasporto manuale di carichi. Lungo i lati prospicienti il vuoto delle rampe destinate al transito, vanno installate protezioni contro la caduta delle persone (parapetti) ed adeguate protezioni laterali (sponde battiruote) contro la caduta dei mezzi (carrelli elevatori, transpallets, carrozzine per disabili eccetera) Posti di lavoro e vie di circolazione all'aperto (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, punti 1.4, 1.8). Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere garantita ai pedoni una distanza di sicurezza sufficiente (superiore di almeno 70 cm il massimo ingombro del veicolo 5 ). 4 nota Min. Interno dd pag. 7
8 1.9. Barriere architettoniche (D.Lgs. 81/08, art. 63 c.2, 3 e 4 Circolare Min.Lav. n. 102/95 del 7/8/95). Considerato che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap (art. 63 comma 2 D.Lgs 81/08) 6, l obbligo vale, in particolare, per le porte, gli ascensori e le relative pulsantiere, le vie di circolazione, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di un handicap caratterizzato da ridotta capacità motoria. Per gli edifici di nuova costruzione (comprese le aziende soggette al collocamento obbligatorio di lavoratori portatori di handicap), devono essere rispettate tutte le disposizioni concernenti l abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, legge 13/89, D.M. 236/89, legge 104/92). I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito della accessibilità Soppalchi. I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti: a) siano costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere; b) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda il 50% della superficie del locale; c) profondità del piano di calpestio sia inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco; d) l altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto, nel caso di svolgimento di attività lavorativa, non sia inferiore a 2,70 m ed il punto più basso sia non inferiore a 2,20 m; e) l altezza minima sia pari ad almeno m 2,20 m, per uso deposito senza presenza di lavoratori; f) siano assenti delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, oppure che la continuità dell'ambiente unico sia mantenuta. Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite. I soppalchi sono ammessi nei soli locali aventi illuminazione e aerazione diretta. La superficie calpestabile per il calcolo del rapporto di aeroilluminazione tiene conto della somma delle superfici. La distribuzione delle aperture deve garantire idonea aeroilluminazione ad entrambe le superfici. 5 ) DPR 547/55 6 ) La disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. pag. 8
9 2. SERVIZI 2.1. WC (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to ). b) il loro numero deve essere almeno: uno fino a dieci dipendenti, comprensivi del titolare e/o soci. Per numero di dipendenti superiore a 10, almeno uno ogni ulteriori trenta unità o frazioni, con ubicazione tale da evitare percorsi esterni al fabbricato e disposti in modo da consentire un loro facile utilizzo; c) va previsto, di norma, l'anti-wc con lavabo; d) ogni posto-wc deve essere completamente separato dagli altri e dall'anti-wc e deve possedere i seguenti requisiti: il pavimento, le pareti e la porta devono essere rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno 2,00 m; l' altezza libera interna deve essere di almeno 2,20 m; la superficie utile in pianta deve essere di almeno 1,20 m 2 fatto salvo quanto previsto da norme specifiche; la porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno essere e dotata, nei casi di ventilazione artificiale, di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno 5 cm. E inoltre raccomandata la dotazione di una serratura di emergenza azionabile dall'esterno e di un indicatore di presenza. e) in ciascun vano wc deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno 0,40 m 2. E' ammessa la ventilazione artificiale ove le condizioni strutturali non permettano superfici apribili o quando l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o, quantomeno, di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta. La ventilazione artificiale deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 15 se temporizzata, con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo; f) i servizi devono inoltre essere dotati di: dispositivo per la distribuzione di sapone liquido; asciugamani a perdere e/o ad aria Docce (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to ). Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Le docce sono obbligatorie per le attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose. Il loro numero deve essere di una ogni 5 dipendenti presenti sul turno Spogliatoi (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to 1.12). Di norma, lo spogliatoio non deve identificarsi con l'antibagno. Devono avere le seguenti caratteristiche strutturali: superficie in pianta non inferiore a 1,50 m 2 per addetto per i primi 10 addetti occupati in un turno; mq 1 per ogni addetto eccedente i primi 10; altezza libera interna di almeno 2,40 m salvo diversa previsione del regolamento edilizio; di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20; qualora risulti impossibile l apertura di finestre e quindi vi sia la sola ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h. pag. 9
10 2.4. Lavandini (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to ). Di norma le prese d'acqua dei lavandini devono essere in numero di una ogni 5 addetti occupati in un turno. Nei lavandini collettivi "in linea", l'interasse tra due gruppi distributori dell'acqua (calda e fredda) deve essere di almeno 60 cm. Nei lavandini collettivi circolari a centro locale, ad ogni gruppo di distribuzione dell'acqua deve corrispondere una zona di almeno 60 cm utili di circonferenza del lavabo. È buona regola che il comando di erogazione dell'acqua sia di tipo non manuale (leva, pulsante a pavimento, fotocellula, ecc.). Tale comando è obbligatorio nell industria alimentare ed in ogni caso nei servizi utilizzati da addetti che manipolano alimenti (es. cuochi, camerieri, ecc) Cucine. Le cucine devono possedere i requisiti strutturali per gli ambienti di lavoro, per quanto riguarda: aerazione e illuminazione naturale diretta, rifinitura delle pareti e dei pavimenti. L altezza interna delle cucine dovrà corrispondere a 3 m. Deroghe possono essere concesse nel caso di trasformazione di immobili o di strutture preesistenti, qualora ricorrano vincoli urbanistici o architettonici, purché si provveda con mezzi idonei all illuminazione e all aerazione artificiale dei locali. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica, secondo quanto previsto dall allegato II del Reg (CE) 852/2004. Per l utilizzo di locali interrati e seminterrati, si veda il capitolo Refettori (D.Lgs. 81/08, Allegato IV, p.to ). Fatto salvo quanto previsto dal punto dell Allegato IV del D.Lgs 81/08, è opportuno che anche venga destinato un locale ad uso refettorio anche nelle aziende nelle quali rimangono durante gli intervalli di lavoro meno di 30 dipendenti. Caratteristiche strutturali: pavimenti e pareti rifiniti in modo da permettere una facile pulizia; le pareti devono essere tinteggiate con colore chiaro; superficie in pianta non inferiore a mq 1,50 per ogni persona contemporaneamente presente; altezza libera interna di almeno m 2,70 o come fissato dai regolamenti comunali; adeguate caratteristiche acustiche; adeguato riscaldamento invernale; in adiacenza al locale mensa devono essere predisposti lavabi in numero adeguato (almeno 1 ogni venti posti a sedere). pag. 10
11 3. SICUREZZA E COMFORT 3.1. ILLUMINAZIONE LOCALI AD USO PRODUTTIVO (ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IN GENERE, LABORATORI E MAGAZZINI PRESIDIATI). a) Illuminazione naturale diretta. L illuminazione con luce naturale degli ambienti di lavoro deve essere adottata in tutti i casi in cui le attività o le lavorazioni non necessitano, per il loro stesso espletamento, di una illuminazione naturale ridotta o assente. La superficie illuminante naturale diretta (si intende il foro architettonico) di ogni singolo locale, proveniente da finestre e parte vetrata di porte e portoni prospicienti l esterno dell edificio, dovrà corrispondere ad almeno: 1/10 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 1000 m 2 ; 1/12 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i primi 1000 m 2 e fino a 3000 m 2 ; 1/15 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i 3000 m 2 Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 60 cm dal pavimento. Valori differenti di illuminazione naturale potranno essere accettati: qualora ricorrano particolari esigenze tecniche documentate (es. camere oscure per sviluppo negativi), in tal caso l'idoneità del locale di lavoro sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata; in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti (es. ristrutturazioni, modifica destinazione d uso, ecc.), ove non sia possibile, per vincoli urbanistici o architettonici, intervenire sul numero, posizione e dimensioni delle aperture esterne. Nei locali ove si svolga lavoro saltuario nel caso in cui vi siano impedimenti tecnici (strutturali e/o vincoli urbanistici) o altri ostacoli che rendono particolarmente complessa la realizzazione di superfici trasparenti, si potrà compensare la carenza o l assenza di illuminazione naturale mediante impianto di illuminazione artificiale in grado da garantire adeguato confort visivo ai lavoratori. La superficie illuminante dovrà essere distribuita in modo da garantire una uniformità dell illuminazione. Inoltre: la profondità del locale non dovrà superare di 2,5 volte l altezza del pavimento al punto più alto della superficie trasparente, misurata dal bordo interno della superficie finestrata; per superfici vetrate con ridotto valore di trasmissione luminosa va previsto un aumento proporzionale dell ampiezza delle finestrature; in presenza di ostacoli superiori, quali tettoie balconi o altri aggetti, di profondità superiore al metro, la superficie vetrata dovrà essere aumentata di 0,05 m 2 ogni 5 cm di ostruzione oltre al metro di profondità; per le caratteristiche delle finestre e dei lucernari vedasi lo specifico paragrafo al capitolo strutture edilizie. pag. 11
12 b) Illuminazione artificiale. Tutti i locali e luoghi di lavoro dovranno essere dotati di dispositivi che consentono un' illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. L intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale dovranno essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo, la collocazione delle lampade dovrà essere tale da evitare ombre ed abbagliamenti riflessi e indiretti. Per la determinazione dei valori di illuminamento medio (lux) di ogni singolo compito visivo (postazione di lavoro), occorre riferirsi alla UNI Per i valori medi di illuminamento nei magazzini presidiati, cioè con presenza permanente di personale, fare riferimento alle norme tecniche. c) Illuminazione di emergenza. In tutti i luoghi di lavoro dovrà essere garantita un illuminazione sussidiaria (illuminazione di emergenza destinata a funzionare quando l alimentazione dell illuminazione normale viene a mancare) che consenta un sicuro ed agevole esodo in caso di abbandono del posto di lavoro 7. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro tale illuminazione (illuminazione di riserva) dovrà essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità LOCALI DI LAVORO NON PRESIDIATI (DEPOSITI-MAGAZZINI DOVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ OCCASIONALI). a) Illuminazione naturale diretta. La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 400 m 2 ; 1/50 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i 400 m 2. I valori sopra riportati sono comprensivi della parte vetrata di porte e portoni. Valori diversi possono essere accettati, qualora ricorrano esigenze tecniche e/o in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti, purché sia provveduto con mezzi idonei alla illuminazione artificiale dei locali. b) Illuminazione artificiale. Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica 8. Il valore medio di illuminamento previsto dovrà essere di almeno 100 lux. c) Illuminazione di sicurezza. Vedasi il precedente punto c) 7 UNI EN UNI pag. 12
13 VANI UBICATI ALL INTERNO DI UN CAPANNONE (AD USO CONTROLLO PRODUZIONE). La creazione di postazioni da lavoro all interno di vani, a loro volta ubicati internamente a capannoni industriali, è accettabile quando ricorrano particolari condizioni: presenza saltuaria del personale; necessità tecnica organizzativa (postazione di appoggio per la produzione); difesa da agenti fisici, chimici e biologici; Per tali ambienti è richiesta, se tecnicamente realizzabile, una illuminazione naturale diretta con aperture sul perimetro dell edificio e/o aperture zenitali. In subordine luce naturale indiretta tramite pareti vetrate più integrazione con illuminazione artificiale secondo le pertinenti norme tecniche AERAZIONE (D.Lgs aprile 2008) LOCALI AD USO PRODUTTIVO (ATTIVITÀ DI PRODUZIONE IN GENERE, LABORATORI E MAGAZZINI PRESIDIATI). In tutti i locali di lavoro gli addetti dovranno disporre di aria salubre in quantità sufficiente. Inoltre, in caso di necessità, dovrà essere possibile un rapido ricambio dell aria dei locali. a) Aerazione naturale diretta. La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale dovrà corrispondere ad almeno: 1/20 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 1000 m 2 ; 1/24 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i primi 1000 mq e fino a 3000 m 2 ; 1/30 della superficie di calpestio per la parte eccedente i 3000 m 2. Dai valori su riportati sono esclusi i contributi dovuti ai portoni se questi non siano dotati di infissi apribili a portone chiuso. Valori differenti di aerazione naturale potranno essere accettati: qualora ricorrano particolari esigenze tecniche documentate; in tal caso l'idoneità del locale di lavoro sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata; in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti, ove non sia possibile, per vincoli urbanistici o architettonici, intervenire sul numero e dimensioni delle aperture esterne. Le superfici apribili dovranno essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne in modo da evitare sacche di ristagno e favorire la circolazione dell aria interna. Inoltre: tutte le superfici apribili dovranno essere dotate di comando di apertura ad altezza d uomo; la profondità del locale rispetto all apertura di aerazione non dovrà essere superiore rispetto a due volte l altezza del locale; la superficie di eventuali serramenti a vasistas potrà essere conteggiata in misura pari al 100% di un normale serramento, a condizione che l angolo di apertura di detti serramenti non sia inferiore a 30 ed il rapporto altezza/larghezza non sia inferiore a 1. Angoli di apertura inferiori a 30 o rapporto altezza/larghezza inferiori a 1 comportano il conteggio in misura pari al 50% della superficie. pag. 13
14 b) Aerazione artificiale. Di norma non è sostitutiva delle aperture finestrate. L'aerazione artificiale è da intendersi come ricambio d'aria generale e non quale mezzo di allontanamento di inquinanti, per i quali è d'obbligo l'aspirazione localizzata. Qualora non sia tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie sia adeguata, l aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento. Detta integrazione dovrà essere motivata da esigenze tecniche di lavorazione o da necessità strutturali adeguatamente documentate da relazione tecnica. Sono fatte salve le norme che fissano i requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (DPGP 27/11/2000 n /Leg) e dei locali per le attività di parrucchiere ed estetista (DGP 17/10/2003 n. 2645). L impianto di aerazione artificiale dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica ed avere caratteristiche rispondenti ai criteri di ventilazione contenuti nelle Norme UNI e UNI Di tale impianto l utilizzatore dei locali dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità rilasciata dall installatore ai sensi del DM 37/08, dichiarazione completa di tutti i suoi allegati previsti (progetto, relazione tipologia dei materiali, relazioni di calcolo). Anche in presenza di impianti di condizionamento è indispensabile mantenere la possibilità di ricorrere all aerazione naturale per supplire alle situazioni in cui occorre disattivare gli impianti per riparare guasti o effettuare manutenzioni. Se gli impianti di condizionamento sono mantenuti in funzione per tutto l arco dell anno e se il ricorso all aerazione naturale è limitata alle sole situazioni contingenti in cui occorre disattivare gli impianti per riparare guasti o effettuare manutenzioni, i valori minimi prescritti di superficie apribile possono essere ridotti non più del 50% LOCALI DI LAVORO NON PRESIDIATI (DEPOSITI-MAGAZZINI DOVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ OCCASIONALI). a) Aerazione naturale diretta. La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale dovrà corrispondere ad almeno: 1/30 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta sino a 400 m 2 ; 1/50 della superficie di calpestio, per la parte eccedente i 400 m 2. I valori su riportati sono comprensivi dei contributi di porte e portoni. La disposizione delle aperture deve essere tale da garantire una razionale aerazione naturale. Valori differenti di aereazione naturale possono essere accettati qualora ricorrano esigenze tecniche e/o in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti, purché sia provveduto con mezzi idonei all aerazione artificiale dei locali. a) Aerazione artificiale. Ove non sia possibile raggiungere i rapporti di aerazione naturale su riportati, è ammesso il ricorso all'aerazione artificiale, con portata di almeno due ricambi/ora (salvo quanto diversamente previsto da normative tecniche specifiche). pag. 14
15 VANI UBICATI ALL INTERNO DI UN CAPANNONE (AD USO CONTROLLO PRODUZIONE). La creazione di postazioni da lavoro all interno di vani, a loro volta ubicati internamente a capannoni industriali, è accettabile quando ricorrano particolari condizioni: presenza saltuaria del personale; necessità tecnica organizzativa (postazione di appoggio per la produzione); difesa da agenti fisici chimici biologici. Per tali ambienti è richiesta, se tecnicamente realizzabile, una aerazione naturale diretta con aperture sul perimetro dell edificio. Ove tecnicamente non risultasse realizzabile l aerazione naturale, si consente l uso di un impianto di climatizzazione o di ventilazione forzata, mantenendo i locali in sovrappressione. La presa dell aria deve essere collocata all esterno, in accordo con la normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico. L impianto dovrà essere realizzato in conformità alla norme tecniche Riscaldamento-condizionamento. Nei locali di lavoro devono essere garantite condizioni microclimatiche adeguate all organismo umano, in relazione ai metodi di lavoro applicati e agli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Qualora non sia possibile un riscaldamento generalizzato dell'ambiente, dovrà almeno essere assicurato il riscaldamento localizzato dei posti fissi di lavoro 9. Nei locali ove, per esigenze tecnico-produttive documentate, non sia possibile rispettare le condizioni termoigrometriche per il benessere delle persone previste dalle normative tecniche, dovranno essere predisposte zone confinate di sosta per il personale, dotate di riscaldamento o condizionamento che garantiscano adeguate condizioni termoigrometriche. Per avere indicazioni sulle temperature consigliate, fare riferimento alla norma UNI EN ISO Per la climatizzazione invernale degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale si deve fare riferimento alla norma tecnica UNI 8852/97 - impianti di climatizzazione invernale per edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale. Per la generalità degli altri ambienti, per i valori estivi negli ambienti termici moderati, è necessario fare riferimento alla norma. UNI EN ISO Nel periodo estivo, la differenza di temperatura tra l esterno e l interno non deve superare il valore di 7 C. L umidità relativa dell aria consigliata è 40-60% nel periodo invernale, 40-50% nel periodo estivo. La velocità dell aria non deve superare 0,15 m/sec, al fine di evitare correnti d aria sgradevoli e nocive. E tollerata una velocità superiore in vicinanza delle bocchette di estrazione/mandata, purché forma e ubicazione delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone Separazione dei lavori nocivi. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti alle altre lavorazioni. In particolare, nel lay-out aziendale si avrà cura di separare in altri locali o zone chiuse dello stesso capannone macchine e impianti rumorosi, isolare le macchine rumorose mediante schermi fono isolanti- fonoassorbenti, separare le lavorazioni rumorose, tra loro o da altre zone/reparti di lavoro. 9 norme ISO e ASHRAE pag. 15
16 4. REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AD UFFICI 4.1. Premessa. Per quanto non espressamente citato valgono i criteri generali degli insediamenti produttivi Altezza e spazi liberi. Indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti di altezza dei locali destinati ad uffici sono individuati dalle normative urbanistiche vigenti. Ferma restando la superficie minima per ogni locale stabilita dai regolamenti comunali, ciascun addetto dovrà avere a disposizione una superficie non inferiore a 6 m Illuminazione. a) Illuminazione naturale diretta. La superficie effettiva delle finestre, destinata all'illuminazione dei locali, fatte salve diverse previsioni dei regolamenti edilizi comunali, deve corrispondere ad almeno: - 1/10 della superficie di calpestio per locali con superficie in pianta fino a 50 m 2 ; - 1/12 della superficie di calpestio per la parte eccedente i 50 m 2 Ottimizzazione dell'illuminazione naturale: per ottenere una illuminazione omogenea la superficie illuminante dovrà essere uniformemente distribuita; ove presenti, le "tramezzature mobili" di singoli vani tipo "open space", dovranno essere disposte in modo tale da non costituire ostacolo ad un'omogenea distribuzione della luce naturale; nell'individuazione dei posti fissi di lavoro, dovrà essere posta particolare attenzione alla localizzazione delle finestre: si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2-2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra. Nel computo della superficie illuminante potrà essere compresa la porzione vetrata delle finestrature, misurata a partire da 60 cm dal pavimento. Deroghe ai suddetti valori possono essere date, qualora ricorrano esigenze tecniche e/o in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti, purché si sia provveduto con mezzi idonei alla illuminazione artificiale dei locali. b) Illuminazione artificiale. Per una corretta realizzazione di un impianto di illuminazione in un ufficio, occorre tenere presente che in esso il personale è soggetto per molte ore della giornata a sforzi visivi come la lettura di testi, esecuzione di disegni e scrittura al computer; occorre quindi garantire il massimo comfort visivo per assicurare il benessere dei lavoratori ed evitare conseguenze negative sul loro rendimento. Per garantire un'ottima resa visiva, in sede di progetto, è necessario riferirsi alla norma UNI al punto Prospetto uffici - prestando particolare attenzione ai seguenti parametri: - livello di illuminamento e sua uniformità; - luminanza e rapporti di luminanza; pag. 16
17 - abbagliamento; - direzionalità della luce; - resa del colore e al colore della luce; - sfarfallamento; - luce naturale. Lo spettro in frequenza della radiazione delle lampade deve essere il più simile possibile a quello della luce solare Aerazione. a) Aerazione naturale. La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale, fatte salve diverse previsioni dei regolamenti edilizi comunali, deve corrispondere ad almeno: - 1/10 della superficie di calpestio, per locali con superficie in pianta fino a 50 m 2 ; - 1/20 della superficie di calpestio, per la parte eccedente. La superficie apribile dovrà essere collocata uniformemente e nel computo non potranno essere considerati i portoni. Deroghe ai suddetti valori possono essere date, qualora ricorrano esigenze tecniche e/o in caso di trasformazione di immobili e strutture preesistenti, purché sia provveduto con mezzi idonei all aerazione artificiale dei locali. b) Aerazione artificiale. In presenza di un impianto di condizionamento o ventilazione, i parametri di aerazione naturale diretta di cui al punto precedente, possono essere ridotti del 50%. Deroghe possono essere concesse unicamente per particolari esigenze tecniche (es. misure antintrusione). Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica ed avere caratteristiche rispondenti ai criteri di ventilazione contenuti nelle norme UNI e UNI I progetti di impianto e le note tecniche relative devono essere allegate alla richiesta di notifica Servizi igienici. Vedasi caratteristiche dei servizi igienici al punto Soppalchi. Salvo quanto previsto dai regolamenti urbanistici locali, l altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto non deve essere inferiore a 2,60 m ed il punto più basso non inferiore a 2.00 m. Per il resto valgono i requisiti di cui al punto pag. 17
18 5. REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AL COMMERCIO 5.1. Campo di applicazione. Si considerano le imprese commerciali con superfici di vendita accessibili al pubblico superiori a 400 m 2, nonché le realtà risultanti dall'insieme di aziende anche più piccole le quali, pur se legalmente distinte, presentino tuttavia caratteristiche di vicinanza, complementarità utilizzo di spazi, strutture, impianti tecnologici comuni, o comunque si trovino inserite in una struttura edilizia appositamente realizzata e/o per la quale sia prevista un unica concessione edilizia, un unica agibilità o un regolamento di tipo "condominiale" (es. gallerie, centri commerciali). Per le attività commerciali di dimensione inferiore a 400 m 2 o situate nei centri storici si fa riferimento ai regolamenti urbanistici locali e per quanto non previsto dai medesimi alle presenti prescrizioni Illuminazione naturale Nuove costruzioni. L illuminazione naturale dovrà essere garantita, in modo da assicurare adeguato confort visivo e benessere psicofisico dei lavoratori. A livello progettuale si dovrà quindi tenere conto di queste esigenze imprescindibili per la salute dell essere umano, evitando la progettazione di ambienti privi di illuminazione naturale. A tale scopo, oltre a progettare superfici di vendita che offrano la vista sull esterno, si potrà prevedere ad es. la realizzazione di piazze, cortili, passaggi illuminanti naturalmente, vetrine aperte verso cortili interni. I posti fissi di lavoro (es. casse) dovranno essere collocati nelle zone meglio illuminate, in modo che i parametri di illuminazione che li caratterizzano siano compatibili con quelli previsti per i luoghi di lavoro e dovranno essere riparati da possibili correnti d aria. Nella disposizione degli arredi si dovrà avere cura di non ostruire le superfici illuminanti. E ammessa la sola illuminazione artificiale nei seguenti spazi: di circolazione e di collegamento; di fruizione per attività secondarie; senza permanenza di addetti o con presenza saltuaria di addetti. Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere conformi secondo quanto previsto dalla UNI EN Strutture commerciali esistenti. In caso di trasformazione (ristrutturazione, ampliamento ecc.) di locali ad uso commerciale esistenti, carenti o privi di illuminazione naturale, si dovrà porre in atto ogni possibile soluzione progettuale per migliorare l apporto di luce naturale (es. nuove finestre, tetti a shed, cortili ecc). Ove per impedimenti strutturali ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso alla sola illuminazione artificiale anche per le postazione di lavoro fisse alle seguenti condizioni: che non vi sia un peggioramento rispetto alla situazione lavorativa precedente; che l organizzazione degli spazi limiti al massimo i posti di lavoro fissi privi di illuminazione naturale; che, ove possibile, sia previsto un locale di riposo provvisto di finestre. pag. 18
19 5.3. Aerazione naturale, ventilazione e microclima (D.Lgs. 81/08, allegato IV punto 1.9.1). Le attività, le imprese ed i centri commerciali devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta, anche con impianti di ventilazione forzata ed aperture sufficienti per un rapido cambio d aria. Ai fini aeranti, nella zona compresa fino a 15 metri di profondità dalle aperture, la superficie apribile deve essere pari ad almeno 1/20 del pavimento di detta zona, con distribuzione omogenea delle aperture. Nella zona rimanente la superficie aerante, proveniente preferibilmente da aperture sul soffitto, deve essere pari ad 1/30 del pavimento corrispondente. L'aerazione artificiale, intesa come integralmente sostitutiva di quella naturale, è ammessa purché realizzata nel rispetto delle norme tecniche, con particolare riferimento alla norma UNI Dovrà essere comunque realizzata una superficie finestrata con serramenti apribili automaticamente pari ad almeno 1/100 rispetto a quella in pianta del locale. Sarà necessario prevedere in fase di progetto i punti in cui avverranno esalazioni (forni di cottura, rosticceria, reparti di sezionamento ecc.), specie se facilmente evaporabili o nocive (solventi,vernici, ammoniaca detersivi, preparazione di tinture per capelli, lavaggio indumenti a secco ecc. ) in modo tale da poter progettare un maggior ricambio d aria o predisporre specifici impianti di captazione localizzati con punti di emissione esterna collocati secondo norma tecnica. Per le caratteristiche delle pareti e superfici vetrate, vedasi il capitolo 1-strutture edilizie. Qualora si dovesse predisporre specifici ambienti per fumatori, questi dovranno le caratteristiche previste dalle norme di riferimento (DPCM 23/12/03) Locali interni separati. Le porzioni delle aziende commerciali ove prevale la componente lavorativa su quella di esposizione, di mostra o di vendita, svolta - per necessità tecnico-organizzativa - in locali separati con presenza non continuativa del personale, devono possedere i seguenti requisiti: se tecnicamente realizzabile, una illuminazione naturale diretta con aperture sul perimetro dell edificio e/o aperture zenitali. In subordine, luce naturale indiretta tramite pareti vetrate più integrazione con illuminazione artificiale secondo le pertinenti norme tecniche; un aerazione naturale diretta con aperture sul perimetro dell edificio. Ove tecnicamente non risultasse realizzabile l aerazione naturale, si consente l uso di un impianto di climatizzazione o di ventilazione forzata Vie di fuga (D.Lgs. 81/08, allegato IV punto 1.5.). Deve essere rispettata la normativa di prevenzione incendi Locali interrati/seminterrati (D.Lgs. 81/08, art. 65). Per l utilizzo di locali interrati e seminterrati, si veda il capitolo Servizi igienici (D.Lgs. 81/08, allegato IV punto 1.13.). Per gli addetti vanno sempre previsti dei servizi igienici per gli addetti possibilmente ubicati all interno dei singoli locali commerciali. Le aziende commerciali di superficie superiore a 250 m 2 devono essere dotate di servizi igienici interni divisi per sesso e di spogliatoi se i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici. Le piccole attività commerciali, inserite in una struttura edilizia appositamente realizzata o in un centro commerciale, possono essere sprovviste di servi igienici interni purché, nelle vicinanze, sullo stesso piano ed all interno della stessa struttura di appartenenza, vi siano dei servizi igienici specificatamente dedicati ai lavoratori. Il numero dei pag. 19
20 servizi igienici deve essere calcolato in base alla stima della forza lavoro presente e devono essere sempre divisi per sesso. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di igiene. Per le caratteristiche vedasi il paragrafo 2.1. Per quanto riguarda i servizi destinati al pubblico si rimanda alla regolamentazione urbanistica locale 5.8. Soppalchi. Salvo quanto previsto dai regolamenti urbanistici locali, l altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto non deve essere inferiore a 2,60 m ed il punto più basso non inferiore a 2.00 m. Per il resto valgono i requisiti di cui al punto pag. 20

References: art. 63
 art. 63
 art. 63
 art. 63
 art. 63
 art. 3
 art. 3
 art. 63
 art. 65