Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-439
Timestamp: 2020-03-29 19:01:03+00:00

Document:
439/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elekt...
439/2005verze 2
Vyhláška č. 439/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
Zrušeno k 09.10.2009 (344/2009 Sb.)
Minulé znění 01.07.2008 - 08.10.2009 (verze 2)Předpis je již zrušen
§ 1 - Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
§ 2 - Způsob vyhodnocování pro určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
§ 3 - Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů
ze dne 31. října 2005,
kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle článku II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), k provedení § 32 odst. 6 zákona:
Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Technologií nebo zařízením kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen "kombinovaná výroba") se pro účely této vyhlášky rozumí:
b) parní protitlaková turbína,
d) plynová turbína s rekuperací tepla,
e) spalovací pístový motor,
k) kombinace uvedených technologií a zařízení.
(2) Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro něž bylo ministerstvem vydáno osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby (dále jen „osvědčení“) na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se vydává pro soustrojí nebo sériovou sestavu soustrojí, neumožňuje-li to technické provedení, vydává se pro výrobnu. U těch zařízení, která nevyhoví závazným parametrům, ztrácí osvědčení platnost od 1. července 2008.
(3) Množství elektřiny z kombinované výroby, na které je poskytován příspěvek k ceně elektřiny, se za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část stanoví na základě poměru tepelné energie a elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce nebo postupem navrženým výrobcem, nelze-li množství elektřiny stanovit způsobem uvedeným v příloze č. 2 s podmínkami:
a) dosažení 10 % úspory primární energie, která se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b) dosažení minimální účinnosti výroby stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(4) U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu.
(5) Množství elektřiny a tepelné energie z kombinované výroby se při spalování směsi paliv člení v poměru energetického potenciálu vstupních paliv.
Způsob vyhodnocování pro určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
(1) Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický potenciál druhotných energetických zdrojů ve výrobnách elektřiny, pro něž bylo vydáno ministerstvem osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z druhotných energetických zdrojů.
(2) Výpočet množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. Výpočet se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Nelze-li provést výpočet podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, vychází se z postupu navrženého výrobcem.
Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů
(1) O předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce ze zařízení kombinované výroby nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu vyšším než 1 MW informuje výrobce provozovatele příslušné distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatele přenosové soustavy do 31. července v souladu se zvláštním právním předpisem2).
(2) Výrobci ze zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu do 1 MW včetně informují provozovatele příslušné distribuční soustavy o předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce jednorázově, a to pouze při obdržení osvědčení nebo při změně způsobu výroby či změně množství vyráběné elektřiny o více než 25 %.
(3) Časovým úsekem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je 1 měsíc nebo 1 rok. Vyhodnocení a vyúčtování množství elektřiny z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů provádí provozovatel místně příslušné distribuční soustavy připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatel přenosové soustavy.
(4) Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny jsou měsíční výkazy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7 k této vyhlášce. Údaje uváděné v měsíčních výkazech pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny musejí vycházet ze skutečných provozních hodnot, z měření3) a jejich vyhodnocení. Předmětem vyhodnocování je soustrojí s osvědčením, neumožňuje-li to technické provedení, posuzuje se výrobna.
(5) Množství elektřiny vyrobené z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů se posuzuje podle velikosti úspory primárních paliv a účinnosti výroby energie, přičemž dosažené hodnoty prokazuje výrobce výpočtem z provozních hodnot.
(6) K podpoře uzavírání obchodů s elektřinou pocházející z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů zveřejňuje operátor trhu s elektřinou nabídky a poptávky po elektřině z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
1. Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
2. Vyhláška č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.
2) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
Žádost o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
Maximální množství elektřiny zkombinované výroby se stanoví způsobem podle následujícího přehledu:
1. Parní protitlaková turbína
Veškerá elektřina vyrobená v soustrojí s protitlakovou turbínou měřená na výstupu z generátoru je elektřinou z kombinované výroby podle § 1 odstavce 2.
Není-li vyráběná elektřina měřena, použije se pro její výpočet vztah:
Ep = Quž • yp • xp • 0,95 [MWh]
Quž [MWh] se rovná množství užitečné tepelné energie (dodávané zkombinované výroby k dalšímu využití jinou fyzickou Či právnickou osobou nebo pro vlastní technologickou spotřebu), po odečteni tepla pro vlastní spotřebu výrobny elektřiny. Stanoví se měřením na výstupu z výrobny, nebo jako rozdíl
Quž = Qpt - Qvs
Qpt [MWh] je množství tepelné energie na výstupu z turbíny do protitlaku
Qvs [MWh] je množství tepelné energie pro krytí vlastní spotřeby výrobny elektřiny
yp [-] je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízení kombinované výroby k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek- Výroba elektřiny zkombinované výroby přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla.
Hodnoty yp pro protitlaké soustrojí jsou stanoveny v následující tabulce:
0,21 0,23 0,26 0,28 0,35 0,40 0,43 0,44
0,18 0,20 0,23 0,26 0,32 0,37 0,38 0,39
0,13 0,15 0,18 0,20 0,27 0,31 0,33 0,34
0,06 0,10 0,13 0,15 0,22 0,27 0,29 0,30
- 0,06 0,10 0,13 0,19 0,23 0,25 0,26
- - 0,05 0,07 0,14 0,18 0,20 0,21
p1 je vstupní tlak [MPa]
p2 je protitlak [MPa]
xp [-] je součinitel vlivu zatížení parní turbíny, hodnoty jsou stanoveny v následující tabulce:
xp 1,00 0,98 0,95 0,90
Zatížení v měsíci se stanoví podle vztahu:
zatížení = Px / Pj • 100 [%]
Pj je jmenovitý elektrický výkon turbíny [MW]
Px se vypočítá jako Ex / zx přičemž
Ex je výroba elektřiny v daném měsíci [MWh]
zx je počet provozních hodin turbíny v daném měsíci [h]
2. Kondenzační odběrová turbina
Množství elektřiny z kombinované výroby vyrobené soustrojím s kondenzační odběrovou turbínou se stanoví podle vztahu:
E = Quž • yko • xp [MWh]
Quž [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1, při odečtu vlastní spotřeby tepelné energie se postupuje obdobně jako v odstavci 1.
yko [-] je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízeních kombinované výroby k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Výroba elektřiny z kombinované výroby přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla,
Hodnoty yko pro kondenzační odběrovou turbinu jsou stanoveny v následující tabulce:
0.230 0,255 0,280 0.320 0.380 0.430 0,480 0.500
(0,230) (0,255) (0,280) (0,320) (0,380) (0,430) (0,480) (0,500)
0,220 0.245 0,270 0,310 0,360 0,415 0.465 0,485
(0,225) (0,250) (0,275) (0,315) (0,365) (0,420) (0,475) (0,495)
0.210 0,235 0,260 0.295 0,350 0.400 0.450 0.465
(0,220) (0,245) (0,270) (0,305) (0,360) (0,410) (0,465) (0,480)
0.200 0,233 0,255 0.285 0.340 0.395 0.440 0.455
(0,215) (0,240) (0,270) (0,300) (0,355) (0,410) (0,460) (0,480)
0,195 0,220 0,250 0,280 0,335 0,385 0,435 0,455
(0,210) (0,235) (0,265) (0,295) (0,350 (0,400 (0,460) (0,470)
0,185 0,210 0,230 0,265 0,325 0,3700 0,420 0,435
(0,205) (0,230) (0,260) (0,287) (0,345) (0,395) (0,450) (0,465)
0,175 0,200 0,225 0,2500 0,310 0,355 0,400 0,410
(0,200) (0,225) (0,255) (0,28) (0,335) (0,385) (0,440) (0,450)
0,160 0,185 0,215 0,235 0,295 0,340 0,384 0,400
(0,190) (0,215) (0,250) (0,270) (0,330) (0,375) (0,432) (0,440
tr je průměrná měsíční teplota ovzduší [°C]
Hodnoty yko jsou pro parametry tepelné sítě 150/70 °C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50 °C.
Jsou uvedeny jen hodnoty pro rozmezí tr = 5 °C (kdy s ohledem na ohřev TUV je nutný provoz s konstantní teplotou 70 °C) a tr = - 7 °C. Nižší průměrné měsíční teploty než uvedené se v ČR nevyskytují, průběh veličiny yko je prakticky lineární.
xp [-] je součinitel vlivu zatíženi parní turbíny, hodnoty jsou uvedeny v odstavci 1.
Množství elektřiny zkombinované výroby je nižší nebo max. rovno celkovému množství vyrobené elektřiny sníženému o množství elektřiny vyrobené kondenzačním způsobem.
3. Plynová turbina s rekuperací tepla
Veškerá elektřina vyrobená v soustrojí se spalovací turbínou při provozu s rekuperací tepla měřená na výstupu z generátoru je elektřinou z kombinované výroby podle § 1 odstavce 2 .
E = Quž • yst • 0,95 [MWh]
Quž [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1., při odečtu vlastní spotřeby tepelné energie se postupuje obdobně jako v odstavci 1.
yst [-] se vypočítá jako yst = y • xs • xj, přičemž
xs [-] součinitel teploty ovzduší, vyjadřuje vliv průměrné měsíční teploty ovzduší,
xi [-] součinitel vlivu zatížení spalovací turbíny, vyjadřuje vliv poklesu zatížení a teploty spalin na výstupu,
y [-] je poměr elektrického a tepelného výkonu stanovený výrobcem.
Teplota ovzduší (°C)
xs 1,15 1,10 1,06 1,00 0,95
Zatížení (%)
xi 1,00 0,99 0,97 0,94 0,89 0,80
Px se vypočítá jako Ex/ zx přičemž
4. Spalovací pístový motor
Veškerá elektřina vyrobená v soustrojí se spalovacím motorem při provozu s konstantními otáčkami a kvalitativní regulací, s plným využitím odpadního tepla je elektřinou z kombinované výroby podle § 1 odstavce 2 . Není-li vyráběná elektřina měřena, použije se pro její výpočet vztah:
E = Quž • ysm [MWh]
Quž [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1., při odečtu vlastni spotřeby tepelné energie se postupuje obdobnějako v odstavci 1.
ysm [-] se stanoví podle technické dokumentace kogenerační jednotky, jinak se uvažuje s hodnotou:
0,52 u jednotek s jmenovitým výkonem nižším než 100 kWe
0,67 u jednotek s jmenovitým výkonem 100 - 300 kWe
0,75 u jednotek s jmenovitým výkonem vyšším než 300 kWe
5. Paroplynové zařízeni s dodávkou tepla
Veškerá elektřina vyrobená v paroplynovém cyklu s protitlakovou parní turbínou měřená na výstupu z generátorů je elektřinou z kombinované výroby podle § 1 odstavce 2. Je-li součástí paroplynového cyklu parní kondenzační odběrová turbína, použije se pro výpočet množství elektřiny vztah:
E = Quž • ypp [MWh]
Quž [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1, při odečtu vlastni spotřeby tepelné energie se postupuje obdobně jako v odstavci 1.
ypp [-] se stanoví ze vztahu
Pst • xs • xi + Pko • xp • xt
ypp = ———————————
Pst [MW] je výkon spalovací turbíny
Pko [MW] je výkon kondenzační odběrové turbiny
Qpp [MW] je tepelný výkon soustrojí
xs [-] je součinitel teploty ovzduší (viz odstavec 3)
xi [-] je součinitel vlivu zatížení spalovací turbíny (viz odstavec 3)
xp [-] je součinitel vlivu zatížení parní turbíny (viz odstavec 1)
xt [-] je součinitel vlivu tepelného výkonu spalin
xt se stanoví podle průměrné měsíční teploty ovzduší takto:
pro tz od 0 °C včetně až do - 15 °C : 1,05
pro tz nad 0 °C až do + 15 °C : 1,02
6. Kombinace více typů kombinované výroby v jedné výrobně
Pokud je výrobna vybavena různými typy zdrojů kombinované výroby, které jsou osazeny samostatným měřením výroby tepelné energie, rozdělí se dodávka užitečného tepla v poměru naměřených hodnot. Vynásobením jednotlivých podílů příslušným směrným číslem a jejich sečtením se stanoví množství elektřiny, u které bude uplatněn příspěvek k ceně. Není-li výrobna vybavena samostatným měřením tepelné energie z jednotlivých výrobních bloků, navrhne výrobce postup výpočtu dodávky elektřiny z kombinované výroby sám v souladu s výše uvedenými základními postupy, při čemž budou ve výpočtu upřednostněna výrobní zařízení s nižší měrnou spotřebou paliv, a nechá si postup výpočtu potvrdit ministerstvem. Tímto způsobem je možno řešit i případy zdrojů, jejíchž technické provedení neumožňuje uplatnit postupy stanovení množství elektřiny z kombinované výroby uvedené v této příloze vyhlášky.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
Způsob určování úspory primární energie v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla
(1) Účinnost procesu kombinované výroby je podkladem pro stanovení úspory primární energie podle odstavce 2 a stanovení minimální účinnosti užití energie jako kriteria podle odstavců 15 až 17 této přílohy a platí pro zařízení uvedené do provozu před před platností zvláštního právního předpisu1). Pro účely výpočtu je možno použít i jiné období než 1 rok.
(2) Výpočet úspor primární energie
UPE = [1 - ———————————] • 100 [%]
ηqT ηeT
ηrV ηrE
přičemž dílčí účinnosti výroby tepla ηqT a elektřiny ηeT v teplárně se stanoví:
QužT
ηqT = ———— [-]
ηeT = ——— [-]
ηqT- je energetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba užitečného tepla v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla dělená spotřebou paliva použitého v tomto soustrojí nebo výrobně. U parních výroben elektřiny a tepla
se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,045 [-]
ηeT - je elektrická účinnost kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba elektřiny dělená spotřebou paliva použitého v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla . U parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve, se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,107 [-]
ηrV- je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby tepla (výtopenská výroba) [-]
ηrE - je referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny (podle vzorce v odst. 12) [-]
QužT - je roční nebo měsíční výroba užitečného tepla dodaného ze soustrojí nebo výrobny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, které je využíváno ke sdílení a předání tepla bez následné trans formace [MWh]
QpalT - je celkový energetický potenciál paliva použitého k společné výrobě užitečného tepla a elektřiny [MWh]
ET - je roční nebo měsíční výroba svorkové elektřiny ze soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla [MWh]
(3) Harmonizované referenční hodnoty účinnosti se vztahují k výhřevnosti paliva, teplotě prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní vlhkosti 60 % a pro oddělenou výrobu elektřiny a tepelné energie jsou uvedeny v procentech.
(4) Korekční faktory vlivu klimatických podmínek a vyhnutelných síťových ztrát se vztahují pouze na harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny.
(5) Tabulka č. 1
Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny používané k výpočtům v období v období od roku 2006 do roku 2011
Zařízení KVĚT vybudované do roku
ηripalE
Pevné Černé uhlí 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2
Hnědé uhlí, lignit 37,300 38,100 38,800 39,400 39,900 40,300 40,700 41,100 41,400 41,600 41,8
Dřevní hmota 25,000 26,300 27,500 28,500 29,600 30,400 31,100 31,700 32,200 32,600 33,0
Biomasa 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0
Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0
Kapalné Topné oleje 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2
Biopaliva 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2
Biologicky rozložitelný odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0
Neobnovitelný odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0
Plynné Zemní plyn 50,000 50,400 50,800 51,100 51,400 51,700 51,900 52,100 52,300 52,400 52,5
Plyn z rafinace/vodík 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2
Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,0
Bioplyn 36,700 37,500 38,300 39,000 39,600 40,100 40,600 41,000 41,400 41,700 42,0
(6) Výrobci kombinované výroby elektřiny a tepelné energie použijí referenční hodnoty účinnosti výroby elektřiny uvedené v tabulce č. 1 v souvislosti s rokem výstavby. Tyto harmonizované referenční hodnoty platí po dobu deseti let od roku výstavby. Rokem výstavby výrobny nebo zařízení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie je kalendářní rok, ve kterém byla zahájena výroba elektřiny.
(7) U výrobny, soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, která dosáhne jedenáctého roku provozu, použije výrobce v souladu s odstavcem 6 harmonizované referenční hodnoty účinnosti deset let staré po dobu jednoho roku.
(8) V případě, že soustrojí nebo sériová sestava soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie byla technicky zhodnocena (modernizována nebo rekonstruována) a investiční náklady na technické zhodnocení přesáhnou 50 % investičních nákladů na výstavbu nového srovnatelného soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie, za rok výstavby se považuje rok první výroby elektřiny ve zdokonaleném zařízení. Pokud výrobna se skládá zvíce soustrojí nebo sériových sestav soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, které byly instalovány v různých letech a pokud to provedení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie umožňuje, hodnotí se jednotlivá soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí odděleně. V případě, že tento postup nelze aplikovat, pak stáří jednotlivých soustrojí nebo sériových sestav soustrojí se stanoví jako průměr počítaný na základě podílu investic realizovaných rokem výstavby. V případě, že jednotlivé investiční akce ve výrobně byly realizovány ve značně rozdílných časových úsecích, může výrobce zahrnout do výpočtu roku výstavby přeceňovací koeficient, výpočet si nechá schválit ministerstvem.
(9) Pokud se v daném zařízení spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se za hodnotu ηrpalE přímo hodnota ηripalE z tabulky č. 1. V případě společného spalování více druhů paliv při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie, stanovujeme výsledné harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu.
∑ni=1 Qpal,i • ηEripal
ηErpal = —————————— [%]
∑ni=1 Qpal,i
Qpal,i - podíly energie jednotlivých druhů paliva spotřebovaných v kotli ke krytí kombinované výroby [GJ]
ηEripal - harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny uvedené v tabulce č. 1 pro jednotlivé druhy paliva [%]
(10) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny se zvyšuje v závislosti na průměrné roční teplotě vzduchu o 0,1 procentního bodu za každý stupeň pod 15° C. Protože na území ČR dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu ttep dosahuje 8° C, zvýší se harmonizovaná referenční účinnost o
Δ ηrtepE = 0,1 • (15-8) = 0,7 [%]
Korekční faktory pro klimatickou podmínky se nepoužívají u technologií kombinované výroby elektřiny a tepla založených na palivových článcích.
(11) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny ηrtep se dále upravuje v závislosti na síťových ztrátách, které přímo souvisí s napěťovou úrovní připojení výrobny kombinované výroby elektřiny a tepelné energie koeficientem napěťové úrovně připojení knap.úrovně přip.
Korekční faktory ve vztahu k síťovým ztrátám
Hodnota korekčního faktoru kinap úrovně přip
Elektřina dodávána do
přenosové nebo
Elektřina dodávána pro vlastní
spotřebu nebo přímým vedením
> 200 kV 1,000 0,985
Pokud výrobna dodává elektřinu do jedné napěťové úrovně, dosadí se za hodnotu knap úrovně přip přímo hodnota kinap.úrovně přip. z tabulky č. 2.
V případě, že výrobna, soustrojí nebo sériová sestava soustrojí dodává elektřinu do více napěťových úrovní, korekční faktor pro vyhnutelné síťové ztráty se vyhodnotí na základě váženého průměru dodávané elektřiny.
∑ni=1 kinap.úrovně přip. • Ei
knap úrovně přip= ———————————— [-]
∑ni=1 Ei
Ei - jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní v [MWh]
kinap.úrovně přip - jednotlivé korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty
Korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty se neuplatňují pro dřevní hmotu a bioplyn.
(12) Výsledná hodnota harmonizované účinnosti oddělené výroby elektřiny k dosazení do vzorce pro výpočet úspory primární energie v odst. 2 se stanoví podle vzorce
ηrE = (ηrpalE + Δ ηrtepE) • knap.úrovně přip [%]
(13) Tabulka č. 3
Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla
Pára/horká voda
Přímé výfukové plyny
ηripalV
Pevné Černé uhlí 88,000 80,000
Hnědé uhlí, lignit 86,000 78,000
Dřevní hmota 86,000 78,000
Biomasa 80,000 72,000
Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad 80,000 72,000
Kapalné Topné oleje 89,000 81,000
Biopaliva 89,000 81,000
Biologicky rozložitelný odpad 80,000 72,000
Neobnovitelný odpad 80,000 72,000
Plynné Zemní plyn 90,000 82,000
Plyn z rafinace/vodík 89,000 81,000
Koksárenský,vysokopecni a jiné odpadní plyny, odpadní teplo 80,000 72,000
Bioplyn 70,000 62,000
Pokud se v zařízení spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se do vzorce pro výpočet UPE v odst. 2 za hodnotu ηrV hodnota ηripalV - 5 [%]. V případě společného spalování více druhů paliv stanovujeme výslednou harmonizovanou referenční hodnotu účinnosti pro oddělenou výrobu tepla prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu podle vzorce
∑ni=1 Qpal,i • ηripalV
ηrV = —————————— - 5 [%]
Qpal,i - jednotlivé podíly energie paliv spotřebované v kotli ke krytí výroby příslušejícího podílu elektřiny a tepelné energie v [GJ]
ηripalV - jednotlivé harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby tepelné energie členěné podle typu paliva [%]
(14) V případě, že v jednom procesu kombinované výroby je vyráběna elektřina, užitečné teplo a mechanická energie, navrhne postup výpočtu dílčích energetických účinností dodávky tepla, elektrické účinnosti a výroby mechanické energie (např. tlakového vzduchu ) a úspory primární energie sám výrobce a nechá si postup potvrdit ministerstvem.
(15) Minimální účinnost výroby elektrické energie pro parní turbosoustrojí ηel, kde rok výstavby je 31.12.1995 a dříve, v % je 43x při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,32 GJ/Gj nebo 8,37 GJ/MWh. U turbosoustrojí do 50MW je účinnost výroby ηel 35 %xx při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,85 GJ/GJ nebo 10,28 GJ/MWh. Pro turbosoustrojí nad 50MW je účinnost výroby ηel 40xx% při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,5 GJ/GJ nebo 9GJ/MWh
x platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
xx platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla): v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.
Účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel se stanoví podle zvláštního právního předpisu1.
(16) Účinnost výroby energie pro parní turbosoustrojí ηel , kde rok výstavby je po 31.12.1995, se stanoví podle zvláštního právního předpisu 1)
Účinnost výroby ηet
plynová turbína + spalinový kotel 74 1,35
plynová turbína + spalinový kotel -špičkový provoz 28 3,57
Paroplynový cyklus s kondenzací 50x 1,39
x platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tpla).
Účinnost výroby elektrické energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbinou a spalinovým kotlem ηet se stanoví podle zvláštního právního předpisu1).
(17) Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie v výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet
el. Výkon kogenerační
z kogenerační
energie v kogen.
na výrobu el.
energie (tep.+el.)
v kotelně
ηetx
do 100 do 90 75 4,8 75 + 9xK/(1 + K)
nad 100 do 90 80 4,5 80 + 5xK/(1 + K)
nad 100 91 - 100 75 4,8 75 + 10xK/(1 + K)
nad 100 101-110 69 5,22 69 + 16xK/(1 +K)
nad 100 111-120 64 5,62 64 + 21xK/(1 + K)
nad 100 121 - 130 59 6,1 59 + 26xK/(1 + K)
nad 100 nad 130 54 6,67 54 + 31xK/(1 +K)
Qpalko
xK= ———
Qpalkj
Qpalko energie paliva spáleného v kogenerační jednotce (GJ)
Qpalkj energie paliva spáleného v kotlích (GJ)
Účinnost výroby elektrické energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηet se stanoví podle zvláštního právního předpisu1).
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
Žádost o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
Způsob určení množství elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů s příspěvkem k ceně elektřiny
(1) Veškerá elektřina vyrobená výhradně z druhotných zdrojů je elektřinou s nárokem na příspěvek podle energetického zákona.
(2) Při využívání druhotného paliva ve směsi nebo současně s fosilním nebo jiným běžným palivem, např. TTO, LTO (dále jen primární palivo), je-li známo složení směsi a výhřevnost jejích složek, dělí se výstupní elektřina na složky shodným podílem jako podíl energetického potenciálu vstupních paliv. Na druhotné palivo připadá podíl
E= ————— • Ec [MWh]
Qps + Qd
Ec [MWh] je celkové množství elektřiny vyrobené ze směsi paliv
Qd [MWh] je energetický potenciál druhotného paliva ve směsi (součin množství a výhřevnosti)
Qps [MWh] je energetický potenciál primárního paliva ve směsi (součin množství a výhřevnosti)
Přitom Qps + Qd [MWh] je energetický potenciál směsi paliv.
(3) Spaluje-li se v zařízení určeném ke spalování primárního paliva současně nebo ve směsi druhotné palivo, jehož podíl ve směsi, popř. výhřevnost (nebo obojí) nejsou dostatečně přesně známy, stanoví se množství výstupní elektřiny připadající na druhotné palivo z úspory primárního paliva podle vztahu.
E = Ec . Δ q [MWh]
přičemž Ec [MWh] je celkové množství elektřiny vyrobené ze směsi paliv
Qps • ηp
Δ q= 1 - ————— [-]
Qv . 100
Qv [MWh] je výroba tepelné energie v kotlích ze spalované směsi paliv
ηp [%] je účinnost výroby tepla při samostatném spalování primárního paliva; nelze- li spalovat samotné primární palivo, dosadí se účinnost při jeho maximálním podílu ve směsi
Přitom Qps + Qd [MWh] je energetický potenciál směsi paliv
Δ q [-] je poměrná úspora primárního paliva při spalování směsi.
(4) Je-li využívána k výrobě elektřiny v turbosoustrojí pára vyráběná z odpadního tepla ve spalinovém kotli a současně pára vyráběná v jiném kotli, který spaluje primární palivo, a obě množství jsou samostatně měřena, stanoví se množství výstupní elektřiny připadající na odpadní teplo podle vztahu.
Qvp + Qot
Qot [MWh] je výroba tepelné energie z odpadního tepla ve spalinovém kotli
Qvp [MWh] je výroba tepelné energie z primárního paliva v samostatném kotli. Přitom Qvp + Qot [MWh] je celková výroba tepelné energie.
(5) Je-li využívána k výrobě elektřiny v turbosoustrojí pára vyráběná z odpadního tepla ve spalinovém kotli, který je přitápěn primárním palivem, stanoví se množství výstupní elektřiny připadající na odpadní teplo z úspory primárního paliva podle vztahu
E = Ec • Δq [MWh]
Qpp • ηpp
Δq= 1 - ————— [-]
Qpp [MWh] je energetický potenciál přitápěcího paliva
Qv [MWh] je výroba tepelné energie ve spalinovém kotli s přitápěním
ηpp [%] je účinnost, při spalování primárního paliva v kotli obdobného výkonu a parametrů páry
Δq [-] je poměrná úspora primárního paliva při využívání odpadního tepla.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ ELEKTŘINY ZE ZDROJŮ S KOMBINOVANOU VÝROBOU ELEKTŘINY A TEPLA
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.
MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

References: § 1

§ 2

§ 3
 zákona č. 670
 § 32
 § 1
 § 1
 § 1
 § 1