Source: http://docplayer.cz/300565-Mestske-standardy-pro-kanalizacni-zarizeni.html
Timestamp: 2018-02-25 06:43:27+00:00

Document:
MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení - PDF
Download "MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení"
1 METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 1
2 Obsah Vysvětlivky a zkratky Úvod Směrové a výškové vedení stok Směrové vedení Výškové vedení Územně plánovací dokumentace (ÚPD), regulační plán a odborné zastavovací studie Požadovaný rozsah zpracování Vyhodnocení stávajícího stavu Návrh výhledového stavu Požadavky na zpracování Vyjadřování k projektové dokumentaci kanalizací, územní řízení a (stavební) vodoprávní řízení Územní řízení Projektová dokumentace pro územní řízení Územní řízení Obecné podmínky pro zpracování dokumentace záměru stavby kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizace pro odvodnění komunikací Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení Vodoprávní povolení Realizační dokumentace stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Obecné podmínky výstavby kanalizací Technologie výstavby Stavební materiály Odstraňování stávajících kanalizačních stok Zkoušky kvality díla Zkoušky vodotěsnosti Prohlídky díla TV kamerou Rozšíření prověření kvality díla Ochranná pásma kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu dle 23 zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Souběh a křížení kanalizace s tramvajovou tratí Umístění sloupů VO, SSZ, trakčních sloupů a jejich příslušenství vzhledem ke kanalizaci a vodovodu pro veřejnou potřebu Přeložky kanalizací Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 2
3 5.9 Předání stavby do užívání Kolaudace Objekty na stokové síti Vstupní a soutokové šachty Vstupní a soutokové šachty na stokách do průměru DN Vstupní a soutokové šachty na stokách o průměru větším než DN Vstupní a soutokové šachty na stokách budovaných podzemními metodami Vstupní a soutokové šachty v sekundárních kolektorech Spadiště Měrné objekty Měrné objekty na stokové síti Měrné šachty na přípojkách Odlehčovací komory Dešťové nádrže Výustní objekty Čerpací stanice Shybky na síti Tlaková kanalizace Dálkové řízení a přenosy dat z objektů stokové sítě Obecné podmínky výstavby kanalizačních přípojek Právní rámec výstavby kanalizačních přípojek Obecné podmínky k povolení a realizaci kanalizační přípojky Zásady návrhu kanalizačních přípojek Zásady návrhu uličních vpustí a odvodnění objektů DPmB, a.s Zásady návrhu uličních vpusti Zásady návrhu odvodnění objektů DPmB, a.s Zásady rušení domovních přípojek a uličních vpustí Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu Zneškodňování odpadních vod z jímek Hospodaření s dešťovými vodami Závazné pokyny pro objekty HDV Závazné ukazatele odvodnění Závazné postupy pro návrh, realizaci a provoz objektů HDV ve vlastnictví města Brna Návrh decentralizovaných systémů odvodnění Metodické postupy pro aplikace principů HDV Územně plánovací dokumentace Projektová dokumentace k územnímu řízení...44 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 3
4 Projektová dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu povolení Realizační dokumentace stavby Platná legislativa ČR Seznam právních předpisů a norem, použité podklady Právní předpisy Normy Podklady Grafické části přílohy Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 4
5 Vysvětlivky a zkratky BKOM a.s. Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 1a, Brno BVK, a. s. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Hybešova 254/16, Brno DN DPmB, a.s. DSkPS DSP DÚR MO MMB OI MMB OVLHZ MMB OTS MMB OŽP MMB OD MMB PD jmenovitá světlost Dopravní podnik města Brna Hlinky 151, Brno dokumentace skutečného provedení stavby projektová dokumentace ke stavebnímu resp. vodoprávnímu povolení projektová dokumentace k územnímu řízení Magistrát města Brna - Majetkový odbor Malinovského nám. 3, Brno Magistrát města Brna - Odbor investiční Kounicova 67, Brno Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, vodoprávní úřad Kounicova 67, Brno Magistrát města Brna - Odbor technických sítí Kounicova 67, Brno Magistrát města Brna - Odbor životního prostředí Kounicova 67, Brno Magistrát města Brna - Odbor dopravy Kounicova 67, Brno projektová dokumentace Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu subjekt, kterému příslušný krajský úřad vydal dle 6 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů povolení k provozování a který zajišťuje provozování kanalizace na základě smlouvy s jejím vlastníkem RDS SMB Stavebník ÚPD realizační dokumentace stavby statutární město Brno právnická nebo fyzická osoba provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu nebo odstraňující stavbu, rozumí se tím též investor a objednatel stavby územně plánovací dokumentace Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 5
6 1 Úvod Městské standardy pro kanalizační zařízení jsou technickým předpisem pro navrhování a realizaci stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, na území města Brna. Standardy jsou zpracovány na základě požadavku Magistrátu města Brna, Odboru technických sítí (dále OTS MMB) jako závazný typový podklad pro stavebníky, projektanty a zhotovitele pro navrhovaní, výstavbu, rekonstrukce a opravy stokové sítě, kanalizačních přípojek a uličních vpustí v městě Brně. Standardy mají též přiblížit administrativní postupy, které provázejí zásahy do stokové sítě od studie po zahájení jejich užívání. Předkládaná aktualizace je provedena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, včetně uplatnění nových způsobů hospodaření s dešťovými vodami, s ohledem na nově používané materiály technologie výstavby. Aktualizace reflektuje na výstupy a závěry zpracovaného Generelu odvodnění města Brna (5/2010). Městské standardy respektují platné zákony, vyhlášky a normy, vztahující se k problematice odvodnění městských aglomerací, pro potřeby města Brna jsou však v některých požadavcích upřesněny. Podrobný seznam použitých právních předpisů a norem je uveden v příloze. Součástí standardů je detailní návrh některých typových objektů, které se na stokové síti často opakují. Složitější objekty, které mají přímou vazbu na hydraulické poměry ve stokové síti, jsou popsány stručně, protože musí být řešeny individuálně na základě hydraulických výpočtů (příp. simulačních modelů). Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu v městě Brně je statutární město Brno (dále město), zastoupené OTS MMB. Vlastníkem kanalizace odvádějící samostatně pouze dešťové vody z místních komunikací je statutární město Brno, zastoupené OD MMB. Provozovatelem kanalizace v majetku města Brna jsou: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále BVK, a. s.) - pro kanalizace odvádějící odpadní a dešťové vody ze zástavby Brněnské komunikace a. s. (dále BKOM a. s.) - pro kanalizace odvádějící samostatně pouze dešťové vody z místních komunikací. Dopravní podnik města Brna, a. s. (dále DPmB, a.s.) - pro kanalizace odvádějící dešťovou vodu z tramvajových těles Možné vlastnické a provozní vazby: a) vlastník statutární město Brno - provozovatel BVK, a.s. Provozovatelem kanalizace ve vlastnictví statutárního města Brna (dále jen města) je na základě smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Brno (dále jen BVK, a.s.). b) vlastník jiný stavebník - provozovatel BVK, a.s. Provozování vybudovaného kanalizačního řadu soukromého stavebníka lze zajistit převodem tohoto řadu do majetku města (obce) nebo uzavřením smlouvy o provozování mezi vlastníkem kanalizačního řadu a provozovatelem. Návrh smlouvy o provozování řádně projednaný s provozovatelem a jednostranně podepsaný ze strany stavebníka (vlastníka) je nezbytné předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. c) vlastník jiný stavebník - provozovatel být nemusí (jedná se o případy, kdy nejde o kanalizaci pro veřejnou potřebu - viz ustanovení odst. 3 2 zákona č. 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů) Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 6
7 V místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být zřízeno předávací místo. Pro budování vodovodu neplatí Městské standardy pro kanalizační zařízení, jsou pouze doporučené. d) vlastník jiný stavebník - provozovatel jiná oprávněná osoba mimo BVK, a.s. V místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být zřízeno předávací místo. Pro budování kanalizace neplatí Městské standardy pro kanalizační zařízení, jsou pouze doporučené e) vlastník statutární město Brno provozovatel BKOM, a.s. Vlastníkem kanalizace odvádějící samostatně pouze dešťové vody z místních komunikací je statutární město Brno, zastoupené OD MMB, provozovatelem je BKOM, a.s. 2 Směrové a výškové vedení stok Návrh směrového a výškového vedení stok vychází z celkové koncepce odkanalizování zájmového území a systému stokové sítě. Celková koncepce odkanalizování území je navržena v platném Územním plánu města Brna (případně ve schválených regulačních plánech) a Generelu odvodnění města Brna. Návrh kanalizace (splašková, dešťová, jednotná), její trasy a dimenze předloží stavebník (projektant) k odsouhlasení BVK, a.s. - útvaru vodohospodářského rozvoje (VHR), který posoudí soulad návrhu s platnými generely kanalizace, kapacitními možnostmi stávající sítě, kanalizačním řádem, případně manipulačními řády objektů. Dokumentaci pro vodoprávní povolení a realizační dokumentaci předkládá stavebník k odsouhlasení BVK, a.s. - provozu kanalizační sítě. Problematikou směrového a výškového vedení stok se zabývá především ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky. V zastavěném území se trasy stok navrhují v souladu s ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa nové kanalizace pro veřejnou potřebu bude navrhována přednostně ve veřejných prostranstvích ve vlastnictví města, eventuelně České republiky (dále jen státu). Bude-li nutné kanalizační řad uložit do pozemku ve vlastnictví jiného subjektu, (dále jen do soukromého pozemku), musí být vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem kanalizačního řadu upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou specifikací podmínek. Věcné břemeno je nutné zřídit vždy, když není pozemek ve vlastnictví města (obce). Bude dodržovat zejména normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN , ochranná pásma kanalizačních řadů, vyhlášku statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích v městě Brně. Vlastník pozemku je povinen respektovat ochranné pásmo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění. pozdějších předpisů. Jen s písemným souhlasem BVK, a.s. a OTS MMB lze v ochranném pásmu kanalizace pro veřejnou potřebu: provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizaci nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování vysazovat trvalé porosty provádět skládky odpadu provádět terénní úpravy. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 7
8 2.1 Směrové vedení Při směrovém vedení stok je nutné dodržovat následující zásady: 1. Kanalizace pro veřejnou potřebu se ukládají přednostně do městských běžně přístupných pozemků. 2. Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do přístupných míst, kde je možný příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro údržbu kanalizace. 3. U stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami 50 m. Větší vzdálenost než 50 m je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. U stok průchozích může být vzdálenost mezi šachtami navržena do vzdálenosti 100 m. Větší vzdálenost musí být projednána s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 4. Úseky mezi šachtami u stok neprůlezných a průlezných se navrhují zpravidla v přímé trase. 5. U průchozích stok bude změna směru řešena obloukem o poloměru minimálně 10-násobku šířky stoky. Menší poloměr oblouku je možné provést pouze se souhlasem provozovatele a vlastníka kanalizace. Na začátku i na konci oblouku musí být navržena šachta. 6. Všude tam, kde to místní podmínky dovolí, je nutné navrhnout slepé propojení (tzn. prodloužit koncový úsek stoky až do vstupní šachty sousední stoky, kde bude toto propojení provedeno). Způsob výškového propojení je nutné opět projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 7. Pokud je navržena v ulici jedna stoka, musí být umísťována do středu vozovky. Je-li v komunikaci situováno tramvajové těleso MHD, stoka se v takovém případě umístí mimo toto těleso. 8. V blokovém typu zástavby je nutné navrhovat stoky alespoň 5 m od vnějšího líce budov. 9. Dešťové stoky pro odvodnění vozovek je nutné situovat do středního dělicího pruhu nebo do středu vozovky. Při velké šířce vozovky se doporučuje navrhnout její odvodnění po obou stranách komunikace. 10. Vstupy do kanalizačních šachet musí být umístěny v ose jízdního pruhu nebo v ose mezi jednotlivými jízdními pruhy nebo v ose vozovky. 11. V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy dešťových a splaškových stok souběžně, pokud možno ve společné rýze. Osová vzdálenost obou stok je dána možností vybudovat vstupní šachty. 12. Spojné šachty dvou stok se navrhují podle zásady, aby průtok v jedné stoce nemohl zbrzdit odtok odpadních vod z druhé stoky. V případě velkého rozdílu sklonu jednotlivých stok se volí napojení tangenciální, pokud je to možné, nebo napojení s rozdílným výškovým zaústěním. 13. Při souběhu stoky s budovami se minimální vzdálenost sítě od základů budov řídí prioritním požadavkem neohrožení stability těchto objektů a je ovlivněna hloubkou jejich založení, technickým stavem a geologickými poměry. Stejným principem se řídí výstavba budov (zakládání) vzhledem ke kanalizaci. V případě dotčení kanalizace pro veřejnou potřebu (ochranného pásma) je nutno odsouhlasit opatření k jejich zabezpečení s BVK, a.s. 14. Určení prostorové polohy stok musí být provedeno v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). To se týká zejména určení osy stok a osy vstupních poklopů. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 8
9 2.2 Výškové vedení Zahrnuje návrh hloubky uložení a podélného sklonu stok. 1. Sklon nivelety stok má být pokud možno plynulý, bez výškových rozdílů na přítoku a odtoku ve vstupních, spojných a lomových šachtách. 2. Mezi dvěma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna stoky. 3. Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení veškerých vod z jejích povodí a možnost umístění ostatních podzemních vedení technického vybavení nad stokami. 4. Za minimální výšku krytí stok je nutno považovat 1,5 m, menší výšku krytí stok než je 1,5 m, pokud je odůvodnitelná, je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 5. Zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí (betonové potrubí do 5 m/s, kameninové potrubí 10 m/s) je třeba navrhovat ve spadištích. Návrh skluzů je možný pouze ve výjimečných případech, po projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. V těchto výjimečných případech se pro úseky stok s průtočnou rychlostí odpadních vod 8-10 m/s použijí trouby z kameniny, případně z tvárné litiny. 6. Při souběhu splaškové a dešťové stoky se splašková stoka umísťuje hlouběji, aby bylo umožněno napojení všech přípojek oddílné stokové soustavy. 7. Návrh min. sklonů stok jednotné stokové soustavy a dešťových stok oddílné soustavy se provede dle ČSN , čl Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí síla odpadních vod, při které nedochází k zanášení stok. Doporučené hodnoty minimálních sklonů jsou: DN jednotná, dešťová - sklon ( ) splašková - sklon ( ) 300 6,0 14, ,0 9, ,0 7, ,0 6, ,0 5, ,5 4, ,6 3, ,3 3,0 Pokud nebude možné dodržet výše uvedené sklony, je nutné navrhnout hydraulicky výhodnější profil stoky (tvar vejčitý); navržený sklon však nesmí být menší než sklon uvedený v ČSN V tomto případě je nutné určit četnost proplachů. 9. Pro splaškové stoky všech profilů platí, že menší sklon než 3 je možné navrhnout pouze po projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 9
10 3 Územně plánovací dokumentace (ÚPD), regulační plán a odborné zastavovací studie 3.1 Požadovaný rozsah zpracování Od vstoupil v účinnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon přinesl řadu změn, mimo jiné i v oblasti územně plánovací dokumentace, která nyní musí být zpracována včetně přílohy zásobování vodou a odkanalizování ve velmi podrobném rozsahu. Regulační plán se dle zákona č. 183/2006 Sb. zpracuje v takové podrobnosti, aby mohlo být bez dalších návazných projektových dokumentací vydáno územní rozhodnutí. Tento požadavek na rozsah zpracování bude uplatňován i na ostatní územně plánovací dokumentace nebo na dílčí zastavovací studie Vyhodnocení stávajícího stavu Před započetím prací na územně plánovací dokumentaci zpracovatel provede detailní vyhodnocení stávajícího stavu, které bude obsahovat: vyhodnocení historie odkanalizování v řešeném území popis stávajícího systému odvodnění území popis stávajícího systému likvidace dešťových vod, včetně určení a vyhodnocení vodoteče (dle Generelu odvodnění města Brna část vodní toky) vyhodnocení kapacit stávajícího stavu, určení problematických úseků vyhodnocení dostupných údajů z měření na kanalizační síti orientační výpočet stávajícího koeficientu odtoku vyhodnocení technického a ekonomického stavu kanalizační sítě, provedení jednoduché ekonomické analýzy s vazbou na finanční zdroje a stav sítě ověření velkoproducentů znečištění v souladu s kanalizačním řádem zákres hydrotechnického povodí S vazbou na část zásobování vodou provede zpracovatel výpočet: výpočet množství splaškových vod Q hodmax v následujících kategoriích - obyvatelstvo - občanská a technická vybavenost - průmysl - zemědělství výpočet současného množství dešťových vod Q d s vazbou na odtokový součinitel porovnání vypočtených hodnot s Generelem odvodnění území - stávající stav provedení vyhodnocení vlastnických vztahů s vazbou na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 10
11 3.1.2 Návrh výhledového stavu Řešení návrhového stavu bude obsahovat a vyhodnocovat následné údaje. Ve sporných případech by měly být provedeny detailní analýzy. Případně zpracovatel provede analýzu hodnocení pozitiv a negativ. Všechny dostupné podklady vyhodnotí a bude konzultovat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 3.2 Požadavky na zpracování Zpracovatel ÚPD provede strategické rozhodnutí o systému odvodnění území v souladu s Generelem odvodněním města Brna provede návrh systému odvodnění území s ohledem na budoucí majetkové vazby specifikuje kanalizační zařízení a kanalizace pro veřejnou potřebu stanoví koeficient odtoku v souladu s generelem odvodnění provede orientační výpočet koeficientu odtoku navrhne technická řešení na zpomalení odtoku dešťových vod v souladu s Generelem odvodnění m. Brna v rámci příslušného hydrotechnického povodí kanalizace pro veřejnou potřebu vyhodnotí a stanoví všechny podmiňující investice v systému odvodnění území, včetně vazby na ČOV stanoví ekonomickou nákladnost podmiňujících investic stanoví zákonné podmínky pro návrh územně-plánovací dokumentace zpracuje výpočet odtoku splaškových vod stanoví podmínky pro případné detailní řešení, která jsou nad rámec řešené problematiky, včetně případných ověřovacích měření ve výkresové části provede zákres sítě a to i s ohledem na budoucí majetkoprávní vztahy, stanoví ochranná pásma a určí přípustné činnosti v těchto pásmech, návrhy bude detailně konzultovat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace stanoví podmiňující investice včetně případné etapizace zástavby území a provede jejich ekonomické vyhodnocení v průběhu zpracování provede konzultace s OÚPR MMB z důvodu dodržení koncepce rozvoje kanalizace pro veřejnou potřebu a odvodnění území, OTS MMB vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Doloží formou zápisu v příloze technické zprávy V jednotlivých výše uvedených kapitolách jsou navrženy případné možnosti řešení nebo jsou provedeny konkrétní rozbory pro uvedenou problematiku. Vždy je nutné si uvědomit, že jakékoliv výpočtové hodnoty je nejlépe si ověřit přímo v reálné praxi. Podceňování nebo úmyslné zkreslování základních údajů v návrhu posléze vede k nenaplnění uvedených představ a cílů, především se tyto disproporce projeví při ekonomickém vyhodnocení realizace staveb. Bez splnění rozsahu zpracování nelze souhlasné stanovisko k územně-plánovací dokumentaci vydat. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 11
12 4 Vyjadřování k projektové dokumentaci kanalizací, územní řízení a (stavební) vodoprávní řízení 4.1 Územní řízení Projektová dokumentace pro územní řízení Kanalizace jako vodní dílo je stavba, která vyžaduje k umístění na pozemku územní rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na příslušný stavební úřad formou formuláře (příloha č. 3 k vyhlášce 503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) K žádosti žadatel připojí: doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, pokud tak nevyplývá z katastru nemovitostí závazná stanoviska dotčených orgánů dokumentaci záměru, zpracovanou dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., k dokumentaci je nutno doložit ověřený podklad o prostorové poloze sítí, které provozují BVK, a. s. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a pověřených provozovatelů stanovisko OTS MMB a MO MMB Územní řízení Pro vydání stanoviska BVK, a. s. žadatel doloží: žádost se specifikací požadovaného stanoviska (územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas) situaci z technické evidence BVK, a.s., Pisárecká 1 včetně přílohy "Žádost o poskytnutí údajů", jako ověřený podklad o prostorové poloze sítí v provozování BVK, a. s. stanovisko orgánu územního plánování, že předkládaný návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací stanovisko vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu k napojení na kanalizaci, není-li vlastníkem této kanalizace statutární město Brno dokumentaci záměru Od BVK, a. s. žadatel obdrží: stanovisko z hlediska možnosti a způsobu napojení stanovisko předpokládaného budoucího provozovatele dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovisko z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací v provozování BVK, a. s. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 12
13 Pokud se týká vyjádření OTS MMB při výstavbě kanalizací pro veřejnou potřebu budovaných jinými investory, požaduje statutární město Brno jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu před vydáním vodoprávního povolení uzavřít: V souladu s ust. 2 odst. 4 a 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů pokud stavebník zamýšlí převést kanalizační stoku pro veřejnou potřebu vybudovanou podle Městských standardů pro kanalizační zařízení do vlastnictví SMB - SMB požaduje, aby stavebník před zahájením stavebního řízení předložil smlouvu o smlouvě budoucí o převodu kanalizační stoky pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna (prostřednictvím OTS) a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a jejím ochranným pásmem, které jsou ve vlastnictví jiných osob než SMB nebo pokud stavebník zamýšlí ponechat si kanalizační stoku pro veřejnou potřebu ve svém vlastnictví - SMB požaduje, aby stavebník před zahájením stavebního řízení předložil a) smlouvu o budoucí dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou mezi SMB a vlastníkem provozně souvisejících a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu (prostřednictvím OTS) b) smlouvu o smlouvě budoucí o zajištění provozování kanalizační stoky pro veřejnou potřebu s k tomu oprávněným provozovatelem a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčeným stavbou kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a jejím ochranným pásmem ve vlastnictví SMB (prostřednictvím OTS) Obecné podmínky pro zpracování dokumentace záměru stavby kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizace pro odvodnění komunikací Nová kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizace pro odvodnění komunikace bude provedena dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platných článků ČSN s trasou, vedenou ve veřejném prostranství se zajištěním příjezdu čistících mechanizmů, pokud nelze tuto podmínku splnit bude nutné zřídit u dotčených parcel věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Bude respektováno ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizace pro odvodnění komunikace v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při DN nad 500 mm (měřeno na každou stranu od vnějšího líce potrubí), je-li dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem zvyšují se tyto vzdálenosti o 1,0 m. Projekt pro vodoprávní povolení bude zpracován v souladu s "Městskými standardy pro kanalizační zařízení" vydanými OTS MMB a v případě kanalizace pro veřejnou potřebu BVK, a.s. (odsouhlasen provozem kanalizační sítě - pracoviště Hády, tel ) a u kanalizace pro odvodnění komunikací BKOM a.s. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům, dle Kanalizačního řádu města Brna. Projekt pro vodoprávní řízení proto konzultujte s vodohospodářem BVK, a.s. (kanalizační sekce - pracoviště Hády, tel ), případně BKOM a.s. Projektová dokumentace kanalizačních přípojek bude odsouhlasena oddělením přípojek BVK, a. s., vč. přípojek uličních dešťových vpustí BKOM a.s. Stavby kanalizačních stok, případně odlučovače ropných látek podléhají vodoprávnímu projednání na OVLHZ MMB. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 13
14 Před zahájením vodoprávního řízení doloží investor vodohospodářskému orgánu doklad o vztahu k pozemku výstavbou předmětných vodohospodářských zařízení dotčeného. Navrhované řešení platí za předpokladu, že kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizační stoka pro odvodnění komunikací bude před uvedením do provozu předána do majetku města Brna a následně k provozování BVK, a. s., nebo BKOM a.s., v opačném případě bude předloženo technické řešení, které bude zohledňovat vlastnické vztahy. Stoková síť města Brna je navrhována s periodicitou návrhového deště p=0,5, tzn. že stoková síť je dimenzována na průtoky odpovídající intenzitě deště, který se vyskytuje 1x za 2 roky. Vyšší bezpečnost při odvádění odpadních vod z nemovitosti dosáhne odběratel opatřením na vnitřní kanalizaci nebo kanalizační přípojce. Při zahájení užívání kanalizačních přípojek bude předloženo potvrzení vydané odbornou firmou o správnosti oddílného napojení splaškových a dešťových vod. 4.2 Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení Projektová dokumentace pro vodoprávní povolení musí být kladně projednána se všemi účastníky vodoprávního řízení. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení kanalizace pro veřejnou potřebu a kanalizace pro odvodnění komunikací musí být dále odsouhlasena s OTS MMB, a provozovatelem. Pokud se bude v rámci výstavby kanalizačních stok zasahovat do vodovodní sítě (křížení, souběh, případná kolize), musí být veškeré zásahy do této sítě předány k detailnímu projednání na BVK, a. s. - vodárenské sekci. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení musí obsahovat úplnou technickou zprávu, situaci širších vztahů, podrobnou situaci, podélné profily stok, případně veškerých přípojek, hydrotechnické výpočty, výkresovou dokumentaci objektů. Vyjádření BVK, a. s. má platnost 1 rok od data vydání, v případě uplynutí této doby je nutné požádat o jeho aktualizaci Vodoprávní povolení Stavby nových kanalizačních zařízení nebo rekonstrukce stávajících, které jsou vodním dílem (podle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 55 odst. 1 písm. c), povoluje příslušný vodoprávní úřad (na území města Brna to je OVHLZ MMB, na území mimo město Brno příslušný vodoprávní úřad). Účastníkem vodoprávního řízení je zástupce budoucího provozovatele. Kladné vyjádření od zástupce vlastníka kanalizace je možné získat na základě níže uvedených podmínek: stavebník se zavázal převést kanalizační stoku pro veřejnou potřebu vybudovanou podle Městských standardů pro kanalizační zařízení do vlastnictví SMB - SMB požaduje před vydáním kolaudačního souhlasu, aby stavebník předložil stavebníkem podepsaný návrh smlouvy o převodu kanalizační stoky pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna s vyjádřením OTS o uložení tohoto dokumentu na OTS k dalšímu řízení stavebník si ponechá kanalizační stoku pro veřejnou potřebu ve svém vlastnictví - SMB požaduje před vydáním kolaudačního souhlasu, aby stavebník předložil a) dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a vlastníkem provozně souvisejících kanalizačních stok pro veřejnou potřebu (prostřednictvím OTS) b) kopii stavebníkem podepsaného návrhu smlouvy o provozování kanalizační stoky pro veřejnou potřebu s k tomu oprávněným provozovatelem a vyjádření tohoto Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 14
15 provozovatele o převzetí dokumentu k jeho podpisu po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. V případě, že kanalizaci pro veřejnou potřebu či kanalizaci pro odvodnění komunikace bude provozovat jiný oprávněný provozovatel, musí stavebník zřídit předávací a měřící místo v místě napojení této kanalizační stoky na kanalizaci v majetku statutárního města Brna. 4.3 Realizační dokumentace stavby Realizační dokumentaci zajistí stavebník díla a získá kladné vyjádření od těch účastníků vodoprávního řízení, kteří si projednání této dokumentace vymínili v rámci projednávání projektové dokumentace pro vodoprávní povolení a jejich požadavek je součástí vodoprávního povolení. 4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby V dokumentaci skutečného provedení - geodetické dokumentaci je nutné zpracovat situaci kanalizace včetně objektů a přípojek v souřadnicovém systému JTSK. Výškové údaje kanalizace musí být předány ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Dokumentace musí být zpracována v grafických přílohách - v tisku a dále digitální formou. Stavebník je povinen předat dokumentaci skutečného provedení stavby před zahájením kolaudačního řízení budoucímu provozovateli a OTS MMB. Součástí dokumentace předávané budoucímu provozovateli musí být: 1. geodetické zaměření podle platné "Směrnice č. 4/2006 pro stanovení rozsahu dokumentace skutečného provedení stokových sítí a jejich zařízení", zpracovaného provozovatelem a obecně právních předpisů 2. dokumentace stavby, opravená na základě zaměření dle skutečnosti, veškeré změny budou zakresleny červenou barvou 3. protokoly o průzkumu TV kamerou v celém rozsahu stavby, digitální nosič 4. záznamy o revizi kanalizace provozovatelem (kontrola potrubí před záhozem, závěrečná kontrola revizních šachet, napojení) 5. protokoly o tlakové zkoušce v celém rozsahu staveb včetně přípojek 6. přípojkové listy K1, včetně napojení přípojek od uličních vpustí Součástí dokumentace předávané OTS MMB musí být: 1. zaměření skutečného provedení stavby, grafická část (situace v JTSK a BpV a podélný profil) v digitální formě ve formátu MicroStation (DGN) 2. technická zpráva 3. seznam souřadnic a výšek 4. ověření oprávněným zeměměřickým inženýrem 5 Obecné podmínky výstavby kanalizací Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod (ČOV), jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Takto definovaná kanalizace je vodním dílem, které vyžaduje ke zřízení, změnám nebo odstranění povolení vodoprávního úřadu. Kanalizační přípojky a jímky k akumulaci odpadních vod (žumpy) vodními díly nejsou. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 15
16 5.1 Technologie výstavby Při výstavbě stokových sítí jsou sledovány tři hlavní cíle - ochrana veřejného zdraví a životního prostředí, dlouhodobá funkčnost sítě a zajištění životnosti bez nutnosti předčasné sanace nebo obnovy. Účastníci výstavby stokových sítí musí přispět k naplnění těchto cílů také výběrem vhodných materiálů a dodržením stavební technologie. Vzhledem k tomu, že systém stokové sítě na území města Brna je rozsáhlý a členitý, postupně budovaný přes 100 let s neustále rozsáhlejším urbanizovaným povodím, je nutné sjednotit pravidla pro výstavbu a obnovu stokové sítě tak, aby následné provozování, údržba a sanace tohoto systému byla ekonomicky únosná pro obyvatele města a nevyžadovala neúměrně vysoké investiční náklady na předčasnou obnovu sítě. Technologie výstavby stok a přípojek je závislá především na geologických a místních podmínkách lokality, ve které má být stavba realizována. Podmínkou správné volby materiálu a technologie je potřebný rozsah geologického, případně geotechnického průzkumu. Nevhodně zvolená technologie výstavby vede ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby, projeví se zvýšenou poruchovostí a sníženou životností díla. Nedodržení technologie a předepsaných postupů způsobuje vady, které ve svém důsledku snižují kapacitu, provozuschopnost a životnost kanalizace. Stoky je možné budovat: v otevřeném výkopu (v pažené rýze) prefabrikované nebo monolitické bezvýkopovými technologiemi Návrh způsobu realizace musí odpovídat požadavkům na ekonomické řešení s ohledem na podmínky ochrany zeleně, dopravní situace v dané lokalitě, velikost budované stoky, rychlost výstavby, stav okolní zástavby a nutnost zřízení přípojek. Při provádění musí být dodržena obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. 5.2 Stavební materiály Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné a účinné čištění stok. Požadavky na materiál stok vychází z ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, konkrétního stavu a složení stokového systému na území města Brna, požadavků na rozšíření sítě a provozních zkušeností. Pro realizaci stokové sítě jsou doporučeny materiály v následujícím pořadí: kameninové trouby kruhové do DN 800 profily nad DN 800 realizované důlními metodami vystrojené v žlábku pro splaškové vody keramickým obkladem betonové nebo železobetonové trouby s kameninovou nebo čedičovou vystýlkou v profilech - vejčitých - kruhových profily realizované z monolitického betonu s výstelkou z kameniny nebo čediče - vejčité - kruhové - tlamové nebo speciální profily na základě odsouhlasení s vlastníkem a provozovatelem stokové sítě Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 16
17 tvárná litina sklolaminátové trouby - prováděné odstředivým způsobem materiály používané pro rekonstrukce - vložkování a výstelky železobetonové trouby - pouze pro dešťovou kanalizaci trouby z polymerbetonu v profilech - vejčitých - tlamových - kruhových ostatní materiály Požadavky na materiály, použité pro stokovou síť: statická únosnost trub (odolnost proti vnějšímu zatížení) a jeho flexibilita vůči podloží. Při uvážení skutečných místních podmínek v intravilánu města Brna se doporučuje použití trub tuhých, ve výjimečných případech trub pružných s nejvyšší kruhovou tuhostí chemická odolnost proti vlivu protékající látky (vypouštěné odpadní vody musí být v souladu s parametry v Kanalizačním řádu města Brna v platném znění) chemická odolnost proti okolnímu prostředí odolnost proti obrusu těsnost trub a těsnost spojů vysoká životnost mrazuvzdornost hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub jednoduchost stavebních prací, vyhovující sortiment tvarovek nízká investiční náročnost Z hlediska provozování potrubí je kladen důraz nejen na vysokou životnost, ale také na možnosti údržby, čištění a způsoby sanace potrubí. 5.3 Odstraňování stávajících kanalizačních stok Při odstraňování částí kanalizace musí být zajištěno vyplnění profilu kanalizace včetně prostoru šachet. Stávající poklopy včetně rámů musí být odstraněny a předány provozovateli kanalizace. Na zaplnění prostoru kanalizace mohou být použity uvedené materiály: 1. popílkocementové směsi 2. hubené betonové směsi 3. štěrkopísky pro zaplnění šachet Zaplnění prostoru stok musí být provedeno tak, aby nevznikala ve starých profilech nezaplněná místa, která by mohla být příčinou poklesů nebo havárií. Materiály pro zaplnění musí být nestlačitelné a musí mít atesty pro použití do podzemí - pro danou konkrétní směs, souhlasné stanovisko České inspekce životního prostředí a OŽP MMB, dále potom povolení Městské hygienické stanice Brno pro manipulaci s navrhovanými materiály. Zaplnění šachet musí být provedeno do úrovně - 1,5 m pod terén. Do této úrovně budou rozebrány konstrukce stávajících šachet. K odstranění vodního díla je třeba v souladu s ust. 15 odst.1 zákona 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, povolení vodoprávního úřadu. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 17
18 5.4 Zkoušky kvality díla Pro každou novou stavbu kanalizace je nutné v úrovni projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem této kanalizace nutný rozsah prováděných zkoušek kvality díla Zkoušky vodotěsnosti Zkoušky těsnosti se provádí vodou nebo vzduchem (u výtlačných řadů jsou prováděny tlakové zkoušky) dle platných norem. Způsob provádění zkoušek, včetně rozsahu, musí být stanoven v rámci projektu pro stavební (vodoprávní) povolení, tj. pro stoku včetně přípojek Prohlídky díla TV kamerou U neprůlezných i průlezných stok zajistí stavebník před uvedením do provozu prohlídku realizovaného díla TV kamerou v celém rozsahu stavby (tj. včetně domovních přípojek), s pořízením záznamu na digitální nosič. Tyto podklady budou předány provozovateli k vyhodnocení před předáním stavby Rozšíření prověření kvality díla V odůvodněných případech bude kontrola provedeného díla rozšířena o další kontrolní zkoušky, které budou určeny nejpozději v rámci dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení, nebo v případech pochybností o kvalitě realizovaného díla před uvedením díla do trvalého provozu. 5.5 Ochranná pásma kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu dle 23 zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma. Vlastník pozemku je povinen respektovat ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jen s písemným souhlasem provozovatele a OTS MMB lze v ochranném pásmu kanalizace: provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizaci nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování vysazovat trvalé porosty provádět skládky odpadu provádět terénní úpravy. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500 mm (včetně) nad průměr 500 mm 1,5 m 2,5 m Je-li dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem zvyšují se tyto vzdálenosti o 1,0 m. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 18
19 5.6 Souběh a křížení kanalizace s tramvajovou tratí 1. Při návrhu rekonstrukce tramvajových tratí je projektant povinen vyhodnotit technicko-stavební stav kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přípojek a návrh technického řešení tramvajové tratě uzpůsobit zjištěným podmínkám. 2. S vazbou na použité technologie obnovy tramvajových tratí, je projektant povinen navrhnout nové uspořádání uložení sítí v uličním profilu. 3. Platí zásada, že kanalizace a vodovod pro veřejnou potřebu, musí být přístupny pro údržbu a případnou opravu sítě. 4. Při použití DZP panelů, v místě křížení s kanalizací a vodovodem pro veřejnou potřebu, je nutné volit v minimální šířce jejich ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, panely v krátké stavební délce, tj. 1-2 m, nikoliv celoplošné - 4 m. 5. Vodovodní řad je v ulicích s tramvajovou tratí nutné přednostně navrhnout oboustranně. Pokud tuto podmínku není možné splnit, je nutné veškerá křížení s tramvajovou tratí, včetně přípojek, umístit mimo prostor výhybek a kolejových křížení. 6. Betonová, celoplošná deska - Při řešení tramvajové tratě umístěním celoplošné betonové desky, nesmí být kanalizace a vodovod pro veřejnou potřebu vedeny pod těmito deskami a při křížení těchto sítí je nutno dodržet následující podmínky: a) vodovodní přípojky budou vedeny v chráničkách b) při křížení s kanalizací a vodovodem pro veřejnou potřebu musí být deska přerušena v minimální šířce ochranného pásma, dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 7. Technologii řešení je projektant povinen projednat s majitelem kanalizačních a vodovodních sítí MMB OTS a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., za účelem dořešení případných kolizních míst při křížení, případně souběhu. 5.7 Umístění sloupů VO, SSZ, trakčních sloupů a jejich příslušenství vzhledem ke kanalizaci a vodovodu pro veřejnou potřebu 1. Projektant je při návrhu nových sloupů SSZ, trakčních sloupů a sloupů veřejného osvětlení (VO) povinen respektovat stávající vodovod a kanalizaci včetně přípojek a jejich ochranného pásma. 2. Platí zásada, že vodovod i kanalizace musí být volně přístupné pro údržbu a případnou opravu sítě. 3. Síťové rozvaděče, řadiče, rovněž tak přípojkové a rozpínací skříně požadujeme přednostně umístit mimo ochranné pásmo vodovodů a kanalizací včetně přípojek. 4. Pokud není možné navrhnout sloupy VO, SSZ a trakční sloupy mimo ochranné pásmo kanalizace / vodovodu, budou s písemným souhlasem BVK, a.s. umístěny betonové patky sloupů min. 60 cm od líce potrubí, přičemž sloupy VO a SSZ musí být v ochranném pásmu kanalizace/ vodovodu založeny min. o 30 cm hlouběji, než je dno sítě, trakční sloupy min. 1m pod dno kanalizace/ vodovodu. 5. Navržené řešení je projektant povinen projednat s OTS MMB a BVK, a.s. za účelem dořešení případných kolizních míst návrhu, toto kompromisní řešení bude v souladu s ČSN Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 19
20 6. Oplocení Kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být oplocena a musí být k ní trvale zajištěn volný příjezd. V případě udělení písemného souhlasu BVK, a.s. a OTS MMB s oplocením řadu musí být splněny následující podmínky: Plot musí být v prostoru ochranného pásma kanalizačního řadu lehké konstrukce, bez kamenné či jiné podezdívky. Musí být snadno rozebíratelný jen za použití běžného ručního nářadí a odstranitelný dvěma osobami bez použití mechanizace nebo zvedacího zařízení a bez nutnosti jeho poškození při demontáži. Sloupky plotu resp. jejich základy musí být umístěny mimo ochranné pásmo kanalizace. K oplocené části kanalizace musí být (dle zvážení místních podmínek, délky, profilu zaploceného úseku a provozní důležitosti potrubí) zajištěn vjezd vstupní branou pro příjezd mechanizace pro provádění případných oprav potrubí. Na oplocené části kanalizačního potrubí se nesmí nacházet žádné objekty (revizní šachty a pod.). 5.8 Přeložky kanalizací Přeložkou kanalizace se rozumí dílčí změna jejich směrové nebo výškové trasy nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení. Přeložku lze provést jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele. Přeložku zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala, vlastnictví kanalizace po provedení přeložky se nemění. 5.9 Předání stavby do užívání Při předávání stavby do užívání provozovateli kanalizace musí být dodržen ze strany stavebníka následující postup, při kterém musí být předloženy níže uvedené doklady: 1. Přejímací řízení, při němž je provedena fyzická prohlídka stavby. Na základě prohlídky stavebník zpracuje protokol o předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby. Protokol musí obsahovat podrobný technický popis stavby, soupis drobných vad a nedodělků, nebránících zprovoznění a datum jejich odstranění, celkovou cenu díla včetně nákladů na projektové práce a vyjádření jednotlivých účastníků jednání o souhlasu se zahájením kolaudačního řízení. Součástí přejímacího řízení je i předložení projektové dokumentace skutečného provedení. Bez těchto náležitostí nebude ze strany provozovatele kanalizace vydán souhlas se zahájením kolaudačního řízení. 2. Záruční podmínky - v protokolu o závěrečné prohlídce vodního díla je uvedena záruční doba stanovená na základě smlouvy mezi zhotovitelem a stavebníkem. 3. Atesty použitých materiálů 4. Výsledky hutnících zkoušek násypů 5. Zkoušky kvality díla (dle kap protokoly vodotěsnosti, výsledky průzkumu TV kamery na videokazetách i v psaném záznamu, revizní zprávy o provedené revizi kanalizace, provozní a manipulační řády dle projektů). 6. V kolaudačním řízení orgán státní správy, vydávající příslušné vodoprávní povolení, posuzuje, zda je stavba provedena dle podmínek vodoprávního povolení a na jeho základě vydává kolaudační souhlas. Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace str. 20
STANDARDY PRO VODOVODY BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY
STANDARDY PRO VODOVODY BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY Pavel Viščor OBSAH 2 STANDARDY CO TO JE? Typový podklad projektantům, stavebníkům a zhotovitelům pro navrhování a realizaci vodovodů Souhrn technických

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 183
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274