Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anlage_5_EnEV_Anforderungen_an_die_Waermedaemmung_von_Rohrle-d3209647,37.html
Timestamp: 2016-10-21 13:39:15+00:00

Document:
Anlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen | Gesetze auf anwalt24.de
Anlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und ArmaturenAnlage 6 EnEV, Muster Energieausweis WohngebäudeAnlage 7 EnEV, Muster Energieausweis NichtwohngebäudeAnlage 8 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarf...Anlage 9 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbra...Anlage 10 EnEV, Einteilung in EnergieeffizienzklassenAnlage 11 EnEV, Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung
Anlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
Anlage 5 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-10Normtyp: Rechtsverordnung(zu § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4)1In Fällen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz 5 sind die Anforderungen der Zeilen 1 bis 7 und in Fällen des § 15 Absatz 4 der Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich nicht aus anderen Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt.Tabelle 1Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie ArmaturenZeileArt der Leitungen/ArmaturenMindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K)1Innendurchmesser bis 22 mm20 mm2Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm30 mm3Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mmgleich Innendurchmesser4Innendurchmesser über 100 mm100 mm5Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 46Wärmeverteilungsleitungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 47Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau6 mm8Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen6 mmSoweit in Fällen des § 14 Absatz 5 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1 Zeile 1 bis 4 zu dämmen.2 In Fällen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden, soweit sich Wärmeverteilungsleitungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch frei liegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann. In Fällen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen befinden.3 Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 W/(m·K) sind die Mindestdicken der Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.4 Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach Tabelle 1 insoweit vermindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe oder der Wärmeaufnahme auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnungen und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung der Leitungswände sichergestellt ist.Zu Anlage 5: Neugefasst durch V vom 29. 4. 2009 (BGBl I S. 954), geändert durch V vom 18. 11. 2013 (BGBl I S. 3951).
Anlage 4a EnEV, Anforderungen an die Inbetriebnahme von HeizkesselnAnlage 6 EnEV, Muster Energieausweis Wohngebäude

References: § 10
 § 14
 § 15
 § 10
 § 14
 § 15
 § 14
 § 14
 § 14