Source: https://it.scribd.com/document/217201102/DM-1998-05-04
Timestamp: 2019-11-22 07:45:14+00:00

Document:
SalvaSalva DM 1998 05 04 per dopo
Disposizioni relative alle modalit di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonch all'uniformit dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco (G.U. 07-05-1998, n. 104, Serie Generale) Preambolo Art. 1. - Domanda di parere di conformit sui progetti Art. 2. - Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi Art. 3. - Dichiarazione di inizio attivit Art. 4. - Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi Art. 5. - Domanda di deroga Art. 6. - Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco Art. 7. - Uniformit della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco Art. 8. - Disposizioni finali Allegato I - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI Allegato II - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO Allegato III - FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER DARE INIZIO ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVIT AI SENSI DELL' ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998, N. 37 Allegato IV - FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI Allegato V - FAC-SIMILE DI PERIZIA GIURATA ATTESTANTE LA FUNZIONALIT E L'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI Allegato VI - ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 966/1965 E D.M. 16 FEBBRAIO 1982. - DURATA DEL SERVIZIO (ESPRESSO IN ORE) AI SENSI DELE LEGGE 966/1965.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi; Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione delle modalit e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonch a stabilire criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di garantire l'uniformit delle procedure, nonch la trasparenza e speditezza dell'attivit amministrativa; Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta:
1. La domanda di parere di conformit sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalit e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societ, del suo legale rappresentante; b) la specificazione dell'attivit principale e delle eventuali attivit secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto; c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere. 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 1. - Domanda di parere di conformit sui progetti
1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
Art. 2. - Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
a) generalit e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societ, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivit principale e delle eventuali attivit secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonch la loro ubicazione; c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco. 2. Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto; 3
b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformit alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. 2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet, secondo le forme di legge.
Art. 3. - Dichiarazione di inizio attivit
1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalit e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societ, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivit principale e delle eventuali attivit secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato. 2. Alla domanda sono allegati: a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza; b) dichiarazione del responsabile dell'attivit, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet; c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
Art. 4. - Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalit e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societ, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivit principale e delle eventuali attivit secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga; c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d) specificazione delle caratteristiche dell'attivit o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilit di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c). 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 5. - Domanda di deroga
1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice. 2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5
Art. 6. - Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco
4. Il parere di conformit sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione. 5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.
1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessit dell'attivit soggetta a controllo. 2. Per le deroghe, la durata del servizio calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformit del progetto delle corrispondenti attivit, maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 7. - Uniformit della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
3. Qualora la richiesta interessi pi attivit singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attivit.
1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda. 2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato I - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI
La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attivit elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende: scheda informativa generale; relazione tecnica; elaborati grafici. A - Documentazione relativa ad attivit non regolate da specifiche disposizioni antincendio. A.1. Scheda informativa generale. La scheda informativa generale comprende: a) informazioni generali sull'attivit e sulle eventuali attivit secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi; b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attivit esistente. A.2. Relazione tecnica. La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi. A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio. La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivit, quali ad esempio: destinazione d'uso (generale e particolare); sostanze pericolose e loro modalit di stoccaggio; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; 7
macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico. A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali. La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: condizioni di accessibilit e viabilit; lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); aerazione (ventilazione); affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacit motorie o sensoriali; vie di esodo. A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio. La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio). La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento. A.2.5. Gestione dell'emergenza. Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilit dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.
A.3. Elaborati grafici. Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono: a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino: l'ubicazione delle attivit; le condizioni di accessibilit all'area e di viabilit al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attivit ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attivit si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento; b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attivit, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza; c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. B - Documentazione relativa ad attivit regolate da specifiche disposizioni antincendi. B.1. Scheda informativa generale. La scheda informativa generale, per ogni attivit soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.
B.2. Relazione tecnica. La relazione tecnica pu limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. B.3. Elaborati grafici. Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3. C - Ampliamenti o modifiche di attivit esistenti. Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attivit, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.
Allegato II - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO (non di competenza dello Sportello Unico per le Attivit Produttive)
La documentazione tecnica atta a comprovare la conformit delle opere alla normativa vigente ed riferita a: a) strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato. 1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura). 1.1. La documentazione costituita da: a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poich la valutazione della classe di resistenza al fuoco pu essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione : a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale; a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica; a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare. In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti; b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione redatta: da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella; da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi. Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potr avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalit 11
applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalit di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio). 1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilit della verifica analitica. 2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco. 2.1. La documentazione costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformit del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa. 2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purch siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. 3 - Impianti. 3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990. a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti: di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; di protezione contro le scariche atmosferiche; di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; di protezione antincendio. b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo la dichiarazione di conformit prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformit dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche. 12
3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990. a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti: per l'estinzione degli incendi; per l'evacuazione del fumo e del calore; di rivelazione e segnalazione d'incendio. b) La documentazione costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovr essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti. 3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990. La documentazione costituita dalla dichiarazione di conformit a firma dell'installatore ed corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformit dei dispositivi installati separatamente. 4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio. La documentazione costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale allegata la documentazione attestante la conformit del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformit del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
Allegato III - Fac-simile di dichiarazione per dare inizio all'esercizio dell' attivit ai sensi dell' art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (non di competenza dello Sportello Unico per le Attivit Produttive)
MODELLO 213 DIA CPI - INIZIO ATTIVITA
Allegato IV - Fac-simile di dichiarazione da allegare alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (non di competenza dello Sportello Unico per le Attivit Produttive)
MODELLO 211 A4 CPI - SITUAZIONE NON MUTATA
Allegato V - Fac-simile di perizia giurata attestante la funzionalit e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi
(non di competenza dello Sportello Unico per le Attivit Produttive)
MODELLO 211 A5 CPI - PERIZIA GIURATA
Allegato VI - ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 966/1965 E D.M. 16 FEBBRAIO 1982. - DURATA DEL SERVIZIO (ESPRESSO IN ORE) AI SENSI DELE LEGGE 966/1965.
Stabilimenti ed impianti ove si producano e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantit globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialit superiore a 50 Nmc/h - impianti - cabine Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi (per almeno 0,75 mc): - per capacit complessiva fino a 2 mc - per capacit complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni per almeno 75 kg): - per quantitativi complessivi fino 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi(per almeno 0,75 mc): - per capacit complessiva fino a 2 mc - per capacit complessiva superiore a 2 mc
PARERE CONFORMITA DEL PROGETTO
b) disciolti o liquefatti (per almeno 0.300 mc): - per quantitativi complessivi fino a 5 mc - per quantitativi complessivi superiori a 5 mc e fino a 50 mc - per quantitativi complessivi superiori a 50 mc Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacit complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacit complessiva superiore a 2 mc Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - impianti singoli - impianti misti (gpl e metano)
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti - fino a 10 addetti -. oltre 10 addetti Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10 Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi 11 oltre 15 becchi a gas
Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di
12 infiammabili (punto di infiammabilit fino a 65 C) con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilit da 65 C a 125 C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli
14 diatermici e simili
Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato (capacit geom.> 0,5 mc, uso civile > 25 mc): - per capacit geometrica complessiva fino a 25 mc - per capacit geometrica complessiva sup. a 25 mc e fino a 3000 mc - per capacit geometrica complessiva superiore a 3000 mc Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacit geometrica complessiva fino a 10 mc - per capacit geometrica complessiva superiore a 10 mc Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacit superiore a 1 mc - per quantitativi fino a 25 mc - per quantitativi oltre 25 mc
18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per
autotrazione Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o
19 detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o
combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg
Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi da 500 fino a 1.000 kg - con quantitativi superiori a 1.000 Kg
21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili
e/o combustibili con oltre 5 addetti
22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60%
in volume: - con capacit fino a 10 mc - con capacit superiore a 10 mc 2 4 4 6 1 2
23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione
di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch perossidi organici - stabilimenti - depositi
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreto ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori - stabilimenti - depositi Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici - stabilimenti - depositi Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili - stabilimenti - depositi Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno - stabilimenti - depositi
Fabbriche e depositi di fiammiferi - fabbriche - depositi Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene
31 fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 32 dello zolfo
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione
33 Depositi di zolfo con potenzialit superiore a 100 q.li 34 magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 35 giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialit
36 depositi di capacit superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caff 38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 40 Riserie con potenzialit giornaliera superiore a 100 q.li 41
Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonch depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li - per quantitativi fino a 500 q.li - per quantitativi superiori a 500 q,li Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
45 detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con
supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg.
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con oltre 50 q.li: - superiori a 500 q.li e fino a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito con oltre 50 q.li: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 q.li: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento lavorazione della pelle; calzaturifici: - da 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti e della
51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 52
53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 54 55 56
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con pi di 50 q.li in lavorazione o in deposito
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li - fino a 500 q.li - oltre 500 q.li Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialit globale superiore a 500 q.li Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
63 Centrali termoelettriche
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW - per potenza complessiva fino a 100 kW - per potenza complessiva superiore a 100 KW Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, valvole elettriche, ecc.
65 lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici,
Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69 Cantieri navali con oltre cinque addetti 70
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti - officine fino a 20 autoveicoli - officine con oltre 20 autoveicoli Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
74 Cementifici
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attivit industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in
78 corso di spedizione
79 residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962,
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attivit che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - impianti per la separazione degli isotopi - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti - con capienza fino a 500 posti - con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti - con capienza superiore a 2.000 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti - fino a 500 persone presenti - da 501 a 2.000 persone presenti - oltre 2.000 persone presenti Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi - con superficie lorda fino a 1.000 mq - con superficie lorda superiore a 1.000 mq e fino a 5.000 mq - con superficie lorda superiore a 5.000 mq Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq - con superficie lorda fino a 4.000 mq - con superficie lorda superiore a 4.000 mq
89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 90
91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialit superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW) - con potenzialit fino a 350 KW - con potenzialit superiore a 350 KW Autorimesse private con pi di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili. - con capienza fino a 50 autoveicoli - con capienza superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli - con capienza superiore a 300 autoveicoli Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivit similari con oltre cinque addetti - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m - con altezza fino a 32 m - con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m - con altezza superiore a 50 m Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 - con corsa fino a 32 m - con corsa superiore a 32 m Piattaforme fisse a strutture fisse assimilabili di perforazione e/o Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 2 4 3 6 1 2
96 produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della 97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm Attivit di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante
8 10/14*
10 14/20*
* (in relazione alla complessit dell'insediamento) Qualora la riciesta del servizio interessi pi attivit singolarmente elencate nellallegato D.M. 16.02.1982 e successive modificazioni e integrazioni, limporto del versamento sar pari alla somma dei corrispettivi relativi ad ogni singola attivit. Per le deroghe, la durata del servizio calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformit del progetto delle corrispondenti attivit maggiorate del 50%.
Documenti simili a DM 1998 05 04
Altro di frabono1
Inarcassa Welfare e Professione 4-2013_20
INAIL Manuale Operativo Sicurezza Cantieri Stradali

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 ART. 3

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5
 art. 3

Art. 6

Art. 7
 art. 3
 art. 102