Source: https://www.scribd.com/document/341819198/termoenDistribucion
Timestamp: 2018-10-17 22:39:47+00:00

Document:
termoenDistribucion
Uploaded by Cristhian Barrera
FLUKE - TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
manual-nuban-20131.pdf
DAISA catalogo_2010.pdf
Manual teorico practico shndeider.pdf
171580160DS03 (1)
Images%5Cpdf%5CGuiaPracticaMedici0nDelValorDePuestaaTierra
805804 (1)
LV1_2010_06
TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS
Por Roberto Poyato
Dpto. soporte técnico de Fluke Ibérica
Uno de los aspectos que caracteriza el desarrollo de una sociedad es su consumo de energía en todas sus
formas y en particular su consumo de energía eléctrica. En este sentido observamos cómo la utilización de la
electricidad en los países desarrollados se ha incrementado de forma importante en los últimos tiempos. Esta
dependencia de la energía eléctrica se traduce en una demanda de un suministro eléctrico de mayor calidad y
disponibilidad. Una pieza clave para lograr estos objetivos es el mantenimiento predictivo-preventivo de las líneas
y sistemas de distribución eléctrica, lo cual exige la utilización de procedimientos y equipos de mantenimiento en
consonancia con las necesidades actuales. En este sentido, la termografía surge como una tecnología cuya
aplicación a la inspección de los sistemas de distribución eléctrica va a ayudar a detectar de forma anticipada
posibles averías en los mismos, disminuyendo de esta forma la probabilidad de fallo de la instalación en el futuro.
En esta nota técnica vamos a revisar los diferentes aspectos relacionados con la inspección termográfica de las
líneas e instalaciones de distribución eléctrica.
Si bien la termografía no es una tecnología nueva, ya que han existido equipos termográficos desde hace
décadas, si es cierto que su uso se ha popularizado en los últimos años debido a los avances técnicos en
miniaturización electrónica que han dado lugar a la aparición de equipos de prestaciones mejoradas con una
reducción importante en su tamaño y precio. Esta situación está dando lugar a un incremento del uso de la
termografía de forma general y de forma particular en la inspección de sistemas de distribución eléctrica.
A nivel técnico, la aplicación de la termografía nos va a permitir visualizar los patrones de temperatura de los
sistemas e instalaciones eléctricas. En este sentido, hay que tener en cuenta que una causa de fallo en los
sistemas eléctricos es un exceso de temperatura provocado por diferentes motivos:
• Incremento de resistencia en puntos de conexión. De acuerdo a la Ley de Joule:
P=I xR
Es decir, un incremento de la resistencia de contacto da lugar a un incremento de la potencia disipada
en dicho contacto, lo cual se traduce, en condiciones normales, en un incremento de su temperatura
dando lugar a un “punto caliente”, el cual se puede detectar de una forma precisa con una cámara
termográfica. Este incremento de la resistencia de contacto puede deberse a un fenómeno de oxidación
o corrosión, tornillos que se aflojan o una presión insuficiente en los contactos móviles.
• Fallos en los sistemas de refrigeración. El calor que se genera, por ejemplo en los transformadores de
potencia, debe ser evacuado al exterior a través de los sistemas de refrigeración en los
intercambiadores de calor. Si esta extracción de calor se reduce o falla, debido por ejemplo a una
obstrucción en los tubos del intercambiador o un fallo en los ventiladores en caso de tratarse de una
ventilación forzada, el transformador se va a calentar en exceso lo cual puede dar lugar en última
instancia al fallo del mismo
• Corrientes de fuga en sistemas aisladores. La reducción de la resistencia de aislamiento debido a
suciedad o contaminantes puede dar lugar a la aparición de corrientes de fuga y arcos que dan lugar al
calentamiento de los equipos y por lo tanto a su deterioro.
Con su cámara termográfica el técnico de mantenimiento va a poder examinar cada uno de los elementos que
componen el sistema de distribución eléctrica en busca de patrones de calentamiento, lo cual le va a permitir
detectar y resolver un posible problema antes de que de lugar a un fallo o interrupción en la línea.
En este sentido podremos hablar de dos tipos de inspecciones bien diferenciadas: por un lado las inspecciones
cualitativas y por otro las inspecciones cuantitativas.
TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 1 de 10
Las cámaras termográficas miden a través de su sensor bolométrico la radiación infrarroja emitida por los cuerpos. El termógrafo deberá tener en cuenta este parámetro y hacer los ajustes oportunos bien en la cámara termográfica.. oquedades y grietas en tuercas y puntos de unión. que toma valores comprendidos entre 0 y 1 y que viene a caracterizar la capacidad de emitir radiación por parte de dicha superficie. de forma que este método es perfectamente válido para la inspección de sistemas de distribución ya que vamos a poder comparar los elementos de una fase con los de las otras fases.2). la medida precisa de temperatura con las cámaras termográficas en sistemas de distribución eléctrica es factible. Inspección cualitativa. dado que una gran parte de los materiales utilizados en estas instalaciones presentan emisividades elevadas. mostrando en la pantalla del equipo una imagen de las temperaturas superficiales de dichos cuerpos. aunque existen excepciones. A nivel práctico. lo cual facilita ampliamente la medida de la temperatura al presentar emisividades próximas a 0. Las inspecciones en el exterior deben tener en cuenta la velocidad del viento. b) Velocidad del viento. A pesar de esta situación. para lo cual utilizan básicamente la siguiente fórmula: R T=4 σε Donde podemos ver la relación entre la radiación medida y la temperatura mostrada. bien en el software de análisis para obtener un valor de temperatura que tenga en cuenta dicho valor de emisividad. para la mayoría de los cuerpos.95. Se compara la temperatura de los elementos de las tres fases Una vez detectada una diferencia apreciable de temperatura en un elemento. sino realizar una comparación de los patrones de temperatura de los elementos que estén trabajando en las mismas condiciones. valores altos. para el cobre pulido ε= 0.95. este parámetro suele presentar. con polvo o grasa. Ambos valores están relacionados por un parámetro llamado emisividad ε. podemos pasar a la inspección cuantitativa midiendo de forma precisa la temperatura de los elementos. lo cual puede dar lugar a una reducción de la temperatura de los puntos críticos. Termografía tomada con un viento Termografía tomada de 14 km/h sin viento TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 2 de 10 . enmascarando problemas que pueden ser graves.En el primer caso no se busca en primera instancia el medir con gran precisión la temperatura de los elementos. entre los que podemos citar: a) Emisividad de la superficie bajo estudio. recomendándose evitar la realización de inspecciones termográficas para velocidades del viento superiores a los 16 km/hora. ya que este es un factor que incrementa la transferencia de calor por convección entre los elementos calientes y el medio. etc.e. lo cual nos proporciona una herramienta de inspección muy potente. piezas pintadas o sucias. como por ejemplo en materiales aislantes. principalmente los cuerpos con superficies metálicas pulidas (p. próximos a 0. rápida y fácil de utilizar. la distribución eléctrica se basa en sistemas trifásicos. para lo cual habrá que tener en cuenta varios aspectos. Afortunadamente.
) superiores a 15 ºC podrían implicar la toma de acciones inmediatas para la reparación de dicho equipo.5 mm. incluyen un sistema de lentes cuya misión va a ser la de focalizar adecuadamente la radiación sobre el sensor de la cámara. Por otro lado podemos definir la resolución óptica o IFOVm como el objeto más pequeño sobre el cual se puede realizar una medida con precisión a una cierta distancia. lo cual facilita ampliamente el cálculo. Cálculo del IFOVt y Resolución óptica para la cámara termográfica Fluke Ti25 d) Temperatura de fondo. sin embargo. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Teniendo en cuenta los aspectos mostrados en el apartado anterior. c) Resolución espacial y resolución óptica. Las cámaras termográficas miden la radiación procedente de un objeto para calcular su temperatura. Normalmente. es la radiación emitida por la superficie del objeto y no la reflejada por el mismo procedente del entorno la que determina su temperatura.5 mrad. En función de la distancia focal y la resolución del sensor podemos definir dos parámetros que van a influir a la hora de obtener las imágenes termográficas. las cuales presentarán unas características particulares. 2. etc. de esta forma diferencias de temperatura entre elementos similares en las mismas condiciones de trabajo (carga. TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 3 de 10 . etc. Igualmente se recomienda el mismo tipo de acción cuando a diferencia de temperatura entre el elemento bajo estudio y la temperatura ambiente sea superior a los 40ºC. Evidentemente ambos aspectos tienen su importancia a la hora de realizar termografías en sistemas de distribución eléctrica y habrá que tenerlos en cuenta de acuerdo a la distancia a la que nos encontremos del objetivo. expresado de esta forma obtenemos inmediatamente el diámetro del objeto más pequeño observable a 1 metro de distancia. Por ello. Las cámaras termográficas.. Por un lado podemos definir la resolución espacial o IFOVt como el ángulo de visión cubierto por cada píxel del sensor. ya que. inspecciones en subestaciones y finalmente inspecciones en centros de transformación. aspecto que a nivel práctico va a definir el objeto más pequeño que puede detectar la cámara a una cierta distancia.5 por la distancia en metros (por ejemplo. condiciones ambientales. en el caso del ejemplo anterior sería de 2. las cámaras termográficas a través del ajuste del parámetro denominado “temperatura de fondo o del entorno” compensan el efecto de la radiación emitida por el entorno y reflejada en la superficie del objeto.5 = 25 mm). este parámetro viene expresado como un ángulo en miliradianes. al igual que una cámara fotográfica normal. e) etc. Los procedimientos de operación deberán tener en cuenta la diferencia de temperatura entre el punto caliente detectado y la temperatura de elementos equivalentes o bien con la temperatura ambiente para determinar el nivel de actuación basado en una clasificación que determine la importancia y/o urgencia del problema detectado teniendo en cuenta aspectos tales como el nivel de carga. En este sentido se pueden encontrar referencias como las que proporciona la NETA (International Electrical Testing Association). para facilitar el análisis desde un punto de vista termográfico de los sistemas de distribución eléctrica. vamos a agrupar dichos sistemas en tres áreas principales. por ejemplo. a 10 m de distancia: 10 x 2. De esta forma vamos a hablar de inspecciones en líneas de distribución. y para otra distancia bastaría multiplicar 2.
los cuales al estar a temperatura ambiente proporcionan un menor contraste con los sistemas eléctricos. Esta situación.) como de gestión (criticidad. Inspecciones a pie. Inspección termográfica de una línea de alta tensión disponibilidad. redundancia. asfalto. Dada la gran distancia que puede existir entre centrales y usuarios. El medio de transporte habitual es el helicóptero en el cual se instalan cámaras termográficas con sistemas giroscópicos. En función de dicha tensión de trabajo podremos hablar de líneas de media y alta tensión. número de líneas. ofrece un contraste muy elevado con los elementos eléctricos a inspeccionar. sin embargo dado el alto coste que implica este tipo de inspecciones. etc. Así como la termografía aérea nos permite la revisión de largas distancias de una forma rápida. la tensión de las líneas de distribución eléctrica se fija a diferentes valores en las subestaciones donde es elevada y reducida a los valores generalmente normalizados. etc. terreno.. De esta forma las compañías eléctricas suelen realizan inspecciones rutinarias cada 3 años para líneas de más de 45 kV. proporcionando en la medida de lo posible la redundancia requerida gracias a su estructura de malla. por el contrario puede no darse en las inspecciones aéreas donde el fondo puede ser vegetación. tipo de aisladores.Líneas de distribución eléctrica Son las encargadas de unir las centrales eléctricas con los puntos de consumo a través de las subestaciones y centros de transformación. etc. su uso debe ser rentabilizado en la inspección rápida de amplias redes de distribución o en aquellos lugares donde la accesibilidad por tierra presente dificultades. Las termografías obtenidas desde el suelo con el cielo de fondo proporcionan imágenes de alto contraste TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 4 de 10 . Este método es adecuado cuando sea posible seguir el tendido eléctrico por medio de un vehiculo todo-terreno sobre el cual se puede instalar de forma adecuada una cámara termográfica con la cual obtener las termografías rutinarias. la inspección a pie nos va a permitir no solo la revisión preventiva de la instalación en aquellas zonas más accesibles sino también la revisión de los sistemas de forma puntual en aquellos casos en los que se realizan labores de mantenimiento y reparación. pastos. cada una con sus características particulares tanto a nivel técnico (tensión nominal.). características que habrá que tener en cuenta a la hora de realizar la inspección termográfica de las mismas. recomendándose para esta situación el uso de equipos portátiles. Dado el alto coste de esta técnica su uso en mantenimiento reactivo es mínimo. En este sentido podemos considerar tres formas básicas de inspección: Inspecciones aéreas: Este método se utiliza principalmente cuando es necesario inspeccionar grandes distancias en líneas de transmisión. Igualmente. presenta la ventaja del gran contraste de las imágenes termográficas ya que al estar tomadas normalmente con el cielo como fondo. Este método presenta unas ventajas claras en cuanto a velocidad y accesibilidad. altura de las torres. el cual presenta una temperatura muy baja. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de considerar la inspección termográfica de las líneas de distribución será su accesibilidad. Inspecciones en todo-terreno. de forma que se minimicen las pérdidas eléctricas a la vez que se optimiza el coste de las instalaciones.
a) grapas de amarre b) elementos de suspensión en estructuras de aislamiento c) pasos aéreos a subterráneo d) botellas de paso a tierra e) seccionadores tripolares f) cortacircuitos g) Igualmente y dependiendo de las circunstancias es posible detectar fallos en aisladores los cuales pueden presentar un calentamiento anormal debido a suciedad. Como ya se ha comentado anteriormente.Elementos a inspeccionar Los elementos a examinar son típicamente los puntos de unión y distribución de las líneas. niebla etc. frente a las cámaras de longitud corta (3 a 5 micras) que se ven. más afectadas por el sol y sus reflejos. aspectos que pueden enmascarar un punto caliente al reducir la temperatura del mismo por efecto de la convección. En este sentido. la resolución espacial nos determina el objeto más pequeño que es capaz de ver la cámara y la resolución óptica nos determina el objeto más pequeño sobre el cual se puede obtener una medida precisa de la temperatura. si el punto caliente desaparece al movernos entonces se trata de un reflejo. Ya que en función de la misma la temperatura ambiental será diferente. recomendándose no realizar inspecciones con niveles de carga inferiores al 30%. a priori. De esta forma se revisarán. por lo que en este sentido se recomienda el uso de cámaras termográficas de longitud de onda larga (8 a 14 micras). hay que tener en cuenta que en tiempos recientes y en determinadas zonas.Como en cualquier otra inspección al aire libre habrá que tener en cuenta aspectos ambientales y atmosféricos como por ejemplo: a) La velocidad del viento. Aspectos ligados a la propia instalación. Dada la diferente altura de las torres de distribución eléctrica. b) La altura de las torres. deposiciones salinas. evaporación etc. c) La época del año. pudiendo influir en la temperatura de los puntos calientes d) La hora del día. el pico de consumo se ha trasladado del invierno al verano debido al uso de sistemas de climatización. la época del año también puede ser importante a la hora de elegir el momento adecuado para estacionalizar las rutinas de termografía. b) Igualmente habrá que tener en cuenta cualquier fenómeno de reflexión del sol. Elementos de suspensión en una torre de alta Elementos en una torre de paso aéreo tensión a tierra Aspectos a tener en cuenta Condiciones ambientales. dos aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar una cámara termográfica serán la resolución espacial o IFOVt y su resolución óptica o IFOVm.. En este sentido una forma de proceder para determinar si se trata de un reflejo o de un verdadero punto caliente será la toma de diferentes termografías con diferentes ángulos de incidencia. Ambos aspectos están determinados por el tipo de sensor y por la óptica de la TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 5 de 10 .- a) Habrá que tener en cuenta el nivel de carga de la línea. humedad. etc. lluvias recientes..
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho. cuadros auxiliares. tanto si se trata de ventilación natural como forzada. etc. Examinemos los principales puntos de fallo: a) Puntos de mal contacto. En este segundo caso. y en menor medida fallos de aislamiento. sistemas de refrigeración. sistemas de control en continua. las subestaciones son instalaciones con una mayor riqueza de equipos y sistemas en comparación con las líneas de distribución. motores. protección y corte para la gestión de dichas líneas. En dichos casos se recomienda la limpieza de estos elementos o la aplicación de siliconas especiales. SUBESTACIONES Las subestaciones eléctricas son los sistemas encargados de realizar la transformación y adecuación de las tensiones entre las diferentes redes de distribución eléctrica que llegan a las mismas. junto a un aumento de la humedad pueden dar lugar a la aparición de descargas en los anillos del aislador. d) Igualmente examinaremos posibles fallos en sistemas accesorios tales como baterías de condensadores de compensación de reactiva. En este sentido se deben revisar. transformadores de medida. Elementos a inspeccionar Los aspectos a examinar son los ya comentados: principalmente puntos de mal contacto tanto entre elementos fijos como entre elementos móviles. la cual. los cuales dada su naturaleza pueden tender a disminuir la presión de contacto incrementándose de esta forma su resistencia. y válvulas de descarga. Conexiones en un transformador c) Sistemas de aislamiento. tanto de tensión como de corriente. lo que da lugar a puntos calientes fácilmente detectables con las cámaras termográficas. Sin embargo dado la gran riqueza de equipos podemos hablar también de fallos en baterías de condensadores. y con unas características particulares que las diferencian a la hora de realizar inspecciones termográficas. Las líneas de alta y media tensión que llegan hasta las subestaciones dan lugar a diferentes puntos de conexión y contacto. Al igual que ocurría con las líneas de distribución. etc. Este es un problema que suele aparecer en instalaciones que muestran contaminación en los aisladores. cámara y habrá que tenerlos en cuenta a la hora de considerar la distancia desde la que vamos a realizar las termografías. Igualmente se deben revisar las conexiones en interruptores. b) Sistemas de refrigeración. podemos revisar posibles sobrecalentamientos o defectos en los motores de ventiladores o el correcto patrón de temperatura de los intercambiadores de calor y el estado abierto o cerrado de sus válvulas de apertura. entre otros. los puntos de acometida. y en menor importancia dada la redundancia de elementos. a la vez que proporcionan los elementos de mando. Se deben revisar también los cuerpos de los descargadores. Válvula de descarga TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 6 de 10 . En el caso de los transformadores de potencia podemos aprovechar su inspección para revisar la temperatura de su cuerpo y sus sistemas de refrigeración. los aisladores sucios o con depósitos pueden dar lugar a la aparición de corrientes de fuga que aumentan la temperatura del equipo. A continuación revisaremos las conexiones de Punto caliente en un seccionador alta y baja en los transformadores de potencia donde nuevamente podremos encontrar contactos defectuosos. los contactos móviles de seccionadores.
Seccionadores en un centro de transformación TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 7 de 10 . pero lo que sí podemos ver es el efecto del calentamiento interno en la superficie del mismo. en general dichas distancias suelen ser mucho menores. 630 KVA. normalmente a tensiones de 400 V trifásica y 230 monofásica. Sus potencias pueden variar dependiendo de la instalación. pudiendo detectar asimetrías en los patrones de calor que desvelen un problema interno. De este embarrado se alimentará el transformador o transformadores que proporcionan la baja tensión a los usuarios. Revisión del cuerpo de un transformador y Termografía con tecnología IR Fusión de una sus sistemas de ventilación batería de condensadores Aspectos a tener en cuenta Nuevamente habrá que tener en cuenta las condiciones ambientales mencionadas en el caso de las líneas de distribución. lo cual va a influir en la termografía obtenida. Estos transformadores se podrán aislar de la instalación gracias a los seccionadores e interruptores de protección instalados en la acometida del primario. prestando especial atención a puntos calientes provocados por una presión inadecuada en los contactos móviles. pudiéndonos encontrar potencias de 250 KVA. por lo que deberemos revisar dichas conexiones enchufables o el apriete tuerca contra tuerca. aunque en este caso dada la estructura de las subestaciones. al igual que aspectos relacionados con la distancia de la cámara a los equipos. seccionadores. 400 KVA. etc. un centro de transformación constará de un embarrado o anillo de media tensión (por ejemplo de 15 o 20 kV) al cual se pueden conectar a través de sus seccionadores oportunos una o más líneas. como hemos comentado anteriormente. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Los Centros de Transformación son las instalaciones encargadas de transformar la media tensión en baja tensión para su utilización por parte de los usuarios finales. Finalmente la salida de los transformadores se distribuye a través de diferentes salidas protegidas por fusibles en los CGP o BTV. De forma general. por ejemplo. Adicionalmente a los puntos de unión. 1000 KVA. Un calentamiento excesivo de una de las bornas será una indicación de que el contacto no es correcto. fusibles limitadores e interruptores. durante una inspección termográfica en un centro de transformación se deberán inspeccionar todos los puntos de unión de la instalación. Igualmente se deberán revisar las conexiones del transformador. a través del IFOVt e IFOVm. Elementos a inspeccionar Considerando la descripción anterior. es recomendable inspeccionar el cuerpo de los transformadores para detectar cualquier anomalía interna. tanto las bornas enchufables en alta como las bornas de baja. los contactos de aisladores pasamuros. Evidentemente las cámaras termográficas no pueden ver el interior del transformador.
incluso en estas condiciones. por lo que deberemos realizar una inspección del mismo teniendo en cuenta que el calentamiento que muestra cada elemento se debe a la conducción del calor por el material plástico. comparar las temperaturas de cada elemento. la termografía es una tecnología disponible en el mercado desde hace más de tres décadas. no nos quedará otro remedio que quitar dicho panel PVC si queremos realizar la inspección termográfica. que cuenta con un sensor de 160x120 pixeles. buscando diferencias entre los elementos de cada fase para. el método de trabajo pasa por una primera inspección cualitativa donde se comparan los diferentes elementos del sistema trifásico. sensibilidad <= 0. las que podemos obtener con la cámara termográfica Fluke Ti25. una vez detectado algún elemento sospechoso. por supuesto teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad oportunas. implica la obtención de con la tecnología IR Fusión de la cámara Ti25. tecnología IR Fusión y búsqueda dinámica del punto más caliente y más frío.5 mrad. de forma que sea más fácil la detección térmica de un problema en un sistema. Lo comentado hasta ahora hace referencia a centros de transformación tradicionales. En el caso de tratarse de un centro de transformación prefabricado o de un centro tradicional modificado que utilice celdas compactas prefabricadas. pero a su vez que sea fácilmente identificable en su contexto TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 8 de 10 .. las cuales podrían dar lugar a reflejos indeseados. y teniendo en cuenta que el PVC o materiales similares para un grosor mínimo es opaco a la radiación infrarroja. Dadas las dimensiones limitadas de los centros de transformación. donde todos lo elementos suelen estar a una distancia respecto de la cámara normalmente no superior a los 2 metros. pasar al análisis cuantitativo que nos permita medir con precisión la temperatura de los puntos calientes detectados.1 ºC. sí que habrá que tener en cuenta dichas circunstancias tal como comentamos para el caso de inspecciones en líneas y subestaciones. tales como potentes luminarias. En el primer caso. En este sentido Fluke ha dado un paso más hacia el futuro al introducir la tecnología IR Fusion gracias a la cual es posible combinar píxel a píxel una imagen termográfica con una imagen de luz visible estándar eliminando cualquier error de paralaje. Conexiones de un transformador de Fusibles de protección potencia Finalmente. como por ejemplo. imágenes detalladas y contrastadas. Aspectos a tener en cuenta Evidentemente. sin embargo en el caso de los CTI o Centro de Transformación de Intemperie. la utilización de una Imagen termográfica y de luz visible fusionadas cámara termográfica con un IFOVt = 2. En cualquier caso. Para los BTV esta operativa no es aplicable dada su estructura física. para la revisión de los fusibles de salida habrá que tener en cuenta que o bien están protegidos por un panel de PVC o bien son del tipo BTV. En el caso de los centros de transformación en edificio habrá que tener en cuenta la posible influencia de la temperatura de fondo ambiental o de algún foco de calor particular. El objetivo de esta tecnología es el de proporcionar la máxima información posible tanto al técnico como al gestor. sin embargo es en los últimos años cuando realmente se está produciendo su expansión a todas las áreas del mantenimiento. es decir los fusibles se encuentra dentro de una carcasa de plástico. dado que estos últimos elementos son totalmente herméticos. la realización de inspecciones termográficas está más limitada. para un centro de transformación en edificio las condiciones ambientales son un factor secundario. la inspección termográfica de las salidas de baja tensión deberá tener en cuenta el nivel de carga de cada línea. Lo mismo que sucedía con las inspecciones en líneas y subestaciones. EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS EN LA TERMOGRAFÍA Tal como hemos comentado anteriormente. De esta forma podremos.
a la vez que puede controlar el nivel de fundido o transparencia de ambas imágenes proporcionando resultados tan espectaculares como los mostrados en las siguientes imágenes: Ejemplos de diferentes formatos de presentación de imágenes obtenidas con la tecnología IR Fusion de Fluke CONCLUSIONES Las mayores exigencias de disponibilidad y calidad del suministro eléctrico demandan el uso de tecnologías y procedimientos de mantenimiento basados en la predicción y prevención de los posibles fallos de las instalaciones eléctricas. • tecnología IR-Fusion que combina las imágenes termográficas y de luz visible. siendo la termografía una herramienta clave al permitir ver de forma directa la evolución térmica de los diferentes componentes del sistema de distribución (líneas de distribución. etc. reduciendo los costes de mantenimiento y asegurando el objetivo final de disponer de unas instalaciones eléctricas fiables y seguras. Fluke. De esta forma se facilita la detección anticipada de posibles puntos de fallo de una manera sencilla. • posibilidad de grabar comentarios de voz junto con la imagen termográfica • una amplia pantalla que facilita su uso en campo Cámara termográfica Fluke Ti25 con tecnología IR Fusion • nuevo software SmartView 2. Pub-ID: 11514-spa TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 9 de 10 . entre los que podemos citar: • nuevos sensores bolométricos con mayor número de pixeles y sensibilidad. rápida y segura.de la instalación y para ello la tecnología IR Fusión de Fluke proporciona imágenes tanto en el formato pantalla completa como en el formato “Imagen dentro de imagen”. dispone de un amplio catálogo de cámaras termográficas. punto a punto y con diferentes grados de transparencia.0 que proporciona informes más completos y más sencillos de generar. en una misma imagen proporcionando una información aún más completa sobre el punto de fallo y la instalación en sí misma. etc. o cortes de secciones que muestran claramente la temperatura de diferentes elementos. las cuales mejoran desde un primer momento la eficiencia de los técnicos de mantenimiento. facilitando la creación de informes más claros y completos que facilitan la labor del personal que finalmente debe acometer la reparación del punto defectuoso.). subestaciones. con imágenes térmicas tridimensionales. las cuales incorporan los últimos avances tecnológicos. como líder mundial en instrumentación. centros de transformación.
TERMOGRAFÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Página 10 de 10 .
Documents Similar To Camaras Termográficas RSFLUKEELECTRICIDAD02
More From Francisco Pochat

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución