Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-148
Timestamp: 2020-02-26 20:34:16+00:00

Document:
148/2007verze 1
Vyhláška č. 148/2007 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov
Částka 53/2007
Platnost od 27.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Zrušeno k 01.04.2013 (78/2013 Sb.)
Minulé znění 01.07.2007 - 31.03.2013 (verze 1)Předpis je již zrušen
§ 3 - Požadavky na energetickou náročnost budovy
§ 4 - Porovnávací ukazatele
§ 5 - Metoda stanovení energetické náročnosti budovy
§ 6 - Průkaz energetické náročnosti budovy
§ 7 - Využití zpracovaných energetických auditů
§ 8 - Přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 1, 2, 5 a 7 zákona:
(1) Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“) tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy (dále jen „protokol“) a grafické znázornění energetické náročnosti budovy (dále jen „grafické znázornění“).
h) doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz (dále jen „osvědčení“).
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.
Podrobnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
(1) Měrná spotřeba energie budovy se stanoví:
EPA = 277,8 × EP/Ac v kWh/(m2.rok),
EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ/rok,
Ac je celková podlahová plocha v m2.
a) dodaná energie do budovy na její systémové hranici se stanoví v souladu s národními normami zavádějící evropské normy EN 15203 a EN 15315, případně normami je nahrazujícími,
b) pro energetické systémy stanovené v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu EN 15315 případně normami ji nahrazujícími,
c) včetně užitečné energie dodávané energetickými systémy budovy k poskytování požadovaných služeb stanovené v souladu s národními normami zavádějící evropské normy EN 15203 a EN 15315 případně normami ji nahrazujícími,
d) požadovaná osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení se stanoví v souladu s technickými normami ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301 a hygienickými požadavky,
e) splnění porovnávacích ukazatelů podle § 4 odst. 1 se ověřuje a hodnotí pomocí výpočtů nebo měření podle technických norem ČSN 73 0540 a jejích normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN 12454-1, ČSN 36 0020-1 a jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN ISO 13790, ČSN EN 12831, v souladu s národními normami zavádějící evropské normy prEN 14335, EN 13465, prEN 15242, prEN 15241 případně normy je nahrazující a dalších pro potřeby topné soustavy, větrání a klimatizaci a jejich regulaci, jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN EN 12454-1, ČSN 36 0020-1 a dalších pro osvětlení a jejich normativních odkazů a souvisejících norem a předpisů, ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody a v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy budov případně normami ji nahrazujícími,
f) bilanční hodnocení se provádí intervalovou výpočtovou metodou stanovenou podle technické normy ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění nebo v souladu s národními normami zavádějící evropské normy prEN 14335 Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustav a prEN 15315 Topné systémy budov - Celková spotřeba energie, primární energie a emise CO2 případně normy je nahrazující, nebo intervalovou výpočtovou metodou hodinovou, nebo s ještě kratším časovým intervalem, s odlišnými podrobnostmi metod výpočtu a vstupních údajů podle technických norem a předpisů v souladu s ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody a v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy budov případně normami ji nahrazujícími,
(2) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m2.rok), jejíž hodnota je zaokrouhlena na celé číslo, přičemž číslice 5 se zaokrouhluje směrem nahoru. Měrné spotřeby energie v kWh/(m2 .rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními.
Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286
Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245
Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590
Administrativní < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345
Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625
Vzdělávací zařízení < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 > 265
Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297
Obchodní < 67 67 - 121 122-183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362
(3) Pro ostatní budovy, které neodpovídají druhu budovy podle tabulky uvedené v odst. 2 se třída energetické náročnosti stanoví v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu prEN 15217, případně normami ji nahrazujícími.
(4) Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy
Třída energetické
náročnosti budovy
Slovní vyjádření energetické náročnosti
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.
Podrobnosti výpočtů a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické náročnosti budov
(1) Pro splnění požadavků podle § 3 vyhlášky se energetická náročnost referenční budovy stanoví bilančním hodnocením. Při výpočtu se zadávají požadované vstupní údaje uvedené v technických a národních normách zavádějící evropské normy, nebo je nahrazující. Dále pak se pro potřeby vyhlášky stanoví
a) výpočet potřeby energie
1. celkový tepelný tok
pro každou zónu budovy z a každé výpočtové období n se stanoví tepelný tok prostupem pro vnitřní výpočtovou teplotu v budově nebo v zóně budovy (°C). Teplota přilehlého prostoru, prostředí nebo zóny ke konstrukci i (°C) a vnější teplota se stanoví podle technické normy ČSN 730540-3. Pro účely této vyhlášky lze použít hodnoty doby trvání výpočtového období t (Ms), viz. tabulka 1.
Tabulka 1 - Přepočet měsíců na Ms
Leden 31 744 2,6784 Červenec 31 744 2,6784
Únor 28 672 2,4192 Srpen 31 744 2,6784
Březen 31 744 2,6784 Září 30 720 2,592
Duben 30 720 2,592 Říjen 31 744 2,6784
Květen 31 744 2,6784 Listopad 30 720 2,592
Červen 30 720 2,592 Prosinec 31 744 2,6784
2. tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla
Tabulka 2 - Časový podíl doby provozu fAPP a průměrná měrná produkce tepla od spotřebičů qAPP
Hotel 0,50 4
Restaurace 0,25 10
Administrativní 0,20 15
Nemocnice 0,20 15
Vzdělávací zařízení 0,15 5
Sportovní zařízení 0,25 4
Obchodní 0,25 10
Tabulka 3 - Měrná produkce tepla od spotřebičů a obyvatel qAPP+OCC
qAPP+OCC
Rodinný, bytový dům 6,00
Uvolněné teplo z osvětlení se stanoví podle kolísání spotřeby elektřiny s ohledem na roční průměr pro každé uvažované výpočtové období n, (-). Pro účely této vyhlášky lze použít pro nepřetržitě užívaný objekt, který nemá podíl sdruženého umělého osvětlení hodnoty dLI,n podle tabulky 4.
Tabulka 4 - Národní měsíční hodnoty parametru dLI,n
dLI,n
Tabulka 5 - Roční počet hodin činnosti s přihlédnutím k typu budovy
Roční počet hodin činnosti
Hotely 3 000 2 000 5 000
Restaurace 1250 1 250 2 500
Administrativní 2 250 250 2 500
Nemocnice 3 000 2 000 5 000
Vzdělávací zařízení 1800 200 2 000
Sportovní zařízení 2 000 2 000 4 000
Obchodní 3 000 2 000 5 000
Tabulka 6 - Vliv denního světla v budovách s regulací osvětlení
Vliv denního světla
Administrativní,
sportovní zařízení, Ruční 1,0
Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost 0,9
Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost se snímáním denního světla 0,8
obchodní Ruční 1,0
Nemocnice a
vzdělávací zařízení Ruční 1,0
Stmívání fotobuňkou - stálá osvětlenost se snímáním denního světla 0,7
Rodinné a bytové
domy Ruční 1,0
Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro alespoň 60% instalovaného osvětlení řízeného uvedeným typem ovládání
Tabulka 7 - Vliv obsazenosti pro budovy s ovládáním osvětlení
Vliv obsazenosti
Administrativní a vzdělávací zařízení Ruční 1,0
Automatické pro ≤ 60% zapojeného příkonu 0,9
Restaurace, sportovní zařízení,
Hotely Ruční 0,7
Nemocnice Ruční (z části automatické ovládání) 0,8
Rodinné a bytové domy Ruční 1,0
Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro automatické ovládání s čidlem na přítomnost zřízené alespoň jedno na vnitřní prostor a ve velkých prostorech nejméně jedno na 30 m2
3. sluneční tepelné zisky
pro stanovení účinné sběrné plochy zasklených ploch se korekční činitel rámu (-), kterým je podíl průsvitné plochy a celkové plochy zaskleného prvku, uvažuje hodnotou FF = 0,3 pro vytápění a 0,2 pro chlazení. Stupeň využití tepelných zisků pro vytápění se stanoví na základě numerických referenčních hodnot a0,H a τ0,H a závisí na době, kdy je zóna budovy využívána. Stanoví se podle tabulky 8 nebo z časového obsazení.
Tabulka 8 - Hodnoty numerických parametrů a0,H a referenční časové konstanty τ0,H
a0,H
τ0,H
Trvale vytápěné budovy více než 12 h denně Měsíční výpočetní
metoda 1,0 15
Budovy vytápěné méně než 12 h denně 0,8 70
Stupeň využití tepelných ztrát pro chlazení pro každý měsíc n a pro každou zónu budovy z závisí na referenčním číselném parametru a0,C (-) a referenční časové konstantě τ0,C (h) podle tabulky 9 nebo je stanoven z časového obsazení budovy.
Tabulka 9 - Hodnoty numerických parametrů a0,C a referenční časové konstanty τ0,C
a0,C
τ0,C
Trvale chlazené budovy více než 12 h denně Měsíční výpočetní
Budovy chlazené méně než 12 h denně 1,0 15
Časová konstanta budovy v topném a chladícím režimu (h) se stanoví na základě vnitřní tepelné kapacity budovy Cm (kJ/m2K), podle tabulky 10.
Tabulka 10 - Vnitřní tepelná kapacita pro vybrané konstrukce
Vnitřní tepelná kapacita budovy
Konstrukce lehká - měrná hmotnost do 600 kg/m3 180
Konstrukce střední - měrná hmotnost > 600 kg/m3 324
Konstrukce těžká - měrná hmotnost > 1000 kg/m3 468
b) výpočet dodané energie
1. dodaná energie na vytápění
stanoví se výpočtem, kde účinnost výroby energie zdrojem i je ηgen;H;c;i (-) jejíž hodnota se stanoví podle nařízení vlády č. 25/2003 Sb., a vyhlášky č.150/2001 Sb. Pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak ηgen;H = 1. Účinnost regulace zdroje energie i ηgen;H;ctrl;i (-) se stanoví podle tabulky 11, pokud je zdrojem energie tepelné čerpadlo, pak ηgen;H;ctrl = 1.
Tabulka 11 - Účinnost regulace zdroje energie ηgen;H;ctrl
ηgen;H;ctrl
Ruční 0,95
Automatická 0,97
COPgen;H;c;i (-) je poměr mezi tepelným výkonem a příkonem zdroje tepla na bázi tepelného čerpadla i poháněného elektrickou energií nebo plynem. Systémy bez tepelného čerpadla mají koeficient COPgen;H;c,i = 1. Hodnota poměru COPgen;H;c,i se stanoví podle tabulky 12, kde jsou uvedeny parametry při definované teplotě primárního a topného média.
Tabulka 12 - Příklady hodnoty COPgen;H;c,i pro systémy s tepelným čerpadlem
Tepelný zdroj - teplota
primárního média (°C)
Teplotní úroveň potřeby tepla
θsupp < 35 °C
35 °C ≤ θsupp < 45
45 °C ≤ θsupp< 55
Země (0°C) / vzduch (7°C) 3,4 1,6 3,8/4,9 1,5 2,5/3,2 1,4
Odpadní teplo (20°C) 6,1 2,6 5,1 2,2 4,4 2,0
Podzemní voda (10°C) 4,7 2,1 5,3 1,9 3,5 1,8
Povrchová voda (5°C) 4,1 1,9 4,5 1,8 2,9 1,7
Pozn.: EHP - tepelné čerpadlo poháněné elektřinou
GHP - tepelné čerpadlo poháněné plynem
θsupp - je teplota topné vody dodávané z tepelného čerpadla do topného systému.
2. spotřeba tepelné energie na vytápění VZT jednotkami
měrný tok vzduchu VZT jednotkou se stanoví jako součet všech hlavních měrných toků vzduchu zónami z důvodu mechanického větrání v měsíci. Korekční podíl fc;vent (-) se zavádí z důvodu ovládání na větrací jednotce, která redukuje dodávku venkovního vzduchu. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 13.
Tabulka 13 - Opatření snižující dodávku venkovního vzduchu pro větrací jednotky
Větrací systém s instalovaným ovládáním
fc;vent
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 80% maximální kapacity 0,8
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 60% maximální kapacity 0,6
Ovládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapacity 0,4
Všechny ostatní případy 1
3. dodaná energie na chlazení
COPgen;C;c;i (-) je poměr mezi chladícím výkonem a příkonem zdroje chladu i. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 14.
Tabulka 4 - Příklady hodnot COPgen;C pro zdroje chlazení
Zdroj dodávky chladu
COPgen;C
Kompresorové chlazení - nepřímé zpětné chlazení vodou
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW) 3,7
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW) 4,5
Turbokompresor (500 – 8 000 kW) 5,1
Kompresorové chlazení - přímé zpětné chlazení vzduchem
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW) 2,9
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW) 3,3
Přímé chlazení vzduchu v zóně - kompaktní systémy ()
Kompaktní okenní klimatizátor 2,6
Split systém 2,7
Multi-Split systém 2,8
Přímé chlazení vzduchu v zóně (>10 kW)
VRV systém s proměnným průtokem chladiva 33,5
Absorpční chlazení 0,7
4. spotřeba pomocné energie na vytápění a chlazení
spotřeba energie na čerpací práci ve výpočtovém období n se stanoví na základě váhového činitele regulace čerpadel otopného systému fc;H (-) a váhového činitele regulace čerpadel chladícího systému fc;C (-). Jejich hodnoty jsou stanoveny v tabulce 15.
Tabulka 15 - Váhový činitel regulace čerpadel fc;H a fc;C
Typ čerpadel
fc;H , fc;C
Jednootáčkové 1,00
Tříotáčkové 0,68
S proměnnými otáčkami 0,54
5. spotřeba pomocné energie na mechanické větrání
ve výpočtovém období n se stanoví v návaznosti na váhový činitel regulace pohonu ventilátorů větracího systému fc;vent (-), jehož hodnoty se stanoví podle tabulky 16.
Tabulka 16 - Váhový činitel regulace pohonu ventilátorů
fc,vent
Jednootáčkový pohon 1,00
Tříotáčkový pohon 0,68
Pohon s proměnnými otáčkami 0,54
Měrná spotřeba elektřiny ventilátorů event (Ws/m3) se stanoví podle tabulky 17.
Tabulka 17 - Měrná spotřeba ventilátorů
Pouze mechanický odtah 1,2
Mechanický přívod, případně v kombinaci s mechanickým odtahem,
bez přívodu chladícího vzduchu 2
Ostatní případy 3
c) spotřeba a výroba energie z kombinované výroby elektřiny a tepla
účinnost výroby elektřiny při kogeneračním způsobu výroby tepelné a elektrické energie je součástí provozních údajů nebo uvedena ve jmenovitých hodnotách typových jednotek. Pokud není účinnost výroby elektřiny z KVET známa, pak se pro účely vyhlášky stanoví hodnoty účinnosti podle tabulky 18.
Tabulka 18 - Indikativní hodnoty účinnosti pro různé druhy KVET
Stirlingův
(při jmenovitém zatížení) 0,21 - 0,38 0,30 - 0,40 0,13 - 0,32 0,10 - 0,25 0,25 - 0,50
(při jmenovitém zatížení) 0,45 - 0,61 0,50 - 0,60 0,52 - 0,66 0,61 - 0,95 0,35 - 0,70
(při jmenovitém zatížení) 0,73 - 0,95 0,78 - 0,95 0,70 - 0,90 0,83 - 1,05 0,75 - 0,95
3) Vyhláška č. 152/2001 Sb.,kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.
Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
(1) Technická proveditelnost alternativních systémů a jejich vzájemných kombinací závisí na velikosti a typu budovy, její lokalitě a prostorovém umístění, na charakteru užívání, technickém řešení energetických systémů budovy, velikosti a časovém průběhu spotřeby energie v budově. Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncepčního návrhu stavebního řešení budovy a jejích technických zařízení.
(2) Technická a ekologická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek:
a) dostupnost centrálního zásobování teplem či blokové výtopny a vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny;
b) možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla);
c) možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla, který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a elektřiny;
d) zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití v dané lokalitě a budově;
e) dostupnost zdrojů geotermální energie, možnosti pro instalaci plášťových či střešních solárních kolektorů a fotovoltaických článků
f) možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná čerpadla.
(3) Ekonomická efektivnost energeticky úsporných opatření se posuzuje podle zvláštního právního předpisu4).
(4) Přínosy doporučených technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních energeticky úsporných opatření jsou podkladem pro stanovení třídy energetické náročnosti hodnocené budovy po provedení doporučených opatření.
(5) Doporučená technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní opatření jsou součástí protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy při hodnocení budov podle § 6a odst. 2 písm. b) a c) zákona.
4) Vyhláška č. 213/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.
Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.
1. související právní a technické předpisy, případně předpisy a normy je nahrazující v platném znění;
2. podrobnosti vypracování průkazu energetické náročnosti - základní pojmy;
3. rozsah budov pro které se hodnocení zpracovává;
4. porovnávací ukazatele pro hodnocení budovy, jejích stavebních konstrukcí a jejich styků;
5. porovnávací ukazatele technických zařízení budovy pro dosažení její nízké energetické náročnosti;
6. podmínky stanovení energetické náročnosti budovy bilančním hodnocením;
7. operativní hodnocení energetické náročnosti budovy, metodika a podmínky použitelnosti při prokazování splnění požadavků podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2006 Sb.;
8. výpočtové hodnoty charakterizující standardizované užívání budovy;
9. alternativní systémy vytápění a posouzení jejich využitelnosti podle § 6a odst. 4 zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií;
10. opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy, jejich výběr a zdůvodnění;
11. varianty metodiky hodnocení energetické náročnosti budov podle národních technických norem zavádějících EN 15 217 do českých právních předpisů;
12. využití již provedených energetických auditů pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, podmínky a rozsah využitelnosti údajů.

References: § 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8
 § 14
 zákona č. 406
 § 6
 § 4
 § 3
 § 6
 § 6
 zákona č. 406
 § 6
 zákona č. 406