Source: https://www.scribd.com/doc/72014712/Reg-La-Men
Timestamp: 2016-02-11 15:34:38+00:00

Document:
Reg La Men
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Reg La MenReg La Men|Views: 16|Likes: 2Published by Marcelo Julián PelleritiMore info:Published by: Marcelo Julián Pelleriti on Nov 08, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/72014712/Reg-La-Men09/11/2012pdftextoriginalCAPITULO 1 GENERAL1.1 ALCANCE: Esta reglamentación prescribe los requerimientos mínimos para la instalación de medidores, equipos individuales o colectivos de gas envasado, prolongaciones domiciliarias, cañerías internas, instalaciones de artefactos y evacuación de productos de combustión en instalaciones domiciliarias. Esta norma cubre también las reparaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias, lo mismo que el agregado de artefactos o su reemplazo. Para las instalaciones de uso industrial con gas natural que se alimenten a presión superior a 2 kg./cm² (0,196 MPa) o con gas licuado a granel, será de aplicación lo indicado en la reglamentación correspondiente a instalaciones industriales y norma para proyecto, construcción e instalación de plantas destinadas al servicio de gas licuado a granel. INSTALADORES: Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas natural o licuado deberá ser ejecutada, reparada o modificada por instalador matriculado por GAS DEL ESTADO. DEFINICIONES: En esta Sección se definen los vocablos o términos mas comúnmente utilizados. AIRE PRIMARIO PARA LA COMBUSTION DE UN GAS: El aire introducido en el quemador que se mezcla con el gas antes que salga por el o los orificios de la cabeza de aquel. AIRE SECUNDARIO PARA LA COMBUSTION DE UN GAS: Es el aire exterior que toma directamente la llama en la zona en que se produce la combustión. ARTEFACTOS PARA GAS: Son aquellos que utilizando combustibles gaseosos en el proceso de combustión aprovechan la energía generada como calor, luz u otra forma. ARTEFACTOS APROBADOS POR GAS DEL ESTADO: Son los que ofrecen garantías de ajustarse a las normas técnicas en vigencia. Se los individualiza por llevar adherido un sello de aprobación y la chapa de marcado. ARTEFACTOS CLANDESTINOS: Son aquellos construidos por fabricantes no inscriptos y por lo tanto no aprobados por GAS DEL ESTADO. No ofrecen garantías de que se ajusten a las normas técnicas en vigencia. Su uso representa SERIOS RIESGOS. ARTEFACTOS CON CAMARA DE COMBUSTION ABIERTA AL AMBIENTE EN QUE ESTAN INSTALADOS: a) Son aquellos que toman el aire para el proceso de combustión desde el mismo .ambiente y expelen al exterior los productos generados en la misma. b) Son aquellos que toman el aire para la combustión desde el ambiente en que están instalados y expelen los productos de combustión al mismo ambiente (artefactos sin conducto de ventilación, comúnmente denominados "tipo infrarrojo").
ARTEFACTOS CON CAMARA DE COMBUSTION ESTANCA CON RESPECTO AL AMBIENTE DONDE ESTAN INSTALADOS: Son aquellos que toman el aire para combustión y expelen los productos de la misma desde y hacia el exterior del ambiente, respectivamente. ARTEFACTOS DISEÑADOS PARA OPERAR CON AIRE VICIADO: Son aquellos con cámara de combustión estanca y conductos balanceados, que se instalan a sistemas de ventilación especial, colectivos, por los que circulan el aire para combustión y los productos de la misma, generados en los artefactos conectados al sistema. BRIDA AISLANTE: Dispositivo mecánico que se utiliza para aislar eléctricamente dos tramos continuos de cañerías. CALORIA: Denominada también kilocaloría. Es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura del kilogramo-masa de agua desde 14,5°C hasta 15,5°C. CAMARA DE COMBUSTION DE UN ARTEFACTO: Parte del artefacto donde se efectúa la combustión del gas. CAMARA DE MEZCLA: Parte del quemador aireado entre el inyector y la cabeza del mismo; en esa zona se produce la mezcla del aire con el gas. CAMPANA PARA VENTILACION DE ARTEFACTOS: Dispositivo con que se provee a ciertos artefactos, ubicados a continuación de la cámara de combustión, en el que suele colocarse el interceptor y empalma el conducto de ventilación. CAÑERIA INTERNA: Se define como instalación interna al (los) tramo(s) de cañería comprendido(s) entre 0,20 m fuera de la línea municipal o después de las válvulas de !os cilindros de gas envasado hasta los artefactos. CAÑERÍA MAYOR: Cañería ubicada en la vía publica destinada a la distribución del gas y a la cual se conectan !os servicios domiciliarios. CAUDAL O GASTO DE GAS: Es el volumen de gas que pasa por una sección en la =" unidad de tiempo. COLECTOR (BARRAL): Ramal de la prolongación que abastece un numero determinado de medidores. COMBUSTION: Es una combinación con desprendimiento sensible de calor y luz, del oxigeno del aire comburente) con el hidrogeno y con el carbono que constituyen los elementos activos de los combustibles gaseosos y líquidos. CONDENSACION: Formación de liquido que se separa de un gas o de un vapor que esta a temperatura constante al aumentar la presión. Idem, de un gas o vapor que esta a presión constante y disminuye la temperatura. CONDUCTO DE EVACUACION DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTION: Es la canalización destinada a la evacuación hacia el exterior de los productos originados en el proceso de combustión del gas. CONO DE UNA LLAMA:
a) Cono interior:
1.3.22 1.3.23 1.3.24
1.3.25 1.3.26
1.3.27 1.3.28 1.3.29 1.3.30
1.3.31 1.3.32
Incoloro, esta formado por una mezcla de gas y aire que no ha alcanzado la temperatura de inflamación. b) Cono intermedio: Envuelve al cono interior y arden el hidrogeno y el monóxido de carbono (luz verde azulada). c) Cono exterior: Las partículas de carbono, proveniente del cono intermedio se calientan a tan alta temperatura que se ponen incandescentes y se queman. La periferia de este cono luminoso es el lugar de la combustión completa. CONSUMO: Es el caudal de gas utilizado por el quemador o quemadores de un artefacto en la unidad de tiempo. Generalmente se lo expresa en Calorías/hora (joule/hora) o en m3 /hora. CUPLA AISLANTE: Es la pieza de material dieléctrico en forma de manguito con rosca interior en ambos extremos, que asila eléctricamente dos tramos continuos de cañería. CHAPA DE MARCADO: Elemento de identificación de los artefactos y en el cual se encuentran inscriptas sus características: - Nombre del fabricante. - Matricula de inscripción. - Matricula de aprobación. - Artefacto que representa. - Consumo de quemadores. - Tipo de gas combustible. DEFLECTOR DE UN ARTEFACTO: Pieza metálica colocada para cambiar la dirección o retardar el flujo de aire, o de la mezcla gasaire o de los productos de combustión. GAS A BAJA PRESION: Si el gas que se distribuye es gas natural la presión manométrica debería estar comprendida entre los 160 mm de columna de agua ( 1 ,6 kPa ) y 200 mm de columna de agua (2,0 kPa). GAS A MEDIA PRESION: Es el gas que se distribuye con una presión manométrica comprendida entre 0,5 y 2 kg./cm (0,049 y 0,196 MPa). GAS A ALTA PRESION: Es el gas natural que se distribuye con una presión manométrica de mas de 2 kg./cm (0,196 MPa). GASES COMBUSTIBLES: Se interpretara como tales al gas natural y a los gases licuados del petróleo. GASES DE COMBUSTION: Son los que se originan por la combustión de los componentes del gas y del aire. La combustión del carbono da como producto anhídrido carbónico. Si es incompleta da monóxido de carbono. La combustión del hidrogeno da agua. Se excluye el exceso de aire. . GAS LICUADO: Con esta denominación se incluye a los siguientes hidrocarburos o sus mezclas: propano, propileno, butano, isobutano y butileno. GAS NATURAL: Mezcla de hidrocarburos con predominio de metano y contenidos menores de etano, propano, butano y otros.
' MATRICULA DEL ARTEFACTO: Numero de orden de aprobación otorgado por GAS DEL ESTADO a los artefactos presentados por los fabricantes inscriptos y que cumplen con las normas vigentes. incluso apagar la Llama del quemador piloto (cuando el artefacto no esta en operación).35
1.033 kg.40
1. PRESION DEL GAS PARA OPERACION DE ARTEFACTOS: Según la clase de gas los artefactos están diseñados para operar correcta.3. Su finalidad consiste en desviar eventuales corrientes descendentes de aire que podrían afectar el funcionamiento del artefacto. milímetros de columna de agua..7 kPa)
. de accesorios. INTERCEPTOR: Es una pieza que forma parte del artefacto y se instala en la zona de evacuación de los productos de combustión de los mismos.3. PRESION MANOMÉTRICA: Es la que acusa el instrumento medidor (manómetro). cuya presencia indica combustión incompleta. La presión absoluta es igual a la presión MANOMÉTRICA mas la presión atmosférica. tienen flexibilidad para operar correcta y seguramente con un rango que va desde una presión menor a la normal a otra superior a esta. INYECTOR: Pieza con orificio calibrado que forma parte del equipo de combustión.3.43
GAS TOXICO VENENOSO: Esta constituido por el monóxido de carbono. pero esta vinculado en forma especial al mismo./cm (0. PRESION: Fuerza que se ejerce por unidad de superficie expresada en kg.8 kPa) Presión menor a la normal= 90 mm columna de agua (O.101 MPa) con condensación del vapor de agua de combustión.42 1.41 1. LOCAL PARA MEDIDORES: Lugar destinado exclusivamente para instalar el o los medidores. ./cm² (MPa).38 1.33 1.3.34
1. cuando hay circulación del fluido a través de ellos. y a través del orificio fluye gas a la cámara de mezcla del quemador.segura y eficientemente a una presión normal.1.3. PERDIDA DE CARGA: Caída de presión del gas entre la entrada y la salida de un tramo de cañería.3. milímetros de columna de mercurio. o sea el número total de calorías que se produzcan por la combustión a presión constante de una cantidad de gas saturado con vapor de agua que ocupe un metro cúbico a una temperatura de 15°C y a una presión absoluta de 1. MEDIDOR DE GAS: Aparato destinado a medir el volumen de gas que pasa a través suyo.3.3.3. PODER CALORIFICO: Se adopta como poder calorífico a los fines de la facturación al poder calorífico superior del gas. En los artefactos domésticos generalmente no es parte del quemador. de válvulas.3.9 kPa) Presión mayor a la normal=270 mm columna de agua (2.36 1.3.37 1.39 1. etc. Para gas natural: Presión normal =180 mm columna de agua ( 1 . En otro tipo de artefactos puede estar ubicado en el conducto de ventilación.
44 1.3. temperatura y luminosidad convenientes. Los pilotos de los quemadores de los artefactos domésticos son atmosféricos a baja presión. determina el flujo del combustible gaseoso hacia el quemador.3.1 kPa) Presión mayor a la normal=330 mm columna de agua (3. PROLONGACION DOMICILIARIA: Parte de la cañería interna comprendida desde los 0. VALVULA ESFERICA TIPO CANDADO: Accesorio constituido por un cuerpo y un obturador esférico. QUEMADOR: Dispositivo mediante el cual un combustible es puesto en contacto con el comburente a fin de provocar la combustión del primero y así permitir el efecto térmico buscado. TIRO: Es el efecto producido por la diferencia de densidades entre los gases calientes del hogar y el aire atmosférico.46
1.3.3.3.3. cuya función es producir el encendido del quemador principal en el m omento que sea necesario. 2) Modificar eventualmente la potencia calórica desarrollada y la calidad de la combustión (neutra.3. REGULADOR DE PRESION DE GAS: Dispositivo para controlar y mantener uniforme el suministro de presión de gas a un artefacto o instalación. de esa forma el publico usuario y los instaladores pueden individualizar los modelos cuyos prototipos han sido aprobados oficialmente.1. SELLO DE APROBACION: Sello autoadhesivo provisto por GAS DEL ESTADO a los fabricantes de artefactos a gas inscriptos.8 kPa) Presión menor a la normal=210 mm columna de agua(2. Dicho elemento debe ser colocado en un lugar visible del artefacto.50
1.3.52 1.47
1.51 1. QUEMADOR PILOTO: Quemador de muy bajo consumo.20 m fuera de la línea municipal y el o los medidores. ROBINETE: Accesorio de regulación y obturación regulable manualmente. Su encendido y funcionamiento es independiente del quemador principal. El cuerpo dis-
. con exceso o defecto de aire).3.54 1.3. Permite el bloqueo total del paso del fluido mediante un giro de 90o del obturador. Un quemador debe permitir por lo tanto: 1 ) Adaptar la Llama al uso particular al cual se aplica confiriéndole las dimensiones (longitud.3.53 1.3. SIFON: Elemento integrante de la instalación destinado a recoger el agua de condensación y es por donde se efectúa la purga de dicho liquido.20 m de la línea municipal) y la cañería principal o mayor. volumen).3 kPa) PRODUCTOS DE LA COMBUSTION DE GASES COMBUSTIBLES: Son los que se originan en el proceso de combustión entre los componentes del gas combustible y el oxigeno del aire.45 1. SOMBRERETE DE VENTILACION: Pieza de diseño adecuado que se coloca en el remate de los conductos de evacuación de los productos de combustión. SERVICIO DOMICILIARIO: Conexión entre la prolongación domiciliaria (a 0.48 1.55
Para gas envasado: Presión normal =280 mm columna de agua(2.49 1.
pone de los medios de conexión a las cañerías y sistema de precintado de la palanca en la posición de válvula cerrada.1. VENTILACION: Conducto para evacuar los productos de combustión. el obturador es tronco cónico o cilíndrico.3. VALVULA TAPON TIPO CANDADO: Idem 1.3.55. Puede ser ventilación individual (para un artefacto) o colectiva.
4). estarán construidos de acuerdo a las normas ANSIB-16-9. Los accesorios de unión soldables. es decir en la unión con la cañería del servicio domiciliario de GAS DEL ESTADO. y Llevara indefectiblemente protección de cobertura doble (definida en 3. mediante accesorios. la parte que no este enterrada. 3.2.1 de las presentes normas. podrá ser en terminación cincada. Estos últimos responderán a la norma IRAM 2548 y serán roscados.20 m fuera de la línea municipal.2 MATERIALES A EMPLEAR
3.CAPITULO III PROLONGACION DOMICILIARIA 3. Los electrodos.1 GAS A BAJA PRESION
Los caños responderán íntegramente a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias. En caso de fuerza mayor el instalador podrá utilizar caño curvado.2. maquinas y soldadores que intervienen en las soldaduras deberán: ser aprobados por GAS DEL ESTADO.
3. y el material responderá a lo especificado en la norma
.2 GAS A MEDIA PRESION
Los caños deberán responder a la Norma ASTM-A-53-70 con terminación negra y tendrán los siguientes espesores: Diámetros Espesores 13 mm (1 /2") 2. quedando prohibido el uso de cáñamo y pintura.
3. en la prolongación domiciliaria ira intercalado un regulador de presión aguas arriba del medidor. siempre que el mismo responda a la norma ASTM-A-53-70.68 mm 1/2") 51 mm (2") 3.38 mm 38 mm ( 1 3. La parte de cañerías y accesorios correspondientes a la prolongación que deba ir enterrada será de hierro negro.2. de fundición maleable y con terminación cincada siempre que la cañería correspondiente sea de acero cincado. Las roscas a utilizar son las indicadas en la Tabla I de la Norma IRAM 2548. debiendo Llevar en lugar bien visible el sello "aprobado" y número de matricula para su identificación.3. que se encuentra ubicada entre 0. debiendo absorberse cualquier cambio de dirección.2.91 mm Todas las uniones que se efectúen serán soldadas eléctricamente. La curva de prolongación domiciliaria (dobla) en todos los casos deberá ser aprobada por GAS DEL ESTADO.1 DEFINICIONES
EL presente capitulo trata sobre la parte de la instalación interna definida en el punto 5. En las uniones roscadas se utilizaran Únicamente pastas sellantes permitidas por GAS DEL ESTADO. y el o los medidores de fluido: Cuando se distribuye gas a media presión.77 mm 19 mm (3/4") 2.87 mm 25 mm ( 1 ") 3. no admitiéndose doblados o curvados.
Las curvas de prolongación domiciliarias (doblas) en todos los casos se ajustaran a las especificaciones técnicas de GAS DEL ESTADO.2.3 REVESTIMIENTOS ASFALTICOS
3.ASTM-A-234.de un espesor mínimo de 2. o en su lugar doble capa de material de envoltura. la misma será indi-
.1 REVESTIMIENTOS CON LAMINADOS PLASTICOS
Como alternativa en lugar de las protecciones asfálticas podrán utilizarse laminados plásticos cuyas características se dan en el apéndice No 4.2.2.1 REVESTIMIENTO ASFALTICO REFORZADO DOBLE COBERTURA)
Cuando se trate de cañerías y accesorios que queden en contacto con terreno natural o en contrapiso construido sobre terreno natural.2. asfáltico caliente . d) Una envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido al esmalte e) Todos los materiales en conjunto forman una protección de un espesor mínimo de 5 mm y deberán cumplir las especificaciones vigentes en la sociedad.3. c) Una capa de esmalte asfáltico caliente de un espesor mínimo de 1.4 mm (3/32"). b) Sistema de doble cobertura Una capa de imprimador compatible con el tipo de laminado interior de las cintas.4 REVESTIMIENTOS PLASTICOS
3. b) Una capa de esmalte asfáltico caliente de un espesor mínimo de 2. deberán tener una protección que consistirá en: a) Una capa de pintura imprimadora. Una envoltura helicoidal de material sobrepuesto a1 50%. La preparación de la superficie es similar a la del revestimiento asfáltico y su aplicación se hará de la siguiente manera: a) Sistema de cobertura simple Una capa de imprimador compatible con el tipo de laminado interior de las cintas. Todos los materiales en conjunto forman una protección de un espesor mínimo de 3 mm y deberán cumplir las especificaciones vigentes En la sociedad.7 mm (1/2").4 mm (3/32").6 mm (2/32"). Una envoltura helicoidal de material sobrepuesto 12.
3.3.2 REVESTIMIENTO ASFALTICO (SIMPLE COBERTURA)
Cuando las cañerías y accesorios queden embutidos en contrapiso sobre losa de hormigón armado Levarán protección que consistirá en: a) Una capa de pintura imprimadora. d) Una envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido al esmalte. c) Una envoltura de velo de vidrio !hilado embebido en El esmalte asfáltico.2.4.
3. dispuesta cada una como se indica en a). b) Una capa de esmalte. c) Una envoltura de velo de vidrio hilado embebido en el esmalte asfáltico. En caso de requerir envoltura de protección mecánica.
2 REVESTIMIENTOS CON CINTAS PLASTICAS
Otra alternativa a las protecciones asfálticas son las cintas plásticas.7 mm ( 1 /2"). con su cara externa de color blanco. b) Sistema de doble cobertura Una envoltura de cinta anticorrosiva con sobrepuesto del 50°1° del ancho total.
3. con un solapado no menor de 1 2.5 mm./cm2 (0 a 0.5 PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA IMPRIMADORA
Cuando se trate de cañerías o accesorios galvanizados o negros que queden embutidos en paredes./cm2 (0. de acuerdo a las especificaciones señaladas en el apéndice.6 Previo al forrado
deberán eliminarse de los caños negros la pintura óxido. con vidrio irrompible. Una .2. debiendo Llevar en un lugar bien visible El sello "APROBADO" con el número de matrícula para su identificación. de rango 0 a 1 kg. que pudieran existir dejando la superficie de acuerdo a lo establecido en el apéndice No 3. Los de baja presión soportarán en iguales condiciones y tiempo una presión neumática de 0. cuyas características se dan en el apéndice No 4.envoltura de cinta de protección mecánica y contra rayos solares. con su cara externa de color blanco autoadhesiva. Una envoltura de cinta de protección mecánica y contra rayos solares. Se tomarán los recaudos necesarios para asegurar que dentro de la prolongación no quede ningún tipo de obstrucción tanto para instalaciones nuevas como para aquellas que hayan quedado temporalmente interrum-
. con un solapado no menor de 12. cuyas características se indican en el Apéndice 4. la protección aislante consistirá en dos (2) manos de pintura imprimadora de base asfáltica.
3. continua como se detalla a continuación: a) Sistema de cobertura simple Una envoltura de cinta anticorrosiva con sobrepuesto de 25.4 mm (1/4").2. autoadhesiva./cm2 (0.392 MPa) durante 15 minutos como mínimo.49 MPa) en media presión.3 HERMETICIDAD Y OBSTRUCCIONES
Los tramos correspondiente a media presión soportarán sin pérdidas una presión neumática MANOMÉTRICA de 4 kg. c) Los casos en los cuales no se considere necesario recurrir a envolturas de protección mecánica o contra rayos solares deberán ser expresamente indicados.098 MPa) para los ensayos en baja presión y con rango de 0 a 5 kg.2.
3.4.0196 MPa).cada expresamente. y un espesor mínimo de 0.
3.5 mm.2. y un espesor mínimo de 0. que requieren igual preparación de la superficie y cuya aplicación comenzando por una capa de imprimador compatible con el tipo de cinta.3 REVESTIMIENTO CON RESINAS EPOXIDICAS
Otra alternativa en el uso de revestimiento con resinas epoxídicas. Deberá utilizarse un manómetro de diámetro de cuadrante igual a 100 mm. hermético al agua y al polvo./cm2 10 a 0.2 kg. En todos los casos la protección de cañerías y accesorios serán aprobados por Gas del Estado.7 mm (1/2"). suciedad. etc.4 mm (1 ") ± 6.4.
En ningún casó podrán proyectarse prolongaciones ni efectuarse ventilaciones de los correspondientes caños camisa en sótanos. Cuando la prolongación corra por sótanos y locales sin acceso directo desde el exterior o que no permita la visualización directa. etc.1 GAS DE BAJA Presión La prolongación deberá tener el menor recorrido posible. en todos los casos.. Para gas de densidad superior a uno (1) (propano o butano aire) la ventilación al exterior estará ubicada en su extremo inferior además quedará sobre el nivel del piso o vereda según corresponda. en aquellos casos que resulte inevitable hacerlo por insalvables razones constructivas. etc. a! exterior. deberán instalarse a una profundidad mínima de 0. vigas o estructuras.30 m respecto al nivel del terreno natural. la misma se alojará en un conducto exclusivo ventilado en la parte superior. Cuando corra en forma aérea. pasará siempre bajo tierra o embutida en paredes. circulaciones.pidas..4. En el caso particular de tener que conectar un servicio a la prolongación ubicada en ochava. etc. ésta deberá ubicarse en forma perpendicular a la línea municipal de la calle por la cual se suministrará el fluido. En el caso particular de conversiones de gas envasado a gas por redes se permitirá ubicar el recorrido de prolongación por el frente del edificio (con un equipo de regulación al frente del mismo en el caso correspondiente). La prolongación domiciliaria deberá quedar aislada de todo contacto metálico ajeno a la instalación en sí. 3. servicios eléctricos. árboles. Cuando la prolongación alimente medidores distribuidos en varias plantas. Sólo se permite su cruce.1 (ver nota). En el caso de nuevas instalaciones para gas envasado en casas de departamentos. hierros de construcción. de espesor mínimo 3 mm. deben proyectarse también la prolongación para gas por redes y la ubicación para la futura batería de medidores y el equipo regulador correspondiente. 3. Cuando atraviesen jardines. etc. en su tramo vertical. parques. cocinas. por pasillos de entrada. quedando terminantemente prohibido vincularlo a cañerías de agua. Cuándo la prolongación atraviese en todo su recorrido los gabinetes de medición sé prescindirá del encamisado. La prolongación no deberá proyectarse enfrentando columnas. En todos los casos la prolongación debe salir perpendicular a la línea municipal y el extremo debe quedar libre de otras instalaciones y no tendrá que quedar en ningún caso debajo de conexiones de agua. las grapas metálicas soportarán la cañería intercalando medias cañas de material micarte o similar. con el objeto de que la misma quede eléctricamente aislada.4 RECORRIDO
Se prohibe la inclusión de cañerías dentro de losas.4. etc.2 GAS A MEDIA PRESION
. en dicho caso la prolongación irá encamisada o se alojará en una cámara de ladrillos revocada interiormente según figura 3. QUEDA PROHIBIDO EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE PRUEBAS CON OXIGENO EN LAS CAÑERIAS VINCULADAS A LA RED. electricidad. estando prohibido su paso por dormitorios o ambientes habitables.
3. Solamente con previa autorización de la Sociedad se permitirá cruzar locales de negocios.. deberá ir revestida o embutida. etc. albañales.
4.50 0. como así: también la válvula y la cupla aislante.5 y de acuerdo al cuadro indicativo: Diámetro de la proProfundidad en m longación En mm Mínimo Máximo Hasta 38 0. croquis adjunto (figura 3-6) se proyectará una sola prolongación (1) dimensionada para baja presión.5. que deberá preverse en todos los casos. ancho 45 cm y fondo 30 cm. 3. se ajustará a la figura 3.4.5 a. Al comunicar la terminación de trabajos terminados deberá hallarse descubierta la prolongación en todos los casos.3.
3. c) En el recorrido de la prolongación. debiéndose ubicar los reguladores en todos los casos sobre línea municipal. se preverá en el cálculo un diámetro suficiente para abastecer el posible incremento de consumo.1 MEDIDOR INDIVIDUAL FRENTE DE EDIFICIO
a) Según.20 m. En la instalación se dejará un te como se indica en las figuras 3. Entre la citada llave y el futuro regulador deberá proyectarse cupla-aislante aprobada por GAS DEL ESTADO (4).) la longitud y diámetro de la cañería a colocar entre la línea municipal y el medidor más alejado. b) Se tendrá en cuenta que las dimensiones de los nichos.2 a y 3. En instalaciones proyectadas para uno o más medidores o que exista en el edificio la posibilidad de nuevos usuarios. se conectarán con pasta no fraguante aprobada por GAS DEL ESTADO. deberán ser para media presión: alto 65 cm.5. los nichos deberán ajustarse a las figuras 3. Para prolongaciones cuyos diámetros sean de hasta 32 mm inclusive con medidores en el interior del edificio. el matriculado colocará un nicho en el frente con una llave para precintar (modelo aprobado por GAS DE L ESTADO) según figura 3. según se contemple o no 1a posibilidad de futuras ampliaciones.2. A tal fin se deberá informar en el proyecto (formulario 3. como especi-
. La punta de la prolongación terminará con rosca macho con tapa y su diámetro será el mismo que el servicio a colocar. o bien cinta teflón o similar. las piezas sujetas a movimiento (conexiones abisagradas). planos. b) la profundidad a que debe quedar la prolongación.30 Desde 51 a 75 0.40 Desde 100 a 1 51 0. d) La prolongación tendrá cobertura asfáltica hasta 5 cm por sobre el nivel de la base del nicho.2 GAS A BAJA PRESION EN ZONAS DE FUTURA CONVERSION A MEDIA PRESION
3.El tramo de prolongación será lo más corto posible.30 0. respecto al nivel definitivo de cordón de vereda.20 . 3.5. Tratándose de instalaciones para viviendas individuales.A. la punta terminará en rosca macho y deberá sobresalir de la Línea municipal 0.5 EJECUCION
3.1 GAS A BAJA PRESION
a) La cañería tendrá una pendiente mínima del 1 °1° hacia la calle. con llave candado aprobada para media presión (2).5 b.60 En todos los casos GAS DEL ESTADO verificará el diámetro con que deberá efectuarse la prolongación. etc.
el empalme y las prolongaciones deberán estar descubiertas. cuando el predio conste de más de una unidad de vivienda.5. llaves de paso tipo candado de modelo aprobado o aceptado por GAS DEL ESTADO. c) Siempre la prolongación de media presión deberá dejarse taponada en vereda. Corresponderá ajustarse á lo expuesto en la figura 3.3 3. tendrá cobertura reglamentaria. que permitirán retirar el regulador averiado.5. el equipo de regulación estará .2 con protección anticorrosiva de doble cobertura hasta 0.2 3.2. Para uso industrial la colocación de reguladores de reserva será optativa. públicos.fica sobre el particular esta norma. b) En todos los casos en que los medidores se instalen en el interior (baterías o pasillos) deberá proyectarse la prolongación de baja presión en forma independiente de la de media presión.dispuesto en línea municipal.2. Para servicios especiales como los asistenciales.3 REGULADORES AL FRENTE PARA MEDIDORES INSTALADOS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
a) Este tipo de instalación se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en la figura 3.3 GAS A MEDIA PRESIÓN
La parte enterrada se ejecutará con caños y accesorios de terminación negros como se indica en 3.2. por sobre el nivel de nicho del equipo. incluyendo te futura ampliación.. La cañería de salida del equipo de regulación se empalmará con la prolongación de baja presión. g) En el momento de solicitarse la inspección correspondiente. f) De otra manera se instalarán las prolongaciones para el suministro en forma independiente de gas a baja presión y futura media presión. e) Los materiales responderán a lo indicado en 3. En todo su recorrido hasta 5 cm. En edificios de más de 5 unidades de vivienda se colocarán por lo menos 2 reguladores (1 en reserva).
3. f) Las prolongaciones para futura media presión cumplirán las mismas especificaciones técnicas que para media presión. debiéndosela ubicar sobre línea municipal.2. etc. Además se instalarán en la parte de baja presión. Para el cálculo de los diámetros de las prolongaciones se utilizará la Tabla II.5.2. e) Al ser presentado el formulario 3-4-A deberá adjuntarse un plano indicando la ubicación del equipo de regulación de acuerdo a los lineamientos expresados anteriormente. se procederá de la misma forma.5.
3. sin interrumpir el suministro.8.20 m y su profundidad desde el ni-
. La prolongación domiciliaria deberá sobresalir de la línea municipal 0. d) En los proyectos donde se requiera instalar medidores de capacidad superior a 10 m3 en el interior de la finca.2. tomándose como norma disposiciones establecidas en los apartados anteriores.05 m sobre el nivel del piso del nicho. Nota: Cuando el número de medidores a instalar sea hasta 5 unidades.2:2 MEDIDOR AL FRENTE CON TE FUTURA AMPLIACION
Deberán tomarse en cuenta las mismas alternativas emergentes del punto anterior.5.. se podrá proyectar en forma opcional con la misma prolongación para suministro de gas a baja presión y futura media presión. cada uno de los cuales tendrá una capacidad que determinará GAS DEL ESTADO de acuerdo al proyecto presentado por el instalador.7.
A en el que consten: Presión de entrada y apertura del regulador Presión de salida Caudal en mg /hora Caída interna de presión y curva característica Además. Para los medidores en el interior del edificio y los reguladores sobre el frente del mismo. precediendo a los reguladores y en la forma indicada en las figuras 3.A.vel definitivo de cordón de vereda será 0. hierros de construcción. Estará construida con chapa de hierro de espesor no menor dé 1. En todos los casos de prolongación y su llave correspondiente desde la salida de los reguladores. servicios eléctricos. de modelo aprobado por GAS DEL ESTADO. La puerta del nicho del regulador dispondrá de llave de cuadro de 6.5. La prolongación domiciliaria debe quedar aislada de todo contacto metálico ajeno a la instalación de gas en sí. y será determinada por GAS DEL ESTADO a la presentación del formulario 3. conjunta.
3.9. Para uso industrial la colocación de reguladores de reserva será optativo. quedando terminantemente prohibido vincularla a cañerías de agua. son las que se indican en las figuras 3.9 c (siendo las dimensiones de estas dos últimas figuras. se efectuará con un radio mínimo interior equivalente a 3 ó 4 veces el diámetro del caño cuidando que la costura quede ubicada en la posición de un plano neutro. No se autorizará la colocación de reguladores que no cuenten con provisión normal de repuestos en plaza. Se utilizarán equipos adecuados que no produzcan excoriaciones superficiales ni aplastamientos que disminuyan el diámetro interior del caño.8 a y 3.4 LLAVES DE PASO
En la entrada del nicho.8 b. 3.9 b.9 c inclusive. la instalación será como se indica en las figuras 3.5 REGULADORES
Deberán estar ubicados sobre la línea municipal. deberá solicitarse la autorización acompañada del correspondiente certificado del fabricante. su venteo de-
. En los casos excepcionales en que GAS DEL ESTADO admita la ubicación del regulador retirado de la línea municipal.G.27 mm (B. El curvado del caño ASTM-A-53-70. se colocará una llave del diámetro de la prolongación.20 m (ver figura 3. un plano o folleto donde puedan apreciarse detalles del mecanismo interno y dispositivo de seguridad que posee. Será de modelo aprobado por GAS DEL ESTADO Cuando por razones especiales se requiere instalar un regulador de modelo aún no aprobado.35 mm con orificio que permita la fácil introducción de la misma y contará con abertura inferior y superior de cada 10 cm2 de sección cada una como mínimo. 3. Ventilaciones de gabinetes para reguladores: La altura y ubicación de la salida de ras ventilaciones se determinará para cada caso en particular.4. Las conexiones para un solo medidor ubicado sobre el frente del edificio.
3. Esta llave debe superar un prueba neumática de hermeticidad de 4 kg.W.4.. Otras características de los recintos: los nichos donde se alojen en forma independiente los reguladores deberán cumplimentar los mismos requisitos que los exigidos para medidores (ver sección correspondiente en Capítulo No 41.8 a. opcionales).mente con la presentación de! formulario 3.5. mantendrán en todo su recorrido el diámetro establecido por cálculo (media presión y futura media presión). 3./cm2 (0. para media presión y que permita ser precintada.9 a. 3. No 18). etc.392 MPa).5). Capacidad: deberá ser la correspondiente al caudal de gas a suministrar.
cuándo lo considere justificado.068") 6.203") 76.019 mm (0.determinados diámetros.109") 19. o en el terreno circundante (jardines.6 mm (4") 6. podrá autorizar la colocación de la planta de regulación hacia el interior de la línea municipal.2 mm (3") 5. la cupla aislante .o brida dieléctrica se colocará entre la llave y regulador (o entre llave y medidor en baja presión).778 mm (0.31 1 mm (0.380 mm (0.35 mm (1 /4") 2. para
.).235 mm (0. equipos y soldadores que intervengan ser aprobados.5 mm 12 1 /2") 5.4 mm (1") 3.175 mm (1/8"1 1.75 mm (1 ¼"i 3. etc. Está terminantemente prohibido usar litargirio por ser elemento conductor de corriente o usar juntas sellantes en cuya composición exista grafito y adherir las mismas mediante grasa.727 mm (0. patios abiertos. no admitiéndose como elemento de desacople.9 mm (3 1 /2") 5.1 13"1 25.5. excepcionalmente.berá ser independiente de la ventilación del gabinete que lo contiene y rematará sobre el frente o línea municipal a una altura mínima de 2 m sobre nivel de vereda siendo su diámetro el mismo que e1 de la salida de la válvula de venteo del regulador. Las uniones serán ejecutadas mediante soldadura eléctrica.154") 63.8 mm (2") 3. Las cañerías aguas arriba de la planta de regulación serán de acero terminación negro y responderán a la Norma ASTM-A-53-70.571 mm (0. y a su exclusivo juicio.52 mm (3/8") 2. los medidores serán instalados en el mismo lugar. En estos casos la planta de regulación tendrá acceso directo y fácil desde el exterior.5.870 mm (0.091 ") 1 2. El material a emplear. la cantidad de elementos y dimensiones del juego de juntas aislantes.486 mm (0.) Estas plantas se ajustarán en un todo a las normas de seguridad vigentes en la Sociedad.237")
3. cuando sea factible. debiendo los materiales.216") 88.683 mm (0.
3. será como se indica en el capítulo de protección anticorrosiva. El espesor de la pared de los caños a utilizar deberá ajustase al siguiente cuadro Diámetro nominal Espesores caño en mm (pulga. Nota 1: La brida dieléctrica podrá considerarse a opción como sustituto de la cupla aislante. Nota 2: Se recomienda efectuar la protección 'catódica de las prolongaciones a los efectos de preservar su vida útil y por lo tanto la seguridad de !a instalación.911 mm (0. En la rosca de la pieza conectada a la cupla aislante se utilizará un sellante dieléctrico aprobado por GAS DEL ESTADO (cinta de teflón etc.) en mm (pulg. en los casos que no existan cuplas aprobadas para .) 3.226") 101.7 AISLACIÓN Dieléctrica
En todos los casos.133") 31. de acuerdo a las normas de la Sociedad.1 59 mm (0.05 mm (3%4") 2.740 mm (0.088") 9.140") 38.7 mm ( 1 /2") 2.145") 50.6 PLANTAS DE REGULACION
Tramo con media presión: GAS DEL ESTADO.1 mm ( 1 1/2") 3.
aun en los casos de agregado de medidores sobre el mismo colector. La separación libre mínima entre los barrales y la pared será de 0.019 m de diámetro y con una separación entre sí dé 0. La cantidad de filas no será mayor de 4. Estas tomas tendrán una longitud de 0. El colector deberá unirse al montante roscado o soldado (en este último caso el material a emplear no será de terminación cincada). al primer barral se le deberá hacer cierre hidráulico para evitar que los medidores de esa fila se llenen de agua al colmarse el sifón.7 EJEMPLOS DE CALCULOS DE PROLONGACIONES EN GAS NATURAL
Para medidores de uso doméstico se admitirán los diámetros consignados en la Tabla No 2. según figura 3-12. con una longitud mínima de 0. En el barral y en correspondencia con cada toma se marcará con pintura bien visible que produzca contraste el número o la letra que corresponda a cada departamento o piso.50 m. el cálculo del diámetro de prolongación se hará en base al consumo de la cocina y el calefón (BAJA Y MEDIA PRESION). Los colectores deberán mantener el diámetro constante en todo su recorrido.55 m y en la primera fila mantendrán la misma distancia del nivel definitivo del piso ( Figuras 3-10 y 3-121. El tamaño de los números y letras a estampar en el barra) y la forma de colocarlos son las que se indican en la figura 3-11 . En caso de tratarse de casas de departamentos que cuenten con servicios centrales (agua caliente y calefacción) para el cálculo de la prolongación deberá considerarse la existencia de calefónes con un consumo
. según IRAM No 2548. puesto que los mismos no están embutidos en la mampostería. El diámetro del barral se calculará mediante la tabla No 2 del apéndice No 1 . Responderán en este caso a la Norma ASTMA 53-70. para cocinas.
3. calentadores de agua y calentadores de ambiente.Los montantes y barrales de hierro negro deberán protegerse con dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc. En el caso de tratarse de casas de departamentos con servicios centrales (de agua caliente).ello deberán efectuarse las consultas pertinentes en la oficina técnica correspondiente. del apéndice No 1 .6 PROLONGACIONES PARA BATERIAS DE MEDIDORES DOMESTICOS
3.40 m con llaves tipo candado en su extremo.
3. En estos casos.22 m Los barrales se fijarán con grapa cada 1. EN BAJA PRESION: Para baterías con montantes descendentes se dispondrá de un sifón del mismo diámetro del montante.385 m (Figuras 3-10 y 3-12). susceptible de ser precintada por GAS DEL ESTADO y tapón roscado de bronce de 13 mm de diámetro para su desagüe.1 La batería se ejecutará
con montantes y colectores que podrán ser de hierro negro con tomas soldadas de 0. debiéndose aislarlas eléctricamente del caño con dos medias cañas de material aislante (micarta o material de características dieléctricas similares).05 m con rosca de paso W/Gas. con un mínimo de dos grapas para longitudes inferiores. de acuerdo al número de medidores que deba abastecer y a la longitud geométrica de la prolongación. AL disponer barrales en fila se distanciarán los ejes de los mismos como mínimo en 0.6.
Para su cálculo. entremos en la tabla para gas natural por la columna correspondiente a la distancia entre la línea municipal y final del barral. tenemos el diámetro del mismo que es de 25 mm (1") que sería el mismo que adoptaríamos para el otro barral. Calcular el diámetro de una prolongación para alimentar con gas natural una batería de ocho (8) medidores distribuidos en dos (2) barrales de cuatro (4) medidores cada uno. Para su cálculo entramos en la Tabla No 2 para gas natural por la columna correspondiente a la longitud total de la prolongación (15 m1 y por la fila correspondiente a un sólo medidor. que según la figura es de 20 m.000 kJ/h). Procedimiento de cálculo: Tramo A-E 1) En la Tabla No 2 entramos con la longitud de cañería (20 m) y el número de medidores domiciliarios 8 (ocho) y vemos que para estas condiciones el diámetro necesario es de 32 mm (1 1/4"). es decir ocho (8). para el cual entraríamos en la tabla con la longitud total de la prolongación (15 m) y la cantidad total de medidores. Cálculo del tramo A-B Dicho tramo alimenta un solo medidor y el gas para llegar al mismo tiene que recorrer todo el trayecto G-A.). entramos con el diámetro obtenido
.680. En este caso tendremos una prolongación domiciliaria que también debe alimentar una caldera (para agua caliente y calefacción con un consumo de 400. Ejemplo No 3: En los ejemplos anteriores se consideraban medidores por unidades de vivienda que tienen instaladas cocinas.fila que nos indica el número de medidores en la batería 16 a 8 para este caso). Ejemplo No 2: Ver figura 3-13. 19 mm (3/4").mínimo de 2 m3 /hora. obteniendo en este caso para dichos tramos un diámetro de 32 mm (1 1/4").8. Entrando en la tabla por la columna correspondiente a la longitud de la prolongación (20 m) en la intersección de dicha columna y la fila correspondiente al número de medidores que alimenta el barral cuatro (4) medidores. por estar compuesto de la misma cantidad de medidores. En la misma forma se procederá para calcular el diámetro de los demás tramos hasta llegar al último G-F. Entramos por la columna correspondiente a 15 m Longitud total de la prolongación) y en la intersección de la fila correspondiente a tres(3) medidores tenemos el diámetro a colocar en dicho tramo. Tramo B-C: Por dicho tramo debe pasar el caudal de gas correspondiente a tres (3) medidores (dos por él ramal B y uno por el tramo A-B). en la intersección de la fila y la columna nos da el diámetro que debemos colocar para dicho tramo. tenemos el diámetro de la prolongación que es de 32 mm 11 1/4"). Para establecer el diámetro de los barrales procederíamos de la siguiente forma. Ejemplo No 1: Calcular los diámetros de una prolongación para alimentar ocho (8) medidores con gas natural ubicados en nichos individuales y distribuidos a !o largo de un pasillo. estufas. etc. es decir 25 mm l1 "). Para ello procederemos a dimensionarlos distintos tramos comprendidos entre medidores (Figura 313.A. En la intersección de dicha columna y la . es decir.000 kcal/h (1. calefones. 2) En la Tabla No 3 del apéndice No 1 . En la figura 3-14 vemos que: la distancia al medidor más alejado es de 20 m (Tramo A-F).
45 m3 /h + 1 1. 41 Volviendo a la Tabla 3 apéndice No 1 para 55.19 m3 /h para los medidores domiciliarios.(consumo caldera) y 20 m de longitud. Tramo E-G (montante).680. el diámetro necesario será de 63 mm (2 1/2"). Este tramo deberá suministrar también gas para la caldera o sea 400.(32 mm) y la longitud de la cañería (20 m) y obtenemos un consumo de 11.63 m3 /h. Barrales: Se calculan como en el caso anterior con Tabla No 2 para 19 m y cuatro (4) medidores el diámetro necesario será de 25 mm ( 1 ") cada uno: Tramo E-F : En la Tabla 3 apéndice 1 para 44.19 m3 /h = 55. que representan 44.
.000 kcal/h ( 1 . Para el cálculo del montante tramo E-G se considera la distancia al medidor domiciliario más alejado (19 m) y en la Tabla 2 para ocho (8) medidores el diámetro necesario será de 32 mm (1 1/4").63 m3 /h (55.000 kJ/h) más.45 m3 /h.45 m3 /h. el diámetro necesario deberá ser de 63 mm (2 1/2"1. 3) El diámetro de la prolongación deberá ser el necesario para un consumo de: 44.630 I/h) y una longitud de 20 m (la mayor).
Esta puerta irá unida a un marco de hierro ángulo de 0.3 NICHOS
El medidor se alojará en un compartimento exclusivo de material incombustible. o de 0. 3-9 a. solera o cielo-raso del nicho.40 m.
4.4 PUERTAS PARA NICHOS
Para medidores cuyos nichos sean de 0.35 mm. etc.
. 3-9 b. también podrán ejecutarse con materiales incombustibles que armonicen con las paredes.) y previa consulta con la Oficina Técnica.
4.50 m como mínimo de toda instalación eléctrica que entrañe riesgo de chispas (tablero. La puerta del nicho será de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1.5 DIMENSIONES DE LOS NICHOS Y DISPOSICION DE LAS TOMAS
Para gas a media y baja. Bajo ningún concepto se aceptará que el medidor toque las paredes laterales. con letras de altura no menor de 40 mm.019 m de ancho de ala mediante dos bisagras de tipo desmontable.40 m de ancho.
4. provisto de puerta reglamentaria con llave de cuadro y debidamente ventilado y aislado de instalaciones eléctricas e inflamables. 3-9 c. debiendo quedar conectado perfectamente nivelado. manteniendo las dimensiones del cuadro "A". La puerta será resistente e indeformable (nervaduras o refuerzos) y llevará estampada en relieve la palabra GAS. las que a su vez estarán soldadas. El cuadrado de 6. 3~. quedará bien centrado respecto de un orificio circular de 15 mm de diámetro.1 DEFINICIONES
Instrumento destinado a registrar el volumen de gas que consumen los artefactos de una instalación. Esta distancia podrá reducirse a 0. La puerta y el marco deberán estar protegidos interior y exteriormente por dos manos de pintura antióxido a base de cromato de zinc. una al marco y la otra a la puerta. 4-3.50 m por 0.2 UBICACIÓN
Se ubicarán en la línea municipal salvo excepciones debidamente justificadas (baterías.30 m en el caso que el nicho disponga de ventilación al exterior o esté ubicado en espacio abierto.27 mm. la puerta tendrá las mismas dimensiones de los nichos.65 m por 0. 3-5 b.45 m. etc.CAPITULO IV Medidores 4. las características de las puertas serán suministradas por la respectiva Oficina Técnica.) fig. 3-9.35 mm de la cerradura. presión y medidores de hasta 10 m3 /h: Las dimensiones de los nichos serán las indicadas en el cuadro "A" y en las figuras 3-5 a. de modo que permitan la extracción de ésta por un movimiento vertical. disponiendo de una Llave de cuadro de 6. Llave de medidor. Para nichos ubicados en la línea municipal o en pasillos.
4. En todo su contorno tendrá una pestaña doblada hacia el interior de 30 mm soldada en las cuatro esquinas. Los nichos deberán estar alejados 0.60 m de alto por 0. de 0. Para nichos de mayores dimensiones. 3-7.
del E.50 0. Vivienda unifamiliar del E. regulador conectado c/flexible
.65 0.25 Unicamente llave de paso esféadicionar otro medirica aprobada por G.30 2) BAJA En zonas 0.45 0. 1) BAJA 0.60 0. sin posibilidad de 0.30 Llave de paso aprobada por G.30 4) MEDIA 0. dor.CUADRO "A" Dimensiones de nichos para medidores hasta 10 m3 /h Presión de la red Alto en Ancho ProfundiObservaciones m. en m dad en m.40 0.40 0.50 0.45 0.40 0.65 0.30 previstas para futura conexión a media presión 3) MEDIA 0.
5. nichos y conexiones se efectuarán de acuerdo a las figuras 3-9 a. motores o haya instalados tableros eléctricos. b) Cuando el medidor quede ubicado en un lugar cerrado. 4-3) En el caso de instalaciones abastecidas por gas propano indiluido deberá ventilarse hacia el exterior mediante un conducto conectado a la parte inferior del nicho. perfectamente terminado (revoque. se deberá
4.7 BATERIAS PARA MEDIDORES DE HASTA 10 m3 /hora
4. debiendo quedar las mismas en definitiva a una distancia de 0. 4. etc. mediante un conducto cuya sección sea igual a 1. pintura. teniendo en cuenta las figuras 3-6 a 3-8. frente de edificio. conexiones de reguladores y medidores .7.1 UBICACION Cuando se instalen medidores en baterías se dispondrá de un local o compartimento exclusivo para los mismos. Cuando dicho compartimento comunique en forma directa con locales donde funcionen calderas.1 PARA CONSUMOS SUPERIORES A 10 m3 /h Se deberá colocar entre la llave de paso y el medidor una brida aislante (de no existir cupla aislante aprobada por GAS DE L ESTADO) del mismo diámetro de la prolongación domiciliaria. c) Para medidores individuales de capacidades mayores de 10 m3 /h (o con regula dores) la puerta del nicho correspondiente deberá tener aberturas con una sección mínima de 150 cm2 cada una. sin posibilidad de adicionar otro usuario /y en el caso en que el regulador se conecte por medio de un flexible). pasaje o corredor abierto.5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria. las prolongaciones. nichos. por medio de orificios o aberturas practicadas en la parte superior e inferior de las puertas con una sección mínima de 10 cm2 c/u.). para viviendas unifamiliares. La puerta del mismo debe tener aberturas en su parte inferior únicamente ( Fig.b) Las disposiciones de las tomas y elementos de conexión son las que se indican en las figuras mencionadas anteriormente. las instalaciones a efectuarse deberán ajustarse. bajo escaleras y sótanos. siendo el diámetro mínimo de 0. el nicho deberá ventilar al exterior. En todos los casos las distancias entre las tomas del medidor deben poder variarse. 4.2 ZONAS DE FUTURA MEDIA PRESION En las zonas en que los planes de la Sociedad prevean modificar la presión del gas de baja a media presión. directamente accesibles desde el exterior y en todo momento.
4. 3-9 b y 3-9 c.25 m entre sí.6 VENTILACION DE LOS NICHOS
La ventilación de los nichos para medidores individuales de hasta 10 m3 /h de capacidad se hará de la siguiente manera: a) Para medidor ubicado en espacios abiertos (jardín. Para zonas de distribución a media presión.a lo dispuesto para gas a media presión. Esta brida dieléctrica se colocará como se indica en apéndice No 5 donde se detallan también las características de las mismas. Dicho compartimento podrá ubicarse en patios de aire y luz. En este caso la puerta del mismo tendrá una abertura en la parte superior únicamente. zaguán que de a patio abierto).5. en lo que concierne a prolongación domiciliaria.038 m dicho conducto deberá ejecutarse desde la parte superior del recinto. lo que se logrará por medio de movimientos de los accesorios respectivos.
basuras. 4 7. Las puertas del compartimento y de la antecámara se abrirán hacia el exterior de los mismos para facilitar la salida en casos de incendio.10 m o sección equivalente.: 4-7-3). La profundidad mínima del armario será de 0. directo desde la circulación de entrada del edificio. 4. estarán ubicadas en forma opuesta de manera que aseguren el perfecto barrido de todo el compartimento.5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria. y aberturas de entrada de aire en la parte inferior de igual sección. etc.interponer entre los mismos una antecámara con una superficie mínima de 1 m2 que contará con puerta de acceso de material incombustible. revocado y aislado de instalaciones eléctricas o térmicas inflamables. 4. Contará con aberturas en la parte inferior de sección equivalente a la salida de la ventilación directa al exterior.2 DISTRIBUCION DE LAS TOMAS DE CAÑERIAS INTERNAS Y PROLONGACION DOMICILIARIA Y ELEMENTOS DE CONEXION DE MEDIDORES Se ejecutarán de acuerdo a las figuras 3-10.60 m (Fig. Dicho armario deberá tener ventilación en la parte superior. 4-7-4 y 4-7-5. debiendo el ancho mínimo de la misma. c) La puerta del local y el marco deben ser de material incombustible. Las ventilaciones (entradas y salidas de aire).7.0010 m2 por cada medidor y con un mínimo de 0. Al frente de los medidores debe quedar un espacio de 1 m de ancho libre. ser de 0. vía pública o lugar abierto donde remata y contará con sombrerete y tejido metálico u otro medio adecuado que impida la caída de colillas o fósforos encendidos.3 BATERIA EN PATIO ABIERTO En estos casos el patio tendrá acceso. El extremo del conducto quedará por lo menos a 2 m de altura con respecto al piso del patio. siendo el diámetro mínimo de 0. no debiendo pertenecer a ningún departamento o local. Para gas con densidad superior a 1 se prohibe terminantemente su ubicación en sótanos. Permanecerá cerrado con llave y tendrá la leyenda: "PROHIBIDO EL ACCESO A TODA PERSONA AJENA A GAS DEL ESTADO".08 m2 (0. En las tomas previstas para futuras instalaciones se deberá dejar llave candado y tapón. jardín.40 m).7. 1. 3-12 4-7 y 4-7a.80 m. Deberá reunir las siguientes condiciones a) Será exclusivo para los medidores. La batería deberá alojarse en un armario con puertas de material incombustible. y de la antecámara. b) Tendrá acceso desde la entrada del edificio a través de circulaciones comunes. no exigiéndose en gas a media presión los sifones de cañería interna.4 COMPARTIMENTO DE MEDIDORES Ver Fig. d) La ventilación directa al exterior desde la parte superior del compartimento deberá hacerse por un conducto cuya sección libre no sea inferior a 0.20 m x 0. Cuando el medidor se instale bajo escalera.45 m. con ventilación en la parte inferior (de sección igual a la puerta del compartimento de medidores). bien visible. Al frente de la puerta del armario deberá quedar un espacio libre mínimo de 0. la toma correspondiente no podrá ubicarse a una altura inferior a 1 m.
. debiendo asegurarse la circulación de aire por medio de aberturas practicadas en la parte inferior del local.
4.5 COMPARTIMENTO DE MEDIDORES UBICADOS EN VARIAS PLANTAS En casas de departamentos podrán ubicarse los medidores en lugares comunes de los distintos pisos.7.0010 m2 por cada medidor con un mínimo de 0. cuya sección será de 0. butano). con aberturas en su parte inferior para entrada de aire. el interruptor deberá ser exterior al compartimento o interior blindado a prueba de explosión. de manera que el acceso a los mismos esté asegurado en todo momento.
. c) Ventilarán directamente a cielo abierto por conductos o rejillas. es decir que se deberá disponer un artefacto blindado a prueba de explosión en el interior del compartimento (Fig. situadas en la parte más alta del armario. exclusivos.60 m de ancho libre para la circulación. 4-7-4). e) Tendrá adecuada iluminación eléctrica.sin dejar sector alguno en el que pueda acumularse gas.01 m2. efectuándose la entrada de aire del exterior por la parte superior. Los medidores se alojarán en los locales que deberán cumplir con lo exigido en el apartado 4-7-4. Además podrán alojarse en armarios con frente a lugares comunes. Dichos armarios deberán reunir los siguientes requisitos: a) Deberán ser de material incombustible. e) Para gas de densidad superior a 1 (propano. la ventilación se hará hacia el exterior por la parte inferior del armarlo y sobre el nivel del piso. b) Contarán con puertas de material incombustible. cuando a criterio de GAS DEL ESTADO sea necesario. completamente aislada del ambiente del medidor. el número y/o tamaño de entradas de aire al compartimento. También podrán hacerlo por intermedio de conductos únicos de ventilación. A fin de satisfacer esta condición se aumentará. d) Al frente del armario quedará un espacio no inferior a 0.
cuya propiedad será del usuario. etc. el que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos.CAPITULO V CAÑERIA INTERNA 5. Todas las piezas de conexión de cañerías serán de fundición maleable. si es que así lo establece este reglamento. inspeccionados y aceptado su empleo por GAS DEL ESTADO.) siempre que las curvas se construyan con tramos de caño ASTM-A-53-70.2 INSTALACION DE CAÑERIAS 5.2 CAÑOS Los caños en general responderan a la Norma IRAM No 2. 5. llaves o accesorios sacados de una instalación para su utilización en otra. 5. eludir algún obstácuio.
. el control y mantenimiento. Unicamente se colocará alguna pieza de bronce. En el caso de llaves y accesorios. y éste posea medios que permitan fijarlo sin posibilidad de desplazamientos accidentales. desniveles.502. deberán estar de acuerdo con las normas vigentes en GAS DEL ESTADO. la masa de gas que atraviesa la sección de la cañería aguas abajo del origen de la instalación interna o el que pasó la válvula de cierre de los tubos de gas licuado según corresponda. y responderán a las características indicadas en la Norma IRAM 2. Se admitirá él curvado leve de algún caño para dar a la cañeria la inclinación adecuada. quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.548 y/o a la que en particular les corresponda. serán admitidos cuando dicho elemento forma parte del artefacto.1.1 MATERIALES USADOS No se usarán caños. según corresponda a gas natural o licuado respectivamente.50 m.20 m fuera de la ínea municipal o después de las válvulas de los cilindros de gas envasado hasta los artefactos. sino después de ser limpiados. En consecuencia. efectuar los desvíos necesarios para seguir las líneas de construcción (paredes. Los artefactos aprobados para ser conectados con tubos de aleación de aluminio. DEFINICION
Se define como instalación interna al(los) tramo(s) de cañería comprendido(s) entre 0. En el caso que seutilicen caños de cobre para la conexión de artefactos responderán a la Norma IRAM 2.568 y tendrán una longitud máxima de 0.2.2.
se deberá colocar una llave de paso de igual diámetro que la cañería que lo alimenta.1 UBICACION DE LLAVES DE PASO a) En cada artefacto de consumo.2. curvas y/o codos. a la vista y de fácil mánejo.2. deberá hallarse limpio al efectuar su ajuste estando prohibido allí el empleo de pastas fraguantes. 5. en forma accesible. Se lubricarán con grasa adecuada. E! asiento de las uniones dobles. 5.2.2. El número de filetes se indica en la tabla siguiente:
. ésta déberá tener una válvula de bloqueo en cada piso.2.3 CURVAS Y CODOS Para efectuar los distintos cambios de dirección de la instalación se podrán utilizar. deberán colocarse llaves de bloqueo parciales en cada ambiente(local) o grupo de llaves dentro de los mismos (una llave para cada toma ) d) El prensa-estopa de las llaves de paso deberá quedar en forma tal que sea fácil de retirar. 5. en forma indistinta. queda asimismo prohibido el uso de uniones dobles en el recorrido de la cañería.5 UNIONES DOBLES Para la conexión del artefacto a la cañería interna aguas abajo de la llave de paso. se harán por roscado cóníco con filetes bien tallados. c) En laboratorios o instalaciones especiales donde se coloquen robinetes con resortes y sin prensa·estopa. salvo en los artefactos con conexión rígida o flexible que forma parte del artefacto aprobado. resistente al gas natural o a los gases licuados de petróleo. b) Cuando la cañería para instalaciones industriales o especiales sea dispuesta en varias plantas. en el mismo local. cuando deba ampliarse una instalación existente con la previa autorización de GAS DEL ESTADO se podrá intercalar una conexión.4 LLAVES DE PASO Y ROBINETES CARACTERISTICAS Deberán ser aprobados por GAS DEL ESTADO. entre !os caños y sus accesorios. sin excepción. se colocará una unión doble de asiento cónico que permita su desvinculación. 5.Las entrerroscas serán con tuercas. Tendrán cierre a 1/4 de vuelta con tope.6 CONEXIONES Las mismas.4. En casos excepcionales. 5.
Diametro nominal del caño DESIGNACIÓN IRAM 10 15 20 25 31 40 50 Comercial 3/8 ½ ¾ 1 1.1/4 1.1/2 2 11.4 15 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7 9 8 9 8 9 9 11 Longitud útil de rosca maxima en mm. Nro de filetes a tallar.
No puede efectuarse ningún tipo de conexión entre caños, o entre caños y accesorios, que no haya sido contemplado en el presente reglamento, o sin la autorización previa de la correspondiente oficina técnica de GAS DEL ESTADO. 5.2.7 PASTA PARA CONEXIONES En las conexiones se usará únicamente pastas sellantes u otros elementos autorizados por GAS DEL ESTADO, quedando prohibido el uso de cáñamo y/o pintura. Se aconseja la utilización de litargirio y glicerina, pasta que deberá prepararse en el momento de su empleo y en pequeñas cantidades por ser de fragüe rápido. Se aplicará solamente sobre la rosca macho a fin de evitar que penetre en la cañería de consumo reduciendo la sección de pasaje de. gas. Se ajustarán con cinta teflón o pasta no fraguante aprobada por GAS DEL ESTADO, los tapones de toma de sifones de artefactos, cañería interna, etc. En las conexiones para medidores sujetas a movimientos se empleará cinta de teflón o similar o bien pasta no fraguante de resultado equivalente aprobada por GAS DEL ESTADO. 5.2.8 DIAMETRO DE LA CAÑERIA El diámetro de cañería necesaria para suministrar el máximo caudal de gas correspondiente a una instalación, depende de: a) Caudal máximo de gas a utilizar o consumir. b) Longitud de la cañería y número y tipo de accesorios (longitud equivalente). Longitud equivalente de un accesorio determinado es la longitud de caño recto, del mismo diámetro de éste. que ofrece igual resistencia al paso de gas, es decir que provoca igual caída de presión c) Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería. d) Densidad del gas. e) Factor de simultaneidad. a) Caudal máximo de gas a suministrar. El volumen de gas a suministrar, se obtiene del consumo total, en m3 /h o l/h, de los artefactos a instalar. El consumo promedio (aproximado) en kilocalorías (joule)/hora de los artefactos de uso doméstico más comúnmente usados se indica en la Tabla No 1 del apéndice No 1. Se tendrá en cuenta también el posible aumento de consumo por agregado o cambio de artefacto. Para otros tipos de artefactos se deberá consultar al fabricante o a la respectiva oficina técnica.
Las instalaciones para uso doméstico, se proyectaran previendo cocina y calentador de agua instantáneo (calefón), debiendo dimensionarse las cañerías para ambos servicios. El cálculo debe realizarse teniendo en cuenta los consumos de los artefactos a colocar. Las llaves de paso de los artefactos tendrán el mismo diámetro de la cañería. Queda a opción del interesado dejar preparada la toma de gas para el calentador de agua. Cuando se opte por dejarlas preparadas, se deberá construir asimismo el conducto de ventilación correspondiente para los calentadores de agua (no es necesario construir la ventilación cuando se coloca solamente un te taponado; en el caso de uso doméstico deberá dejarse una toma taponada en lugar de te. Si se trata de cualquier artefacto de tiro balanceado (calefón o estufa) indefectiblemente deberá estar instalado no pudiéndose aceptar la toma taponada. b)Longitud de la cañería, y número y tipo de accesorios. ( longitud equivalente) Para calcular el diámetro de los distintos tramos que constituyen una instalación, la longitud a considerar dependerá del trayecto a recorrer por él gas que pase por los respectivos tramos desde el medidor hasta el artefacto más alejado que alimenta. Esto se observa en los ejemplos de cálculo al fina! de este capítulo. Las longitudes así determinadas deberán incrementarse con la longitud equivalente de los distintos accesorios que la componen, cuyos valores están fijados en la Tabla No 18 del apéndice No 1. c)Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería La pérdida de carga (caída de presión) entre el artefacto y el medidor, funcionando la totalidad de los artefactos a instalar, no deberá exceder de DIEZ (10) mm de columna de agua (0,1 kPa). d) Densidad del gas La tabla No 5 del apéndice No 1, da las densidades de cada tipo de gas.
5.3. CALCULO DEL DIAMETRO DE LA CAÑERIA
El cálculo del diámetro de las cañerías se podrá efectuar mediante el empleo de las tablas Nos 3 y 4 del apéndice No 1 que se dan el caudal en función del diámetro y longitud de las cañerías, de acuerdo al apartado 5.10. Dichas tablas han sido calculadas para gases de distintas densidades y pérdidas de carga de 10 mm de columna de agua (0,1 kPa).En las instalaciones de gas envasado, combinadas para ser c onectadas en el futuro a la red de gas natural, deberá calcularse el diámetro de las cañerías internas con la Tabla Nro. 3 (Gas Natural) del apéndice No 1. El tramo comprendido entre el equipo de gas envasado y el empalme con el futuro ramal por el cual circulará gas natural, podría calcularse con la tabla de gas envasado (Tabla No 4). En las instalaciones en que se provea gas propano indiluido por redes, la cañería interna se calculará de acuerdo a las instrucciones que se dicten en la Oficina Técnica de GAS DEL ESTADO en la zona.
5.4. UBICACION DE LA CAÑERIA
a)Cuando las cañerías vayan bajo tierra se colocarán como mínimo a una profundi-
Para medidores ubicados en el frente del edificio el tapón del sifón deberá ubicarse en el interior del nicho en forma accesible y de fácil accionamiento para su desarme. Asimismo. etc. cuando corresponda. salvo que posean adecuada protección para soportar dicha circunstancia.4. asimismo estarán alejadas de todo conductor eléctrico. Para medidores colocados en batería. deberán apoyarse sobre un lecho de ladrillos comunes bien asentados en todo su recorrido. 4. Cuando corran adosadas a tabiques de madera. ventilaciones. o en su defecto sobre pilares a una distancia no mayor de 1. c)En el caso de edificios de varios pisos. hacia el medidor y ejecutando el sifón de un diámetro por lo menos igual al de aquélla. con la protección indicada en esta reglamentación b)Cuando se coloquen bajo piso de mosaicos.7.2 SIFONES EN LA CAÑERIA a) Gas a baja presión: Se instalará un sifón en la cañería interna a la salida del medidor cuando la pendiente sea hacia éste. Cuando se de pendiente hacia los artefactos. etc. Cuando corran adosadas exteriormente a una chimenea o cañería de calefacción deberán tener aislación térmica. se dispondrá de un sifón de las características antedichas. el que deberá quedar accesible y ubicado en la línea del frente de los medidores.4.dad de 0. Cuando por fuerza mayor se requiera un sifón de cámara se lo ubicará preferentemente junto al medidor debiendo asesorarse previamente en Oficina Técnica. Cuando esto no sea posible se consultará a la Oficina Técnica correspondiente a fin de adoptar los recaudos de seguridad que se estimen convenientes para el caso (por ejemplo. etc.
. en cuyo caso contará con cierre hidráulico en la parte superior y tapón de bronce de 13 mm de diámetro para desagüe. d)Las cañerías no podrán cruzar próximas a canillas.). se colocarán en caso necesario los sifones correspondientes. La instalación del sifón podrá hacerse en la forma indicada en las figuras 3-12. irán sólidamente engrapadas al mismo.. los caños que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer preferentemente lugares de uso común a todas las viviendas (paliers. 5. con una pendiente mínima del 1 % dirigida en lo posible. 3-5b o en cualquier otra forma que se ajuste a los requisitos precedentes.50 m entre sí. paredes. 5. dichas cañerías y sus accesorios deberán ser de hierro negro.1 PENDIENTES DE LA CAÑERIA Las cañerías se colocarán.5.30 m y podrán descansar sobre el terreno cuando la consistencia de el mismo lo permita.). entubamientos. e)No podrán cruzar o pasar dentro de chimeneas. los caños podrán disponerse en el contrapiso de los mismos. de tal manera que no estén constantemente sujetas a la acción de la humedad. La manera de instalarlo se indica en las figuras 3-5a. cemento. en caso contrario.
d) En el recorrido de la cañería se colocarán solamente en los casos que resulte imposible distribuir las pendientes y con autorización de la Oficina Técnica respectiva. 5.20 m debiendo terminar con tapón de 13 mm de diám etro. gas a baja presión.5.
5. d)Las cañerías que corren sobre techos apoyarán sobre pilares separados a 2 m entre sí. no será necesaria la instalación de cañería con pendiente.4. 5. en un tramo mayor de 1. Para medidores de hasta 10 m3/h. En localidades donde se distribuye gas seco no será necesario el uso de sifones. o en otra que llene los requisitos precedentes. b)Cuando los caños vayan sujetos a tabiques de madera los soportes se atornillarán a la carpintería.7. deberán colocarse los sifones de acuerdo a lo indicado en 1a).
. Para consumos mayores de 10 m3/h la Oficina Técnica fijará la capacidad y características del sifón a instalar. Se hallarán firmemente aseguradas. b) Gas a media presión: No se exigirá el sifón en medidor ni en los artefactos.3 SIFONES INSTALADOS JUNTO A ARTEFACTOS: Los sifones instalados junto a artefactos se ajustarán a lo siguiente: a) Se colocará sifón en aquellos casos en que la cañería tenga pendiente hacia el artefacto. c) En las zonas de actual distribución a baja presión. Con este fin irán soportadas a partes estables rígidas y seguras del edificio.7 y deberá ser fácilmente accesible.7. ubicados en nichos individuales. c) En todos los casos el sifón deberá quedar bloqueado con la llave de paso del artefacto y el tapón de drenaje se colocará de acuerdo a lo indicado en el Art. el sifón a instalar tendrá capacidad mínima de 300 cm'. libres de todo movimiento.a. y con una longitud mínima de 0. pero previstas para futura conversión a media presión. b) El sifón se ejecutará de diámetro igual al del caño que descarga hacia él.y 4. perfectamente engrapadas a fin de mantener correctamente la pendiente y evitar desplazamientos. c)Si la cañería corriera junto a paredes de mampostería será asegurada con grapas perfectamente empotradas. Asimismo.2. Esto es válido tanto para sifones junto a artefactos como para los instalados en cámara bajo el nivel del piso del gabinete del medidor.50 m. SOPORTES DE CAÑERIAS
a)Las cañerías no estarán sujetas a tensiones innecesarias provocadas por una instalación inadecuada o gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas.
debiendo contar en esos casos con elementos separa dores dieléctricos. RELACION DE LA CAÑERIA CON RESPECTO A CABLES ARTEFACTOS ELECTRICOS.2 y 5. etc. según se indica en 3.2.4.6.2. según se indica en 3.6.6. 5.8. b) En los cruces de cañerías embutidas de gas con conductores o caños de electricidad.4. grasa. PROTECCION DE LAS CAÑERIAS
5.6. etc.4. antes de la aplicación de los revestimientos. según se indica en 3.2.1 b) y 3.3. 3.1 .1 . pasen a la cañería de gas.4.
5. la superficie metálica de la cañería debe prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminación por óxidos. 5.3. cerámica.2.2 Cañerías en contrapisos sobre losas de hormigón: serán recubiertas con revestimiento simple. ESTUFAS.3.
. 5. Como alternativa en los casos indicados en 5. se podrá usar cañerías y accesorios con revestimiento a base de resinas epoxídicas.9.5 Cañerías aéreas de hierro galvanizado: todas aquellas partes del galvanizado deterioradas o dañadas por herramientas recibirán el mismo tratamiento en las zonas afectadas que el indicado en 5. restos de pintura. de acuerdo a las normas que para cada caso fijará la Oficina Técnica. se deberá interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto.3 Cañerías empotradas en mampostería: se protegerán con DOS (2) manos de pintura imprimadora de base asfáltica.4.1 a) y 3.6. CUPLAS GALVANICAS
En condiciones de empotrada. hierro negro con hierro galvanizado). polvo.2.).
5.6.6.2. 5. la cañería interna no podrá tener continuidad eléctrica entre tramos compuestos por materiales de diferentes características (ej. según se indica en 3. USO DE AIRE Y OXIGENO A PRESION
En estos casos deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que tanto el aire como el oxígeno.3. 5.6.2 a). Importante: En todos los casos.6.4 Cañerías aéreas de hierro negro: se recubrirán con UNA ( 1 ) mano de antióxido a base de cromato de zinc y DOS (2) manos de acabado con esmalte sintético de buena calidad.4. porcelana.2. 5.1 Cañerías bajo tierra o en contrapisos en contacto con terreno natural: serán recubiertas con revestimiento reforzado.6.2.6.
5. 3. para lo cual se deberá colocar las correspondientes válvulas de retención o hidráulicas.2 b).6.5.5.7.
a) La cañería de gas no podrá estar en contacto con ningún conductor o artefacto eléctrico.2. ETC.
155 m3/h. por lo tanto (a longitud de cálculo será de 35 m más 6 m = 41 m. es decir en este caso al calefón. En el presente caso se iniciará determinando el diámetro del tramo "Calefón A" para el cual se tendrá una distancia de 35 m más 6 m = 41 m y un consumo de 2 m3 /h. es decir 5 m más 6 m = 11 m de longitud.42 m3/h. y el consumo de los artefactos que debe alimentar. que es el que se adopta.8 m3/h.46 m3/h lo que es correcto porque la cocina consume un caudal de 0.5.10. Para el tramo "A-Medidor" se usa la distancia al artefacto más alejado.060 kJ/m3 ) para alimentar una cocina cuyo consumo es de 0. No 1 para gas natural de 9. El tramo "Cocina A" se calcula con la distancia Cocina-Medidor. y un consumo de 2.300 kcal/m3 (39. ÉJEMPLOS DE CALCULO DE CAÑERIAS internas
(uso de las tablas del Apéndice No 1 ) Ejemplo No 1 Ver Fig. en este caso se ve que un diámetro de 19 mm (3/4") permite pasar un caudal de 2. y entrando en la tabla con la longitud de 11 m se ve que es necesario un diámetro de 13 mm (1/2"1 que permite pasar 1.
. Se entrará en la tabla con la longitud de 42 m (41 m no existe) y se ve que un diámetro de 25 mm ( 1 ") permite pasar 4.000 l/h). Entrando en la tabla No 3 con la longitud de 42 m (la tabla no da 41 m) se busca en dicho renglón que diámetro permite pasar los 2 m3 necesarios. No 1 Calcular los diámetros de la cañería de la Fig.8 m3/h (que resulta de sumar los consumos del calefón y cocina). pérdida de carga 10 mm.8 m3/h (800 l/h) y un calefón de 2 m3/h (2. a)Cálculo sin tener en cuenta la longitud equivalente: El cálculo se comienza desde el artefacto más alejado hacia el medidor.
8 m3 /h Diámetro 19 mm 13 mm 25 mm
.8 m3 /h 2.RESUMEN Tramo Calefón A Cocina A A Medidor Longitud 41 m 11 m 41 m Consumo 2 m3 /h 0.
78m 1 Reducción 13 x 25 = se desprecia.57 m. Te flujo a 90° = 60 diámetros.08 m Tramo A Medidor El tramo es de 41 metros reales y para el cálculo de longitud equivalente se considera el artefacto más alejado del medidor y todos los accesorios que están incluidos en él.019 m = 0. 1 Te a través 25 mm 1 x 20 x G. Reducción = se desprecia.025 m = 1.50 m La longitud equivalente en los accesorios es de 5. que en este caso son los del tramo Calefón A.57 m y la longitud total a considerar será de 46.14m 2 Codos a 45° de 19 mm = 2 x 14 x 0.9 m. Te a través = 20 diámetros.025 m = 1.50 m La longitud total es de 11 m más 5.019m = 1.57 m.025 m = 0. por lo tanto la longitud equivalente es de 5. 2 Codos a 90° del 9 mm = 2 x 30 x 0.5 m 2 Codos a 90° de 25 mm = 2 x 30 x 0. 1 Válvula macho 13 mm = 100 x 0.53 m 1 Reducción 19 x 25 = se desprecia.08 m = 16. Codo a 45° = 14 diámetros. Con los datos obtenidos vamos a la tabla No 3 del apéndice No 1 y obtenemos los diámetros definitivos (que podrán ser iguales o mayores que los obtenidos en el cuadro anterior). 1 Te flujo a 90° 25 mm = 1 x 60 x 0. La longitud total a considerar será de 41 m más 5.57 m = 46. Válvula macho = 100 diámetros. Se calculará la longitud equivalente de acuerdo a la instalación: 1 Válvula macho 19 mm = 100 x 0.50 m 2 Codos a 90° de 25 mm 2 x 30 x 0.013 m = 1.
.57 mas.3 m 2 Codos a 90° del 3 mm =2x30x0.013m =0. Calculamos la longitud equivalente de acuerdo a los accesorios instalados.019m =1.b)Cálculo teniendo en cuenta la longitud equivalente: Tramo Calefón A En la tabla No 18 se indica que las longitudes equivalentes son: Codo a 90° = 30 diámetros. Tramo Cocina A En este caso el tramo es de 11 metros reales.025 m = 1.
57 m 16.8 m3 /h Diámetro(Definitivo) 19 mm 13 mm 25 mm
.08 m 46.8 m3 /h 2.RESUMEN Tramo Calefón A Cocina A A Medidor Longitud 46.57 m Consumo 2 m3 /h 0.
No 2) Calcular los diámetros de la instalación de la figura para un gas de 9.013 m = 1.96 m Longitud total = 25 m + 5.060 kJ/m3).300 kcal/m3 (39.30 m Tramo 2-4 Longitud real 31 m La longitud equivalente es la misma que para el tramo A 1 (por corresponder la misma longitud real)
.032 m = 0.30 m = 30.032 m = 0.3 m 1 Reducción = 13 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90°= 1 x60x0. Distancia: A B C Medidor Medidor Medidor 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m 2+ 2+ 12+ 10= 26m 3 + 12 + 10 = 25 m 6 + 6 + 10 = 22 m 2+6+ 10= 18m
D Medidor E Tramo 1-2 Longitud real 31 mas.94 m Tramo C-2 Longitud real 25 m 1 Válvula macho = 100 x 0.5m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.64 m 1 Reducción 25 x 32 = Se desprecia 2 Codos a 45° = 2 x 14 x 0.32 m = 0.94 m = 37. Medidor
En este caso la longitud equivalente es la misma que para el tramo A-1 o sea 6.9 m 1 Codo a 90° = 30 x 0.94 m Longitud total: 31 m + 6.025m= 1.Ejemplo No 2 (Ver Fig. Siguiendo el procedimiento del ejemplo anterior se determinaron las distancias de los artefactos al medidor.
94 m = 37.032 m = 0.032 m = 0.9 m 1 Codo 90° = 30 x 0.92 m 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.96 m Longitud total = 22 mas.9 m 1 Reducción 19 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.57 m 1 Válvula macho = 100 x 0.75 in Tramo E 3 Longitud real 18 m 1 Codo 90° = 30 x 0.96 m La longitud total = 18 m + 7.94 m Tramo D-3 Longitud real 22 m 1 Codo 90° = 30 x 0.75 m = 25.019 m = 0.025 m = 1 .9 m 1 Te.5 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.75 m La longitud total = 29. + 7.025 m = 1.032 m = 1 .75 m
.75 m = 29.019 m = 1 .57 m 1 Válvula macho = 100 x 0.019 m = 0.9 m 1 Codo 90° = 30 x 0.92 m 1 Reducción 19 x 25 = Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0. flujo a 90° = 1 x 60 x 0.032 m = 0. 7.5 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.75 m Tramo 3-4 Longitud real 22 m La longitud equivalente es la misma que para el D-3 o E-3 o sea.032 m = 0.032 m = 1 .Longitud total = 31 m + 6.019 m = 1 .
a) Hacemos el cuadro resumido por tramo sin tener en cuenta la longitud equivalente.8 0.5 3.3 2 2 4 7. Real a tener en cuenta (m) 31 26 31 25 31 22 18 22 31 (al artefacto más alejado) Consumo (m3/h) 0.3 Diámetro aproximado(mm) 13 19 25 13 25 19 19 25 32
.8 2 2.
Tramo A-1 B-1 1-2 C-2 2-4 D-3 E-3 3-4 4-M Long.
Longitud total = 31 m + 6.025 m = 1.9 m 1 Reducción de 19 x 25 = Se desprecia 1 Codo 90° = 30 x 0.01 9 m = 1 .29 m = 34.5 m 1 Reducción = 25 x 32 = Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.94 m.5 m 1 Reducción 25 x 32 Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.94 m = 37.019m= 1. en este caso la cocina.50 m 1 Codo 90° = 30 x 0.025 m 0.75 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.75 m 1 Te a través ~ 2U x 0.025 m = 1 .025 m = 0.013 m = 0. la del artefacto más alejado.39 m 1 Reducción 13 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90° = 60 x 0.64 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.50 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.b) Cálculo teniendo en cuenta la longitud equivalente.64 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.032 m 0.032 m = 0.032 m = 0.94 m = 37.025 m = 0. Longitud real 31 m Longitud equivalente 6.96 m Longitud Total = 31 m + 6.14m 1 Válvula macho 1 00 x 0.94 m Tramo B 1 Longitud real 26 m 2 Codos a 90°= 2x30x0.032 m 0.013 m = 1.94 m Con las longitudes totales obtenidas vamos a la Tabla No 3 y obtenemos los diámetros de la cañería definitiva.3 m 1 Codo 90° = 30 x 0.
. corresponde al tramo A-1.29 m Tramo 4 M La longitud equivalente para este tramo será como en el ejercicio anterior. Con los valores indicados en la tabla No 18 del apéndice No 1 se procede de la siguiente forma: Tramo A = 1 Longitud real 31 m 1 Válvula macho = 100 x 0.90 m 1 Codo 90° 30 x 0.032 m = 0.025 m = 0.96 m Longitud total = 26 m + 8.
30 37.94 30.94
.75 25.8 0.Tramo
Long.75 29.94 34.5 3.29 37.94 29.75 37.3 2 2 4 7.8 2 2.3
Diámetro definitivo (mm) 13 19 25 13 25 19 19 25 32
A-1 B-1 1-2 C-2 2-4 D-3 E-3 3-4 4-M
37. Total (m)
Consumo (m3/h) 0.
deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo VII.
6. Tal situación será aceptada por GAS DEL ESTADO en los casos que el artefacto cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y operabilidad.
Todo artefacto a gas que se instale.3 (habilitación "in situ"). los fabricantes de los quemadores deberán estar inscriptos en el Registro de Fabricantes que a tal efecto lleva la Sociedad y dichos elementos tendrán una chapa de identificación.A y 3.CAPITULO VI
6. serie. consumo horario kcal/h (kJ/h) y demás datos de interés.
6. y para aquellos que la Sociedad no haya aún elaborado normas de aprobación.2.A). calderas para agua caliente. permitirá visualizar la chapa de identificación que obligatoriamente debe colocar el fabricante en forma soldada o remachada. deberá adjuntarse una memoria descriptiva y un esquema completo de los equipos (incluidas las instalaciones accesorias). etc.4 IDENTIFICACION
El artefacto aprobado. nuevas o convertidas.
6. comercial o industrial. deberán llevar la chapa identificatoria soldada o remachada en la que conste la matrícula de inscripción del fabricante. matrícula. que contenga todas sus características de fabricación (modelo.
6. consumo. tipo de gas a utilizar. y/o calefacción utilizadas en servicios centrales o individuales.4. lo que se indicará claramente en los formularios 3. salvo aquellos que requieren habilitación "in situ". una vez instalado.1 REQUISITOS PARA HABILITACION Al presentarse el formulario 3.6 FORMA DE CONECTARLOS
.5 respectivamente.2. tanto en el ámbito doméstico. deberá contar con la correspondiente aprobación de GAS DEL ESTADO de acuerdo a las normas que para cada tipo de artefacto se dicten. Los quemadores para incineradores.1 APROBACION .5 ELIMINACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION
Los artefactos que requieren conductos de eliminación de productos de combustión. los artefactos importados directamente por el usuario. tipo de gas que se utiliza. deberá ser denunciada esta circunstancia por el matriculado al formular el pedido de gas (Formulario 3. cuando el artefacto no esté aprobado por GAS DEL ESTADO.4. con la sola excepción para el caso de artefactos usados. HABILITACION IN SITU
Solamente se procederá a habilitar "in situ" aquellos artefactos (nuevos o usados) que no se fabriquen en serie.) y además bien adherido el sello calcomanía otorgado por la Sociedad. 6.3 ARTEFACTOS USADOS
Cuando un artefacto usado se instale nuevamente. En el caso de calderas para agua caliente y/o calefacción.
6. los artefactos convertidos (nuevos a usados) ya sea por cambio de combustible o del tipo de gas a utilizar.
c) Los artefactos que por su sistema de ventilación y el ambiente donde se instalen requieran dispositivo de seguridad. Para artefactos a rayos infrarrojos el local poseerá sobre un muro que linde con el exterior. b) Que no estén expuestos a corrientes de aire. 6. las mismas podrán ser del tipo no aprobado. ni en trincheras a fosas. la que deberá quedar en lugar accesible para herramientas comunes: b) Cuando se efectúe por medio de conexiones flexibles de cobre (IRAM 2568). e) Los artefactos pueden instalarse dentro de garajes. f) Los artefactos de cámara estanca son aptos para ser ubicados en cualquier am-
. una abertura inferior (para reposición del aire utilizado en la combustión) y otra superior (con el objeto de evitar el viciamiento del ambiente).Cuando la misma se efectúa en forma rígida.5 m con respecto al piso del garaje. Esto no se tendrá en cuenta para artefactos de cámara estanca. para reponer el aire consumido por la combustión. a excepción de las estufas que no estén ubicadas en dormitorios o ambientes únicos. como se indica más adelante.
6. Aun cumpliendo esta condición no podrán instalarse en depresiones del piso del garaje. la longitud. de manera que no sean dañados por los vehículos en su movimiento y/o maniobras. Los artefactos a gas deberán ubicarse o estar razonablemente protegidos.a). Las pantallas a rayos infrarrojos se ubicarán a una altura no menor de 2. d) Cuando se trate de artefactos diseñados para funcionar con gas de densidad superior a 1 no podrán instalarse en subsuelos. de las mismas no excederá de 0. c) Que el local posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior.1 CONEXION OBLIGATORIA DE ARTEFACTOS En el momento de efectuarse la supervisión de las instalaciones será obligatorio tener instalados los artefactos en los siguientes casos: a) Todos los artefactos de tipo balanceado.50 m y los artefactos serán fijados en forma rígida para evitar desplazamientos. debiendo el local poseer ventilación permanente. debiendo instalarse perfectamente aseguradas en sus extremos. quedando su aceptación supeditada a la supervisión definitiva. se hará mediante unión doble. siempre que los quemadores y pilotos estén a una altura de 0.6.15 m sobre el nivel de cordón vereda. c) Para instalaciones industriales en que deban utilizarse conexiones no rígidas y cuando el caso lo requiera. b) Todos los artefactos conectados a conductos colectivos.7 UBICACION DE ARTEFACTOS
Deberá hacerse teniendo en cuenta los siguientes requisitos: a) Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad.
El ambiente contiguo deberá tener obligatoriamente una o dos aberturas comunicadas con el exterior según los casos siguientes: 1° Cuando dicho ambiente contiguo no posea calentador de ambiente o el mismo sea hermético con respecto Al ambiente (tiro balanceado). La sección de la parte superior será la que corresponda a la aplicación de la columna II de la tabla que sigue:
. cuya sección libre mínima de pasaje de aire deberá ser de 50 cm². 3° Cuando el ambiente contiguo posea uno o más calentadores del tipo a rayos infrarrojos. poseerá una abertura en la parte inferior para reposición del aire utilizado en la combustión de la estufa en paso a instalar. dicho ambiente poseerá una abertura en la parte inferior para reposición del aire utilizado en la combustión cuya sección libre mínima de pasaje de aire deberá ser de 100 cm' (50 cm' por la instalada en paso y 50 cm' por la o las instaladas en el ambiente contiguo). ubicadas dentro del tercio interior y superior de la altura respectivamente . baños o cocinas) quede una comunicación permanente (rejilla) cuya superficie libre mínima sea de 300 cm² ubicada dentro del tercio inferior de la altura. h) En pasos comunicados con dormitorios no pueden ubicarse calentadores de ambientes a rayos infrarrojos pero sí con cámara abierta con ventilación a los cuatro vientos por conducto individual. La sección de la abertura inferior será la que resulte de sumar a la exigida por la estufa en paso /50 cm' ) la que corresponda a la de tipo infrarrojo según la columna I de la tabla que se detalla a continuación. poseerá una abertura inferior y otra superior. g) Los artefactos de cámara abierta no podrán ubicarse en dormitorios ni baños. 2° Cuando el ambiente contiguo posea uno o más calentadores de ambiente con ventilación de diseño a los cuatro vientos. limitándose su potencia calórica a las condiciones que más adelante se indican siempre que entre el paso y el ambiente contiguo (no se considerará cómo ambiente contiguo a dormitorios.biente.
600 kJ/h) Desde 3001 hasta 6000 kcal/h (12604 25200 kJ/h) Desde 6.001 hasta 10.000 kcal/h (25.000 kJ/h) 50 cm² (área libre) 75 cm² (área libre ) 100 cm² (área libre) COLUMNA II 75 cm² (área libre) 100 cm² (área libre) 150 cm² (área libre)
.Calentadores a rayos in.204 – 42.Abertura inferior del muro Abertura superior del muro frarrojos externo(reposición del aire) externo (egreso de productos gaseosos del ambiente) COLUMNA I Potencia térmica hasta 3000 kcal/h (12.
Cada rejilla instalada en dicho ambientes. quemador y piloto.80: baño. El calentador de ambiente en paso deberá ser instalado indefectiblemente previo el pedido de inspección (presentación del formulario 3-5) y deberá poseer incorporado.800 kJ/h). el volumen a considerar será el de los dormitorios y el paso. por ausencia de llama). Ejemplo: en una planta compuesta por dos dormitorios.200 kcal/h 117640 kJ/h) Se instalará una estufa de tiro natural de 4.En todos los casos el ambiente contiguo limitará directamente con el exterior y tendrá un volumen mínimo de 15 m3. superar las 50 kcal/h (210 kJ/h) de potencia térmica por m3 de dicho ambiente.80) = 75. cocina y living comedor. baño. La potencia térmica del calentador a instalar en paso no superará las 50 kcal/h (210 kJ/h) por m3 de volumen de ambiente a calefaccionar (no se tomará en cuenta para el cálculo el o los ambientes contiguos).40 m3 volumen total a calefaccionar = 84. Para una mejor interpretación de la presente Norma se dan a continuación distintos ejemplos de aplicación: CALCULO DE LA POTENCIA DEL CALENTADOR A INSTALAR EN PASO Se trata de una vivienda que consta de 3 dormitorios de 3x3x2. para ello se tendrá en cuenta solamente los dormitorios y el paso: volumen de los dormitorios: 3x (3x3x2. como así también la que se instale entre el paso y el ambiente contiguo. dispositivo de seguridad (corte de paso total.000 kcal/h (16. no pudiendo el artefacto a instalarse en él.00 m3 Para determinar la potencia del calentador en paso. cocina y living comedor de 6x10x2.80.m3 ) (máxima potencia por cada m3 a calefaccionar ) Potencia máxima en el paso: 84 m3 x 50 kcal/hm3 (210 kJ/hm3 ) = 4. llevará una chapa litografiada con la siguiente inscripción: ESTA ABERTURA ES UN COMPLEMENTO DE LA INSTALACION DE GAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS Y SU OBSTRUCCION SIGNIFICA UN RIESGO PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA. se adoptará el artefacto aprobado cuya potencia térmica real sea la más aproximada a la teórica. Determinada la potencia térmica de calefacción. se multiplica el volumen así calculado por 50 kcal/h m3 (210 kJ/h.60 m3 volumen del paso: 3x1x2. paso de 3x1x2.80 (todas estas medidas están dadas en metros). cualquiera sea su potencia térmica.
.5 kcal/h (10.5 kJ/h) por m3 de volumen de ambiente por cada grado bajo cero de temperatura media (estufa en paso y/o ambiente contiguo). se podrá incrementar 2. El primer paso será determinar el volumen a calefaccionar.80 =8. En zonas con temperaturas externas muy frías.
ventanas.700 kJ/h). Se colocará.distancia de cualquier abertura (puertas. la distancia podrá reducirse a 0.20 m en el caso de ventanas.7. industriales o especiales (laboratorios. Una superior de 100 cm2 (por el infrarrojo. b) En el living comedor se prevé instalar dos estufas de tiro natural de 4.000 kcal/h (16800 kJ/h).). ventilaciones.000 kcal/h (12600 kJ/h).1 COCINAS
. Una superior de 75 cm2 (por el infrarrojo.ABERTURAS Al EXTERIOR EN EL AMBIENTE CONTIGUO CASO 1° En el living comedor no se prevé instalación de calentador de tiro natural o se prevé estufa de tiro balanceado. se efectuarán las consultas a las oficinas técnicas correspondientes. CASO 2° a) En el living comedor se prevé instalar una estufa de tiro natural de 4. Se colocará una abertura inferior de 125 cm2 (50 cm2 por la del paso y 75 cm2 por el infrarrojo del living). Se colocará una abertura inferior libre al exterior de 100 cm2 (50 cm2 por la estufa de paso y 50 cm2 por la del living). 6.50 m de . se encuentra prevista la instalación de una estufa del tipo a rayos infrarrojos de 3. i) Cuando se trate de artefactos comerciales. una abertura inferior libre al exterior de 50 cm2.Para los terminales de calentadores de ambiente con cámara estanca. columna II de la tabla). Se colocará una abertura inferior de 100 Cm2 (50 cm2 por la del paso y 50 cm2 por la del living). columna II de la tabla).50 m para el caso de aberturas permanentes. Se colocará una abertura inferior libre al exterior de 100 cm2 (50 cm2 por la estufa de paso y 50 cm2 por las dos del living).000 kcal/h (16800 kJ/h). etc.500 kcal/h (14.).000 kcal/h (16800 kJ/h) y una estufa del tipo a rayos infrarrojos de 3. etc. b) En el living comedor se encuentra prevista la instalación de una estufa de tiro natural de 4. y deberán respetarse los 0. j) Se tendrá en cuenta que la salida de gases quemados debe efectuarse a más de 0. CASO 3° a) En el living comedor.
f) El sifón de la cañería interna quedará accesible y no deberá requerirse desconectar la cocina para su atención.7.7. d) La llave de paso debe quedar a la vista. b) No podrán ir embutidas. éste deberá reunir las siguientes condiciones: a) Cada espacio para cocinar tendrá una ventilación mínima de 0. 6.se instalará a una distancia no inferior a 0. teniendo en cuenta la salvedad efectuada en el inciso d) con referencia a la ubicación de las llaves de paso.1. c) Deberán.3 CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS (CALEFONES).a) Se colocarán en lugares en que los quemadores no queden sometidos a corrientes de aire. Cuando por razones constructivas especiales. Los hornos de embutir. 6. 6. g) Cuando la cocina esté ubicada entre armarios. a. HORNOS.1. c) Junto a la llave :de paso correspondiente al artefacto se colocará una chapa litografiada.2 OTROS ARTEFACTOS (PARRILLAS.1 ESPACIOS PARA COCINAR (KITCHENETTE) Ver figura No 6. quedar. a un lado de la plancha.) Deberán ajustarse a lo indicado en el apartado 6. DE ACUMULACION (TERMOTANOUES) Podrán instalarse los artefactos a que se refiere este artículo en los siguientes am-
.05 m en la parte inferior para permitir la circulación del aire. Cuando la cocina se instale en un espacio para cocinar.40 m a partir de las perillas de los robinetes hacia arriba y en un ancho igual o mayor al del artefacto. contarán con la ventilación correspondiente. perfectamente nivelados la plancha y rejillas soportes. firmemente fijada y con una leyenda perfectamente legible cuyo texto indicará: "IMPORTANTE: Mantener cerrada esta llave cuando el ambiente contiguo se utilice como dormitorio". Se dejará un rebaje mínimo de 0. ETC.7.7.40 m respecto al nivel de ésta. la misma estará protegida con material incombustible en una altura de 0. con excepción de los modelos aprobados para tal fin. TOSTADORAS. la llave debiera ubicarse directamente sobre la plancha .01 m2 (0.10 m x 0.1. se exigirá que el sifón llegue hasta el frente del armario. construida en material inoxidable.7.10 m) al exterior b) En caso de contar con puerta. e) Las paredes próximas a la cocina deben ser de material incombustible como así también la parte de piso en que se apoya.
apartado c).7.800 kJ/h) y el artefacto esté provisto de dispositivos . 6. Cuando el agua provenga de un tanque se considerará la diferencia de altura entre el fondo del tanque y la salida más alta. la conexión de agua debe efectuarse de la siguiente manera:
.7. llevarán en su frente una chapa soldada o fijada con remaches que contenga la siguiente inscripción: "GRAVES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E INCONVENIENTES EN EL CONDUCTO DE EVACUACION DE GASES PUEDEN OCURRIR SI SE INSTALAN EN EL MISMO AMBIENTE CAMPANAS O EXTRACTORES DE AIRE".1. es decir sin tapa. c) Las conexiones a las cañerías de agua fría y caliente se harán mediante uniones dobles d) Se colocará siempre una llave de bloqueo en la cañería dé alimentación de agua fría antes de la unión doble. e) La presión mínima de alimentación del agua para calentadores instantáneos debe ser la equivalente a una columna de agua de 2 m por encima de la salida más alta (generalmente la ducha).de seguridad por falta total de llama. 3) Dispondrá de una ventilación (independiente de la del propio artefacto) inferior y otra superior de más de 100 cm' de área libre cada una. debiéndose cumplir los siguientes requisitos: 1 ) Tener la llave de paso del quemador accesible desde el exterior. b) En él caso del calentador instantáneo se instalará en forma tal que el quemador no quede a una altura superior a 1. En estos casos el ambiente habitable deberá tener como mínimo 30 m3 de volumen y cumplir los requisitos de ventilación indicados en el Capítulo VII. En calentadores aprobados por GAS DEL ESTADO para funcionar con alturas menores deberá respetarse la altura autorizada como mínima. b) En espacios para cocinar: Solamente se permitirá la instalación de calentadores de agua correspondientes a departamentos u oficinas de ambiente único cuando su consumo no exceda de 9.bientes siempre que cumplan los requisitos indicados en cada caso: a) En cocinas: que tengan como mínimo un volumen de 7 m3 y cumplan los requisitos de ventilación indicados en el Capítulo VII.80m del piso ni inferior a 1.1 EXIGENCIAS DE INSTALACION a) No se podrá instalar en nichos ningún calentador que no esté especialmente diseñado para este fin. Cuando se trate de calentadores de agua de acumulación podrán instalarse en armarios.3. debiendo dichos nichos ser siempre abiertos.1. f) Para calentadores instantáneos alimentados por depósito de reserva. 2) El armario será de material incombustible. Los calentadores de agua de cámara abierta que evacuen los gases de combustión a través de conductos colectivos que se instalen en cocinas.000 kcal/h (37.50m. Es válido también lo indicado en el ítem 6.
3. el Código de Edificación correspondiente al Municipio de que se trate. la alimentación del calentador se hará en forma independiente. pasos. Se instalará llave de paso común o llave esclusa a la entrada de agua fría. el volumen mínimo de las mismas será:
. es decir. Cuando se instalen en cocinas.7.baño se deberán extremar las precauciones con respecto a la instalación eléctrica.000 kcal/h (168. 2) Cuando esa diferencia de nivel sea mayor dé 4 m podrán admitirse otras derivaciones de la bajada que alimenta al calentador. baños. la instalación deberá ajustarse a los requisitos siguientes: Calderas de cámara estanca: Pueden instalarse en cualquier ambiente. g) Los calentadores de cámara abierta no se instalarán en ningún caso sobre piletas.1) Cuando la diferencia de nivel sea menor de 4 m. locales con medidores de gas y luz. Cuando se instalen en . Esta prohibición no rige para calentadores de tiro balanceado. cocinas.000 kJ/h) Independientemente de cumplimentar lo que establece el Código de Edificación que rija en el Municipio respectivo.2 CALDERAS INDIVIDUALES DE CÁLEFACCION HASTA 40. se colocará además llave esclusa a la entrada de agua fría al calentador. lavabos o cualquier otro artefacto sanitario. menos dormitorios y locales con medidores de gas y luz. 6. Preferentemente se instalarán en locales exclusivos para dichos artefactos que cumplimentarán. Calderas de cámara abierta con ventilación a los cuatro vientos: No pueden instalarse en dormitorios. la que deberá estar bien aislada. con bajada del tanque exclusiva para el artefacto y con cañería de 19 mm de diámetro o mayor.
000 kJ/h)
VOLUMEN 15 m3 20 m3 25 m3 30 m3 40 m3
Tendrá .000 kcal/h ( 126.000 kcal/h ( 63. B.000 kcal/h ( 105.2.000 kJ/h) 25.000 kJ/h) 20.
.HASTA 15.000 kcal/h ( 168.000 kcal/h ( 84.000 kJ/h) 40.5.una abertura permanente al exterior cuya sección conformará lo especificado en Capítulo VII punto 7.000 kJ/h) 30.
7. Debe preferirse siempre la colocación conveniente y correctamente conectado. favoreciendo en la zona de agua dura la formación de incrustaciones en los serpentines. colegios y lugares de reunión pública (salas de espectáculos. d) Los calentadores de ambiente. y las del tipo a rayos infrarrojos se ajustarán a lo indicado en este capítulo y en el séptimo. de baile. como ser galerías comerciales. grandes talleres. 6. bien ventilados. etc. etc.7. b) Es conveniente evitar la conexión directa de calentadores instantáneos a las redes de distribución de agua debido a que la presión de éstas suele variar fuertemente según la época del año. instalados en escuelas. de manera que el artefacto solamente podrá ser reencendido por el personal encargado de su atención. Estos artefactos contarán con dispositivo de seguridad por corte total (quemador y piloto) de llama y deberán estar colocados en oportunidad de efectuarse la supervisión correspondiente.7. c) Los calentadores de cámara abierta instalados en paso se ajustarán a lo indicado en el art. En todos los casos. b) Queda terminantemente prohibida la instalación de calentadores de ambiente que no tengan cámara de combustión estanca en: dormitorios y baños.4 CALENTADORES DE AMBIENTE de un tanque de alimentación a la altura a) Todas las estufas de gas ventilarán al exterior. garajes colectivos.6.4.7. h). no asegura en cambio la circulación del caudal nominal de agua provocando su calentamiento excesivo. Los ambientes contarán con aberturas para acceso de aire y salida de los productos de
. restaurantes. 6. disminuyendo su duración.3:3 RECOMENDACIONES a) En lo posible debe tratarse de colocar los tanques de alimentación a alturas mayores que las mínimas indicadas a fin de asegurar que el caudal de agua que circule por el calefón coincida con su caudal nominal. Es conveniente instalarlos en lugares abiertos. dichos ambientes limitarán directamente con el exterior y tendrán un volumen no menor de 15 m3. La potencia térmica a instalar será no mayor de 50 kcal/h (210 kJ/h) por metro cúbico de ambiente a calefaccionar. galerías. clubes. La altura mínima del tanque si bien provoca la completa apertura de la válvula de gas. hangares. 6.) deberán contar con un dispositivo que actúe cuando el artefacto se apague accidentalmente (corte total de llama) cortando automáticamente el paso de gas. de cualquier tipo.1 CALENTADORES DE AMBIENTE A RAYOS INFRARROJOS Estos artefactos podrán instalarse en los ambiente no exclusivamente prohibidos de estas reglamentaciones.
que exprese: "Esta abertura forma parte de la instalación de gas.000 kcal/h (42.000 kcal/h (25. Cuando esté equipado con otro tipo de quemador la conexión. se incrementarán las aberturas en 10 cm² la de entrada y 15 cm² la de salida por cada 1.5 SECADORES DE ROPA A GAS Estos artefactos deberán tener dispositivos de seguridad por corte total de gas. Al costado de cada abertura se colocará una chapa litografiada.
.8 ARTEFACTOS INDUSTRIALES Y ESPECIALES.
6. Cuando estén equipados con quemadores del tipo infrarrojo. cocinas y patios semicubiertos.000 kcal/h_(42. CHIMENEAS
Para cada caso particular en lo concerniente a su instalación se deberá consultar a la oficina Técnica respectiva.001 hasta 10.000 kJ/h).204 – 42.Se instalarán solamente en lavaderos. siempre que el consumo no exceda de 10. La disminución o cierre de la sección originará SERIOS RIESGOS".000 kcal/h (42.Abertura inferior del muro Abertura superior del muro frarrojos externo(reposición del aire) externo (egreso de productos gaseosos del ambiente) COLUMNA I Potencia térmica hasta 3000 kcal/h (12.combustión practicadas sobre los muros que lindan con el exterior. legible. para dar salida a los productos del artefacto no necesitará ventilar a los cuatro vientos. resultando suficiente 1 m de conducto vertical.000 kJ/h). Todos estos calentadores a rayos infrarrojos deberán contar obligatoriamente con dispositivo de seguridad por falta de llama. los ambientes deberán poseer las aberturas prescritas por este reglamento tanto para acceso de aire como para salida de los productos de combustión y secado. 6.7.600 kJ/h) Desde 3001 hasta 6000 kcal/h (12604 25200 kJ/h) Desde 6.200 kJ/h) que exceda de 10. No podrán conectarse a conductos colectivos para artefactos de cámara abierta (SHUNT). para cualquier consumo y tipo de gas.000 kJ/h) de potencia instalada.000 kcal/h (4.000 kJ/h) 50 cm² (área libre) 75 cm² (área libre ) 100 cm² (área libre) COLUMNA II 75 cm² (área libre) 100 cm² (área libre) 150 cm² (área libre)
Para instalaciones especiales que superan las 10. Calentadores a rayos in.
7. se tendrá en cuenta que: a) El interior de los conductos debe ser liso.
7. c) No podrán tener desviaciones de la vertical. Para artefactos de cámara estanca (tiro balanSistemas conectados a ceado) conductos individuales Para artefactos de cámara abierta. salvo los casos indicados en c-1 y c-2.
En el caso de que se utilicen artefactos con tiro mecánico (2) deberá cumplirse la condición ineludible que posean dispositivo de bloqueo total de gas en caso de interrupción de la energía utilizada o fallas mecánicas del forzador de tiraje. b) Deben ser estancos y no permitir la fuga de gases quemados. referente a sus dimensiones y detalles constructivos. etc.3 CLASIFICACIÓN:
Los sistemas de evacuación pueden ser agrupados en forma simplificada de la siguiente manera: Sistemas para artefactos Cocinas.
7. estufas a rayos infrarrojos. (1) Este sistema será oportunamente reglamentado por GAS DEL ESTADO.combustión en los artefactos de cámara estanca. 7. c-1 Conductos individuales con las desviaciones especificadas en 7. b). no conectados a conductos.CAPITULO VII EVACUACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION 7. requerirá aprobación previa. c-2 Conductos horizontales de entrada de aire y salida de productos de .4 CLAUSULAS GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE CONDUCTOS
Para la ejecución de un conducto.1 OBJETO
Dar salida al exterior a los productos de combustión generados por los artefactos a gas y evitar el efecto nocivo de los mismos.6. Sistemas conectados conductos colectivos Para artefactos de cámara estanca (CU-A-CE) a (1) Para artefactos de cámara abierta (Conductos único en derivación). sea éste individual o colectivo. (2) Tiraje producido por ventiladores accionados por energía eléctrica u otra.especificaciones tratan los distintos sistemas de evacuación en lo. escalones) que perjudiquen la libre circulación de los gases.2 ALCANCE
Estas . Cuando el conducto individual que se quiere utilizar no responda a estas características básicas. sin soluciones de continuidad (rebabas.d). c) y 7.
5. Cuando la habitación posea otras aberturas permanentes (por exigencias municipales o a través de extractores de aire con persiana fija o sin persianas) y si la sección de pasaje de aire de dichas aberturas supera la indicada en la Tabla 7. futuras construcciones. en el caso de los calefactores a rayos infrarrojos es obligatorio dejar dos aberturas de comunicación del ambiente donde se instaló el artefacto con el exterior (Ver Capítulo VI). Como los orificios de entrada y salida no son necesariamente iguales se indican las tablas de cálculo en los párrafos 7.80 m del piso de la habitación (fig.5. La sección del orificio de salida y/o del conducto de salida de aire viciado se ajustará a la siguiente Tabla:
.5. solamente para uno de ellos (el caso de una cocina y un calefón de cámara abierta en un mismo local). Se ubicarán de manera tal que no puedan ser obstruidos con muebles.2 respectivamente. hojas de puertas. Las figuras 7. debiendo descargar directamente al exterior ya sea a través de una pared o de un conducto conector del tipo derivación que sirva a varias unidades de viviendas en un edificio de departamentos.1 y 7. ésta podrá considerarse suficiente.5.d) En los conductos colectivos se instalarán únicamente artefactos que dispongan de válvula de seguridad por corte total de llama.1 CONDUCTO DE SALIDA DE AIRE VICIADO Se iniciará a una altura mínima de 1. en sus extremos contarán con rejillas fijas que impidan la obstrucción con residuos.5 SISTEMAS PARA ARTEFACTOS NO CONECTADOS A CONDUCTOS
Estos sistemas son de aplicación para aquellos artefactos que no tienen conductos de alimentación de aire. etc. para salida de los productos de combustión. una de ingreso de aire y otra. 7.5.5.
7. es conveniente pero será opcional dejar 2 aberturas.2 esquematizan los casos señalados. 7.1. preferentemente opuesta a la anterior. Esto ocurre porque el orificio de alimentación de aire puede servir para más de un artefacto y el de salida.1). Cuando se utilicen conductos. En estos casos. En cambio.1 y 7. En este último caso el conducto no servirá para otro fin que no sea el indicado. ni de salida de productos de combustión como las cocinas por ejemplo.5.
.1 COCINAS (I) Que sólo contiene artefactos para cocción Que contienen otros artefactos no conectados a conductos de ventilación(excepto los del tipo a rayos infrarrojos) además de los de cocción OTROS LOCALES En otros locales (lavadero. despensa) un solo artefacto sin conducto de ventilación (no aplicable a los del tipo infrarrojo) Conjunto de artefactos sin conducto de ventilación (Idem anterior)
100 cm² 150 cm²
50 cm² 150 cm²
(1 ) Entiéndase por COCINA todo local donde se halla permanentemente instalado un artefacto para cocción.TABLA 7.5.
7. o indirecta a través de otros locales (fig. como sé aprecia en la fig.2.3).5.5.-7. La sección libre del pasaje de airé exterior está en función de las características de los artefactos y del modo de evacuación de los productos de combustión como se indica en la siguiente tabla:
.5.7. Esta entrada de aire puede ser directa desde el exterior.2 ABERTURA PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE PARA COMBUSTION Esta abertura se utiliza para proveer aire para la combustión tanto a artefactos no conectados á conductos de evacuación como a artefactos de cámara abierta conectados a conductos de evacuación.
000 kJ/h) C Conjuntos de artefactos en un mismo local (no se consideran los del tipo infrarrojo) La sección es impuesta por el artefacto más exigente considerado solo
La ubicación de estos orificios no superará los 0.
.5. y se tratará que por su ubicación no constituyan una molestia para los ocupantes de la habitación. excepto del tipo infrarrojo 50 B Artefactos conectados a conducto de evacuación considerados aisladamente: a) Con capacidad térmica hasta 10.TABLA 7.30 m del nivel del piso.000 y hasta ~40.000 50 kJ/h) b) Con capacidad térmica de 10.000 kcal/h (42.2 Sección libre de los pasajes de aire a través de paredes exteriores en cm² A Artefactos no conectados a conductos de evacuación considerados aisladamente: Cocina con horno y 3 o más quemadores de hornallas 100 Otro tipo de artefacto.000 kcal/h (42.004 kJ/h) 50 más 3 cm² por cada 1.000 kJ/h) kcal/h (4200 kJ/h) superior a 10.000 kcal/h (168.001 kcal/h (42.
3.50 m.6 pudiendo hacerse dé chapa galvanizada. debiendo sobrepasar en 0. apto para temperaturas mínimas de 200°C perfectamente liso. material cerámico y/o cualquier otro material incombustible. 7.como se indica en las fig.1 a la 7. y resistente a la oxidación y corrosión. no debiendo en ningún punto (acoples. e) El enchufe de los caños de chapa se efectuará en la forma indicada en la fig. Deberán observarse las disposiciones generales que se detallan a continuación: a) El diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro de salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 7. se colocará en vertical una longitud por lo menos igual a 1 .7. f) La terminación del conducto (sombrerete) se llevará a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos cuando se trate de artefactos cuyo consuma supere las 10. La forma correcta de colocar una ventilación de este tipo es la indicada en la fig. c) Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de! 4% siendo ascendente desde el artefacto hacia la salida de gases. Podrá admitirse ventilación no elevada a los cuatro vientos. En caso de efectuarse con sombreretes individuales se ejecutará observando las medidas
. y casos análogos. como por ejemplo: aire luz. para artefactos de potencia menor a 10. etc. 7. El indicado en la fig. g) En la terminación del conducto se colocará un sombrerete.2. 7.) experimentar ninguna clase de angostamiento o escalonamiento. En este caso a la salida del artefacto y previo al tramo inclinado deberá instalarse uno vertical no menor a 0.80 m como mínimo sobre el nivel del techo o terraza.30 m y estar perfectamente asegurado con grapas abrazaderas.5).5 veces la horizontal.000 kJ/h).5 m como máxima separación entre ellas.4 y 7. patios interiores.11.6 SISTEMAS CON CONDUCTO INDIVÍDUAL PARA ARTEFACTOS CON CAMARA ABIERTA
Los conductos se efectuarán .6 únicamente cuando la descarga se hallare en lugares protegidos de los vientos incidentes. viviendas ubicadas en calles angostas. 7. Para artefactos cuyas características de funcionamiento sean discontinuas.000 kcal/h (42. Las grapas subsiguientes se colocarán cada 1. El conducto deberá quedar separado de la pared 0. la proyección del tramo inclinado no deberá superar los 2 m. protegidas por edificios suficientemente altos. b) Cuando sea indispensable disponer tramos horizontales. h) La terminación de varios conductos juntos se efectuará mediante sombrerete múltiple aprobado por GAS DEL ESTADO (Fig.000 kcal/h (42. cuando ésta es accesible a personas. 7. debiendo tener una grapa como mínimo. 7. curvas. es un ejemplo de sombrerete individual. Los calentadores de agua instalados en espacios para cocinar correspondientes a departamentos de ambiente único u oficinas ventilarán indefectiblemente a los cuatro vientos cualquiera sea su consumo. estanco.30 m todo parapeto circundante en un radio de 1 metro y con una altura de 1.4.000 kJ/h) según fig. d) Cuando se deban efectuar cambios de dirección del conducto se utilizará en lo posible curvas de 450 o menores (fig.
como así también aquellos que rematan con sombreretes múltiples.1 ARTEFACTOS DE CAMARA ESTANCA CON CONDUCTOS HORIZONTALES (FIG.15 m de material combustible (marcos. como se indica en la fig.25 m x 0. El o los sombreretes de terminación de conductos deberán quedar alejados por lo menos 0. d) Los conductos no podrán tener desviaciones que impliquen la necesidad de utilizar curvas o codos. etc. no quedando a menos de 0.
Las características de estos artefactos son la de tomar aire del exterior y expulsarlos productos de combustión a la atmósfera a través de dos (2) conductos distintos.05 m de la pared (fig. ventanas u orifi-
.5 m de puertas. c) El artefacto no se alejará de su sombrerete más que lo necesario para atravesar la pared sobre la cual esté instalado. Para estufas suyo consumo sea inferior a 10.15 m x 0. 7.). En todos los casos que se instalen calentadores (de acumulación) de agua. Los remates individuales de los conductos de los distintos artefactos.000 kJ/h).5 m de las puertas y ventanas. que pueden ser concéntricos.i)
que se indican en la fig.5.000 kcal/h (42. e) El acople del sombrerete y los conductos será perfectamente hermético.7. debiéndose en caso necesario aplicar mastics sellantes para temperaturas superiores a los 200° C. Los detalles particulares son características de cada fabricante o de cada marca. Las dimensiones de dicha chapa de protección serán de 0.7) . a fin de interponer un material aislante e incombustible. además de lo indicado en el apartado (f) con una rejilla de 0. el remate del conducto podrá efectuarse. contramarcos. debiendo los artefactos ser aprobados por GAS DEL ESTADO y ajustarse a las siguientes disposiciones generales: 7. b) Deberá ser instalado con el correspondiente sombrerete aprobado por GAS DEL ESTÁDO para ese mismo artefacto (forma parte integrante del artefacto).25 m. Cuando sea necesario atravesar un tabique o piso construido en material combustible debe hacerse un agujero de diámetro por lo menos 5 cm mayor que el conducto. a los efectos de distinguirlos ante la virtual presencia de otros conductos circundantes ajenos a la instalación de gas.5.7 SISTEMAS CON CONDUCTO INDIVIDUAL PARA ARTEFACTOS DE CAM ARA ESTANCA (TIRO BALANCEADO).4. a) El artefacto será instalado sobre una pared exterior de la vivienda donde no sea previsible otra futura construcción que tape el sombrerete (paredes medianeras). f) Para determinar la ubicación del artefacto se tendrá en cuenta que el sombrerete debe quedar lo más alejado posible de las aristas y/o ángulos de las edificaciones. 7. 7. El conducto deberá estar a más de 0. deberán ser identificados.6).4 y 7. sus conductos de ventilación deberán terminar con su respectivo sombrerete (no con rejilla).15 m protegida con una chapa galvanizada No 20 sostenida en cuatro puntos y separada 0.
facto) serán lo más cortos posibles. como ocurre en 7. deberá interponerse material aislante e incombustible entre el conducto y la pared.30 m todo parapeto circundante en un radio de un (1) metro.
. y las grapas serán perfectamente amuradas.20 m cuando se trate de calentador de ambiente. Provinciales o Nacionales en cada caso. 7. apartado i). c) El enchufe de los caños de chapa se efectuará en la forma indicada en la Fig.) sufrir ninguna clase de angostamiento ni desviaciones de la vertical. sobrepasarán en 0.2. deficiencia o vicio constructivo puede significar riesgo para la vida de las personas ocupantes de dichas viviendas. b) Exceptuando los tramos de entrada y salida del artefacto. etc. 7. e) Los conductos de salidas de gases deberán ser totalmente herméticos.cios de ventilación si el artefacto es un calentador de agua instantáneo. d) Tanto la entrada cómo la salida (sombrerete) estarán ubicadas lo más próximas posibles entre sí.5 m como máxima separación.8) Este sistema se aplica en casas de Planta Baja o en el último piso de un edificio y tiene como finalidad independizar la ubicación del artefacto de las paredes externas. Por tal motivo y por corresponder la construcción de los mismos al proyecto original de los edificios. o hermetizados con mastics (pastas) resistentes a temperaturas de 200° C para evitar que filtren condensaciones.8. a un mismo nivel. no debiendo en ningún punto (acoples. cuando éste sirve a varias viviendas en un mismo edificio. El plano exigido en el artículo 8. rematarán a los cuatro vientos.6. constituye una parte de la construcción cuya falla.7.2 ARTEFACTOS DE CAMARA ESTANCA CON CONDUCTOS VERTICAL EN "U" ( Fig.
7.7. Los tramos horizontales (de entrada y salida del arte.8 RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS COLECTIVOS
El conducto colectivo de evacuación de productos de combustión de artefactos a gas.1. g) En su ubicación y aislación los conductos de salida de productos de combustión cumplirán lo indicado en el párrafo 7. curvas. a) Ubicación geográfica con indicación de puntos cardinales.2 deberá ajustarse a lo indicado en el artículo 7.7. los conductos serán perfectamente verticales. 7. La instalación se deberá ajustar a las indicaciones del fabricante en particular y a las siguientes disposiciones vigentes: a) Los diámetros de los conductos de entrada de aire y salida de gases quemados serán iguales a los que tiene el artefacto. g) Si el conducto de salida de gases de combustión debe atravesar paredes construidas con materiales combustibles. la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta norma y de las reglas de artesanía que ello implica corresponderá a la dirección de la obra que reconozcan las ordenanzas Municipales. b) Sección del o los conductos con especificación de los materiales a utilizar y métodos constructivos. Esa distancia podrá reducirse a 0. éstos deberán engramparse cada 1. f) En caso de colocarse los conductos en el exterior.
80 m (base del sombrerete) sobre el nivel del techo o terraza accesibles. a través de ramales secundarios. y eventualmente de dos. aceptándose el ingreso al colector único de hasta un máximo de dos conductos secundarios por piso.9 SISTEMA CON CONDUCTO COLECTIVO PARA ARTEFACTOS DE CAMARA ABIERTA
7. Plano o folleto del remate a utilizar. deberá determinarse la altura correspondiente e indicarse en escala en el plano
Detalles de los conductos de entradas de aire. En la Fig. e) Los conductos secundarios del último piso desembocarán directamente en el sombrerete si el ingreso al conducto primario queda a menos de 5 metros de aquél. De acuerdo con esto deberá construirse un segundo sistema.14). Elevación (vista) del edificio. Planta y corte de ubicación del remate. provenientes de niveles superiores a los indicados. se conservará la altura mínima de 1. Estos conductos secundarios serán individuales para cada artefacto. que parta del nivel correspondiente y remate en sombrerete individual o múltiple. Todos los detalles que oportunamente se estimen necesario para El buen funcionamiento del sistema.1 DEFINICIÓN DE CONDUCTO UNICO EN DERIVACION Se denomina conducto único en derivación a todo conducto colectivo instalado en edificio de varias plantas que evacua los productos de combustión de un artefacto de cámara abierta. Este conducto rematará a los cuatro vientos por medio de un sombrerete.9 se muestra su esquema. por piso. f) El sombrerete será aprobado por GAS DEL ESTADO.40 m la intersección del eje del conducto y los planos imaginarios trazados a 45° hacia y desde la parte más alta de.9. se ubicará a los cuatro vientos. 7. 7.80 m. b) Los gases quemados de los distintos pisos desembocarán en el conducto único o principal. del tipo aspirador estático (Figs. asimismo se recomienda sobrepasar en 0.15)En dicho caso. 6 u 8 pisos. Y así sucesivamente de acuerdo con la altura del edificio. independiente del anterior. con una altura de 1.
7.2 DISPOSICIONES GENERALES a) Se aplicará únicamente para aquellos artefactos que estén dotados de sistema de seguridad por cierre completo de gas en caso de falla o desaparición de la llama piloto. esos paramentos (Fig. 7. por medio de conductos secundarios de una altura igual a un piso. Para el caso de conectar calentadores de ambiente la altura máxima será de 5 pisos y sólo podrá elevarse a 6 pisos si la distancia entre el último calentador y el remate no es inferior a 12 metros. d) Para edificios de más de 5.9. c) El sistema se aplicará para un máximo de 8 pisos consecutivos.2. En caso de existir paramentos circundantes.c) el conducto principal deberá continuarse hasta el remate (sombrerete sin admitir nuevas conexiones de artefactos . con un corte longitudinal del conducto Plano de un piso (característico) intermedio. 7.13 y 7.9. según corresponda de acuerdo a lo indicado en el apartado 7. Tipo y detalles de la instalación de los artefactos.
c) Módulo con sección principal y una sección secundaria con plano inclinado ( Fig.9. 7. i) Para el buen funcionamiento del sistema es aconsejable que los artefactos estén instalados en ambientes cuyas aberturas al exterior tengan la misma orientación geográfica en los distintos niveles. construido de acuerdo con la especificación correspondiente (ver figura 7. h) El conducto principal comenzará por debajo del nivel del piso del ambiente donde está instalado el artefacto más bajo que descarga en el mismo. g) A un metro de la base del sombrerete el conducto contará con una abertura de 0. f) Brida de apoyo para los distintos casos (Ejemplo Fig. g) Rejilla entrada de aire.3 ELEMENTOS 'Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS EN DERIVACION Todos los elementos y materiales a utilizar en la construcción de conductos en derivación responderán a la "Norma sobre materiales y elementos a utilizar en la construcción del sistema de conducto colectivo para artefactos de cámara abierta".10 m x 0. 7. 7.21 ).22). Dicha toma de aire se ubicará en zonas neutras (no influenciadas por depresiones atmosféricas). b) Idem con dos secciones secundarias. 7. cuyas aberturas al exterior tengan distinta orientación geográfica puede provocar serios inconvenientes. A título ilustrativo se enumeran los distintos componentes del conducto. ambas con cierre hermético (Fig.1. La ventilación de artefactos instalados en ambientes. 7. protegida por una rejilla adecuada.12). como consecuencia de los diferentes valores de presión que genera la acción del viento en los distintos frentes del edificio. por donde entrará aire atmosférico en forma directa o eventualmente por medio de un conducto horizontal de igual sección que la indicada y cuya longitud no superará los tres metros. aclarando además cuáles son los paramentos circundantes. d) Idem con dos secciones secundarias y dos planos inclinados. y por lo tanto deberán contar con la marca de aprobación de GAS DEL ESTADO.15 m que permita acceder al conducto principal.13 y 7.1).conforme a obra.19). En su parte inferior tendrá una abertura mínima de 100 cm² de área libre. a) Módulo con sección principal y una sección secundaria (Fig. h) Sombreretes (Figs. j) Los artefactos que se conecten a este sistema no podrán estar ubicados en baños.14). k) La conexión de un artefacto a conducto secundario deberá realizarse con una inclinación. 7. l) La conexión de la salida de los productos de combustión de un artefacto al conducto secundario deberá hacerse mediante un manguito de enchufe.9): En todos los casos las tapas de inspección deberán ser fácilmente accesibles. Estará dotada de tapa interior (en el conducto propiamente dicho) cuyo plano interior coincida con la pared interna del conducto y de tapa externa sobre pared de recubrimiento. 7. dormitorios. e) Módulo con sección principal. con respecto a la horizontal no menor de 30° (Fig. pasos o ambientes únicos.
SECCIONES MINIMAS DE CONDUCTO PRINCIPAL Y SECUNDARIO La sección interior. tanto del conducto primario como del secundario será de forma cuadrada o rectangular. 3) Rugosidad interior pequeña. 5) Impermeabilidad.4.000 cm² IV 1. 6) Baja conductividad térmica.i) Cintas de amianto para juntas y mastics sellantes. 4) Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250° C). a) Las secciones del conducto principal pueden ser: I 400 cm² II 600 cm² III 1.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTO Para la elección de las piezas componentes del conducto en lo que se refiere a su sección se aplicará la tabla siguiente:
. Los materiales y elementos constitutivos tendrán características tales que confieran al conducto colectivo las siguientes cualidades: 1) Resistencia mecánica suficiente.5.500 cm² b) Las secciones correspondientes del conducto secundario serán: I 200 cm² II 250 cm² III 400 cm² IV 500 cm² 7. En este último caso la relación entre lados internos no será superior a 1.9.9. 2) Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies. 7.
000 (134.200) 17.014) IV 21.875) calefacción central. 70 hkcal2 5 pisos 6 pisos xcm Calentadores de amI 5.000 (88.000 (29.050 h xkJ 2 ) III 31.250) cm ídem de aire para IV 46.688 h x cm 2 ) III 80.
.500) x cm de operación contiII 18.800) 11.614) biente (estufas) 5 o 6 (294 h xkJ 2 ) II 8.670 (19. de conducto principal Calentadores de agua 250 h kcal 2 I 12.000 (201.400) cm III 14. (2.carga térmica máxima total por piso según de pisos ma admitida por cm² sección principal (1) kcal/h (kJ/h).600) kJ instantáneos.000 (336.875 (196.000) (1) La carga térmica máxima tiene por objeto orientar durante el proceso de calculo y verificación de secciones siendo independiente de los artefactos con las potencias aquí indicadas.280) 7.520) 4.500 (73.Tipo de artefacto
Máx n° Carga térmica máxi.670 (49.000 (58.600 (23.000 (504.750) nua (incluye calderas) 8 (1.400 (35.000) IV 120.400) Calentadores de agua 8 II 48.250 (131.750 ( 78.500 (52.500) kcal 640 h x cm2 I 32.
688  2 h cm  h cm 2 
La sección total necesaria es de 515 cm² . 600 cm² de sección principal y cada una de las secciones secundarias será de 250 cm².000 kcal/h (92.9.11). 7. d) Se recomienda verificar que la junta elástica adosada a la brida esté en perfectas condiciones. e) Practicados los orificios en las piezas con plano inclinado para derivación se colocarán los manguitos de conexión (7. por lo tanto se puntualizan a continuación los requisitos mínimos que deben cumplimentarse: a) Los conductos podrán ser construidos con: bloques huecos premoldeados.400  × 8 pisos h  h = 275 cm 2 kcal  kJ  640  2. Determinar la sección principal y secundaria. c) El responsable (7.A continuación se desarrollará un ejemplo para el caso en que se utilicen artefactos combinados.500 kJ/h) para calefacción por circulación de agua en radiadores y un calefón de 22. Determinaremos la sección principal necesaria para el total de los 8 pisos y discriminada por tipo de artefacto.8) adoptará el método constructivo que considere más conveniente para que los conductos cumplan con las condiciones siguientes: bridas perfectamente amuradas a la estructura. resultando una luz libre de por lo menos 3 cm.9.6 MONTAJE DEL CONDUCTO El montaje es una operación que requiere el mayor cuidado. 7. perfecta alineación vertical.500
2) Calefón
22. Todas estas piezas cumplirán las especificaciones de GAS DEL ESTADO referentes a aprobación de materiales para conductos colectivos.688  2 h cm  h cm 2  kcal  kJ   92. se construirá el cerramiento.7 CONTROLES E INSPECCIONES
. b) Los módulos o piezas deberán tener el sello de aprobación de GAS DEL ESTADO y la marca de identificación que corresponda en cada caso. conductos premoldeados o prefabricados. Supongamos que tenemos un edificio dé 8 pisos y deseamos instalar un termotanque de 7.400 kJ/h) por piso. y obtenido el visto bueno por la inspección intermedia. 1 ) Termotanque kcal  kJ   31.50  × 8 pisos h  h  = 240 cm 2 kcal  kJ  250  2. juntas estancas e interiormente sin rebabas. f) Una vez construido el conducto. luego corresponde utilizar el conducto tipo II.500 kcal/h (31. el que no deberá estar ligado en forma alguna al mismo.
. una inspección intermedia y otra inspección de terminación final. g) Como verificación final del estado interior del conducto se pasará un pistón de forma prismática cuyos lados serán 10 mm más cortos que los respectivos lados interiores del conducto. El no cumplimiento de esta condición será motivo de rechazo del conducto. y de los accesorios para su posterior habilitación. incluyendo el tramo de vinculación el cual deberá estar libre de elementos extraños que dificulten la circulación del mismo. conducto.5 en el m omento oportuno. residuos de construcción u otros elementos que constituyan una dificultad al pasaje de gases.El instalador matriculado solicitará por medio del formulario 3. c) Correcta instalación de las bridas soporte (con sus juntas de amianto en buen estado). b) Correcta ubicación de todas las piezas. d) Hermeticidad del conducto. El ensayo consistirá en hacer descender este calibre desde el remate en forma vertical hasta el fondo del. e) Que no existan en el interior del conducto rebabas. f) La correcta ejecución de la toma de aire del conducto. I) Inspección Intermedia Esta inspección debe efectuarse previamente a la construcción de la pared de recubrimiento del conducto y tiene por finalidad verificar: a) Verticalidad. La altura del paralelepípedo será de 50 cm. II) Inspección de terminación final Esta es una inspección complementaria de la anterior que tiene por finalidad verificar el correcto montaje de los artefactos.
‘4 I=
2.74 m2m3
.lFIG 7-1
I 0 I 1 +
FIG 7-2 I
FIG 7-6 ---T&P--
0..25 x 0. 7*4*5@6
7&+2m3
.-_ .---
7-5-l
7a54 .IGUAL NIVfL .70 7 8 fig.
A R T E F A C T O D E CAMARC E S T A N C A C O N C O N D U C T O S VERTICALES E N “U”
FIG 7-5-4
TERM I NAC ION CONDUCTOS DE VENTILACION A LOS CUATRO VIENTOS. I
ARTEFACTO DE CAMARA ESTANCA C O N CONDIJCTOS H O R I Z O N T A L E S ...
.. . 7.______ Cal/h ‘J
secundario primario 6
Conduct0 principal
_______ ..C a l / h I.--___ Cal..
Conduct0
.) S a l ida d e g a s e s quemados
. 7-21) 3 Artefacto
-. 7-21)
B l o c k ( F i g .h
_______ C-.
./h “I
CONDUCT0 COLECTIVO DE EVACUACION (SHUNT)
(Fig.\.-=..
conducto entre paredes
. 7 . p a r e d de recubrimieRto
pa red de1 FIG.11
FIG. 7 ‘-
terminac :i6n del conduct0 .
FIG.mangui
to de conexi6n secundario
FIG. 7 ..14
I/ marca d e identificacih ( pintada )
f ig.7-15-19
.FIG.15
7 -21 m22
CONDUCTOS DE EVACUACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION BRIDA SOPORTE
PIEZA DE CONEXION ENTPE SECUNDPPIO Y PRIMA Pin marca de' identificaci6n (pintada)
fig.salida de gases del
@ direccihn d e
10s g a s e s
INDUCTOS DE EVACUACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION ES'JUEMA DEL SISTEMA DERIVACION
con el título de Ingeniero 0 Arquitecto. Segunda o Tercera Categoría matriculados por la Sociedad. Notificarse por escrito que se responsabiliza expresamente por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por él ejecutadas. Categoría. deberán ser ejecutados por instaladores de Primera.1 La matrícula de Segunda Categoría
. deberán llenarse los siguientes requisitos comunes a todas las categorías: Presentar documentos de identidad.CAPITULO VIII DISPOSICIONES GENERALES
De aplicación a todos los tipos de gas que distribuye la Sociedad. Los poseedores de otros títulos técnicos no enumerados precedentemente.. comerciales o industriales en todo el territorio del país. Notificarse por escrito que todos los trabajos que realice serán ejecutados ajustándose a las Reglas del Arte y en un todo de acuerdo con las Normas y Reglamentos de Gas del Estado y que por ello se hace responsable.3. en caso de pérdida o extravío. Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas.2 MATRICULA DE INSTALADORES DE PRIMERA CATEGORIA
8. originados por defectos o deficiencias de los trabajos de cualquier clase y grado que fuere.
8.1. cuyos estudios comprendan proyectos de instalaciones para circulación de fluidos. se otorgará solamente a los egresados de las Universidades Nacionales o reconocidas oficialmente.1 REGISTRO DE INSTALADORES
8.1. la posesión de conocimientos suficientes para la obtención de dicha matrícula. cualquier deficiencia. a los Maestros Mayores de Obras. 2da. deberán acreditar mediante la presentación del programa detallado de estudios correspondiente y a juicio de Gas del Estado. Sólo podrá obtener duplicado del carné.
8. agregado de artefactos o reemplazo dé los mismos por otros de distinto tipo o consumo. Para la inscripción en el Registro de Instaladores Matriculados de 1ra.. conforme a las disposiciones del Código Civil.2.
8:3 MATRICULA DE INSTALADOR DE SEGUNDA CATEGORIA
8. ó 3ra. con la aclaración de que en todos los casos valdrá para títulos otorgados con seis o más años de estudio. como así también toda modificación de la misma. previa presentación del comprobante de haber hecho la denuncia pertinente ante la Seccional de Policía correspondiente y pago de su importe. ya sea para gas distribuido por redes o envasado. comprometiéndose a reparar de inmediato y a su exclusivo cargo. Abonar el importe de la matrícula que lo acredita como instalador matriculado en Gas del Estado.1La matrícula que habilita al instalador a ejecutar cualquier tipo de instalaciones domiciliarias domésticas. en un todo de acuerdo con las presentes Disposiciones y Normas. como así también a todos los egresados de las Escuelas Nacionales de Educación Técnica u otras oficialmente reconocidas.
O.3. El primero deberá ajustarse al programa detallado que se entrega en el momento de su inscripción. Los técnicos constructores de Tercera Categoría egresados de Escuelas Oficiales./cm2 (0. 8.habilitará al poseedor de la misma a efectuar instalaciones domiciliarias domésticas.4. ya sea teórico o práctico. En casos excepcionales en que no se cuente con matriculado de Primera Categoría en la zona. después de la fecha indicada y hasta el 31 de
. El segundo consistirá en controlar por parte de la sociedad la ejecución personal de una instalación completa dentro del plazo de un año.3. instalaciones domiciliarias domésticas.2 Para la obtención de la matrícula de instalador de Segunda Categoría. comerciales. se deberá abonar el importe de la matrícula al valor vigente con un recargo del 20%. En todos los casos se deberá abonar el derecho de examen que corresponda. año. Los que aprueben los cursos que Gas del Estado desarrolla en zonas en que no actúa el mencionado Organismo. suministrado por redes a presión menor de 2 kg.(Consejo Nacional de Educación Técnica).1 La matrícula será renovada anualmente. lo que se comprobará mediante el examen teórico y práctico. Los interesados serán notificados por Gas del Estado del resultado de su examen. siempre que las tomas correspondan a artefactos cuyos consumos individuales no excedan a 50. industriales o varias en toda la República. debiendo actualizar el valor de las mismas al momento de efectivizarse el pago. sea para gas distribuido por redes o envasado.1 La matrícula de Tercera Categoría habilitará a su poseedor a efectuar en toda la República.1 y conocer las normas respectivas.
8. 8. previo pago de las multas pendientes.196 MPa).P.196 MPa) y en gas licuado cuando fueran alimentadas por tanques a granel.
8.N. por intermedio de su servicio F./cm2 (0.5. cuyos estudios comprendan instalaciones de gas.2 Esta matrícula será entregada: Los que aprueben los cursos dictados por el C.4 MATRICULA DE INSTALADORES DE TERCERA CATEGORIA
8.T. (Formación Profesional Acelerada). podrá requerir nuevo turno para examen en la fecha que a tal fin determine Gas del Estado. apartado 8.A.3. cuyo consumo total no exceda de 5 m3 /h de gas natural. En caso de renovarse después de esa última fecha y hasta el 30 de junio. el solicitante deberá acreditar los conocimientos necesarios para la ejecución de las instalaciones indicadas en el. Las instalaciones para Gas Envasado quedarán limitadas a un solo equipo de dos cilindros. bajo su responsabilidad. RENOVACION DE MATRICULA
8. en viviendas unifamiliares.000 kcal/h (210. y cuando medien razones justificadas.4. por matriculados de Segunda Categoría. la ejecución de instalaciones no contempladas en el presente apartado.3 Cuando el solicitante hubiera sido reprobado en el examen.000 kJ/_h) y la presión interna de la instalación no supere los 200 mmt de columna de agua (2 kPa). caso contrario se procederá a dar por anulado el trámite de otorgamiento de matrícula. No podrán ejecutar instalaciones domiciliarias cuando la presión de distribución sea superior a 2 kg. 8. desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo de cada.5. los Sectores Técnicos podrán autorizar en forma expresa.E.
deberá abonar la deuda anterior además de la matrícula del año en curso con los recargos que correspondan.488 Z 1.883 Z 2. Si el instalador no renovase la matrícula hasta la última fecha mencionada.442 Z Transcurridos TRES (3) años sin que el instalador procediera a la renovación de la matrícula. la misma deberá abonarse a valor actualizado.2 Para su reincorporación. En todos los casos al abonarse la matrícula del año en que se solicite la rehabilitación.diciembre. 8. no se aceptará la presentación de ningún nuevo pedido de gas hasta tanto se abone la misma. vencen para su pago al mes de la fecha de aplicación. deberá abonarse la matrícula más un recargo del 40 % .744 Z 3° Año 30-6 4. se le otorgará matrícula de Segunda Categoría. deberá ajustarse al siguiente detalle: Instaladores de Primera.5 La Sociedad podrá no hacer lugar a la renovación solicitada.152 Z 31-12 2.4 Las gestiones realizadas para la obtención de matrícula que no se cumplimenten en su totalidad dentro de los 90 días corridos. 8. al gestionar su rehabilitación será condición indispensable que hayan desaparecido las causales que originaron dichas sanciones. ambas a valor actualizado. sin examen. como así también quedan condicionados por el término que dure la sanción a iniciar nuevos trámites de pedidos de gas.5. 8. 2° Año
. vencido el plazo referido. como así también las multas que pudieran tener pendientes de pago. Instaladores de Segunda Categoría como así también todos aquellos que habiendo obtenido en su oportunidad matrícula de Primera Categoría sin título habilitante. debiendo e) postulante iniciar nuevamente el trámite. quedará automáticamente eliminado del registro respectivo.5. 8.920 Z 960 Z 30-6 2. Vencido el plazo de renovación de matrícula. conforme se detalla a continuación: 1a Categoría 2a y 3a Categoría 31-3 800 z 400 z 1° Año 30-6 960 Z 480 Z 31-12 1. de corresponder.093 Z 31-12 4. Las multas impuestas al instalador.3 Todo instalador que haya sido sancionado mediante la aplicación de algún Apartado del Artículo 8. Todos los instaladores al renovar su matrícula deberán tener actualizado.120 Z 560 Z 31-3 1. 1.5.688 Z . serán anuladas automáticamente.8 (Penalidades).344 Z 31-3 3. Segunda y Tercera Categoría deberán presentar nuevamente la documentación exigida a tal fin.304 Z 1. el pago de la matrícula del Consejo Profesional respectivo. de acuerdo a los porcentajes precedentemente expuestos y a la fecha de su presentación. expresado para cada categoría en unidades de valor.186 Z 2. deberá oblarse la deuda existente por matrículas atrasadas.5.
. abonando además los derechos que pudieran corresponder: La aprobación del Form.6.6:3 Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a esta Sociedad dentro dé los QUINCE (15) días de producidos. Verificada la hermeticidad de la cañería hasta las llaves de paso. podrá darse comienzo a los trabajos. presentará en la oficina correspondiente el Pedido de Gas de acuerdo al modelo del Form. 8. 3.
8. con la matrícula actualizada.6. por la falta de salida' de aire.4. 8.posibilidad de suministro de fluido al domicilio para el que se proyecta la instalación. Las pruebas de hermeticidad para prolongaciones se ajustarán al Capítulo 3.2 Le queda terminantemente prohibido firmar documentación correspondiente a cualquier instalación cuya ejecución no sea realizada por sí. La presente franquicia no involucra a aquellos instaladores suspendidos o dados de baja. De ventilación: se comprobará que no existan obstrucciones ni fisuras en los conductos de ventilación. Gas del Estado mientras aún estén
.3) la cual deberá mantenerse sin variación durante 15 minutos como mínimo. las obstrucciones que pudiera haber. . 8. o gas envasado en cilindros de 45 kg. se inyectará en la cañería aire a la presión manométrica que corresponda (art.aunque el interesado llenara los requisitos administrativos exigidos. a lo largo de todo su recorrido. comprobándose. 3. 8. 3-4-A junto con un croquis. con personal de su dependencia o contratado a esos efectos.6.A por parte de Gas del Estado. el.6. y por el tiempo que en la misma resolución denegatoria se establezca.4 Antes de ejecutar instalaciones de gas por redes de baja y media presión.6 Una vez terminada la prolongación domiciliaria.3 del Manual de Normas Técnicas. De obstrucción: terminada la prueba de presión se sacarán sucesivamente los tapones y se abrirán los robinetes de cada uno de los artefactos. 8. Al retirar la copia del Form.6 OBLIGACIONES DEL MATRICULADO
8. 3.5 Una vez terminados los trabajos de la instalación. indicándose en el mismo la ubicación del o los medidores. el matriculado deberá someter la misma a las siguientes pruebas: De hermeticidad: cerrando las llaves de paso terminales y abriendo las intermedias si las hubiera.6. El matriculado será responsable del correcto funcionamiento de los conductos. la prolongación y en el caso de instalación de gas envasado. Todo instalador que desee autorizar a un tercero para realizar trámites deberá obtener una certificación de la autorización acordada ante escribano público.4. y bajo su exclusiva dirección y responsabilidad. deberán abrirse éstas y con los robinetes de los artefactos cerrados se comprobará la hermeticidad de éstos en la misma forma que para las cañerías. equipo de cilindros.1 En las gestiones ante los clientes o ante la Sociedad el matriculado acreditará su condición de tal exhibiendo el carné que le otorga Gas del Estado. el matriculado deberá comunicarlo a.A debidamente autorizada. siendo a su vez obligación del matriculado entregar al futuro usuario dicha copia aprobada. cuando los antecedentes y sanciones aplicadas lo hagan aconsejable a juicio de aquélla. las cañerías internas y los conductos de ventilación. implica únicamente la .
comerciales y varios podrá el matriculado no colocar la totalidad de los artefactos proyectados. En instalaciones varias el porcentaje lo determinará la respectiva Oficina Técnica.6. debiendo el matriculado mantener descubiertas las distintas partes de la instalación por el término de TRES (3) días hábiles a partir de la fecha de presentación del Form. aun cuando no hubieran sido supervisadas por parte de Gas del Estado. el matriculado lo comunicará a Gas del Estado presentando otro formulario 3-5 con el agregado de la leyenda "Final". La misma deberá redactarse de la siguiente manera: "RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS COLECTIVOS PARA EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTION" "En mi carácter de Director de Obra reconocido legalmente asumo la responsabilidad del cumplimiento de todas las normas técnicas existentes relativas a este tema y de las Disposiciones y Normas vigentes al respecto en Gas del. el número de las instalaciones que aún quedan pendientes. 8.5.10 En los casos de instalaciones proyectadas
. Transcurrido dicho lapso podrá cubrirlas. etc. conectado a conducto único de ventilación. para los cuales no se hubiera comunicado terminación de trabajo estando aún descubiertos (Form. Será condición indispensable para la aprobación de dicho conducto que en el momento de efectuarse la inspección correspondiente. mediante el Form.8 el Director de Obra deberá firmar una carta compromiso la que será presentada por el instalador conjuntamente con el pedido de inspección parcial de los conductos aludidos. En el caso de grandes edificios. Sólo podrá prescindirse de la colocación total de artefactos y regulador en los casos de instalaciones proyectadas para gas por redes.6. 3-5 con el agregado de la leyenda "instalación descubierta". deberá consignar en cada formulario 3-5 que presente. 8. artefactos de tiro balanceado y todo otro artefacto con válvula de seguridad. 8.descubiertas. además de lo previsto en el art. se deberá conectar como mínimo el 50% de los artefactos proyectados y cuyo consumo sea por lo menos el 50 % del autorizado. dejando las respectivas tomas taponadas. cuando no exista cañería de distribución frente al domicilio.). 3-5 "a la vista"). 3-5. como así también de las reglas del arte que ello implica. tramos por piso. excepto cuando correspondan a cocina. Estado.6. no para la totalidad sino para algunas instalaciones. incluso regulador en el caso de instalaciones de gas a media presión y gas envasado.7 En el caso de tratarse de conductos colectivos.8 Cuando los trabajos de la instalación estén totalmente terminados y en condiciones de habilitarse la misma. y efectuadas con buen resultado las pruebas indicadas en el Art. cuando el matriculado comunique terminación "Final" de trabajos.6. Dicha comunicación podrá ser efectuada en forma parcial o fraccionada (prolongación sola. En instalaciones industriales. se pase verticalmente en todo su recorrido un calibre tipo "pasa" cuyos detalles constructivos podrán solicitarse en la Oficina Técnica respectiva." En ningún caso y por ningún motivo la Sociedad habilitará conductos únicos de ventilación ya terminados. tramos por columnas. 8. 7. 8.6.9 En instalaciones domésticas. con la mayoría de los artefactos colocados.
la Sociedad podrá autorizar el empleo de agua a presión para localizar pérdidas que no puedan detectarse con procedimientos comunes.15 La localización de pérdidas de una instalación se deberá hacer únicamente empleando agua jabonosa aplicada con pincel por la superficie exterior de los caños.a las que no fuera posible suministrarles gas por redes en firma inmediata (sin caño mayor. En todos los casos deberá abonarse un anticipo a fijar por la Sociedad. el matriculado dejará habilitada la instalación completa.5 y comprobado el buen funcionamiento de los artefactos. los Sectores Técnicos podrán autorizar a los matriculados a realizar trabajo u operaciones que normalmente no les están permitidos.6. gas distribuido por redes ó las válvulas propias de los cilindros en las de gas envasado..13 En instalaciones para gas envasado. Asimismo se adjuntará un croquis en el cual se indicará la distancia desde la ubicación de la conexión del futuro servicio con respecto a los ejes medianeros. 8. trasladar medidor o medidores o equipo de gas envasado. existentes con gas. al realizar la conexión de cilindros deberá dejar habilitada la instalación correspondiente. artefactos y ventilaciones. o el llenado con agua u otro fluido para la detección de aquéllas en instalaciones nuevas.17 En instalaciones que se realicen para gas envasado
.6. las hará el matriculado previa presentación del Form. siendo el único responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de la misma. 8.4. 8. previa comprobación de hermeticidad y buen funcionamiento del equipo.12 Excepcionalmente y sólo cuando medien razones o circunstancias justificadas. queda prohibido el uso de llamas para localizar pérdidas en instalaciones con gas. refuerzo de red o pavimento nuevo).6. el futuro usuario podrá solicitar el adelanto de la conexión de gas. 8.6. sacar o empalmar ramal de prolongación existente. deberán permanecer cerradas hasta la finalización de los trabajos. tales como: maniobrar llave de vereda.6. ya sean de gas distribuido por redes o envasado. 3.16 No deben ejecutarse interconexiones entre instalaciones independientes. 8. siendo por consiguiente el único responsable dé las consecuencias que pudieran surgir de la habilitación que realiza. Igualmente no se autoriza el uso de soluciones corrosivas. 8. 8. El matriculado procederá a subsanar cualquier inconveniente que existiese en la instalación o artefactos. Las llaves de medidores en las instalaciones de. 8.11 En los casos de pavimento en construcción. presentando una nota en la que se indicará el consumo horario y/o cantidad y tipos de artefactos a instalarse en la futura finca.14 Las modificaciones y/o ampliaciones en instalaciones. Como excepción y en el caso de instalaciones embutidas. quien se notificará de ello por escrito. Después de haber cumplido satisfactoriamente las pruebas indicadas en el Art. Gas del Estado pondrá esta circunstancia en conocimiento directo del futuro usuario. llaves y juntas.A. accesorios.6.6.6.
habilitarse la instalación.18 Cuando se trate de instalaciones existentes que hayan estado fuera de uso más de UN (1) año. En las instalaciones proyectadas para media presión. 3.5 (instalación descubierta). el matriculado deberá presentar junto con el Form. el pedido de habilitación (Form: 3-3). Los planos llevarán las firmas de personas responsables de las empresas propietaria y constructora.5 implique la presentación de un nuevo Form. 3. ésta fuera objeto de observaciones.7. AL requerirse final de obra deberá agregarse a dicho plano la ubicación de los artefactos.8.6. éste no da por cumplido el rechazo sino que lo mantiene en suspenso mientras dure su aprobación. el matriculado deberá mantener descubierta la instalación en las partes observadas. 8.será optativo por parte del futuro usuario dejar prevista la misma para el uso futuro de gas natural. Cuando la observación realizada como consecuencia del Form. futura media presión o batería de gas envasado.3. 3. En este casó el Form.A será presentado junto con aquel.4. Sin perjuicio de lo expresado y al margen de la responsabilidad legal ante los usuarios o ante quien correspondiere.7. en oportunidad de presentarse el Pedido de Gas (Form. salvo en los casos que se contemplan en el artículo 2. en un plazo de DIEZ (10) días hábiles a contar de la fecha de entregado el mismo. Si de la inspección resultare la necesidad de reacondicionar las instalaciones existentes. o equipo de cilindros o batería para los mismos.1 Para las instalaciones de gas por redes de baja y media presión. En toda instalación que requiera habilitación "in-situ". y el listado de materiales aprobados por esta Sociedad discriminados por denominación.. 3. se adjuntará un croquis a título informativo que contendrá la ubicación del o los medidores. marca y matrícula. el matriculado hará la comunicación respectiva a Gas del Estado mediante la presentación del Form.5 con la leyenda "MEDIDOR COLOCADO". 8. si correspondiere. 3. el recorrido de la cañería interna con sus diámetros respectivos. se deberá presentar el Form. o gas envasado en cilindros de 45 kg. 3.A). siendo obligación del matriculado en todos los casos presentar un nuevo pedido dé inspección dentro de los plazos fijados.2. 3.2 Al solicitarse inspección ocular con cañería descubierta deberá presentarse junto con el Form.7 PLANOS DE INSTALACIONES
8.7. prolongación domiciliaria con su respectivo diámetro.
. las mismas deberán ser realizadas a cargo del usuario y por instalador matriculado. 8.A modificatorio. el matriculado se hará pasible de las penalidades previstas en la presente reglamentación.
8.5 /Final). Una vez terminados los trabajos y en condiciones de. por el término de TRES (3) días a partir de la fecha de la presentación del nuevo Form. Cuando el medidor a colocar por el instalador supere la capacidad de 10 m3/h.19 Si en oportunidad de visitar el domicilio con motivo de la presentación del Form. 3. características y diámetro de las conexiones. contendrá el detalle de la colocación del o los reguladores indicando capacidad.5. 3-5.5 un plano conforme a obra donde se indicará además de lo señalado precedentemente y lo indicado en el artículo 7. la Sociedad realizará una inspección antes de otorgar el suministro de fluido.4. 3.6.
8. 8.7. se deberá presentar nueva solicitud abonando nuevamente los derechos. se podrá tramitar el Form.12 Para instalaciones a las que se suministren gas natural a alta presión superior a 2 kg. por la totalidad de los trabajos a su cargo por el plazo máximo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de aprobación del pedido de inspección respec-
. éstos serán responsables ante Gas del' Estado. en cuanto se refiere a las penalidades citadas en este artículo. mediante nota.del Director de Obra y del Instalador Matriculado que se designe para efectuar las instalaciones de gas.1.7. Los tramos existentes se marcarán con líneas de trazos con los mismos colores. será automáticamente anulado. 8.7.7.19d MPa) o gas licuado a granel será de aplicación lo establecido en las normas respectivas. dejando en la parte izquierda un margen de 25 mm x 297 mm.11 Todo pedido de gas (Form. 8. 8.5 Los planos señalados en los artículos precedentes llevarán una carátula según Fig.7.3 Los planos que se presenten a través de toda la tramitación no son objeto de aprobación por parte de Gas del Estado.4 Los planos indicados deberán ser presentados en escala 1:100. automáticamente quedará anulado. siempre y cuando no sea solicitada. de acuerdo a Norma IRAM 4504 (designación de formato A4).A juntamente con el plano a que se hace referencia en el Art. Las medidas de dichos planos serán tales que permitan su plegado sobre un tamaño de 185 mm x 297 mm. pudiendo ser original o copia: Los detalles estarán dibujados en escala adecuada. su conservación por otro año. 3. 8.7./cm2 (0.8 PENALIDADES
Sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera corresponder a los matriculados de conformidad con la legislación vigente.A) que fuera presentado para su información y cuya copia ya aprobada no hubiera sido retirada dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la fecha de su presentación.7. 8. 3.7. .A) cuya copia aprobada por la Sociedad fuera retirada y que dentro de los DOS (2) años subsiguientes no registre trámite alguno.7.1.10 Anulado el pedido de gas y deseando reiniciar el trámite.4.
8. montante o colector de medidores.9 Todo pedido de gas (Form. 3. 3. 8. se presentará el Form.1.8 Para aquellas instalaciones en que se incremente el consumo de modo que deba cambiarse y/o trasladarse el servicio y/o medidor.A sin el croquis indicado en el Art. 8. 8.6 En los planos el recorrido de la cañería se indicará con rojo y las ventilaciones con verde.7.7. o modificarse el recorrido o diámetro de la prolongación.4.4.7. o aumentarse su número de cilindros. 8. 8. 8.4.7 Para aquellas instalaciones domiciliarias que se encuentren en trámite de habilitación o ya habilitadas y en las cuales se incrementen consumos sin que ello obligue al cambio o traslado del servicio y/o medidor o aumentar el número de cilindros de gas licuado.
La suma equivalente a la "Unidad de Valor" se modificará automáticamente en la fecha en que varía el precio del metro cúbico de gas natural. Salvo los supuestos previstos en el apartado 8. Gas del Estado podrá hacer al mismo todas las visitas o inspecciones que considere necesarias. Suspensión por el término de TRES (3) meses a DOS (2) años o inhabilitación por CINCO (5) años. las sanciones que pudieran corresponder serán de aplicación inmediata. relacionadas con el precio de gas natural. en cuyo caso el plazo para la aplicación de sanciones se ampliará a DIEZ (10) años. aplicándose el nuevo importe para las infracciones comprobadas a partir de dicha fecha. v.tivo. en cuyo caso corresponderá la determinada por el Art.8.1 El matriculado será sancionado con multas variables. dará lugar a la concreción de las sanciones mantenidas en suspenso. A partir de la presentación del Pedido de Gas (Form. establecidas en "Unidades de Valor". por parte del matriculado. solo se aplicará la multa de mayor monto si se trata de sanciones pecuniarias. bajo tierra. 3-5 Parcial o Final). 8. a juicio de Gas del Estado. v.2 El matriculado será sancionado con Llamado de Atención. 8. LLAMADO DE ATENCION
. quedando debidamente notificado de ello cuando lo hiciere personalmente o por intermedio de cualquier persona en el domicilio denunciado ante esta Sociedad.3a.A) para un domicilio.v. sea de carácter grave.1. v. ni proteger correctamente de acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente reglamento. o BAJA del Registró de Instaladores cuando se comprueben las infracciones que se indican para cada caso. En los casos en que se compruebe más de una deficiencia sancionable en una misma instalación. Por no usarse caños de material adecuado. las deficiencias observadas serán puestas en conocimiento del mismo por escrito.8. Cuando en el Pedido de Gas ( Form. salvo cuando se trate de Llamado de Atención. Las penalidades originadas en las deficiencias señaladas se mantendrán en suspenso por el término de SEIS (6) meses a contar desde la fecha de efectuado el rechazo. la de mayor importancia si las sanciones no son multables. dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del rechazo: MULTA de a 150 u. Por instalar caños. La comprobación reiterada de objeciones señaladas ya con anterioridad. Las multas señaladas en el artículo siguiente por las causas que en el mismo se indican.8. v. (de aplicación inmediata). los caños que corran a la vista. en los siguientes casos: por no comunicar nueva terminación de trabajos de instalaciones observadas.4. Cuando la falta cometida. 3. y si son de ambos caracteres se aplicará únicamente la no multable. Cuando medie comunicación formal de terminación de trabajos (Form.8. se valorizarán en u. las prolongaciones. 3. 8. considerándose en casos de varias deficiencias únicamente la de sanción mayor. Cuando se detecten pérdidas en prolongaciones o cañerías internas: MULTA de 400 u. accesorios o materiales que no se hallen especificados en el presente reglamento. en contrapiso a aquellos que se embutan en mampostería: MULTA de 400 u.3-A) figure información equivocada de modo que impida efectuar el servicio o motive intervención inadecuada de la Sociedad: MULTA de 300 u.
antes de haber retirado una copia aprobada del Pedido de Gas (Form. No presentar Form. 3-4-A y/o plano. Instalar en nichos.Iniciar la ejecución de una instalación de gas. Sacar o empalmar ramal de prolongación existente y trasladar o retirar medidores sin el permiso correspondiente. Instalar conductos únicos de ventilación en forma no reglamentaria. Rematar en forma deficiente o no reglamentaria los conductos de ventilación de artefactos: Instalar equipos o baterías de cilindros de gas envasado a menor distancia de aberturas y/o fuegos abiertos que prevé la reglamentación. Colocar cañerías en contacto con conductores eléctricos. No efectuar la aislación dieléctrica de cañerías en la forma reglamentaria. Colocar calefones y/o termotanques de tiro natural sobre piletas o cocinas. Solicitar terminación de trabajo (Form. Instalar estufas de rayos infrarrojos en ambientes cuyo volumen no guarde la relación debida con el consumo del artefacto y aberturas al exterior. Ejecutar baterías para medidores sin ventilación ó deficientemente efectuada. sin conocimiento de la Sociedad. en los casos de modificaciones realizadas en instalaciones existentes de gas por redes o envasado. Presentar formulario 3-5 mal informado y/o con indicaciones sobre artefactos o consumo que difieren con lo aprobado en Form. 3-5 dentro del plazo establecido en el Form. Instalar equipos o baterías de cilindros de gas envasado en espacios que no tienen la superficie de cielo abierto reglamentaria. Conectar artefactos en forma clandestina o sea. SUSPENSION POR SEIS MESES No levantar rechazos cumplido el plazo de UN (1) mes de la fecha de la aplicación de la multa impuesta en primera instancia (Suspensión Inmediata). Ejecutar cañerías formando cierre hidráulico. 3-5) teniendo el Form. Instalar artefactos sin dispositivo de seguridad cuando la reglamentación exija su colocación. No colocar llave de bloqueo de sifón. Instalar artefactos en espacios que no reúnen las condiciones reglamentarias. Por artefactos que no estén rígidamente instalados. caños de agua. calefones no aprobados para ese fin. SUSPENSION POR TRES MESES No colocar artefactos blindados para iluminación de batería de medidores o su respectivo interruptor debidamente aislado. etc. Suspensión POR DOS AÑOS
. SUSPENSION POR UN AÑO Localizar pérdidas en cañerías mediante su llenado con agua u otro fluido sin la autorización correspondiente. No taponar llaves de medidor o tomas de futuros artefactos. 3-4-A. Conectar artefactos con goma u otros elementos de conexión no reglamentarios. albañales. No efectuar ventilación de nichos de acuerdo al reglamento. Colocar artefactos sin llave de paso o que ésta bloquee más de un artefacto. 3-4-A rechazado. No solicitar la inspección ocular descubierta de cañerías y conductos de ventilación (individual o colectivo). Omitir realización de la prueba de obstrucción de cañería. Ejecutar en forma no reglamentaria los conductos de ventilación de artefactos u omitir s ejecución. 3-4-A) o copia de plano aprobado en los casos de suministro de gas natural a alta presión o gas licuado á granel.
caso de que el matriculado se encuentre suspendido o su actuación diera lugar a una nueva suspensión. Instalar estufas de tiraje común sin la ventilación al exterior. siendo suficiente para su efectivización la verificación de la reincidencia en los siguientes términos: dentro del año. Ello significa que no acumularán los lapsos de cada una de las suspensiones. Colocar cañerías de diámetro insuficiente para la conducción del caudal necesario. si correspondiera sancionar con LLAMADO DE ATENCION. 8. de los tres años. la misma se computará a partir de la fecha de la resolución correspondiente.3 El matriculado se hará pasible de sanciones variables desde Llamado de Atención a Suspensión por el término de TRES (3) meses a DOS (2) años. en dormitorios. Cuando se comprobare otro tipo de infracción no contenida en la presente reglamentación. mala fe. 8. AL comprobarse la vinculación de los matriculados con los agentes de la Soci edad para cualquier efecto que sea y en tanto se refiera a sus actividades como tales.5 La enumeración de las causales de penalidades consignadas en los artículos precedentes no es taxativa. inhabilitación por CINCO (5) años o BAJA del Registro de Instaladores. que no se ajusten a la reglamentación vigente. informalidad. INHABILITACION POR CINCO AÑOS Abrir o cerrar llave de vereda. y bajo su exclusiva responsabilidad. En todos los casos podrá aplicarse la BAJA si a criterio de Gas del Estado se justificara tal medida.
. 8. BAJA Por firmar documentación correspondiente a cualquier instalación. Habilitar una instalación con gas. Instalar estufas de tiraje común.Probar cañerías utilizando soluciones corrosivas.8. etc. queda a criterio de Gas del Estado la aplicación de las sanciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta cometida. Se aplicará la sanción inmediata superior al matriculado que por tercera vez consecutiva incurriera en la misma deficiencia sancionable. si correspondiera sancionar con SUSPENSION de 3 ó 6 MESES.8.4 En. si correspondiera sancionar con SUSPENSION de 1 ó 2 AÑOS. Instalar calefones o termotanques de tiro natural o toma para los mismos. en forma de responder a la confianza depositada en él al acordarle la matrícula.8. sin previa autorización. con personal de su dependencia o contratado a ese efecto. de los dos años. sin previa autorización. dando lugar a reclamaciones por negligencias. rayos infrarrojos o tomas para las mismas. cuya ejecución no haya realizado por sí. departamentos de ambiente único. baños y pasos comunicados con dormitorios. teniendo en cuenta los antecedentes de su legajo y la gravedad de la falta en los casos siguientes: Por deficiente ejecución o habilitación de instalaciones que pudieran afectar la seguridad de las personas y bienes de los usuarios. en dormitorios y/o ambientes únicos que no cumplimenten la reglamentación vigente. trato desconsiderado. Por no ajustar su conducta y la de su personal ante el público y la Sociedad.
Lugar y fecha .......................
.............. Asimismo me notifico que las reposiciones se efectuarán contra entrega del cilindro vacío en el acceso al edificio. Firma futuro usuario
........ siendo por mi cuenta la conexión del mismo.... Documento de identidad ........ Por la presente..... De nivel de acera y no contando con ascensor o montacargas...............9 MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR EQUIPO DE GAS ENVASADO........... localidad..........50 m............. en mi carácter de propietario / inquilino de la finca sita en la calle ................................................... GAS DEL ESTADO efectuará la entrega y/o reposición de cilindros en el acceso al edificio..... siendo por mi cuenta y riesgo la elevación de los mismos hasta su lugar de ubicación en el gabinete........... ..................... tomo conocimiento que...............N°........E........ por estar el equipo a más de 1... UBlCADO A MAS DE 1..50 m DEL NIVEL DE ACERA
Señor Presidente Gas del Estado S. Nombre y Apellido ...... a nivel de acera...................8......................................
MATRICULA N” CAT.INSTALACION CALLE Entre LOCALIDAD
PARA G A S N” PISO DTO.
More From This UserManual Curs Fotografia DigitalManual Curs Fotografia DigitalManual de Piano y Armonía básicaManual de Piano y Armonía básicaBlues Piano.pdfBlues Piano.pdf

References: artículo 8
 artículo 7
 Artículo 8
 resolución 
 artículo 2
 artículo 7
 resolución