Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-23-junio-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-1158829
Timestamp: 2016-10-24 14:32:41+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación de Loeches, en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación de Loeches, en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública	RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación de Loeches, en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación de Loeches, en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública Estado	:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a instancia de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, con domicilio en La Moraleja, Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes número 177, solicitando la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación citada.
Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no habiéndose presentado alegación alguna durante el plazo reglamentario.
Resultando que el anuncio de información pública de la ampliación de la subestación fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Loeches, recibiéndose certificación acreditativa de fecha de 24 de octubre de 2007 en la que no consta que se hayan presentado alegaciones.
Resultando que con fecha de 5 de octubre de 2007 se remite un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Loeches a los efectos previstos en los artículos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, indicando que se deberá emitir informe en el plazo de un mes, no recibiéndose contestación alguna en el plazo indicado.
Resultando que con fecha 5 de octubre de 2007 se remite un ejemplar del proyecto a la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid a los efectos previstos en la citada Ley 13/2003, de 23 de mayo; recibiéndose informe del que no se deduce oposición del proyecto, si bien hace unas observaciones en relación con la legislación ambiental de la Comunidad de Madrid y la Ley 13/2003. Dado traslado a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima., contesta manifestando que toma razón de la no oposición al proyecto, y que en lo relativo a la Ley 13/2003, esa empresa considera que se respeta perfectamente lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, que en ningún caso exige el sometimiento a evaluación de impacto ambiental de proyectos de ampliación de subestaciones. Por otra parte, entienden que lo dispuesto en la Ley 13/2003 se refiere a condiciones legales ambientales que puedan afectar al planeamiento, como determinadas reservas o instrumentos de ordenación que derivan de normativas de protección del medio ambiente.
Esta contestación se remitió a la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, no habiéndose recibido respuesta alguna por lo que ha de entenderse su conformidad.
Visto el informe favorable del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008. Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.
1. Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación a 400/220 kV de Loeches, en el término municipal de Loeches (Madrid), que consiste básicamente en:
Instalación de un nuevo banco de transformación AT-3, de 600 MVA y relación 400/220/33 kV en la calle 4.
Construcción de la nueva calle 5 en el parque de 400 kV para reubicación de la posición de línea Morata.
Conversión de la actual posición Morata en la calle 4, a posición AT-3.
Construcción de una nueva posición 14 en el parque de 220 kV, para la posición AT-3.
Renovación del sistema de distribución de corriente alterna del parque de 400 kV y adaptación de las alimentaciones del parque de 220 kV.
Conexión mediante línea subterránea a 220 kV, simple circuito, entre el AT-3 del parque de 220 kV y la posición 14 del parque de 220 kV.
Modificación de la torre número 1 de línea Loeches-Morata.
En la posición de AT-3 y equipos de 220 kV en la salida. del AT-3 se instaura un seccionador de 3 columnas con cuchillas de puesta a tierra (220 kV), tres pararrayos autoválvula en el lado de 400 kV y otros 3 en el lado de 220 kV, un transformador de tensión capacitivo y tres botellas terminales.
Los actuales transformadores de tensión capacitivos y las bobinas de bloqueo de la posición de línea Morata, junto con sus correspondientes soportes y aisladores soportes, serán desmontados y trasladados a la calle 5, donde se reubicará esta posición.
En la posición de línea Morata a 400 kV se instalarán dos transformadores de intensidad, dos interruptores, cuatro seccionadores rotativos de tres columnas, un seccionador rotativo de tres columnas con cuchillas de puesta a tierra, tres bobinas de bloqueo (desmontadas de la calle 4), y dieciocho aisladores.
En la posición de AT-3 se instalará un transformador de intensidad, un interruptor, dos seccionadores rotativos de tres columnas con cuchillas de puesta a tierra, tres transformadores de tensión capacitivos, tres pararrayos autoválvulas, tres aisladores y tres botellas terminales .
Obra civil, ampliación de las redes de tierra, embarrados, pórticos, diferencial de barras y sistemas de comunicaciones.
Modificación de la línea Loeches-Morata:
Se modificará la línea a 400 kV Loeches-Morata a la salida de la subestación mediante el montaje de un nuevo apoyo como fin de línea frente a la nueva calle 5, posición Morata, y se desmonta el actual apoyo número 1 de la misma línea situado frente a la calle 4.
Conductores: De AL-Ac, tipo cardinal AW de 547,30 mm² de sección.
Capacidad de transporte: 900 MVA.
Cables de tierra: Uno, de fibra óptica, de 118 mm² de sección.
Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio U160 BS.
Apoyo: Torre metálica, en estructura de celosía.
Longitud total: 0,341 kilómetros.
Término municipal afectado: Loeches.
Enlace subterráneo a 220 kV entre los parques de 400 kV y 220 kV:
Capacidad de transporte: 724 MVA.
Conductores: De cobre de 2.500 mm² , con aislamiento seco, tipo XLPE, en configuración al tresbolillo.
Tipo de instalación: En zanja con tubos hormigonados.
Conexión de las pantallas a tierra: Single-Point.
La finalidad de la ampliación viene motivada por una mejora en la red de transporte debido al incremento significativo del consumo en la zona. Se conseguirá, además, una mejora del control de tensiones.
2. Declarar la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Energético, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subestación de Loeches, en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN