Source: https://www.scribd.com/document/58489354/Manual-de-Normas-y-Condiciones-Ver-3-1-Doc
Timestamp: 2016-12-09 11:05:03+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinVersión no Oficial
ÍNDICE DE CONTENIDO ÍNDICE DE TABLAS ÍNDICE DE DIAGRAMAS LISTADO DE PATRONES 1 INTRODUCCIÓN 1.1 Objetivo 1.2 Alcance del Documento DEFINICIONES NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3.1 Alta Tensión 3.2 Media Tensión 3.3 Baja Tensión 3.3.1 Sistema monofásico, corriente alterna, 120/240 volt, 60 Hz, 3 alambres (Diagrama 3-1) 3.3.2 Sistema monofásico, corriente alterna, 208Y/120 volt, 60 Hz, 3 alambres, conexión estrella aterrizada (Diagrama 3-2) 3.3.3 Sistema trifásico, corriente alterna, 240 volt, 60 Hz, 4 alambres, con monofásico 240/120 volt, conexión delta cerrada con una fase aterrizada en el medio (Diagrama 3-3) 3.3.4 Sistema trifásico delta abierta, corriente alterna, 240 volt, 60 Hz, 4 alambres, con monofásico 240/120 volt (Diagrama 3-4) 3.3.5 Sistema trifásico, corriente alterna, 208Y/120 volt, 60 Hz, 4 alambres, estrella aterrizada (Diagrama 3-5) 3.3.6 Sistema trifásico, corriente alterna, 480Y/277 volt, 60 Hz, 4 alambres, estrella aterrizada (Diagrama 3-6) 3.3.7 Sistema trifásico delta cerrada, corriente alterna, 480 volt, 60 Hz, 3 alambres (Diagrama 3-7) 3.4 Otros Niveles de Tensión Existentes CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4.1 Interruptor Principal 4.2 Acometidas 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Número de Acometidas en Baja Tensión 4.2.3 Acometida Aérea en Baja Tensión 4.2.3.1 Separaciones de las Acometidas Aéreas en Baja Tensión 4.2.3.2 Disposiciones Generales sobre Acometidas Aéreas en Baja Tensión 4.2.4 Acometida Subterránea en Baja Tensión 4.2.4.1 Disposiciones Generales sobre Acometidas Subterráneas en Baja Tensión 4.2.4.2 Consideraciones Generales sobre la Ubicación de Transformadores de Gabinete 4.2.4.3 Consideraciones Generales sobre Acometidas Subterráneas en Baja Tensión con Transformadores Sumergibles 4.2.5 Servicio Aéreo o Subterráneo en Media Tensión 4.2.5.1 Generalidades 4.2.5.2 Disposiciones Generales sobre el Suministro en Media Tensión
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado:
i iii iv v 1-1 1-1 1-1 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2
3-3 3-3 3-4 3-5 3-5 4-1 4-1 4-1 4-1 4-2 4-6 4-7 4-8 4-9 4-9 4-11 4-11 4-12 4-12 4-12
3.1 Dic-08
Versión no Oficial
Especificaciones y Patrones de Construcción Subterráneos en Baja y Media Tensión (Obras Civiles) 4.2.6.1 Disposiciones Generales 4.2.6.2 Tubería de Elevación o Bajante en Poste Eléctrico 4.2.6.3 Vigaductos 4.2.6.4 Cámaras Subterráneas 4.2.6.5 Plataformas para Transformadores de Gabinete 4.2.6.6 Cuarto Eléctrico en Baja Tensión 4.2.6.7 Caseta para Medición en Media Tensión para un Circuito (Servicio Subterráneo) 4.2.7 Aislamiento de las Acometidas 4.2.8 Puesta a Tierra de las Acometidas Punto de Entrega 4.3.1 Disposiciones Generales sobre el Punto de Entrega para el Servicio Eléctrico Subterráneo en Baja Tensión Pérdidas Técnicas 4.4.1 Metodología Convenios de Construcción 4.5.1 Contenido de un Convenio de Construcción 4.5.2 Aplicación de Convenios de Construcción
4-13 4-13 4-14 4-15 4-15 4-17 4-17 4-17 4-17 4-18 4-19 4-19 4-20 4-20 4-24 4-24 4-24 5-1 5-1 5-1 5-2 5-2 5-3 5-3 5-3 5-4 5-4 5-5 5-6 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-2 6-2 6-4 6-4 6-5 6-5 6-6 6-7
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5.1 Generalidades 5.2 Conceptos Básicos a Ser Considerados por el Diseñador 5.3 Consideración Especial para Proyectos en Sistemas Aislados 5.4 Procedimiento para la Revisión de Planos 5.5 Vigencia de la Aprobación 5.6 Proyectos de Edificaciones 5.6.1 Requisitos para los Proyectos de Edificaciones Nuevas 5.6.2 Requisitos para Proyectos en Edificaciones Existentes (Aumento de Carga, Remodelaciones, Modificaciones de Cuadro de Medidores) 5.7 Proyectos de Urbanizaciones 5.7.1 Requisitos para Proyectos de Urbanizaciones 5.8 Resumen de Carga MEDICIÓN 6.1 Medición del Servicio Eléctrico al Cliente 6.2 Gestión de Medidores 6.3 Instalación de Medidores 6.4 Medidores en Edificaciones 6.5 Requisitos para Cuadros de Medidores 6.5.1 Cableado de Cuadros de Medidores 6.5.2 Bases para Receptáculos de Medidores Individuales 6.5.3 Detalles Adicionales sobre los Receptáculos de Medidor Individual 6.5.4 Bases para Receptáculos de Medidor Modulares 6.5.5 Cajas para Transformadores de Corriente y para Medidores 6.5.6 Otros Requerimientos Técnicos para Cuadros de Medidores 6.6 Medición en Media Tensión
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Versión: Revisado:
ÍNDICE DE TABLAS No. 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 6-1 6-2 TABLA Diámetro de la Tubería para Acometidas Aéreas, Según la Capacidad del Interruptor Principal Cantidad de Conductores Eléctricos, Cantidad y Diámetro de Ductos, y Sección de la Vigaducto Subterránea Según el Interruptor Principal Cámaras en Baja Tensión Patrones de Plataformas para Transformadores de Gabinete Trifásicos Aislamiento de Acometidas Según los Voltajes de Distribución Conductor al Electrodo de Puesta a Tierra para Sistemas de Corriente Alterna Tamaño del Ducto para Cajas Metálicas (Requisitos Mínimos) Características del Receptáculo para la Medición Según el Tipo de Servicio Eléctrico Página 4-6 4-10 4-16 4-17 4-18 4-18 6-3 6-6
ÍNDICE iv
ÍNDICE DE DIAGRAMAS No. 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 DIAGRAMA Sistema Monofásico, Corriente Alterna, 120/240 volt, 60 Hz, 3 Alambres Sistema Monofásico, Corriente Alterna, 208/120 volt, 60 Hz, 3 Alambres, Conexión Estrella Aterrizada Sistema Trifásico, Corriente Alterna, 240 volt, 60 Hz, 4 Alambres, con Monofásico 240/120 volt, Conexión Delta Cerrada con una Fase Aterrizada en el Medio Sistema Trifásico Delta Abierta, Corriente Alterna, 240 volt, 60 Hz, 4 Alambres, con Monofásico 240/120 volt Sistema Trifásico, Corriente Alterna, 208Y/120 volt, 60 Hz, 4 Alambres, Estrella Aterrizada Sistema Trifásico, Corriente Alterna, 480Y/277 volt, 60 Hz, 4 Alambres, Estrella Aterrizada Sistema Trifásico Delta Cerrada, Corriente Alterna, 480 volt, 60 Hz, 3 Alambres Excepción No. 1 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 2 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 3 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 4 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 5 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 6 – Número de Acometidas en Baja Tensión Excepción No. 7 – Número de Acometidas en Baja Tensión Interconexión a la Red de ELEKTRA en Media Tensión - Punto de Entrega Página 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 3-4 3-5 4-2 4-3 4-3 4-4 4-4 4-5 4-5 4-12
300 Ampere Cámara de Paso BT Tipo “C-1C” Interruptor de 1.35 kV (2 Circuitos Máximo) Cámara de Empalme MT Tipo “A” Cámara de Empalme MT Tipo “A-1”
. NS-4-1 NS-4-2 NS-4-3 NS-4-4 NS-4-5 NS-4-6 NS-4-7 NS-4-8 NS-4-9 NS-4-10 NS-4-11 NS-4-12 NS-4-13 NS-4-14 NS-4-15 NS-4-16 NS-4-17 PATRÓN Espacios Libres en Tomas de Servicio Aéreo Alternativas al Punto de Fijación y Acometida de Servicio Aéreo en Pared de Residencia Medidor en Muro Hacia el Frente de la Propiedad Salida de Servicio con Tubería y Tipo de Entrada Expuesto Servicio Expuesto para Consumidores Poste de Acero para Sujetar Cable de Servicio Patrón en Blanco Toma de Servicios de Líneas Aéreas para Acometidas Subterráneas Secciones de Vigaductos para Servicios Secundarios Subterráneos Secciones de Vigaductos para Primarios Subterráneos Escalonamiento y Fijación de Ductos Subterráneos Cámara de Paso Tipo “C” para Cables de Baja Tensión Interruptor de 60 a 200 Ampere Cámara de Paso Tipo “C-1B” Interruptor de 225 a 1.500 Ampere Cámara BT-MT Tipo “C-1CP” para Cables 4/0 AWG .15 kV y 1/0 AWG .400 a 2.Versión no Oficial
LISTADO DE PATRONES No.
ÍNDICE vi
No.500 Ampere
. NS-4-18 NS-4-19 NS-4-20 NS-4-21 NS-4-22 NS-4-23 NS-4-24 NS-4-25 NS-4-26 NS-4-27 NS-4-28 NS-4-29 NS-4-30 NS-4-31 NS-6-1 NS-6-2 NS-6-3 NS-6-4
PATRÓN Cámara de Empalme MT Tipo “T” Cámara de Empalme MT Tipo “V1-22” Base de Hormigón y Cámara de Paso para Transformadores Monofásicos Tipo Gabinete Base de Hormigón y Cámara de Paso para Transformadores Trifásicos Tipo Gabinete Base de Hormigón y Cámara de Paso para Transformadores Trifásicos Tipo Gabinete (1.Trifásicos (200 a 600 Ampere) Caja para Transformadores de Corriente Trifásicos de 600 a 2.000-1.500 kVA – 480 / 277 V) Cámara Tipo C-1D para Transformadores Sumergibles Cuarto Eléctrico en Baja Tensión Caseta para Medición en Media Tensión para un Circuito (Servicio Subterráneo) Localización de Transformadores de Gabinete Acometidas y Punto de Entrega Servicio Subterráneo Esquema Simplificado de un Sistema de Tierra para Acometida Sencilla Conexión a Tierra con Varilla Adicional Medición Monofásica en Media Tensión Medición Trifásica en Media Tensión Bases para Receptáculos de Medidores KWH Monofásicos o Trifásicos Caja de Medidor Tipo Base-A Trifásico o Monofásico Caja para Transformadores de Corriente Monofásico (200 a 400 Ampere) .
1 Dic-08
.Versión no Oficial
ÍNDICE vii
No. NS-6-5 NS-6-6
PATRÓN Receptáculos Modulares para Medidores con su Medio de Desconexión Receptáculos para Medidores con Interruptor Principal y Protección de la Medición
aplicarán a todas las solicitudes de servicio eléctrico efectuadas por los clientes a ELEKTRA. debidamente aprobadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Las solicitudes en alta tensión deberán dirigirse a las oficinas de la Dirección de Distribución e Ingeniería de ELEKTRA.1 Dic-08
. su reglamentación.1
El presente documento reúne normas y condiciones técnicas mínimas requeridas para atender la solicitud de suministro del servicio eléctrico. Las normas técnicas para obras de diseño y construcción de redes de distribución propiedad de ELEKTRA son materia de otros documentos. en las obras requeridas para la interconexión de las instalaciones del cliente a las redes propiedad de la Empresa. la Empresa pone a disposición de sus clientes en su portal de Internet. modificaciones y anexos que se le incorporen. resoluciones y el Régimen Tarifario vigente.pa/: • • Normas de Construcción Aérea Normas de Construcción Subterránea
Igualmente. prevalecerán las disposiciones legales jerárquicamente superiores y en todo caso. en el siguiente vínculo http://www. el siguiente documento.Versión no Oficial
INTRODUCCIÓN 1-1
1.elektra.com. los cuales se encuentran disponibles en el portal de Internet de la Empresa. promotores y posibles clientes las disposiciones que rigen las relaciones con ELEKTRA en baja y media tensión para la aprobación de los planos eléctricos. En el caso que se detecten contradicciones o discrepancias entre las reglamentaciones indicadas en este documento. Esta normativa aplica únicamente a las solicitudes de servicio eléctrico en baja y media tensión. 1. y tiene por objeto señalar a los clientes. lo que establezca la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.2 Alcance del Documento
Las normas y condiciones contenidas en este documento y aquellas disposiciones. el cual sirve como guía y recomendación a los clientes para una correcta y segura construcción de sus instalaciones internas asociadas al suministro: • Guía y Recomendaciones para las Instalaciones Eléctricas Internas de los Clientes
dentro o fuera del muro de la edificación.1
Accesible (referido a equipos eléctricos)
Equipo al que es posible tener acceso.5 Alta tensión
Tensión igual o superior a 115 kV. 2. no protegido por puertas con cerradura. 2.3 Acometida aérea
Los conductores aéreos de acometida que van desde el último poste o soporte aéreo hasta el sistema de alambrado del inmueble (se incluyen los empalmes. hasta el sistema de alambrado del inmueble. 2. altura u otros medios efectivos. 2. 10 de 22 de febrero de 2006. cuadrada o rectangular) para el medidor eléctrico. hasta el primer punto de conexión con los conductores de entrada de la acometida en una caja de terminales o medidor u otro encerramiento. el punto de conexión debe ser considerado como el punto de entrada de los conductores de acometida al edificio.1 Dic-08
. 26 de 29 de enero de 1996. 2. suministrada e instalada por el cliente.9 Caja para medidor
Gabinete metálico para la instalación del medidor eléctrico Base A.4 Acometida subterránea
Conductores subterráneos de la acometida desde la red de la calle. que conectan a los conductores de entrada de acometida a la edificación u otra estructura.8 Base receptáculo para medidor eléctrico
Caja especial (redonda. medidor u otro encerramiento.6 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)
Entidad creada por la Ley No. adicionada y modificada por el Decreto Ley No. 2. para ser usada dentro o fuera de los edificios. trifásico o monofásico. 2. si existieran).2 Acometida
Los conductores y el equipo para entrega de energía desde la red local de servicio público.
3.7 Baja tensión
Tensión igual o inferior a 600 volt. incluidos los tramos desde un poste o cualquier otra estructura o desde los transformadores. Si no existe caja de terminales. 2.Versión no Oficial
DEFINICIONES 2-1
y cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas reguladas.10
Caja para transformadores de corriente
Caja metálica de tamaño variable.17 Curva de carga
Es la representación gráfica de los valores de la carga en función del tiempo (diaria.Versión no Oficial
DEFINICIONES 2-2
2. 2.).14 Consumo
Es la cantidad de energía eléctrica. etc. semanal. 2. Está constituida por todos los elementos que consumen energía eléctrica de la instalación (motores. para que en ella se instalen los transformadores de corriente para la medición.). bien como propietario del inmueble en donde éste se presta.11 Carga de diseño
Es la carga eléctrica. La demanda se expresa generalmente en kilowatt. o como receptor directo del servicio. comercial o industrial.13 Colaboradores
Empleados de Elektra Noreste o de los contratistas al servicio de ésta.
3.18 Demanda
Es determinada en base a un consumo de carga promedio sobre un intervalo de tiempo de 15 minutos. activa o reactiva recibida por el cliente en un intervalo dado. 2. equipos de elevación de temperatura. en kilowatt.1 Dic-08
. artefactos domésticos o industriales. indicada en los planos de la instalación eléctrica. etc. 2. equipos de iluminación.12 Cliente
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio público de electricidad. con la finalidad de acordar los montos y el período de tiempo para efectuar el(los) reembolso(s) por el gasto incurrido por parte del cliente en la construcción o extensión de la Línea de Conexión Eléctrica y de la Red de Distribución Interna de un proyecto residencial. 2. que bien puede ser una persona natural o persona jurídica. 2.16 Convenio de Construcción
Es el convenio escrito entre Elektra Noreste y el cliente. 2. mensual. equipos de aire acondicionado. y deberá apegarse a las reglamentaciones establecidas por la ASEP cuando la prestación del servicio requiera realizar este tipo de trabajo. y se establecen las condiciones de esta relación.15 Contrato de suministro de energía eléctrica
Es el documento en donde se formaliza la relación entre la Distribuidora y el cliente para la prestación del servicio. 2.
Regularmente se registra por medio de un medidor de demanda con registros consecutivos en períodos de quince (15) minutos.22 Extensión de la línea eléctrica
Es la instalación necesaria que debe ser construida.25 Interruptor Principal / medio de desconexión
Es el dispositivo de propiedad del cliente. 2.A. ELEKTRA
Elektra Noreste. 2.23 Factor de carga
Es igual al promedio de la demanda durante un período de tiempo dividido por la demanda máxima ocurrida en ese mismo período.20 Demanda máxima
Es el valor más alto de las demandas registradas en un período de tiempo. es la sociedad titular de la Concesión para el servicio de distribución eléctrica del sector Este de la ciudad de Panamá. 2. con el objeto de suministrar el servicio de energía eléctrica a uno o más clientes.28 Medición eléctrica
Es el medidor.1 Dic-08
3. ELEKTRA se emplearán indistintamente para designarla en el presente manual. junto con equipos auxiliares. con excepción de los equipos de medición eléctrica. 2.19
Demanda máxima de diseño
Es la demanda estimada por el cliente al momento de solicitar el servicio eléctrico. según Resolución JD-994 de 3 de septiembre de 1998.21 Distribuidora. con características de protección contra sobrecarga y cortocircuito. Empresa. Colón. 2. media y baja tensión de la Empresa. que permite además desconectar de forma manual las instalaciones del cliente. y que está bajo el control y responsabilidad del cliente. Empresa.24 Instalación del cliente
Es la infraestructura eléctrica que está a partir del punto de conexión en dirección a la edificación del cliente. usadas para la distribución de electricidad. 2. 2. utilizados para medir la energía eléctrica suministrada a un cliente. Darién e islas del Golfo de Panamá. Los términos Distribuidora.27 Media tensión
Es la tensión superior a los 600 volt e inferior a los 115 kV.Versión no Oficial
DEFINICIONES 2-3
2. 2.26 Líneas de distribución eléctrica
Son las líneas de alta. 2.
En edificaciones con un solo medidor este punto estará determinado por la ubicación del equipo de medición y en edificaciones con dos o más medidores será el lado de suministro del interruptor principal de la edificación.31 Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la República de Panamá (RIE)
Documento emitido y publicado en Gaceta Oficial por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) para la reglamentación de las instalaciones eléctricas en la República de Panamá. y las actividades técnicas afines. 2. 13. media tensión y alta tensión. 2.34 Servicio eléctrico
Es la disponibilidad de potencia y energía eléctrica hasta el punto de entrega en los niveles pactados de voltaje.772) y reglamentada por el Decreto No. fases y tarifa.36 Tensión o voltaje
Diferencia de potencial entre dos conductores o entre un conductor y tierra. en un lugar determinado.499). 15. 2. 2. Edición en Español. 2. con el propósito de obtener el servicio de energía eléctrica o modificar el existente. mediante Resolución No. 2.1 Dic-08
. el Código NFPA 70 NEC 1999. 257 de 3 de septiembre de 1965 (Gaceta No.33 Representante del cliente
Aquel con poder escrito por el cliente para gestionar la solicitud y demás trámites relacionados con el servicio eléctrico. como el Documento Base del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE). La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es un organismo oficial creado por la Ley 15 de 26 de enero de 1959 (Gaceta No. de obligatorio cumplimiento en la República de Panamá. La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura adoptó por referencia. y un Anexo.Versión no Oficial
DEFINICIONES 2-4
2. los cuales rigen y reglamentan el ejercicio profesional de Ingeniería y Arquitectura.29
Personal autorizado de ELEKTRA
Colaborador o contratista de ELEKTRA con autorización para representar a la Empresa en la gestión de actividades de distribución y servicio eléctrico.32 Red de distribución eléctrica
Es el conjunto de líneas de distribución del sistema eléctrico de la Empresa.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3.30 Punto de conexión o de entrega
Es el punto que delimita el punto frontera entre las instalaciones eléctricas de propiedad y responsabilidad de ELEKTRA y las instalaciones eléctricas de propiedad y responsabilidad del cliente. Ver definiciones de baja tensión. 537 del 24 de julio de 2002. conformado por las Resoluciones de la JTIA que modifican o se anexan al Documento Base. El RIE está compuesto por el Documento Base. 2.35 Solicitud de servicio eléctrico
Es la petición que se efectúa a la Distribuidora para realizar una o más instalaciones.
120 V NEUTRAL 240 V
Diagrama 3-1
3. antes de proceder al diseño de las instalaciones eléctricas.3.Versión no Oficial
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3-1
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES
Los tipos de servicio eléctrico normales establecidos están generalmente disponibles en el área para la cual han sido especificados. trifásico. A continuación se indican los niveles de tensión disponibles.1 Alta Tensión
115 kV. sistema estrella aterrizada. para determinar si el carácter o naturaleza del servicio eléctrico. 3 alambres (Diagrama 3-1)
Para instalaciones con una carga conectada igual o menor que 75 kVA (capacidad máxima del transformador convencional que podrá instalarse para suplir acometidas subterráneas exclusivas) o 100 kVA cuando se trate de un transformador tipo gabinete. Este sistema es usado comúnmente en residencias. 60 Hz. apartamentos y pequeños negocios. 120/240 volt.1 Dic-08
. se puede obtener en la localización particular y bajo qué condiciones se suministrará. en la capacidad deseada. 2 alambres para cargas de motores o para alumbrado público. 3. 13. corriente alterna.3 Baja Tensión
A continuación se detallan los niveles de tensión disponibles para sistemas en baja tensión: 3. trifásico. 3. sin embargo. La única frecuencia de operación del sistema es de 60 Hz.2 kV y 34. al igual que circuitos ramales en 120 V.16 kV. 4 hilos.1 Sistema monofásico. De este sistema se obtienen circuitos ramales de 240 V. Tanto alumbrado como motores pueden ser servidos.5 kV sistema estrella aterrizada con neutral distribuido y multiaterrizado. es necesario que el cliente consulte con la agencia comercial de ELEKTRA más cercana a su localidad.2 Media Tensión
conexión estrella aterrizada (Diagrama 3-2)
Para instalaciones con una carga conectada igual o menor que 25 kVA (interruptor de 125 ampere máximo).
208 V 120 V
Diagrama 3-2 3. corriente alterna.Versión no Oficial
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3-2
3. Este servicio será derivado del sistema 208Y/120 V trifásico 4 alambres solamente. 3 alambres en donde el devanado en baja tensión de uno de los transformadores es dividido en dos (2) partes iguales y el centro es firmemente aterrizado. 4 alambres. 60 Hz. donde ninguno de los motores excede de 3 HP.
240 V 120 V 120 V
Diagrama 3-3
3.3 Sistema trifásico. Nota: Requiere la instalación de un transformador trifásico 208Y/120 volt.2
Sistema monofásico.1 Dic-08
. cuya carga no exceda de 250 kVA (capacidad instalada en transformadores). 208Y/120 volt. 240 volt.3. para cargas que tengan demandas totales mayores que 87. 4 alambres. con monofásico 240/120 volt. 60 Hz. corriente alterna. conexión delta cerrada con una fase aterrizada en el medio (Diagrama 3-3)
Generalmente obtenible. excepto en las áreas de distribución de redes subterráneas (sistema estrella 208Y/120 V). 3 alambres.5 kVA o donde la carga conectada incluya equipos trifásicos.3. Este sistema es derivado del sistema delta trifásico. Para cargas mayores se exigirá servicio trifásico. para poder brindar este servicio eléctrico.
240 volt. es necesario que se mantenga un estricto balance en las tres (3) fases.3.5 kVA (capacidad instalada en transformadores). De estos sistemas. trifásicos. 60 Hz.3. 208Y/120 volt.1 Dic-08
.5 Sistema trifásico.5 kV). con monofásico 240/120 volt (Diagrama 3-4)
Para instalaciones con cargas trifásicas pequeñas en relación con la carga monofásica. corriente alterna. Los sistemas estrella.2 kV y 34. 4 alambres. 13.4
Sistema trifásico delta abierta. corriente alterna. 4 alambres. Nota: En toda área urbana donde el servicio de distribución existente sea trifásico 208Y/120 V y provenga de un transformador de servicio eléctrico subterráneo. 60 Hz. Todo el equipo de fuerza para ser usado en este sistema debe ser diseñado para un voltaje de 208 volt. ya sea en áreas de distribución primaria aéreas o subterráneas.Versión no Oficial
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3-3
3. En la conexión delta abierta. se suministrará 208Y/120 V únicamente. el neutral es tomado del centro de una de las fases y firmemente aterrizado (el primario será estrella abierta aterrizada para los sistemas 4. Al hacer uso de este sistema.16 kV. La carga total no deberá ser mayor que 87. Para una combinación de potencia y alumbrado que ofrece flexibilidad para disposición de los circuitos ramales y aplicación del equipo requerido. 4 alambres. el más común es el 208Y/120 V. estrella aterrizada (Diagrama 3-5)
Este sistema se utilizará con preferencia para cargas desde 100 kVA hasta 750 kVA.
Diagrama 3-4 3.
3. son los más ampliamente utilizados para distribución secundaria.
convirtiéndolo a 480Y/277 V.3. 480Y/277 volt. estrella aterrizada (Diagrama 3-6)
Este sistema se utilizará con preferencia para cargas mayores que 450 kVA. Ofrece dos clases de circuitos ramales. 60 Hz. Se puede obtener 208Y/120 V ó 240/120 V. 4 alambres.6 Sistema trifásico. Los transformadores secos son responsabilidad y propiedad del cliente. Este sistema será exigido en preferencia a cualquier otro servicio aquí prestado para toda carga mayor que 750 kVA. 208Y/120 V.
277 V 480 V
Diagrama 3-6
3. También se puede aumentar capacidad en un edificio ya servido en 208Y/120 V estrella aterrizada. 4 alambres.1 Dic-08
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3-4
120 V 208 V 208 V
120 V 208 V
Diagrama 3-5 3. utilizando transformadores secos intercalados en las fases para las salidas que requieren este voltaje. a saber: 480 volt trifásico para cargas de motores y 277 V monofásico para alumbrado. corriente alterna. Este sistema ofrece inherentes ventajas y economías a edificios comerciales o industriales por efecto de requerir menos cantidad de cables al tener menor corriente que el sistema trifásico.
0 kV sistema delta. 3 hilos. utilizando transformadores secos propiedad del cliente. 60 Hz. corriente alterna.3.Versión no Oficial
NIVELES DE TENSIÓN DISPONIBLES 3-5
3. Este sistema es ideal para una carga constituida principalmente por motores y puede derivarse 240/120 V ó 208Y/120Y V monofásico. 3 alambres (Diagrama 3-7)
Optativo para clientes con cargas mayores que 450 kVA. que requieran de este tipo de servicio eléctrico.4 kV y 12. De requerirse servir nuevas cargas en estos niveles de tensión.7
Sistema trifásico delta cerrada. 2. 480 volt. trifásico.
Diagrama 3-7 3. la Empresa suministrará el servicio eléctrico con niveles de aislamiento para 13.1 Dic-08
. se evitará servir nuevas cargas en estos niveles de tensión. En lo posible.4 Otros Niveles de Tensión Existentes
A continuación se presentan otros niveles de tensión que actualmente existen en áreas específicas de la red de distribución de ELEKTRA.
3.2 kV. los cuales se eliminarán en un futuro.
o en una canalización empotrada en 2” (50. Es responsabilidad del cliente la solicitud de los permisos correspondientes para la construcción e inspección de la canalización o vigaducto. siempre que este tramo de recorrido esté clasificado como fuera del edificio.2 4. antes que se proceda a la conexión del servicio eléctrico. deben poder aceptar conductores tanto de cobre como de aluminio.1 Acometidas Generalidades
Los conductores eléctricos utilizados tanto para acometidas aéreas como subterráneas deben tener capacidad suficiente para conducir con seguridad la corriente de las cargas servidas sin aumentos de temperatura perjudiciales al aislamiento o forro de los conductores.2.1 Dic-08
. desde el punto de derivación del sistema de distribución hasta el punto de conexión.8 mm) de concreto por debajo de la edificación.1
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3. el cliente o promotor deberá cumplir nuevamente con todos los requisitos para instalaciones nuevas. b. El interruptor principal forma parte de las instalaciones propiedad del cliente o solicitante del servicio eléctrico. Si están instalados en una bóveda de transformadores que cumpla con los requisitos de la sección 450 C del RIE.8 mm) mínimo de concreto o ladrillo dentro de la edificación. Los conductores de la acometida subterránea se considerarán fuera del edificio. serán suministrados. el plano deberá incluir el isométrico de las tuberías eléctricas. Los conductores de la acometida. exigidos de acuerdo a este manual. Es responsabilidad del cliente asegurarse que el interruptor principal es adecuado para la cantidad de conductores por fase establecido. Toda edificación residencial del tipo unifamiliar. ni tampoco cruzar lote ajeno. Cuando exista diferencia de niveles entre el interruptor principal y el punto de entrada al subterráneo. no deben pasar por el interior de otra edificación o inmueble. deberá tener un (1) interruptor principal por unidad de vivienda. Cuando por alguna circunstancia. Las terminales del interruptor principal serán bimetálicas. b. Los conductores de la acometida que alimenten una edificación. es decir. 4. d. inmueble u otra estructura en los siguientes casos: a. instalados. y deben tener una resistencia mecánica adecuada.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-1
4. c. conectados y serán propiedad de ELEKTRA. Si están instalados bajo no menos de 2” (50. dimensiones y flexibilidad que le permitan ser instalados en los patrones de acometida correspondientes. la capacidad del interruptor principal sea mayor que la capacidad que se registró en el documento original aprobado como interruptor principal. dúplex o adosada.
b. Ver también las excepciones para el número de acometidas. para los siguientes casos puede haber una segunda acometida: a. para asegurar que no haya interrupción de electricidad a la bomba contra incendio. un diagrama que indique las localizaciones de las otras acometidas que alimentan al complejo.2. Excepción No. En suministros de cargas grandes. cada edificación tendrá una (1) acometida que lo alimente. 1: Una acometida por separado podrá ser instalada para bombas contra incendio.
DESCONECTADOR SERVICIO PRINCIPAL BOMBA PARA INCENDIO
Diagrama 4-1
. pero se deberá colocar en cada una de las acometidas. sin embargo.2
Número de Acometidas en Baja Tensión
En general. cuando la carga sea mayor de 750 kVA. c.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-2
4. En edificaciones de gran área se podrán tener varias acometidas.
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-3
SERVICIO PARA LUCES DE EMERGENCIA
Diagrama 4-2 Excepción No. proporcionará electricidad para el alumbrado y equipos necesarios para la seguridad de los ocupantes de dicha edificación. el alumbrado de emergencia o sistema de fuerza. Si el servicio eléctrico principal es interrumpido por cualquier razón.1 Dic-08
. 2: Una acometida por separado es permitida para suplir electricidad a un alumbrado de emergencia o sistema de fuerza. Más de una acometida será permitida por permiso especial. 3: Un complejo de apartamentos o dúplex y otros tipos de edificaciones pueden ser clasificados como de ocupación múltiple cuando varios usuarios ocupan las unidades individuales.
Diagrama 4-3
3. siempre y cuando no haya espacio disponible para que los equipos de la acometida estén accesibles a todos los ocupantes del edificio.
Caso A: Se aplicará en los casos en que una edificación existente servida por un sistema 240/120 volt. Por ejemplo. 5: Las edificaciones que abarquen un área superficial extensa. solicite aumento de carga o capacidad.
Diagrama 4-5 Excepción No. y la carga existente deberá mantenerse a la capacidad de la acometida existente y con el tiempo convertir los equipos en 240 volt al nuevo voltaje de la segunda acometida. se le indicará que el aumento de carga tendrá que ser servido por un sistema estrella 208/120 ó 480Y/277 volt. presentan problemas operativos. 4hilos.
SERVICIO 1 SERVICIO 2
Diagrama 4-4 Excepción No.
3.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-4
Excepción No. 4: Más de una acometida es permitida si los requerimientos de carga exceden de 2. podrán tener dos o más acometidas.1 Dic-08
.000 ampere o 750 kVA. dado que las caídas de voltaje en conductores con tramos largos. es más práctico servir las edificaciones desde diferentes sitios con varias acometidas. a un voltaje no mayor de 600 volt. una edificación puede tener una acometida en 480Y/277 volt y otra acometida en 208Y/120 volt. Por lo tanto. para lo cual se le dará una segunda acometida en uno de estos voltajes. ya que no resulta práctico alimentar los circuitos a los tableros de distribución desde un solo punto. 6: Una edificación podrá tener dos servicios eléctricos a diferentes voltajes.
CONDUCTOR 1/0 AWG O MAYOR
Diagrama 4-7
3. 4 HILOS (CONVERTIR CON EL TIEMPO)
208Y/120 V. 3Ø
SERVICIO DE 480 V.
240/120 V. Este tipo de instalación está permitida si se usan conductores de calibre 1/0 AWG y mayores. se podrá tener una acometida para luces y equipos pequeños en 208Y/120 volt. 7: Más de una acometida es permitida para alimentar una edificación. y otra acometida para todo lo que son equipos con motores grandes que trabajen en 480 volt. si las acometidas están agrupadas y localizadas adyacentemente la una de la otra. Los conductores 1/0 AWG y mayores deberán estar conectados todos en el mismo extremo del suministro y podrán alimentar a un máximo de seis (6) interruptores o disyuntores de acometida de servicio eléctrico.1 Dic-08
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-5
Caso B: Para cargas mayores de 750 kVA. 480Y/277 V
SERVICIO DE 120/208 V. 3Ø
Diagrama 4-6 Excepción No.
La suma de los ángulos de la trayectoria que sigue la tubería no deberá sumar más de 180º. En el muro de la línea de propiedad según el Patrón NS-4-3.8 mm (2”) 50. deberá ser continua. La entrada de la acometida aérea se hará mediante el uso de un tipo de entrada del tipo intemperie. las cuáles podrán ser mayor que 200 ampere.4 mm (1”) 25. deberá tener alimentación subterránea.8 mm (2”) 63.5 mm (2-1/2”) 63.4 mm (1”) 31.1 mm (1-1/2”) 38.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-6
4.8 mm (1-1/4”) 38. En la Tabla 4-1 se indica el diámetro mínimo de la tubería para el tipo de entrada. parte expuesta.5 mm (2-1/2”)
Notas: o La tubería de entrada desde el tipo de entrada del inmueble hasta el extremo que termina en la caja de medición.8 mm (1-1/4”) 31.
TABLA 4-1 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PARA ACOMETIDAS AÉREAS. Se deben tener provisiones para evitar la corrosión galvánica para el caso de servicios donde exista conexión entre metales diferentes (cobre .3
Acometida Aérea en Baja Tensión
La acometida aérea sólo estará disponible para aquellas instalaciones que tengan un interruptor principal igual o menor que 200 ampere. y apropiado para el interruptor principal instalado en el inmueble y su medición. En la pared de la casa más próxima a la vía pública y totalmente expuesta asegurada con abrazaderas apropiadas al diámetro de la tubería según Patrón NS-4-5.4 mm (1”) 25.8 mm (1-1/4”) 31. acoplado a una tubería rígida galvanizada eléctrica de tamaño adecuado.4 mm (1”) 25. con sus accesorios.2. Toda instalación permanente con un interruptor principal mayor de 200 ampere. ELEKTRA instalará el cable que se extiende desde la línea en baja tensión hasta el punto de conexión.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. b.
Los diseños de las acometidas aéreas se pueden ubicar y construir así: a. cuyos orificios de entrada se colocarán hacia el suelo para evitar la entrada de agua y suciedad.aluminio). No se permiten cajas de paso o empalme.1 Dic-08
. a excepción de las acometidas aéreas temporales.4 mm (1”) 25. SEGÚN LA CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Interruptor Principal (Ampere) 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 125 150 175 200 Diámetro Mínimo de la Tubería 25.1 mm (1-1/2”) 38.1 mm (1-1/2”) 50.
d. debido a que la edificación se encuentra muy alejada. Para los casos de acometidas que excedan los 30 metros de distancia horizontal. en su punto de conexión con los cables (aislados) de entrada del usuario. Separación de Otras Acometidas Los conductores de acometida aérea. ya sea en sentido horizontal o vertical. bajo supervisión de ELEKTRA.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-7
3. u otro servicio de comunicación. deberán tener una separación de 30 cm (12”) de la acometida telefónica y de la acometida de cable TV.2. Separación de las Aberturas en Inmuebles Los conductores tendrán una separación no menor de 1.0 metros (3.1 Dic-08
.28 pies) de ventanas. c. terrazas.1 Separaciones de las Acometidas Aéreas en Baja Tensión Se deberá evitar que las acometidas aéreas exteriores sean fácilmente accesibles a personas no autorizadas por ELEKTRA y deberán cumplir con lo siguiente: a. En la pared de la casa más próxima a la vía pública y empotrada en concreto.4 cm (3 pies) sobre el techo y un máximo de 60 cm (2 pies) de proyección horizontal respecto al borde del techo. de tal forma. el promotor o dueño podrá escoger la alternativa de instalar los cuadros de medidores al límite de propiedad o instalar postes para que los cables cumplan con las alturas mínimas indicadas en el Patrón NS-4-1. 4.3. salidas de emergencia o sitios similares. que sea accesible al operador de ELEKTRA mediante escalera sin tener que trepar al techo. Separación de la Acometida Aérea Respecto al Suelo Los conductores de acometidas aéreas exteriores deberán tener las separaciones mínimas respecto al suelo indicada en el Patrón NS-4-1. los soportes o postes necesarios para dar la altura suficiente para la conexión del cableado del servicio eléctrico (ver Patrón NS-4-6). Separación Sobre el Techo de Acometidas Aéreas Los conductores para acometidas aéreas se conectarán siempre y cuando el tipo de entrada se proyecte en sentido vertical a un mínimo de 91. En caso que un inmueble no sea lo suficientemente alto como para asegurar una separación del suelo según se estipula. el usuario instalará. puertas. b.
etc. En estos casos. Los soportes para tubería expuesta se fijarán por medio de tornillos de expansión con sus correspondientes casquillos a las partes de las edificaciones de mampostería. el tipo de entrada y los conductores de entrada de la acometida. b.2. especialmente en balcones y azoteas. el usuario o cliente interesado o su representante autorizado deberán consultar con personal autorizado de ELEKTRA.
j. El cliente debe construir su infraestructura de forma tal que la extensión del cable de servicio desde el sistema en baja tensión no pase por encima de ningún techo o parte del techo de otro inmueble. No se instalaran tuberías de entrada colocadas en espacios huecos o a través de buhardillas. deberá ubicarse en el borde de propiedad más cercano al poste de las líneas de distribución de ELEKTRA. cielo rasos o tabiques. e. ni mayor de 45 cm (17. el receptáculo para medidor. a. c. ELEKTRA brindará el servicio eléctrico subterráneo bajo el concepto de acometida de lujo. para evitar que la toma interfiera con las otras líneas de la Empresa.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. f. Se suministrará un punto de fijación adecuado a una distancia no mayor de 30 cm (11. d. siempre que el interruptor principal no sea mayor de 200 ampere. En una acometida no podrán haber uniones intermedias entre el punto de entrega (medidor o interruptor principal) y el tipo de entrada.1 Dic-08
. ELEKTRA suministrará servicio eléctrico aéreo. En las áreas en que por la configuración propia del sistema de distribución de la Empresa. El cliente instalará por su cuenta la tubería. (ver Patrón NS-4-4). No serán aceptados los soportes que utilicen tarugos de madera en estos casos y la tubería será visible desde la vía pública. Es requisito indispensable que se deje una porción de los conductores a la salida del tipo de entrada. Con el fin de determinar la localización más adecuada. si el cliente o promotor así lo desea. las líneas en baja tensión sean aéreas.2 Disposiciones Generales sobre Acometidas Aéreas en Baja Tensión ELEKTRA será el único autorizado para conectar la instalación del cliente a sus redes de distribución en media o baja tensión. Sin embargo. de manera que se puedan doblar en forma de “U” para poder escurrir el agua que pueda acumularse sobre el conductor y evitar su entrada al medidor.3. en cuyo caso el cliente o promotor asumirá la diferencia en el costo de los cables subterráneos con respecto a los aéreos y será su responsabilidad el suministro e instalación de las tuberías y canalizaciones subterráneas hasta el poste indicado por ELEKTRA.8”) medida verticalmente. áticos o altillos. La entrada del servicio eléctrico.
g. i. cuando sea aéreo. o que tropiecen con ventanas.7”) medida horizontalmente del tipo de entrada. Los soportes de tuberías (abrazaderas) en el punto de fijación del servicio eléctrico deben ser instalados en tal posición que los conductores del servicio eléctrico no puedan ser alcanzados fácilmente por personas. propiedades ajenas y garantizar las alturas libres y separaciones de seguridad. En inmuebles altos. h.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-8
4. los soportes citados en el acápite anterior no deben ser instalados a un nivel más alto que el nivel de las líneas en baja tensión en donde se ha de tomar el servicio eléctrico. la entrada deberá colocarse en el lugar indicado como punto de entrega o Punto A. puertas.
. el poste donde se instalarán la(s) tubería(s) con su respectiva bajante. El cliente deberá consultar a ELEKTRA.
3. Ver referencia Patrón NS-4-9.1 Disposiciones Generales sobre Acometidas Subterráneas en Baja Tensión a. La distancia entre la red de baja tensión o las terminales de baja tensión del transformador y el punto de entrega de la edificación.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-9
l.4 Acometida Subterránea en Baja Tensión
La acometida subterránea será para todos los servicios eléctricos con interruptor principal mayor de 200 ampere en baja tensión. Las acometidas subterráneas desde alimentadores subterráneos en servidumbre pública. no será mayor de 30 metros (98. No se aceptarán los puntos de fijación del tipo que se instalan a través del techo cuando no sea posible alcanzar el mismo desde una escalera o cuando haya necesidad de subir al techo para alcanzarlo.2. No se permitirá el uso de tuberías de entrada con este fin. de tal manera que los cables o líneas del servicio eléctrico. que permita la colocación de los cables del servicio eléctrico sin doblarse.65 metros (12 pies) ni mayor que 7.4 pies). en la pared frontal que da hacia la calle o acceso principal y que permita una aproximación inmediata. el punto de fijación deberá estar a un nivel inferior al tipo de entrada. elevaciones. En todo caso. una vez instalados. a menos que la misma sea de acero galvanizado por lo menos de 1” de diámetro. pero nunca a una altura menor que 3. en cuyo caso instalará por su cuenta una abrazadera diseñada y construida para usarse como punto de fijación (ver Patrón NS-4-2 detalle “Y”). el cliente o su contratista proveerá un sostén o soporte de extensión de naturaleza permanente de suficiente rigidez. 4. deberán tener el punto de medición ubicado en la parte exterior de la edificación. No debe estar resguardado por puertas cerradas. la ubicación del punto de fijación. c. Cuando no puedan obtenerse directamente las alturas o espacios libres indicados. antes de planear una instalación con acometida subterránea.2.4. cumplan con las distancias indicadas en el Patrón NS-4-1 y en el RIE. muros u otros medios que impidan la lectura e inspección. La cantidad mínima y tamaño de los conductores y ductos requeridos para las acometidas subterráneas en baja tensión se indican en la Tabla 4-2. 4. ya sea trifásico o monofásico. b.
El cliente o su representante. deberá seleccionar con especial cuidado. d. tipo de entrada y alambre de pescar dentro de la misma (ver Patrón NS-4-8). ELEKTRA especificará el punto de la red subterránea a la cual se debe conectar el servicio eléctrico y en el caso de conexión a las líneas aéreas.
m.62 metros (25 pies) sobre el nivel del suelo.
A solicitud del cliente o promotor del proyecto para atender consideraciones estéticas o limitaciones físicas.2.2. 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Ductos Diámetro 1-1/2” 1-1/2” 1-1/2” 2” 3” 2” 4” 4” 4” Sección A A A A A B A A B Cant. 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 6 6 9 12 12 Ductos Diámetro 2” 2” 2” 2-1/2” 3” 2-1/2” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” Sección A A A A A B A A B C DoE DoE F G G
e. Las acometidas subterráneas en baja tensión serán alimentadas desde transformadores convencionales instalados en postes o transformadores de gabinete instalados sobre plataformas en áreas abiertas.5.500 Fases 3-1/C 2 AWG Cu 3-1/C 2 AWG Cu 3-1/C 2 AWG Cu 3-1/C 2/0 AWG Cu 3-1/C 4/0 AWG Cu 6-1/C 2/0 AWG Cu 3-1/C 500 kcmil Cu 3-1/C 500 kcmil Cu 6-1/C 500 kcmil Cu 9-1/C 500 kcmil Al 12-1/C 500 kcmil Al 12-1/C 500 kcmil Al 15-1/C 500 kcmil Al 21-1/C 500 kcmil Al 27-1/C 500 kcmil Al Neutral 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 2-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 4/0 AWG Cu Desnudo 1-1/C 4/0 AWG Cu Desnudo 2-1/C 4/0 AWG Cu Desnudo 3-1/C 500 kcmil Al-8000 4-1/C 500 kcmil Al-8000 4-1/C 500 kcmil Al-8000 5-1/C 500 kcmil Al-8000 7-1/C 500 kcmil Al-8000 9-1/C 500 kcmil Al-8000 Sistemas Monofásicos Interruptor Principal 60 70 .
g.1. Y SECCIÓN DE LA VIGADUCTO SUBTERRÁNEA SEGÚN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL Sistemas Trifásicos Interruptor Principal 60 70 .250 275 .3.800 900 .600 700 .1.110 125 . ELEKTRA instalará transformadores sumergibles bajo el concepto de acometida de lujo. observaciones o correcciones que realizar a la obra. los transformadores y los alimentadores en media o baja tensión para el servicio eléctrico de las edificaciones que se han instalado bajo tierra en tuberías recubiertas de hormigón.600 1.200 . Consideraciones Generales sobre Acometidas Subterráneas en Baja Tensión con Transformadores Sumergibles.400 1.400 .250 275 .1. el cliente debe corregirlas y solicitar nuevamente inspección a ELEKTRA.80 90 . sujeta a las condiciones establecidas en el numeral 4.200 2.800 .1 Dic-08
.325 350 400 500 Fases 2-1/C 2 AWG Cu 2-1/C 2 AWG Cu 2-1/C 2 AWG Cu 2-1/C 2/0 AWG Cu 2-1/C 4/0 AWG Cu 4-1/C 2/0 AWG Cu 2-1/C 500 kcmil Cu 2-1/C 500 kcmil Cu 4-1/C 4/0 AWG Cu Neutral 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 2 AWG Cu Desnudo 2-1/C 2 AWG Cu Desnudo 1-1/C 4/0 AWG Cu Desnudo 1-1/C 4/0 AWG Cu Desnudo 2-1/C 2 AWG Cu Desnudo Cant.325 350 400 450 .Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-10
TABLA 4-2 CANTIDAD DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.150 175 .500 . f.150 175 . En el caso de que existieren comentarios.110 125 . Se entiende por servicios eléctricos subterráneos también.80 90 .000 1.2. CANTIDAD Y DIÁMETRO DE DUCTOS.
d.000 kVA en 480Y/277 V. 4. la cual estará cubierta de concreto. que impida la acción corrosiva de la basura sobre el metal del transformador.4.2 Consideraciones Generales sobre la Ubicación de Transformadores de Gabinete Los diseñadores deben cumplir con la Resolución No. la separación de tanques de combustibles y la debida protección contra el tránsito ante la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y la Oficina de Ingeniería Municipal correspondiente en conformidad con la Resolución No. El cliente o promotor asumirá la diferencia en el costo del transformador sumergible con respecto al costo de un transformador de gabinete de la misma capacidad. Este último deberá ser reemplazado nuevamente por un transformador sumergible. c.14 metros (10 pies). sin embargo. Tendrá un área de ventilación no menor que 60 cm (23. Nota: Esta acometida está disponible únicamente para cargas que requieran la instalación de transformadores de 500 kVA o 750 kVA en 208Y/120 y de 500 kVA.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. Esta área deberá permanecer libre y sin obstrucciones físicas en todo momento para la eventualidad en que el transformador sumergible se dañe y requiera ser reemplazado. de forma tal que los trabajos de reemplazo del transformador no dañe dichos acabados. en base al precio de estos equipos al momento del acuerdo. de manera que facilite la operación del equipo sin ninguna obstrucción (ver Patrón NS-4-26).2. Tendrá un área libre en el frente de las puertas de acceso al transformador. la separación de los basureros.) en el área destinada para el tránsito del camión grúa. propiedad del cliente. las distancias de seguridad. lo cual deberá definirse con una anticipación no inferior a los cuatro (4) meses de la fecha prevista para la entrega del servicio por parte de ELEKTRA.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-11
4. 750 kVA o 1. las áreas libres de trabajo. JTIA 542 de 21 de agosto de 2002. etc.6”) alrededor de la plataforma.3 Consideraciones Generales sobre Acometidas Subterráneas en Baja Tensión con Transformadores Sumergibles a. sin que esto le represente un costo adicional al cliente. ELEKTRA repondrá el servicio al cliente mediante un transformador de gabinete. No se podrá instalar ningún basurero en un radio de 5 metros del centro de la plataforma.1 Dic-08
. no menor que 3. b. ELEKTRA coordinará con el cliente la ubicación de los transformadores de gabinete luego que este último haya obtenido la aprobación de ubicación dentro del polígono de la propiedad. y ésta área servirá para la inspección y ventilación del transformador para reducir la acción corrosiva del agua y la humedad (ver Patrón NS-4-26). Toda instalación nueva de transformadores de gabinete de ELEKTRA. b.2. La ubicación de la cámara subterránea en donde se instalará el transformador sumergible tendrá un área libre y sin obstrucciones físicas que permita aproximársele con un camión grúa. debe tomar en cuenta que ELEKTRA suministrará el servicio con el transformador de gabinete por el tiempo en que el transformador sumergible sea adquirido. la reserva del área de inspección. a menos que exista un muro de cemento con una altura no menor que la altura del transformador. La aprobación de las distancias de seguridad que contiene la Resolución están a cargo de las instancias municipales correspondientes. la separación de los edificios. El cliente evitará colocar acabados finos (pisos con baldosas. JTIA 542 para la instalación de los transformadores eléctricos de gabinete aislados con aceite.4. grama especial. deberá cumplir con lo siguiente: a. En caso de ocurrir daño del transformador sumergible. c.
c.5. operación. transformadores de corriente y transformadores de potencial) B: Protección a.1 Dic-08
.2.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-12
4. mantenimiento y reemplazo del medio de desconexión y el dispositivo “B” serán responsabilidad del cliente.5
Servicio Aéreo o Subterráneo en Media Tensión
3.2 Disposiciones Generales sobre el Suministro en Media Tensión a. El cliente seleccionará. y cortacircuitos. Alcance del Suministro: ELEKTRA suministrará y colocará por su cuenta los medidores. el cliente suministrará los materiales indicados en los patrones NS-4-30 (servicio monofásico) o NS-4-31 (servicio trifásico).
4. accesorios. se realizará de acuerdo al siguiente diagrama:
N PUNTO DE CONEXIÓN
ELEKTRA B M A
Diagrama 4-8 A: Medición Eléctrica (medidor. f. e.5. La selección. puesta en servicio. transformadores de corriente y potencial. instalación. proveerá y mantendrá por su cuenta toda estructura y equipo de transformación requerido para convertir el voltaje suministrado por ELEKTRA a partir del punto de conexión “N”. Para los servicios aéreos en media tensión.1 Generalidades La interconexión de las instalaciones del cliente con la red de distribución eléctrica de ELEKTRA en media tensión. b. Los dispositivos de protección del cliente deberán estar debidamente coordinados con el sistema de suministro de ELEKTRA. d. El cliente deberá estar en la posibilidad de desconectar las instalaciones de su propiedad de las de ELEKTRA en cualquier momento. Los transformadores de corriente y potencial “A” de medición en media tensión forman parte de las instalaciones propiedad de la Distribuidora. sin necesidad de que esta última intervenga.
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-13
b.6. 4. con el fin de establecer las causas de condiciones que produzcan disturbios en la operación de la red de distribución de ELEKTRA.2.400 V a 13.).6 Especificaciones y Patrones de Construcción Subterráneos en Baja y Media Tensión (Obras Civiles)
4. no se permitirán adaptaciones. previo aviso al cliente con suficiente anticipación. Modificaciones en la Red de Elektra: En los casos en que por el desarrollo de los sistemas de distribución. El cliente deberá solicitar a ELEKTRA las inspecciones de las obras civiles antes de que sea vaciado el hormigón. desde el punto de conexión con el sistema de ELEKTRA hasta el punto de entrega. En el caso de cruce de avenidas o calles. El acoplamiento entre las tuberías de entrada y la caja del interruptor principal o la caja de los transformadores de corriente. cámaras. d. con al menos 48 horas laborables de anticipación. Donde sea necesario. se mantendrán las condiciones de servicio eléctrico estipulados por ELEKTRA para suministro en media tensión. ELEKTRA inspeccionará las obras civiles a fin de verificar que se cumplan las especificaciones y patrones de construcción establecidos para las mismas. e. para que dicho cambio no afecte al cliente. Inspección y Pruebas Previas a la Conexión: El cliente notificará a ELEKTRA con anticipación sobre el programa de pruebas de su equipo.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. construirán y cubrirán los costos asociados a las obras civiles (bajantes de postes. Ejemplo: conversión de un sistema 4. la parte superior del forro de hormigón debe estar a no menos que 0. ELEKTRA se reserva el derecho de efectuarlas. plataformas.160Y/2. podrá realizar inspecciones a las instalaciones del cliente. casetas de medición. c.1 Disposiciones Generales Los clientes que soliciten servicio eléctrico subterráneo en baja o media tensión. si este fuera el caso. se deberá mantener la continuidad eléctrica de la canalización. El acoplamiento entre tuberías de diferente tipo deberá realizarse mediante uniones prefabricadas para este fin específico. Posterior a estos cambios. Todas las tuberías que entren a las instalaciones deberán ser selladas a fin de evitar el ingreso de alimañas y/o agua. Inspecciones a Instalaciones de Clientes: ELEKTRA. mediante nota. ELEKTRA podrá rechazar cualquier servicio subterráneo que no cumpla con las normas de la Empresa.200Y/7. Si alguna actividad del programa implica trabajos en o próximos al sistema ELEKTRA.1 Dic-08
. en coordinación con el cliente.90 metros (3 pies) por debajo de la superficie final de la calle.620 V. Cambio en las Instalaciones: Los usuarios en media tensión deberán consultar a ELEKTRA. antes de realizar algún cambio en sus instalaciones que modifiquen las condiciones iniciales del suministro. el cliente deberá solicitar por escrito a la Distribuidora los permisos necesarios. se requiera introducir modificaciones que indiquen un cambio en los voltajes de suministro. etc. deberá realizarse mediante acoplamiento con boquillas especiales con terminal para tierra. vigaductos.2.
NS-4-17. Vigaducto para conductores subterráneos en baja tensión. libre de toda obstrucción que impida la adecuada instalación. 4. Patrones NS-4-15. Cámara subterránea para conductores en media tensión. Patrones NS-4-12. centros comerciales. serán de PVC de pared extra gruesa (cédula 80) y deberán cumplir con la norma COPANIT 384. Plataforma para transformador de gabinete monofásico. del tamaño especificado al ser aprobado el plano por ELEKTRA. Patrón NS-4-8.57 metros verticalmente para instalar al menos dos (2) bastidores en cada pared de la cámara. La tubería de PVC pared delgada. NS-4-14 y NS-4-15. Plataforma para transformador de gabinete trifásico. Patrones NS-4-21 y NS-4-22. Patrón NS-4-20. debe recubrirse con hormigón de acuerdo a la circunstancia específica. NS-4-18 y NS-4-19. Bajantes en Baja Tensión Las tuberías bajantes a lo largo de los postes (expuestas). grapas u otro medio adecuado y aprobado por ELEKTRA para este fin.1 Dic-08
. Cuarto eléctrico en baja tensión. ELEKTRA requerirá de un espacio definido. deberán ser aseguradas firmemente al poste al cual se tomará el servicio eléctrico por medio de abrazaderas. operación y mantenimiento del servicio eléctrico. que se acopla a la bajante. En todas las cámaras deberán instalarse pernos empotrados en las paredes con separación de 0. Cámara subterránea para transformador tipo sumergible “subsurface”. esta tubería no se permitirá como bajante. a. deberá tener su
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3.6. aisladores y demás accesorios de sostén de cables en cámaras se consideran parte de la obra civil de las cámaras. Vigaducto para conductores subterráneos en media tensión. Las tuberías que se usan como bajantes en los postes para las tomas de servicio eléctrico subterráneo. industrias y edificaciones institucionales que requieran de un servicio eléctrico subterráneo. NS-4-16. Patrón NS-4-23. Si el codo de PVC sobresale el nivel del piso. serán enmarcados dentro de los que se indican a continuación: o o o o o Tubería de elevación o bajante en poste eléctrico. En lo posible.10 metros (20 pies) de altura como mínimo.2. la tubería bajante estará colocada en la posición contraria a la dirección del flujo de vehículos. ganchos. Patrón NS-4-24.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-14
Para las edificaciones residenciales.
Los bastidores. estará cubierta en toda su longitud por un forro de hormigón por lo menos de 5 cm (2”) de espesor. Patrón NS-4-10 y NS-4-11. Cada uno de los tubos de la bajante. Patrón NS-4-25. NS-4-13. Cámara subterránea para conductores en baja tensión. Patrón NS-4-9 y NS-4-11. condominios. Los patrones que deberán cumplirse al requerirse de una acometida subterránea.2 Tubería de Elevación o Bajante en Poste Eléctrico Las bajantes en el poste serán al menos de 6. Caseta para medición en media tensión para un circuito.
El número de ductos disponibles en el pedestal será correspondiente con la vigaducto a la que sirve. Para Conductores en Baja Tensión Será potestad única de ELEKTRA al revisar las condiciones de campo y la capacidad del interruptor principal. 4. Los ductos sin bajantes deberán sellarse a fin de evitar el ingreso de agua y cualesquiera otros cuerpos extraños. Detalle “A”. los siguientes tipos de cámaras subterráneas para conductores en baja tensión solamente:
3. y el número de bajantes será el consecuente con los ductos actualmente utilizados a no ser que se especifique de otra manera. El cliente o promotor deberá entregar las vigaductos fichadas con soga de nylon de ¼”.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-15
tipo de entrada instalado en la boca superior del tubo. deberá tener una boquilla de protección instalada permanentemente en la boca superior del tubo. Vigaducto para Conductores Subterráneos en Baja Tensión Todas las instalaciones de cables en baja tensión se harán en vigaductos forradas de hormigón con un espesor mínimo de 5 cm (2”) y de acuerdo a lo indicado en los Patrones NS-4-9 y NS-4-11. aisladores y ganchos para sostener los cables. 4. Patrón NS-4-8. Detalle “B”. b. la tubería bajante estará colocada en la posición contraria a la dirección del flujo de vehículos. que impida cualquier daño al forro del cable al momento de su instalación.1 Dic-08
. En lo posible.2. por lo que serán cubiertas con hormigón para evitar daños mecánicos a las mismas. solicitar al diseñador que incluya en su diseño. Bajantes en Media Tensión Las tuberías bajantes a lo largo de los postes (expuestas). Todo debidamente instalado. Adicionalmente.4 Cámaras Subterráneas Las cámaras deben ser entregadas por el dueño o promotor con ganchos para halar cables. a. individuales para cada cable y deberán cumplir con la norma COPANIT 384. Las tuberías de PVC serán de pared delgada. Las tuberías de PVC serán de pared delgada. a. Cada uno de los tubos de la bajante. El número de ductos disponibles en el pedestal será correspondiente con la vigaducto a la que sirve y el número de bajantes será el consecuente con los ductos actualmente utilizados a no ser que se especifique de otra manera. serán de PVC de pared extra gruesa (cédula 80). Vigaducto para Conductores Subterráneos en Media Tensión Todas las instalaciones de cables en media tensión se harán en vigaductos forradas de hormigón de acuerdo a lo indicado en los Patrones NS-4-10 y NS-4-11. soportes.6. Los ductos sin bajantes por esta causa deben ser sellados contra la humedad y cuerpos extraños.6. bastidores.2. éstas no deberán quedar nunca expuestas. b. según el Patrón NS-4-8.3 Vigaductos Las tuberías de PVC de pared delgada deben cumplir con la norma COPANIT 384.
El suministro e instalación de la bomba de agua y sus accesorios correrá por cuenta del cliente y deberá cumplir con las especificaciones técnicas de ELEKTRA. Dentro de cada una de estas cámaras.500.70 m 1.1 Dic-08
3. Las distancias entre cámaras se diseñaran así: o o Para tramos rectos. las separaciones entre centros de cámaras no serán mayores que 250 metros.400 A 1. con el fin de mantener la cámara seca y evitar la corrosión prematura del transformador. hasta 145 metros. hasta 100 metros. Las distancias entre cámara y medidor. deberá instalarse un desagüe natural (de ser posible) y la obra civil de la cámara deberá contar con provisiones para la aplicación de una bomba sumergible para sacar agua con su control automático de nivel. Si la suma de los ángulos es mayor de 90º. Para Conductores en Media Tensión La distancia entre cámaras para conductores en media tensión (diferentes de baja tensión) estará determinada por la distancia entre calles transversales a lo largo de la extensión de la línea eléctrica y por las condiciones de instalación de los cables. en baja tensión.91 x 1.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-16
TABLA 4-3 CÁMARAS EN BAJA TENSIÓN Tipo C C-1B C-1C C-1CP Patrón NS-4-12 NS-4-13 NS-4-14 NS-4-15 Dimensión 0. se diseñarán así: o o Para tramos de dos codos de 90º.50 x 2.70 m Interruptor Principal 60 .200 A 225 – 1.24 m 1. El tipo de cámara subterránea será el indicado en el Patrón NS-4-23. la distancia será de hasta 100 metros aumentando el diámetro de la tubería previa coordinación con la Empresa y que la distancia entre codos permita el paso del cable libremente. Para Transformador Tipo Sumergible “Subsurface” o Este tipo de instalación se utilizará cuando existan restricciones físicas que imposibiliten la instalación de transformadores de gabinete y cuando la carga sea mayor de 450 kVA.2.50 x 1. siempre y cuando los radios de giro sean iguales o superiores a 10 veces el diámetro del cable.60 x 2. se permitirán las siguientes separaciones: • • Si la suma de los ángulos es igual o menor de 45º. Para tramos con curvas. siempre y cuando los radios de giro sean iguales o superiores a 5 veces el diámetro del cable.500 A Para rodaduras
La distancia entre cámaras para conductores en baja tensión estará determinada por la distancia entre calles transversales a lo largo de la extensión de la línea eléctrica y por las condiciones de instalación de los cables.
c. Para tramos con 3 codos de 90º.80 m 1. la distancia central más los codos no será superior a 100 metros.
Ver Patrón NS-4-24. No se permitirá instalar cualquier tipo de equipos que no correspondan al interruptor principal y los cuadros de medición. Para Transformador de Gabinete Trifásico Todas las plataformas para la instalación de transformadores de gabinete trifásicos. sólo se instalarán transformadores con capacidades de 25.5 150 225 300 500 750 Patrón NS-4-21 NS-4-21 NS-4-21 NS-4-21 NS-4-21 NS-4-21 Capacidad en kVA 480Y/277. deberán construirse de acuerdo al Patrón indicado en la Tabla 4-4:
TABLA 4-4 PATRONES DE PLATAFORMAS PARA TRANSFORMADORES DE GABINETE TRIFÁSICOS Capacidad en kVA 208Y/120 V 112.2.6.7 Caseta para Medición en Media Tensión para un Circuito (Servicio Subterráneo) La caseta para medición para suministros subterráneos en media tensión será de acuerdo al Patrón NS-4-25.6.2. muros u otros medios efectivos que impidan la lectura e inspección de los medidores.5 Plataformas para Transformadores de Gabinete a.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-17
b.500 Patrón NS-4-21 NS-4-21 NS-4-22 NS-4-22
4.6 Cuarto Eléctrico en Baja Tensión El cuarto eléctrico debe estar ubicado en un punto accesible para la lectura de los medidores y debe cumplir con los espacios de trabajo que exige el RIE. 75 y 100 kVA.2.000 1. 4. Para Transformador de Gabinete Monofásico o Todas las plataformas para la instalación de transformadores de gabinete monofásico. Para instalaciones nuevas. 3-hilos.1 Dic-08
. 4. 480 V 500 750 1. en voltaje de 120/240 volt.7 Aislamiento de las Acometidas
Los aislamientos según el nivel de voltaje se regirán de acuerdo a la siguiente tabla:
TABLA 4-5
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. No debe estar resguardado por puertas cerradas.6. monofásico. serán del tipo con cámara como lo indica el Patrón NS-4-20.2.
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-18
AISLAMIENTO DE ACOMETIDAS SEGÚN LOS VOLTAJES DE DISTRIBUCIÓN Voltaje 208Y/120 V 240/120 V 480Y/277 V 480 V 2. Debe existir solamente un punto de conexión a la tierra. El aterrizaje de cajas.160Y/2. operar a 75 ºC en condiciones húmedas y 90 °C en condiciones secas.400 V 13.000 V XLPE 100%
Nota: Lo indicado previamente son los requisitos mínimos de aislamiento.2.000 V XLPE 100% 35. Se deberá seleccionar el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra de acuerdo con el calibre de los conductores de acometida.
TABLA 4-6 CONDUCTOR AL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA Calibre del Conductor de Servicio más Grueso o el Equivalente si se Usan Conductores en Paralelo 2 AWG o menor 1 AWG o 1/0 AWG 2/0 AWG a 3/0 AWG 4/0 AWG a 350 kcmil 400 kcmil a 500 kcmil Calibre del Conductor de Cobre de Conexión a Tierra 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 1/0 AWG
La conexión de puesta a tierra será permanente y no deberá ser interrumpida por ningún mecanismo de protección o desconexión.500Y/19.900 V Aislamiento 600 V XHHW o THHW 600 V XHHW o THHW 600 V XHHW o THHW 600 V XHHW o THHW 15. utilizando para esto la Tabla 46.620 V 34. equipos o cubiertas utilizarán un conductor no menor del requerimiento de conductores para aterrizaje según este manual.400 V 4. 4. a su llegada a la caja del medidor o del interruptor principal (ver Patrón NS-4-28).
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. Las pantallas metálicas de los cables eléctricos. Cada servicio eléctrico individual o acometida deberá tener una puesta a tierra. la cual se unirá al neutral de la red.200Y/7. resistentes y retardantes al calor. “por la cual se modifican las normas para la Instalación de los Electrodos de Puesta a Tierra del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá”. se conectarán a tierra con el objeto de evitar que ocurra en tales materiales un potencial superior al de tierra.8 Puesta a Tierra de las Acometidas
Se deberá cumplir con lo estipulado en el RIE y la Resolución No. Todos los aislamientos deberán ser resistentes a la humedad. Todas las superficies metálicas expuestas serán aterrizadas.000 V XLPE 100% 15.000 V XLPE 100% 15.1 Dic-08
. ya sean hilos o cintas de cobre. JTIA 424.
Todo transformador que se instale dentro de una edificación. c. estará determinado por: a. la vigaducto de entrada hasta la cámara de empalme que ELEKTRA le señale. Los terminales del lado de suministro de la caja del medidor.1 Dic-08
. Los terminales del lado de carga de los transformadores de corriente cuando el servicio eléctrico sea en media tensión. Un servicio eléctrico subterráneo comienza en el poste o cámara más cercana de ELEKTRA y se extiende hasta el punto de entrega del servicio eléctrico (ver Patrón NS-4-27). inspeccionada y aprobada por ELEKTRA.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-19
El electrodo de aterrizaje deberá tener una resistencia no mayor de 25 ohm. en edificaciones con más de un medidor y el servicio eléctrico sea en baja tensión. el cliente deberá extender por su cuenta. en instalaciones donde el medidor esté conectado a través de transformadores de corriente y el servicio eléctrico sea en baja tensión. ELEKTRA exigirá la construcción de una o más cámaras de paso o inspección a costo del cliente o promotor. Este punto de conexión deberá quedar definido en el contrato de suministro. En caso de que exceda este valor. En las áreas en que por la configuración propia del sistema de distribución eléctrico de ELEKTRA. separado no menos de 1. b.10 metros (20 pies) como mínimo (ver Patrón NS-4-8).1 Disposiciones Generales sobre el Punto de Entrega para el Servicio Eléctrico Subterráneo en Baja Tensión
a. con dispositivos para impedir el acceso no autorizado.3 Punto de Entrega
El punto de entrega. La ubicación de las cámaras que el cliente construya con este fin. en instalaciones donde el medidor esté conectado directamente a la carga y el servicio eléctrico sea en baja tensión. Los terminales del lado de suministro del interruptor principal. las líneas eléctricas de baja tensión sean subterráneas. c. será definida. b. el tipo de entrada o bushing de protección deberá estar a una altura de 6. 4. Cuando el servicio eléctrico se inicie en un poste. o cuando la trayectoria que sigue(n) la(s) tubería(s) de entrada sumen más de 360º. 4. Si la trayectoria excede los 100 metros de longitud. d. Los terminales del lado de suministro del interruptor principal. Para disminuir la distancia de los cables de
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. el cliente debe recibir el servicio eléctrico a límite de propiedad. El punto de conexión delimita el punto frontera entre las instalaciones eléctricas de propiedad y responsabilidad de la empresa distribuidora.83 metros (6 pies) (ver Patrón NS-4-29). En caso de que la distancia a que se encuentra el interruptor principal del punto señalado por ELEKTRA conlleve que sea mayor a la recomendada por el fabricante del cable. deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo 450 del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) “REQUISITOS DE INSTALACIONES DEL SERVICIO SUBTERRÁNEO”. En este caso. se deberá instalar otra varilla u otro electrodo adicional. y las instalaciones eléctricas de propiedad y responsabilidad del cliente.3. ELEKTRA suministrará servicio eléctrico subterráneo solamente.
a fin de obtener las pérdidas de potencia total (PPT) en kW. La potencia entregada será calculada con una corriente que será el 60% del tamaño del interruptor principal del cliente. d.000.1 Metodología
a.1 Dic-08
. c. utilizando la siguiente fórmula:
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3.
g.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-20
acometida. e. La corriente de cada tramo se establece como el 60% de la protección que limita o restringe la corriente en dicho tramo. En caso de que se requieran cables de mayor diámetro para mantener los niveles de pérdidas.000
Donde. se deben utilizar los terminales adecuados para la conexión al dispositivo de protección.4. PP = R= n= I= L= f. Se calcula la potencia a plena carga (PPC) en kW en el punto de entrega. b. Se calculan las pérdidas de potencia en kW para cada tramo. d. el cliente o promotor tiene la alternativa de ceder espacio al frente de la propiedad y entre límite de los lotes para la colocación de transformadores tipo gabinete. así como las pérdidas de potencia de los equipos identificados (por ejemplo: transformadores secos). Se debe diseñar para que los conductores entre el punto de entrega y el medidor del cliente sean dimensionados de forma que la suma de las pérdidas de potencia calculadas en todos los tramos no exceda el 2% de la potencia entregada a toda la edificación. 4.
pérdida de potencia del tramo resistencia del conductor en ohm/1000 pies número de conductores por fase corriente del tramo en ampere longitud del conductor en pies
Se suman todas las pérdidas calculadas para cada tramo. desde una protección a otra. Se definen los tramos que contiene cada trayectoria. utilizando la siguiente fórmula:
⎛R⎞ 3× I 2 × ⎜ ⎟ × L ⎝n⎠ PP = (kW) 1.4 Pérdidas Técnicas
Esta metodología se aplicará para suministros donde el punto de entrega no sea el medidor del cliente. No se permitirán cruces subterráneos en sentido diagonal a una vía. de manera que no sea necesaria la eliminación de hebras al conductor de la acometida. Se identifican todas las protecciones y equipos que se encuentren a lo largo de cada trayectoria. 4. Se identifican todas las trayectorias de los alimentadores que van desde el transformador hasta cada módulo de medición o medidor.
En los casos que los circuitos y cargas sean monofásicas. será necesario adecuar las ecuaciones indicadas para atender esta condición.
porcentaje de pérdida de potencia total pérdida de potencia total en kW
Esta metodología se aplica de forma independiente a cada acometida de la edificación. Los cálculos y ecuaciones aplican para líneas y cargas trifásicas balanceadas.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-21
PPC =
3 × I ×V LL ×0. Se calcula el porcentaje de pérdida de potencia total (%PPT) utilizando la siguiente fórmula (debe ser igual o inferior a 2%):
% PPT = PPT × 100 PPC
% PPT ≤ 2%
Donde.9 (kW) 1.
. %PPT = PPT = i.000
Donde. PPC = VLL = I=
potencia a plena carga en kW voltaje línea a línea en volt 60% del interruptor principal en ampere
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-22
I4=60% IP4
Tramo 4 PP4
I3=60% IP3
Tramo 3 PP3
I2=60% IP2
I1=60% IP1
Tramo 1 PP1
IP3 IP2
Donde. TX = IP = TDP = TD =
Transformador Interruptor Principal Tablero de Distribución Principal Tablero de Distribución
Tramo 2 PP2
64 kW + 0.000 A 3 polos
I1=1.81 kW
I3=360 A
%PPT ≤ 2% 0.82% < 2%
2-1/C 750 Al x fase
TD1 800 A
8-1/C 750 Al x fase
TDP 2.08 kW) x 100 %PPT = 0.08 kW
600 A 800 A
500 kVA 120/208 V
Donde.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-23
TD3 600 A
60 A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A
2-1/C 750 Al x fase Tramo 4 L=55 m PP4=0.75 kW + 0.82%
TD2 600 A
Tramo 3 L=45 m PP3=0.64 kW 3-1/C 750 Al x fase
3.19 kW / 389.000 A 600 A
I2=480 A
100 A 100 A
2.1 Dic-08
.75 kW PPC=389.81 kW + 0.200 A Tramo 1 L=15 m PP1 = 0.19 kW %PPT = (PPT / PPC) x 100 %PPT = (3.99 kW I4=360 A
Cálculos: PPT = PP1 + PP2 + PP3 + PP4 PPT = 0. TX = IP = TDP = TD =
Tramo 2 L=30 m PP2=0.99 kW PPT = 3.
5 4. b. Aspectos de servidumbre.
3. JD-1396 de la ASEP o sus modificaciones. desarrollo a etapas. confiabilidad y continuidad del servicio del sistema del cliente.1 Dic-08
. Términos de referencia y otros aspectos técnicos. operación.5. f.Versión no Oficial
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4-24
Convenios de Construcción Contenido de un Convenio de Construcción
Un convenio de construcción debe incluir los siguientes conceptos: a. e. como reubicaciones.5. Solicitudes que requieren modificación de infraestructura de la red eléctrica. b. c. materiales y costos. d. Fecha de entrega de los trabajos. Si es requerido. tiempos de respuesta. dedicados al cuidado crítico de personas. Aspectos a considerar en el diseño en cuanto a la seguridad. Aspectos de financiamiento y reembolsos.
g. Identificación de las partes contratantes. complejidad. Los requeridos de acuerdo al tipo de proyecto (magnitud. costos. c.2 Aplicación de Convenios de Construcción
Requieren la formalidad de un convenio de construcción al menos los siguientes casos: a. considerar si tiene sistemas eléctricos especialmente diseñado para la seguridad de vida y salud. 4. animales o productos perecederos que requieran la continuidad del servicio y fluctuaciones por debajo de la ocurrencia normal de un sistema de distribución eléctrica. Proyectos amparados bajo la Resolución No. entre otros). Lugar y descripción de la obra.
Adicionalmente. etc. ELEKTRA no está obligada a recibir la obra hasta tanto se realicen las correcciones necesarias. la ubicación y accesibilidad del cuarto eléctrico y medidores. ésta revisa el plano y lo sella si está de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes y establecidos por la misma. 5. según las normas y procedimientos vigentes y establecidos por la misma. ELEKTRA instalará en cada puesto de transformación la capacidad que considere conveniente. a su costo y responsabilidad. e. trayectoria de los cables.1
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
Cuando se trate de proyectos cuyas instalaciones serán recibidas por ELEKTRA para su operación y mantenimiento. d. y la trayectoria de los cables. En redes subterráneas. ésta tendrá que dar su aprobación al diseño e instalación del nuevo sistema. c. el mismo.1 Dic-08
. a estas extensiones en baja tensión se conectarán las acometidas. Si los diseños o proyectos en cualquier etapa de su ejecución o después de finalizados no cumplen con los requisitos de este manual o de las reglamentaciones vigentes del país. que este tipo de obra exige. y serán instaladas a lo largo de servidumbres en vías públicas y con capacidad para el manejo de la carga aplicada. el promotor será el único responsable de los atrasos en los trámites de aprobación del punto de entrega y lo que esto conlleva. Las redes de baja tensión serán radiales. ELEKTRA podrá exigir que las instalaciones para el suministro de energía sean agrupadas en uno o más cuartos eléctricos.Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-1
5. compuestas de una o más extensiones debidamente reguladas y preparadas para balancear la carga. ELEKTRA verificará que la capacidad del conductor sea la adecuada para la carga y que las pérdidas estén dentro del límite que establece este manual. la vida útil del transformador y el desarrollo eficiente de la red de baja tensión. b.2 Conceptos Básicos a Ser Considerados por el Diseñador
El diseñador deberá considerar conceptos básicos como los siguientes: a. tomando como referencia la carga esperada. Si por alguna circunstancia el promotor unilateralmente adelanta la construcción de la obra sin cumplir con el paso previo de realizar las coordinaciones pertinentes con ELEKTRA. utilizando para ello sus propios criterios. lo cual permitirá acordar la mejor ubicación en relación a los transformadores.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. los niveles de sobrecarga permisibles. las cuales parten de puestos de transformación. los niveles de pérdidas internas. con dimensiones adecuadas y de acuerdo a las distancias de seguridad que establece el RIE. las propias extensiones serán las acometidas. El promotor debe presentar los planos eléctricos antes de iniciar la obra. En redes aéreas. El puesto de transformación y sus extensiones en baja tensión y acometidas se protegen contra fallas permanentes solamente por medio del fusible del puesto de transformación del lado de media tensión. cuarto eléctrico. En los proyectos que ELEKTRA requiere señalar el punto de entrega del servicio. deberá realizar los cambios necesarios a su proyecto con el fin de adecuarlo a la revisión del diseño hecha por ELEKTRA del sistema de distribución eléctrica.
El promotor debe consultar con la Empresa.4 Procedimiento para la Revisión de Planos
a. ELEKTRA hará la revisión y análisis de los planos en base a los Documentos Técnicos de la Empresa. c. No se permiten diseños de canalizaciones subterráneas con más de trescientos sesenta (360) grados de cambio de dirección en el trayecto de acometidas individuales. en base al tamaño del transformador. Estos contratos incluyen incrementos de dicha capacidad. i.1 Dic-08
. ELEKTRA aprobará o rechazará el diseño. deben ser idóneos y aplicar las mejores prácticas de la Ingeniería. h.
g. e inspeccionará la construcción de la obra. el radio de curvatura de los mismos deberá ser lo suficientemente largo de forma tal que limite la posibilidad de daños al cable al instalarlo en el ducto. etc.Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-2
La capacidad del fusible a utilizar será el indicado por ELEKTRA en sus normas. El interesado someterá a ELEKTRA la información indicada en este manual de acuerdo al tipo de proyecto. a fin de que se pueda adecuar el plantel de generación para absorber la nueva demanda prevista. f. firma y fecha en original. Considerando lo anterior. b. Cuando se requiera la instalación de codos. y el RIE y sus Anexos. ELEKTRA aprobará o rechazará dichos planos y devolverá los mismos al interesado con el sello correspondiente. De requerirse suplir cargas puntuales de mayor magnitud a la prevista en la proyección de crecimiento de la demanda. 5. En los casos en que se requiera alimentar una carga que supere la máxima capacidad de los transformadores normalizados por ELEKTRA.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. continua y que no afecte a terceros. La aprobación del diseño por parte de ELEKTRA no exime al diseñador y/o cliente del cumplimiento de los requisitos de aprobación de los planos e inspecciones por parte de las autoridades competentes. así como las normas y estándares vigentes de la Empresa. las necesidades de energía y capacidad para sus nuevos proyectos en los Sistemas Aislados. el MIVI. Dependiendo de la carga en kW solicitada por el cliente. Se requiere especial atención en la selección correcta del fusible. Por esta razón. es recomendable que el cliente notifique a ELEKTRA con anticipación. se dividirá la carga entre dos o más transformadores. Los profesionales que escoja para el diseño e ingeniería de la red en su proyecto. con la única finalidad de salvaguardar sus intereses. ELEKTRA podrá solicitar memoria de cálculo donde se indiquen las máximas tensiones de halado y presiones laterales en los codos a las cuales estarían sometidos los cables durante su instalación.3
La energía de los Sistemas Aislados de ELEKTRA proviene de plantas de generación con contratos con una capacidad (kW) determinada. Consideración Especial para Proyectos en Sistemas Aislados
j. no deben exceder los valores permitidos por el fabricante del cable. se ha estimado que ELEKTRA podría requerir de 14 a 26 meses para realizar las gestiones de contratación de nueva capacidad en generación. Se debe considerar que la operación de la red debe ser confiable. las características de la red próxima a su proyecto. cumplir con las especificaciones técnicas y ser de la calidad requerida. Para tramos largos o complicados. Los materiales y equipos a utilizar deben estar aprobados por la Empresa. basado en el crecimiento histórico de la carga. el MOP. el sistema debe ser balanceado en cuanto a la carga. ELEKTRA hará las observaciones y señalamientos en las copias suministradas por el interesado. tales como la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. ELEKTRA requiere realizar un proceso de contratación especial.
5. que en todo caso.
h. El diseñador o proyectista es responsable de atender las observaciones realizadas por ELEKTRA en sus planos en el menor tiempo posible. f.1 Requisitos para los Proyectos de Edificaciones Nuevas
a. Para los casos donde se requiera una nueva aprobación de los planos de un diseño previamente aprobado por ELEKTRA y que el mismo esté vigente según se indica más adelante.1 Dic-08
. el interesado deberá entregar a ELEKTRA la copia del plano con el sello de aprobación de ELEKTRA en original.5 Vigencia de la Aprobación
Debido a la condición cambiante de la infraestructura eléctrica del sistema de distribución de ELEKTRA. los cuales deberán incluir lo siguiente: o o o Localización regional del proyecto a una escala visible (preferiblemente de 1:5. el interesado deberá obtener una nueva aprobación o reválida de los detalles de los planos del proyecto. de los edificios y otras estructuras colindantes con las líneas eléctricas”. Para los casos que los planos son rechazados. Unifilares eléctricos en media y baja tensión según corresponda. Se recomienda al interesado verificar que las condiciones de interconexión aprobada se mantienen antes de iniciar la construcción de la obra. El interesado deberá incorporar todas las observaciones hechas por ELEKTRA a los planos y someter para aprobación una nueva versión. si la fecha de inicio de obras excede un período de tres (3) años al del sello de revisión. Planta arquitectónica general del proyecto a una escala visible. 5. “por la cual se requiere una vista de elevación en los planos eléctricos. 5. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución No.Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-3
g.6. el diseñador deberá someter nuevamente a ELEKTRA los planos corregidos y se hará responsable de solucionar el conflicto. debido a omisión de información al momento de someter los planos para revisión o a cambios surgidos con posterioridad a la aprobación de ELEKTRA.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. motores. Se deberán presentar dos (2) juegos de copias del plano.000). Cumplido este término.6 Proyectos de Edificaciones
Los proyectos de edificaciones cubren cualquier tipo de construcción que requiera una acometida de servicio eléctrico aérea o subterránea.). Si surgiesen conflictos en la implementación del diseño de la obra. JTIA 626 de 9 de junio de 2004. aire acondicionado. En caso de que se trate de un proyecto con varias edificaciones. es necesario verificar que los supuestos bajo los cuales se revisó inicialmente el plano se mantienen inalterados. 5. ELEKTRA conservará una copia del plano devuelto. ELEKTRA entregará al interesado una nota con el detalle de las razones por la cual se rechaza. junto con la nueva versión de plano. adicionalmente se deberá presentar la carga estimada de todo el proyecto. Resumen de carga estimada por edificación (carga de alumbrado. etc. e.
Nuevo diagrama unifilar. etc.).Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-4
Número de identificación de poste. industriales o institucionales. con o sin cargas comerciales. Detallar si se trata solamente de modificación o reubicación de cuadro de medidores e infraestructuras que no involucra aumento de carga. Remodelaciones. la siguiente información: o o o Diagrama unifilar existente. la misma debe incluir: o Cálculos de pérdida de potencia de acuerdo a lo indicado en este manual. se someterá. preferiblemente en archivo digital (por ejemplo: Excel) con el fin de agilizar su revisión. cargas especiales.
3. además de lo solicitado en instalaciones nuevas. Isométrico de tuberías de entrada subterránea cuando existan desniveles y curvas que no se pueden ver con claridad en las secciones de los ductos. JTIA 313 de 28 de octubre de 1992 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.6. aire acondicionado. Propuesta de la ubicación y patrón de medición a utilizar para el cuadro de medidor o cuarto para medidores. de acuerdo a la Resolución No.1 Dic-08
. Propuesta de la ubicación de los transformadores y de los interruptores de media tensión si los hubiere. Una (1) copia de la Memoria Técnica. Recorrido y descripción de la acometida eléctrica (aéreas o subterráneas).7
Se consideran urbanizaciones todos aquellos desarrollos residenciales. Además de los requisitos indicados en esta resolución. Modificaciones de Cuadro de Medidores)
5. Requisitos para Proyectos en Edificaciones Existentes (Aumento de Carga.2
En caso de aumento de carga en edificaciones existentes o modificaciones del servicio. así como la posición de cámaras de paso cuando aplique. Resultado de los cálculos de pérdidas de potencia. Proyectos de Urbanizaciones
5. Se deberá presentar las entradas y fórmulas empleadas en el cálculo. además de las instalaciones a más de un (1) servicio de electricidad.
b. transformador o medidor de ELEKTRA más cercano al proyecto. Los planos deben estar sellados y firmados por el profesional idóneo. que requieran la constitución de nuevas vías y accesos públicos. cámara. debidamente sellado y firmado por el profesional idóneo. Nuevo resumen de carga detallado por tipo de carga (alumbrado.
Isométrico de tuberías de entrada subterránea cuando existan desniveles y curvas que no se puedan ver con claridad en las secciones de los ductos. normas de construcción por cada poste o cámara.000). martillos. para poder tramitar la parte eléctrica en ELEKTRA. domiciliarias de aguas de las residencias.1 Dic-08
. Se recomienda presentar el proyecto para la aprobación de ELEKTRA antes de diseñar el sistema de acueducto y alcantarillado pluvial para evitar sobrecostos del diseño de la red eléctrica. polígonos y linderos del proyecto. Datos generales de la finca. Los planos deben estar sellados y firmados por un profesional idóneo.
3. con el propósito de verificar que no haya interferencia con las infraestructuras eléctricas diseñadas. Sección de calles. de acuerdo a la Resolución No. Se deberán presentar dos (2) juegos de copias del plano eléctrico. 5. Una (1) copia de la Memoria Técnica. JTIA 313 de 28 de octubre de 1992 de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Posición e identificación de los postes existentes más cercanos. etc. Delimitación e identificación consecutiva de las etapas del proyecto. Perfiles de vías que atraviesan servidumbres de líneas de alta tensión. Diagrama unifilar en media tensión. veredas y otras obras y servicios en vías públicas.7.
b.1 Requisitos para los Proyectos de Urbanizaciones
a.). pluviales. líneas y accesorios. Localización exacta de cada segregación o lote individual numerado (lotificación). ELEKTRA interpretará y el urbanizador así lo aceptará que el proyecto además cumple y posee los permisos y aprobaciones exigidas por todas las entidades del estado panameño requeridas para poder realizarse. c. sanitarios. de acuerdo a la naturaleza de la carga y la clasificación de la ocupación. puestos de transformación. Resumen de carga estimada del proyecto por lote y por etapa. Diseño eléctrico completo sobre la planta arquitectónica de cada etapa del proyecto (alineamiento de postes.Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-5
Todo plano de urbanización deberá estar previamente aprobado y sellado por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda a nivel de anteproyecto. las cuales deberán incluir lo siguiente: o o o o o o o Localización regional del proyecto a una escala visible (preferiblemente de 1:5. Sistema de voltaje en media y baja tensión a utilizar. donde se indique la altura entre la vía y los conductores. Anexar los planos de acueductos.
c. potencia. paneles de distribución. Entre otros aspectos el resumen de carga debe especificar el interruptor principal. La carga monofásica debe ser discriminada de la carga trifásica. cables de acometida. Detallar la cantidad y tipo de medición a utilizarse por puesto de transformación y por edificación. Al final de la tabla resumen se deben citar los artículos de referencia de cada uno de los factores de diseño utilizados. b. carga. el sistema de voltaje.1 Dic-08
. protecciones y factores de aplicación del diseño (demanda. diversidad. otros). potencia y diversidad indicados en el RIE y sus anexos. todos con un adecuado balance de carga por fase y trifásico. d. según la naturaleza de la carga y con la correcta aplicación de factores de demanda. edificio. e.
Resumen de Carga
a. Incluir tabla de resumen por puesto de transformación.Versión no Oficial
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 5-6
tales como: ascensores. ELEKTRA suministrará. como en el caso de edificios de apartamentos.4 NS-6-1 NS-6-2 NS-6-3 NS-6-4 NS-6-5 NS-6-6 Medidores en Edificaciones
Los servicios comunes de electricidad. sin consentimiento previo de ELEKTRA otorgado por escrito. ELEKTRA podrá instalar otro medidor en una caja especial en el poste o en un sitio conveniente de la edificación. dichos receptáculos deben estar claramente marcados o pintados con el número de apartamento. de acuerdo a los siguientes Patrones: o o o o o o 6. cambios o cualquier otro trabajo que altere el estado de las conexiones externas.. sea monofásico o trifásico. La ubicación de los medidores será de acuerdo a lo siguiente:
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. bombas de agua. vivienda o local que le haya asignado el arquitecto.3 Instalación de Medidores
Se requiere la instalación de medidor en todos los servicios eléctricos para lo cual el cliente deberá suministrar e instalar el receptáculo o caja metálica. escaleras. reparación o reemplazo de medidores.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-1
6. etc. ELEKTRA será responsable de mantener los medidores en condición adecuada de funcionamiento. la medición será del tipo indirecto. según sea el caso. 6. Para interruptores principales mayores de 175 ampere. reparaciones. normas para la instalación de medidores eléctricos en edificaciones”. El cliente deberá abstenerse de efectuar remociones. “por medio de la cual se adiciona al Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá. en la toma de la acometida del cliente. etc. b. y de las pruebas. luces de pasillos.1 Dic-08
. c. Cuando se instalen más de una base de receptáculo para medidor. mantendrá y será el propietario de todos los medidores y equipos necesarios para medir la energía y potencia eléctrica usada por el cliente.. se podrán medir usando un sólo medidor.1
Medición del Servicio Eléctrico al Cliente
Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. Cuando se requiera la auditoria de energía de una instalación o acometida. reformas. instalará.2 Gestión de Mediciones
a. 6. locales comerciales. ELEKTRA instalará el medidor adecuado al tipo y capacidad de la carga establecida según la ubicación del medidor. JTIA 410 de 16 de febrero de 2001. obstrucciones. condominios.
Centros Comerciales o Edificaciones con Área Extensa Para los centros comerciales o edificaciones que utilicen áreas muy extensas. Dúplex o Adosadas No se aceptarán ubicaciones de medidores en los lados o costados ni atrás de ninguna residencia que haga necesario que el lector ingrese a la propiedad. b. En la batería de medidores en la planta baja. los mismos deberán ser protegidos contra la intemperie de igual forma que se haría en la pared de la edificación. Edificaciones de Hasta Tres Altos (Niveles) y Planta Baja Para condominios residenciales o comerciales. cerca de los ascensores o escaleras según estén disponibles. según la aplicación del servicio y lo indicado en la Tabla 6-1. Edificios con Cuatro o Más Altos (Niveles) y Planta Baja Los bancos de medidores deberán estar agrupados en pisos alternos. de manera homogénea y ordenada. 6.1 Dic-08
.5. edificios de apartamentos o locales comerciales. deberá colocarse un letrero directorio indicando en qué piso(s) o nivel(es) se encuentra(n) la(s) otra(s) batería(s) de medidores.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-2
a. las mediciones deberán agruparse lo más cerca posible a cada una de las acometidas. en un lugar fácilmente accesible. d. El cliente debe proveer el alambrado necesario para el cuadro del medidor desde el lado de carga de sus instalaciones hasta el punto de entrega.
3. Residencias Unifamiliares.1 Requisitos para Cuadros de Medidores Cableado de Cuadros de Medidores
a. los bancos de medidores deberán ser instalados en el nivel de planta baja y deberán estar agrupados en un sólo sitio fácilmente accesible a los lectores e inspectores de ELEKTRA. Cuando se ubiquen los medidores en los muros o cercas de los lotes. c. los bancos de medidores deberán agruparse por acometidas separadas.5 6.
En donde el servicio eléctrico sea monofásico 3 alambres 120/240 ó 120/208Y V los alambres vivos tendrán uno de ellos el forro de color rojo y el otro la cubierta de color negro.000 1.1.3 x 20.3 cm 9” x 9” 22.2 cm 7” x 7” 17. tendrán uno de ellos forro de color rojo. e.8 cm 8” x 8” 20.2. mientras que el conductor que alimenta la carga de fuerza o sea. 4 alambres delta.8 x 22.200 . otro de color negro y la fase central tendrá forro de color azul.800 900 .8 cm 10” x 10” 25. los tres alambres empleados para luz y fuerza. El conductor neutral en el cuadro de medidor se identificará por medio de una cubierta o forro de color blanco.600 1. en los terminales del medidor estará conectado a la derecha. En donde el servicio eléctrico sea trifásico. la fase con mayor voltaje a tierra (trifásica) se deberá colocar en el transformador de corriente (CT) que va en el centro y deberá estar colocada en el terminal del centro del interruptor principal.4 x 25. b. tendrá el forro de color naranja o deberá estar marcado con una identificación apropiada. Los conductores deben ser arreglados de tal manera que el lado de la línea de ELEKTRA pueda ser conectado a los terminales superiores del receptáculo para medidor y el lado de carga en los terminales inferiores. 4 alambres.9 x 27. d.800 .2.600 700 .200 2. el conductor llamado comúnmente “trifásico”.400 1. los alambres de las dos fases del servicio eléctrico empleadas para alimentar a los circuitos de luz.500 .9
450 . 4 alambres estrella. f.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. pasar y extenderse dentro del receptáculo a una distancia mínima igual a la mitad del perímetro del receptáculo.500
Nota: Esta tabla fue confeccionada de acuerdo al Reglamento para Instalaciones Eléctricas (RIE).
g.4 x 25.4 cm 10” x 10” 25. Artículo 362-1 al 362-5 y la Tabla 5 del Capítulo 9 del NEC.1. tendrán uno de ellos el forro de color rojo y el otro la cubierta de color negro. se procederá en aquellos casos en donde se llegue directamente al interruptor.1. h. c.4 cm 11” x 11” 27. En donde el servicio eléctrico sea trifásico. Todos los conductores deben entrar.2 x 15. Sin embargo.8 x 17.1 Dic-08
. de acuerdo con la Sección 215 del RIE. Para las instalaciones trifásicas 240/120 V delta.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-3
TABLA 6-1 TAMAÑO DEL DUCTO PARA CAJAS METALICAS (REQUISITOS MINIMOS) Interruptor Principal Tamaño del Ducto Metálico Calibre 16 6” x 6” 15. De igual forma.400 .
clavijas interconectadoras. 2 CU (tubería 2” diámetro).1 Dic-08
. serán suministradas por el cliente e instalados por el contratista eléctrico. La caja redonda será de aluminio fundido a presión. b. rectangulares. Los bloques para montar los terminales para conductores de cobre y las clavijas de conexión del medidor en receptáculos de 100 ampere podrán ser de plástico o porcelana. c.
6. Cada caja debe estar construida de forma tal que no tenga ninguna abertura o acceso. Detalles Adicionales sobre los Receptáculos de Medidor Individual
j. d.3
a. Los ductos deben entrar y salir de los receptáculos redondos o cuadrados con los tubos enroscados o por los discos removibles. Para medición directa (sin transformadores de corriente). deberá realizarlo a su costo.2
Bases para Receptáculos de Medidores Individuales
Con base en las normas y la Resolución No. que no se pueda abrir ni operar dentro de la misma.
g. Las cajas de medidores. las bases para receptáculos de medidores individuales deberán satisfacer los siguientes requerimientos: a. la caja debe permitir la instalación de tubería de entrada y salida para pasar los máximos tamaños de cables según diseño y que su parte interna tenga espacio suficiente para acomodar y conectar con facilidad estos cables. La caja cuadrada. las cajas y sus terminales deben estar de acuerdo al sistema monofásico y trifásico correspondiente. i. los bloques serán sólo de porcelana. si no se rompe el sello antes. terminales. calibre 16 y acabado en esmalte gris claro u oscuro y secado al horno para que obtenga excelente resistencia a la corrosión (pintura anticorrosiva instalada en fábrica). y la tapa debe permitir que se instale el aro inoxidable o el aro fiscal (ver Patrón NS-6-1). Las clavijas interconectadoras con los terminales del medidor serán fabricadas con una aleación especial de cobre o bronce con estaño o de una lámina estañada. de 200 ampere hasta conductor No.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-4
6.7-1987. Preferiblemente la caja debe poseer mecanismo que aterrice línea caliente que se intente colocar desde su parte posterior a las clavijas interconectadoras del lado de la línea del medidor. si el cliente requiere cambiar los terminales de la caja de 200 ampere de 2/0 AWG a 4/0 AWG CU (tubería de 3”). En el caso particular de residencias únicamente. que se requiere: 100 ampere hasta conductor No. h. podrán ser redondas. f. deberán estar listadas o etiquetadas NEMA tipo 3R (preferiblemente por UL) y cumplir con la norma ANSI C.12. b. Dependiendo de su capacidad de corriente.. Los conectores terminales serán del tipo de presión. según el tipo de servicio eléctrico a suministrarse.5. 2/0 CU (tubería 2½” diámetro). cuyas características permitan larga duración. previa consulta con la Empresa. sin soldadura.5. Las cajas deben estar provistas de clavijas para instalar el medidor y que tengan la capacidad de carga. fosfatado. etc. Las bases para receptáculos de medidores. Para receptáculos de 200 ampere. modulares. cuadradas. excelente elasticidad y ser resistente a la corrosión. e. JTIA 410. rectangular o modular será fabricada de acero electro galvanizado.
MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Versión: Revisado: 3. baja resistencia al contacto.
usarán un receptáculo de medición con capacidad de 100 ampere (Clase 100).5 Cajas para Transformadores de Corriente y para Medidores
g. 6. Las mismas pasarán a ser propiedad de ELEKTRA. como lo son los transformadores de corriente. acoplado a una caja para medidor de acuerdo al Patrón NS-6-2. de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de Ingeniería Municipal. Dichos módulos deberán tener una protección con la capacidad de corriente continua y capacidad de corriente de cortocircuito según sea indicada en el diseño eléctrico del inmueble. Inc. o interruptores trifásicos iguales o mayores de 200 ampere hasta 600 ampere. 6. usarán un receptáculo con capacidad de 200 ampere (Clase 200). 16 ó 18 y acabadas en esmalte gris claro u oscuro al horno para que obtenga una excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie. h. Las instalaciones individuales con interruptor principal de 30 a 80 ampere.1 Dic-08
. d. edificios para oficinas y locales comerciales (ver Patrón NS-6-5). Los receptáculos de estos medidores deberán ser instalados con una tapa de protección que impida estar en contacto con los terminales cuando no estén instalados los medidores. La fabricación de los receptáculos modulares deberán cumplir lo dispuesto previamente en materia de cajas. Los receptáculos modulares para mediciones deberán estar aprobados por el Underwriters Laboratories. b. La instalación de estos receptáculos deberá cumplir con todo lo dispuesto en otras partes de este manual y estará de acuerdo con las disposiciones del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE). (UL). Este tipo especial de caja es usada para colocar el equipo que acompañará a la medición. Cada receptáculo deberá tener su propia protección con la capacidad de corriente continua según sea indicada en el diseño. Estas cajas serán suministradas por el cliente e instaladas por el contratista eléctrico. El contratista eléctrico tapará todas las aberturas que no hayan sido usados en los receptáculos por medio de tapones metálicos galvanizados. Las instalaciones individuales con interruptor principal de 90 a 150 ampere. Los clientes que tengan interruptores monofásicos iguales o mayores de 200 ampere hasta 400 ampere. el interruptor de prueba. Los receptáculos modulares para medidores eléctricos serán permitidos en complejos habitacionales. f. Ver Patrones NS-6-3 y NS-6-4.5.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-5
c. cuando sean usados como equipos de entrada de servicio eléctrico. c. La altura de instalación de los receptáculos en pasillos o áreas transitadas será de 1. c. d. usarán la caja para transformadores de corriente según el Patrón NS-6-3. o por cerradores o tapa hueco.5. fosfatado.
3. La caja será fabricada con acero electro-galvanizado. e. terminales y clavijas de receptáculos. b.50 metros. calibre 14.50 metros mínimo desde el nivel de piso acabado al centro del receptáculo hasta un máximo de 2.4 Bases para Receptáculos de Medidor Modulares
f. Los clientes con interruptores trifásicos mayores de 600 ampere hasta 2.5. usarán la caja para transformadores de corriente según el Patrón NS-6-4.
g. dichas cajas deben estar claramente marcadas o pintadas con el número de la oficina o local comercial que le haya asignado el arquitecto. “a prueba de lluvia”. por cerradores o tapa huecos. debidamente sustentado y coordinado. o “para intemperie”. acoplada a una caja para medidor según el Patrón NS-6-2. NS-6-3 ó NS-6-4. no debe ser mayor del 20% del área total de éste.34(a) para más de 600 volt. tendrán que usar las cajas de medición apropiadas dependiendo del tamaño de los interruptores.16(a) para 600 volt o menos y en la Tabla 110. y no caldeadas ni soldados con soldadura de plata.. locales comerciales. relativo a que los conductores contenidos en una sección recta del ducto.362-5 del RIE. La Tabla 6-2 detalla la cantidad de terminales que se requieren en los receptáculos para medidores. y además se interconectará con el interruptor por medio de un ducto.
TABLA 6-2 CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTÁCULO PARA LA MEDICIÓN SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO Tipo de Servicio Eléctrico Voltaje Fases Alambres 240/120 1 3 208Y120 1 3 240/120 3 4 208Y/120 3 4 480 3 3 480Y/277 3 4 Tipo de Receptáculo 4 terminales 5 terminales 7 terminales 7 terminales 5 terminales 7 terminales
Versión: Revisado: 3. en relación al Tipo de Servicio Eléctrico.00 m y estar provisto de una iluminación adecuada. estos deberán tener el espacio mínimo de trabajo requerido en el RIE en el cuadro 110. c. Si se instalan tubos enroscados en cajas para transformadores de corriente. estos deberán fijarse con pernos y empaquetaduras. Cuando existan cuartos eléctricos. Los clientes que opten por usar hasta seis (6) interruptores incorporados (power panel) en vez de un interruptor principal. El contratista eléctrico tapará todas las aberturas que no hayan sido usadas en las cajas de transformadores de corriente por medio de tapones metálicos galvanizados. h. 6. Los huecos que se hagan en estos tipos de cajas deben ser hechos o abiertos con un perforador adecuado y no deben ser quemados o fundidos. etc. Los ductos metálicos que se utilicen en los cuadros de medidores. b. Los gabinetes y canalizaciones del servicio instalados en el exterior del edificio y que puedan quedar expuestos a la lluvia o intemperie. ELEKTRA. Cuando se instalen más de una caja de transformadores de corriente como en el caso de edificios para oficina. d. según los Patrones NS-6-2. Ver la Sección 300 del RIE. deberán ser del tipo aprobado para este tipo de instalación y estar marcados “hermético a la lluvia”.500 ampere. deberán cumplir con lo indicado en el Art.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-6
d. e.6 Otros Requerimientos Técnicos para Cuadros de Medidores
a. podrá realizar modificaciones a las cajas de transformadores de corriente o proponer otra. El cuarto eléctrico debe tener una altura libre mínima de 2.1 Dic-08
según el nivel de voltaje aprobado por ELEKTRA.
Medición en Media Tensión
ELEKTRA suministrará e instalará en el espacio previsto por el usuario y aprobado por ELEKTRA.1 Dic-08
. el equipo necesario de medición y el cableado entre los transformadores de medición y el tablero de medición. El esquema de medición en media tensión mostrado en el Diagrama 4-8 aplicará para los servicios aéreos o subterráneos. y para instalaciones con equipos individualizados o integrados en un tablero de potencia.Versión no Oficial
MEDICIÓN 6-7
More From This UserDiseño_tanques_sépticos_Imhoff_lagunas_estabilización.pdfMEMORIA PLOMERIA GENERAL.pdf
Manual de Normas y Condiciones Ver 3.1 Doc. by EdsamPanama1.9K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 450
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 362
 Resolución