Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_3_17_BImSchV_Emissionsbezogene_Anforderungen_an_An-d139549,4.html
Timestamp: 2016-10-23 06:53:54+00:00

Document:
§ 3 17. BImSchV, Emissionsbezogene Anforderungen an Anlieferung und Zwischenlagerung der Einsatzstoffe | Gesetze auf anwalt24.de
§ 3 17. BImSchV, Emissionsbezogene Anforderungen an Anlieferung und Zwischenlagerung der Einsatzstoffe Suche
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Vero...…§ 3 17. BImSchV, Emissionsbezogene Anforderungen an Anlieferung und Zwischenlage...§ 4 17. BImSchV, Feuerung§ 5 17. BImSchV, Anforderungen an Verbrennungsanlagen§ 5a 17. BImSchV, Anforderungen an Mitverbrennungsanlagen§ 6 17. BImSchV, Ableitungsbedingungen für Abgase§ 7 17. BImSchV, Behandlung der bei der Verbrennung und Mitverbrennung entstehen...§ 8 17. BImSchV, Wärmenutzung§ 9 17. BImSchV, Messplätze§ 10 17. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen§ 11 17. BImSchV, Kontinuierliche Messungen§ 12 17. BImSchV, Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen§ 13 17. BImSchV, Einzelmessungen§ 14 17. BImSchV, Berichte und Beurteilung von Einzelmessungen§ 14a 17. BImSchV, Ermittlung der Jahresmittelwerte, Überwachung und Berichterst...§ 15 17. BImSchV, Besondere Überwachung der Emissionen an Schwermetallen§ 16 17. BImSchV, Störungen des Betriebs§ 17 17. BImSchV, Übergangsregelungen§ 17a 17. BImSchV, Übergangsregelungen für die Einhaltung von Jahresmittelwerten§ 18 17. BImSchV, Unterrichtung der Öffentlichkeit§ 19 17. BImSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 20 17. BImSchV, Weitergehende Anforderungen und wesentliche Änderungen…Anhang 4 17. BImSchV, Anhang IV
§ 3 17. BImSchV, Emissionsbezogene Anforderungen an Anlieferung und Zwischenlagerung der Einsatzstoffe
§ 3 17. BImSchVSiebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV) BundesrechtZweiter Teil – Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit und den BetriebTitel: Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 17. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-17Normtyp: Rechtsverordnung(1) Red. Anm.:Außer Kraft am 2. Mai 2013 durch Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021). Zur weiteren Anwendung s. § 28 Absatz 5 der Verordung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021, 1044).(1) 1Verbrennungsanlagen für feste Abfälle oder feste Stoffe nach § 1 Abs. 1 sind mit einem Bunker auszurüsten, der mit einer Absaugung auszurüsten ist und dessen abgesaugte Luft der Feuerung zuzuführen ist. 2Für den Fall, dass die Feuerung nicht in Betrieb ist, sind Maßnahmen zur Reinigung und Ableitung der abgesaugten Luft vorzusehen. 3Mitverbrennungsanlagen für feste Abfälle oder feste Stoffe nach § 1 Abs. 1 sind mit geschlossenen Lagereinrichtungen für diese Stoffe auszurüsten und die bei der Lagerung entstehende Abluft ist zu fassen.(2) 1Für Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen sind Maßnahmen und Einrichtungen zur Erkennung und Bekämpfung von Bränden vorzusehen. 2Die Brandschutzeinrichtungen und Maßnahmen sind so auszulegen, dass im Abfallbunker oder in der Lagereinrichtung entstehende oder eingetragene Brände erkannt und bekämpft werden können.(3) Absatz 1 gilt nicht für Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen, soweit die Abfälle oder Stoffe nach § 1 Abs. 1 der Verbrennung oder Mitverbrennung ausschließlich in geschlossenen Einwegbehältnissen oder aus Mehrwegbehältnissen zugeführt werden.(4) Sind auf Grund der Zusammensetzung der Abfälle oder Stoffe nach § 1 Abs. 1 Explosionen im Lagerbereich nicht auszuschließen, sind abweichend von Absatz 1 andere geeignete Maßnahmen nach näherer Bestimmung der zuständigen Behörde durchzuführen.(5) 1Flüssige Abfälle oder Stoffe nach § 1 Abs. 1 sind in geschlossenen, gegen Überdruck gesicherten Behältern zu lagern; bei der Befüllung ist das Gaspendelverfahren anzuwenden oder die Verdrängungsluft zu erfassen. 2Offene Übergabestellen sind mit einer Luftabsaugung auszurüsten. 3Die Verdrängungsluft aus den Behältern sowie die abgesaugte Luft sind der Feuerung zuzuführen; bei Stillstand der Feuerung ist eine Annahme an offenen Übergabestellen oder ein Füllen von Lagertanks nur zulässig, wenn emissionsmindernde Maßnahmen, insbesondere die Gaspendelung oder eine Abgasreinigung, angewandt werden.(6) 1Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlagen sind so auszulegen, zu errichten und zu betreiben, dass ein unerlaubtes und unbeabsichtigtes Freisetzen von Schadstoffen in den Boden, in das Oberflächenwasser oder das Grundwasser vermieden wird. 2Außerdem muss für das auf dem Gelände der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage anfallende verunreinigte Regenwasser und für verunreinigtes Wasser, das bei Störungen oder der Brandbekämpfung anfällt, eine ausreichende Speicherkapazität vorgesehen werden. 3Sie ist ausreichend, wenn das anfallende Wasser geprüft und erforderlichenfalls vor der Ableitung behandelt werden kann.(7) Der Betreiber der Anlage hat bei der Annahme des Abfalls in der Verbrennungs- oder Mitverbrennungsanlage die Masse einer jeden Abfallart, gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung, zu bestimmen.
§ 2 17. BImSchV, Begriffsbestimmungen§ 4 17. BImSchV, Feuerung

References: § 3

§ 3

§ 3
 § 28
 § 1
 § 1
 § 1
 § 1
 § 1

§ 2