Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-res190210-iict.html
Timestamp: 2017-02-20 20:23:18+00:00

Document:
Resolución de 19 de febrero 2010, de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, por la que se aprueba el «Manual de Inspecciones Periódicas de Instalaciones Térmicas en Edificios» en su edición 1.
Publicado en BOPV núm. 88 de 13 de Mayo de 2010
Obligatoriedad de realización de las inspecciones.
Coste de la inspección.
Agentes que intervienen en la inspección.
Alcance de la inspección.
Evaluación de las deficiencias.
Actuaciones previas a la inspección periódica.
Información a los titulares.
Plazos de corrección de las deficiencias-
Dictamen de la instalación.
Comunicaciones de los agentes inspectores a la Delegación Territorial de Industria.
. INSTALACIONES TÉRMICAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
Deberán tenerse en cuenta además los siguientes criterios:
. NOTIFICACIÓN AL TITULAR
Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética IT.1.
Evaluación del rendimiento de todos los generadores de calor.
Condiciones de seguridad de la instalación de calor.
Inspección documental.
Eficiencia energética IT.1.
Evaluación del rendimiento del generador de frío.
Comprobación de las condiciones de seguridad de la instalación de frío.
. HOJA DE DATOS TÉCNICOS
. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA CON GENERADORES DE CALOR
. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA CON GENERADORES DE FRÍO
. FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN
. COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, que aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), ha creado el nuevo marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar, seguridad e higiene de las personas. Mediante Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, se desarrolla el citado Reglamento y se adapta la normativa existente en esta Comunidad Autónoma a este nuevo marco normativo. Esta Orden afecta fundamentalmente a la puesta en servicio, mantenimiento e inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas, así como a las evacuaciones de los productos de la combustión.
El artículo 5 de la misma Orden de 22 de julio de 2008, regula las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas, englobando tanto las comprobaciones de eficiencia energética de los generadores como la inspección de la instalación completa. El citado artículo 5, apartado 1, remite al anexo 8 de la norma para concretar los criterios a los que deberá atenderse en la realización de las inspecciones.
Llegados a este punto, ante la necesidad de definir con más detalle las comprobaciones y pruebas que conforman las inspecciones, así como de establecer los parámetros y protocolos que unifiquen los procedimientos de actuación, es necesario dotar a los agentes encargados de llevar a cabo esta inspecciones de un manual que recoja en profundidad todos estos extremos.
En el proceso de elaboración del mencionado Manual de Inspecciones han colaborado entidades de referencia en materia de eficiencia energética y se han tenido también en consideración los comentarios y aportaciones de las empresas mantenedoras y de los organismos de control, representados ambos sectores a través de sus correspondientes asociaciones. En su virtud, a propuesta del Servicio de Seguridad Industrial, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Tercera en relación con el artículo 5, punto 1, ambos de la referida Orden, donde se faculta a la Dirección de Administración y Seguridad Industrial para modificar sus anexos o para añadir nuevos documentos.
Uno.- Aprobar el Manual de Inspecciones Periódicas de Instalaciones Térmicas en Edificios, cuyo contenido se acompaña como anexo a la presente Resolución.
Dos.- El Manual que se aprueba mediante esta Resolución quedará identificado como Edición 1.ª.
Tres.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Cuatro.- El Manual, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
MANUAL DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 0.-
- Instalaciones que cumplen el RD 1027/2007 (RITE-2007).
- Instalaciones que cumplen el RD 1751/1998 (RITE-98) y su modificación por RD 1218/2002.
- Instalaciones que cumplen el RD 1618/1980 (RICCACS-1980).
- Instalaciones anteriores al RD 1618/1980 (RICCACS-1980).
- Orden de 16 de julio de 1981 (BOE de 13-08-1981). Instrucciones técnicas complementarias IT.IC del RICCACS.
Disposiciones específicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Orden de 22 de julio de 2008 por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (BOPV 23-09-2008).
- Orden de 12 de julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas, y sus modificaciones (BOPV de 19-09-2000).
Agente inspector: persona o entidad acreditada para la realización de la inspección periódica. Podrá ser:Un técnico independiente competente para el diseño de instalaciones, que acredite haber superado satisfactoriamente un curso de «Inspección de instalaciones térmicas», impartido por una entidad reconocida en la materia de acuerdo con el Decreto 63/2006 de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial (BOPV de 12-04-2006) y que haya sido autorizado por la Dirección competente, de acuerdo con el artículo 5 apartado 2.b de la Orden de 22-07-2008.
Pública concurrencia: en la realización de inspecciones de las instalaciones térmicas, se entenderán los edificios o locales de titularidad pública, así como aquellos en los que su ocupación prevista pueda ser superior a 50 personas. A estos efectos, se consideran adecuados los criterios que se indican en la ITC-BT-28 del Reglamento electrotécnico para baja tensión (
RD 842/2002, BOE de 18-09-2002) y que correspondan a un único titular. En el anexo 1 se indican los criterios y la relación de instalaciones afectadas.
Deficiencia muy grave: aquella que implique un riesgo grave e inminente de daños a las personas, los bienes o el medio ambiente.La detección de una deficiencia muy grave obliga a la paralización inmediata del generador o la parte de la instalación afectada, no pudiendo ponerse en servicio hasta la subsanación de dicha deficiencia.
Deficiencia grave: aquella que incumpla disposiciones reglamentarias básicas o de seguridad, pero que no entrañe un riesgo inminente de daños. También se clasifican de este modo aquellas deficiencias que menoscaben de forma importante el rendimiento de la instalación.
Deficiencia leve: aquella que no siendo calificada en las anteriores categorías incumpla alguna disposición reglamentaria.
Elección del agente inspector por el titular.
Comunicación del agente inspector al titular.
Realización de la inspección.
Cumplimentación de la etiqueta de la instalación.
Plazos de corrección de las deficiencias- Las deficiencias detectadas en la inspección deberán corregirse a la mayor brevedad posible. El agente inspector indicará los plazos para justificar la subsanación (según el artículo 47 del RD 2200/1995), realizando una estimación atendiendo a la calificación de la deficiencia y a la posibilidad de realizar la subsanación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
b) En caso de existencia de deficiencias graves, el plazo para la corrección será de 15 días.No obstante, cuando los trabajos de subsanación de las deficiencias requieran una parada prolongada de la instalación, estos plazos podrán ser diferidos hasta el término de la temporada de calefacción o refrigeración en curso. En este caso, si las deficiencias corresponden a las condiciones de seguridad de la instalación (apartado 4 de los anexos 3 y 4), deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar el riesgo para las personas. A estos efectos, se considera que la temporada de calefacción se inicia el 1 de noviembre y finaliza el 30 de abril.
c) Si en la inspección se detectan deficiencias leves, el plazo para la corrección será de 3 meses.Al igual que lo indicado en el apartado anterior, estos plazos podrán ser diferidos hasta el término de la temporada de calefacción o refrigeración en curso.
Aceptable: cuando no se detecten deficiencias o éstas sean calificadas como leves.En el certificado de inspección se indicará el texto que corresponda de los que se indican:
- Aceptable, con deficiencias leves.Deberá contratar la subsanación de las deficiencias a la mayor brevedad con una empresa instaladora o mantenedora, debiendo presentarse la certificación de corrección de las mismas en la Delegación Territorial de Industria, antes del plazo indicado en el certificado de inspección.
Condicionada: cuando se detecte alguna deficiencia grave o deficiencias leves que no sean documentales sin subsanar de la anterior inspección.En el certificado de inspección se indicará el texto que se indica:
- Condicionada.Deberá contratar la subsanación de las deficiencias a la mayor brevedad con una empresa instaladora o mantenedora, debiendo presentarse la certificación de corrección de las mismas en la Delegación Territorial de Industria, antes del plazo indicado. En caso contrario, podrá resolverse la imposición de las correspondientes multas coercitivas.
Negativa: cuando se detecte al menos una deficiencia muy grave.En el certificado de inspección se indicará el texto que se indica:
- Negativa. La instalación (o la parte afectada ...) ha quedado clausurada.Deberá contratar la subsanación de las deficiencias a la mayor brevedad a una empresa instaladora o mantenedora, debiendo presentarse la certificación de corrección de las mismas en la Delegación Territorial de Industria.
Comunicación de deficiencias muy graves.
Comunicación anual de actuaciones.
ANEXO 1 INSTALACIONES TÉRMICAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA 1.- En relación con las inspecciones de las instalaciones térmicas, se consideran adecuados los criterios que se indican en la ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión (
RD 842/2002, BOE de 18-09-2002).
Se considerarán como locales de pública concurrencia, en general, todos los locales que siendo de titularidad pública y aquellos que siendo de titularidad privada se dediquen a las siguientes actividades:
b.1.- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: templos, museos, salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos o residencias de ancianos y guarderías.
b.2.- Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos.
a) Se excluirán de esta consideración los edificios de oficinas, en el que las instalaciones individuales sean de múltiple titularidad.En los edificios de un único titular, se inspeccionarán solamente los equipos de potencia térmica entregada superior a 70 kW, realizando, además, un control documental de las instalaciones con generadores de potencia igual o menor de 70 kW.
b) En relación con locales de actividades como comercios, oficinas o txokos, solo se considerarán los que dispongan de equipos de potencia térmica entregada superior a 70 kW.
ANEXO 2 NOTIFICACIÓN AL TITULAR Asunto: inspección periódica de instalaciones térmicas.
Con el fin de mejorar el rendimiento de las instalaciones térmicas, de prevenir los riesgos y de proteger contra accidentes que puedan producir daños a las personas o bienes, derivados de la utilización de instalaciones térmicas en los edificios, se ha regulado la obligatoriedad de realizar inspecciones periódicas de dichas instalaciones.
Para que se pueda cumplir con la obligación reglamentaria, se le informa, que su instalación térmica debe ser inspeccionada con carácter oficial y de forma extraordinaria, por un agente inspector debidamente autorizado por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y en la fecha que acuerde con su actual empresa mantenedora (se acompaña la relación de agentes inspectores reconocidos por la Delegación Territorial de Industria).
Si estima conveniente elegir alguno de los agentes inspectores, deberá comunicárselo a su mantenedor en un plazo de 15 días.
La inspección se realizará de acuerdo con el procedimiento emitido por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, tras la cual el agente inspector anotará en la pegatina de los generadores o calderas la fecha y el rendimiento y le remitirá un certificado de la inspección, acompañado de las indicaciones de mejora, que deberá incorporar a la documentación de su instalación térmica, informando a la Delegación Territorial de Industria del resultado de la misma.
Si en la inspección se detectan deficiencias, el titular deberá contratar su subsanación con una empresa mantenedora o instaladora a la mayor brevedad, para que sean corregidas antes de los plazos indicados, siendo responsables los titulares de la instalación de «encargar a una empresa mantenedora, la realización del mantenimiento de la instalación» (artículo 25.5.a del Reglamento de Instalaciones Térmicas). En caso de que no se corrijan las deficiencias, la Delegación Territorial de Industria podrá iniciar un Expediente sancionador contra el titular de la instalación.
El Coordinador de seguridad industrial de la Delegación Territorial Nota: las disposiciones que regulan las inspecciones de las instalaciones térmicas están contempladas en la Ley de Industria (Ley 8/2004, de Industria, artículos 7 a 14, BOPV de 29-11-2004), en el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (
RD 1027/2007, BOE de 29-08-2007 y 28-02-2008) y en el Manual de inspecciones periódicas de instalaciones térmicas (BOPV de 13-05-2010).
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN EN INSTALACIONES CON GENERADORES DE CALOR En la realización de las inspecciones deberá tenerse en cuenta la antigüedad de la instalación. A estos efectos se identificarán los siguientes tipos de instalaciones:
(1) Instalaciones que cumplen el RD 1027/2007 (RITE-2007) y sus posteriores modificaciones, con solicitud de licencia de obra de edificación posterior al 01-03-2008.
(2) Instalaciones que cumplen el RD 1751/1998 (RITE-1998) y su modificación por RD 1218/2002, con licencia de obra de edificación posterior al 05-11-1998.
(3) Instalaciones que cumplen el RD 1618/1980 (RICCACS-1980), proyectos presentados posteriormente al 13-11-1981.
(4) Instalaciones de calefacción y climatización anteriores al RD 1618/1980 (RICCACS-1980).
Las deficiencias que se detecten, se calificarán como:
- MG Deficiencia muy grave - G Deficiencia grave - L Deficiencia leve En caso de no aplicar una determinada deficiencia, se indicará «NA» Cuando se considere necesario recomendar algún aspecto de mejora de la eficiencia energética o de seguridad de la instalación, se indica como «R».
Se comprobará la legalización de la instalación y la disponibilidad de la documentación de diseño.
En instalaciones del RITE-2007 la documentación de diseño deberá estar incluida en el libro del edificio.
En instalaciones anteriores a la entrada en vigor del RITE-2007, en caso de no estar disponible la documentación de diseño, el inspector consultará a la Delegación Territorial de Industria correspondiente sobre la legalización de la misma, anotando el número de registro en el certificado de inspección.
a) Proyecto o documentación técnica.
Se comprobará que existe proyecto de la instalación (debidamente visado en caso de proyecto) y que éste está redactado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio oficial.
En caso de memoria técnica, deberá estar redactada por instalador autorizado o por técnico competente.
Se comprobará que el proyecto o la memoria técnica coincide con la instalación realizada o que las modificaciones están debidamente documentadas: anexo a proyecto de la instalación y que éste está redactado por técnico competente o por instalador autorizado.
b) Certificado de dirección de obra y certificado de la instalación.
Se comprobará que existe certificado de dirección de obra de la instalación completa y que éste recoge la integración de los diversos subsistemas (solo en caso de instalación con proyecto).
Se comprobará que existe certificado de la instalación y que éste está firmado por instalador debidamente autorizado.
1.1.4 No existe o no está disponible el CDO la de instalación L
1.1.5 El CDO de la instalación no recoge la instalación completa. L
1.1.6 No existe o no está disponible el certificado de la instalación. L
1.1.7 El certificado de la instalación no recoge la instalación completa. L
c) Documento de puesta en servicio.
Se comprobará que las instalaciones que requieren proyecto cuentan con el correspondiente documento de puesta en servicio de la Oficina Territorial de Industria.
1.1.8 No existe o no está disponible acta de puesta en servicio L
Manual de uso y mantenimiento (libro de mantenimiento).
El RICCACS estableció como obligatorio la existencia de un libro de mantenimiento en el que se anotasen todas las operaciones de mantenimiento desde el 13-11-1984 para todas las instalaciones de potencia superior a 100 kW, incluso las existentes a esa fecha (punto 26.4.4 de IT.IC-26 de la Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas IT.IC del RICCACS-1980).
a) Se comprobará que existe el manual de uso y mantenimiento de la instalación, o, en instalaciones anteriores, libro de mantenimiento.
b) Se comprobará que existe el contrato de mantenimiento de la instalación (sólo en instalaciones de potencia superior a 70 kW).
c) Se comprobarán los registros de las hojas de operaciones de mantenimiento de la instalación, verificando la existencia de las hojas correspondientes a todas las operaciones de mantenimiento realizadas tanto reglamentarias como de mantenimiento correctivo.
d) Se comprobará la existencia del certificado de mantenimiento anual de la instalación.
1.2.1 No existe o no es adecuado el manual de uso y mantenimiento de la instalación L
1.2.2 No existe contrato de mantenimiento de la instalación o esté no ha sido renovado L
1.2.3 No existen las hojas de mantenimiento o no reflejan todas las operaciones realizadas. L
1.2.4 No existe el último certificado anual de mantenimiento (posterior a la entrada en vigor del RITE) L
Libro registro de prevención de la legionelosis.
Se comprobará, sólo en caso de que la instalación lo requiera, la existencia del libro de registro de las operaciones de prevención de la legionelosis. Se verificará, además, que el registro se encuentre actualizado y todas las operaciones hayan sido realizadas conforme al calendario previsto.
Deberá disponer de la hoja de notificación (anexo 1 del RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, BOE de 18-07-2003) y las hojas de limpieza y desinfección (anexo 3 del RD 865/2003).
1.3.1 No existen las hojas de control de la legionelosis. L
Ficha técnica de la instalación:
a) Se comprobará que en el local técnico exista la correspondiente ficha técnica de la instalación.
b) Se comprobará que la ficha técnica de la instalación esté actualizada y que consten las anteriores fichas técnicas.
1.4.1 No existe ficha técnica de la instalación o no está actualizada. L
Etiqueta de mantenimiento:
a) Se comprobará que cada generador de la instalación cuenta con la correspondiente etiqueta de mantenimiento de acuerdo con el anexo 6 la Orden 22 de julio de 2008.
b) Se comprobará que en la etiqueta de mantenimiento estén reflejadas todas las actuaciones reglamentarias de mantenimiento y de inspección del periodo considerado.
1.5.1 No existe etiqueta de mantenimiento o faltan anotaciones L
a) Inspecciones de la propia instalación térmica.Se comprobará que se han realizado todas las inspecciones de la instalación que sean preceptivas antes de la fecha de la presente actuación.
No existen el certificado de la última inspección reglamentaria L
Se comprobará que se mantiene la eficiencia energética de la instalación a lo largo de su periodo de explotación, evitando así costes energéticos excesivos y emisiones excesivas de CO2 a la atmósfera.
Conducciones y aislamientos.
a) Estado de las conducciones visibles (fugas de fluido, aislamiento, protección del aislamiento, óxido, golpes, señalización, ausencia de ruidos dinámicos del fluido, ...).
b) Estado de las fijaciones (óxido, distancia entre soportes, tubería que presenta flexión, solidez, ...). c) Comprobación de la temperatura superficial de las conducciones (palpado o termómetro de contacto o termografía, ...).
d) Comprobación de la existencia de termómetros y manómetros para la lectura de las condiciones de los fluidos en la instalación.
e) Señalización de las conducciones.
Si de las comprobaciones se deduce que puede haber falta de aislamiento, se pueden utilizar los criterios que se exponen en la siguiente tabla:
2.1.1 Fuga de fluido en … L
2.1.2 Falta aislamiento o aislamiento en mal estado G
G (1) Sin aislar
2.1.3 Aislamiento insuficiente 50% s/ tabla, condensaciones en … L
2.1.4 Aislamiento mejorable en … L
2.1.5 Golpes, deformaciones u óxidos en las conducciones de ….. L
2.1.6 Protección del aislamiento deteriorada en … L
2.1.7 Fijaciones incorrectas en … L
2.1.8 No existen manómetros y/o termómetros en …. G
2.1.9 Falta señalizar conducciones en … L
Circuladores (bombas y ventiladores).
Se comprobará el estado de las bombas y/o ventiladores presentes en la instalación.
Se realizará una inspección visual y/o mediante palpado de los circuladores siempre que la temperatura de los mismos permita el contacto.
a) Se anotarán el modelo y características de los circuladores.
b) Se comprobará si la temperatura del bobinado de los circuladores (bombas), puede ser anormal mediante termómetro de contacto o palpado.
c) Se medirá y anotará el consumo eléctrico (intensidad) de varios circuladores (bombas y/o ventiladores), no necesariamente todos (pinza amperimétrica). Se comprobarán las anotaciones en el libro de mantenimiento (ver 1.2.c.). d) Se comprobará el nivel de ruido y vibraciones de los circuladores.
e) Se comprobará el salto térmico producido en las diversas partes del circuito para detectar exceso o defecto de caudal, si existen en la instalación los equipos de medida necesarios.
2.2.1 Consumo eléctrico excesivo en el circulador de …. G
2.2.2 Caudal excesivo o demasiado bajo en el circulador de … L
2.2.3 Revisar circulador o bomba en …. R
Se comprobará el estado de las válvulas de seccionamiento, tanto manuales como motorizadas, y que éstas actúan y pueden ser manipuladas debidamente.
Se realizará una maniobra de cierre y apertura de las válvulas manuales así como se simularán condiciones en que las válvulas motorizadas deban actuar para comprobar que las mismas responden adecuadamente a la orden del control. Estas operaciones deberán ser realizadas por el mantenedor. Para instalaciones muy complejas, se seleccionarán las válvulas más representativas.
a) La maniobra de las válvulas manuales es posible.
b) Las válvulas motorizadas responden a la orden del control correspondiente.
c) Las válvulas no emiten ruidos.
2.3.1 Válvula manual agarrotada o visiblemente oxidada (especificar válvula) L
2.3.2 Servomotor no acciona la válvula motorizada de .......................... L
2.3.3 Las válvulas de ...................... emiten ruido de paso de fluido por las mismas (sección demasiado pequeña) R
Se comprobará que el control es capaz de regular el funcionamiento del sistema con el fin de mantener las condiciones previstas en el diseño de la instalación, con el consumo más ajustado posible.
Se actuará sobre los controles para comprobar la regulación del sistema. Estas operaciones deberán ser realizadas por el mantenedor.
a) Identificar cuales son los parámetros de control y comprobar que el sistema se regula en función de dichos parámetros.
b) Al aumentar la curva que el sistema de control demanda más calor del generador.
c) Comprobar que funcionan los sistemas de control de todos los subsistemas que integran la instalación térmica y están integrados entre sí. En caso de que en la instalación existan subsistemas de generación térmica que no son obligatorios, la no integración de los mismos con el control general se anotará como recomendación.
2.4.1 El sistema de control no es adecuado o no funciona. G
2.4.2 El sistema de control tiene anulado el control ambiental.
2.4.3 El sistema de control no integra todos los elementos de la instalación. G
Sistema de filtrado de ventilación.
Se comprobará el estado de los filtros con el fin de asegurar el tratamiento adecuado del aire exterior introducido en el edificio.
Se comprobará, mediante la lectura de los instrumentos de medición instalados, la pérdida de carga en los filtros y los registros documentales de limpieza de los mismos.
2.5.1. No existen filtros de ventilación o estos no son adecuados. G
2.5.2. Mantenimiento no adecuado de los filtros de ventilación. R
2.5.3. La pérdida de carga en los filtros de ventilación es excesiva. L
Se comprobará que los sistemas de recuperación de energía funcionan adecuadamente.
Todos los sistemas disponibles en la instalación deberán funcionar adecuadamente, incluso si estos no son obligatorios en la misma. En caso de detectar mal funcionamiento en sistemas no obligatorios, el defecto se anotará como observación.
a) Existen y son adecuados los sistemas de recuperación de energía reglamentarios (recuperación de energía de fuentes residuales, aire de extracción,...).
b) Los sistemas de recuperación de energía están en buen estado de funcionamiento y mantenimiento.
2.6.1 No existen sistemas de recuperación de energía. L
2.6.2 Sistema de recuperación de energía en estado defectuoso o falto de mantenimiento. L
Sistema de aportación de energías renovables.
Se comprobará que los sistemas de aportación de energías renovables funcionan adecuadamente (solar, biomasa, geotermia u otros...).
1.- Los sistemas de aporte de energías renovables aportan energía al sistema global.
2.- Los sistemas de aporte de energía solar térmica no presentan fugas de fluido térmico.
3.- Los sistemas de aporte de energía renovables están en buen estado de funcionamiento y mantenimiento.
2.7.1 No existen sistemas de aporte de energías renovables G
2.7.2 Fuga de fluido térmico en los sistemas de aporte de energía solar térmica L
2.7.3 Sistemas de aporte de energía renovable en estado defectuoso o falto de mantenimiento L
Se especificarán aquellas otras deficiencias de eficiencia energética no recogidas en los apartados anteriores.
2.8.1 Otras deficiencias de eficiencia energética (ver observaciones) L
Se comprobará el rendimiento de todos los generadores para verificar que se mantienen las prestaciones originarías de los equipos y que estos están siendo correctamente mantenidos.
Deberán estimarse los rendimientos estacionales del edificio (si existen contadores para ello) o aportarse los ratios de consumo específico de energía (kWh/ m2 año). Estos datos se aportarán para la elaboración de los valores de referencia de CADEM.
Existencia de contadores y lectura de consumos.
La existencia de los diferentes contadores en la instalación se deberá comprobar de acuerdo con la fecha de obligatoriedad de cada uno de ellos referenciada en la siguiente tabla:
La existencia de contadores de energía específicos facilita el cálculo del rendimiento de la instalación; de este modo, aún no siendo obligatorios, deberá recomendarse la instalación de los mismos con el fin de evaluar la eficiencia real de la instalación y tener una medida de las mejoras realizadas.
Debe considerarse que estos contadores pueden no ser similares a los de facturación, puesto que en este caso no se requieren unas condiciones metrológicas tan exigentes como en aquellos, pudiendo así tener un coste inferior.
Se comprobará la existencia y los registros de lectura anteriores, y se realizarán y anotarán las lecturas de:
a) Contador de energía primaria (combustible).
b) Contador de energía eléctrica.
c) Contador de energía emitida a la instalación.
d) Contador de ACS general / Individual.
e) Contador de agua fría de alimentación a instalación.
f) Contador de energía aportada por los captadores solares.
g) Contador de energía aportada por otras energías renovables.
3.1.1 No existe contador de energía primaria (combustible) G
3.1.2 No existe contador de energía eléctrica G
3.1.3 No existe contador de energía emitida a la instalación G
3.1.4 No existe contadores individuales de energía consumida G
3.1.5 No existe contador de horas de funcionamiento en generadores L
3.1.6 No existe contador de horas de funcionamiento en bombas L
3.1.7 No existe contador de horas de funcionamiento de ventiladores L
3.1.8 No existe contador de ACS general G
3.1.9 No existe contadores individuales de ACS G
3.1.10 No existe contador de agua fría de alimentación a instalación G
3.1.11 No existe contador de energía aportada por los captadores solares G
3.1.12 No existe contador de energía aportada por otras energías renovables
Rendimiento de generadores.
Se medirá el rendimiento instantáneo de la combustión de cada uno de los generadores funcionando a la máxima potencia de diseño y se comparará con los anteriores rendimientos registrados tanto de mantenimiento como de anteriores inspecciones periódicas.
Se medirá el rendimiento instantáneo de la combustión de cada uno de los generadores funcionando a la potencia parcial (1.ª marcha o, en modulantes, la potencia mínima que se acerque al 30% de la máxima de funcionamiento del generador) y se comparará con los anteriores rendimientos registrados tanto de mantenimiento como de anteriores inspecciones periódicas.
En caso de que el rendimiento no sea adecuado, el mantenedor intentará ajustarlo, si no es posible, se anotará el defecto del generador. Deberá tenerse en cuenta que el rendimiento mínimo recomendable es del 80%, por tanto, asesorar a la propiedad sobre la conveniencia del cambio del generador cuando la evolución del rendimiento se acerque a este valor.
Se analizarán los productos de la combustión anotando el resultado del mismo en el certificado de la inspección.
Se realizarán las siguientes comprobaciones en todos los generadores:
a) Comprobación de las temperaturas y presiones de los fluidos (agua, aceite térmico, aire,...).
b) Análisis de la combustión con el generador funcionando a la máxima potencia de utilización prevista, anotando el rendimiento instantáneo del generador en la pegatina del mismo y en el certificado de la inspección.
c) Medición del consumo instantáneo del generador.
d) Medición del consumo instantáneo eléctrico del generador.
e) Análisis de la combustión y medición del rendimiento del generador a carga parcial (1 marcha o 30% aprox. de la potencia máxima de funcionamiento). No deberá anotarse este rendimiento en el certificado pero aparecerá en el informe de la inspección.
f) Cálculo del rendimiento estacional del generador.
3.2.1 Combustión no adecuada (CO> 400 ppm) L
G si CO > 800 ppm
3.2.2 Consumo excesivo en generador (….) G
3.2.3 Rendimiento demasiado bajo (< 80%) G
Evaluación del rendimiento y comparación con los valores de referencia del CADEM:
Se evaluará la evolución del rendimiento en las sucesivas inspecciones y operaciones de mantenimiento realizadas.
En caso de detectar una caída significativa del rendimiento tras el ajuste del quemador se deberá reflejar en el certificado; si la caída del rendimiento a potencia máxima (100%) es muy importante (>5%) entre operaciones podrá dictaminarse el cambio del generador o del quemador dependiendo del estado y de la compatibilidad del cuerpo de caldera con los quemadores de técnica actual.
3.3.1 Pérdida excesiva del rendimiento del generador (Δη≥-5%) G
3.3.2 Pérdida significativa del rendimiento del generador (2< η ≤ 5%). L
3.3.3 Pérdida apreciable del rendimiento (Δη≤ 2%). R
Se realizará una comparación de los resultados obtenidos con los valores de referencia que publicará y actualizará CADEM en la página web de EVE.
3.4.1 Otras deficiencias de eficiencia energética (ver observaciones) L
Deberá comprobarse la existencia y el mantenimiento de todas las medias de seguridad reglamentarias de la instalación.
Se inspeccionará el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de calor con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones de seguridad requeridas.
Se comprobarán los siguientes elementos:
a) Los cerramientos del local (paredes y techos).
b) Acceso al local (resistencia al fuego de la puerta, cerradura, no interferencia entre puertas de vestíbulo y sala para la rápida evacuación del local).
c) Espacio libre alrededor de los equipos.
d) Señalización de peligro en el acceso de la sala.
e) Instrucciones en caso de emergencia, teléfono de emergencias, ... f) Alumbrado de emergencia.
g) Las ventilaciones del local para la renovación del aire.
h) Señalización de peligro en el acceso, de evacuación de la sala, identificación de los sistemas de la instalación (ida, retorno, ...). i) El conducto de evacuación de PdC (es estanco, no presente golpes o magulladuras importantes, presenta el fondo de saco reglamentario y está correctamente aislado).
j) Medición del CO ambiente (30 ppm ≤ CO muy grave; entre 15 ppm <CO< 30 ppm, grave).
k) Existencia de desagüe en la sala de calderas.
l) Existencia de desconector en el llenado de la instalación.
m) Existencia de termostato de seguridad de la instalación.
n) Existencia de termostato de humos.
o) Existencia de interruptor de flujo en los diferentes generadores.
p) Existencia de neutralizador de condensados en las calderas de condensación.
q) La superficie de baja resistencia requerida o seguridad equivalente en instalaciones con generadores de gas.
r) Comprobaciones en el cuadro eléctrico: se comprobará la existencia del esquema del mismo, así como que existen las protecciones de los diferentes circuitos.
4.1.1 Cerramientos no adecuados de la sala de máquinas o del local. G
4.1.2 Puerta del cuarto de máquinas no adecuada o no permite una rápida evacuación G
4.1.3 No hay espacio libre suficiente alrededor de los equipos G
4.1.4 Señalización incorrecta en la sala de máquinas en ….. L
4.1.5 Falta señalización de emergencia en sala de máquinas G
4.1.6 Ventilación del cuarto de máquinas no adecuada. G
4.1.7 Señalización de peligro no adecuada en sala de máquinas. G
4.1.8 Chimenea no adecuada, en mal estado o no tiene fondo de saco G
4.1.9 Concentración de CO peligrosa o elevada G
4.1.10 Falta desagüe en sala de calderas L
4.1.11 Falta desconector en el llenado de la instalación G
4.1.12 Falta termostato de seguridad en generador G
4.1.13 Falta termostato de seguridad en humos G
4.1.14 Falta de interruptor de flujo en generadores G
4.1.15 Falta neutralizador de condensados en calderas de condensación L
4.1.16 El local no dispone de superficie de baja resistencia G
4.1.17 En el cuadro eléctrico no está disponible el esquema del mismo L
4.1.18 En el cuadro eléctrico, no existen las protecciones adecuadas de los circuitos eléctricos G
Comprobación del funcionamiento de los elementos de seguridad.
Se comprobará la existencia y el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad existentes en la sala de máquinas o en el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de calor.
a) La estanqueidad de la instalación de combustible (Comprobación visual).
b) Electroválvulas de enclavamiento en la alimentación de combustible y que funcionen correctamente.
c) Detectores de gas y que estos funcionen correctamente, actuando de acuerdo con lo diseñado.
d) La existencia de un interruptor de emergencia de la instalación y que este funcione de acuerdo con lo diseñado.
Como referencia, las actuaciones de los elementos de seguridad sobre los diferentes equipos de seguridad de la sala de máquinas podrán ser:
e) Estado de las válvulas de seguridad (precinto, posibles fugas,...). Comprobar apertura y cierre sin modificar el tarado de las mismas, así como que la descarga es visible y el escape está conducido a lugar seguro.
4.2.1 Fuga en el circuito de combustible G
4.2.2 No existe o no funciona la electroválvula de alimentación de combustible G
4.2.3 No existe sistema de detección de gas siendo obligatorio, o no funciona. G
4.2.4 El interruptor de emergencia no existe o no actúa adecuadamente. G
4.2.5 Válvula de seguridad no adecuada o en mal estado. G
4.2.6 Descarga no visible y/o no a lugar seguro G
Comprobación del conducto de evacuación de PdC.
Se comprobará la idoneidad del conducto de humos, la posibilidad de mantenimiento del mismo, seguridad y correcto funcionamiento, comprobando los siguientes elementos:
a) Se comprobará que la chimenea está correctamente ubicada (distancias reglamentarias, altura, ...) b) Se comprobará que dispone de fondo de saco y registros para labores de mantenimiento. c) Se comprobará que en la chimenea existe el termostato de seguridad de humos.
d) Se comprobará que no existe revoco en los humos.
4.3.1 La chimenea no cumple las distancias reglamentarias. G
4.3.2. Falta fondo de saco o registros de mantenimiento en chimeneas L
4.3.3 Falta termostato de seguridad en chimenea G
4.3.4 Revoco en conducto de humos G
Comprobación de los equipos de protección contra incendios.
Se comprobarán la existencia y el correcto estado de mantenimiento de todos los equipos de protección contraincendios existentes en el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de calor.
a) Existencia de equipos de extinción (extintores) y su correcto mantenimiento.
b) Existencia de equipos de detección de incendios y su correcto funcionamiento.
4.4.1 No existen sistemas de extinción (extintores) G
4.4.2 Falta de mantenimiento de extintores. G
4.4.3 No existen equipos de detección o no funcionan correctamente. G
El agente inspector deberá anotar la identificación de los extintores y los equipos de extinción.
Comprobación de los sistemas de protección contra la legionelosis.
Se comprobará la existencia y el correcto estado de mantenimiento de todos los sistemas de protección contra la legionelosis, cuando sea preceptivo.
a) Existencia de protocolo de operación y comprobación de la operatividad del mismo.
b) Existencia de válvulas de seccionamiento y comprobación de su actuación.
c) Existencia de válvula para toma de muestras en depósito y/o en recirculación.
4.5.1 No existe protocolo de operación para la protección contra la legionelosis. G
4.5.2 No existen sistemas de seccionamiento adecuados para el control de la legionelosis. G
4.5.3 No existe llave para toma de muestras en depósito y/o en recirculación L
Se especificarán aquellas otras deficiencias de seguridad no recogidas en los apartados anteriores.
4.6.1 Otras deficiencias de seguridad (ver observaciones) ANEXO 4
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN EN INSTALACIONES CON GENERADORES DE FRÍO El alcance de las inspecciones en las instalaciones con generadores de frío será similar al de los generadores de calor, por lo que en este anexo se indican solamente aquellos apartados en los que la inspección difiere del anterior anexo.
Además, se debe considerar que las instalaciones de climatización con generadores de frío, responden a una casuística mucho más variada que aquellas que solamente disponen de generadores de calor. Así, existen en el mercado muchas instalaciones que, siendo propiedad de un solo usuario y con una potencia total superior a 70 kW, están compuestas por varios equipos cuya potencia unitaria es inferior a 70 kW. En estos casos, las operaciones de mantenimiento a realizar en los diferentes equipos serán aquellas previstas para cada equipo en función de su potencia.
Teniendo en cuenta las especificidades de estas instalaciones, en la realización de las inspecciones, se realizará un control documental de la instalación de acuerdo al presente manual, pero las comprobaciones de rendimientos se circunscribirán a aquellos equipos con una potencia superior a 70 kW, y a una muestra de los equipos con potencia menor a 70 kW, pudiendo, como criterio general, elegirse los más representativos.
Se realizarán las mismas comprobaciones que las indicadas en el apartado 1 del anexo III para la inspección de las instalaciones con generadores de calor. Además se realizarán las comprobaciones documentales que se detallan a continuación:
Deficiencia 1.1.1.- «No existe o no está disponible la documentación de la instalación» tendrá consideración de defecto grave.
Deficiencia 1.2.4.- En instalaciones con aparatos de potencia inferior a 70 kW, la no existencia del certificado de mantenimiento anual, tendrá consideración de recomendación.
Nota: habrá que tener en cuenta que existen, en este caso, un gran número de instalaciones que estarán sin registrar en la administración. Se posibilitará la regularización de las mismas mediante la presentación de un certificado expedido por técnico competente en el que figuren las características de los equipos y la instalación con objeto de registrar la existencia de dicha instalación.
Se añade al punto 1.2 «Libro de uso y mantenimiento» el apartado siguiente:
Se comprobarán que se realizan las operaciones de control de fugas de fluido frigorífico dispuestas en el Reglamento Europeo 842/2006.
1.2.5 No existe o no se complementa el registro de operaciones de control de fugas de fluido frigorífico L
Se realizarán las mismas comprobaciones que las indicadas en el apartado 2 del anexo III para la inspección de las instalaciones con generadores de calor, añadiendo la siguiente comprobación:
Se añade al punto 2.1 «Conducciones y aislamientos» el apartado siguiente:
Se comprobará visualmente el estado de limpieza y conservación de los filtros en las salidas de los conductos de aire climatizado.
2.1.10 Los filtros de salida están visiblemente deteriorados L
Además, para calificar los defectos del aislamiento se tendrá en cuenta la tabla siguiente, en vez de la utilizada en el anexo 3:
Se comprobará el rendimiento de todos los generadores que alimenten a las instalaciones descritas en el anexo I (no es necesario en caso de generadores de potencia inferior a 70 kW que alimenten a partes de instalaciones térmicas comprendidas en una instalación global cuya potencia sea superior a 70 kW, para verificar que se mantienen las prestaciones originarias de los equipos y que éstos están siendo correctamente mantenidos).
Deberán estimarse los rendimientos estacionales del edificio (si existen contadores para ello) o aportarse los ratios de consumo específico de energía (kWh/ m2 año). Estos datos se aportarán para la elaboración de los valores de referencia por CADEM.
Existencia de contadores y lectura de consumos:
La existencia de contadores de energía específicos facilita el cálculo del rendimiento de la instalación; de este modo, aun no siendo obligatorios, deberá recomendarse la instalación de los mismos con el fin de evaluar la eficiencia real de la instalación y tener una medida de las mejoras realizadas.
Se comprobará la existencia y anotarán las lecturas de:
a) Contador de energía eléctrica del conjunto y de los compresores.
b) Contador de energía emitida a la instalación.
c) Contador de agua fría de alimentación a instalación.
d) Contador de energía aportada por los captadores solares.
3.1.1 No existe contador de energía eléctrica (conjunto) G
3.1.2 No existe contador de energía eléctrica de compresores G
3.1.10 No existe contador de agua fría de alimentación G
Rendimiento de generadores:
Se medirá el rendimiento instantáneo de cada uno de los generadores con potencia térmica entregada superior a 70 kW funcionando a la máxima potencia de diseño y se comparará con los anteriores rendimientos registrados tanto de mantenimiento como de anteriores inspecciones periódicas.
Se medirá el rendimiento instantáneo de cada uno de los generadores con potencia térmica entregada superior a 70 kW funcionando a una potencia cercana al límite inferior de parcialización de acuerdo con el diseño y se comparará con los anteriores rendimientos medidos en las mismas condiciones registrados tanto de mantenimiento como de anteriores inspecciones periódicas.
Se analizarán los productos de la combustión anotando el resultado del mismo en el certificado de la inspección en aquellas instalaciones con generadores por absorción.
a) Medición de las temperaturas y presiones de los fluidos (agua, salmuera, aire, fluido frigorífico, ...).
b) Medición del consumo instantáneo del generador.
c) Cálculo o estimación de rendimiento eléctrico equivalente (EER) del generador. El cálculo o estimación del valor del EER se realizará siguiendo la metodología propuesta en la nota adjunta.
d) Cálculo o estimación del rendimiento estacional del generador siempre que existan contadores que permitan dicho cálculo.
3.2.4 No existen manómetros y/o termómetros en …. G
3.2.5 Consumo excesivo en generador (….) G
3.2.6 EER demasiado bajo (≤ 2,00) MG
En el caso de instalaciones cuya potencia sea superior a 70 kW, pero estén compuestas por equipos de potencia menor, será el mantenedor el encargado de medir y realizar el control de los rendimientos de los equipos.
Evaluación del rendimiento y comparación con los valores de referencia de CADEM:
Se evaluará la evolución del rendimiento en las sucesivas inspecciones y operaciones de mantenimiento realizadas. En caso de detectar una caída significativa del rendimiento se deberá reflejar en el certificado, si la caída del rendimiento es muy importante (>2) entre operaciones deberá recomendarse el cambio del generador.
3.3.4 Pérdida significativa del EER del generador (0,1<ΔEER ≤0,2) G
3.3.5 Pérdida excesiva del EER del generador (ΔEER≥0,2)
Nota: para el cálculo del rendimiento en los generadores de frío se tendrá en cuenta:
El cálculo del rendimiento energético de un equipo de generación de frío para climatización puede ser motivo de controversia entre los diferentes agentes que intervienen en una instalación.
Con el fin de evitar controversias en el cálculo del rendimiento de los generadores de frío, se establece una metodología para su cálculo que facilite la obtención de dicho valor y que sea aplicable en la mayoría de los equipos existentes. No obstante, y previa justificación al agente inspector, la empresa mantenedora podrá proponer una metodología alternativa cuya descripción será detallada en el libro de mantenimiento de la instalación.
De no existir dicha justificación previa, el cálculo del EER (Coeficiente de prestaciones, en frío -COP- o coeficiente de eficiencia energética, en calor -CEE-) se realizará calculando la relación entre el efecto frigorífico del equipo en el fluido circulante (aire, agua,...) y la potencia eléctrica absorbida.
1) Cálculo del efecto frigorífico.
El efecto frigorífico producido (suma del calor sensible y del calor latente extraído del fluido) como se describe a continuación, poniendo la máquina en funcionamiento a potencia máxima (o estable y conocida) durante 10 minutos:
Medir y anotar las temperaturas (con el termómetro de bulbo seco o higrómetro), tanto a la entrada como a la salida del intercambiador.
Medir y anotar el caudal de fluido (con anemómetro o caudalímetro según el fluido). En caso de no existir, podrá anotarse la observación y utilizar como dato de referencia el facilitado por el fabricante del equipo.
Medir el caudal de condensado.
El cálculo del efecto frigorífico será el resultado:
QT el efecto frigorífico obtenido QS el calor sensible extraído QL el calor latente de condensación del agua condensada El calor sensible se calculará:
QS (kW) = C (m3/h) * Ce (kWh/ºC kg) * ρ (kg/m3) * ΔT (ºC) Siendo:
C es el caudal medido en m3/h Ce es el calor específico del aire en kWh/kg ρ es la densidad del fluido en kg/m3
ΔT es el salto de temperaturas del fluido a la entrada y a la salida del equipo en ºC El calor latente de condensación del agua condensada se calculará:
QL (kW) = C (m3 /h) * CL (kWh/ m3) Siendo:
C es el caudal de agua condensado en l/h CL es el calor latente de condensación del agua en kcal/l En caso de no poder medir el caudal condensado, la estimación del rendimiento se podrá realizar utilizando el diagrama psicrométrico. En este caso es necesario medir además la temperatura húmeda tanto a la entrada como a la salida del equipo; calcular la entalpía del aire en ambos casos y el efecto frigorífico se calcula por multiplicando el caudal por la diferencia de entalpías.
Así se calculará:
QT (kW) = C (m3/h) * ρ (kg/m3) * ΔH (kWh/kg) Siendo:
QT el efecto frigorífico obtenido.
C es el caudal medido en m3/h.
ρ es la densidad del fluido en kg/m3.
ΔH es la diferencia de entalpías del fluido a la entrada y a la salida del equipo en kWh/kg.
2) Cálculo del EER.
El Rendimiento eléctrico equivalente EER, se calculará como la relación entre prestación térmica obtenida del equipo y la potencia eléctrica (o de energía primaria) gastada en el mismo.
Así la fórmula a aplicar será:
EER = Qt / P Por otro lado, el desarrollo tecnológico puede poner en el mercado (de hecho ya existen algunos) equipos que midan directamente la potencia térmica generada por el equipo, en caso de disponer el mantenedor de un equipo de este estilo el EER o COP puede calcularse como la relación entre las medidas directas tomadas por el aparato.
No obstante, para que las inspecciones cumplan el objetivo de realizar un correcto seguimiento de la evolución del rendimiento del equipo, es imprescindible que los diferentes cálculos del rendimiento se realicen por el mismo método, y el cambio del método de medición sea acordado entre al agente inspector y el personal de la empresa mantenedora reflejando dicho cambio en el libro de mantenimiento de la instalación.
Inspección del local:
Se inspeccionará el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de frío con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones de seguridad requeridas.
c) Espacio libre suficiente alrededor de los equipos, suficiente para un correcto mantenimiento.
d) Señalización de peligro en el acceso de la sala, de evacuación de la sala.
e) Instrucciones en caso de emergencia, teléfono de emergencias.
f) Iluminación de emergencia,... g) Señalización de peligro en el acceso, de evacuación de la sala, identificación de los sistemas de la instalación (ida, retorno, ...). h) Las ventilaciones del local para la renovación del aire.
i) Comprobaciones en el cuadro eléctrico: se comprobará la existencia del esquema del mismo, así como que existen las protecciones de los diferentes circuitos.
4.1.2 Puerta del cuarto de máquinas no adecuada o no permite una rápida
4.1.17 En el cuadro eléctrico, no está disponible el esquema del mismo
4.1.18 En el cuadro eléctrico, no existen las protecciones adecuadas de los
Comprobación del funcionamiento de los elementos de seguridad:
Se comprobará la existencia y el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad existentes en la sala de máquinas o en el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de frío.
a) La estanqueidad del circuito de fluido frigorífico. b) La existencia de un interruptor de emergencia de la instalación y que este funcione de acuerdo con lo diseñado (...indicar elementos que no deben ser desconectados................).
c) Estado de las válvulas de seguridad (precinto, posibles fugas,...).
4.2.6 Descarga a sitio no visible y/o no a lugar seguro G
4.2.7 Fuga en el circuito de fluido frigorífico MG/G
Comprobación de los equipos de protección contra incendios:
Se comprobarán la existencia y el correcto estado de mantenimiento de todos los equipos de protección contraincendios existentes en el local técnico en el que se ubiquen el/los generador/es de frío. Se comprobarán los siguientes elementos:
Comprobación de los sistemas de protección contra la legionela en las torres de refrigeración:
Se inspeccionará visualmente el estado de las piscinas de agua de las torres y del material de relleno, así se comprobará:
a) Estado de limpieza del agua de las piscinas.
b) Existencia de sistema de dosificación continúo del biocida.
c) Existencia de puntos de purga o vaciado de la instalación.
4.5.4 Suciedad en los lechos de las piscinas de las torres de refrigeración. G
4.5.5 No existe el sistema de dosificación continuo de biocida. G
4.5.6 No existen puntos de drenaje para vaciado de la instalación G
4.6.1 Otras deficiencias de seguridad (ver observaciones) L
ANEXO 5 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA (RITE)
ANEXO 6 HOJA DE DATOS TÉCNICOS
Año de puesta en servicio:
Volumen climatizado:
Ocupación semanal (horas de uso):
Horario de funcionamiento de la instalación:
Comsumo de combustible y/o energía en compresores:
Rendimiento estacional o ratio de consumo (kWh/ m2 año):
Tipo de acristalamiento:
% de acristalamiento sobre total:
Normativa aplicable a la instalación:
ANEXO 7 ALCANCE DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA CON GENERADORES DE CALOR
ANEXO 8 ALCANCE DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA CON GENERADORES DE FRÍO
ANEXO 9 FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓNFICHA DE DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA
ANEXO 10 COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
a) Datos mínimos de cada instalación.
b) Deficiencias:
c) Plazos de subsanación.
d) Periodicidad de comunicación a la administración.
e) Resumen de datos anual.
El Departamento de Industria facilitará el formato informático para la remisión de los datos de las inspecciones.
(1) Se deberían haber acondicionado antes del 13-11-1986. Ver Texto ');

References: Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 47