Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/99276e734bfe8407032570b6006660b2/c3ec6713e2816e75032583ef0051794a?OpenDocument
Timestamp: 2020-01-27 03:28:22+00:00

Document:
Resolución ENRE 0107/2019. Boletín Oficial n° 34.107, lunes 6 de mayo de 2019, pp. 67-68.
Citas Legales : Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Resolución ENRE 0279/2018
VISTO el Expediente Nº 51.249/2018 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), EX-2018-46255160-APN-SD#ENRE, y
Que por Nota de Entrada Nº 250.575 la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) presentó la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Subestación (SE) N° 160 “General Rodríguez”, consistente en la construcción del nuevo sistema dinámico y fijo de compensación de potencia activa, en reemplazo del actual sistema de compensación estático.
Que, según informó, para ello se instalarán 620 MVAr, DOS (2) bancos de capacitores de 150 MVA en barras de 220 kV y CUATRO (4) bancos de 80 MVAr en los terciarios de los transformadores 500/220/132 kV de la subestación.
Que, mediante la Nota NO-2017-03718818-APN-SECEE#MEM del 15 de marzo de 2017, la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA aprobó las necesidades de ampliación y adecuación de los sistemas de compensación de energía reactiva y de control de tensión en la SE N° 160 General Rodríguez.
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) por medio de su Nota B-113730-1 instruyó a EDENOR S.A. a realizar todas las gestiones necesarias para la provisión y ampliación de dicho sistema.
Que lo solicitado estuvo motivado en la indisponibilidad de una de las ramas de reactancias controladas, en el insuficiente nivel de aporte de potencia reactiva del actual compensador, las fallas frecuentes y las tasas de falla y la necesidad de dotar al sistema de 500 kV de la robustez necesaria para soportar las variaciones de potencia, tanto activa como reactiva a futuro, sumado a la perspectiva de ingreso de generación renovable.
Que, como consecuencia de lo anterior, EDENOR S.A. manifestó que se encontraba con un sistema en el límite de su vida útil, con una baja en la confiabilidad operativa y que por ello se hace indispensable llevar a cabo las obras consistentes en la instalación y puesta en servicio de nuevos sistemas dinámicos y fijos de compensación de los transformadores de 500/220/132 kV de la SE N° 160 General Rodríguez, ubicada en la Ruta Provincial N° 28 en el Partido de GENERAL RODRÍGUEZ, Provincia de BUENOS AIRES.
Que lo que se logrará con este cambio es proporcionar un aumento de tensión, mejorando el perfil de tensiones de la red asociada al nodo e incrementará la reserva en los compensadores sincrónicos de la SE Ezeiza en unos 300 MVAr, 100 MVAr en la generación asociada al nodo Abasto y en otros 300 MVAr en la generación asociada al corredor Litoral - GBA.
Que todo lo expresado fue receptado en la Resolución ENRE N° 279/2018 por la cual se dispuso la celebración de una Audiencia Pública con el objeto de resolver acerca de la solicitud de la distribuidora, la que tuvo lugar el día 19 de diciembre de 2018 en instalaciones de la Casa de la Cultura de la Ciudad de GENERAL RODRÍGUEZ, Provincia de BUENOS AIRES.
Que la representante de la distribuidora, Doctora Bárbara HUHN, explicó las características de la obra y aclaró además que se trata de una obra financiada por el Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE).
Que conforme se desprende de la versión taquigráfica de la citada audiencia, agregada en los presentes actuados como IF-2019-22593428-APN-ARYEE#ENRE, no hubo otros interesados en hacer uso de la palabra al finalizar la exposición de EDENOR S.A., por lo que se dio por concluida la Audiencia Pública.
Que, por todo lo expresado, corresponde otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación propuesta por EDENOR S.A. consistente en la construcción del nuevo sistema dinámico y fijo de compensación de potencia activa, en reemplazo del actual sistema de compensación estático, para lo cual se instalarán DOS (2) bancos de capacitores de 150 MVA en barras de 220 kV y CUATRO (4) bancos de 80 MVAr en los terciarios de los transformadores 500/220/132 kV de la subestación, totalizando 620 MVAr en la SE N° 160 General Rodríguez.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 56 incisos a), j) y s), 63 inciso g) y concordantes de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Ampliación solicitada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) consistente en la construcción del nuevo sistema dinámico y fijo de compensación de potencia activa, en reemplazo del actual sistema de compensación estático, para lo cual se instalarán DOS (2) bancos de capacitores de 150 MVA en barras de 220 kV y CUATRO (4) bancos de 80 MVAr en los terciarios de los transformadores 500/220/132 kV de la subestación, totalizando 620 MVAr en la Subestación (SE) N° 160 General Rodríguez.
ARTÍCULO 2.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
RESOLUCIÓN ENRE 107/2019
Citas legales: Resolución ENRE 0279/2018
Transcripción taquigrafica de la Audiencia pública de fecha 19/12/2018:

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

RESOLUCIÓN 
 Resolución