Source: http://docplayer.it/4767931-Sezione-a-generalita-8-a-1-oggetto-8-a-2-ambito-di-applicazione-9-a-3-riferimenti-9-a-4-definizioni-11.html
Timestamp: 2019-02-21 00:14:14+00:00

Document:
SEZIONE A GENERALITA 8 A.1 OGGETTO 8 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 9 A.3 RIFERIMENTI 9 A.4 DEFINIZIONI 11 - PDF
Download "SEZIONE A GENERALITA 8 A.1 OGGETTO 8 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 9 A.3 RIFERIMENTI 9 A.4 DEFINIZIONI 11"
Flaviano Deluca
1 Ed /268 SEZIONE A GENERALITA 8 A.1 OGGETTO 8 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 9 A.3 RIFERIMENTI 9 A.4 DEFINIZIONI 11 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 12 B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 12 B.2 AREE CRITICHE 13 B.2.1 OPEN SEASON 14 B.3 GARANZIE FINANZIARIE 14 B.4 MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 15 B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI ENEL 16 B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI 17 B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE 18 B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE 18 B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 18 B.8.2 B.8.3 MODALITA PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 20 PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE 21 B.8.4 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 24 B.8.5 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 25 B.8.6 B.8.7 DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 28 PRIORITA DI TRATTAMENTO PER RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE E COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO 28 B.8.8 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE 28 B.8.9 INDENNIZZI AUTOMATICI 29 B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE 29 B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 29 B.9.2 MODALITA PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 31 B.9.3 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 32 B.9.4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE 32
2 Ed /268 B.9.5 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.) 35 B.9.6 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE 36 B.9.7 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 36 B.9.8 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 36 B.9.9 PRIORITA DI TRATTAMENTO PER RICHIESTE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE E COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO 39 B.9.10 INDENNIZZI AUTOMATICI 39 B.10 MODALITA DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL AVVENUTO PAGAMENTO 39 SEZIONE C ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE DI CONNESSIONE 41 C.1 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI IN AT 41 C.2 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI IN MT 42 C.2.1 LIVELLI E SCARTI DI TENSIONE AMMISSIBILI IN REGIME PERMANENTE ED ALL'AVVIAMENTO O AL DISTACCO DEI GRUPPI DI GENERAZIONE 43 C.3 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI IN BT 44 C.3.1 ADEGUAMENTO DI CONNESSIONI ESISTENTI 44 SEZIONE D SOLUZIONI TECNICHE STANDARD PER LA CONNESSIONE 45 D.1 CRITERI DI SCELTA DELLA SOLUZIONE TECNICA 45 D.2 SOLUZIONI TECNICHE STANDARD DI CONNESSIONE ALLA RETE AT 46 D.2.1 POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DELLE SOLUZIONI TECNICHE STANDARD DI CONNESSIONE AT 46 D.3 SOLUZIONI TECNICHE STANDARD DI CONNESSIONE ALLA RETE MT 48 D.3.1 POTENZA MASSIMA DI ESERCIZIO DELLE SOLUZIONI DI CONNESSIONE MT 48 D.4 SOLUZIONI TECNICHE STANDARD DI CONNESSIONE ALLA RETE BT 50 SEZIONE E GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI ENEL IN ALTA E MEDIA TENSIONE 53 E.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 53 E.2 GUIDA TECNICA ALLA CONNESSIONE IN AT 53 E.2.1 SCOPO 53 E.2.2 REQUISITI GENERALI DELL IMPIANTO 54 E.2.3 LAYOUT DELL IMPIANTO DI RETE PER LA CONSEGNA 58 E.2.4 DISPOSITIVI AGGIUNTIVI DA PREVEDERE PER I CLIENTI PRODUTTORI 63 E.2.5 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI ATTIVI FINO A 50 KVA 65 E.2.6 REQUISITI EMC 65 E.2.7 LIMITI DI SCAMBIO DI ENERGIA REATTIVA 65
3 Ed /268 E.2.8 VERIFICHE DELL IMPIANTO DI UTENZA 67 E.2.9 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 67 E.2.10 CRITERI DI SICUREZZA 67 E.2.11 MANUTENZIONE DELL IMPIANTO 68 E.2.12 VERIFICHE PERIODICHE 68 E.3 GUIDA TECNICA ALLA CONNESSIONE IN MT 69 E.3.1 INTRODUZIONE 69 E.3.2 ADATTAMENTI TECNICI ENEL DISTRIBUZIONE ALLA NORMA CEI E.3.3 REQUISITI GENERALI DELL IMPIANTO. 72 E.3.4 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI ATTIVI FINO A 50 KVA 73 E.3.5 REQUISITI EMC 73 E.3.6 LIMITI DI SCAMBIO DI ENERGIA REATTIVA 73 E.3.7 VERIFICA, ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO 75 E.3.8 CRITERI DI SICUREZZA 76 E.3.9 DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA (PER I CLIENTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI). 77 SEZIONE F REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI CLIENTI PRODUTTORI ALLE RETI ENEL IN BASSA TENSIONE 78 F.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 78 F.2 SCHEMA DI CONNESSIONE DELL IMPIANTO 78 F.3 REQUISITI GENERALI DELL IMPIANTO 81 F.4 TIPOLOGIA DI GENERATORI 82 F.5 GENERATORI ASINCRONI 82 F.6 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE D EMERGENZA 84 F.7 DISPOSITIVI PER L ALLACCIAMENTO ALLA RETE BT 84 F.7.1 DISPOSITIVO DELLA RETE PUBBLICA 84 F.7.2 DISPOSITIVO GENERALE 84 F.7.3 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA 84 F.7.4 DISPOSITIVO DI GENERATORE 87 F.8 SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA 88 F.9 ENERGIA REATTIVA E FATTORE DI POTENZA 90 F.10 REQUISITI EMC 91 F.11 OPERE PRELIMINARI ALLA CONNESSIONE DELL IMPIANTO 92 F.12 CRITERI DI SICUREZZA DURANTE IL LAVORO DEL PERSONALE ENEL PRESSO IMPIANTI DI TERZI 92 F.13 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE DELL IMPIANTO 94 F.14 APPARECCHIATURE DI INTERFACCIA CON LA RETE BT: PRESCRIZIONI E PROVE (ALLEGATO AIB) 96 F.15 DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA 111
4 Ed /268 SEZIONE G STANDARD TECNICI REALIZZATIVI DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE AT E MT 112 G.1 STANDARD TECNICI E SPECIFICHE DI PROGETTO ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE IN AT 112 G.1.1 GENERALITA 112 G.1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 113 G.1.3 STANDARD TECNICI DEI CONDUTTORI NUDI 114 G.1.4 STANDARD TECNICI DEI CAVI 115 G.1.5 STANDARD TECNICI DEI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 116 G.1.6 STANDARD TECNICI DEGLI ISOLATORI PER LINEE AEREE 117 G.1.7 STANDARD TECNICI DEI SOSTEGNI 118 G.1.8 STANDARD TECNICI DELLE FONDAZIONI 120 G.1.9 STANDARD TECNICI DELLO STALLO IN C.P. 122 G.1.10 STANDARD TECNICI DEL SEZIONAMENTO PER CONSEGNA 123 G.2 STANDARD TECNICI E SPECIFICHE DI PROGETTO ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE IN MT 125 G.2.1 GENERALITÀ 125 G.2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 126 G.2.3 STANDARD TECNICI DEI CONDUTTORI NUDI 127 G.2.4 STANDARD TECNICI DEI CAVI 128 G.2.5 STANDARD TECNICI DEI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 129 G.2.6 STANDARD TECNICI DEGLI ISOLATORI 130 G.2.7 STANDARD TECNICI DEI SOSTEGNI 132 G.2.8 STANDARD TECNICI DELLE FONDAZIONI 134 G.2.9 STANDARD TECNICI PER CABINE ELETTRICHE MT 135 G.2.10 RETI MT DEDICATE PER GENERAZIONE DISTRIBUITA 138 G.3 INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE CHE POSSONO ESSERE PROGETTATI E REALIZZATI A CURA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 140 SEZIONE H MISURA DELL ENERGIA 141 H.1 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI PRODUTTORI 141 H.2 MISURA DELL ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE 142 H.2.1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURA DELL ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE E REQUISITI DI INSTALLAZIONE E ANTIFRODE 143 H.3 MISURA DELL ENERGIA PRODOTTA 152 H.3.1 REQUISITI PER L INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MISURA DELL ENERGIA PRODOTTA 152 H.4 VERIFICHE DEI SISTEMI DI MISURA 154 H.5 MISURA DELL ENERGIA DEI CLIENTI CONNESSI A RETI DI ALTRO GESTORE 154 SEZIONE I MODULISTICA E ALLEGATI 155 I.1 TEMPI E COSTI MEDI PER LA REALIZZAZIONE 155
5 Ed /268 I.1.1 TEMPI MEDI DI ESECUZIONE DELLE FASI REALIZZATIVE DELLA SOLUZIONE DI CONNESSIONE IN ALTA TENSIONE 155 I.1.2 COSTI UNITARI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO 157 I.2 MODULISTICA 164 I.2.1 RICHIESTA DI CONNESSIONE 164 I.2.2 COMUNICAZIONE DEI PARAMETRI DI RETE E DI REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE 165 I.2.3 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DA PARTE DEL PRODUTTORE 165 I.2.4 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 165 I.2.5 ELENCO DOCUMENTAZIONE 166 I.2.6 AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 167 I.2.7 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI VERIFICHE DI IMPIANTO 167 SEZIONE J IMPIANTI DI CONNESSIONE REALIZZATI A CURA DEL PRODUTTORE PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDI 169 J.1 SCOPO 169 J.2 GENERALITA 169 J.3 CAMPO DI APPLICAZIONE 170 J.4 DOCUMENTI E DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATI NEL TESTO 170 J.5 DEFINIZIONI 171 J.6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 172 J.6.1 GENERALITÀ 172 J.6.2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE 173 J.6.3 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI 174 J.6.4 IMPRESE ESECUTRICI 174 J.6.5 CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 174 J.7 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AD ENEL 176 J.8 COMUNICAZIONI 177 J.9 PROGETTO ESECUTIVO 178 J.9.1 RACCORDI AT 178 J.9.2 LINEE MT 178 J.9.3 IMPIANTI AT E MT 178 J.9.4 COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA 178 J.10 STANDARD TECNICI FORNITI DA ENEL 179 J.10.1 LINEE AT 179 J.10.2 CABINE DI CONSEGNA AT E CABINE AT/MT 179 J.10.3 LINEE MT 180 J.10.4 CABINE MT 180 J.11 LAVORI INTERFERENTI CON IMPIANTI ENEL IN ESERCIZIO 181 J.11.1 LAVORI INTERFERENTI CON IMPIANTI E/O LINEE ELETTRICHE ENEL 181 J.11.2 LAVORI ESEGUITI SU LINEE ELETTRICHE E/O CABINE ELETTRICHE ENEL 181 J.12 ACCETTAZIONE DELLE OPERE 182
6 Ed /268 J.12.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DEI COLLAUDI 182 J.12.2 TABELLA DEI CONTROLLI E DEI COLLAUDI 183 J.12.3 GARANZIA SULLE OPERE REALIZZATE 184 J.13 PROVE E VERIFICHE IN CORSO D OPERA 185 J.13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE NELLE FASI PRECEDENTI ALLA REALIZZAZIONE OPERA 185 J.13.2 CONTROLLI IN SITO DA ESEGUIRE PRIMA DELL AVVIO DEI LAVORI 185 J.13.3 CONTROLLI DELLE OPERE CIVILI 186 J.13.4 CONTROLLI DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE 186 J.13.5 PROVE E VERIFICHE RACCORDI E LINEE AT 187 J.13.6 PROVE E VERIFICHE IN CORSO D OPERA LINEE MT 188 J.14 COLLAUDO FINALE 190 J.14.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PRODUTTORE 190 J.14.2 COLLAUDI FINALI IMPIANTI AT ED MT 191 J.15 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 197 J.15.1 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE L ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN CORSO D OPERA E AI FINI DEL COLLAUDO 197 J.16 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE 198 J.16.1 COPIA ORIGINALE CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ED ACCATASTAMENTO; 198 J.16.2 COPIA ORIGINALE DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI VARI; 198 J.16.3 CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (LEGGE 1086); 198 J.16.4 CERTIFICATI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL EDIFICIO; 198 J.16.5 ELABORATI GRAFICI DEFINITIVI AS BUILT SIA EDILI CHE ELETTROMECCANICI; 198 J.16.6 ELABORATI GRAFICI DEFINITIVI PER LE LINEE AT ED MT AEREE ED IN CAVO; 198 J.16.7 COPIA ATTI NOTARILI E SERVITÙ; 198 J.16.8 LIBRETTI DI USO E MANUTENZIONE COMPRENSIVI DEI DISEGNI COSTRUTTIVI DELLE APPARECCHIATURE; 198 J.16.9 FASCICOLO DELL OPERA; 198 J SCHEDE DI VERIFICA E DI COLLAUDO CONTROFIRMATE DAL TECNICO ESECUTORE E DAL PRODUTTORE; 198 J TABELLE DI TARATURA DELLE PROTEZIONI; 198 J TABELLE DI TESATURA; 198 J RELAZIONE IMPIANTO DI TERRA. 198 J.17 VERBALE DI COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE 199 J.18 ATTO DI CESSIONE IMPIANTO DI RETE REALIZZATO A CURA DEL PRODUTTORE 199 J.19 COSTI UNITARI DEL COLLAUDO 199 ALLEGATO J1 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AD ENEL 199 ALLEGATO J2 TABELLA CONTROLLI E COLLAUDI 199
7 Ed /268 SEZIONE K PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE 206 K.1 PREMESSA 206 K.2 GESTIONE DELL ITER AUTORIZZATIVO 206 K.2.1 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI GESTITI DAL PRODUTTORE 208 K.2.2 DETTAGLIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA, GESTIONE ITER E REALIZZAZIONE OPERE 209 K.2.3 VOLTURA AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 211 K.3 REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LE CONNESSIONI ALLE RETI AT, MT E BT DI ENEL 211 ALLEGATO A: DOMANDA DI CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 218 ALLEGATO B INDIRIZZI PER LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE 219 ALLEGATO C: SCHEMA DI CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA 220 ALLEGATO AC: SCHEDA APPARECCHIATURE SENSIBILI E DISTURBANTI DEL CLIENTE 221 ALLEGATO H: ALLEGATO I: SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATE DAL CLIENTE (ED. 1, REV.00) 222 DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO (ED. 1 REV.00) 224 ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO 225 ALLEGATO K: INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITA E LE REGOLAZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE MT 230 ALLEGATO L: INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITA E LE REGOLAZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE AT 232 ALLEGATO M: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO AT 234 ALLEGATO N: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT 246 ALLEGATO O: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT 255 ALLEGATO P: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 265 ALLEGATO Q: DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI ALLACCIAMENTO 268
8 Ed /268 SEZIONE A GENERALITA A.1 OGGETTO Il presente documento costituisce la guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione (nel seguito Enel), elaborata in conseguenza del nuovo scenario normativo e regolatorio determinato in particolar modo dalla pubblicazione ed entrata in vigore di: Norma CEI 0-16 (allegato A alla Delibera ARG/elt 33/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas) Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica ; Delibera ARG/elt 33/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 33/08) Delibera ARG/elt 119/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 119/08) Delibera ARG/elt 99/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 99/08), recante in Allegato A il Testo integrato connessioni attive (TICA); Delibera ARG/elt 179/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (nel seguito Delibera 179/08). E diviso in Sezioni, secondo il seguente schema: Sezione A. Generalità Sezione B. Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione da parte di Enel Distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica a qualunque livello di tensione per impianti di produzione, in applicazione di quanto previsto dalla Delibera 99/08 così come modificata e integrata dalla Delibera 179/08 e dalla Delibera n. 125/2010. Sezione C. Elaborazione della soluzione di connessione Sezione D. Soluzioni tecniche standard per la connessione Sezione E. Guida tecnica per le connessioni di qualunque tipologia di clienti alle reti Enel in Alta e Media Tensione Sezione F. Regole Tecniche di Connessione di clienti produttori alle reti Enel in Bassa Tensione Sezione G. Standard tecnici realizzativi degli impianti di rete per la connessione Sezione H. Misura dell energia Sezione I. Modulistica e Allegati per la connessione alla rete Enel Sezione J. Impianti di rete realizzati a cura del Produttore Progettazione, esecuzione e collaudi Sezione K. Procedure autorizzative degli impianti di rete per la connessione Le soluzioni tecniche convenzionali e gli standard tecnici descritti nelle Sezioni D e G si applicano a tutte le connessioni, di qualunque tipologia di clienti.
9 Ed /268 A.2 AMBITO DI APPLICAZIONE L ambito di applicazione è specificato per ciascuna singola Sezione del presente documento. A.3 RIFERIMENTI Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi richiamati nel testo o comunque di supporto: Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99: Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno del energia Decreto MiSE 10 settembre 2010 Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas n. 281 del. 19 dicembre 2005: Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas n. 168 del 30 dicembre 2003: Condizioni per l erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell energia elettrica sul territorio nazionale e per l approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e relativo Allegato A modificato con ultima deliberazione n.20/06 Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas n. 39 del 28 febbraio 2001: Approvazione delle regole tecniche adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas n. 333 del 21 dicembre 2007: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica - TIQE Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas n. 348 del 29 dicembre 2007: Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell energia elettrica per il periodo di regolazione e disposizioni in materia di condizioni economiche per l erogazione del servizio di connessione e relativi allegati: Allegato A, di seguito TIT, Allegato B, di seguito TIC Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008: Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive TICA) Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas ARG/elt 179/08 del 11 dicembre 2008: Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica Delibera Autorità per l energia elettrica ed il gas ARG/elt 125/10 del 6 agosto 2010: Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA) Norma CEI 0-16 Regole Tecniche di Connessione (RTC) per Utenti attivi ed Utenti passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica Norma CEI 0-14 Guida all applicazione del DPR 462/01 relativa alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
10 Ed /268 atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kv in corrente alternata Norma CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne Norma CEI Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo Norma CEI Impianti di produzione di energia elettrica connessi a sistemi di III categoria Norma CEI Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi Progettazione, costruzione, gestione ed utilizzo Criteri generali di posa Norma CEI Impianti tecnologici sotterranei Criteri generali di posa Norma CEI Guida all inserimento ambientale delle linee aeree esterne e delle stazioni elettriche Norma CEI Stazioni del cliente finale allacciate a reti di terza categoria Norma CEI Cabine Primarie Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Norma CEI Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto Norma CEI EN Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati DK 4250: Criteri di impiego e taratura delle protezioni e degli automatismi ad esse associati per reti AT DK 4251 Criteri di protezione rete AT di distribuzione DK 4280: Correnti di guasto a terra nelle reti AT DK 4281 Impianti di terra delle cabine primarie DK 4452: Criteri di taratura degli impianti di distribuzione MT ed esempi tipici di coordinamento delle protezioni di rete e di utenza DK 4460: Corrente di guasto a terra nelle reti MT DK 4461: Impianti di terra delle cabine secondarie DK 5550: Criteri di allacciamento di impianti utilizzatori comprendenti forni ad arco a corrente alternata "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" di TERNA (Codice di Rete) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.P.R. 22 Ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" D.M. 12 Settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro D.M. 25 settembre 1992 Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
11 Ed /268 A.4 DEFINIZIONI Per quanto non riportato nel seguito si rimanda alle definizioni contenute nella Norma CEI 0-16 e nel TICA. Cliente finale: soggetto titolare di un punto di prelievo o che richiede la connessione di un punto di prelievo alla rete con obbligo di connessione di terzi. Produttore: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che avrà nella disponibilità l impianto di produzione di energia elettrica. Impianto per la connessione: è l insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto di terzi. Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi. Impianto di utenza per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione. Impresa distributrice: è l impresa di cui all articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma (di seguito Enel). Punto di confine: è il punto tra l impianto di rete per la connessione e l impianto di utenza per la connessione, laddove quest ultimo è previsto, o comunque dove avviene la separazione di proprietà tra rete e Cliente. Punto di connessione o consegna: è il confine fisico tra la rete di distribuzione o di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Produttore ed attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica. Tale punto è individuato fisicamente nel punto in cui si attesta il terminale del collegamento tra impianto di consegna ed impianto di utente. Generalmente coincide con il punto di confine. Punto di inserimento: è il punto della rete nell assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l impianto di rete per la connessione. Ai fini del presente documento, è equivalente al punto di connessione definito dalla Norma CEI Sezionamento per consegna: è l impianto elettrico di sezionamento da realizzare nel punto di connessione e occorrente per la connessione del cliente in derivazione da linea AT. Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
12 Ed /268 SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE La presente Sezione definisce le procedure adottate da Enel per l erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni della Delibera 99/08 e delle sue integrazioni e modifiche introdotte dalla Delibera 179/08. Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano (Delibera 99/08 Allegato A, nel seguito TICA ) per richieste di: nuove connessioni di Clienti produttori; adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti; connessioni di linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21 ottobre Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano per le connessioni dei Clienti finali. Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ad Enel con soluzione di connessione sulla rete di Enel. Poiché tuttavia le richieste di connessione devono essere inoltrate: all impresa distributrice competente nell ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a kw a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a kw, possono verificarsi i seguenti casi particolari: richiesta di connessione presentata ad Enel ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità procedurali e le condizioni economiche previste all art. 34 del TICA e le modalità di coordinamento adottate tra gestori di rete; richiesta di connessione presentata ad Enel, con soluzione di connessione sulla rete Enel ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità procedurali e le condizioni economiche previste all art. 35 dell allegato A della deliberazione ARG/elt 125/10 e le modalità di coordinamento adottate tra gestori di rete. La presente Sezione comprende in particolare: a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, b) le modalità ed i tempi di risposta di Enel, c) i termini di validità della soluzione proposta da Enel, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta, d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da Enel, da parte del soggetto richiedente, e) le modalità ed i tempi in base ai quali Enel si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione, f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione,
13 Ed /268 g) le modalità di presentazione dell eventuale garanzia fideiussoria, h) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell iter autorizzativo. A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la procedura da applicare, tra le due seguenti: procedura descritta nel paragrafo B.8, se la soluzione di connessione individuata da Enel prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione; procedura descritta nel paragrafo B.9, se la soluzione di connessione individuata da Enel prevede la connessione alla rete di alta o altissima tensione. B.2 AREE CRITICHE La delibera ARG/elt n.125/10 ha introdotto l obbligo per i gestori di rete di pubblicare indicazioni qualitative aggiornate riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità. Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, Enel indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai criteri definiti nel TICA. In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono: Bianco Giallo Arancione Rosso Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "AREE CRITICHE" ai sensi del TICA. L elenco delle aree critiche di competenza di Enel Distribuzione è disponibile sul portale internet di Enel: entrando nella sezione Produttori. Le modalità procedurali relative alla frequenza di aggiornamento delle informazioni ed al livello di dettaglio territoriale dell area critica sono definite dall articolo 4 del TICA, e potranno essere modificate qualora consentito dall Autorità o da questa diversamente specificato. Successivamente alla pubblicazione delle aree critiche, per richieste di nuova connessione o di adeguamento di connessione esistente relative a impianti di produzione situati in un'area classificata come "critica", i richiedenti sono tenuti a presentare, all atto dell accettazione del preventivo, una garanzia sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita nel TICA, e i seguenti valori unitari: /MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione; /MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione; 110 /kw nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione. Tale garanzia non è richiesta nel caso in cui il richiedente sia un cliente finale domestico. La garanzia termina la propria validità alla data di completamento dell'impianto di produzione.
14 Ed /268 Per il caso in cui il produttore scelga di rendere disponibile la garanzia sotto forma di fideiussione bancaria, dovrà utilizzare esclusivamente il facsimile reperibile al seguente link inviandolo alle sedi della Distribuzione Territoriale Rete. Per maggiori dettagli riguardo la disciplina della garanzia, si rimanda al TICA e all allegato B della delibera 125/10. B.2.1 OPEN SEASON Per le connessioni previste alla rete Enel nelle aree critiche, vengono attivate le OPEN SEASON, la cui durata è trimestrale, ai sensi del TICA. Enel pubblica sul proprio sito l informativa riguardo l apertura di nuove Open Season con almeno un mese di anticipo. Le Open Season attivate da Enel riguardano, generalmente, tutte le richieste di connessione che pervengono nelle aree critiche nel periodo indicato, in particolare: le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori di rete, ai sensi della parte V del TICA; tutte le altre richieste, con esclusione di: o clienti domestici, o richieste per le quali la potenza di connessione sia uguale a zero. A conclusione della Open Season, Enel consolida le soluzioni di connessione che tengono conto di tutte le richieste pervenute nel trimestre e procede conseguentemente alla predisposizione di: comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell art. 34.1, contenenti pertanto proposte di soluzioni di connessione sulle reti di tali altri gestori; comunicazioni ad altri gestori con relative richieste di avvio di coordinamento ai sensi dell art Ad esempio: richieste di connessione a Terna per nuove cabine primarie AT/MT da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale per la raccolta di impianti di produzione da connettere generalmente in MT e/o BT; preventivi di connessione ai richiedenti, nei casi in cui siano state individuate soluzioni su rete Enel che non interessano altri gestori. L anticipo di un mese nell informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell open season precedente, la medesima area risulti ancora critica. B.3 GARANZIE FINANZIARIE Il processo di gestione delle garanzie finanziarie è disciplinato dall allegato A alla Delibera ARG/elt 125/08 che, agli artt.32 e 33, prevede che il richiedente la connessione, qualora diverso da un cliente finale domestico e se l impianto ricade in aree critiche (rif. paragrafo B.2), debba versare una garanzia finanziaria sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria. Tali garanzie si applicano a tutte le richieste che perverranno dal , nonché alle richieste pendenti nei limiti dell art.5 Allegato B alla Delibera 125/10. In particolare:
15 Ed /268 per le richieste di connessione che perverranno dal è previsto l'obbligo di versamento delle garanzie all accettazione del preventivo; per le richieste pervenute fino al , per le quali non sia ancora stato realizzato l impianto di produzione, il versamento delle garanzie deve essere presentato entro le tempistiche previste all art.5 dell Allegato B alla Delibera sopra richiamata. La mancata presentazione delle garanzie nei termini sopra riportati determina la decadenza del preventivo. Inoltre nel caso in cui la condizione di criticità dell area permanga a distanza di un anno e qualora l'impianto di produzione non sia stato ancora realizzato, è previsto il versamento di un ulteriore garanzia dello stesso importo, in aggiunta a quella iniziale. Gli importi unitari delle garanzie sono riportati nel paragrafo B.2. Le garanzie terminano la propria validità alla data di completamento dell impianto di produzione. L art. 33 prevede che i depositi cauzionali/le fideiussioni bancarie vengono trattenuti/vengono escusse: per intero, nel caso di decadenza del preventivo; in misura pari all importo non corrisposto del corrispettivo di connessione; per la quota del 70% in caso di rinuncia del richiedente. Nei casi suddetti, il gestore di rete, su base semestrale, versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico le somme, al netto dei costi dallo stesso sostenuti, anche per il ripristino delle condizioni di funzionalità. Per il caso in cui il produttore scelga di rendere disponibile la garanzia di cui sopra sotto forma di fideiussione bancaria, dovrà utilizzare esclusivamente il facsimile pubblicato sul sito da inviare alle sedi della Distribuzione Territoriale Rete: B.4 MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda all Enel, nei casi in cui ciò è previsto dal TICA. Nella domanda è specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite. Per lo schema da utilizzare per la domanda, con specificazione della documentazione necessaria alla presentazione della richiesta di connessione, si rimanda al link: Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni ad essa relative. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare. All atto della presentazione della domanda, il richiedente versa un corrispettivo per l ottenimento del preventivo, come da tabella seguente:
16 Ed /268 CORRISPETTIVO VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 100 euro + IVA Minore o uguale a 50 kw 200 euro + IVA Maggiore di 50 kw e minore o uguale a 100 kw 500 euro + IVA Maggiore di 100 kw e minore o uguale a 500 kw euro + IVA Maggiore di 500 kw e minore o uguale a kw euro + IVA Maggiore di kw La domanda di connessione o di adeguamento di connessione esistente, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere indirizzata, in relazione alla Regione di ubicazione dell impianto da connettere, presso le sedi Enel indicate al seguente link: Essa è comunque ritenuta valida soltanto a partire dalla comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo, da effettuare con le modalità indicate nel Capitolo B.10, o dal riscontro del pagamento di detto corrispettivo. Il richiedente può eventualmente indicare un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi a cui Enel farà riferimento per la determinazione della soluzione di connessione. Nel caso in cui sia previsto l'allacciamento dell'impianto di produzione in un nuovo punto di connessione alla rete di Enel Distribuzione, lo stesso potrà essere attivato solo previa ricezione da parte di Enel Distribuzione di esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica. In assenza di un contratto, qualora l energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all alimentazione dei servizi ausiliari dell impianto di produzione, Enel inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, e decorsi 10 giorni lavorativi dall invio di tale informativa procede comunque all attivazione della connessione. Nel caso in cui l energia elettrica prelevata non serva solo per l alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali. B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI ENEL A seguito della richiesta di connessione, Enel verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, comunica al richiedente il preventivo nei tempi indicati nella seguente tabella: TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE 20 giorni lavorativi Fino a 100 kw 45 giorni lavorativi Da 100 kw fino a kw 60 giorni lavorativi Oltre kw Con il preventivo, Enel comunica inoltre al richiedente il codice identificativo per la connessione, da indicare a cura del medesimo soggetto in ogni successiva comunicazione.
17 Ed /268 Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente, con l indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. In mancanza di tali integrazioni, i tempi di messa a disposizione del preventivo si intendono sospesi. Nel caso di aree critiche, le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo e/o relative alle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell open season, come pubblicato da Enel. B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI La concentrazione di richieste di connessione in determinate area comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete comune. Enel, in accordo con la regolazione vigente, prevede che: i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione; i richiedenti autorizzino Enel a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l eventuale condivisione dell impianto di rete per la connessione. Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, Enel prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell area interessata. Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti. I costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale saranno comunque evidenziati con riferimento alla soluzione completa. I casi tipici di impianto di rete comune sono: nuova Cabina Primaria AT/MT; nuova trasformazione AT/MT in cabina primaria esistente; nuova linea MT da Cabina Primaria esistente; nuova Cabina Secondaria MT. In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, come ad esempio per nuove Cabine Primarie da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, con il ricorso quando necessario allo strumento del tavolo tecnico. Il tavolo tecnico costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di Enel per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti, nelle varie fasi del processo. Procedimenti autorizzativi per impianti di rete comuni. I richiedenti hanno la facoltà di curare in proprio sia la gestione dell iter autorizzativo che la realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione. Nei casi in cui l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia comune a più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell iter autorizzativo. E auspicabile e opportuno che i richiedenti adottino tali forme di coordinamento, consentendo di contenere il numero di procedimenti autorizzativi presso le P.A. e, di
18 Ed /268 conseguenza, di ridurre i tempi di analisi della documentazione autorizzativa e di svolgimento dei procedimenti da parte delle stesse P.A. Realizzazione di impianti di rete comuni. Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema. La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, entro un tempo massimo fissato da Enel in 60 giorni lavorativi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto. In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da Enel. Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell impianto di rete per la connessione, sono tenuti a comunicare a Enel il referente che costituirà l unica interfaccia di Enel. In questo caso, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione. Il contratto prevederà inoltre la possibilità per Enel di rivalersi nei confronti del referente in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, sino all eventuale scioglimento del contratto. In tal caso Enel assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell impianto di rete per la connessione. B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui: a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da Enel; b) la connessione venga effettuata alla rete Enel, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori, Enel attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA. Tali forme di coordinamento riguardano generalmente soltanto la fase di preventivo nel caso a), anche le fasi successive del processo, sino alla realizzazione della connessione, nel caso b). B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da Enel. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di Enel è incrementato di 15 giorni lavorativi
19 Ed /268 qualora Enel ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche riportate al paragrafo B.5. Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA. In particolare, esso contiene tra l altro: la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione; l indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono: a. una prima rata del 30% del totale, da versare all atto dell accettazione; b. una seconda rata pari al restante 70%, da versare prima della comunicazione a Enel di avvenuto completamento delle opere, da eseguire a cura del produttore, necessarie alla realizzazione fisica della connessione. c. nel caso di connessione in BT e per importi complessivamente non superiori a 2000, il richiedente ha la facoltà di versare il corrispettivo in un unica soluzione all atto di accettazione del preventivo. Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di cui all art. 6 comma 6.4 del TICA, il preventivo deve: prevedere la connessione nel punto indicato dal richiedente; indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni; indicare eventualmente una soluzione tecnica alternativa, allo scopo di consentire l immissione dell intera potenza nell ottica di rispettare il criterio della soluzione minima. Per le connessioni in MT e BT non sono previsti impianti di utenza per la connessione, ad eccezione dei seguenti casi: accordi differenti tra richiedente e Enel; impianti separati con tratti di mare dalla terraferma. La soluzione di connessione indicata nel preventivo può prevedere anche la connessione a una rete diversa dalla rete elettrica gestita da Enel, oppure può implicare il coinvolgimento di una rete appartenente ad altro gestore. Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore: Enel trasmette all altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore; il secondo gestore si coordina con Enel entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento; al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, Enel gli trasferisce il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l erogazione del servizio di connessione rimane in capo ad Enel; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente. Nel caso in cui la connessione venga effettuata da Enel con interventi su reti gestite da altri gestori, Enel richiede al secondo gestore l attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire ad Enel gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla
20 Ed /268 data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, Enel trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi. B.8.2 MODALITA PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE Il preventivo inviato da Enel al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento da parte del richiedente. Trascorso tale termine senza accettazione da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta. A tal fine fa fede la data di invio del documento di accettazione come definita nel TICA. In merito all iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l accettazione da parte del richiedente esime Enel da tutti gli obblighi di riservatezza. A seguito del ricevimento del preventivo, il richiedente può: accettare il preventivo; chiedere una modifica del preventivo entro i 45 giorni dalla data di ricevimento del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad Enel un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo 0. Enel, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da Enel, e qualora tale soluzione sia realizzabile, Enel, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento; richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui si sia avvalso della facoltà di cui all art. 6 comma 6.4 del TICA e opti per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, a favore di una soluzione che consenta l immissione in rete dell intera potenza. L esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione. L accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l invio del modulo allegato al preventivo stesso, con contestuale attestazione dell avvenuto pagamento di quanto previsto. All atto dell accettazione del preventivo, il richiedente: può presentare istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l impianto per la connessione (nel caso non sia previsto il procedimento unico secondo il D.Lgs. 387/03); può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B (nel caso l impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kv); assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03.

References: articolo 3
 articolo 1
 articolo 9
 art. 34
 art. 35
 articolo 4
 art. 34
 art.5
 art.5
 art. 33
 art. 6
 art. 6
 articolo 95