Source: http://docplayer.cz/17020959-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2019-07-18 19:52:47+00:00

Document:
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktuálním znění Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 1. N.P. VÍCEÚČELOVÉ HALY V BENEŠOVĚ BUDOVA Č.P. 1903, PPČ. 3253/3 V K.Ú. BENEŠOV Druh dokumentace : Pro stavební řízení Místo : Benešov č.p. 1903, ppč /3 Investor : Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov Vypracoval : Ing. Miloslav MICHÁLEK ČKAIT: V Benešově : Toto požárně bezpečností řešení obsahuje 7 stran včetně titulní a příloh a je vypracováno v sedmi výtiscích, z nichž číslo 1 5 se zakládají do jednotlivých pare dokumentace, číslo 6 pro potřeby orgánu státního požárního dozoru, číslo 0 pro potřeby zpracovatele. Vyhotovení číslo : 6
2 SITUOVÁNÍ OBJEKTU Stávající prostory jsou situován v přízemní části budovy zimního stadionu v Benešově. Přístupný je z okolních komunikačních ploch navazujících na ulici Hrázského. POPIS OBJEKTU Jedná se o stávající prostor původních šaten a relaxačních prostorů v přízemí objektu zimního stadionu. Samotný objekt tvoří hala s ledovou plochou, provozní zázemí, restaurace a ubytovací prostory. Objekt tvoří ocelobetonová konstrukce s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Prostory šaten jsou situovány pod vstupním prostorem do haly. Jsou samostatně přístupné z venkovního prostoru. Budou zde upraveny prostory s šatnami a tělocvična se zázemím, které nahradí původní prostory s obdobným využitím. Upravované přízemní má max. půdorysné rozměry 35,0 x 12,6m. Všechny nosné konstrukce jsou zachovány, bude provedeno nové rozčlenění řešeného prostoru pórobetonovými příčkovkami. Využití ostatních stávajících prostorů bude zachováno. Výška objektu je, z hlediska požární bezpečnosti ve smyslu ČSN čl (od podlahy přízemí po podlahu posledního užitného podlaží), uvažována do 6 m. Objekt je uvažován s nehořlavým konstrukčním systémem ve smyslu ČSN čl a ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Základní použité předpisy, použité podklady ČSN :2009 PBS Nevýrobní objekty ČSN :2010 PBS Výrobní objekty ČSN /Z3:2013 PBS Společná ustanovení ČSN /2011 PBS Shromažďovací prostory ČSN :2011 PBS Změny staveb ČSN :1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb včetně novely 268/2011 a norem souvisejících Podkladem pro zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení byly podklady předané projektantem. Původní projektová dokumentace je z roku Místní šetření bylo provedeno Úprava užívání nepředstavuje zásadní stavební zásahy do nosných konstrukcí objektu. Bude pouze upravena vnitřní dispozice dotčené části objektu. Vytápění je stávající, teplovodní, napojené na stávající zdroj Ve smyslu ČSN čl. 3.3f) nejsou jakýmkoliv uvolňováním dispozice vytvářeny nové prostory o ploše větší než 100 m 2. Řešený prostor bude požárně oddělen s přihlédnutím k ČSN příloha D.5. 2
3 Upravovaný prostor bude využíván jako cvičební prostor se šatnami a se zázemím podle ČSN tab. A.1 pol. 5.2a), pro který lze uvažovat hodnotu nahodilého požárního zatížení P n = 10 kg/m 2, a n = 0,8, šatny P n = 40 kg/m 2, a n = 1,0. Požární riziko se nezvyšuje o více než 15 kg/m 2. Stávající prostor byl využíván obdobně pro cvičení a relaxaci + šatny, tzn s obdobným požárním zatížením, dále zde byly léčebné a rehabilitační prostory obdobně dle pol. 4.2, pro který lze uvažovat hodnotu nahodilého požárního zatížení P n = 10 kg/m 2, a n = 0,8 Na základě charakteru řešeného provozu může dojít ke zvýšení počtu unikajících osob z měněné části objektu o více než 20 %. Původní šatny jsou rozšířeny. Úniková komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob, i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu. V posuzovaných prostorech nedochází ke změně funkce vedoucí k vyšším požárním rizikům ve smyslu ČSN čl. 3.2d). Nedochází proto, ve smyslu ČSN čl. 3.2, ke změně užívání řešené části objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb. Podle ČSN čl. 3.1 a 3.3 jsou stavební úpravy uvažovány jako: změna staveb skupiny I Dělení do požárních úseků, požární riziko Při místním šetření nebyly dohledány požární uzávěry otvorů. S ohledem na navazující prostory s hledištěm zimního stadionu je na sousední prostor nahlíženo jako na shromažďovací prostor. Řešený prostor je proto navrhováno požárně oddělit ve smyslu ČSN čl. D.5.1. Součástí tohoto prostoru bude stávající strojovna vzduchotechniky. POŽÁRNÍ RIZIKO Pú č. 1 Šatny s tělocvičnou nový stav Požární zatížení Místnost m 2 a n p n a s p s p n +p s (p n +p s )S p n.a n.s p n.s p s.s 1-7 zádv.-chodba 90,9 0,8 5 0, ,3 08 skl. kóje 15,2 1,0 45 0, , WC 2,9 0,8 5 0, ,3 11 tělocvična 110,3 0,8 10 0, ,0 1215,18 ch., um. 39,5 0,8 5 0, ,5 13,14,16,17 šatny 117,8 1,0 40 0, , ,6 7667,7 ( p n + ps ) S p = = 20,4 kg/m 2 S 3
4 původní stav Požární zatížení Místnost m 2 a n p n a s p s p n +p s (p n +p s )S p n.a n.s p n.s p s.s 38,39,41 šat 40,7 1,0 40 0, , chodby,wc 74,8 0,8 5 0, ,6 49--relax.rehab.pr.251,4 0,8 10 0, , ,9 5249,8 ( p n + ps ) S p = = 14,3 kg/m 2 S rozdíl požárního zatížení je menší než 15 Posuzovaný prostor je součástí jednoho požárně odděleného prostoru s průměrným nahodilým požárním zatížením nepřesahujícím o více jak 15 kg/m 2 původní hodnotu. Velikost požárního úseku není větší než původní - je proto vyhovující. STAVEBNÍ KONSTRUKCE Odolnost prvků stavebních konstrukcí není snížena pod původní hodnotu ani není zvýšen stupeň hořlavosti těchto konstrukcí. S ohledem k ČSN příloha D.5. je navrženo požární oddělení navrhovaného prostoru požárními dveřmi s požární odolností EW 30 DP3 vybavenými samozavíračem, které budou osazeny do pórobetonové příčky tl. min. 100 mm. Požární uzávěry budou ve smyslu ČSN čl. D.5.1 kouřotěsné (typ S) Ochrana vzduchotechnického zařízení Stávající přilehlá strojovna vzduchotechniky bude součástí požárního úseku řešeného prostoru. Tato strojovna bude sloužit pouze pro řešený prostor. Sousední prostor navazuje na alu zimního stadionu, kterou lze podle současných kritérií považovat za shromažďovací prostor. Dle toho jsou stanoveny podmínky na technické rozvody aby nedošlo ke zhoršení současného stavu. Na řešený prostor bude proto strojovna VZT napojena chráněným potrubím s požární odolností 30 minut. Nebude tak nutno osazovat požární klapky a další zařízení. Ve strojovně bude zařízení napojeno na stávající odtahové a přívodní potrubí. Na toto potrubí nejsou rovněž navrhovány klapky ani monitorovací zařízení a čidlo na výskyt kouře. Investorem však nebyly předány podklady, které by dostatečně informovaly o provedení a stavu tohoto stávajícího potrubí. Stejně tak nebylo možno na místě toto ověřit bez odstranění zákrytových konstrukcí. ČSN čl. D.5.1 požaduje, aby pro změny staveb skupiny I konstrukce vymezující shromažďující prostor vůči ostatním prostorům byly alespoň typu E 15. Odtahové potrubí vedené ze strojovny je dále opláštěno zákrytovou konstrukcí deskami neupřesněného provedení. Lze uvažovat, že toto provedení požadavky na oddělující konstrukce bude vyhovující. Přívodní potrubí je vedeno z fasády pod podhledem. Jedná se opět o stávající potrubí provedené podle předchozí řady norem, které by mělo splňovat požadavky na vedení prostorem pro shromažďování osob.. Protože je zakryto podhledem, nelze ověřit jeho provedení. Je proto navrhováno, s ohledem na nedostatečné podklady provést během stavebních prací stavební průzkum a v případě nedostatečného opláštění tohoto stávajícího potrubí bude provedena ochrana pro požární odolnost potrubí 30 minut. 4
5 Vytápění V řešeném prostoru je stávající teplovodní vytápění. Budou dodrženy všechny bezpečné vzdálenosti tepelných spotřebičů ve smyslu ČSN :1997. Dodávka elektrické energie Elektroinstalace, která bude dotčena úpravami, bude provedena podle stávajících předpisů a budou na ni provedeny příslušné revize. POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST Jedná se o objekt s nechráněnými únikovými cestami. Posouzení délky Prostory jsou považovány za prostor o více nechráněných únikových cestách, jejich délka je max 33 m. Mezní délka pro jednu únikovou cestu dle tab. 18 (ČSN ) je 25 m, pro více nechráněných únikových cest je 40 m Větrání únikových cest je uvažováno přirozené. Posouzení kapacity Počty osob podle ČSN projektovaný počet osob je uvažován podle informací projektanta podlaží prostor položka počet osob celkem podlaží šatny ,3 = 78 Počet unikajících osob nepřekročí na jedné únikové cestě 120, lze proto dle tab. 17 pol. 2 uvažovat s jednou nechráněnou únikovou cestou - není s ohledem na délku uvažováno. Posouzení kapacity Východ na volné prostranství E = 0,7. 78 = 55 k = 65(a = 1,0) - po schodech nahoru s = 1,0 E u = k s = 0,9 1,0 únik. pruhu Dveře na volné prostranství š. min 800 mm jsou vyhovující. Kapacita únikových cest je vyhovující Vybavení značkami bude provedeno podle ČSN ISO 3864:1995 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 5
6 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Protože velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nejsou zvětšeny, nejsou odstupové vzdálenosti od řešeného prostoru posuzovány a jsou ve smyslu kap. 4c) (34) považovány za vyhovující. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Okolo objektu vede zpevněná veřejná komunikace. Vnitřní hydranty nejsou navrhovány. Hasicí přístroje (podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.) Za základní jednotku je uvažován přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 27A. např.: práškový hasicí přístroj 27A,183B,C (6 kg) Řešený prostor n r = 0,15. (377. 0,9. 1,0) 1/2 = 2,8 n HJ = 6. n r = 6. 2,8 = 16,8 17 navrhuji 2 ks PHP práškový 27A,183B,C (6 kg) 9 hasicích jednotek Přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislou stavební konstrukci tak aby rukojeť přístroje byla ve výši 1500 mm nad podlahou na přístupném a dobře viditelném místě. Protože změna splňuje požadavky čl. 4 a-g) nejsou navrhována další opatření z hlediska požárního zabezpečení stavby. ZÁVĚR Rekapitulace Závěrem lze konstatovat, že není dalších požadavků na požární bezpečnost objektu z hlediska posuzovaného provozu. Provedení stavebních konstrukcí a zejména jejich protipožární ochrany (pokud je navrhována) musí být provedeno podle schválených technologických postupů a dle podmínek uvedených v katalogových listech apod.. Požárně bezpečnostní řešení je provedeno tak, aby nebyl zhoršen zejména stav únikových cest stávajícího shromažďovacího prostoru a jeho celková požární bezpečnost. DOLOŽENÍ O AUTORIZACI Toto požárně bezpečnostní řešení jsem vypracoval jako autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem Osvědčení o autorizaci číslo vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uděleno ke dni a č uděleno ke dni V Benešově Ing. Miloslav MICHÁLEK zpracovatel řešení 6

References: zákona č. 183
 zákona č. 133
 zákona č. 133
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 4