Source: http://www.nuclearmarket.com/proc/exp.cfm?IDNotice=62720
Timestamp: 2019-02-23 19:39:03+00:00

Document:
Turbines and motors [water/oil coolers/heat exchangers for primary pumps]
14/11/2015 S221 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
France-La Défense: Turbines and motors
2015/S 221-403551
20 place de la Défense Paris La Défense
92090 La Défense
Telephone: +331 78370117
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.11.2015 - 13:00
France-La Défense: Turbines et moteurs
Téléphone: +331 78370117
Approvisionnement de réfrigérants eau/huile du palier supérieur équipant les groupes moto pompes primaires (GMPP) sur le palier 900 MWe des centrales REP françaises sauf Fessenheim.
Approvisionnement de réfrigérants eau/huile équipant les groupes moto pompes primaires (GMPP) sur le palier 900 MWe des centrales REP françaises sauf Fessenheim.
description de ces options: Deux années.
Début 30.6.2016 Fin 30.6.2023
description de ces conditions: Sera précisé dans le dossier de consultation.
1) Les candidats qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38,222-40, 226-13,313- 1 à 313-3,314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12,421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense.
2) Les candidats qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail.
Pour justifier qu'il n'est pas dans l'une des situations citées aux point 1) à 4) ci avant, le candidat doit produire une déclaration sur l'honneur datée et signée. Ces conditions sont applicables aux candidats et à chacun des membres d'un groupement candidat.
— présenter le chiffre d'affaires annuel des 3 derniers exercices,
1) Le candidat devra disposer justifier de sa capacité industrielle et technique pour assurer la fourniture des réfrigérants eau/huile équipant les GMPP du palier 900 MW des centrales REP françaises en réponse à une cadence de fabrication de 12 par an minimum.
De disposer d'un bureau d'études capable de réaliser des études de conception, et de rédiger les spécifications d'approvisionnement, de fabrication, de contrôle et d'essai des matériels. A ce titre, les candidats doivent documenter leur dossier de candidature à l'aide de documents techniques permettant de démontrer l'adéquation des moyens aux objectifs de la prestation.
2) La conception et la fabrication du réfrigérant devront être compatible avec les performances du matériel d'origine. A minima, la fourniture devra être interchangeable tant du point de vue dimensionnel que des performances et de la fiabilité.
Les performances sont les suivantes:
Conditions d'ambiance.
Les prescriptions du RCC-E, chapitre D2200 relatives aux conditions d'ambiance hors exploitation (chapitre D2210) et aux conditions normales d'ambiance et sollicitations sismiques dans l'enceinte de confinement (chapitre D2231) sont appliquées.
Conditions du circuit d'eau du RRI:
Les conditions sont définies dans le RCC-E, D2420. L'eau déminéralisée du RRI est traitée au phosphate trisodique pour obtenir un pH à 25°C compris entre 11 et 11,5 afin d'éviter la corrosion des appareils.
Caractéristiques du circuit du RRI
— pertes à évacuer en service normal: 180 KW,
— température d'entrée huile: 154 °C,
— température de sortie huile: 43 °C,
— débit d'huile à refroidir: 38 m3/h,
— pression de service côté huile: 5 bars,
— perte de charge côté huile: 0,9 bar,
— température d'entrée au régime établi: 35 °C,
— débit d'eau au régime établi: 41 m3/h,
— pression de service côté eau maximum: 10 bars,
— perte de charge côté eau: 0,3 bar.
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26.11.2015 - 13:00

References: l'article 421
 l'article 433
 l'article 433
 l'article 434
 l'article 434
 l'article 1741