Source: http://docplayer.cz/18038343-17-listopadu-14-680-01-boskovice-e-mail-svazekvak-vasbo-cz-tel-516-452-527-standardy-pro-vodovody-a-kanalizace.html
Timestamp: 2019-01-22 05:14:53+00:00

Document:
, 17. listopadu 14, Boskovice, tel.: STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE - PDF
, 17. listopadu 14, Boskovice, tel.: STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE
Download ", 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE"
1 "SVAZEK VODOVODU A KANAUZACI" měst a obcí okresu Blansko o _, 17. listopadu 14, Boskovice, tel.: STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE.. ~ vooo.,looo A KAllAlIZA::I' mistl a obci I. 17 listopadu 1. '~ék BOSKOVICE divize VODÁIENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Boskovice 03/2010
3 OBSAH: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ÚVODNÍ ČÁST Účel Závaznost Vysvětlivky ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Požadovaný rozsah zpracování Vyhodnocení stávajícího stavu Návrh výhledového stavu Požadavky na zpracování VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY Možnosti Smluvní vztahy SITUAČNÍ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ VAK, JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA Zásady pro vedení trasy vodovodu Zásady výškového vedení trasy vodovodu Zásady pro vedení trasy kanalizace Směrové vedení Výškové vedení Ochranná pásma, vzdálenosti pro křížení a souběh Ochranná pásma VaK Nejmenší vzdálenosti sítí při křížení a souběhu Oplocení POSTUP VÝSTAVBY A UVEDENÍ DO PROVOZU Územní řízení pro stavbu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu Zjednodušené územní řízení Povolení k nakládání s vodami Povolení stavby (vodoprávní povolení) Provádění stavby Ochranná pásma vodních zdrojů Přejímka stavby Zkušební provoz Kolaudační souhlas POŽADAVKY NA DOKUMENTACI STAVBY Projektová dokumentace pro územní řízení Projektová dokumentace pro stavební povolení Podklady k nakládání s vodami Odběr podzemní vody Vypouštění odpadních vod Projektová dokumentace pro realizaci stavby Doklady z průběhu stavby Podklady pro vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení Geodetické zaměření skutečného provedení Předmět dodávky geodetické dokumentace skutečného provedení stavby Předpis pro digitální kresbu skutečného provedení stavby Provozní dokumentace Provozní řády Kanalizační řád Zápis o odevzdání a převzetí stavby (Předávací protokol) Vyhodnocení zkušebního provozu PŘEDÁVANÁ DOKUMENTACE A DOKLADY KE STAVBĚ VODOVODNÍ ŘADY A OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY VODOVODŮ Předání dokumentace
4 4 8.2 Vytýčení stávajících vodovodů a kanalizací Změny oproti projektu Manipulace na vodovodní síti Vysazování odboček, propoje Ochrana vodovodního řadu Zrušení starého vodovodního řadu VODOVODNÍ ŘADY Materiály vodovodních řadů Výstražná fólie, signalizační vodič Armatury Tvarovky Technické řešení vodovodů Osazování armatur Poklopy vodovodních armatur Spojování trub Chráničky, průchozí kanály, šachty Armaturní šachty OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI PROTIKOROZNÍ OCHRANA POTRUBÍ KANALIZAČNÍ STOKY A OBJEKTY NA KANALIZACI OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY KANALIZACÍ Předání dokumentace Vytýčení stávajících sítí Změny oproti projektu Vysazování odboček, propoje Ochrana kanalizačního řadu Rušení stávajících kanalizačních stok KANALIZAČNÍ STOKY Trubní materiály kanalizace Trubní materiály kanalizací, které je možno používat OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Vstupní a revizní šachty vstupní část Objekty na spojení stok (spojné šachty a komory) Objekty na změnu nivelety stok Spadiště Skluzy Objekty na odlehčení odpadních vod (odlehčovací komory, separátory) Měrné šachty (na kanalizační síti, na přípojkách) VYÚstní objekty Čerpací stanice Ostatní požadavky na stavební části kanalizačních objektů Uliční dešťové vpusti Shybky na stokové síti Křížení kanalizace s vodními toky Křížení s komunikacemi a kolejovými tratěmi ZNAČENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ZNAČENÍ VODOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ VODOVODY ULOŽENÉ V ZEMI VODOVODY V KOLEKTORECH A PRŮCHOZÍCH KANÁLECH OZNAČENÍ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ZKOUŠKY POTRUBÍ Zkoušky vodotěsnosti - tlakové zkoušky Prohlídka tv kamerou Zkouška nezávadnosti vody Elektrojiskrová zkouška... 48
5 16.5 Kontrola ovladatelnosti armatur Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DALŠÍ ZAŘÍZENÍ NA VODOVODECH A KANALIZACÍCH SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE Způsob ovládání Signalizace do ŘS SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE VODNÍ DÍLA, KTERÁ NEJSOU SOUČÁSTÍ VAK STUDNY PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PŘEDČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ ODPADNÍCH VOD Malé čistírny odpadních vod Odlučovače ropných látek Lapáky tuků Septiky HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI OSTATNÍ STAVBY POSTUP VÝSTAVBY Územní řízení Povolení stavby Realizace stavby Kolaudační souhlas VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Vodovodní přípojky technické požadavky Likvidace odpadních vod Kanalizační přípojky - technické požadavky Uliční vpusti Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu Zneškodňování odpadních vod z jímek Smlouvy s odběrateli LINIOVÉ STAVBY BUDOVY A OBJEKTY SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRÁVNÍ PŘEDPISY TECHNICKÉ NORMY SEZNAM PŘÍLOH
7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 ÚVODNÍ ČÁST 1.1 ÚČEL Standardy pro vodovody a kanalizace (dále jen Standardy ) jsou zpracovány pro Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí (dále jen SVAZEK ) provozovatelem -VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Boskovice (dále jen VAS ) a vycházejí z platné legislativy a ze zkušeností provozovatele. Při zpracování Standardů bylo přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a nových technologií při výstavbě. Standardy popisují administrativní postupy, které provázejí stavbu vodovodu nebo kanalizace od stádia Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje až po kolaudaci vodovodního nebo kanalizačního řadu. Jsou zde uvedeny též postupy, kterých využijí i další subjekty provádějící svou činnost v blízkosti vodovodních nebo kanalizačních řadů a zařízení. Na základě Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací uzavřené mezi SVAZKEM a VAS jsou převedena některá práva a povinnosti vlastníka na provozovatele. Proto v mnoha odstavcích těchto Standardů je vyžadována součinnost s VAS namísto SVAZKU. Součástí Standardů je detailní návrh některých objektů, zařízení a sestav na vodovodní a kanalizační síti, které se opakují. Cílem tohoto dokumentu je: docílit standardizace některých parametrů vodovodů nebo kanalizací, které SVAZEK vlastní nebo je oprávněn s nimi nakládat poskytnout projektantům a stavebním firmám dílčí technický návod k projektování a budování staveb vodovodu nebo kanalizace docílit dlouhé životnosti nově budované nebo rekonstruované vodovodní nebo kanalizační sítě při úměrných investičních nákladech a vhodném poměru investičních a provozních nákladů nepřipustit zabudování stavebních materiálů nízké či průměrné kvality, vykazující krátkou nebo průměrnou životnost, v důsledku které by bylo nutné relativně brzy investovat do obnovy a rekonstrukce vodovodní nebo kanalizační sítě docílit vysoké životnosti staveb vodovodů a kanalizací 1.2 ZÁVAZNOST Standardy jsou určeny pro VAS, SVAZEK, členská města, městyse a obce sdružené ve SVAZKU, pro projektanty, investory a dodavatelské firmy pro navrhování a realizaci (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provádění stavby) vodovodních a kanalizačních řadů v rámci působnosti SVAZKU, kde jsou provozovány vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu společností VAS. Standardy jsou závazným dokumentem pro zaměstnance VAS a zaměstnance SVAZKU ve všech pracovních zařazeních. Dále jsou závazné pro všechna členská města, městyse a obce sdružené ve SVAZKU. Standardy jsou závazné pro stavby vodovodů a kanalizací ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, které jsou nebo budou ve správě SVAZKU nebo s těmito zařízeními provozně souvisejí. Pro stavby vodovodů a kanalizací jiných investorů jsou tyto Standardy pouze doporučené, pokud je zřejmé, že nebudou předmětem správy SVAZKU a ani VAS nebude vodovod nebo kanalizaci provozovat. 1.3 VYSVĚTLIVKY Svazek obcí - sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. SVAZEK - Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, Boskovice, IČ: Obec (obec, městys, město) - teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. 7
8 VAS - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Brno, IČ: , organizační jednotka: divize Boskovice, 17. listopadu 14, Boskovice. Provozovatel infrastrukturního majetku SVAZKU Investor - fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu realizovat stavbu vodovodního nebo kanalizačního zařízení. Vlastník (majitel) - právnická nebo fyzická osoba, která byla investorem určitého vodovodního nebo kanalizačního zařízení nebo nabyla tento majetek převodem, koupí, darem apod. Provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel) - právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu na základě vlastnictví nebo smlouvy s vlastníkem tohoto zařízení a má k provozování této činnosti živnostenský list a oprávnění k provozování vydané dle 6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Stavebník - právnická nebo fyzická osoba provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu nebo odstraňující stavbu, rozumí se tím též investor a objednatel stavby. Vodovod pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) - je souhrn objektů a zařízení, sloužící k získávání, akumulaci a dopravě vody ze zdroje ke spotřebitelům. Kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační síť s objekty umožňující odvádění odpadních vod včetně vod dešťových a jejich čištění a odvedení do recipientu. Vodoprávní úřad - Odbory životního prostředí v pověřených městech, městysích a obcích Stavební úřad - Orgán veřejné správy v pověřených městech, městysích a obcích. 2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 2.1 POŽADOVANÝ ROZSAH ZPRACOVÁNÍ Od vstoupil v účinnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., podle kterého je třeba postupovat při zpracování přílohy zásobování vodou a odkanalizování Vyhodnocení stávajícího stavu Před započetím prací na územně plánovací dokumentaci zpracovatel provede detailní vyhodnocení stávajícího stavu, které bude obsahovat: a) u vodovodu: provedení a vyhodnocení historie zásobování vodou v řešeném území vyhodnocení všech zdrojů pitné vody vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě vyhodnocení spotřeby vody, provedení analýzy údajů vyrobené a fakturované vody výpočet Q p (denní potřeba vody) v následujících kategoriích: - obyvatelstvo - občanská a technická vybavenost - průmysl - zemědělství - potřeba požární vody stanovení tlakových poměrů ve vodovodní síti b) u kanalizace: vyhodnocení historie odkanalizování v řešeném území popis stávajícího systému odvodnění území, vyhodnocení kapacit stávajícího stavu, určení problematických úseků 8
9 vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě ověření producentů znečištění v souladu s kanalizačním řádem S vazbou na část zásobování vodou provede výpočet: výpočet množství splaškových vod Q hodmax v následujících kategoriích - obyvatelstvo - občanská a technická vybavenost - průmysl - zemědělství výpočet množství dešťových vod Q d porovnání vypočtených hodnot s Generelem odvodnění území (pokud je pro danou obec generel zpracován) Návrh výhledového stavu Řešení návrhového stavu bude obsahovat a vyhodnocovat následné údaje. Ve sporných případech budou provedeny detailní analýzy nebo navrženy k provedení zpracovatelem ÚPD. Případně zpracovatel provede analýzu hodnocení pozitiv a negativ. Všechny dostupné podklady vyhodnotí a bude konzultovat s vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. 2.2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ Zpracovatel ÚPD provede a) u vodovodu: b) u kanalizace strategické rozhodnutí o využití všech zdrojů pitné vody, s vazbou na dříve zpracovaná dlouhodobá rozhodnutí a plány např. PRVKÚK, provede vzájemnou aktualizaci zpracuje technickou strategii obnovy sítě zpracuje výpočet potřeby vody, případně provede aktualizaci údajů z jiných obdobných řešení pro výhled výpočet Q p (průměrná denní potřeba vody) v následujících kategoriích: - obyvatelstvo - občanská vybavenost - průmysl - zemědělství výpočet Q m (maximální denní potřeba vody) výpočet Q h (maximální hodinová potřeba vody) výpočet Q pož (vnější potřeba požární vody pro dílčí oblasti) po vyhodnocení následujících hodnot provede návrh vodovodní sítě pro maximální variantu požadované potřeby vody provede orientační výpočet tlakových poměrů v síti dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, normy ČSN Navrhování vodovodního potrubí a dle normy ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, stanoví okrajové podmínky pro minimální a maximální tlaky ve vodovodní síti s vazbou na urbanistický návrh využití ploch, provede korekce návrhu stanoví ochranná pásma a určí přípustné činnosti v těchto pásmech, návrhy bude detailně konzultovat s vlastníkem a provozovatelem vodovodu stanoví podmiňující investice včetně případné etapizace zástavby území a provede jejich ekonomické vyhodnocení provede strategické rozhodnutí o systému odvodnění území (pokud je zpracován generel odvodnění, tak v souladu s ním) navrhne reálná technická řešení na snížení odtoku dešťových vod 9
10 vyhodnotí a stanoví všechny podmiňující investice v systému odvodnění území, včetně vazby na ČOV stanoví ekonomickou nákladnost podmiňujících investic stanoví ochranná pásma a určí přípustné činnosti v těchto pásmech, návrhy bude detailně konzultovat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace v průběhu zpracování provede konzultace s vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, doloží formou zápisu v příloze technické zprávy V jednotlivých výše uvedených kapitolách jsou navrženy případné možnosti řešení nebo jsou provedeny konkrétní rozbory pro uvedenou problematiku. Vždy je nutné si uvědomit, že jakékoliv výpočtové hodnoty je nejlépe si ověřit přímo v reálné praxi. Podceňování nebo úmyslné zkreslování základních údajů v návrhu posléze vede k nenaplnění uvedených představ a cílů, především se tyto disproporce projeví při ekonomickém vyhodnocení realizace staveb. 3 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY Vlastnické a provozní vazby k infrastrukturnímu majetku se mohou lišit v závislosti na rozdílech v investorství, převádění majetku a provozovateli. 3.1 MOŽNOSTI Pro tyto Standardy je uvažován jako vlastník (správce) SVAZEK pokud nabyl infrastrukturu privatizací státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, s.p. investoval nebo spoluinvestoval vybudování infrastruktury převzal infrastrukturu smlouvou o převodu majetku uzavřel na předmětnou infrastrukturu s členskou obcí SVAZKU smlouvu o nájmu nebo vkladu do hospodaření nebo jiný vlastník, pokud infrastrukturní majetek nepřešel pod správu SVAZKU některým z výše uvedených způsobů. Je-li jiným vlastníkem členská obec SVAZKU je její povinností bez zbytečného odkladu převést tento majetek, pokud splňuje technické požadavky, do SVAZKU. Provozovatelem veškerého infrastrukturního majetku SVAZKU je VAS. Infrastruktura v majetku jiného vlastníka může být provozována VAS nebo jiným provozovatelem. Tyto případy je nutno řešit příslušnými smlouvami. 3.2 SMLUVNÍ VZTAHY 10 Investor Vlastník* Provozovatel Smluvní vztahy a technická opatření a) SVAZEK SVAZEK VAS Provozní smlouva b) Členská obec c) Členská obec SVAZEK VAS V období od předání stavby mezi dodavatelem a investorem do kolaudace stavby převede členská obec smlouvou o převodu majetku nebo smlouvou o vkladu do hospodaření vybudované dílo do majetku nebo hospodaření SVAZKU. Tím bude zajištěno i následné provozování na základě Provozní smlouvy. Bez převodu do SVAZKU nebude ze strany SVAZKU a VAS vydán souhlas s kolaudací stavby. Nové dílo se stane součástí systému SVAZKU => není nutno budovat speciální technická opatření. Členská obec VAS Týká se infrastruktury, která v současném stavu nesplňuje podmínky převodu do SVAZKU - nedobudovaná (zkušební provoz) nebo nesplňuje technické požadavky (obecní jednotné kanalizace). V těchto případech se jedná o přechodný stav nebo naprosto samostatné systémy, proto není nutné budovat speciální technická opatření. Vlastník s VAS uzavře jednotlivé specifické smlouvy o provozování. d) Jiný SVAZEK VAS Postup shodný s případem, kdy investorem je členská obec. Smluvní vztahy jsou navíc rozšířeny o Smlouvu o budoucí smlouvě řešící následný převod majetku do SVAZKU uzavřenou při přípravě stavby mezi jiným investorem a SVAZKEM. Kopie smlouvy bude přiložena k
11 Investor Vlastník* Provozovatel Smluvní vztahy a technická opatření žádosti o vyjádření na VAS. Bez uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě nebude SVAZEK ani VAS souhlasit s povolením stavby. e) Jiný Jiný VAS Při přípravě stavby uzavře jiný investor se SVAZKEM smlouvu o budoucí smlouvě na provozně související díla a její kopii předloží na VAS společně s žádostí o vyjádření. Bez této smlouvy nebude SVAZEK ani VAS souhlasit s povolením stavby. Následné smlouvy na provozně související díla a Provozní smlouva s VAS budou uzavřeny do kolaudace díla. V místě napojení na systém SVAZKU musí být vybudováno předávací místo. f) Jiný Jiný Jiný Shodné s předchozím případem s těmito rozdíly: * - Budoucí vlastník po vybudování díla Provozní smlouva nebude uzavírána s VAS Technické podmínky Standardů (mimo předávacího místa) nejsou povinné, ale pouze doporučené 4 SITUAČNÍ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ VAK, JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 4.1 ZÁSADY PRO VEDENÍ TRASY VODOVODU a) Trasa vodovodu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území. b) Trasa vodovodu bude navrhována přednostně po veřejně přístupných pozemcích, tj. po pozemcích obce, eventuelně státu. Bude-li nutné uložit vodovodní řad do soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodovodu upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou specifikací podmínek. Od vlastníka pozemku a jakéhokoliv případného stavebníka je nutné v rámci této smlouvy požadovat dodržování ochranného pásma vodovodu dle odst Rovněž musí být smluvně (věcné břemeno) zajištěn přístup a příjezd k vodovodnímu potrubí za účelem provádění kontroly provozního stavu, údržby a odstraňování poruch na vodovodu. c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa vodovodu přednostně navrhována v intravilánu města nebo obce do veřejných pozemků. Bude dodržovat zejména ČSN Navrhování vodovodních potrubí, normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN , ochranná pásma vodovodu, vyhlášku o veřejné zeleni apod. d) Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek apod.). e) Zaměření vodovodních řadů musí být provedeno v souřadnicovém systému JTSK, v souladu s odst Zásady výškového vedení trasy vodovodu Krytí potrubí Minimální krytí potrubí (dáno nezámrznou hloubkou, která je stanovena): a) Volný terén, potrubí do DN 400 1,2 m, hlinité zeminy 1,3 m, hlinitopísčité zeminy 1,4 m, písčité zeminy 1,5 m, štěrkové zeminy b) Volný terén, potrubí větší než DN 400 údaje výše se snižují o 0,2 m c) V komunikaci vždy min. 1,5 m Maximální krytí potrubí: 11
12 a) V nezastavěném území + 1,0 m k minimálnímu krytí b) V zastavěném území max. 2,0 m Podélný sklon potrubí Jednotlivé úseky jsou odděleny vzdušníky a kalníky. Minimální sklon potrubí je dle dimenzí: a) 3 při DN do 200 mm b) 1 při DN od 250 do 500 c) 0,5 nad DN 600 Maximální sklon potrubí není dán, při sklonu větším než 100% vyžadujeme posouzení proti posunu, následně výpočet záchytných bloků. 4.2 ZÁSADY PRO VEDENÍ TRASY KANALIZACE Směrové vedení Všude tam, kde je stoková síť napojena na ČOV, popř. kde se toto napojení v budoucnu předpokládá, se přednostně bude navrhovat oddílný systém kanalizace. Dešťové stoky budou odvádět balastní a dešťovou vodu samostatně mimo ČOV. a) Trasa kanalizace bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území. b) Trasa kanalizace bude navrhována přednostně po veřejně přístupných pozemcích, tj. po pozemcích obce, eventuelně státu. Bude-li nutné uložit kanalizační stoku do soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a provozovatelem kanalizace upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou specifikací podmínek. Od vlastníka pozemku a jakéhokoliv případného stavebníka je nutné v rámci této smlouvy požadovat dodržování ochranného pásma kanalizace dle odst Rovněž musí být smluvně (věcné břemeno) zajištěn přístup a příjezd ke kanalizační stoce za účelem provádění kontroly provozního stavu, údržby a odstraňování poruch na kanalizaci. c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa kanalizace přednostně navrhována v intravilánu města nebo obce do komunikace. Bude dodržovat zejména ČSN , normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN , ochranná pásma kanalizace, vyhlášku o veřejné zeleni apod. d) Kanalizační stoky budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek apod.). e) U kanalizačních stok neprůlezných a průlezných doporučujeme dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami nejvýše 50 m, je možno projednat v konkrétních případech úseky mezi šachtami délky do 70m (podmínkou jsou revizní šachty DN 1000 na koncích úseků, rovná trasa stoky). U stok průchozích vzdálenost mezi šachtami může být navržena do vzdálenosti 100 m. Větší vzdálenosti nejsou povoleny. f) Úseky mezi šachtami u stok neprůlezných a průlezných se navrhují výlučně v přímé trase. g) U stok průchozích může být změna směru řešena obloukem, který musí mít na začátku i na konci revizní šachtu. Poloměr oblouku musí být min. pětinásobek DN navrhované stoky. h) U nově navržených ulic se trasa kanalizace navrhuje tak, aby středy vstupních poklopů byly umístěny v ose jízdního pruhu. i) V blokovém typu zástavby se navrhuje stokový systém min. 5 m od vnějšího líce budov. j) Poklopy kanalizačních šachet musí být umístěny v ose jízdního pruhu. k) V území s oddílným systémem kanalizace se navrhují trasy dešťové a splaškové kanalizace souběžně. Osová vzdálenost obou větví je dána možností realizovat vstupní šachty, avšak při dodržení ČSN l) Soutokové šachty dvou stok se řeší zásadně tak, aby průtok jedné nemohl zbrzdit odtok odpadních vod z druhé stoky. V případě výraznějších rozdílů spádových poměrů obou stok volit pokud možno napojení tangenciální, nebo s rozdílným výškovým zaústěním. m) Zaměření stok musí být provedeno v souřadnicovém systému JTSK, zaměřeny musí být osy kanalizace a osy vstupních poklopů. Zaměření bude odpovídat požadavkům těchto Standardů v odst (Geodetické zaměření skutečného provedení). 12
13 n) Přímé úseky mezi dvěma šachtami kanalizace mohou mít směrovou odchylku od přímého směru nejvýše 50 mm (při vnitřním průměru potrubí do 500 mm včetně), u větších průměrů nejvýše 80 mm Výškové vedení a) Poloha navrhované kanalizace musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN b) Sklon nivelety potrubí hlavních stok musí být pokud možno plynulý, bez výškových stupňů ve vstupních a soutokových šachtách. c) Mezi dvěma sousedními vstupními šachtami musí být navržen jednotný spád nivelety potrubí. d) Minimální tloušťka krytí stoky je 1,5 m. Uložení stok musí zaručovat možnost uložení vodovodu a plynovodu včetně přípojek nad stokovým systémem. e) Výškové uložení stoky musí zaručovat spolehlivé odvedení odpadních vod z jejího povodí. Menší krytí než 1,5m může být navrženo pouze v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu VAS. f) Nejvýše přípustná rychlost ve stoce je 5m/sec. Zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí (nad 5m/s) se navrhuje v objektech spadišť. Návrh skluzů je možný pouze ve výjimečných případech, a to pouze po předchozím souhlasu VAS. V mimořádných případech je možné řešit úseky s rychlostmi v rozmezí 8-10 m/s návrhem materiálu odolávajícího daným podmínkám. I toto řešení musí být předem odsouhlaseno VAS. g) Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se splašková stoka umisťuje hlouběji, aby umožňovala napojení všech přípojek kanalizačního systému. h) Trasa bude navržena tak, aby její sklony nebyly menší než hodnoty pro jednotnou a dešťovou kanalizaci uvedené v ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, čl i) Profily kanalizační sítě je nutné navrhovat tak, aby byly zajištěny minimální unášecí rychlosti, při kterých nedochází k zanášení potrubí. Hodnoty min. sklonů, při kterých nedochází k zanášení potrubí: DN (mm) minimální sklon stoky ( ) 250 6, , , , , , ,0 Pokud by nebylo možné dodržet výše uvedené spády, je nutné navrhnout hydraulicky výhodnější profil (vejčitý), navržený sklon však nesmí být menší než sklon uvedený v ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky. V tomto případě je nutné určit četnost proplachů a zařadit do sítě proplachovací objekty. j) Pro splaškové stoky platí, že menší sklon než 3 není přípustný ani u stok větších profilů. k) Výškové zaměření stok musí být provedeno zásadně ve výškovém systému Bpv. l) Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše plus minus 10 mm, při sklonu nad 10 promile pak plus minus 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protispád. 4.3 OCHRANNÁ PÁSMA, VZDÁLENOSTI PRO KŘÍŽENÍ A SOUBĚH Ochranná pásma VaK Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou, v souladu s ustanovením 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu dle průměru potrubí: a) do DN 500 mm 1,5 m na obě strany b) nad DN 500 mm 2,5 m na obě strany 13
14 Pozn.: při průměru potrubí nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Přesná podoba ochranného pásma je uvedena v Geometrickém plánu, který vyhotoví dodavatel stavby po dokončení stavby před jejím předáním. GP je zapsán do evidence katastru nemovitostí. V ochranných pásmech VaK nelze: trvale umísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které trvale omezují přístup k potrubí nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování vysazovat trvalé porosty umísťovat skládky odpadu S písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele lze v ochranném pásmu VaK: provádět zemní práce, stavby, dočasně umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, budovat rozebíratelná oplocení, či provádět činnosti, které dočasně omezují přístup k VaK; provádět časově omezené skládky mimo jakéhokoliv odpadu; provádět terénní úpravy Vodoprávní úřad v těchto případech uvedené činnosti v ochranném pásmu může povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení. 14
15 4.3.2 Nejmenší vzdálenosti sítí při křížení a souběhu Dáno normou ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Údaje v tabulce udány v [m] mezi vnějšími stěnami potrubí. 1 kv Silové kabely do 10 kv 35 kv Křížení IS 220 kv Sdělovací kabely Plynovodní potrubí do 0,005 MPa 0,3 MPa Vodovodní sítě a přípojky Stoky a kanalizační přípojky Stoky a kanalizační přípojky Vodovod a vodovodní přípojky 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,15 0,15 0,1 Souběh IS 1 kv Silové kabely do 35 kv 10 kv 220 kv Sdělovací kabely Plynovodní potrubí do 0,005 MPa 0,3 MPa Vodovodní sítě a přípojky Stoky a kanalizační přípojky Stoky a kanalizační přípojky Vodovod a vodovodní přípojky 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0, Oplocení Oplocení objektů na vodovodech (vodní zdroje, ČS, vodojemy, ) a na kanalizacích (ČS, ČOV, ) bude provedeno vždy s výjimkou těchto případů: Prameniště v lese - není-li vyžadováno rozhodnutím o stanovení ochranného pásma Čerpací stanice pitných vod a AT stanice Vodojemy, kde je zabezpečeno dvojité jištění přístupu k akumulaci vody Čerpací stanice odpadních vod bez nadzemních objektů, technologií a úložišť nebezpečných látek (shrabky,...) Provedení oplocení: Pletivo výšky 1,8 m, oko 50 x 50 mm, drát průměru 1,6 mm, tj. 2,6 mm včetně poplastování PVC. Mimo zástavbu bude oplocení doplněno 3-mi řadami ostnatého drátu. 15
16 Sloupky: - Kovové s úpravou vnitřním i vnějším pozinkováním s potažením polyesterem - Betonové prefabrikované podplotové dílce Na vstupu označení tabulkami Vodárenský objekt - Vstup zakázán. 5 POSTUP VÝSTAVBY A UVEDENÍ DO PROVOZU 5.1 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ PRO STAVBU VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Vodovod a kanalizace jako vodní díla jsou stavby, které vyžadují k umístění na pozemku územní rozhodnutí nebo územní souhlas, který vydává příslušný obecní stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na příslušný stavební úřad formou formuláře, který je k dispozici na každém stavebním úřadě a dále je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ( V případě splnění podmínek pro vydání územního souhlasu se oznámení o záměru v území podává na příslušném formuláři. K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí: doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, pokud tak nevyplývá z katastru nemovitostí rozhodnutí dotčených orgánů dokumentaci záměru, zpracovanou dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a pověřeného provozovatele. Pro vydání stanoviska VAS žadatel doloží: I žádost s přesnou specifikací požadovaného stanoviska, kde bude uvedeno: - Žadatel - Jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, - Údaje o stavbě - Investor - Jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, - Místo stavby - Obec, k. ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely Žádost bude provozovatelem vyřízena písemně a doručena na adresu žadatele. V žádosti o vyjádření investor sdělí požadavek na zajištění budoucího provozování vybudovaného díla a jeho předání do vlastnictví SVAZKU. Pokud vodovodní nebo kanalizační řad bude provozovat jiný oprávněný provozovatel, musí stavebník zřídit v místě napojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování VAS předávací místo, které bude součástí dokumentace (u vodovodu vodoměrná šachta, u kanalizace šachta s měřením). stanovisko vlastníka vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu k napojení, není-li vlastníkem SVAZEK dokumentaci pro územní řízení Od VAS žadatel obdrží: stanovisko z hlediska možnosti a způsobu napojení stanovisko předpokládaného budoucího provozovatele z hlediska zákona číslo 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovisko z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných sítí, objektů a zařízení v provozování VAS Zjednodušené územní řízení Je možno využít za předpokladu splnění podmínek 95 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 5.2 POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Stavba vodního díla, které bude sloužit k nakládání s vodami podle Zákona o vodách, nemůže být povolena, pokud není povoleno příslušné nakládání s vodami. 16
17 Žadatel o povolení k nakládání s vodami předloží na VAS dokumentaci a doklady specifikované v odstavci 6.3 těchto Standardů. 5.3 POVOLENÍ STAVBY (VODOPRÁVNÍ POVOLENÍ) Stavby a přeložky vodovodních řadů, kanalizačních zařízení a vodárenských objektů, které jsou vodním dílem (podle 55 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), povoluje příslušný vodoprávní úřad. Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodními díly (dle 3 zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jedná se o stavby, které podléhají příslušnému obecnému stavebnímu úřadu (blíže popsáno v kap. 23.). Žádost o stavební povolení podává stavebník na formuláři stanoveném vyhláškou č. 432/2001 Sb., včetně novely č. 620/2004 Sb. spolu s předepsanou dokumentací příslušnému vodoprávnímu úřadu. V souladu se zák. č. 183/2006 Sb. musí stavebník prokázat, že je vlastníkem pozemku určeného územním rozhodnutím k zastavění nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu. Stavebník doloží na vodoprávní úřad vyjádření provozovatele vodovodu nebo kanalizace k navržené stavbě. Účastníkem vodoprávního řízení je zástupce budoucího provozovatele. Pro vydání stanoviska VAS žadatel doloží: žádost s přesnou specifikací požadovaného stanoviska, kde bude uvedeno: - Žadatel - Jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, - Údaje o stavbě - Stavebník - Jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, - Místo stavby - Obec, k.ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely - Žádost bude provozovatelem vyřízena písemně a doručena na adresu žadatele. dokumentaci zpracovanou dle Standardů jiný investor než SVAZEK nebo jeho členská obec předloží k vydání stanoviska kopii smlouvy o budoucí smlouvě (viz. odst. 3.2) Od VAS žadatel obdrží: stanovisko předpokládaného budoucího provozovatele z hlediska zákona číslo 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovisko z hlediska dotčení stávajících vodovodů a kanalizací, případně i jiných sítí, objektů a zařízení v provozování VAS 5.4 PROVÁDĚNÍ STAVBY Proces provádění stavby, která bude předána do provozu VAS, vyžaduje kontrolu provozovatele v různých stupních rozpracovanosti a při zkouškách potrubí. VAS bude přizvána ke kontrole konstrukčních vrstev lože a obsypu potrubí, kontrole potrubí před obsypem a zkouškám potrubí. O kontrolách bude proveden zápis ve stavebním deníku nebo samostatný protokol. Kontrola výstavby objektů ČOV a úpraven vody bude samostatně dohodnuta dle rozsahu a komplikovanosti díla. 5.5 OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ Zákon o vodách stanoví povinnost vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje využívaného nebo využitelného k zásobování pitnou vodou, pokud je odběr ze zdroje vyšší jak m3 za rok nebo, vyžadují-li to okolnosti, mohou být ochranná pásma stanovena i pro vodní zdroje s nižším odběrem. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje ve stanovených územích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje jako souvislé území minimálně pro jeden jímací objekt. Zákon stanoví minimální vzdálenost hranice ochranného pásma I. stupně od jímacího objektu zdroje podzemní vody na 10 m, přičemž vodoprávní úřad může v odůvodněných případech stanovit jeho rozsah menší. Odůvodnění musí být provedeno osobou s odbornou způsobilostí v oblasti hydrogeologie. 17
18 Ochranná pásma II. stupně mohou být stanovena na několika, i nesouvislých, územích rovněž s možnými odlišnými způsoby ochrany. Žadatel o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje předloží na VAS k vyjádření doklady specifikované v odstavci 6.6 těchto Standardů. 5.6 PŘEJÍMKA STAVBY Po fyzickém dokončení stavby je, na výzvu dodavatele, zahájeno přejímací řízení, při němž je předána stavba dodavatelem investorovi. Součástí přejímacího řízení je: Fyzická prohlídka stavby Zjištění vad a nedodělků předávaného díla včetně dohody o způsobu a termínech jejich odstranění Předání kompletní dokumentace k dílu Kontrola kompletnosti a správnosti předávané dokumentace Vyúčtování stavby Vyhotovení Protokolu o odevzdání a převzetí stavby (Předávacího protokolu) obsahujícího náležitosti dle odst V případech dle bodů a), b), a d) odst. 3.2 se přejímacího řízení zúčastní zástupce SVAZKU. V případech dle bodů a), b), c), d) a e) odst. 3.2 se přejímacího řízení zúčastní zástupce VAS. Zástupci SVAZKU a VAS budou k účasti pozváni investorem nebo zástupcem investora stavby. V průběhu přejímacího řízení bude mezi investorem a SVAZKEM dohodnut převod majetku do správy SVAZKU tak, aby majetek byl převeden do doby uvedení díla do trvalého provozu. Zástupci VAS bude při přejímacím řízení předána kompletní dokumentace stavby v rozsahu a počtu uvedeném v odst. 7. V případech uvedených v předchozím odstavci je dodavatel povinen respektovat požadavky a připomínky SVAZKU a VAS týkající se konečných úprav na díle a doplnění předávané dokumentace. 5.7 ZKUŠEBNÍ PROVOZ Zkušební provoz bude prováděn u ČOV a úpraven vody. Zkušební provoz se bude řídit provozním řádem pro zkušební provoz, který bude odsouhlasen VAS. Vzhledem k specifičnosti provozu bude celý prováděn v součinnosti s VAS. 5.8 KOLAUDAČNÍ SOUHLAS Stavbu vodního díla je možno trvale užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu příslušného vodoprávního úřadu. Kolaudačnímu souhlasu předchází závěrečná prohlídka stavby svolaná vodoprávním úřadem na základě žádosti investora o vydání kolaudačního souhlasu. V případech dle bodů a), b), c), d) a e) odst. 3.2 musí vydání kolaudačního souhlasu rovněž předcházet sepsání příslušné smlouvy o převodu vybudovaného majetku nebo o provozně souvisejících vodovodech nebo kanalizacích se SVAZKEM nebo provozní smlouvy s VAS. V opačném případě nelze souhlasit s užíváním stavby, protože nemá Oprávněného provozovatele dle 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Vydáním kolaudačního souhlasu se stávají výše uvedené smlouvy účinnými. 6 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI STAVBY 6.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Obecné podmínky pro zpracování dokumentace záměru stavby vodovodu nebo kanalizace Dokumentace pro územní rozhodnutí musí být v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Musí mimo jiné obsahovat kompletní technickou zprávu, situaci zájmové oblasti, přehlednou situaci, katastrální mapu, vzorové výkresy objektů, přehledný podélný profil, vztah k jednotlivým pozemkům a hydrotechnické výpočty, hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod (musí odpovídat povoleným limitům dle 18
19 příslušných Kanalizačních řádů), dokumentaci provozních souborů, pokud jsou součástí stavby, dokumentaci pro přenos dat ve stupni pro ÚŘ. Vodovod nebo kanalizace budou navrženy v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platných článků ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , ČSN a podle těchto Standardů. Nový vodovod nebo kanalizace budou uloženy ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku splnit, uzavře stavebník před podáním žádosti o stavební povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (uložení vodovodního řadu nebo kanalizační stoky) v pozemku s uvedením doby, do které bude uzavřena vlastní smlouva o zřízení věcného břemene. 6.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Projekt pro stavební (vodoprávní) povolení odsouhlasí VAS po předchozích konzultacích s projektantem. Stanovisko je na VAS zpracováno za provozovatele a vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Dokumentace pro vodoprávní povolení bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a v souladu se Standardy. Musí mimo jiné obsahovat průvodní zprávu, kompletní technickou zprávu, situaci širších vztahů, podrobnou situaci, podélný profil, hydrotechnické výpočty, celkové kladečské schéma, stavební výkresy objektů apod. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle příslušných kanalizačních řádů. Dokumentace bude obsahovat také provozní soubory, pokud jsou tyto součástí řešené stavby, dokumentaci pro přenos dat. Při navrhování objektů na vodovodu nebo kanalizaci je třeba z hlediska bezpečnosti práce postupovat dle platné legislativy. Následně bude vydáno písemné stanovisko za provozovatele a vlastníka vodovodu. Odůvodněné a oprávněné návrhy budoucího vlastníka a provozovatele budou zapracovány projektantem do projektové dokumentace. 6.3 PODKLADY K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Odběr podzemní vody Odběry podzemní vody musí být řízeny tak, aby nedocházelo k významnému ovlivňování okolních jímacích objektů. Rovněž nesmí být vodní zdroj trvale přetěžován - čerpání statických zásob. Jímací objekty a odběr z nich musí být zabezpečen proti možnému ohrožení kvality podzemní vody způsobenému přírodními podmínkami nebo třetí osobou. Dokumentace pro povolení odběru podzemních vod musí obsahovat: Závěrečnou zprávu o provedeném hydrogeologickém průzkumu (v případě nově vybudovaného jímacího objektu) obsahující stručný přehled hydrogeologických poměrů, popis provedených prací, základní informace o provedeném jímacím objektu včetně hydrogeologických parametrů, popis a vyhodnocení orientační čerpací zkoušky, denní hlášení o vrtných pracích a čerpací zkoušce. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ( 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) obsahující situaci jímací oblasti s umístěním jímacího objektu, popis hydrologických a hydrogeologických poměrů zájmového území, popis vodního zdroje, zhodnocení vlivu požadovaného odběru podzemní vody. Jedná-li se o nový jímací objekt, který bude následně provozován VAS, bude dokumentace doplněna o údaje pro optimální provozování odběru podzemních vod obsahující minimálně údaje o optimálním výkonu čerpadla, horizontu umístění sacího koše čerpadla, umístění spínací a vypínací sondy, případné další doplňující podmínky pro optimální využívání vodního zdroje. V případě odběrů podzemní vody pro vodovody provozované VAS nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů SVAZKU bude jedno vyhotovení dokumentace ponecháno na VAS Vypouštění odpadních vod Vypouštění odpadních vod se řídí stanovenými podmínkami, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 19
20 Do veřejné kanalizace Odpadní voda vypouštěná do kanalizace pro veřejnou potřebu, musí splňovat limity množství a kvality dle Kanalizačního řádu, který vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě. Vypouštění do splaškové nebo jednotné kanalizace je zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod. Veřejná kanalizace zakončená ČOV Pokud je veřejná kanalizace zakončena ČOV, je nezbytně nutné preferovat při napojování nových objektů a nemovitostí oddílnou kanalizaci a srážkové vody likvidovat mimo ČOV. U oddílné kanalizace nesmí být napojeny žádné dešťové vody, rovněž je doporučeno řešit oddělení balastních vod u stávající jednotné sítě. Není dovoleno vypouštět do kanalizace splaškové odpadní vody přes domovní ČOV, septiky ani žumpy ( 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. o VaK). Dlouhodobé vypouštění podzemních vod čerpaných při stavbě nebo při odstraňování ekologických zátěží a podzemní vody z trvalých drenážních systémů musí být (po případném předčištění) prováděno do dešťové kanalizace. Do jednotné nebo splaškové kanalizace pouze tehdy, není -li technicky možné použít dešťovou kanalizaci nebo v ojedinělých případech. Veřejná kanalizace bez ČOV Pokud není veřejná kanalizace zakončena ČOV, není dovoleno vypouštět odpadní vody přímo, tj. bez předčištění na odpovídajícím zařízení (domovní ČOV, septik + zemní filtr). Koncentrační limity znečištění na odtoku z předčisticího zařízení, musí splňovat požadavky stanovené vodoprávním úřadem. Drtiče-informace Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů, případně obdobných větších zařízení např. v objektech veřejného a firemního stravování, hromadného ubytování nebo zdravotnických zařízeních, nejsou odpadními vodami ve smyslu 38 vodního zákona. Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále zákon o odpadech). Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývající z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu obce a povinností ze zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (dále jen zák. o VaK). Jedná se o činnost, která je pokutovatelná, jak u právnických i podnikajících fyzických osob, tak u ostatních fyzických osob, a to nejen přímo dle zákona, ale i na základě smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.!! Z výše uvedených důvodů je používání drtičů na vnitřní kanalizaci bez instalace předčist. zařízení zakázáno!! Pokud bude výjimečně drtič odpadů povolen jako součást vnitřní kanalizace, musí být producentem vypouštěné odpadní vody předčišťovány, minimálně v lapači tuků, s dostatečnou sedimentační kapacitou a s častější povinností čištění a odkalení. Na odtoku předčištěných odpadních vod musí být osazena kontrolní šachta pro odběr vzorků. Takové zařízení je vodním dílem (viz vodní zákon 55 odst. 1 písm. c) a podléhá povolení vodoprávního úřadu. Množství a kvalita odpadních vod vypouštěných z předčištění musí splňovat limity příslušného kanalizačního řádu, přičemž vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být, stejně jako stavba, povoleno vodoprávním úřadem (viz. zákon o vodovodech a kanalizacích 18 odst. 3). Před schválením připojení drtiče by měl být předložen provozní řád pro drtič i pro lapač tuků, kde by byly specifikovány příslušné technické a provozní parametry a pokyny pro údržbu a čištění (např. kapacita drtiče i předčištění, včetně odůvodnění návrhu velikosti, předpokládané množství vod vypouštěných znečišťovatelem a produkovaných odpadů, látková bilance a koncentrační parametry znečištění u předepsaných ukazatelů, porovnání souladu s požadavky kanalizačního řádu, min. četnost údržby a čištění, návrh sledovaných parametrů v provozním deníku) Do povrchových nebo podzemních vod v OP podzemních vodních zdrojů V ochranném pásmu vodního zdroje je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být znečištění zdroje vody a přísun složek, které mohou v organizmu lidí nebo zvířat nepříznivě působit nebo mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnost vody. Činnost v ochranných pásmech vodního zdroje je řízena: Všeobecným režimem činností v OP (ochranná pásma) nebo individuálními omezeními u významných vodních zdrojů. OP I Jakákoli činnost spojená s produkcí nebo vypouštěním odpadních vod je nepřípustná. OP II Vyskytuje-li se v OP obec případně jiné osídlení, musí být odpadní voda odváděna mimo ochranné pásmo. V případě že není vybudována kanalizace, musí být vystavěny nepropustné jímky, jejich obsah musí být pravidelně vyvážen mimo OP. Vypouštění odpadních vod je možné pouze do celoročně vodného toku a to po jejich vyčištění na ČOV. 20
21 6.4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Realizační dokumentaci zajistí stavebník podle podmínek VAS a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. a předloží ji k vyjádření VAS a těm účastníkům vodoprávního řízení, kteří si projednání této dokumentace zajistili v rámci projednávání vodoprávního povolení, ještě před zahájením stavby. Pro provádění stavby lze použít také projekt pro vodoprávní povolení, pokud obsahuje veškeré náležitosti realizační dokumentace a byl-li odsouhlasen VAS jako dokumentace, dle které lze stavbu realizovat. 6.5 DOKLADY Z PRŮBĚHU STAVBY V průběhu stavby budou shromažďovány k následnému předání tyto doklady: Stavební deník Protokoly o zkouškách těsnosti a provedení potrubí Protokoly o zkouškách hutnění a únosnosti Zápis o prověření funkčnosti vyhledávacího vodiče Protokoly o dalších prováděných zkouškách Revizní zprávy elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihacích zařízení, plynového hospodářství apod. Protokoly o sváření potrubí Záznamy o proplachu a desinfekci potrubí Laboratorní rozbory kvality vody Zápisy o proškolení obsluhy Provozní záznamy technologií Záruční listy, návody k obsluze, certifikáty a prohlášení o shodě 6.6 PODKLADY PRO VYHLÁŠENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ Pro vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů slouží tyto podklady: a) Hydrogeologický podklad pro stanovení nebo změnu ochranných pásem vodního zdroje (zpracovaný osobou s odbornou způsobilostí) obsahující: popisné a technické údaje vodního zdroje a jímacích objektů základní charakteristiku přírodních poměrů (geomorfologické, meteorologické a klimatické, hydrografické a hydrologické, pedologické poměry) geologické a hydrogeologické poměry údaj o ostatních ochranných pásmech analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje (ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů, množství a jakost vod ovlivňujících vodní zdroj, nakládání s vodami ovlivňující přirozené hydrologické poměry vodního zdroje, charakteristika zástavby a hospodářské využívání území, bodové a plošné zdroje znečištění) shrnutí a zhodnocení poznatků pro stanovení ochranných pásem návrh počtu a rozsahu ochranných pásem, režimů hospodaření na těchto pozemcích a způsob jejich zabezpečení (oplocení,...) přílohovou část obsahující situační zákres jímacích objektů a navržených rozsahů ochranných pásem b) Situace ochranných pásem zakreslená v KN i PK mapě c) Geometrický plán nebo Záznam podrobného měření změn pro zapsání ochrany území do katastru nemovitostí tam, kde hranice ochranných pásem nevede po hranici parcely KN d) Další údaje rozhodující pro stanovení ochranných pásem, které nejsou součástí výše uvedených dokladů 21
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ KANALIZACE A VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PLZEŇSKÝ STANDARD VODOVOD Schváleno usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011-1 - Obsah 1.1 Charakter vodovodu pro veřejnou potřebu... 5 1.1.1
T H E R M O P R O J E K T PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, MARIE KUBEŠOVÁ, KVAPILOVA 2653, T Á B O R STAVEBNÍK : MĚSTYS SEPEKOV OBNOVA VODOVODU U NÁDRÁŽÍ SEPEKOV ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI A K ŽÁDOSTI O

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č.274
 zákona č. 183
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 185
 zákona č.274