Source: http://docplayer.it/2621159-Capitolato-preziario-per-lavori-elettrici-n-4410.html
Timestamp: 2018-04-26 06:27:15+00:00

Document:
CAPITOLATO PREZIARIO PER LAVORI ELETTRICI N PDF
CAPITOLATO PREZIARIO PER LAVORI ELETTRICI N. 4410
Download "CAPITOLATO PREZIARIO PER LAVORI ELETTRICI N. 4410"
1 CAPITOLATO E PREZIARIO PER LAVORI ELETTRICI N Edizione Ottobre 2013
3 Pagina 3 TABELLA DELLE REVISIONI N REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE 00 Ottobre 2013
5 INDICE Pagina 5 INDICE GENERALITA E SPECIFICHE PARTICOLARI D APPALTO 1. Generalità Pag Termini tecnici 7 3. Documentazione di progetto Prescrizioni tecniche Esecuzione dei lavori Verifiche e prove Codici Preziario 18 SEZIONI Parte Prima - LAVORI A MISURA Pag. 23 Sez Posa tubazioni portacavi 25 Sez Posa cavi elettrici 35 Sez Allacciamenti cavi bassa tensione 53 Sez Connessioni cavi bassa tensione 59 Sez Cablaggi cavi bassa tensione 67 Sez Terminali e giunti cavi media tensione 71 Sez Posa apparecchiature e materiali elettrici vari 77 Sez Impianti in esecuzione a sicurezza (EEX) 87 Sez Impianti industriali in esecuzione stagna 109 Sez Impianti di terra e parafulmini 133 Sez Impianti civili 145 Sez Impianti illuminazione esterna 163 Sez Torri portafari 173 Sez Revisione apparecchiature 181 Sez Posa cavi telefonici 187 Sez Numerazione coppie cavi telefonici 191 Sez Posa apparecchi telefonici 193 Sez Posa accessori telefonici 197 Sez Posa box telefonici 201 Sez Collegamenti telefonici alle cassette 203 Sez Posa linee aeree telefoniche 205 Sez Impianti di diffusione sonora 209 Sez Posa apparecchiature alta tensione 213 Sez Opere in ferro 225 Sez Opere edili 237
6 INDICE Pagina 6 Parte Seconda - LAVORI A CONSTATAZIONE Pag. 247 Premessa 249 Sez Prestazioni ad unità di durata 251 Sez Noleggi di mezzi d opera 255
7 Pagina 7 1. GENERALITA 1.1 Premessa Il presente Capitolato e Preziario per lavori elettrici, assieme al Capitolato Generale d Appalto ed alla documentazione tecnica, costituisce parte integrante dei Contratti che la Committente stipula con gli Appaltatori per l esecuzione dei lavori elettrici relativi alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica, all ampliamento ed alla manutenzione di quelli esistenti. Il Contratto d appalto definisce di volta in volta, quali parti del Capitolato e Preziario vengono utilizzate. 1.2 Osservanza del Capitolato Generale d Appalto Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d Appalto di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Edizione Ottobre Gli oneri risultanti dal suddetto Capitolato, di qualsiasi tipo ed entità, devono essere ritenuti compresi nei prezzi del presente documento, salvo che gli stessi oneri non siano espressamente esclusi dalla declaratoria dei prezzi stessi o da altra clausola del Contratto. 2. TERMINI TECNICI 2.1 Accessori di montaggio Tutti i materiali minuti connaturati col tipo di installazione e necessari per l esecuzione dei lavori a regola d arte. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si considerano accessori di montaggio: - per la posa di tubi portacavi, passerelle, apparecchi e per la posa dei cavi: viti, dadi, controdadi, rondelle di qualsiasi tipo, bulloni, tiranti, graffette di qualsiasi tipo, morsetti fissacavo di qualsiasi tipo (compresi Zennaro e simili), fascette metalliche o in materiale plastico, collari, cavallotti, staffe, tasselli di qualsiasi tipo, targhette, segnacavi, testacanne, chiodi a sparo, selle e distanziatori per la posa di tubi portacavi entro scavi predisposti; - per la confezione di terminali o per l esecuzione di allacciamenti elettrici: segnafili, targhette, segnacavi, capicorda a compressione, a saldare o di qualsiasi altro tipo, morsetti concentrici, canotti terminali, tubetti isolanti flessibili, trecciole flessibili per la messa a terra delle armature, staffe o morsetti per il fissaggio dei cavi o dei tubi all ingresso dei terminali o per il fissaggio degli stessi terminali e la chiusura delle teste dopo il taglio dei cavi.
8 Pagina Allacciamento Giunzione di conduttore per segnale od alimentazione elettrica ad un attacco o morsettiera facenti capo ad un apparecchio, quadro, scatola, cassetta, ecc. Giunzione di tubo portacavi ad un attacco facente capo ad un apparecchio, quadro, scatola, cassetta, batteria, ecc. 2.3 Appoggio artificiale S intende quell opera d arte necessaria per appoggiare l impianto quando non esiste l appoggio naturale o, se esistente, non ritenuto idoneo dalla Committente, escluso quanto definito come supporto. Esempi: portali, tralicci, pipe-racks, strutture complesse calcolate, ecc. 2.4 Appoggio naturale S intende un opera o una superficie orizzontale o verticale su cui possono essere fissate parti di impianto, a qualsiasi livello o elevazione, senza interposizione di opere accessorie. Esempi: terreni livellati, superfici in muratura o in calcestruzzo semplice od armato, strutture prefabbricate di qualsiasi tipo, strutture metalliche, superfici metalliche, pareti, soffitti, piani di calpestio, ecc. 2.5 Cablaggio Posa entro canaletta o altro supporto di un conduttore o di cavo unipolare all interno di un quadro o apparecchiatura elettrica, con relativi allacciamenti delle due estremità ai morsetti o viti di sbarre, secondo lo schema. 2.6 Canaletta portacavi - Elementi prefabbricati in cemento vibrato, completi di elementi di chiusura, o in lamiera, generalmente posati in terreno o altra superficie piana. - Supporti portacavi in plastica a pareti lamellari o forate, con elemento di chiusura, generalmente installati nei quadri. - Elementi in lamiera forata, zincata di dimensioni inferiori a 100 x 50 mm con elementi di chiusura. 2.7 Connessione Giunzione fra due o più conduttori mediante saldatura, connettori a compressione o morsetti volanti isolati o a saldare, con qualsiasi tipo di materiale d apporto, compreso il ripristino dell isolamento con materiale idoneo. 2.8 Cunicolo Trincea con pareti, fondo e piastre di copertura semplici o carrabili rimovibili, o a cielo aperto, ad elementi prefabbricati in muratura o calcestruzzo, atta a contenere i tubi o cavi posati sul fondo, staffati a parete o disposti su passerelle. 2.9 Fissaggio
9 Pagina 9 Opera accessoria che fissa lo strumento, cavo, apparecchiatura, cassetta, tubo, passerella, ecc. ad un supporto o ad un appoggio in modo da rendere l impianto stabilmente e solidamente fissato. A titolo esemplificativo, ma non limitativo: staffe, collari, inserti, tasselli, ecc Livello del piano di appoggio Quota, rispetto al terreno, del piano naturale o artificiale (anche di carattere provvisorio come impalcature, ponteggi vari, passerelle di transito, ecc.), sul quale possono transitare o lavorare operatori con le relative attrezzature di lavoro Livello del piano di lavoro Quota, rispetto al terreno, alla quale possono essere installate parti d impianto Massello Complesso di uno o più tubi ( metallici, in cemento, in PVC), con selle di supporto e/o separatori, posti in opera entro scavi già predisposti, in getti di calcestruzzo Materiali di consumo Tutto ciò che è necessario per l esecuzione dell opera e che non si ritrova a lavoro ultimato o si ritrova trasformato. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si considerano materiali di consumo: ossigeno, acetilene, gas liquido, carbone, carburo, materiali di apporto in genere (elettrodi, stagno, castolin, argentana, paste disossidanti per l esecuzione di saldature, ecc.), benzina, nafta, olio grafitato, vaselina, paraffina, pece, tetracloruro di carbonio, trielina, miscela per raccordi di bloccaggio, stoppa, nastro di teflon, pasta al teflon sigillante, cartucce per chiodi a sparo, talco, stracci, spago, grasso grafitato, grasso al silicone, mastici di qualsiasi tipo, nastri di gomma, di para, di neoprene, autovulcanizzanti, sterlingati, nastri scotch, nastri e tubetti isolanti di qualsiasi tipo Passerella portacavi Struttura atta al sostegno e/o fissaggio dei cavi. Le passerelle portacavi possono essere: - prefabbricate o non, costruite in normali profilati zincati, verniciati o non, saldati e/o imbullonati; - prefabbricate, costruite in lamiera forata o non, o profilati di lamiera zincata, verniciata o non, saldati e/o imbullonati; - in materiale plastico rinforzato, in resina, vetroresina, ecc. Il termine di passerella posata in verticale o in orizzontale o di taglio è riferito alla posizione del piano di appoggio dei cavi Posa in opera a qualsiasi livello Installazione di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o
10 Pagina 10 al piano di appoggio utilizzabile Recupero a qualsiasi livello Smontaggio di materiali, apparecchiature e di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio utilizzabile, finalizzato al riutilizzo degli stessi Rimontaggio a qualsiasi livello Installazione su supporti o fissaggi preesistenti o richiedenti piccoli adattamenti, di parti di impianto smontate per recupero, a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio utilizzabile Smontaggio per rottamazione Smontaggio con o senza demolizione di materiali ed apparecchiature di cui non si prevede il riutilizzo, a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio Struttura di qualsiasi tipo Opera naturale o in muratura, in calcestruzzo semplice od armato, in ferro o in qualsiasi altro materiale, sulla quale possono essere installate parti di impianto Supporto Appoggio artificiale di dimensioni adeguate, atto a realizzare l installazione di tubi, cavi, cassette, apparecchiature, ecc. su appoggio naturale. A titolo esemplificativo, ma non limitativo: telai per quadri e cassette di qualsiasi dimensione, mensole, colonnine, sospensioni per apparecchi illuminanti, ecc. 3. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO La documentazione di progetto è resa disponibile per l Appaltatore secondo il programma definito in Contratto. 4. PRESCRIZIONI TECNICHE 4.1 Prescrizioni generali L Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori secondo la documentazione di progetto. In particolare, ove non sia diversamente precisato in Contratto, deve eseguire i lavori in conformità alle specifiche di montaggio, agli schemi delle installazioni tipiche ad esse allegate ed alle disposizioni impartite dalla Committente. L Appaltatore deve eseguire i lavori in accordo alle norme della buona tecnica e della legislazione vigente.
11 Pagina Prescrizioni particolari L Appaltatore deve tenere in particolare considerazione le seguenti prescrizioni: per il montaggio di cassette di derivazione, raccorderia, tubi portacavi, scatole e raccordi in genere, forniti o non dall Appaltatore, devono essere prese idonee misure atte a preservare il materiale dalla corrosione da agenti ambientali e/o dal danneggiamento meccanico; di norma i conduttori ed i cavi elettrici sono forniti in pezzatura unica e non richiedono giunzioni; qualora queste si rendessero indispensabili per il montaggio, devono essere seguite le indicazioni di progetto e/o gli accordi con la Committente; i conduttori e/o i cavi non collegati devono essere protetti in modo adeguato per la conservazione delle caratteristiche originarie degli stessi; i cavi di comando e segnalazione, i cavi di potenza ed i cavi unipolari di qualsiasi livello di tensione, devono essere contrassegnati alle estremità e lungo il percorso di posa con targhette di identificazione in materiale non corrodibile e con scrittura indelebile e/o punzonatura; gli staffaggi, supporti, ecc. relativi all impianto elettrico non devono essere ancorati alle tubazioni di processo, salvo eventuali eccezioni previste dal progetto; gli staffaggi delle tubazioni portacavi devono procedere di pari passo col montaggio delle tubazioni stesse, onde rendere definitivo il lavoro di posa; di norma i motori e le altre apparecchiature a bassa tensione, nonché le prese di forza motrice, devono essere messe a terra, mediante il quarto conduttore (di terra) del cavo di alimentazione, all interno dell apparecchiatura e, con un collegamento diretto esterno all apparecchiatura, alla rete di terra generale, direttamente o tramite piastre di raccolta (BTH), con conduttori isolati in PVC. Anche gli schermi e le armature dei cavi (ove previsto) devono essere collegati c.s. alla rete di terra generale; la tenuta degli accoppiamenti filettati per gli impianti stagni deve essere realizzata con l impiego pasta al teflon sigillante, o prodotti analoghi; per gli impianti antideflagranti con l impiego di grasso di tipo conduttore elettrico; le giunzioni filettate, negli impianti antideflagranti, devono interessare non meno di 5 filetti; tutta la viteria in acciaio al carbonio (viti, bulloni, dadi, rondelle, ecc.) deve essere cadmiata, zincata o, di preferenza, di acciaio inox. Esempi d impiego della viteria: Accessori per allacciamenti e/o connessioni di impianti di terra inox
12 Pagina 12 Connessioni di sbarre in rame, capicorda, e inox o cadmiata, non zincata qualsiasi altro collegamento su rame Passerelle portacavi ed accessori inox, cadmiata o eccezionalmente zincata 5. ESECUZIONE DEI LAVORI 5.1. Oggetto del Contratto di appalto Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di appalto, sono di competenza dell Appaltatore i seguenti lavori: il montaggio degli impianti ed apparecchiature elettriche di forza motrice, (escluso il montaggio dei motori), di illuminazione e telefonici interni; l esecuzione della rete di terra primaria e secondaria (compresa la messa a terra delle apparecchiature di processo); l esecuzione dell impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS) esterno ed interno; la posa dei cavi M.T., B.T. e le relative vie cavi; l esecuzione di tutti i collegamenti elettrici ed elettromeccanici, necessari per rendere l impianto completo secondo il progetto; la posa dei cavi di interconnessione tra impianto elettrico ed impianto di strumentazione, nonché l esecuzione degli allacciamenti degli stessi alle morsettiere di interscambio (lato elettrico); l esecuzione di piccole opere d assistenza muraria (tracce, fori, fissaggio staffe, piccoli basamenti, ecc.) su opere in laterizio o calcestruzzo; il mantenimento degli scavi aperti ed in buone condizioni per la posa dei cavi interrati; la formazione del piano di appoggio dei cavi con sabbia come previsto in progetto, la copertura dei cavi ancora con sabbia e successiva posa di mattoni o piastre di cemento o quant altro precisato nel progetto per la protezione dei cavi stessi; il rinterro con costipamento del terreno, il trasporto a discarica del materiale eccedente e l installazione dei cartelli segnaletici; la posa di canale prefabbricate, tubi per attraversamenti stradali, di qualsiasi materiale (anche di calcestruzzo) e l esecuzione dei relativi scavi e di tutte le altre operazioni connesse; la fornitura lavorazione e posa di lamiere zincate a caldo per chiusura di cunicoli in campo, all interno di cabine elettriche e nelle sale quadri; l esecuzione delle Verifiche e prove come più ampiamente descritte al successivo art. 6; eliminazione dei difetti riscontrati nelle fasi di Verifiche e prove. 5.2 Oneri a carico dell Appaltatore In aggiunta a quanto previsto nel Capitolato Generale di Appalto, salvo diversa pattuizione contrattuale, sono a carico dell Appaltatore e quindi compresi nei prezzi unitari del presente Capitolato e Preziario i seguenti oneri:
13 Pagina fornitura dei materiali di consumo; fornitura e posa degli accessori di montaggio, salvo quanto espressamente escluso nelle singole Sezioni del Preziario; fornitura, lavorazione e posa di tutto il materiale ferroso secondo quanto precisato nella Sezione 24 - OPERE IN FERRO; marcatura dei cavi, dei conduttori singoli, come specificato al sub par , mediante segnacavi, segnafili, targhette, compresa la fornitura delle targhette del tipo approvato dalla Committente; esecuzione dei fori necessari per il fissaggio ed attraversamento di strutture metalliche per tutto ciò che riguarda l impianto elettrico; rimozione delle protezioni provvisorie delle apparecchiature, compresi eventuali fermi per il trasporto; rimozione di elementi di grigliati, di lamiere striate o di tessere dei pavimenti rimovibili ed il loro successivo ripristino; ogni prestazione di muratore e/o carpentiere, secondo quanto previsto nelle singole Sezioni del Preziario; esecuzione di piccole opere connesse con l installazione dell impianto elettrico secondo quanto previsto nelle singole Sezioni del Preziario; pulizia dei cavidotti, dei cunicoli e delle canale da eventuali detriti o altro, prima della posa dei cavi; messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per il montaggio dell impianto elettrico; misurazione o pesatura dei cavi elettrici residui, prima della riconsegna a magazzino su bobine corredate da targhette riportanti i tipi e le lunghezze dei cavi, compresa la chiusura delle estremità; versamento nelle apposite aree di raccolta delle bobine portacavi vuote e degli imballi in genere; assistenza alla posa dei telai di base dei quadri elettrici; prestazioni per le Verifiche e prove di cui al successivo art. 6; preparazione del programma dettagliato dei lavori; determinazione dello stato di avanzamento dei lavori utilizzando la modulistica fornita dalla Committente; stesura periodica della relazione illustrante l andamento dei lavori, secondo le prescrizioni del Delegato Lavori e/o del Contratto; preparazione di eventuali disegni o schizzi necessari per la contabilità dei lavori; segnalazione alla Committente, con congruo anticipo, di eventuali necessità di materiali di fornitura della stessa; segnalazione alla Committente, con congruo anticipo, di eventuali necessità d intervento degli specialisti dei fornitori; messa a disposizione del personale e di tutte le apparecchiature necessarie per l esecuzione delle Verifiche e prove ; assistenza ai funzionari degli Enti Ufficiali preposti ai controlli e al collaudatore ufficiale delle opere realizzate; formazione del dossier di montaggio fino al Completamento meccanico, in conformità a quanto previsto nel Contratto e/o nel successivo art. 6; formazione del dossier di montaggio dopo l esecuzione delle Prove di avviamento, in conformità a quanto previsto nel Contratto e/o nel
14 Pagina 14 successivo art. 6; carico, trasporto e scarico dei materiali da verniciare nelle aree di sabbiatura e pitturazione, e da queste presso gli impianti dove devono essere installati; mezzi e materiali necessari per l illuminazione artificiale temporanea delle aree di lavoro, quando se ne ravvisi la necessità, per motivi di sicurezza, e/o in relazione alle attività da svolgere; riscaldamento temporaneo delle cabine elettriche, se ritenuto necessario, durante l esecuzione dei lavori; fornitura di una copia as built della seguente documentazione emessa dalla Committente, con indicate in rosso le modifiche apportate in sede di montaggio, e durante le fasi delle Verifiche e prove : schemi unifilari schemi funzionali schemi di interconnessione percorsi cavi interrati elenco cavi reti di terra disegni morsettiere 5.3 Servizi e prestazioni aggiuntivi dell Appaltatore Salvo diversa pattuizione contrattuale i servizi e prestazioni che seguono non sono compresi nei prezzi unitari del Preziario, ma potranno essere richiesti dalla Committente all Appaltatore; quest ultimo si impegna ad eseguirli sulla base di compensi che dovranno essere concordati tra le parti prima dell inizio delle relative attività. Le attività che l Appaltatore si impegna ad eseguire su richiesta della Committente sono le seguenti: Sviluppo di ingegneria di dettaglio Assistenza per le attività di avviamento dell impianto Lavori e forniture di competenza della Committente Esecuzione di scavi per la posa dei cavi interrati, esecuzione di cunicoli, cavidotti e relativi pozzetti di infilaggio cavi, basamenti dei quadri, delle apparecchiature A.T., ecc.; le verniciature, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capitolato e Preziario; fornitura delle passerelle portacavi prefabbricate; fornitura di cavi elettrici unipolari e multipolari, conduttori di terra, spandenti di terra, tubi conduit (accessori esclusi), materiali per terminali e giunti; fornitura delle apparecchiature (quadri, cassette di distribuzione, pulsantiere, prese di F.M., corpi illuminanti, torri e pali di illuminazione ecc.); fornitura dei telai di base dei quadri elettrici; fornitura e posa delle coperture dei cunicoli ad eccezione di quanto
15 Pagina 15 espressamente indicato al paragrafo Servizi e prestazioni di competenza della Committente La Committente predisporrà, a proprio carico, i seguenti servizi e/o prestazioni: documentazione di progetto come elencata nel Contratto d appalto; preparazione della documentazione e richieste di approvazione e/o autorizzazioni da parte di Autorità o Enti Locali; organizzazione ed oneri per l esecuzione dei collaudi di legge e la direzione delle attività di commissioning; coordinamento e supervisione delle varie fasi esecutive dei lavori di montaggio ed avviamento, verifica dei programmi di avanzamento lavori, controllo di qualità e quantità degli stessi, verifica ed approvazione dei relativi documenti contabili Fornitura materiali I materiali di fornitura dell Appaltatore devono rispondere alle specifiche della Committente ed alle norme vigenti per il tipo di impianto da realizzare; dovranno essere muniti di marchio di qualità, certificazioni e bollettini di collaudo, ove previsto, ed essere approvvigionati presso i fornitori indicati nella Vendor List emessa dalla Committente. Eventuali richieste di variazioni da parte dell Appaltatore di tipo e di qualità, dovranno essere pienamente giustificate e rivestire carattere di eccezionalità. In ogni caso i materiali proposti dall Appaltatore dovranno essere preventivamente approvati dalla Committente prima del loro impiego. I materiali devono essere forniti secondo tipologia e quantità richieste, a piè d opera e pronti per l impiego. Per le norme di accettazione vale quanto prescritto dalle specifiche tecniche contrattuali e dalle richieste avanzate dalla Committente in corso d opera. Nei casi in cui le forniture di materiali non sono previste nel Contratto, esse potranno essere richieste di volta in volta dal Delegato Lavori e saranno liquidate inserendo a S.A.L. (con codice apposito inserito nel Contratto) i corrispondenti importi, determinati sulla base dei prezzi netti di fattura pagati dall Appaltatore più l aggio del 15% (quindici percento), o diversa indicazione contrattuale, a fronte di copia delle relative fatture e delle bolle di entrata dei materiali controfirmate dal Delegato Lavori, per benestare che tutto il materiale è stato effettivamente impiegato in opera o reso al magazzino della Committente. I prezzi stabiliti nel modo anzidetto, comprendono e compensano le forniture effettuate nelle condizioni predette ed in quantitativi limitati oltre i quali si deve provvedere alla definizione di nuovi prezzi in relazione alle effettive forniture L esecuzione dei lavori da contabilizzare a constatazione comprende anche la fornitura da parte dell Appaltatore dei materiali di consumo e degli accessori di montaggio. Per il loro compenso si procederà come
16 Pagina 16 previsto al sub-paragrafo VERIFICHE E PROVE 6.1 Premessa e scopo Il presente articolo fornisce le prescrizioni generali circa le verifiche e le prove da eseguire sugli impianti elettrici una volta completati i montaggi e prima della loro messa in marcia o consegna all esercizio. Le verifiche e le prove hanno lo scopo di: - controllare che i lavori siano stati eseguiti secondo le norme e la documentazione di progetto; - controllare che i lavori siano eseguiti a regola d arte; - approntare gli impianti al corretto funzionamento. 6.2 Modalità delle prove Per le modalità di esecuzione delle prove e dei valori minimi da rispettare si rimanda alla norma MED che costituisce allegato integrante del presente Capitolato e Preziario. 6.3 Consistenza delle verifiche e prove Le verifiche e le prove devono essere eseguite in tre fasi: - nella prima fase devono essere eseguite tutte quelle operazioni occorrenti per verificare che le varie parti dell impianto siano state completate e realizzate secondo le norme e la documentazione di progetto (Completamento meccanico); - nella seconda fase devono essere eseguite tutte quelle operazioni occorrenti per verificare la corretta funzionalità dei circuiti in relazione alle operazioni previste nell esercizio (Prove di funzionamento); - nella terza fase devono essere eseguite tutte quelle operazioni necessarie per mettere a punto l impianto prima della messa in marcia (Prove di avviamento). Le Prove di funzionamento e le Prove di avviamento, rientrano nelle operazioni di preparazione all avviamento (operazioni di preavviamento o commissioning) Completamento meccanico dell impianto Rientrano nel Completamento meccanico le seguenti operazioni eseguibili a vista o con l applicazione di sole tensioni di prova: a) controllo dell integrale corrispondenza tra installazione e documentazione di progetto compresi tutti i collegamenti; b) controllo a vista tendente ad accertare la corrispondenza, per quanto accessibile ed ispezionale, alle norme vigenti; c) esecuzione delle prove e verifiche atte ad accertare che i componenti dell impianto non abbiano subito danni durante il trasporto o il
17 Pagina 17 montaggio e che siano stati installati e connessi nel modo corretto; d) controllo della presenza di tutte le targhette e di tutte le sigle di identificazione sui collegamenti; e) controllo del serraggio dei morsetti, dei bulloni delle sbarre dei quadri e della bulloneria di fissaggio e supporto dei componenti dell impianto elettrico; f) controllo della continuità dei collegamenti di messa a terra; g) misura della resistenza di isolamento fra le fasi e fra le fasi e terra di tutti i circuiti di potenza e di controllo (vedere l art. 4 Resistenza di isolamento della norma MED 78-22); h) prova di tensione, dopo la posa, per quei componenti per i quali le norme la prevedono Prove di funzionamento (o prove in bianco) Tali prove vengono eseguite con i circuiti di comando in tensione e, se necessario, anche con i circuiti di potenza in tensione, escludendo però l utilizzatore, e devono comprendere le seguenti operazioni: a) verifica del funzionamento elettromeccanico delle apparecchiature; b) verifica del corretto intervento di tutte le azioni di comando; c) verifica del corretto intervento di tutte le azioni di consenso e/o di interdizione; d) verifica del corretto intervento di tutte le segnalazioni ed allarmi; e) verifica della taratura delle protezioni e verifica della loro efficienza Prove di avviamento Tali prove vengono eseguite con l invio delle alimentazioni di potenza agli utilizzatori e consentono di verificare il corretto funzionamento dell impianto in tutte le possibili condizioni di esercizio normali e accidentali. Comprendono rodaggi, prove di marcia, rilievi di correnti e di temperature, ecc. 6.4 Documentazione comprovante l avvenuta esecuzione di prove e collaudi Tutte le prove di Completamento meccanico, Prove di funzionamento e di avviamento, nonché i collaudi, dovranno essere documentate utilizzando opportuni moduli all uopo predisposti. Potranno essere utilizzati i moduli standard di proprietà della Committente o, in alternativa, quelli dell Appaltatore, previa approvazione della Committente. I moduli scelti, saranno adeguati e personalizzati alle necessità delle attività (esercizio o avviamento) da svolgere e quindi inoltrati per l approvazione definitiva della Committente, con congruo anticipo rispetto alle date previste per l esecuzione delle prove. Una volta iniziate le prove, i moduli dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e saranno corredati delle firme dei responsabili di avviamento dell Appaltatore, della Committente e/o dell eventuale cliente finale.
18 Pagina 18 In aggiunta a quanto sopra esposto, ed in particolare per l accertamento della regolare esecuzione dei lavori, dei collaudi e per quanto riguarda le garanzie, si rimanda a quanto stabilito all art. 16 del Capitolato Generale d Appalto. 7 CODICI PREZIARIO I codici del Preziario sono individuati da un codice alfanumerico a undici posizioni, suddiviso in sei gruppi. Il primo gruppo di quattro cifre identifica il presente preziario. Il secondo gruppo di una cifra contraddistingue la natura dell intervento nel seguente modo: 0 = Lavori a constatazione 1 = Fornitura e/o costruzione e/o posa in opera 2 = Recupero per riutilizzo o rimontaggio 3 = Smontaggio senza recupero per rottamazione 4,5 =... Il terzo gruppo di due cifre individua la Sezione del Preziario. Il quarto di una lettera corrisponde alla Tabella della Sezione. Il quinto di due cifre individua progressivamente i codici di una stessa Tabella. Il sesto di una lettera corrisponde al tipo di posa od operazione o materiale e/o alle dimensioni. Esempi di contabilizzazione Posa in opera di tubazioni portacavi in acciaio in vista su supporti predisposti cod A 03 B Diametro del tubo 1 Unità di misura: metri Nota In caso di incompletezza o di contraddizioni riscontrabili tra quanto esposto nelle singole Sezioni del Preziario e nelle GENERALITA E SPECIFICHE PARTICOLARI DI APPALTO, dovrà essere applicato in via prioritaria quanto indicato nelle ultime.
19 Pagina 19 SEZIONI
20 Pagina 20 PARTE PRIMA LAVORI A MISURA
22 POSA TUBAZIONI PORTACAVI Pagina 22 Sez. 01 SEZIONE 01 POSA IN OPERA DI TUBAZIONI PORTACAVI Modalità di posa Per le modalità di posa l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente Capitolato e Preziario (Generalità e specifiche particolari d appalto), alla documentazione di progetto nonché a quanto previsto dalle norme e leggi vigenti in materia. Tipi di posa Il tipo di posa dei tubi potrà essere uno dei seguenti: - posa in opera di tubi fissati in vista su qualsiasi tipo di struttura; - posa in opera di tubi interrati, in cunicolo, sotto traccia od annegati in calcestruzzo; quelli interrati dovranno sempre essere fissati tra di loro, per impedirne lo spostamento, e distanziati quanto basta per consentire il passaggio del calcestruzzo e la possibilità di vibrare lo stesso. Misurazione dei tubi Tubi posati in vista La misurazione verrà effettuata dal punto d uscita del tubo da quadri, contenitori, cassette, apparecchiature, passerelle od utenze varie, al punto d ingresso del tubo in altri quadri, contenitori, cassette, apparecchiature od utenze varie. Qualora lungo un tratto di linea in tubo avente un diametro costante sono installate cassette, raccordi, apparecchiature varie, la misurazione del tubo verrà effettuata senza interruzioni, considerando pertanto tubo anche la lunghezza delle cassette, raccordi ed apparecchiature varie. Qualora per comodità la misurazione si effettui a tratti (da scatola a scatola), la stessa verrà eseguita da mezzeria a mezzeria delle scatole. Tubi interrati, in cunicolo, sotto traccia od annegati in massello di calcestruzzo - I tubi posati in opera interrati verranno misurati a scavo aperto. - I tubi annegati in calcestruzzo verranno misurati prima del getto di calcestruzzo per la formazione del massello. - I tubi sotto traccia verranno misurati prima della chiusura delle tracce. In caso di impossibilità di effettuare la misura prima della chiusura dello scavo, farà fede il disegno planimetro e/o la misurazione teorica fuori terra. Rinterro scavi per posa tubi interrati
CAPITOLATO E PREZIARIO PER LAVORI ELETTRICI N. 4410 Edizione Maggio 2011 Revisione 01 Pagina 2 Pagina 3 TABELLA DELLE REVISIONI N REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE 00 Novembre 2001 Emissione in Euro
CAPITOLATO PREZIARIO PER LAVORI DI STRUMENTAZIONE N. 5510
CAPITOLATO E PREZIARIO PER LAVORI DI STRUMENTAZIONE N. 5510 Edizione Maggio 2011 Revisione 01 Pagina 2 Pagina 3 TABELLA DELLE REVISIONI N REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE 00 Novembre 01 Emissione

References: art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 4
 art. 16