Source: http://docplayer.it/4257629-Caratteristiche-idrauliche.html
Timestamp: 2019-01-21 04:34:51+00:00

Document:
Caratteristiche Idrauliche - PDF
Download "Caratteristiche Idrauliche"
1 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157A (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1 /2 ". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1 /2 ". ~ - Predisposizione per allaccio elettrico da rete cromoterapia / audio (optional) (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. N.. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va installato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm. 2. Sifone Art. 157A Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto Peso di Volume di m 3 Portata Multifunzioni Pressione rete Art. Optional Mod. V Hz W , l/min Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) K1 K152 1LDN18 1AMO18 220/2 50/ 3 5 1/2 1
2 1 ART. 157A INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
3 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157A CR (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Predisposizione per allaccio elettrico da rete cromoterapia / audio (optional) (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. N.. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va installato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm Sifone Art. 157A CR Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto Peso di Volume di m 3 Portata Multifunzioni Pressione rete Art. Optional Mod. V Hz W , l/min Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) K1 K152 1LDN18 1AMO18 220/2 50/ 3 5 1/2 1
4 88 ART. 157A CR INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
5 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157C (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Allaccio alimentazione elettrica (corrugato Ø25 min). - Allaccio sistema di allarme. - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. Sifone N.. L'istallazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va istallato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm. 2. Art. 157C Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Peso di Volume di Multifunzioni Sauna Netto Art. Mod. V Hz W Portata Pressione rete m 3 C 2NEX28 220/ Optional , Min. 2 () Max 5 (500) K1 1LDN18 3 l/min bar (kpa) 220/2 50/ K152 1AMO18 5 1/2 1
6 1 ART. 157C INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale equipotenziale tramite l apposito morsetto. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
7 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157C CR (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Allaccio alimentazione elettrica (corrugato Ø25 min). - Allaccio sistema di allarme. - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. Sifone N.. L'istallazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va istallato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm Art. 157C CR Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto 147 Peso di Volume di m ,7 Portata 9 16 l/min Multifunzioni Pressione rete Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) Sauna Mod. V Hz W 2NEX28 220/ Optional 1/2 1 Art. C K1 K152 1LDN18 1AMO18 220/2 50/ 3 5
8 88 ART. 157C CR INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale equipotenziale tramite l apposito morsetto. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
9 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157J - 157F (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Allaccio alimentazione elettrica (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. Sifone N.. L'istallazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va istallato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm. 2. Art. 157J - 157F Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto 149 Peso di Volume di m ,7 Portata 9 16 l/min Multifunzioni Pressione rete Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) Art. F J K1 K152 Sauna Mod. V Hz W 2NEX28 2NPX28 220/2 50/ 2 Optional 1LDN18 220/2 50/ 1AMO /2 1
10 1 ART. 157J - 157F INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale equipotenziale tramite l apposito morsetto. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
11 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157J CR - 157F CR (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Allaccio alimentazione elettrica (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (optional) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. Sifone N.. L'istallazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va istallato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm Art. 157J CR- 157F CR Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto 147 Peso di Volume di m ,7 Portata 9 16 l/min Multifunzioni Pressione rete Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) Art. C J K1 K152 Sauna Mod. V Hz W 2NEX28 220/2 50/ 2 2NPX28 Optional 1LDN /2 50/ 1AMO18 5 1/2 1
12 88 ART. 157J CR - 157F CR INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE Il prodotto deve essere inoltre collegato al nodo principale equipotenziale tramite l apposito morsetto. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
13 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART M (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra M M Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Predisposizione per allaccio elettrico da rete cromoterapia / audio (solo per optional 157M) (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (solo per optional 157M) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. N.. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va installato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm. 2. Sifone Art M Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto Peso di Volume di m 3 Portata Multifunzioni Pressione rete Art. Solo per optional 157 M Mod. V Hz W , l/min Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) K1 K152 1LDN18 1AMO18 220/2 50/ 3 5 1/2 1
14 ART M INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2
15 SCHEDA DI PREISTALLAZIONE ART. 157 CR - 157M CR (mm x ) Versione Sinistra Versione Destra M M Misure in mm. - Allaccio acqua calda per rubinetteria 1/2". - Allaccio acqua fredda per rubinetteria 1/2". ~ - Predisposizione per allaccio elettrico da rete cromoterapia / audio (solo per optional 157M CR) (corrugato Ø25 min). - Predisposizione per allaccio AUX (solo per optional 157M CR) (corrugato Ø25 min). - Area del muro esente da qualsiasi lavorazione. N.. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Il prodotto va installato solamente ad angolo e non incassato su tre lati a muro. Per consentire l'ispezionabilità e la manutenzione della sauna occorre che il locale abbia un'altezza non inferiore a cm Sifone Art. 157 CR - 157M CR Caratteristiche Idrauliche Caratteristiche ELETtRICHE Peso Netto Peso di Volume di m 3 Portata Multifunzioni Pressione rete Art. Solo per optional 157 M CR Mod. V Hz W , l/min Min. 2 () Max 5 (500) bar (kpa) K1 K152 1LDN18 1AMO18 220/2 50/ 3 5 1/2 1
16 ART. 157 CR - 157M CR INSTALLAZIONE ELETTRICA L impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI Il prodotto deve essere collegato alla rete attraverso un interruttore onnipolare, con apertura dei contatti che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III (3mm minimo), posizionato al di fuori delle zone 0,1,2 (CEI 64-8/7). Verificare che il prodotto sia alimentato attraverso un interruttore differenziale con soglia di intervento 30mA. N.. Il cavo di alimentazione elettrica da rete deve essere sostituito solo da personale tecnico specializzato. Il collegamento elettrico ( ~ ) deve comprendere la connessione all impianto di terra e deve essere: - di tipo fisso. - adeguato alla corrente assorbita (vedi dati di targa). - con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5. INSTALLAZIONE IDRAULICA Predisporre gli allacci acqua calda e fredda per l'alimentazione della rubinetteria. Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata (> mg/litro), per garantire un buon funzionamento dell'impianto è consigliabile installare un addolcitore. Per il corretto funzionamento delle funzioni acqua, l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche: - pressione min/max di rete 2 5 bar ( 500 kpa); - temperatura dell'acqua calda max C. Il collegamento alla rete deve avvenire tramite il cavo in dotazione (se presente). Qualora il prodotto non preveda la fornitura del cavo di alimentazione o fosse necessaria la sua sostituzione, il tipo utilizzato deve essere almeno H05VV-F/277 IEC 53, con diametro adeguato ai pressacavi presenti sull apparecchio. I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Teuco Guzzini SpA, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. 2 2/2

References: ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157
 ART. 157
 Art. 157
 ART. 157