Source: http://docplayer.cz/6263518-Odborny-vypocet-byl-proveden-pomoci-svoboda-software-2014-stavebni-fyzika-energie-2014.html
Timestamp: 2018-10-20 02:52:59+00:00

Document:
Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software 2014 Stavební fyzika, Energie PDF
Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software 2014 Stavební fyzika, Energie 2014.
Download "Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software 2014 Stavební fyzika, Energie 2014."
2 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 2 / 3 Normy spjaté s výpočtem energetické náročnosti budovy: Tepelná technika ČSN a související normy Vytápění ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ČSN EN Větrání ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Ohřev TV ČSN EN Osvětlení ČSN EN ČSN EN K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byly dále použity tyto podklady: - vyhláška 78/2013 Sb. - dostupná projektová dokumentace z roku 2011: A 77 Architekti, Dukelská 89, Brno - vlastní fotodokumentace - informace od vlastníka objektu Z technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých obalových konstrukcí. Skladby jednotlivých konstrukcí na hranici obálky budovy, tzn. skladby konstrukcí ohraničujících vytápěnou část budovy, byly převzaty z dostupné dokumentace. V případě nedostatečných podkladů byly tyto parametry odhadnuty na základě znalosti místních poměrů a období výstavby objektu či převzaty z publikace Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc., Ing. Antonín Janouš, Ing. Jaroslav Šafránek, Ing. Petr Kučera, CSc, kterou vydalo nakladatelství GRADA Publishing. Veškerá zjednodušení a odhady jsou provedeny vždy na stranu bezpečnosti. Nebyly provedeny žádné destruktivní zkoušky konstrukcí. Parametry technologických zařízení a skladby v zakrytých konstrukcí vč. vlivu tepelných vazeb byly odborně odhadnuty na základě zkušeností a stáří. Odborný výpočet byl proveden pomocí Svoboda Software 2014 Stavební fyzika, Energie 2014.
3 Průkaz energetické náročnosti budovy str. 3 / 3 Stručný popis budovy Jedná se o panelový bytový dům postavený v konstrukční soustavě B70 (sendvičové zdivo ŽB/PPS/ŽB) v roce 1978, v roce 2011 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Plášť budovy je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tl. izolantu EPS 140 mm (alternativně minerální vata nad výplněmi atd.) a s tl. izolantu EPS 100 mm u pláště lodžií, které jsou zaskleny hliníkovým systémem od společnosti Alumistr. Sokl budovy zateplen EPS tl. 100 mm. Při rekonstrukci došlo ke zmenšení okenních výplní schodiště, dozdívky jsou z tvárnic Ytong. Budova je zastřešena plochou střechou (izolace Polsid), která byla dodatečně z vnější strany zateplena EPS v celkové tl. 160 mm. Podlaha 1NP nad technickým podlažím je zateplena ze strany 1.PP minerální vatou. Okenní výplně jsou s izolačním 2sklem v plastovém rámu, hlavní vchodové dveře v hliníkovém rámu. V bytovém domě je 32 bytových jednotek. Stručný popis technického zařízení budovy Vytápění budovy je teplovodní s nuceným oběhem topné vody, tělesa jsou převážně původní litinová článková s termostatickými ventily. Zdrojem tepla je objektová předávací stanice napojená na SZTE Teplárny Brno. Stanice je umístěná v 1. PP, předávací stanice zajišťuje i dodávku TV, která je zajištěna nepřímotopným zásobníkem o objemu 4000 l, systém je vybaven cirkulací TV. Větrání budovy je zajištěno přirozeně okny a podtlakově v místnostech sociálních zařízení a kuchyní. V budově není nainstalován klimatizační systém. Umělé osvětlení budovy je kombinovanou soustavou převážně zářivkových zdrojů (kompaktní zdroje na chodbách), ovládání pohybovým čidlem na chodbách, v bytech individuální, ruční. Předávací stanice Nepřímotopný zásobník TV Kalorimetr Cirkulační čerpadlo rozvodu TV
4 str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
5 str. 2 / 18 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím [m 3 ] 7593,6 vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 2796,3 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,37 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 2643,5 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
6 str. 3 / 18 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha Součinitel prostupu tepla Činitel tepl. redukce Měrná ztráta prostupem tepla Vypočtená Referenční hodnota hodnota Splněno A j U j U N,rc,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 427,84 1,400 1,00 599,0 8,58 1,500 1,00 12,9 330,78 0,211 1,00 69,8 328,03 0,593 0,60 116,6 40,48 0,247 1,00 10, ,52 0,213 1,00 321,3 2,75 0,221 1,00 0,6 149,30 0,259 0,71 27,5 Celkem 2 796,3 x x x x 1 241,5 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna 83,9 Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] Bytový dům 20, ,6 0, ,80 Celkem x 7 593,6 x 3 796,80
7 str. 4 / 18 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,44 0,50 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
8 str. 5 / 18 B) technické systémy b.1.a) vytápění Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP distribuce na vytápění η H,dis sdílení na vytápění η H,em [-] [-] [%] [kw] [%] [-] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x : Bytový dům soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Typ zdroje výroby zdrojem tepla výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn η H,gen nebo COP H,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
9 str. 6 / 18 b.2.a) chlazení Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen distribuce na chlazení η C,dis sdílení na chlazení [-] [-] [%] [kw] [-] [%] [%] Referenční budova x x x x : η C,em b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu Chladící faktor referenčního Požadavek splněn EER C,gen zdroje chladu EER C,gen [-] [-] [-] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.3) větrání Referenční budova : Typ větracího Energonositel Tepelný výkon Chladící Pokrytí dílčí Jmen. elektr. Jmen. objem. Měrný příkon systému výkon potřeby příkon průtok ventilátoru systému větracího na větrání vzduchu nuceného větrání větrání SFP ahu [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x Bytový dům
10 str. 7 / 18 b.4) úprava vlhkosti vzduchu Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x : Typ systému odvlhčení Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen [-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x : b.5.a) příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Energonositel Energonositel Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x ,0 150,0 : Bytový dům soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,5 147,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
11 str. 8 / 18 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Typ systému k přípravě teplé vody zdroje tepla pro přípravu referenčního zdroje tepla pro Požadavek splněn teplé vody η W,gen nebo COP W,gen přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen [-] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). b.6) osvětlení Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 : Bytový dům 0,05
12 str. 9 / 18 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu Bytový dům
13 str. 10 / 18 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 89,641 67,778 x x 31,350 31,350 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 164,781 91,528 90,559 75,529 16,194 16,194 (3) Pomocná [MWh/rok] 3,478 2,547 0,403 0,403 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 168,259 94,075 90,962 75,932 16,194 16,194 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
14 str. 11 / 18 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 19,145 3,2 3,0 61,263 57,434 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů 167,057 1,1 1,0 183, ,057 Celkem 186,202 x x 245, ,491 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 275,416 [MWh/rok] (7) budova 186,202 (8) Referenční budova [kwh/m rok] (9) budova 70 Splněno (ano/ne) ano
15 str. 12 / 18 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 341,101 [MWh/rok] (11) budova 224,491 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) [kwh/m rok] (13) budova (ř.11 / m 2 ) 85 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 245,026 (15) Obnovitelná primární (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 20,535 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,4 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 238,469 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 299,940 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,40 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 131,313 chlazení větrání úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 90,962 osvětlení [MWh/rok] 16,194 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
16 str. 13 / 18 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
17 str. 14 / 18 Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,44 x x Technické systémy budovy: vytápění: x 94,075 x 0,000 chlazení: x x větrání: x x úprava vlhkosti vzduchu: x x příprava teplé vody: x 76,233 x -0,301 osvětlení: x 16,194 x 0,000 Obsluha a provoz systémů budovy: x x x Ostatní - uveďte jaké: x x x Celkem x 186, ,263
18 str. 15 / 18 Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti opatření Obsluha Technické a provoz systémy budovy systémů budovy Ostatní - uvést jaké: Technická vhodnost Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
20 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Irkutská 321/8 PSČ, místo: Brno Typ budovy: Bytový dům 2 Plocha obálky budovy: 2796,3 m 2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m /m 3 2 Energeticky vztažná plocha: 2643,5 m ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná Neobnovitelná primární (Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty 2 kwh/(m rok) A B / Dop / Dop. C D E F G Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 186, ,491
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ
Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6
Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, 190 00 Praha Prosek dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629
program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601
Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní
Bytový dům Tř. Budovatelů č.p Most (blok 91)
Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 0023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Bytový dům č. p. 1488, Praha Hostivař dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Suchdolské náměstí 445/7, Praha
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Suchdolské náměstí 445/7, 16500 Praha dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU 1. a 2. etapa Botanická 68a, Brno SO 7010 Budova A1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo
program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200
Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vyhl. č. 78/2013 Sb. Název akce: Místo: Bytový dům návrh rekonstrukce (zatepleni objektu) K Sídlišti 397, 250 67 Klecany Vlastník: Společenství vlastníků jednotek domu
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části
Kociánka, k.ú , p.č. 239/ , Brno Bytový dům
Kociánka, k.ú. 611565, p.č. 239/1 61200, Brno Bytový dům 1399.65 0.68 618.1 76.0 78.6 81.6 95.9 114 118 152 157 228 236 304 315 380 393 50.4 59.3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 56.5
Průkaz energetické náročnosti budovy Rodinný dům Okružní, Sibřina k. ú. Stupice (okres Praha-východ) p. č. 687/24 Energetický specialista Číslo oprávnění Datum vypracování Evidenční číslo Ing. Petr Mádlík
Korunní 1302, p.č , Praha Vinohrady Bytový dům program ENERGETIKA verze 4.2.5
Korunní 1302, p.č. 2930 101 00, Praha Vinohrady Bytový dům 2110.69 0.28 2034.5 61.8 72.6 92.7 109 124 145 185 218 212 247 290 309 363 384 432.3 780.4 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 1 [ ] 0.00
PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12
K Mojžíšovu prameni na parcele č. 835/2, k.ú.... 463 11, Liberec Rodinný dům 278.56 0.86 119.12 69.1 80.8 103 104 121 123 138 162 207 243 276 323 345 404 12.3 14.7 Software pro stavební fyziku firmy DEK
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, Brno - Medlánky. parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, bytový dům, K Rybníků 597/1, 621 00 Brno Medlánky parc. č.st. 991/46 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek domu K Rybníku 597/1 K Rybníků
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Projekt: Rodinný dům p.č. 222/2 k.ú. Modřice Energetický specialista Číslo oprávnění Datum vypracování Evidenční číslo doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 1122 10. 8. 2016
Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dobevská 874/3
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dobevská 874/3 Dobevská 874/3, 143 00 Praha 4 Kamýk Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti
typ C, k.ú , p.č. 1962/73, 1962/74, 1962/75, , Ochoz u Brna Rodinný dům
typ C, k.ú. 709433, p.č. 1962/73, 1962/74, 1962/75,... 66402, Ochoz u Br Rodinný dům 374.14 0.64 197.9 82.1 84.5 90.7 106 123 127 164 169 246 254 328 338 410 423 17.9 21.0 Software pro stavební fyziku
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 78/2013 Sb.) Bytový dům Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín Předkládá: Evidenční číslo: Autorizace: Essea s.r.o. Horáčkova 928/8, 140 00 Praha 4
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Budova: Rodinný dům typ 1BL, 1BP Místo: Ceplechova, Adlerova, Bochníčkova 159 00 Praha 5 Velká Chuchle Objednatel: Vily Chuchle a.s. Římská
Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace
Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu
program ENERGETIKA verze , k.ú , p.č. 283/2 , Třebeň Rodinný dům DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1
, k.ú. 769517, p.č. 283/2, Třebeň Rodinný dům 332.51 0.69 155.08 74 78 111 117 113 111 131 128 148 155 221 233 295 311 369 389 17.6 20.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00 89.6 0.30 0.29 92.3
Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7
Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební
Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Vršovická 1525
Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Vršovická 1525 Vršovická 1525 / 1a, 1b, 1c, 1d, PSČ 101 00 Praha Doložení stávajícího stavu energetické

References: zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406