Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-17599
Timestamp: 2020-07-09 19:23:26+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2000-17599
Documento BOE-A-2000-17599
«BOE» núm. 235, de 30 de septiembre de 2000, páginas 33511 a 33515 (5 págs.)
BOE-A-2000-17599
https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/09/29/1663
Por último, en esta norma se declara el carácter básico de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 149.1.25.a de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen minero y energético.
b) Instalaciones fotovoltaicas interconectadas:
aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la red de la empresa distribuidora.
d) Interruptor automático de la interconexión:
dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de la interconexión.
CAPÍTULO II Conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión
e) Características técnicas de la instalación entre las que se incluirá la potencia pico del campo de paneles y potencia nominal de la instalación ; descripción, modos de conexión y características del inversor o inversores ; y descripción de los dispositivos de protección y elementos de conexión previstos.
5. La empresa distribuidora remitirá al órgano competente de la Administración, con copia a la Comisión Nacional de Energía, durante el primer mes de cada año una relación de las instalaciones puestas en servicio durante el año anterior en su ámbito territorial, con expresión para cada una de ellas del titular, emplazamientos y potencia pico y nominal 6. Si como consecuencia de la verificación, la empresa distribuidora encontrase alguna incidencia en los equipos de interconexión o en la propia instalación informará, si procede, al titular de la instalación sobre las mismas, concediéndole un período suficiente para que proceda a solucionarlas.
2. En el caso de que se haya producido una avería en la red o una perturbación importante relacionada con la instalación y justificándolo previamente, la empresa distribuidora podrá verificar la instalación sin necesidad de autorización previa de la autoridad competente. A estos efectos se entenderá por perturbación importante aquella que afecte a la red de distribución haciendo que el suministro a los usuarios no alcance los límites de calidad del producto establecidos para este caso por la normativa vigente 3. En el caso de que una instalación fotovoltaica perturbe el funcionamiento de la red de distribución, incumpliendo los límites establecidos de compatibilidad electromagnética, de calidad de servicio o de cualquier otro aspecto recogido en la normativa aplicable, la empresa distribuidora lo comunicará a la Administración competente y al titular de la instalación, al objeto de que por éste se proceda a subsanar las deficiencias en el plazo máximo de setenta y dos horas.
1. Cuando existan consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica, éstos se situarán en circuitos independientes de los circuitos eléc tricos de dicha instalación fotovoltaica y de sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará con equipos propios e independientes, que servirán de base para su facturación.
El instalador autorizado sólo podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la empresa distribuidora. No obstante, en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la empresa eléctrica ; siendo en este caso obligatorio informar a la empresa distribuidora con carácter inmediato.
c) El estado del contactor ("on/off"), deberá señalizarse con claridad en el frontal del equipo, en un lugar destacado.
1.o Los valores de tara de tensión.
2.o Los valores de tara de frecuencia.
3.o El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección de fallos (modelo, marca, calibración, etc.).
4.o Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los límites de establecidos de tensión y frecuencia.
e) En caso de que las funciones de protección sean realizadas por un programa de "software" de control de operaciones, los precintos físicos serán sustituidos por certificaciones del fabricante del inversor, en las que se mencione explícitamente que dicho programa no es accesible para el usuario de la instalación.
La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y
las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico.
El presente Real Decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.a de la Constitución.
Por el Ministro de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, se dictarán las instrucciones técnicas para establecer el procedimiento para realizar la prueba a que hace referencia el apartado 7.d).4.o del artículo 11 del presente Real Decreto, así como para establecer los derechos de verificación a que se hace referencia en los artículos 6 y 7 del presente Real Decreto.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
Fecha de disposición: 29/09/2000
Fecha de entrada en vigor: 01/10/2000
Fecha de derogación: 09/12/2011
SE DEROGA, por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-19242).
CITA Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30041).

References: artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto