Source: https://sarecke-udoli.cz/stoka-d/pvk-kanalizacni-rad/
Timestamp: 2020-07-04 23:43:22+00:00

Document:
PVK – kanalizační řád – Spolek Šárecké údolí
Home » Stoka D » PVK – kanalizační řád
kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha
Zhotovitel kanalizačního řádu a Provozovatel kanalizace
správce kanalizace pro veřejnou potřebu pro veřejnou potřebu
Žatecká 110/2, Praha 1
1. Titulní list 4
1.1 Platnost Kanalizačního řádu 6
2. Účel kanalizačního řádu 6
3. Technický popis kanalizační sítě 7
3.1. Systém odvodnění města Prahy 7
3.2. Návrhové parametry 7
3.3. Popis systému odvodnění 9
3.4. Stálé měrné a kontrolní profily na stokové síti 10
3.4.1. Seznam stávajících stálých měrných profilů 10
3.4.2. Seznam stálých kontrolních profilů na stokové síti 13
3.5. Výpusti do recipientu 14
4. Ústřední čistírna odpadních vod 18
4.1 Historie 18
4.2 Umístění ÚČOV 18
4.3 Popis ÚČOV 19
4.4 Recipient pro ÚČOV 20
4.5. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěné vody z ÚČOV do Vltavy 21
5. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 23
6. Producenti odpadních vod. 26
6.1 Producenti pouze splaškových vod 26
6.2. Producenti splaškových a technologických vod 26
6.3 Producenti průmyslových odpadních vod 26
7. Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod 27
7.1 Limit znečištění odpadních vod 27
7.2 Vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity 27
7.2.1 Krátkodobé, časově omezené 27
7.2.2 Dlouhodobé, časově omezené 27
7.2.3 Změna ve vypouštění u průmyslových odpadních vod 28
7.3 Odpadní vody znečištěné radioaktivními látkami 28
7.4 Kontaminovaná voda, vznikající při odstraňování ekologických zátěží 28
7.5 Jednorázové vypouštění s koncentrací volného chlóru 28
8. Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu 29
9. Havárie 34
9.1 Havarijní situace 34
9.2 Odstraňování havarijních situací 35
10. Sankce 35
11. Kontrola dodržování podmínek stanovených Kanalizačním řádem 35
12. Aktualizace Kanalizačního řádu 36
Tabulka č. 1 Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů do jednotné a
splaškové kanalizace 37
Tabulka č. 2 Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů do
dešťové kanalizace 39
Tabulka č. 3 Strojírenský a chemický průmysl 40
Tabulka č. 4 Farmaceutický průmysl 41
Tabulka č. 5 Potravinářský průmysl 42
Tabulka č. 6 Energetika 43
Tabulka č. 7 Stavební průmysl 44
Tabulka č. 8 Přehled radionuklidů 45
Tabulka č 9 Zvýšené limity znečištění pro skupinu vývozců odpadních vod
fekálními vozy 46
Tabulka č. 10 Seznam producentů s možností vzniku havarijního znečištění 47
Příloha č. 2 Situace stokové sítě s vyznačením OK ( převzato z provozního řádu )
Příloha č. 3 Související normy a předpisy 49
Příloha č. 4 Situace s vyznačením producentů s možností vzniku havarijního znečištění
Správce kanalizace pro veřejnou potřebu, jímž je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále PVS), vypracoval tento Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále Kanalizační řád), jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace jednotné, splaškové i dešťové, na území hlavního města Prahy zakončené Ústřední čistírnou odpadních vod Praha (dále jen ÚČOV), která je ve vlastnictví hlavního města Prahy a v provozování Pražských vodovodů a kanalizací a.s. (dále PVK). Rozsah povodí ÚČOV je znázorněn v příloze č. 2.
Účelem Kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními normami, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (zejména § 16) a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, §32, § 33, § 34, § 35), vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a je sestaven s ohledem na rozlohu zájmového území, složitost kanalizační sítě a množství a specifičnost producentů odpadních vod.
Tento Kanalizační řád je aktualizovaným zněním, který byl schválen rozhodnutím Odboru výstavby Městské části Praha 6 pod č.j.MCP6 002623/2011 ze dne 11.1.2011, s platností do 31.12.2016 a plně nahrazuje Kanalizační řád schválený rozhodnutím Odboru výstavby Městské části Praha 6 pod č.j.MCP6 085428/2008/OV/Mz ze dne 16.3.2009, s platností do 31.12.2010, včetně dodatku.
Provozní řád ÚČOV byl schválen Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, pod č.j. S-MHMP 830352/2008/OOP-II/R-339/Fi.
Provozní řád Stokové sítě v povodí ÚČOV byl schválen Odborem výstavby MČ Praha 6 pod č.j MCP6 031647/2008 ze dne 30.4.2008.
Provozní řád zařízení pro zpracování odpadů na ÚČOV byl schválen Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, dne 28.5.2008 pod č.j. S- MHMP- 189190/ OOP-VIII-267/ R- 547/ 2008/ Sk. V současné době jsou schváleny dva dodatky.
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě, podle vyhlášky č. 428/2001 Sb v platném znění: 1100-730106-00064581-3/4.
Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod, podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění: 1100-730106-00064581-4/1.
Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcích stok, podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění : 1100-730106-00064581-3/1 Kmenová stoka A k ÚČOV
1100-730106-00064581-3/2 Kmenová stoka B k ÚČOV
1100-730106-00064581-3/3 Kmenová stoka C k ÚČOV
1100-729272-00064581-3/1 Kmenová stoka D k ÚČOV
1100-730190-00064581-3/1 Kmenová stoka E
1100-730190-00064581-3/2 Kmenová stoka F
1100-729272-00064581-3/2 Kmenová stoka K k ÚČOV
Zhotovitel Kanalizačního řádu a správce kanalizace pro veřejnou potřebu:
Sídlo: Žatecká 110/2, 110 00 Praha1
Identifikační číslo ( IČ ) : 256 56 112
e-mail: pvs@pvs.cz www.pvs.cz
Vypracovala: Ing. Monika Matúšková e-mail: matuskovam@pvs.cz
Sídlo: Pařížská 11, 110 00, Praha 1, tel. 221 095 111
Identifikační číslo ( IČ ): 256 56 635
e-mail: info@pvk.cz www.pvk.cz
Kanalizační řád byl schválen dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákona č. 76/2006 Sb., rozhodnutím Odboru výstavby Městské části Praha 6:
pod č.j. MCP6 002623/2011 dne 11.1.2011
platí do 31.12.2016
Kanalizační řád stanovuje podmínky pro jakékoliv vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Určuje přípustné míry znečištění vypouštěných vod, uvádí seznam škodlivých látek, které nesmějí být likvidovány vypouštěním do kanalizace (viz. kapitola č. 5.). Uživatelé a správci nemovitostí jsou povinni mít k vypouštění odpadních vod souhlas PVK. V případě, že znečištění odpadních vod překračuje hodnoty uvedené v tabulce č.1 tohoto kanalizačního řádu, je uživatel nebo správce nemovitosti povinen tyto vody předčistit (viz kapitola č. 8 ). V tomto případě vypouštění takto předčištěných odpadních vod z vodního díla povoluje místně příslušný úřad městské části ( odbor stavební nebo životního prostředí ) na základě stanoviska PVS.
· povinnost PVS nepřekročit na odtoku z ÚČOV limity dané povolením k vypouštění z ÚČOV ( viz. kapitola č. 4 ),
· zajistit nepřekračování projektovaných hodnot znečištění na přítoku na ÚČOV,
· zajistit kvalitu kalu z ÚČOV z hlediska koncentrace těžkých kovů tak, aby bylo možno ho zemědělsky využívat (dle požadavků platné legislativy),
· ochránit vodní toky před znečištěním obecně závadnými látkami, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, které by se mohly dostat do toku oddělovači deště,
· ochránit zaměstnance pracující na stokové síti,
· zabránit poškození materiálu stok,
· snížit množství balastních vod,
· neohrozit čistírenské procesy.
Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a odběratelem.
Centrální část hl. m. Prahy je odvodňována jednotnou kanalizační soustavou, je tvořena kmenovými stokami A, B, C, D a E a je svedena do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrove v Bubenči. Od 60. let 20. století byly, v okrajových lokalitách a lokalitách sídlištní výstavby na jihu a jihozápadě města, budovány oddílné kanalizační systémy. Jedním z důvodu byla nedostatečná kapacita stávajících kmenových stok, zvláště stok A a E, proto započala výstavba nových kmenových stok K a F.
Některé části stokové sítě nejsou v majetku města. Jejich soupis, evidovaný k 30. 11. 2006, je uveden v příloze Provozního řádu Stokové sítě v povodí ÚČOV.
Celková délka veřejné splaškové i jednotné kanalizace, evidované a převzaté do provozování PVK činila v Praze k 31. 12. 2006 celkem 3 428 km gravitačních stok, z tohoto bylo 2 607 km stok neprůlezných do profilu DN 800, 425 km stok průlezných do výšky 1 500 mm a 396 km stok průchozích a jiných (1600/2400 mm, 1800/2600 mm, 2200/3000 mm, atd.). Na celé stokové síti hl. m. Prahy jsou vybudovány vstupní šachty, jejich počet byl k 31.12.2006 celkem 113 881 ks. Z dalších objektů, sloužících k bezporuchovému odtoku odpadních vod do Ústřední čistírny odpadních vod nebo dešťových vod do recipientu, je na celé stokové síti 135 odlehčovacích komor, 16 shybek a upravených profilů pro podchod pod vodními toky a komunikacemi, více než 491 dešťových vpustí do recipientu, 209 čerpacích stanic ( v povodí ÚČOV 91), 15 zakrytých nádrží, 16 lapačů písku a 84 129 ks kanalizačních přípojek.
Pro jednotný postup při projektování nových vodárenských a kanalizačních technologií, které po realizaci přejdou do vlastnictví hl.m. Prahy a pro provádění rekonstrukcí vodárenských a kanalizačních zařízení, technologií i objektů, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale i čistíren odpadních vod či předčisticích zařízení (odlučovačů lehkých kapalin, lapáků tuků, neutralizačních stanic atd.), které nepřecházejí do vlastnictví hl.m. Prahy, ale významně ovlivňují jakost či kvantitu odpadních vod ve stokové síti, jsou vypracovány Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m. Prahy, které byly schváleny radou Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č. 0479 ze dne 2.4.2002.
Specifická potřeba vody v litrech na osobu a den vychází z trendu uplynulého období. V roce 2007 bylo skutečné množství fakturované vody pro domácnosti Q = 127 l/os/den. Pro předpokládané rekonstrukce a rozvoj vodovodních sítí jsou pro rok 2010 a 2020 stanoveny potřeby vody Q2010 = 150 l/os/den a Q2020 = 160 l/os/den.
V současné době je v hl.m. Praze trvale hlášeno 1 223 368 obyvatel (dle zdroje Českého statistického úřadu ke dni 30.6.2008), na veřejnou kanalizaci je napojeno cca 99 % obyvatel. Přibližně 100.000 obyvatel je odkanalizováno na pobočné ČOV. Denní hodnota BSK5 se uvažuje 60g na osobu a den. Při sledování kvality splaškových vod se sleduje mnoho ukazatelů, především však BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+, Nanorg, Ncelk, Pcelk .
Neméně podstatnou část splaškových vod tvoří odpadní vody ze zdravotnických zařízení, provozoven služeb, čerpacích stanic pohonných hmot a především pak průmyslových podniků. V kapitole „6. Producenti odpadních vod“ jsou jednotliví producenti v závislosti na stupni znečištění odpadních vod rozděleni do tří skupin. Konkrétní průmysloví znečišťovatelé jsou pak dále rozděleni do pěti skupin, podle zaměření na strojírenský a chemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, energetiku a stavební průmysl
Databázi všech producentů odpadních vod, kteří pro dosažení nejvyšší přípustné míry znečištění (dané tab. č. 1 – Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů do jednotné a splaškové kanalizace) musí své odpadní vody před vypuštěním do stokové sítě předčišťovat, vede správce kanalizace – PVS. Databáze v současnosti čítá přes 2600 položek a je stále doplňována. S ohledem na její obsáhlost není jmenovitý seznam součástí Kanalizačního řádu, ale na vyžádání je možno jeho předložení vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí. Jakost odpadních vod od těchto producentů je pravidelně kontrolována provozovatelem stokové sítě – PVK, dle předem vypracovaného programu pro odběry kontrolních vzorků odpadních vod. Producenti, kteří významně ovlivňují jakost a množství odpadních vod ve stokové síti, jsou uvedeni v tabulkách č. 3, 4, 5, 6 a 7 a mají stanoveny individuální limity pro jakost odpadních vod vypouštěných do stokové sítě.
D – celková délka stoky je 9,6 km. Celé povodí kmenové stoky je napojeno společně s kmenovou stokou B do čerpací stanice dolního pásma na ÚČOV. Stoka D odvodňuje část Prahy 6 a Zličína.
E – z výškového hlediska patří celé povodí stoky E do dolního horizontu ÚČOV. Celková délka stoky je 5,75 km. Stoka E odvádí odpadní vody z oblasti Prahy 7 (část), 8 (část), 9 a 10 (část).
3.4. Stálé měrné a kontrolní profily na stokové síti
V jednotlivých kmenových stokách a jejich objektech je prováděno kontinuální měření průtokových poměrů a odběr vzorků pro zjištění jakosti odpadních vod. Systém stálých měrných profilů v koncových úsecích kmenových stok při zhlaví ÚČOV byl založen v r. 1994. Z naměřených dat jsou vyhodnocovány průtokové charakteristiky jednotlivých kmenových stok a jejich proměny v čase. Znečištění odpadních vod v kontrolních profilech je sledováno na základě odběrů 24- hodinových směsných vzorků, s četností minimálně 1 x za čtvrtletí. Cílem monitorování je průběžné sledování parametrů jakosti odpadní vody přiváděné jednotlivými kmenovými stokami pro získání informací o vývoji znečištění odpadních vod v hl. m. Praze a z hlediska sledování látkového zatížení ÚČOV. Sledovány jsou následující ukazatele znečištění: pH, CHSKCr, BSK5, NL, RAS, N-NH4+, Nanorg, tuky, Ncelk, Pcelk, AOX, a těžké kovy (Hg a Cd).
3.4.1. Seznam stávajících stálých měrných profilů
Kmenová stoka A, profil A 1 – Stromovka
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce A – uzávěrný profil.
Označení profilu: A 1 – Stromovka
Umístění: Š 180.398, č. mapového listu 127, kamenný objekt limnigrafické šachty v blízkosti cesty do Stromovky z ulice Goetheho u železniční stanice Praha – Bubeneč
Příčný profil: vejčitý profil PN 1800/2600
Typ měř. přístroje: průtokoměr ADS 3600
Telemetrický přenos: ano
Uvedení do provozu: 30. 3. 2000
Kmenov stoka B, profil B 2- OK 1 B Za elektrárnou
Měření polohy hladiny v objektu OK 1B Za elektrárnou.
Označení profilu: B2 – OK 1B Za elektrárnou
Umístění: OK 1B Za elektrárnou, č. mapového listu 130, za viaduktem v ulici Za elektrárnou u paty drážního tělesa
Typ objektu: Odlehčovací komora s boční předivnou hranou
Typ měř. přístroje: hladinoměr MS 16 s ultrazvukovým senzorem
Uvedení do provozu: 1. 8. 1995
Kmenová stoka D, profil D 1 – Papírenská
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce D – uzávěrný profil.
Označení profilu: D1 – Papírenská
Umístění: Š 181.392, č. mapového listu 70, mezi dráhou Praha – Kralupy nad Vltavou a ulicí Papírenskou
Příčný profil: Kruhový profil DN 1425
Uvedení do provozu: 8.1.2001
Kmenová stoka E, profil E 1 – OK 1E ZOO
Měření polohy hladiny v objektu OK 1E ZOO resp. průtoků na přepadu OK 1E ZOO
Označení profilu: E1 – OK 1E ZOO
Umístění: OK 1E ZOO Š 177.250, č. mapového listu 71, v areálu ZOO v blízkosti pavilonu goril
Měrný profil: Přepadová hrana – výška 1,41 m, délka 10,95 m
Telemetrický přenos: ano, metalický přes ASŘ ÚČOV
Uvedení do provozu: 24. 1. 1995
Kmenová stoka F, profil F1 – Nad Kazankou
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce F – uzávěrný profil.
Označení profilu: F1 – Nad Kazankou
Umístění: Š 181.986, č. mapového listu 74, v ulici Nad Kazankou u vily firmy Foma
Příčný profil: kruhový profil DN 3200
Typ měř. přístroje: průtokoměr OCMpro firmy NIVUS Gmbh
Uvedení do provozu: 10. 1. 2002
Kmenová stoka F (spojovací úsek Nová šneková ČS – ČSHH), profil F O – ÚČOV
Měření průtokových poměrů při přepojení kmenové stoky F na ČSHH
Označení profilu: F0 – ÚČOV
Umístění profilu: Areál ÚČOV, spojovací úsek mezi novou šnekovou čerpárnou a lapákem štěrku na nátoku do ČSHH
Příčný profil: tlamový profil 1500/1800
Telemetrický přenos: ano, sdružený se srážkoměrnou stanicí D19
Uvedení do provozu: 14. 5. 2001
Kmenová stoka K, profil K 1 – Antonína Čermáka
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce K – před připojením stok A a C.
Označení profilu: K1 – Antonína Čermáka
Umístění: objektová šachta Š 180.460, č. mapového listu 126, objektová manipulační šachta na kmenové stoce K v Bubenči v parku při ulici Ant. Čermáka, dříve nazývané U Hřbitova.
Příčný profil: kruhový profil DN 3600
Uvedení do provozu: 11. 4. 2002
Čerpací stanice horního horizontu ÚČOV, profil ČSHH
Měření polohy hladiny v čerpací jímce ČSHH resp. průtoků na přepadu ČSHH
Označení profilu: ČSHH
Umístění: snímání polohy hladiny na konci přepadové hrany čerpací jímky v areálu ÚČOV
Měrný profil: přepadová hrana – výška 0,93 m, délka 20,80 m
Telemetrický přenos: ano, metalický do ASŘ ÚČOV
Uvedení do provozu: 5.8.1994
Kolektor ACK – nátok na ČSHH ÚČOV, profil ACK
Měření průtokových poměrů v kolektoru ACK – přítok na ČSHH ÚČOV
Označení profilu: ACK
Umístění: Areál ÚČOV, měrný profil v koncovém úseku před nátokovou komorou shybky.
Příčný profil: tlamový profil 4000/3350
Uvedení do provozu: 25. 6. 2001
Kmenová stoka B, profil B 1 – Výstaviště
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce B – uzávěrný profil
Označení profilu: B1 – Výstaviště
Umístění: Š 178.335, č. mapového listu 130, v areálu Výstaviště, nutno vybudovat stálý měrný profil.
Příčný profil: vejčitý profil 1400/2100
Telemetrický přenos: ne
Uvedení do provozu: 25.4. 2003
Kmenová stoka C, profil C 1 – Ergon
Měření průtokových poměrů na kmenové stoce C – uzávěrný profil
Označení profilu: C1 – Ergon
Umístění: Š. 180.45, č. mapového listu 97, v koncovém přímém úseku kmenové stoky C před napojením do spojné komory ACK, areál fy Ergon. Nutno dobudovat stálý měrný profil.
Příčný profil: vejčitý profil PN 1000/1750
Uvedení do provozu: 21. 3. 2003
3.4.2. Seznam stálých kontrolních profilů na stokové síti:
Kmenová stoka A – Stromovka, Š 180.398 číslo vložkového plánu 127
Kmenová stoka B – Stromovka, Š 178.02 číslo vložkového plánu 127
Kmenová stoka C – po soutoku C1 a C2, Goetheho, Š 181.430 číslo vložkového plánu 126
Kmenová stoka D – ul. Papírenská, Š 181.392 číslo vložkového plánu 70/3
Kmenová stoka E – ul. Na Sádkách, Š 177.824 číslo vložkového plánu 73
Kmenová stoka F – ul. Nad Kazankou, Š 181.986 číslo vložkového plánu 74
Kmenová stoka K – ul. Antonína Čermáka, Š 180.46 číslo vložkového plánu 126
Bohnický sběrač – U Trojského zámku, Š 180.86 číslo vložkového plánu 72
Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/news/pvk-kanalizacni-rad/

References: § 16
 § 9
 § 10
 § 14
 § 18
 § 19
 §32
 § 33
 § 34
 § 35
 § 9
 § 14
 § 24
 § 25
 § 26
 § 14
 zákona č. 274
 zákona č. 76