Source: http://docplayer.it/2506030-K-prescrizioni-tecniche-per-la-progettazione-e-realizzazione-delle-reti-fognarie-standard-progetto-sp-tea-001.html
Timestamp: 2017-04-26 14:21:14+00:00

Document:
- K - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE STANDARD PROGETTO SP - TEA - PDF
- K - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE STANDARD PROGETTO SP - TEA
Download "- K - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE STANDARD PROGETTO SP - TEA - 001."
1 - K - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE (revisione 04) Pagina 1 di 112 INDICE Pag. PARTE K RETI FOGNARIE K.1 3 REQUISITI DEI PROGETTI DI FOGNATURE PER NUOVE LOTTIZZAZIONI K.2 6 SPECIFICHE TECNICHE PER FOGNATURE NELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI K.3 11 COLLAUDO E RILIEVO DELLE RETI FOGNARIE Pagina 2 di 113 K.1 REQUISITI DEI PROGETTI DI FOGNATURE PER NUOVE LOTTIZZAZIONI K.1.1 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE Il progetto deve essere redatto secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente (il progetto dovrà essere firmato da tecnici abilitati; si cita pertanto il R.D. del 23 Ottobre 1925 n 2537 (art. 51, 52, 54) e la sentenza n 2938 del 22 Maggio 2000 del Consiglio di Stato). È necessario contattare preventivamente TEA Acque srl (ufficio fognature) per conoscere lo sviluppo delle reti nell area circostante al fine di progettare in un ottica più ampia della lottizzazione in oggetto. K ELABORATI DI PROGETTO Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati: Relazione Idraulica: relazione in cui siano indicate le ipotesi, i metodi di calcolo e i valori dei parametri con cui sono state dimensionate le reti. Di seguito si indica una traccia dei punti che dovranno essere presenti nella relazione idraulica al fine di poter valutare la rete in progetto (alle voci K.1.2, K.1.3 e K.1.4 vengono descritti in maniera più dettagliata i vari punti da presentare nella relazione): 1. Oggetto del lavoro e considerazioni sullo stato attuale; 2. Materiali impiegati per la progettazione; 3. Descrizione del metodo di calcolo; 4. Pioggia di progetto impiegata; 5. Individuazione dei bacini scolanti; 6. Calcoli idraulici per ogni ramo della rete; 7. Eventuali commenti sui risultati e scelte applicate; Elaborati Grafici: disegni di planimetrie, profili, sezioni di posa e particolari costruttivi delle reti e di eventuali manufatti speciali (impianti di sollevamento, sfioratori ecc.). Il progetto esecutivo nella sua stesura finale dovrà riportare le prescrizioni per l accettazione dei materiali, le modalità di posa, tipologia e metodi di esecuzione di collegamenti e allacciamenti, modalità di collaudo, modalità di rinterro ecc., nonché le sezioni delle tubazioni e le apparecchiature di linea necessarie. In particolare occorre valutare attentamente ed illustrare (possibilmente nei profili) gli incroci tra reti diverse a gravità (es. incroci tra fognatura acque reflue e fognatura acque meteoriche, tra fognatura e condotte irrigue, ecc.). La fognatura a servizio della lottizzazione, indipendentemente dal recapito, sarà di tipo separato, quindi costituita da: una rete per la raccolta delle acque meteoriche; una rete per la raccolta delle acque reflue; La relazione, le tavole di progetto ed il capitolato tecnico dovranno affrontare i temi esposti nei capitoli seguenti. Pagina 3 di 114 K.1.2 DESCRIZIONE DELL AREA OGGETTO DI INTERVENTO K STATO ATTUALE Nel quadro complessivo dello stato attuale dell area sono da indicare tutti i dati utili per le valutazioni idrauliche. K SUPERFICIE La superficie totale della lottizzazione oggetto di progettazione. K ATTUALE DESTINAZIONE DELLE AREE E SCOLO DEI DEFLUSSI SUPERFICIALI K RETE IDROGRAFICA Canali (specificando se irrigui o di bonifica), fossi, invasi ecc. Indicare l Ente gestore o gli Enti che possono fornire prescrizioni e segnalare eventuali modifiche della rete idrografica previste dagli Enti gestori (es. allargamento di canali). K RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE, REFLUE, MISTE Caratteristiche della rete di recapito nel punto in cui si prevedono immissioni (posizione planimetrica, quota del terreno e del fondo legate al piano quotato del progetto, dimensioni della fognatura e del pozzetto di immissione). K STATO FUTURO Nel quadro complessivo dello stato futuro dell area sono da indicare tutti i dati utili per le valutazioni idrauliche. K FUTURA DESTINAZIONE E DELLE AREE E SCOLO DEI DEFLUSSI SUPERFICIALI Indicare per ogni area la destinazione d uso, la percentuale permeabile ed i valori dei parametri descrittivi nel modello di calcolo. In caso di incertezze sulla conformazione definitiva è necessario comunque esplicitare le ipotesi su cui si è basato il dimensionamento. Indicare la destinazione delle acque e le motivazioni in base alle quali è stato scelto un recapito piuttosto che un altro. K.1.3 FOGNATURA DI PROGETTO ACQUE METEORICHE K VERIFICA IDRAULICA DEL RECAPITO DELLA RETE Caratteristiche della rete (idrografica o fognaria) di recapito nel punto in cui si prevedono immissioni (posizione planimetrica, quota del terreno e del fondo legate al piano quotato del progetto, dimensioni della sezione e pendenza). Massimo grado di riempimento nello stato attuale e futuro. K CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELLA RETE ALLO SBOCCO Esplicitare le caratteristiche idrauliche del tratto terminale della rete allo sbocco ed il grado di riempimento. Valutare eventuali fenomeni di rigurgito dalla rete di recapito. Pagina 4 di 11 K TOMBAMENTO DI FOSSI ESISTENTI Indicare eventuali tombamenti di fossi esistenti all interno della lottizzazione. K SPECIALI ACCORGIMENTI Indipendentemente dal dimensionamento delle reti stradali, i singoli lotti non dovranno superare le previsioni riguardanti le percentuali d impermeabilità delle superfici; se per qualsiasi motivo ciò dovesse avvenire, dovranno essere adottati accorgimenti atti a mitigare le massime portate in ingresso nella rete o fornito un aggiornamento delle verifiche idrauliche. K EVENTUALI MANUFATTI DI SBOCCO, SFIORATORI, ECC. Devono essere descritti e dimensionati (nella relazione e con disegni) eventuali manufatti speciali.5 K.1.4 FOGNATURA DI PROGETTO ACQUE REFLUE K VERIFICA IDRAULICA DEL RECAPITO DELLA RETE Indicare caratteristiche e destinazione della rete in cui verranno immessi i reflui. K CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELLA RETE ALLO SBOCCO Indicare caratteristiche e destinazione del tratto terminale della rete della lottizzazione. K EVENTUALI MANUFATTI DI SBOCCO, SFIORATORI, ECC. Devono essere descritti e dimensionati (nella relazione e con disegni) eventuali manufatti speciali. K.1.5 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONDOTTE IN PRESSIONE Dovrà essere valutato attentamente ogni possibile percorso al fine di evitare la costruzione di impianti di sollevamento, ricorrendo se necessario alla realizzazione di opere fuori dal comparto. Se dovesse rendersi necessaria la costruzione, occorre studiare l area in cui è inserita la lottizzazione al fine di limitare al minimo il numero degli impianti. A tal proposito è necessario contattare preventivamente TEA Acque srl (ufficio fognature) per conoscere lo sviluppo della rete nell area circostante. Nella relazione idraulica dovranno essere indicate le formule, i coefficienti e le ipotesi utilizzate per il dimensionamento ed il posizionamento degli impianti di sollevamento e delle condotte in pressione. Il volume effettivamente a disposizione delle pompe dovrà essere legato agli avviamenti/ora tollerati dalle macchine installate. La posizione degli impianti dovrà essere al di fuori della sede stradale, in area accessibile 24h su 24, con idonei spazi per la manutenzione effettuata con automezzi. Dovranno essere installate apparecchiature per il telecontrollo con caratteristiche compatibili con il sistema in uso presso TEA Acque srl (consultare le apposite specifiche L_IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO). K.1.6 EVENTUALI SOLUZIONI PROVVISORIE, INTERMEDIE, ECC. Dovranno essere segnalati e valutati dal punto di vista idraulico, igienico ecc. eventuali scarichi di acque reflue e meteoriche in recapiti diversi da quello definitivo di progetto che dovessero rendersi necessari nello sviluppo del piano di lottizzazione o previsti durante i lavori. Pagina 5 di 116 K.2 SPECIFICHE TECNICHE PER FOGNATURE NELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI K.2.1 INDICAZIONI GENERALI Il progetto esecutivo nella sua stesura finale dovrà riportare le prescrizioni per l accettazione dei materiali, le modalità di posa, tipologia e metodi di esecuzione di collegamenti e allacciamenti, modalità di collaudo, modalità di rinterro ecc., nonché le sezioni delle tubazioni e le apparecchiature di linea necessarie. Le specifiche tecniche devono essere riportate nel capitolato tecnico e nei disegni di progetto. Sono indicate nel seguito le specifiche tecniche adottate da TEA Acque srl; queste possono fornire una linea guida per l ottenimento del parere positivo sulle reti oggetto di autorizzazione da parte di TEA Acque srl. Le indicazioni espresse possono essere discusse con i tecnici preposti ed eccezionalmente modificate, per singoli progetti, in base a proposte adeguatamente motivate. K.2.2 ACQUE METEORICHE SPECIFICHE TECNICHE Nelle aree d espansione sia residenziale che produttiva, per le acque meteoriche deve essere previsto, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo, della rete idrografica ed alla possibilità di inquinamento delle stesse, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate. Ove questo non sia possibile e lo scarico affluisca a reti fognarie esistenti, la portata di punta dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile (40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile nel caso di recapito in fognatura). La superficie scolante impermeabile è da considerare pari al prodotto dell effettiva area scolante per un coefficiente d assorbimento medio ponderale. Da uno studio condotto da TEA S.p.A. (revisione 01 agosto 2005) si è potuto determinare la curva di possibilità pluviometrica (Tr = 10 anni) per Mantova e Provincia. Il dimensionamento delle reti per le nuove lottizzazioni e i nuovi insediamenti (compresi anche gli studi per sanare aree critiche) dovrà essere condotto attraverso l uso di tale curva. 0,279 h( Tr = 10) = 43, 9 d 120 Curva di possibilità pluviometrica h (mm) d (ore) Pagina 6 di 117 In particolare analizzando sotto l ora si ha: Curva di possibilità pluviometrica (particolare sotto l'ora) h (mm) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 d (ore) K MATERIALI CRITERI DI SCELTA POSA (ACQUE METEORICHE) Per reti a gravità è consentito l uso di condotte in: PRFV secondo le specifiche della classe D delle norme UNI 9032; PVC secondo norma UNI EN 1401; CLS secondo Norma UNI EN 1916; PEAD secondo norma UNI EN 12201; GRES secondo norma UNI EN 295 Per reti in pressione è consentito l uso di condotte in: PEAD secondo norma UNI EN 12201; E vietato l utilizzo di materiali plastici strutturati. Tutti i materiali dovranno essere messi in opera secondo le modalità previste dai fornitori e le norme vigenti (per le tubazioni a gravità dovranno essere dotate di giunzioni a tenuta minima 0,5 bar). La pendenza minima dovrà essere pari a 1/1000 m/m. Il ricoprimento minimo (a partire dall estradosso del condotto) rispetto al piano quotato di progetto dovrà essere 0,80 cm. Il diametro nominale minimo della rete a gravità (esclusi i collegamenti a singole caditoie e ai lotti edificati) dovrà essere di 300 mm. Pagina 7 di 118 L allineamento dei condotti dovrà seguire il seguente schema: Cambio di diametro Allineamento della parte superiore del condotto K POZZETTI I pozzetti saranno posizionati nella carreggiata in modo tale da permettere le operazioni di ordinaria manutenzione occupando una sola delle due corsie di transito. E consentito l utilizzo di pozzetti prefabbricati (circolari o rettangolari) muniti di guarnizioni di tenuta agli imbocchi e con anelli di tenuta tra gli elementi raggiungi-quota. K ALLACCIAMENTI E CADITOIE Si rimanda l argomento alla specifica S_ALLACCI FOGNARI. K CHIUSINI Si rimanda l argomento alla specifica O_RETE STRADALE E SEGNALETICA. K COLLAUDO Vedere al capitolo K.3. Pagina 8 di 119 K.2.3 ACQUE REFLUE SPECIFICHE TECNICHE K MATERIALI CRITERI DI SCELTA POSA (ACQUE REFLUE) E vietato l utilizzo di materiali plastici strutturati. Nel caso di reti a gravità è da privilegiare l impiego del GRES. In casi specifici TEA Acque srl si riserva la possibilità di utilizzare gli altri materiali. Per reti a gravità è consentito l uso di condotte in: GRES secondo norma UNI EN 295 PRFV secondo le specifiche della classe D delle norme UNI 9032; PVC secondo norma UNI EN 1401; Per reti in pressione è consentito l uso di condotte in: PEAD secondo norma UNI EN 12201; GHISA secondo norma EN 545 e ISO 2531 Indipendentemente dal materiale usato le condotte devono essere fornite e posate secondo le norme vigenti e le modalità previste dai fornitori (per le tubazioni a gravità dovranno essere dotate di giunzioni a tenuta minima 0,5 bar). La pendenza minima dovrà essere pari a 3/1000 m/m (2/1000 m/m per condotti che servono bacini d utenza tali da garantire flusso continuo e velocità sufficientemente alte). Il ricoprimento minimo rispetto (a partire dall estradosso del condotto) al piano quotato di progetto dovrà essere di 0,80 cm. Il diametro interno minimo dei condotti dovrà essere di 250 mm (sono esclusi gli allacci ai lotti e alle caditoie). L allineamento dei condotti dovrà seguire il seguente schema: Cambio di diametro Allineamento della parte inferiore del condotto Pagina 9 di 1110 K POZZETTI I pozzetti saranno posizionati nella carreggiata in modo tale da permettere le operazioni di ordinaria manutenzione occupando una sola delle due corsie di transito. I pozzetti dovranno presentare imbocchi con giunto sigillato per l inserimento delle tubazioni (bicchiere, manicotto, ecc.); agli imbocchi delle condotte dovranno essere presenti gli anelli di tenuta da 0,5 bar (o superiori); tra gli elementi che compongono il pozzetto dovranno essere presenti idonei giunti elastomeri a tenuta (0,5 bar o superiore). Le dimensioni dei pozzetti saranno adeguate alla profondità di scorrimento ed al diametro delle condotte. In particolare la minima dimensione interna dei pozzetti aventi profondità: < 1,50 m diametro interno da 80 cm; > 1,50 m diametro interno da 100 cm o superiore; Pagina 10 di 11 K ALLACCIAMENTO PRIVATO A POZZETTO DELLA RETE PRINCIPALE Si rimanda l argomento alla specifica S_ALLACCI FOGNARI. K CHIUSINI Si rimanda l argomento alla specifica O_RETE STRADALE E SEGNALETICA. K COLLAUDO Vedere al capitolo K.3.11 K.3 COLLAUDO E RILIEVO DELLE RETI FOGNARIE K COLLAUDO Il collaudo delle condotte e dei pozzetti dovrà avvenire secondo la norma UNI EN 1610 in ottemperanza delle indicazioni di TEA Acque srl, inoltre il collaudo verrà rilasciato soltanto dopo aver ricevuto la seguente documentazione tecnica: a) rilievi planialtimetrici delle reti posate; b) dichiarazione di ultimazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione di esecuzione a perfetta regola d arte dei lavori eseguiti; c) i certificati di conformità e collaudo dei materiali posati forniti dal costruttore; d) le autorizzazioni agli scarichi in corsi idrici superficiali da parte di altri enti per quanto riguarda le acque meteoriche (Consorzi di bonifica; Provincia; AIPO; ecc.). Questi documenti dovranno essere consegnati al personale preposto di TEA Acque s.r.l. (UFFICIO FOGNATURE); i rilievi dovranno essere in formato.dwg o.dxf con stesura delle monografie dei pozzetti. K RILIEVI Consultare l apposita specifica per il rilievo delle reti posate (specifica T_RILIEVO RETI POSATE). Pagina 11 di 11 Documenti analoghi
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE (La Dettagli VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
Criteri di progettazione, realizzazione e gestione VASCHE DI PRIMA PIOGGIA e VASCHE DI LAMINAZIONE nell ambito dei sistemi fognari GETTO FINALE gno - 1d disegno - 5d disegno - 4d GETTO FINALE ASPIRAZIONE Dettagli Domanda di autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognatura. .Sottoscritt.. nato a... il. residente/ con sede a... Via.. n..
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO NELLA RETE FOGNARIA (La domanda dovrà essere compilata su carta legale o resa legale). Al Signor Sindaco del Comune Dettagli IMPIANTI DI SEPARAZIONE FANGHI E OLI DEV + NEUTRAcom DEV + NEUTRAsed + NEUTRAstar
IMPIANTI DI SEPARAZIONE FANGHI E OLI DEV + NEUTRAcom DEV + NEUTRAsed + NEUTRAstar Pozzoli depurazione s.r.l. via M.Quadrio 11, 23022 Chiavenna SO P.IVA: 01263260133, REA: 61186, Telefono 0343 37475 (3 Dettagli COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO
A l l e g a t o A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RIFERIMENTO (ERRATA CORRIGE AL C.M.E. ALLEGATO ALLA GARA ED INSERITO SUL WEB) PROPRIETA ANCONAMBIENTE S.P.A. VIA DEL COMMERCIO 27, 60127 ANCONA OGGETTO OPERE Dettagli IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA. Divisione Depurazione E DISSABBIATORI DEGRASSATORI VASCHE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF VASCHE SETTICHE FANGHI ATTIVI IMPIANTI A
Comune di Frascati Provincia di Roma pag. 1 RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il suo collegamento al collettore ACEA lungo Via Enrico Fermi. Dettagli REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Etra S.p.A. Energia Territorio Risorse Ambiente REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Approvato dall Assemblea di ATO Brenta il 26 aprile 2010 con deliberazione n. 2 INDICE TITOLO I Disposizioni generali... Dettagli CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, N. 11633. (Pres. Cons. Sup. - Serv. Tecn. Centrale, 7 gennaio 1974)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, N. 11633 (Pres. Cons. Sup. - Serv. Tecn. Centrale, 7 gennaio 1974) Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque Dettagli OPERE SPECIALI PREFABBRICATI
OPERE SPECIALI PREFABBRICATI (Circ. Min. 13/82) ISTRUZIONI SCRITTE (Articolo 21) Il fornitore dei prefabbricati e della ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti Dettagli TUBI E MANUFATTI IN CEMENTO PREFABBRICATI PER STRADE - FOGNATURE - EDILIZIA
TUBI E MANUFATTI IN CEMENTO PREFABBRICATI PER STRADE - FOGNATURE - EDILIZIA INDICE GENERALE PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PAG. 5 NOVITÀ 2012 SISTEMA QUALITÀ MARCATURA CE MOVIMENTAZIONE E POSA PAG. 6 PAG. 7-8 TUBI Dettagli REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA AL SERVIZIO DELLE VIE ASIAGO, ORTIGARA, ROVIGO, COL DI TENDA E ALPE DI SIUSI
BS OHSAS 18001 - ISO 50001 viale E. Fermi 105 20900 Monza (MB) tel 039 262.30.1 fax 039 2140074 p.iva 03988240960 capitale sociale 29.171.450,00 brianzacque@legalmail.it www.brianzacque.it progetto: REALIZZAZIONE Dettagli Manuale tecnico di progettazione
Manuale tecnico di progettazione Informazioni tecniche, tabelle di calcolo, descrizioni di capitolato Adduzione idrica e riscaldamento Scarico e pluviali Indice Impianti di scarico Considerazioni generali Dettagli PROGETTO DI UNA RETE FOGNARIA Roma Castellaccio comparto 2
Oggetto Corso Docente PROGETTO DI UNA RETE FOGNARIA Roma Castellaccio comparto 2 PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO (2 MODULO) Ingegneria Civile Prof. Corrado Paolo Mancini Berti Andrea Campolese Mattia Dettagli SERBATOI A SINGOLA PARETE
SERBATOIO DA INTERRO: serbatoi cilindrici ad asse orizzontale, a singola o doppia parete per il deposito nel sottosuolo di liquidi infiammabili e non. Costruiti con lamiere in acciaio al carbonio tipo Dettagli COMUNE DI LENDINARA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO
COMUNE DI LENDINARA Provincia di Rovigo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 74 del 30.11.2009 ESECUTIVO DAL 28.12.2009 Dettagli ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Regolamento del Servizio Idrico Integrato REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INDICE CAPO I CONDIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Dettagli ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA SETTORE TECNICO UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ELENCO PREZZI UNITARI RESP. UFFICIO Dettagli REGOLAMENTO per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia
Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 dell Assemblea Consortile dell 8 maggio 2009 REGOLAMENTO per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia Dettagli INDICE 2 SEDE STRADALE AD USO PUBBLICO 2 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 3 4 SEGNALETICA STRADALE 3 5 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE PLUVIALI 5
INDICE pag. Premessa 2 SEDE STRADALE AD USO PUBBLICO 2 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO 3 4 SEGNALETICA STRADALE 3 5 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE PLUVIALI 5 6 CONDOTTE DI FOGNATURA ACQUE NERE 6 7 RETE DI DISTRIBUZIONE Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
Riferimenti Normativi - D. Lgs. 152/06 (Testo Unico) Delib. Int. 04/02/1977 Leggi e Regolamenti locali D.M. 185/03 (riutilizzo acq. reflue) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti Dettagli (omissis) ALLEGATO 5 - NORME TECNICHE GENERALI. (omissis)
Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04.02.1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, Dettagli Maggior semplicità per un impianto migliore e più economico
lindab ventilation Maggior semplicità per un impianto migliore e più economico TÜV ha testato cinque sistemi di canali e documentato i vantaggi delle diverse soluzioni. Cos è TÜV TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein Dettagli Trattamenti delle acque di scarico per piccole comunità Pretrattamento di acque reflue domestiche: FOSSE SETTICHE O FOSSE IMHOFF?
Seminario tecnico Monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura: Protocollo di intesa per la realizzazione di trattamenti individuali di depurazione delle acque reflue domestiche Trattamenti Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
AMIANTO PIANO DI LAVORO Piano di lavoro [art. 256 D. Lgs. 81/2008] I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all Albo nazionale Dettagli la nuova generazione
O - D - Giugno - 20 Sistemi di adduzione idrica e riscaldamento in Polibutilene la nuova generazione Push-fit del sistema in polibutilene Sistema Battuta dentellata La nuova tecnologia in4sure è alla base Dettagli PROGETTO ESECUTIVO: COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E_ SCALA. Progettista: COMUNE DI ROMBIOLO. Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria
COMUNE DI ROMBIOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E_ SCALA Progettista: VISTO: Comune di Rombiolo Via Dettagli COMUNE DI TROPEA (Provincia di Catanzaro)
LA PROTEZIONE DA RISCHI DI CADUTA DAI LUCERNARI nelle coperture industriali MANUALE TECNICO APPLICATIVO A CURA DI ASSOCOPERTURE PERCHÈ PROTEGGERE I VUOTI Riteniamo necessario parlare ai tecnici del settore Dettagli Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo
EDIZIONE 1 / Volume 1 Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo Sezione Blocchi e Pavimenti Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo Dettagli L.R. 31-5-2006 n. 20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2006, n. 17, parte prima.
L.R. 31-5-2006 n. 20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2006, n. 17, parte prima. Epigrafe Premessa Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli Sistema Multistrato. per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili
Sistema Multistrato per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili LISTINO 05/2012 INDICE Pag. Tubo Multistrato in Rotolo (PEX/AL/PEX) 4065 04 Tubo Multistrato in Barre (PEX/AL/PEX) Dettagli unità D I M E N S I O N I I M P O R T I DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
pag. 1 R I P O R T O LAVORI A CORPO 1 RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALE P001 ESISTENTE Prezzo per rimozione a qualsiasi altezza di armatura stradale esistente, completa di accessori elettrici e lampada, previo Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale 7 Aprile 2014 Indice Parte I Dettagli OPERE PREFABBRICATE INDUSTRIALI
Comune della Spezia MARIO NIRO 5S a.s. 2013/2014 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA RELATIVA AL PROGETTO DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE DA EDIFICARE PRESSO IL COMUNE DELLA SPEZIA, VIA MONTALBANO CT FOGLIO 60, MAPPALE Dettagli ELENCO PREZZI UNITARI
ELENCO PREZZI UNITARI PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI ACQUA, RETI FOGNARIE E IMPIANTI DI ALLACCIAMENTO UTENZA Distretto Operativo OPER / COORD / SUP EDIZIONE 02 / 2012 SOCIETÀ ACQUE POTABILI p.a. C.so Dettagli ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.)
Foglio n 1 di 6 ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI (D.M. 37/08, Delibera 40/04 e succ. mod.) Intervento su impianto gas portata termica (Q n )= 34,10. kw tot Impresa/Ditta: DATI INSTALLATORE Resp. Tecnico/Titolare: Dettagli codice descrizione un. mis. pr. unit.
01.P24.A10.005 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 Dettagli Università degli studi di Firenze
Università degli studi di Firenze Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per la Tutela dell Ambiente e il Territorio Anno Accademico 2010-2011 Progettazione preliminare di un sistema di casse di laminazione Dettagli Gestione delle vasche di prima pioggia: sistemi di pulizia e automazione. Andrea Mariani
Gestione delle vasche di prima pioggia: sistemi di pulizia e automazione Andrea Mariani Pulizia delle vasche volano e di prima pioggia LE ACQUE PIOVANE: Contengono SEDIMENTI - DEPOSITI in vasca; - Riduzione Dettagli REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
COMUNE di SAMBUCA DI SICILIA Provincia Regionale di Agrigento REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Il CAPO AREA TECNICA Geom. Maniscalco Giovanni PREMESSA In forza della sopravvenuta legge Dettagli CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO. kio-polieco.com
CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO kio-polieco.com Group ha recentemente brevettato un innovativo processo di produzione industriale per l impiego di uno speciale materiale composito. CHIUSINO KIO EN 124 Dettagli TOP SOL TOP BRIDGE IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI E S S E INFRASTRUTTURE
TOP SOL TOP BRIDGE E S S E D I V I S I O N E INFRASTRUTTURE E D INF IMPALCATI IN C.A.P. AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI giulianedmp SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L EDILIZIA giulianedmp TOP SOL / TOP BRIDGE Impalcati Dettagli ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico
ALLEGATO A ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw Opere di adeguamento dell impianto termico A) SOPRALLUOGHI, VISITE TECNICHE, VERIFICHE DI IMPIANTI A.1) Sopralluogo ed esame Dettagli PROGETTO ESECUTIVO: COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E. SCALA. Progettista: COMUNE DI ROMBIOLO. Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria
COMUNE DI ROMBIOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PROGETTO ESECUTIVO: Lavori di completamento opere di urbanizzazione Primaria COMMITTENTE: EL.: n 23 C.M.E. SCALA Progettista: VISTO: Comune di Rombiolo Via Dettagli COMUNE DI TERRALBA. (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 Ordinanza Sindacale n. 41/2012 Prot. n. 12292 ORDINANZA SINDACALE (Adozione misure Dettagli Scheda n 1. Tecnologie ambientali per le Apea SISTEMI MODULARI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA. Aspetti ambientali interessati dalla tecnologia
LIFE+ PROJECT ACRONYM ETA-BETA LIFE09 ENV IT 000105 Scheda n 1 Tecnologie ambientali per le Apea SISTEMI MODULARI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA Aspetti ambientali interessati dalla tecnologia emissioni Dettagli AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
Regione Puglia COMUNE DI VICO DEL GARGANO Provincia di Foggia - Ufficio Tecnico Comunale - III SETTORE - Largo Monastero, civ.6 e-mail aimolaelio@fastwebnet.it. e-mail aimolaelio@comune.vicodelgargano.fg.it Dettagli COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO OGGETTO : PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L AREA D1 DELLA ZONA P1.8 DEL P.R.G.C. RIF. CATASTALI : FOGLIO 26 MAPP.NN.232(ex36/a), 233(ex37/a, 112, 130, 136, 171, Dettagli 1 Sifoni per vasca da bagno Geberit
Sifoni per vasca da bagno Geberit. Sistema.............................................. 4.. Introduzione............................................. 4.. Descrizione del sistema................................. Dettagli COMUNE DI VALDAGNO PROVINCIA DI VICENZA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA 1 MAGGIO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Cornedo Vic.no lì 08 aprile 2013
S T U D I O D I P R O G E T T A Z I O N E C I V I L E E D I N D U S T R I A L E D O T T. I N G. P R E T T O F L A V I O COMUNE DI VALDAGNO PROVINCIA DI VICENZA Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA 1 MAGGIO Dettagli doc. 8A2v Relazione Opere di Urbanizzazione
Gruppo Pasini S.p.a. Programma Integrato di Intervento Ex E.Marelli - Proposta di Variante Relazione Opere di Urbanizzazione Progettisti: Gruppo Pasini S.p.a. V.le Edison 50 2099 Sesto San Giovanni (MI) Dettagli DIA N ANNO Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di GALLARATE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA EDILIZIA
DIA N ANNO Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di GALLARATE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA EDILIZIA ai sensi degli articoli 41 e 42 L.R. 11.03.2005 n.12 e successive modifiche ed integrazioni Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli REGOLAMENTO. Comune di Follonica. di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la tutela del territorio
Comune di Follonica di igiene urbana, sanità pubblica e veterinaria e per la tutela del territorio Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 26 ottobre 2006 REGOLAMENTO INDICE INDICE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli Norme del Documento di Piano
Norme del Documento di Piano SOMMARIO: ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI... 3 ART. 2. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO... 4 ART. 3. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE... Dettagli COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova. progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci * * *
COMUNE DI RONCO SCRIVIA Provincia di Genova progetto preliminare relazione di progetto elaborati grafi ci ina 1 L Amministrazione comunale di Ronco Scrivia (provincia di Genova) intende integrare la dotazione Dettagli LE ROTATORIE DI SECONDA GENERAZIONE
LE ROTATORIE DI SECONDA GENERAZIONE Alcuni criteri di pianificazione delle rotatorie Cenni alla manualistica della Regione Piemonte, della Regione Lombardia e di altri Paesi europei Torino, 14 DICEMBRE Dettagli SP 73 DELLA SERRA Interventi urgenti di adeguamento dell' attraversamento idraulico al km 2+800 e al km 4+800
SP 73 DELLA SERRA Interventi urgenti di adeguamento dell' attraversamento idraulico al km 2+800 e al km 4+800 n ordine codice descrizione un. mis. quantità pr. unit. importo 1 01.P24.A10.005 Nolo di escavatore Dettagli Variante al Piano di Lottizzazione Belloli RELAZIONE
Variante al Piano di Lottizzazione Belloli RELAZIONE 1) Inquadramento della variante In attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente dal 10 marzo 2005 il Consiglio Comunale di Ghisalba Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE
REGOLAMENTO PER ATTIVITA DI VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CAPO AREA INFRASTRUTTURE CIVILI ING. WALTER RICCI DIRIGENTE SERVIZIO STRADE ARCH. MARTA MAGNI CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Dettagli CALEFFI. Valvola di scarico termico con reintegro incorporato. serie 544 01058/09. sostituisce dp 01058/07. Funzione
Valvola di scarico termico con reintegro incorporato serie 544 R EGI STERED BS EN ISO 9001:2000 Cert. n FM 21654 UNI EN ISO 9001:2000 Cert. n 0003 CALEFFI 01058/09 sostituisce dp 01058/07 Funzione La valvola Dettagli IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici. Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti
IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti gli utilizzi tecnici dell acqua in un edificio ACQUA FREDDA SANITARIA Dettagli LA LEGGE QUADRO 447/95 E I DECRETI ATTUATIVI
Decreto Ministeriale del 12/09/2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica Dettagli Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, standard equivalente: computo estimativo di massima
Ing. Andrea Roma Via Messina 3 20154 Milano Programma Integrato di Intervento Cascina Boffalora Aggiornamento Dicembre 2012 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, standard equivalente: computo Dettagli Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
CARTA SEMPLICE FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81 ALL A.S.L. N. CN2 ALBA BRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Via Vida Dettagli ...LEGGETE I DATI TECNICI E CAPIRETE... intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO. per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile
Relazione tecnica L autorimessa interrata di Via Camillo Corsanego, viene realizzata nel V Municipio ai sensi della Legge 122/89 art.9 comma 4 (Legge Tognoli). Il dimensionamento dell intervento è stato Dettagli QUADRO GENERALE DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA COLLINARE
QUADRO GENERALE DELLE PARTICELLE CATASTALI RICADENTI NELLA PERIMETRAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA COLLINARE foglio mappale dimensione in mq 23 42 1.388 mq 23 35 1.354 mq 23 Dettagli Num.Ord. TARIFFA E L E M E N T I unitario TOTALE ANALISI DEI PREZZI
pag. 2 Nr. 1 CHIUSURA MASSICCIATA STRADALE eseguita con fornitura e messa in opera di materiale D.0001.3 di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto di cava dello spessore di mm 0-2, rispondente Dettagli COMUNE DI OSIMO Provincia Ancona
COMUNE DI OSIMO Provincia Ancona SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SOTTOSOGLIA A SCOMPUTO TOTALE O PARZIALE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. Adottato con Dettagli Sintesi dei risultati ottenuti nel primo anno di sperimentazione
Sintesi dei risultati ottenuti nel primo anno di sperimentazione Linea 1 Nella linea 1 sono state impiantate due prove di confronto parcellare nei due siti sperimentali di Antria e Marciano. Il materiale Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli Ai Comuni Alle Province Alle Autorità d'ambito Ai gestori del servizio pubblico di fognatura e depurazione All'A.R.P.A.V.
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 9/8/02, approvata con D.G.R.V. n. 2106 del 2/8/02, recante "Norme di Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Testo coordinato Dettagli ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO
PROFESSIONALITÀ AFFIDABILITÀ RESPONSABILITÀ LE SOLUZIONI AMBIENTALI INTEGRATE DI UN GRUPPO LEADER SOLYECO GROUP ha reso concreto un obiettivo prezioso: conciliare Sviluppo e Ambiente. Questa è la mission Dettagli PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI
PROGETTO DI TOMBINATURA DEL RIO SALSO IN LOC. FRATTA TERME tratto con sponde libere ( m. 65 circa ) OPERE COMPUTATE 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI N. VOCE DESCRIZIONE LAVORAZIONE QUANTITA' PREZZO UNIT. TOTALE Dettagli GENNAIO Articoli e Comma Tipo N. Violaz. Tot.. 7 Circolava in c.a. in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica verticale Verbali 1 41,00
GENNAIO 7 Alla guida del veicolo non rispettava le prescrizioni imposte dalla segnaletica verticale indicante il senso rotatorio. Verbali 2 82,00 7 In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli NORME TECNICHE DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE
COMUNE DI: SAN GIACOMO FILIPPO Provincia di Sondrio ATTUAZIONE DELLA D.G.R n.- 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive integrazioni Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni Dettagli Servizio di Pulizia della sede del Comando di Roma Carabinieri per la tutela della Salute, viale dell Aeronautica n. 122
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli INDICE. 1. Recupero ambientale..pag.2. 2. Calcolo economico delle operazioni di recupero ambientale...3
INDICE 1. Recupero ambientale..pag.2 2. Calcolo economico delle operazioni di recupero ambientale....3 M.F.G. service s.a.s. di A.L Incesso 1. Recupero ambientale Istanza di ampliamento di calcare Prima Dettagli REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE RETI DI BANDA LARGA
Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE Dettagli Requisiti minimi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie temporanee.
Requisiti minimi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie temporanee. Sono definite temporanee tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri ecc. aperte al pubblico, in cui, Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
1 LIBRETTO DI CENTRALE OBBLIGATORIO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kw (ART. 11, COMMA 9, DPR 26 AGOSTO 1993, N 412) Conforme al modello pubblicato Dettagli ALLEGATO R ELENCO PREZZI
A r c h i t e t t o R i n a l d i n i E t t o r e R a v e n n a, V i a l e d e l l a L i r i c a n. 4 3 T e l 0 5 4 4 405979 F a x 0 5 4 4 272644 comm. part. Emissione Spec foglio di Mar2014 COMMITTENTE: Dettagli Il Magistrato alle Acque di Venezia per la riqualificazione dell Arsenale
1 Maria Giovanna Piva * * Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia Il Magistrato alle Acque di Venezia per la riqualificazione dell Arsenale Da moltissimi anni il Magistrato alle Acque opera per Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
C Caldaia L'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione. v. Camera di combustione, Centrali termiche, Efficienza di un impianto Dettagli 5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
5. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità Dettagli Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H

References: sentenza 
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART.67
 art.9