Source: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzg44f6obvfzygmnbnge
Timestamp: 2019-07-19 13:13:39+00:00

Document:
85/1978 Sb. - Beck-online
85/1978 Sb.: od 13. 10. 2000
ČÁST DRUHÁ. KONTROLY, REVIZE A ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ (§ 3-10)
§ 4 Revize zařízení
§ 5 Příprava revize zařízení
§ 8 Zpráva o revizi
§ 9 Zkouška zařízení
§ 10 Příprava zkoušky zařízení
ČÁST TŘETÍ. REVIZNÍ TECHNIK (§ 11-13)
ČÁST ČTVRTÁ. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 14-16)
85/1978 Sb. znění účinné od 13. 10. 2000
nařízením č. 352/2000 Sb.
Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce, a to zařízení pro
Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 stupňů C absolutní tlak (tense) par vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2). 1
Provedením revizí ( § 4) nebo zkoušek ( § 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení 2 vydává inspektorát bezpečnosti práce 3 (dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění 4 vydané inspektorátem.
KONTROLY, REVIZE A ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ (§ 3-10)
Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.
Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.
Revize zařízení jsou výchozí ( § 6) a provozní ( § 8); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. 5 Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
Pro provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat jej podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.
Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona5a a nařízení vlády5b před jejich uvedením na trh.
podle potřeby zajistí spolehlivé odpojení zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti úrazů a havárie,
podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do stavu netečné atmosféry (inertizace), 6 popřípadě v zařízení zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,
provede nezbytná měření v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob nebo k ohrožení majetku, a podle výsledku měření stanoví a učiní potřebná opatření,
provede podle místních podmínek v potřebném rozsahu protipožární opatření podle obecných předpisů, 7
zajistí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků a vybaví je potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními prostředky,
zajistí pro případ potřeby dýchací a oživovací techniku, a vyžaduje-li to technologický postup, i protiplynovou nebo záchrannou službu.
kvalita vedení montážní dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy 8 v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a projektovaným technickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.
Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením na základě projektové dokumentace zařízení technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména:
rozsah zkoušky a podrobný popis úkonů prováděných při zkoušce,
nezbytná opatření pro bezpečné provedení zkoušky,
podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou.
Jestliže zkouška zařízení nebyla úspěšná, musí se opakovat po odstranění zjištěných závad.
vytyčení a zřetelné označení bezpečnostního pásma podle požadavků projektu zařízení v případech, že při zkouškách jsou překračovány provozní hodnoty nebo uměle vytvořeny havarijní stavy, popřípadě jsou zařízení krátkodobě přetížena,
aby se v případech uvedených v písmenu a) nezdržovaly v průběhu zkoušky v bezpečnostním pásmu nepovolané osoby,
aby se pracovníci pověření prováděním zkoušky zdržovali v průběhu zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,
aby měřící a ovládací zařízení, která se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,
aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak,
aby byla zajištěna správnost hlavních měřicích přístrojů podle zvláštních předpisů. 9
REVIZNÍ TECHNIK (§ 11-13)
Organizace je povinna pracovníka, kterého chce pověřit prováděním revizí nebo zkoušek zařízení, přihlásit k prověření odborné způsobilosti inspektorátu.
Pracovník přihlášený k prověření odborné způsobilosti musí být zdravotně způsobilý 10 a musí:
mít vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden rok odborné praxe nebo
mít úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně tři roky odborné praxe nebo
být vyučen v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe; v tomto případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami zařízení.
Žádost o prověření odborné způsobilosti musí obsahovat:
údaje o vzdělání a délce odborné praxe pracovníka,
označení druhu a rozsahu požadovaného osvědčení a označení zařízení, jehož revize nebo zkoušky bude pracovník provádět,
druh práce a místo výkonu práce pracovníka,
název a sídlo organizace, otisk razítka a podpis vedoucího organizace.
Termín a místo prověření odborné způsobilosti sdělí inspektorát organizaci nejméně 30 dnů předem.
Při prověřování odborné způsobilosti přezkouší inspektorát pracovníka ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z teoretických znalostí z oboru plynových zařízení s přihlédnutím k požadovanému druhu a rozsahu osvědčení.
Jestliže organizace žádá o rozšíření rozsahu osvědčení, prověří inspektorát odbornou způsobilost pracovníka přezkoušením podle odstavce 5 a vydá mu nové osvědčení. K žádosti o rozšíření rozsahu osvědčení musí být připojeno i dosavadní osvědčení pracovníka.
Na základě úspěšného přezkoušení podle § 11 odst. 5 vydá inspektorát pracovníkovi do 30 dnů po přezkoušení osvědčení, ve kterém vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti.
Druh osvědčení se stanoví podle druhu zařízení uvedených v § 1 odst. 2.
Reviznímu technikovi, který provádí revize nebo zkoušky zařízení v rozporu s touto vyhláškou nebo s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, může inspektorát osvědčení odebrat, popřípadě omezit jeho rozsah.
Revizní technik pověřený revizí zařízení je povinen zejména:
provádět revize zařízení v rozsahu svého osvědčení,
vypracovat technologický postup revize,
o výsledku revize vyhotovit zprávu o revizi,
v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžité odstavení zařízení z provozu,
na základě výsledku revize navrhnout opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
spolupracovat při školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, a zúčastňovat se jejich přezkoušení.
Revizní technik pověřený zkouškou zařízení je povinen zejména:
provádět zkoušky zařízení v rozsahu svého osvědčení,
vypracovat technologický postup zkoušky ( § 9 odst. 2),
v rámci pověření organizace řídit přípravné práce ke zkoušce zařízení a kontrolovat, jsou-li při zkoušce dodrženy platné předpisy, technické normy a technologický postup,
o výsledku zkoušky vyhotovit zápis,
na základě výsledku zkoušky doporučit uvedení zařízení do provozu.
§ 4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb․, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátu bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.
§ 4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb.
Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení.
ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech;
Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany.
Např. ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech; ČSN 38 6462 Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích; ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu.
Vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.
Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření č. 19/1970 Věst. MZd ČSR o posuzování dočasné neschopnosti k práci.
Přehled souvislostí Verze(2) Judikatura (2) Novelizováno (1) Aktuální k datu Historie Editorial Záložky
Souvislosti k 85/1978 Sb.: § 4
od 13.10.2000 01.01.1979 - 12.10.2000

References: § 4

§ 5

§ 8

§ 9

§ 10
 § 4
 § 9
 § 6
 § 8
 § 11
 § 1
 § 9

§ 4
 zákona č. 174

§ 4
 zákona č. 174
 § 4