Source: http://certificamossa.blogspot.com.co/2016/04/
Timestamp: 2018-05-25 02:53:57+00:00

Document:
abril 2016 ~ Certificamos S.A
Certificamos S.A
¿Qué es el RETILAP?
Nuestra Empresa renovó su Certificado 10-OIN-083
Instructivo para consultar su Dictamen en la Págin...
MARCO LEGAL DEL RETILAP
CÁLCULO DE CONDUCTORES BOMBA CONTRA INCENDIO
La temperatura en el cálculo del conductor
Impacto del neutro flotante en redes de distribuci...
CÁLCULOS DE DEMANDA PARA INSTALACIONES COMERCIALES...
TAMAÑO DEL CONDUCTOR Y LA NTC 2050
¿Que es Eficiencia Energética?
Regresar a la página web de Certificamos
by Certificamos S.A on 11:32 No comments
A partir del 1 de abril de 2010, empezó a regir el reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico-RETILAP para las empresas que trabajan en el sector de la iluminación y el alumbrado público.
Este reglamento establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación.
El reglamento técnico se aplica a toda instalación de iluminación o alumbrado público y privada construida, ampliada o remodelada a partir de su entrada en vigencia, de conformidad con:
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN NUEVAS:
Se considera instalación de iluminación nueva aquella que se construya con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de RETILAP.
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN:
Se entenderá como ampliación de una instalación de iluminación la que implique aumento de área con requerimiento de iluminación, instalación de nuevas fuentes de iluminación, modificación de las potencias de las fuentes, montaje adicional de dispositivos, equipos y luminarias.
REMODELACI?N DE INSTALACIONES DE ILUMINACI?N Y ALUMBRADO P?BLICO:
Se entenderá como remodelación de una instalación de iluminación la sustitución de dispositivos, equipos, controles, luminarias y demás componentes de la instalación de iluminación. La parte remodelada deberá demostrar la conformidad con el reglamento.
Fuente: COLOMBIANA DE INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA.
http://www.colombianaing.com/contenido.php?id_contenido=5
by Certificamos S.A on 11:31 No comments
La Compañía Colombiana de Certificación comunica a sus clientes, ingenieros y comunidad en general que el pasado 22 de Febrero de 2016 renovó su certificado 10-OIN-083.
Puede verlo en el siguiente enlace: Certificado de Acreditación 2016
Instructivo para consultar su Dictamen en la Página Web
by Certificamos S.A on 11:30 No comments
Para consultar los dictámenes en nuestro sitio web www.certificamossa.com. debe escribir el número del dictamen seguido de un guión y el número de la hoja. Debe escribirlo sin espacios.
Para mayor información puede consultar el siguiente archivo: Instructivo para consultar su dictamen
by Certificamos S.A on 10:03 No comments
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 3 del Decreto 070 de 2001; fue establecido por el gobierno en el Artículo 13 del Decreto 2424 de Julio de 2006 las siguientes funciones del ministerio de Minas y Energía, en relación con el servicio de alumbrado público.
Expedir los reglamentos técnicos que fijen los mínimos requisitos que deben cumplir los diseños, los soportes, las iluminarias y demás equipos que utilicen en la prestación del servicio del alumbrado público.
Recolectar y divulgar directamente o en colaboración con entidades públicas o privadas, información sobre nuevas tecnologías y sistemas de medición aplicables al servicio de alumbrado público.
Expedir la reglamentación correspondiente al ejercicio de la interventoría en los contratos de prestación del servicio de alumbrado público.
Asé mismo el artículo 4 del decreto 2501 de julio 4 de 2007 de uso racional y eficiente de energía eléctrica en iluminación y alumbrado publicado establece que el Ministerio de minas y energía expedirá el reglamento técnico correspondiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica en iluminación y alumbrado público.
Después de la pérdida de vigencia los términos de homologación y las NTCOO (Normas técnicas colombianas obligatorias) el ministerio MINMINAS (ministerio de minas y energía), emite el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP), cuyo objeto es establecer las reglas generales que se deben tener en cuenta en los sistemas de iluminación interior, exterior y alumbrado público.
Fuente: www.codensa.com
by Certificamos S.A on 9:57 1 comment
Debido a la confusión que ha causado la aplicación del artículo 695 de CEC o NTC 2050, nos permitimos hacer un aporte al respecto.
El artículo 695 aplica a las bombas eléctricas contra incendio (BCI), sus fuentes de alimentación, circuitos de interconexión y equipos de interconexión y conmutación. El CEC basado en el NEC incluye el desempeño del sistema
de alambrado y la fuente de alimentación.
Anexamos el documento. Autor: Ing. Hernando Arias Marin
ANEXO:CALCULO MOTORES BCI segun NEC
by Certificamos S.A on 9:55 1 comment
Los requerimientos contenidos en el artículo 110 del NEC son generales y deben ser acatados en todas las instalaciones eléctricas a las que estas disposiciones aplican. Puede leer el documento completo en el siguiente enlace: La temperatura en el cálculo del conductor.
Por: Ing. Hernando Arias Marín
Si el neutro de una red se abre o rompe tanto en el lado de la fuente (trafo, generador, etc.) o en el lado de la carga (tablero de distribución del usuario), el neutro flotará o perderá su resistencia a tierra.
Para leer más sobre el Impacto del neutro flotante en redes de distribución, puede visitar el siguiente enlace: Impacto del neutro flotante en redes de distribuci
CÁLCULOS DE DEMANDA PARA INSTALACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES
by Certificamos S.A on 9:54 1 comment
Las instalaciones comerciales e industriales tales como oficinas, bancos, tiendas o almacenes, restaurantes, talleres, refinerías y otras plantas industriales tienen diferentes cargas eléctricas. Puede leer el documento completo en el siguiente enlace: CALCULOS DE DEMANDA PARA INSTALACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES
Por: Ing. Hernando Arias Marín.
by Certificamos S.A on 9:53 No comments
Los requisitos de la NTC 2050 (NEC) para determinar el tamaño del conductor y la protección de sobrecorriente siempre han sido confusas y complejas. NTC Sección 240-3 reglamenta el circuito de alimentación, los conductores de servicio y la protección contra sobrecorriente de acuerdo con sus Intensidad como se especifica en la Tabla 310-16; sin embargo, el artículo 240-3 contiene doce reglas que modifican la obligación general y permite que los conductores no sean protegidos de conformidad con sus Intensidad.
Con reglas de diferentes códigos que modifican los requisitos generales, esto se convierte en abrumador para los cálculos del conductor de circuito y el dispositivo de protección contra la sobreintensidad.
Puede leer el contenido del artículo en el siguiente enlace: Tamaño del conductor y la NTC 2050
by Bibi on 20:52 No comments
La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. La eficiencia energética es el usoveficiente de la energía, de esta manera optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios.
*Tomado de
https://www.youtube.com/channel/UCJmP4d1H51I6USS-mj7amfg
http://certificamossa.com
Le informamos a todos nuestros clientes nuestra nueva dirección: Calle 23 No. 14-04 Barrio Centenario - Pereira .
Debido a la confusión que ha causado la aplicación del artículo 695 de CEC o NTC 2050, nos permitimos hacer un aporte al respecto. El art...
Compañía Colombiana de Certificación - CERTIFICAMOS -
Quienes Somos: La Compañía Colombiana de Certificación – CERTIFICAMOS, es una organización de carácter privado. Tiene su sede en la ciudad d...
Protección por sobrecorriente del transformador según NEC
La protección de sobrecorriente requerida por los transformadores no necesariamente protegerá el primario o los conductores de lado secunda...
Eficiencia energética La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. La eficiencia energ...
La Compañía Colombiana de Certificación comunica a sus clientes, ingenieros y comunidad en general que el pasado 22 de Febrero de 2016 reno...
Los requerimientos contenidos en el artículo 110 del NEC son generales y deben ser acatados en todas las instalaciones eléctricas a las que...
Para consultar los dictámenes en nuestro sitio web www.certificamossa.com. debe escribir el número del dictamen seguido de un guión y el n...
Los requisitos de la NTC 2050 (NEC) para determinar el tamaño del conductor y la protección de sobrecorriente siempre han sido confusas y ...
Si el neutro de una red se abre o rompe tanto en el lado de la fuente (trafo, generador, etc.) o en el lado de la carga (tablero de distrib...
Copyright © Certificamos S.A | Powered by Blogger

References: Artículo 67
 Artículo 3
 Artículo 13
 artículo 4
 artículo 695
 artículo 695
 artículo 110
 artículo 240
 artículo 695
 artículo 110