Source: http://docplayer.es/7219188-Direccion-general-de-industria-subdireccion-general-de-calidad-y-seguridad-industrial-complementaria-itc-ep-6-recipientes-a-presion-transportables.html
Timestamp: 2018-10-22 17:28:43+00:00

Document:
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES - PDF
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES
Download "Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES"
Fernando Marín Alarcón
1 Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Instrucción n Técnica T Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES Junio 2009
2 ITC EP 6: Recipientes a presión transportables ITC EP6: Publicada en Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. Ámbito de aplicación: Se aplica a las condiciones de utilización y a los centros de recarga de los recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y medicinales. Tales como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para su transporte. Equipos incluidos en el art. 2.1.a del RD 222/2001, que transpone la Directiva 1999/36, sobre equipos a presión transportables. Se exceptúan: a) Los cartuchos de GLP. b) Los extintores, que se regirán por el RD 1942/1993, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos (ITC EP-5). 2
3 ITC EP 6: Definiciones Recipiente a presión transportable, término genérico para designar una botella, botellón, botellón criogénico, cilindro o un bloque de botellas. Botella, recipiente a presión transportable con capacidad no superior a 150 litros. Bidón a presión o botellón, recipiente a presión transportable soldado con capacidad superior a 150 y menor de litros. Botellón o recipiente criogénico, recipiente a presión transportable aislado térmicamente para el transporte de gases licuados refrigerados cuya capacidad no exceda de litros. Cilindro o tubo, recipiente a presión transportable sin soldadura con capacidad superior a 150 y no superior a litros. Bloque de botellas, conjunto de botellas unidas entre sí, conectadas mediante una tubería colectora y transportadas como un conjunto indisociable, con capacidad no superior a litros, o en caso de gases tóxicos de litros. Centro de recarga de gases, establecimiento autorizado que dispone de los medios adecuados para poder ejercer la actividad de carga de recipientes de gases. Zona de recarga, espacio donde se realiza la recarga de los recipiente a presión transportable y donde se encuentra la rampa de carga y los latiguillos de conexión. 3
4 ITC EP 6: Tipos de acoplamientos de salida 1. Los recipientes a presión transportables, deberán disponer de los acoplamientos de salida indicados en el anexo I. 2. Para los gases de uso médico se podrán utilizar también los acoplamientos indicados en la norma UNE EN ISO Todos los componentes utilizados en la construcción de los acoplamientos de las válvulas deben ser compatibles con los gases contenidos en las botellas. 4
5 ITC EP 6: Colores de identificación Al objeto de identificar el gas o mezcla de gases contenidos y los riesgos asociados a los mismos, los recipientes a presión transportables se atendrán a la norma UNE EN Los recipientes que cumplan con la norma se identifican con la letra N, marcada dos veces en puntos opuestos sobre la ojiva y con color distinto al de misma. Excepción: a) Las botellas destinadas a contener butano o propano o sus mezclas, se regirán de acuerdo con lo que establece el RD 1085/1992, Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo. b) Los botellones criogénicos deberán ir en colores claros (blanco, plateado, etc.) e identificarán el gas contenido, pintando su nombre en el cuerpo del mismo con letras de un mínimo de 5 centímetros de altura, en dos lugares opuestos. 5
6 ITC EP 6: Condiciones de utilización n de los recipientes Manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes: Se deberá realizar una adecuada manipulación, almacenamiento y utilización de los recipientes, de acuerdo a la ITC MIE APQ-5 del RD 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos químicos Cambio del producto contenido en el recipiente: Antes del cambio, debe comprobarse que el recipiente es adecuado para contener el nuevo producto, las presiones de carga, de prueba y grado de llenado, de acuerdo con las normas del transporte de mercancías peligrosas y UNE-EN Recipientes de gas para uso alimentario o medicinal: Deberán cumplir además las disposiciones que establezca la Administración competente en materia de sanidad. Utilización de recipientes de otros países: Deberán cumplir con lo establecido en el RD 222/2001 y en la presente ITC. Utilización temporal de recipientes con gases no fabricados en España, si justifican lo anterior y además estar al corriente de las pruebas periódicas y que el grado y la presión de llenado cumplan con lo exigido en las normas relativas al transporte de mercancías peligrosas. Estos recipientes sólo podrán utilizarse para el consumo del gas existente y no podrán rellenarse en España. Deben controlarse por un organismo de control que controlará su entrada y salida del territorio nacional, entregando dichas certificaciones al órgano competente de la comunidad autónoma de destino de la importación temporal. 6
7 ITC EP 6: Inspecciones periódicas de los recipientes Se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del RD 222/2001, de 2 de marzo. NOTA: Real Decreto 222/2001, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, relativa a equipos a presión transportables. 7
8 ITC EP 6: Certificado de los Centros de recarga de gases Los establecimientos deberán obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, el certificado de reconocimiento de empresa recargadora de botellas del órgano competente en materia de Industria de la comunidad autónoma en que radique, procediendo a continuación a la inscripción en el correspondiente registro. A la solicitud de certificado de reconocimiento se acompañará la siguiente documentación: a) Proyecto de la instalación que describa el emplazamiento y todos los elementos constitutivos de la instalación. Será firmado por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial. b) Declaración de conformidad CE de cada uno de los equipos a presión de la instalación. c) El certificado de instalación suscrito por el técnico titulado competente de la empresa instaladora. Este certificado será considerado como de dirección técnica. d) El justificante de la inscripción en el Registro de establecimientos industriales. e) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil vigente, aval u otra garantía financiera, suscrita con entidad debidamente autorizada que cubra específicamente esta actividad, con cobertura mínima por accidente de euros. La cantidad indicada se actualizará de acuerdo con las variaciones anuales del IPC. f) Manual de procedimientos de actuación para la recarga de los recipientes. g) Certificado de inspección emitido por un organismo de control autorizado. 8
9 ITC EP 6: Condiciones de emplazamiento de los Centros de recarga. El emplazamiento de la zona de carga cumplirá las condiciones: La zona de carga no será colindante a locales o espacios habitados a menos que se justifique en el proyecto que, en los cerramientos, se dispone de una protección adecuada que sea capaz de soportar el impacto, en caso de accidente, por desprendimiento o explosión de una botella o de alguno de sus componentes. Las aberturas que comuniquen con otros locales y con el exterior (puertas y ventanas) deberán protegerse adecuadamente, de forma que no puedan causarse daños a las personas, a las propiedades y a las cosas en caso de accidente, por impacto físico o por expansión del fluido. Si el emplazamiento no es completamente cerrado, deberán justificarse las condiciones de seguridad en el proyecto de la instalación. 9
10 ITC EP 6: Condiciones previas a la recarga (I) Antes de la recarga deberá comprobarse que se cumplen los requisitos que le sean de aplicación, la presente ITC, y que las condiciones de uso son adecuadas. El Centro de recarga deberá realizar las comprobaciones de las Normas: UNE-EN 1920 Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases comprimidos (excluyendo el acetileno). Inspección en el momento de llenado, o UNE EN Botellas para el transporte de gases. Conjuntos de botellas para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado, o UNE-EN 1919 Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases licuados (excluyendo el acetileno y el GLP) Inspección en el momento del llenado, o UNE-EN 1801 Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de botellas individuales de acetileno, o UNE EN Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de baterías de botellas de acetileno, o UNE-EN Botellas para el transporte de gas. Botellas para acetileno disuelto. Inspección en el momento de llenado, o UNE EN Botellas portátiles de acero soldado para GLP. Procedimiento de verificación antes, durante y después del llenado. 10
11 ITC EP 6: Condiciones previas a la recarga (II) En caso de botellas para uso de CO2 alimentario, además de lo indicado anteriormente, deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) No se podrán recargar botellas con gas licuado residual sin venteo previo del mismo. b) Botellas equipadas con válvula de presión residual (VPR) con dispositivo antirretorno: Comprobar el buen funcionamiento de la VPR (verificación de existencia de gas residual). Si es correcto, proceder a la recarga de CO2 alimentario. c) Botellas sin válvula de presión residual (VPR): Asegurar que los recipientes estén libres de contaminación interior. Se realizarán controles, tales como: Control de presión residual. Purgado. Volteo de la botella con válvula abierta. Si se detectase humedad o indicio de contaminantes, deberá procederse a: Desmontar la válvula de la botella. Inspección visual interna. Limpieza interna de la botella mediante granallado, chorreado o limpieza química. 11
12 ITC EP 6: Recarga de recipientes de otros países 1. Se podrán recargar recipientes provenientes de otros países si han realizado la inspección periódica según se establece en la presente ITC y llevan el marcado π, el marcado ε, o alguna de las contraseñas de aprobación, de acuerdo con el reglamento de aparatos o a presión. Si no van a utilizarse en el Estado, podrán corresponder a otros tipos distintos. 2. La empresa recargadora deberá solicitar la documentación de diseño o inspecciones anteriores, cuando sospeche que la botella no dispone de ningún tipo de registro o si procede de países en los que no existen homologaciones o certificados de conformidad y, muy especialmente, cuando existan dudas sobre la seguridad de la botella. En este sentido, el titular de la botella deberá acreditar que ésta dispone de las marcas correspondientes a una de las certificaciones indicadas en el párrafo anterior. 3. Para poder realizar la recarga de recipientes, deberá cumplirse: a) Se identifique la fecha de la última prueba y cumpla los plazos del art. 6. b) Esté identificado el propietario o responsable de la botella, la autoridad nacional inspectora que efectuó la última prueba, el producto a contener, grado de llenado y la presión máxima de carga. c) La botella, a juicio de la empresa recargadora, se encuentre en buen estado para su utilización. 12
13 ITC EP 6: Inspección n periódica de los centros de recarga 1. Los centros de recarga se someterán a una inspección periódica cinco años, desde la puesta en servicio de la instalación. Se comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de esta ITC y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. Se realizará una prueba del circuito de presión a 1,3 veces la presión máxima de servicio (Pms) de la instalación. Se desmontarán las válvulas de seguridad de la instalación procediéndose a una revisión visual del estado de la misma. Posteriormente, se probarán estas válvulas y se verificará su disparo, precintándolas a la presión máxima de funcionamiento de la instalación. Se comprobará el buen funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). La inspección periódica será realizada por un organismo de control. Se emitirá un acta que indique, en su caso, las posibles deficiencias detectadas que quedará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. 2. Además, el titular de la instalación revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora autorizada, el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita en un informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. 13
14 ITC EP 6: Disposiciones transitorias Disposición transitoria tercera. Empresas proveedoras de gases o fabricantes de botellas: Las empresas autorizadas para la realización de pruebas e inspecciones de botellas en aplicación de la ITC AP-7 podrán continuar con dicha actividad, y en su caso, con la recarga de las mismas, debiendo adaptarse a los requisitos de la ITC EP 6 en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto. Disposición transitoria sexta. Utilización de recipientes a presión transportables: Las botellas y botellones que a la entrada en vigor del Reglamento de equipos a presión cumplan los requisitos de la ITC MIE AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, y no hayan sido revaluados según lo establecido en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo (recipientes sin marcado π), se podrán seguir utilizando si cumplen las condiciones indicadas en la ITC EP-6. Disposición transitoria séptima. Colores de identificación de los recipientes a presión transportables. Las botellas y botellones que utilizan los colores indicados en la ITC MIE AP 7 deberán adaptarse a los que se indican en la ITC EP-6 en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente real decreto. 14
15 ITC EP 6: Normas UNE para la aplicación n de la ITC UNE EN ISO 407 Botellas pequeñas para gases medicinales. Racores para válvulas con estribo de seguridad (pin incluido) UNE EN Botellas para el transporte de gas. Identificación de las botellas de gas (excepto GLP). Parte 3 Código de colores. UNE EN Botellas portátiles de acero soldado para GLP. Procedimientos de verificación antes, durante y después del llenado. UNE-EN 1795 Botellas para el transporte de gas (excluido el GLP). Procedimientos para el cambio de gas de servicio. UNE-EN 1801 Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de botellas individuales de acetileno. UNE-EN 1919 Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases licuados (excluyendo el acetileno y el GLP). Inspección en el momento del llenado. UNE-EN 1920 Botellas para el transporte de gas. Botellas para gases comprimidos (excluyendo el acetileno). Inspección en el mo-mento de llenado. UNE EN Botellas para el transporte de gases. Condiciones para el llenado de baterías de botellas de acetileno. UNE-EN Botellas para el transporte de gas. Botellas para acetileno disuelto. Inspección en el momento del llenado. UNE EN Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). Inspección en el momento de llenado. 15
16 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (I) 16
17 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (II) 17
18 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (III) 3. Acoplamiento tipo C: Inertes. Reservado para gases y mezclas de gases no inflamables, particularmente para los gases considerados como inertes, incluidos la fase gas de los criogénicos, excepto las mezclas de calibración. 18
19 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (IV) 4. Acoplamiento tipo E: Inflamables. Reservado a todos los gases y mezclas de gases que contengan gases inflamables y mezclas, excepto las mezclas de calibración. 19
20 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (V) 20
21 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (VI) 21
22 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (VII) 22
23 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (VIII) 23
24 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (IX) 24
25 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (X) 25
26 ITC EP 6: Anexo I. Acoplamiento de salida para gases (XI) 15. Acoplamiento Z: Botella popular de butano comercial. Reservado para botellas populares de butano Acoplamiento Z1: M 16X 1,5 métrica derechas Acoplamiento Z2: W 13,916X 18 hilos/pulgada derechas Acoplamiento Z3: R 3/8 Gas derechas 16. En aquellos botellones criogénicos que dispongan de más de una salida para sus diferentes usos (gas, líquido, venteo), el acoplamiento de la salida de gas seguirá siendo el previsto en los tipos que se indican anteriormente y los acoplamientos para salida/entrada en fase líquida y venteo serán los siguientes: La pieza de conexión (racor) debe estar fijada de manera permanente a la válvula de salida mediante estañado, soldadura de plata, resinas epoxi o similares, de forma que impida su sustitución por personal ajeno al envasador. 26
27 ITC EP 6: Gracias por su atención Alguna pregunta? 27
EMPRESAS INSTALADORAS, REPARADORAS, RECARGADORAS E INSPECTORAS EN LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS A PRESION.
EMPRESAS INSTALADORAS, REPARADORAS, RECARGADORAS E INSPECTORAS EN LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS A PRESION. Empresa instaladora, reparadora, recargadora o inspectora habilitada en equipos a presión: Persona
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12375 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Ámbito de aplicación.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 EXTINTORES DE INCENDIOS. (O. 31-5-1982. BOE 23-6-1982) (O. 26-10-1983. BOE 7-11- 1983) (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985) (O. 15-11-1989. BOE 28-11-1989) (O. 10-3-1998.
Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias R.D. 379/01
Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Página 1 de 7 Almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias R.D. 379/01 REAL DECRETO
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Modificaciones Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
D.O.E. Número 146 22 Diciembre 2005 17887 4. Se excluyen del Anexo I los municipios de Villa del Campo y Guijo de Coria. 5. El Anexo II queda redactado como sigue: A N E X O II Holguera Riolobos Polígonos
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Documento 29-08-2005 Proyecto de REAL DECRETO., por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. El Real Decreto 1244/1979,
GUÍA RESUMEN DEL RSIF: EXIGENCIAS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS FRIGORISTAS
GUÍA RESUMEN DEL RSIF: EXIGENCIAS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS FRIGORISTAS Realizada por AEFYT 1.- Competencia de la Empresa Frigorista. La instalación, modificación, reparación y mantenimiento
SEGURIDAD INDUSTRIAL APARATOS Y EQUIPOS A PRESIÓN R.D.2060/2008 RD 2060/2008 REQUISITOS: INSTALACION PUESTA EN SERVICIO INSPECCIONES PERIODICAS REPARACIONES MODIFICACIONES PRESION MAXIMA ADMISIBLE 0,5
Aparatos a presión (I): Definiciones. Clasificación. Certificación
Año: 2007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 760 Aparatos a presión (I): Definiciones. Clasificación. Certificación Equipements sous pression: Définitions. Classification. Certification
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (Actualizado a Abril / 2010) ÍNDICE REAL DECRETO 2060/2008,
NORMATIVA AMBIENTAL SOBRE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE ALTA TENSIÓN NOTA INFORMATIVA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL NORMATIVA AMBIENTAL SOBRE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE ALTA
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12350 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP 3 REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS CAPÍTULO I Ámbito de aplicación y definiciones Artículo
NORMATIVIDAD NACIONAL REFERENTE A EXTINTORES PORTÁTILES
NORMATIVIDAD NACIONAL REFERENTE A EXTINTORES PORTÁTILES PRIMERA JORNADA TÉCNICA UNIÓN CHALACA Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com HSE PERU S.A. COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN PROTECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA INDICE: 1.- OBJETIVO 2.- REFERENCIAS LEGALES 3.- CAMPO DE APLICACIÓN 4.- RESPONSABILIDAD 5.- EJECUCIÓN 6.- CONTROL 7.- REGISTRO 8.- ACTUALIZACIÓN
EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07
EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07 INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Página 1 DE 8 Extracto normativo ITC IGC 07
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
* Las enmiendas o los erratum solamente sustituyen o complementan a la norma en determinado/s punto/s.
NORMAS UNE DE REFERENCIA EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. Listado de normas de la ITC-ICG 11, actualizado a 1 de septiembre de 2010 que, de acuerdo con el
REGLAMENTO EQUIPOS A PRESIÓN
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN 12 de diciembre de 2008 2008 REGLAMENTO EQUIPOS A PRESIÓN CURSO OPERADOR DE CALDERAS DE 12/12/2008 REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN 12 de diciembre de 2008 REGLAMENTO DE
ONNC - RE - 004 REGLAMENTO ESPECIFICO PARA CERTIFICACIÓN POR MARCA INTN- SERVICIOS PARA EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGIA REGLAMENTO ESPECIFICO PARA CERTIFICACIÓN POR MARCA INTN- SERVICIOS PARA EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO ONNC - RE - 004 ORGANISMO NACIONAL
R.I.P.C.I. MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece
DATOS AUDITORÍA EJEMPLO CENTRALES/ AREAS ALMACENAMIENTO CAT 1 NS-108
DATOS AUDITORÍA EJEMPLO DATOS DEL CLIENTE CLIENTE DIRECCION REALIZADO POR FECHA CENTRALES/ AREAS ALMACENAMIENTO CAT 1 NS-108 1. COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES SI NO 75% de perímetro cerrado como máximo
DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO
manipulación de botellas de gases licuados o a presión
manipulación de botellas de gases licuados o a presión 19 GUÍA INFORMATIVA HOSPITAL DONOSTIA Unidad Básica de Prevención Salud Laboral DEFINICIONES Botella Es el recipiente destinado al almacenamiento
LEGISLACIÓN AMBIENTAL (Actualizada en octubre de 2013) EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES dispone de consultores con más de 10 años de experiencia, que les pueden asesoras en la interpretación de esta legislación
Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre
Extintores portátiles - Servicio técnico - Requisitos
Versión Final Comité - Abril 2012 NORMA CHILENA NCh3268-2012 Extintores portátiles - Servicio técnico - Requisitos Preámbulo El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su
CÓMO CONVERTIRSE EN AUTOMANTENEDOR
EVARISTO TEJEDOR POVEDA ING. TÉC. INDUSTRIAL Madrid, 9 de Junio de 2011 1 INDICE 1-. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO EN LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2-. ALCANCE 3-. REGLAMENTACIÓN APLICABLE
RECIPIENTES A PRESION. CILINDROS PORTÁTILES PARA CONTENER GLP. SELLO DE INVIOLABILIDAD (MARCHAMO). ESPECIFICACIONES
REGLAMENTO TÉCNICO UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA CR-junio-04 RECIPIENTES A PRESION. CILINDROS PORTÁTILES PARA CONTENER GLP. SELLO DE INVIOLABILIDAD (MARCHAMO). ESPECIFICACIONES CORRESPONDENCIA: Este reglamento
PRUEBA DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS CON DETECTORES PORTÁTILES
PRUEBA DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS CON DETECTORES PORTÁTILES PROCEDIMIENTO Norma:... SM DP P 01 Revisión:... 1 Promotor:... Gcia de CSyMA Índice y Contenido 1. OBJETIVO... 1 2. ALCANCE... 1 3. RESPONSABILIDADES...
Inscripción en el Registro de aparatos a presión de nuevas instalaciones, revisiones, cambios de titularidad y cambios de emplazamiento.
Quién puede solicitarlo? Cuándo solicitarlo? Dónde dirigirse? Qué se debe presentar? Cómo solicitarlo? Sanciones Información complementaria Fuentes jurídicas y/o documentales Impresos asociados Enviar
Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
DISPUESTO: DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1982 POR LA QUE SE APRUEBA LA ITC MIE-AP7 REFERENTE A BOTELLAS Y BOTELLONES PARA GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN QUE COMPLEMENTA EL REAL DECRETO 1244/1979,
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Economía y Hacienda RESUELVO
Pág. 30 MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2010 B.O.C.M. Núm. 155 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 6 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria,
G.- Transporte de mercancías peligrosas.
.- Transporte de mercancías peligrosas. COD. CONCEPTO NORMAS INFRINIDAS NORMA SANCIONAD. NT. P. SANCION. CUANTÍA DE LA SANCIÓN A DOCUMENTACIÓN A01 De carácter muy grave A01.01 A01.02 A01.03 A01.04 A01.05
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 23 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 23 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ RESUMENDELMARCONORMATIVOACTUAL a)reglamentodealmacenamientodeproductosquímicos(apq) RD379/2001,RD2016/2004yRD105/2010 RD379/2001
ANEXO. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-13 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a intercambiadores de calor de placas.
ANEXO Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-13 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a intercambiadores de calor de placas. 1. Generalidades 1. Definiciones.-A efectos de esta ITC, se adoptarán
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 26 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 26 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima
REGLAMENTO RTCA 23.01.23:06 TÉCNICO CENTROAMERICANO
Anexo 2 de la Resolución No. 169-2006 (COMIECO-XLIX) REGLAMENTO RTCA 23.01.23:06 TÉCNICO CENTROAMERICANO RECIPIENTES A PRESION. CILINDROS PORTÁTILES PARA CONTENER GLP. SELLO DE INVIOLABILIDAD (MARCHAMO).
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
MÓDULO FORMATIVO Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS
Extintores portátiles Inspección, Mantención y Recarga - Requisitos Generales
Extintores portátiles Inspección, Mantención y Recarga - Requisitos Generales 1 Alcance 1.1 Esta norma establece los criterios generales que se deben aplicar, durante la vida útil de un extintor, para
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO DESPACHO DEL MINISTRO
MENPET: Normas para Regular la Fabricación, Instalación y Mantenimiento de Sistemas Destinados a la Utilización de Gas Natural como Combustible en Vehículos con Motores de Combustión Interna; así como
Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Protocolo para la REVISIÓN
Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA O DECLARACION RESPONSABLE, SEGÚN EL TIPO DE ACTUACIÓN:
1. ACTIVIDADES CON INCIDENCOIA AMBIENTAL: - Si la actividad a la que van a servir las obras, o estas mismas están sujetas a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental de actividades: Deberá
LEGISLACIÓN VIGENTE. Normativa sobre la contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero.
LEGISLACIÓN VIGENTE REGLAMENTO EUROPEO CE Nº 517/2014 16 DE ABRIL DE 2014 Reglamento Europeo aplicable a partir del 1 de Enero de 2015 el cual deroga a partir de la misma fecha el Reglamento CE 842/2006.
PRUEBAS EN CANALIZACIONES DE POLIETILENO ET/218
ESPECIFICACIONES TECNICAS Pág. 1/13 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE Esta DOCUMENTACION no puede ser ENTREGADA a personal AJENO a la EMPRESA 3.- DESARROLLO METODOLOGICO Recuerde que esta Documentación en
PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Hoja 1 de 12 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí
Boletín Técnico Nº 48
Boletín Técnico Nº 48 LOS MATAFUEGOS EN EL TRANSPORTE DE CARGAS: SELECCIÓN Y DISTRIBUCION 1. SELECCIÓN Para cargas generales: Según los art. 29 y 40 del Anexo 1 del Decreto 779/95 reglamentario de la Ley
ORDEN IUE/470/2009, de 30 de octubre, que regula la aplicación del Reglamento de equipos a presión en Cataluña.
ORDEN IUE/470/2009, de 30 de octubre, que regula la aplicación del Reglamento de equipos a presión en Cataluña. D.O.G.C. 5500 de 06/11/2009 El Reglamento de aparatos a presión (RAP), aprobado por el Real
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS ESPECIALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS, RELATIVAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES REGULADAS POR REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Normas de aplicación: Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
Señalización de Cilindros de Gases
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Señalización de Cilindros de Gases Dirección de Seguros Solidarios Depto. de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional Señalización de Cilindros de Gases SEÑALIZACION DE CILINDROS
Almacenar productos químicos es un riesgo
Almacenamiento de productos químicos (líquidos, sólidos) en el laboratorio Almacenar productos químicos es un riesgo Por lo que hace referencia al laboratorio, no hay una normativa específica aplicable
CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS A GRANEL Y ALIMENTOS SEMIENVASADOS CAC/RCP 47-2001
CAC/RCP 47-2001 Página 1 de 6 CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS A GRANEL Y ALIMENTOS SEMIENVASADOS CAC/RCP 47-2001 Página INTRODUCCIÓN... 2 SECCIÓN I OBJETIVOS... 2 SECCIÓN
22 R GUÍA DE ACTUACIÓN PARA TRABAJOS DE AUDITORÍA EN PROCESOS DE COMPRAVENTA. Noviembre de 2008 (Revisada en Julio de 2012) GUÍA DE ACTUACIÓN
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA GUÍA DE ACTUACIÓN 22 R GUÍA DE ACTUACIÓN PARA TRABAJOS DE AUDITORÍA EN PROCESOS DE COMPRAVENTA Noviembre de 2008 (Revisada en Julio de 2012) Introducción
PROCEDIMIENTO DE GESTION Y USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
0 Página 1 de 9 Realizado por: Servicio de Prevención de Prevención de Riesgos Laborales del SERIS Fecha y firma: Agosto 2008 Aprobado por: Fecha y firma: VºBº: Comité de Seguridad y Salud Fecha y firmas
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 1 ORIENTACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS DOCUMENTOS DIVULGATIVOS Título: Almacenamiento
3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A ECU-EQA
3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A ECU-EQA 3.1. Documentación general. 3.1.1. Impreso normalizado de solicitud y hoja de características, debidamente cumplimentado. 3.1.2. Documento técnico comprensivo de la
CC NN ALMARAZ-TRILLO IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA REGLAMENTACION INDUSTRIAL
CC NN ALMARAZ-TRILLO IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA REGLAMENTACION INDUSTRIAL 1 AGENDA Presentación general de las Centrales de Almaraz y Trillo Reglamentación Industrial Sistema de Gestión
ANEXO 02: GESTIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO, EXTINTORES Y BIE INTRODUCCIÓN
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos ANEXO 02: GESTIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO,
OFERTA-CONTRATO DE MANTENIMIENTO
OFERTA-CONTRATO DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO La realización del mantenimiento preventivo con los servicios descritos en el ANEXO II y que corresponde al servicio de CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Una Inversión en Protección de Activos
DERECHO A LA INTIMIDAD Le ayudamos a garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas SEGURIDAD DE LA INFORMACION Auditoria Bienal LOPD Una Inversión en
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Página 1 de 9 GESTIÓN Y USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Revisión Modificaciones realizadas 0 Revisión inicial Elaborado por: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma
INSTALACIÓN GASES ESPECIALES
INSTALACIÓN GASES ESPECIALES INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD, CALIDAD y EFICIENCIA Praxair realiza sus actividades empresariales de manera responsable protegiendo la salud y la seguridad de sus empleados, clientes,
NORMATIVA Y REGLAMENTACION SOBRE CILINDROS DE GASES
NORMATIVA Y REGLAMENTACION SOBRE CILINDROS DE GASES MEDICINAL: Decreto 677/95 Medicamento. Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado
DIRECTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
25.11.2009 Diario Oficial de la Unión Europea L 310/29 DIRECTIVAS DIRECTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se modifica la Directiva 2006/42/CE en lo

References: Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 REAL DECRETO

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Resolución