Source: http://docplayer.it/2276790-L-importo-complessivo-dei-lavori-compresi-nel-presente-appalto-ammonta-a-91-840-00-suddiviso-come-di-seguito-indicato.html
Timestamp: 2016-10-21 22:22:05+00:00

Document:
⭐L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a ,00 suddiviso come di seguito indicato:
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a ,00 suddiviso come di seguito indicato:
Download "L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a. 91.840,00 suddiviso come di seguito indicato:"
1 Sommario 1. SCOPO AMMONTARE DELL'APPALTO DATI GENERALI NORME DI RIFERIMENTO Norme tecniche Norme generali sulla sicurezza DESCRIZIONE DEI LAVORI Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Campo sportivo Cuccurano (CAT 01) Fornitura e posa di un dispersore profondo per la centralina esistente in Strada Cimitero di Rosciano (CAT. 03) Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via Calamandrei (CAT 10) Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via Binda (CAT 16) Fornitura e posa di un dispersore profondo per la centralina esistente in Via N. Sauro (CAT. 12) Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via dell Arzilla (CAT 14) Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via Cena (CAT 15) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI DA INSTALLARE E FORNIRE Alimentatore automatico per protezione catodica Armadio di protezione Anodi per posa profonda per impianti a corrente impressa in Ferro Anodi per posa profonda per impianti a corrente impressa in titanio attivato Elettrodo di riferimento Cavi Materiale vario VERIFICHE E COLLAUDI DOCUMENTAZIONE TECNICA E GARANZIA MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTROVERSIE2 1. SCOPO Lo scopo dei lavori consiste nel ripristino della corretta funzionalità di sette impianti, facenti parte integrante del sistema di protezione catodica esistente relativo alle tubazioni interrate d acciaio rivestito della rete distribuzione gas nel territorio del Comune di Fano. Il presente capitolato tecnico definisce i requisiti generali per la fornitura e posa in opera di componenti fondamentali di impianto di protezione catodica a corrente impressa, in sostituzione delle parti usurate di alcuni di quelli esistenti ed identificati come: CAT. 01 Impianto di protezione catodica Campo sportivo Cuccurano; CAT. 03 Impianto di protezione catodica Strada Cimitero di Rosciano; CAT. 10 Impianto di protezione catodica Via Calamandrei; CAT 12 Impianto di protezione catodica Via N. Sauro; CAT 14 Impianto di protezione catodica Via dell Arzilla ang. Via della Fratellanza; CAT 15 Impianto di protezione catodica Via Cena; CAT 16 Impianto di protezione catodica Via Binda; I lavori consistono nella posa in opera di alimentatore automatico di protezione catodica (con esclusione degli impianti CAT 03 e CAT 12), nella posa in opera di dispersori anodici di tipo profondo (in ferro tipo A.00 da 70 mm. negli impianti CAT 01, CAT 03, CAT 10, CAT 16 ed in titanio attivato negli impianti CAT 12, CAT 14 e CAT 15), nella sostituzione degli elettrodi di riferimento, nel ripristino del collegamento alla rete elettrica attraverso la connessione alla rete Enel esistente, nel ripristino della messa a terra degli impianti, il tutto completo di materiali accessori e ogni quant altro. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a ,00 suddiviso come di seguito indicato: IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D ASTA ,80 IMPORTO ONERI SICUREZZA (non sogg. a rib. d asta) ,20 IMPORTO TOTALE LAVORI ,00 Le cifre suddette, che indicano gli importi previsti per le diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni anche a causa delle soppressioni di alcune opere previste o di esecuzione di altre non previste o di modifiche, senza che l'appaltatore possa richiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, e prezzi diversi da quelli offerti, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. 23 3. DATI GENERALI L appaltatore dovrà eseguire i lavori in stretto accordo con le indicazioni del presente Capitolato Tecnico. L impianto dovrà essere costruito nel pieno rispetto della legislazione vigente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e prevenzione degli infortuni. L offerta dovrà essere relativa alla realizzazione chiavi in mano di quanto richiesto, senza che nessun onere aggiuntivo possa essere richiesto alla Committente, nel caso in cui vengano riscontrate differenze fra le quantità previste in Capitolato e nell Elenco prezzi Computo metrico e quelle riscontrate durante l esecuzione. 4. NORME DI RIFERIMENTO 4.1. Norme tecniche Le norme tecniche di riferimento, relative al materiale fornito e alle modalità di posa in opera sono di seguito elencate: CEI UNI UNI-CEI Legge 46/1990 e Decreto n Norme generali sulla sicurezza L appaltatore è obbligato ad osservare tutte le norme di legge riguardanti il collocamento, l assicurazione obbligatoria, la regolarità contributiva e la responsabilità civile. L appaltatore è inoltre obbligato di rispettare pienamente le prescrizioni fissate dal Testo Unico introdotto con D.Lgs. 09/04/08 n 81 e ad adempiere, prima dell inizio dei lavori, alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di idoneità tecnico-professionale allegata al DUVRI ed alla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i lavori in oggetto. 5. DESCRIZIONE DEI LAVORI 5.1. Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Campo sportivo Cuccurano (CAT 01) I lavori consisteranno in: 1. Smontaggio e trasporto a rifiuto dell alimentatore automatico di protezione catodica esistente, posto all interno dell armadio in vetroresina e ubicato nell aiuola del muro di cinta del parco adiacente il Campo sportivo di Cuccurano, previo distacco dei collegamenti di alimentazione elettrica e di ogni connessione e cablaggio (da ricollegare successivamente ad avvenuta posa del nuovo alimentatore). 2. Installazione del nuovo alimentatore automatico di protezione catodica da A, all interno dell armadio in vetroresina esistente, completo dei relativi accessori, 34 connessioni e cablaggi necessari, collegamento elettrico per ripristino della connessione al contatore Enel esistente e verifica del funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico), con eventuale sostituzione in caso di guasto. 3. Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie è previsto il rifacimento dell impianto di messa a terra, dei pozzetti di ispezione ecc. 4. Sostituzione, se necessario ed espressamente richiesto dalla S.A., dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls. 5. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, profondità minima fino a 90 metri, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 6. Fornitura e posa di dispersore verticale costituito da anodi in ferro tipo A.00 da 70 mm con innesto elettrico presso-colato, collegati tra loro meccanicamente ed elettricamente, saldati con cartucce allumino termiche, delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI 9783, posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto più in alto e il piano campagna). Gli anodi dovranno essere collegati ad anello con ml 200 circa di cavo elettrico RG7R, in rame di sezione minima di 10 mm 2, doppio rivestimento antipropagazione incendio. I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame, con rivestimento adatto all interramento; tutti i cavi di alimentazione degli anodi dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione; 7. Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 8. Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) 45 I cavi dovranno essere posati in tubo di protezione in PVC serie normale, alla profondità minima di 90 cm, in un letto di posa di almeno 10 cm (sopra e sotto) realizzato con sabbia, con chiusura dello scavo tramite stabilizzato, posa nastro segnalatore, e/o ripristino della pavimentazione stradale. I terminali dei cavi dovranno essere provvisti di capocorda e contrassegni con nastri adesivi o marcabili termorestringenti colorati. 9. Saldatura alluminotermica di n.1 cavo sulla tubazione gas e ripristino del rivestimento della tubazione (se necessaria la sostituzione del cavo). 10. Verifiche e collaudi come indicato al par Fornitura e posa di un dispersore profondo per la centralina esistente in Strada Cimitero di Rosciano (CAT. 03) I lavori consisteranno in: 1 Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie è previsto il rifacimento dell impianto di messa a terra, dei pozzetti di ispezione ecc. 2. Sostituzione, se necessario ed espressamente richiesto dalla S.A., dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls. 3. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, profondità minima fino a 90 metri, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 4. Fornitura e posa di dispersore verticale costituito da anodi in ferro tipo A.00 da 70 mm con innesto elettrico presso-colato, collegati tra loro meccanicamente ed elettricamente, saldati con cartucce allumino termiche, delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI 9783, posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto più in alto e il piano campagna). Gli anodi dovranno essere collegati ad anello con ml 200 circa di cavo elettrico RG7R, in rame di sezione minima di 10 mm 2, doppio rivestimento antipropagazione incendio. I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame, con rivestimento adatto all interramento; tutti i cavi di alimentazione degli anodi dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione; 5. Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; 56 -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 6. Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) I cavi dovranno essere posati in tubo di protezione in PVC serie normale, alla profondità minima di 90 cm, in un letto di posa di almeno 10 cm (sopra e sotto) realizzato con sabbia, con chiusura dello scavo tramite stabilizzato, posa nastro segnalatore, e/o ripristino della pavimentazione stradale. I terminali dei cavi dovranno essere provvisti di capocorda e contrassegni con nastri adesivi o marcabili termorestringenti colorati. 7. Saldatura alluminotermica di n.1 cavo sulla tubazione gas e ripristino del rivestimento della tubazione (se necessaria la sostituzione del cavo). 8. Verifiche e collaudi come indicato al par Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via Calamandrei (CAT 10) I lavori consisteranno in: 1. Smontaggio e trasporto a rifiuto dell alimentatore automatico di protezione catodica esistente, posto all interno dell armadio in vetroresina e ubicato nell aiuola della cabina Enel adiacente al Campo sportivo di Via Calamandrei, previo distacco dei collegamenti di alimentazione elettrica e di ogni connessione e cablaggio (da ricollegare successivamente ad avvenuta posa del nuovo alimentatore). 2. Installazione del nuovo alimentatore automatico di protezione catodica da A, all interno dell armadio in vetroresina esistente, dei relativi accessori, connessioni e cablaggi necessari, collegamento elettrico per ripristino della connessione al contatore Enel esistente e verifica del funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico), con eventuale sostituzione in caso di guasto. 3. Sostituzione, se necessario ed espressamente richiesto dalla S.A., dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls. 4. Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie è previsto il rifacimento dell impianto di messa a terra, dei pozzetti di ispezione ecc. 5. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, 67 profondità minima fino a 90 metri, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 6. Fornitura e posa di anodi in ferro tipo A.00 da 70 mm con innesto elettrico presso-colato e collegati tra loro meccanicamente ed elettricamente, saldati con cartucce allumino termiche, delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI 9783, posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto più in alto e il piano campagna). Gli anodi dovranno essere collegati ad anello con ml 200 circa di cavo elettrico RG7R, in rame di sezione minima di 10 mm 2, doppio rivestimento antipropagazione incendio. I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame, con rivestimento adatto all interramento; tutti i cavi di alimentazione degli anodi dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione. 7. Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; 8. -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 9. Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) I cavi dovranno essere posati in tubo di protezione in PVC serie normale, alla profondità minima di 90 cm, in un letto di posa di almeno 10 cm (sopra e sotto) realizzato con sabbia, con chiusura dello scavo tramite stabilizzato, posa nastro segnalatore, e/o ripristino della pavimentazione stradale. I terminali dei cavi dovranno essere provvisti di capocorda e contrassegni con nastri adesivi o marcabili termorestringenti colorati. 10. Saldatura alluminotermica di n.1 cavo sulla tubazione gas e ripristino del rivestimento della tubazione (se necessaria la sostituzione del cavo). 11. Verifiche e collaudi come indicato al par. 6. 78 5.4. Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via Binda (CAT 16) I lavori consisteranno in: 1. Smontaggio e trasporto a rifiuto dell alimentatore automatico di protezione catodica esistente, posto all interno dell armadio in vetroresina e ubicato nell aiuola, angolo recinzione privata, dell area destinata a parcheggio di Via Binda, previo distacco dei collegamenti di alimentazione elettrica e di ogni connessione e cablaggio (da ricollegare successivamente ad avvenuta posa del nuovo alimentatore). 2. Installazione del nuovo alimentatore automatico di protezione catodica da A, all interno dell armadio in vetroresina, dei relativi accessori, connessioni e cablaggi necessari, collegamento elettrico per ripristino della connessione al contatore Enel esistente e verifica del funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico), con eventuale sostituzione in caso di guasto. 3. Sostituzione dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls 4. Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione e verifica del funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico), con eventuale sostituzione in caso di guasto. 5. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, profondità minima fino a 90 metri, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 6. Fornitura e posa di anodi in ferro tipo A.00 da 70 mm con innesto elettrico presso-colato e collegati tra loro meccanicamente ed elettricamente, saldati con cartucce allumino termiche, delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI 9783, posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto più in alto e il piano campagna). Gli anodi dovranno essere collegati ad anello con ml 200 circa di cavo elettrico RG7R, in rame di sezione minima di 10 mm 2, doppio rivestimento antipropagazione incendio. I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame, con rivestimento adatto all interramento; tutti i cavi di alimentazione degli anodi dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione. 7 Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; 89 -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 8 Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) I cavi dovranno essere posati in tubo di protezione in PVC serie normale, alla profondità minima di 90 cm, in un letto di posa di almeno 10 cm (sopra e sotto) realizzato con sabbia, con chiusura dello scavo tramite stabilizzato, posa nastro segnalatore, e/o ripristino della pavimentazione stradale. I terminali dei cavi dovranno essere provvisti di capocorda e contrassegni con nastri adesivi o marcabili termorestringenti colorati. 9 Saldatura alluminotermica di n.1 cavo sulla tubazione gas e ripristino del rivestimento della tubazione (se necessaria la sostituzione del cavo). 10 Verifiche e collaudi come indicato al par Fornitura e posa di un dispersore profondo per la centralina esistente in Via N. Sauro (CAT. 12) I lavori consisteranno in: 1 Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie è previsto il rifacimento dell impianto di messa a terra, dei pozzetti di ispezione ecc. 2. Sostituzione, se necessario ed espressamente richiesto dalla S.A., dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls. 3. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, profondità minima fino a 50 metri per dispersore in titanio attivato, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 4. Fornitura e posa di dispersore verticale costituito da una catena composta da minimo 5 anodi in titanio attivato collegati al cavo elettrico in sequenza e preassemblati in fabbrica, ciascuno della sezione min 25 mm e lunghezza mm, distanza tra ogni singolo anodo 1,00 ml, ancorati con cavo adatto per immersioni marine del tipo HMWPE/PVC sezione min. 16 mmq e posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto 910 più in alto e il piano campagna), compresa la posa di tubo di sfiato in ABS perforato del diametro min. 1 ed il riempimento della perforazione con backfill di carbon coke calcinato, il tutto delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI 9783,. I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame di sezione minima di 16 mm 2, con rivestimento adatto all interramento e dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione; 5. Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 6. Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) I cavi dovranno essere posati in tubo di protezione in PVC serie normale, alla profondità minima di 90 cm, in un letto di posa di almeno 10 cm (sopra e sotto) realizzato con sabbia, con chiusura dello scavo tramite stabilizzato, posa nastro segnalatore, e/o ripristino della pavimentazione stradale. I terminali dei cavi dovranno essere provvisti di capocorda e contrassegni con nastri adesivi o marcabili termorestringenti colorati. 7. Saldatura alluminotermica di n.1 cavo sulla tubazione gas e ripristino del rivestimento della tubazione (se necessaria la sostituzione del cavo). 8. Verifiche e collaudi come indicato al par Fornitura e posa dell alimentatore per protezione catodica e di un dispersore profondo per la centralina esistente di Via dell Arzilla (CAT 14) I lavori consisteranno in: 1. Smontaggio e trasporto a rifiuto dell alimentatore automatico di protezione catodica esistente, posto all interno dell armadio in vetroresina e ubicato sotto al ponte pedonale di Via dell Arzilla, angolo Via della Fratellanza, previo distacco dei collegamenti di alimentazione elettrica e di ogni connessione e cablaggio (da ricollegare successivamente ad avvenuta posa del nuovo alimentatore). 2. Installazione del nuovo alimentatore automatico di protezione catodica da 15 A, all interno dell armadio in vetroresina esistente, dei relativi accessori, connessioni e cablaggi necessari, collegamento elettrico per ripristino della connessione al 1011 contatore Enel esistente e verifica del funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico), con eventuale sostituzione in caso di guasto. 3. Verifica della corretta installazione e funzionamento dell impianto di messa a terra, costituito da treccia di rame nudo di sezione 16 mm 2 e picchetto (lunghezza 1,5m) ad infissione diretta nel terreno, con pozzetto di ispezione. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi delle anomalie è previsto il rifacimento dell impianto di messa a terra, dei pozzetti di ispezione ecc. 4. Sostituzione, se necessario ed espressamente richiesto dalla S.A., dell armadio di protezione in vetroresina avente le caratteristiche idonee ad alloggiare apparecchiature alimentate a corrente elettrica, compreso l onere dell eventuale rifacimento del cordolo di ancoraggio in cls. 5. Perforazione di un pozzo per il dispersore profondo mediante attrezzatura a rotazione ed impiego di fanghi bentonitici, diametro perforazione 150 mm, profondità minima fino a 50 metri per dispersore in titanio attivato, compresa la posa di un pozzetto prefabbricato d ispezione sulla sommità del pozzo stesso, compreso l installazione del cantiere e ogni altro onere. 6. Fornitura e posa di dispersore verticale costituito da una catena composta da minimo 5 anodi in titanio attivato collegati al cavo elettrico in sequenza e preassemblati in fabbrica, ciascuno della sezione min 25 mm e lunghezza mm, distanza tra ogni singolo anodo 1,00 ml, ancorata con cavo adatto per immersioni marine del tipo HMWPE/PVC sezione min. 16 mmq e posati ad un profondità di almeno 40 metri dal piano di campagna (distanza tra l anodo posto più in alto e il piano campagna), compresa la posa di tubo di sfiato in ABS perforato del diametro min. 1 ed il riempimento della perforazione con backfill di carbon coke calcinato, il tutto delle caratteristiche e nelle modalità indicate nella normativa UNI 10835, UNI 9782 e UNI I cavi di collegamento degli anodi dovranno essere in corde unipolari di rame di sezione minima di 16 mm 2, con rivestimento adatto all interramento e dovranno far capo in superficie in una morsettiera contenuta in una apposita cassetta di protezione, da collegare poi alla centralina di alimentazione. 7. Installazione dell elettrodo di riferimento, in prossimità della tubazione, da posare in sostituzione di quello esistente con le seguenti modalità: -esecuzione di uno scavo fino a scoprire l asse mediano della tubazione; -formazione di una nicchia delle dimensioni di 50x50 cm, a circa 50 cm dalla tubazione; -copertura dell elettrodo con uno strato di circa 300 mm di sabbia lavata o ghiaietto; -chiusura dello scavo con terreno vegetale o di risulta; -posizionamento di un pozzetto in calcestruzzo a fondo aperto (30x30 cm), in corrispondenza dell elettrodo fisso. 8. Scavi a sezione obbligata per posa e collegamento dei seguenti cavi: Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore tubazione gas (se necessaria la sostituzione) Cavo 1x25 mm 2 Morsettiera alimentatore morsettiera in cassetta relativa ai cavi degli anodi Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore - elettrodo di riferimento Cavo 1x10 mm 2 Morsettiera alimentatore dispersore di terra (colore giallo-verde se necessaria la sostituzione) 11 Vedere altro
SEDE LEGALE VIA AMBRA, 28/B SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA VIA LATINA, 5 CENTRALINO E FAX : 0564.484134 - INFO@NETSPRING.IT PARTITA IVA E CODICE FISCALE 01206200535 CAPITALE SOCIALE VERSATO EURO 110.400,00 Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Comune di Firenze Provincia di Firenze CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IMPIANTO SERVOSCALA OGGETTO: COMMITTENTE: Lavori di Sistemazione Uffici Via Lombroso: impianto servoscala INDIRE data, 06/03/2013 IL Dettagli MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI FINCALABRA SPA
Allegato A MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI FINCALABRA SPA CAPITOLATO SOMMARIO TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL APPALTO 1 OGGETTO DELL APPALTO 2 REQUISITI Dettagli RELAZIONE GENERALE SPECIALISTICA
A l l. t o 1 2 PROVINCIA DI VERONA C O M U N E D I M A L C E S I N E PROGETTO DEFINITIVO CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA -LOTTO n 2 COMUNE DI MALCESINE- REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE SULLE SPONDE Dettagli 2 1 15.7.2003 254)... 18 6.2 - SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA CIMITERIALI
SERVIZI CIMITERIALI Affidamento dei servizi di esumazioni ordinarie anno 2014 e di estumulazione per scadenza anno 2013-2014 nei cimiteri del comune di Verona. INDICE CAP. 1 - Disposizioni generali... Dettagli COMUNE DI MARCIANISE
COMUNE DI MARCIANISE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO NORME GENERALI (Il presente Capitolato è composto di N 42 pagine numerati da pagina 1 a pag. 42 ed ALLEGATO A) PON FESR Asse II Qualità degli ambienti Dettagli Disciplinare Tecnico e Allegati Tecnici per la fornitura e montaggio di attrezzature di servizio per il trasporto pubblico locale (pensiline e paline)
COMUNE DELLA SPEZIA Dipartimento II - C.d.R. Mobilità Disciplinare Tecnico e Allegati Tecnici per la fornitura e montaggio di attrezzature di servizio per il trasporto pubblico locale (pensiline e paline) Dettagli INDICE. Rif. elaborato IMP001
INDICE 1. PARTE PRIMA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DATI PROGETTUALI... 3 1.1 Oggetto dell Appalto... 3 1.2 Premessa... 3 1.3 Riferimenti normativi... 5 1.4 Dati dell alimentazione elettrica... 6 1.5 Dettagli Capitolato speciale per i servizi di distruzione della documentazione e di trasferimento degli archivi presenti presso le sedi ex IRRE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDICIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE CARTACEO, SELEZIONATO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DELLO SCARTO D ARCHIVIO EFFETTUATE DALL INDIRE PRESSO LE SEDI DEGLI Ex-IRRE Dettagli INDICE SCHEMA DI CONTRATTO PARTE PRIMA CAPITOLO A OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO
INDICE SCHEMA DI CONTRATTO PARTE PRIMA CAPITOLO A OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO Art. 1/A Art. 2/A Art. 3/A Art. 4/A Art. 5/A Art. 6/A Art. 7/A Oggetto dell appalto Ammontare dell appalto, designazione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Codice Fiscale/Partita Iva 09737190018 Sede legale: C.so Svizzera, 164-10149 Torino 011/4393111 S.C. ECONOMATO Via Botticelli 151 10154 Torino 011 24002616/2689 011/2402686 e mail: area.economato@aslto2nord.it Dettagli IMPIANTI FERROVIARI ARMAMENTO... 4 SEGNALAMENTO... 9 1. INTRODUZIONE...4
IMPIANTI FERROVIARI ARMAMENTO... 4 1. INTRODUZIONE...4 2. TARIFFA AM...4 2.1. Principali voci di riferimento...4 2.2. Integrazioni e modifiche...5 3. ALLEGATI...8 SEGNALAMENTO... 9 4. PREMESSA...9 5. IMPIANTI Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI PLESSO SCOLASTICO A.FRANK LIZZANO (TA)
PREMESSA La Scuola elementare A. Frank sita nel comune di Lizzano (TA) è stato realizzata nel 1974. L'edificio costituisce un corpo indipendente, posto in un lotto di terreno, delimitato dalle vie Adige, Dettagli COMUNE DI Alba Adriatica Provincia TE Servizio Assistenza, manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori comunali Varie sedi Committente Comune di Alba Adriatica Elaborato CAPITOLATO SPECIALE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO DGR IX/3385 FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PARCO ESTINTORI, CONTROLLO E PROVA IDRICA DEGLI IDRANTI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE Dettagli SERVIZIO DI CONTACT CENTER DI PRONTO INTEVENTO TELEFONICO PER IL SETTORE GESTIONE RETI E IMPIANTI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI SPA CAPITOLATO D ONERI
SERVIZIO DI CONTACT CENTER DI PRONTO INTEVENTO TELEFONICO PER IL SETTORE GESTIONE RETI E IMPIANTI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI SPA CAPITOLATO D ONERI Spoleto 28 ottobre 2010 Il Dirigente Gestione Reti e Impianti Dettagli HERA s.p.a. SOT Modena OPERE DI URBANIZZAZIONE POSA DI CONDOTTE IDRICHE
HERA s.p.a. SOT Modena OPERE DI URBANIZZAZIONE POSA DI CONDOTTE IDRICHE Versione 1 agosto 2012 Parte Prima INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE Le indicazioni progettuali sono riportate nelle presentazioni Dettagli LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL ISTITUTO DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELL A.O.U.P. P.GIACCONE DI PALERMO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL ISTITUTO DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELL A.O.U.P. P.GIACCONE DI PALERMO Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto IMPORTO DEI LAVORI: o Importo lavori Dettagli PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Edilizia Pubblica e Logistica
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Edilizia Pubblica e Logistica GARA D APPALTO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE Dettagli ALL. 2 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Cottimo fiduciario per la progettazione, fornitura e posa in opera degli arredi della Sala Conferenze e della Sala Giunta dell Edificio Camerale in Siracusa. ALL. 2 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER E SERVIZI ACCESSORI PER LA FONDAZIONE EDMUND MACH
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.fmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 Dettagli PROGETTO ESECUTIVO 9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE Dettagli COMUNE DI BOLLATE (Provincia di Milano) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI BOLLATE (Provincia di Milano) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROGETTO ESECUTIVO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI DELLA CITTA DI BOLLATE DI DURATA TRIENNALE, PERIODO 2013-2016 Dettagli CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) E DI BUSINESS Dettagli IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE
IMPIANTI ELETTRICI PRESCRIZIONI TECNICHE 1 Premessa Con la presente relazione vengono individuati gli interventi relativi agli impianti elettrici, ausiliari e speciali, inerenti ai lavori di Ristrutturazione Dettagli COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA
COPIA COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA DELIBERAZIONE N. 52 in data: 27.11.2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO ED INDIZIONE GARA Dettagli Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7