Source: https://it.scribd.com/document/416034829/Reglamento-de-Alta-Tension-de-Espana-RD-223-2008-RAT-pdf
Timestamp: 2020-06-06 18:46:07+00:00

Document:
Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales: 16436 Miércoles 19 marzo 2008 BOE núm. 68 | Regulación | Gobierno | Prova gratuita di 30 giorni | Scribd
Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales: 16436 Miércoles 19 marzo 2008 BOE núm. 68
Reglamento de Alta Tensión de España (RD_223-2008_RAT).pdf
SalvaSalva Reglamento de Alta Tensión de España (RD_223-2008_... per dopo
Ley 15-2001 Del Suelo de Extremadura
BOE-A-2019-2894
5268 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en materia de órganos, instrumen- tos de coordinación y evaluación del Sistema Nacional de Empleo.
Advertido error en el Real Decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en materia de órganos, instru- mentos de coordinación y evaluación del Sistema Nacio- nal de Empleo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero de 2008, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 4446, segunda columna, en la disposi- ción adicional segunda, donde dice: «En el marco de lo establecido en el artículo 18 del presente real decreto…», debe decir: «En el marco de lo establecido en el artículo 19 del presente real decreto…».
5269 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus ins- trucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
El vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de AltaTensión fue aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, conteniendo únicamente prescripciones técni- cas. La autorización administrativa previa a su realización se regía por el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; la expropiación forzosa se posibilitaba por la Ley 10/1966, de 18 de marzo y su Reglamento, aprobado por Decre- to 2619/1966, de 20 de octubre, los cuales, a su vez, regula- ban la potestad sancionadora; asimismo, para determinar las condiciones de mantenimiento e inspecciones periódi- cas se recurría al artículo 92 del Reglamento de Verifica- ciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Ener- gía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, en la redacción dada por el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero. El propio marco técnico en que se promulgó ese reglamento ha variado considerablemente, con la intro- ducción de nuevos materiales, técnicas, procedimientos y necesidades sociales. Mucho mayor aún ha sido la variación experimentada en el ordenamiento jurídico, como consecuencia, funda- mentalmente, de la promulgación de la Constitución Española y de la adhesión de España a la Comunidad Europea, lo que ha significado, en cuanto al tratamiento administrativo, por ejemplo, el traspaso de funciones desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas cuando se trata de instalaciones ubicadas exclu- sivamente en sus respectivos territorios, y la necesidad de coordinación en los demás casos, o la necesidad de cum-
plir la liberalización económica que, como en otros cam- pos, se ha materializado de manera espectacular en el ámbito energético en general y el sector eléctrico en par- ticular, obligando a adaptar todos los procedimientos y agentes intervinientes. Dos leyes básicas se aplican a las instalaciones con- templadas en el reglamento que ahora se aprueba: con carácter sectorial, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y con carácter horizontal, pero especial- mente en materia de seguridad, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Así, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, confiere a la Administración General del Estado la competencia para establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el sumi- nistro de energía eléctrica, así como la de autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a más de una comunidad autónoma o el transporte o distribución salga del ámbito territorial de una de ellas. Por lo demás, el artículo 51.1 de dicha Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se remite a lo previsto en la citada Ley 21/1992, de 16 de julio, respecto de las normas técni- cas de seguridad y calidad industriales que hayan de cumplir las instalaciones de producción, transporte y dis- tribución de energía eléctrica, las destinadas a su recep- ción por los usuarios, los equipos de consumo, así como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones eléctricas. El mismo artículo 51, en su apartado 3, indica, igual- mente, que sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas por la Ley, a los efectos considerados en este artículo, la construcción, ampliación o modificación de instalaciones eléctricas requerirá autorización administra- tiva, según disponga la reglamentación correspondiente. Otros aspectos a destacar de la referida Ley del Sector Eléctrico son que su título IX se refiere a expropiación y servidumbres y, por último, que incorpora un régimen sancionador que cubre infracciones también en el ámbito del reglamento que ahora se aprueba. Por su parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus- tria, dedica su título III a la seguridad y calidad industria- les y, más concretamente, el capítulo I de dicho título a la seguridad industrial, definiéndola y determinando sus objetivos. El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se refiere, específicamente, a los reglamentos de seguridad, los cuales deberán establecer los requisitos de seguridad de las instalaciones, los procedimientos de conformidad con las mismas, las responsabilidades de los titulares y las condiciones de equipamiento, medios y capacidad técnica que deben reunir los agentes intervi- nientes en las distintas fases en relación con las instala- ciones, así como la posibilidad de su control mediante inspecciones periódicas. De acuerdo con el apartado 5 del citado artículo 12, los reglamentos de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias, cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. En su artículo 15, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, define las características y requisitos que deben reunir los organismos de control, como entidades encar- gadas de llevar a cabo las inspecciones reglamentarias. Además, en su título V, esta misma norma legal recoge el régimen de infracciones y sanciones en materia de industria y, en particular, sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones. De acuerdo con este marco legal, mediante el pre- sente real decreto se aprueba un conjunto normativo que, en línea con otros vigentes en materia de seguridad industrial, adopta la forma de un reglamento que con- tiene las disposiciones técnicas y administrativas genera-
les, así como unas instrucciones técnicas complementa- rias (denominadas ITC-LAT) que desarrollan y concretan las previsiones del primero para materias específicas. El reglamento que se aprueba establece que sus pres- cripciones y las de las instrucciones técnicas complemen- tarias deben tener la consideración de mínimos, de acuerdo con el estado de la técnica, pero admite ejecucio- nes distintas de las previstas siempre que ofrezcan nive- les de seguridad que puedan considerarse, al menos, equivalentes. Se declaran de obligado cumplimiento una serie de normas relativas, especialmente, al diseño de materiales y equipos. Dado que dichas normas proceden en su mayor parte de las normas europeas EN e internacionales IEC, se consigue rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países más avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector. Para facilitar su puesta al día, en el texto de las instruc- ciones únicamente se citan las normas por sus números de referencia, sin el año de edición. En una instrucción a tal propósito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el año de edición, a fin de que, cuando aparezcan nuevas versiones, se puedan hacer los respectivos cam- bios en dicha lista, quedando automáticamente actualiza- das en el texto dispositivo, sin necesidad de otra interven- ción. En ese momento también se pueden establecer los plazos para la transición entre las versiones, de tal manera que los fabricantes y distribuidores de material eléctrico puedan dar salida, en un tiempo razonable, a los produc- tos fabricados de acuerdo con la versión de la norma anulada. No obstante, una vez más, el reglamento resulta flexi- ble en su exigencia, ya que permite la utilización de otros materiales y equipos que no se ajusten a dichas normas pero que confieran una seguridad equivalente, con expreso reconocimiento de aquellos que se comercialicen legal- mente en los Estados del Espacio Económico Europeo y en cualquier otro con el cual exista un acuerdo al efecto. Se presupondrá la conformidad de los equipos y mate- riales con las normas y especificaciones técnicas aplicables cuando éstos dispongan de marcas o certificados de con- formidad emitidos por un organismo cualificado, indepen- diente y acreditado para tal fin, según los procedimientos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem- bre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestruc- tura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica se responsabilizarán de la ejecución, manteni- miento y verificación de las líneas de su propiedad. Para la ejecución de las líneas eléctricas de alta ten- sión que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora autorizada, que hasta ahora no habían sido reguladas, estableciendo 2 catego- rías, según se pretenda ejecutar líneas aéreas y subterrá- neas con tensión nominal hasta 30 kV o de más de 30 kV. Se exige que el titular contrate el mantenimiento de la línea, a fin de garantizar el debido estado de conservación y funcionamiento de la misma. Complementariamente, se prevé la inspección periódica de las instalaciones, cada tres años, como mínimo, por organismos de control. Todo ello, con independencia de la necesidad de un proyecto previo y dirección de obra por titulado compe- tente. Finalmente, se encarga al centro directivo compe- tente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la elaboración de una guía, como ayuda a los distintos agentes afectados, para la mejor comprensión de las prescripciones regla- mentarias. Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter exclusiva y marcadamente técnico, por lo que la Ley no resulta un instrumento idó-
neo para su establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante Real Decreto. Este real decreto constituye una norma reglamentaria sobre seguridad industrial en instalaciones energéticas que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las com- petencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente. En la fase de proyecto, este real decreto ha sido some- tido al trámite de audiencia que prescribe la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y ha sido sometido al procedimiento de información de normas y reglamentacio- nes técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información, regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Par- lamento Europeo y del Consejo, de 20 julio. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero de 2008,
Aprobación del Reglamento y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.
Se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, que se insertan a continuación.
Disposición transitoria primera. Exigibilidad de lo dis- puesto en el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.
1. Lo dispuesto en el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, así como en sus instrucciones técnicas com- plementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, será de obligado cumplimiento para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, a partir de los dos años de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta entonces seguirá siendo aplicable el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de AltaTensión, aprobado por
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
2. No obstante, el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, así como en sus instrucciones técnicas com- plementarias ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09, se podrán aplicar
voluntariamente desde la entrada en vigor de este real decreto, a condición de que administrativamente se dis- ponga de los medios para atender las necesidades de los procedimientos.
Para aquellas instalaciones cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, y disposiciones que lo desarrollan, y hubiere sido presentado al órgano competente de la Administración antes de la fecha indi- cada en la disposición transitoria primera.1, se concede
un plazo de dos años, que se contará desde dicha fecha, para la consecución del acta de puesta en servicio.
como empresa instaladora autorizada.
Las empresas instaladoras y mantenedoras que a la fecha de publicación de este real decreto vengan reali- zando instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión, dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la fecha a que se hace referencia en la disposición transitoria pri- mera.1, para obtener los correspondientes certificados de empresa instaladora autorizada que se contempla en la ITC-LAT 03 (Instaladores autorizados y empresas instala- doras autorizadas para líneas de alta tensión).
Disposición transitoria cuarta. Autorización de los insta- ladores y empresas instaladoras en el ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Los instaladores y empresas instaladoras que sean autorizados según el Reglamento sobre condiciones téc- nicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementa- rias podrán ser también autorizados, previa solicitud, para las actividades de montaje, reparación, manteni- miento, revisión y desmontaje en el ámbito del Regla- mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguri- dad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, en tanto no se regule expresamente, en este último reglamento, la correspondiente figura de instalador autorizado. La autorización como instalador para centrales eléctri- cas, subestaciones y centros de transformación se conce- derá, por el órgano competente de la Administración, para el nivel de tensión definido por la categoría del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión para la que haya sido autorizado el instalador o la empresa, debiendo
poseer los medios técnicos indicados en la ITC-LAT 03 exceptuando los equipos complementarios necesarios para categorías de líneas aéreas o subterráneas.
1. Queda derogado, en la fecha que se indica en la
disposición transitoria primera.1, el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribu- yen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen energético, respec- tivamente.
Se autoriza al Ministro de Industria,Turismo y Comer- cio para modificar los anexos de este real decreto, con objeto de adaptarlos al progreso de la técnica derivado de las normas emitidas por organismos europeos o internacionales.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 19
 REAL DECRETO 
 artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 15
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 149