Source: https://www.cmeq.org/entrepreneurs-electriciens/questions-du-jour/fiche-de-question/909-1/
Timestamp: 2019-02-20 02:49:46+00:00

Document:
9.09 - CMEQ
Si un moteur porte les mentions ZP « Protégé par impédance » et TP « Protégé thermiquement », peut-on omettre l'élément de surcharge dans le démarreur?
Oui. Selon l'article 28-300 du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité, 2010, la protection contre les surcharges est obligatoire sous réserve de l'article 28-308. L'article 28-308 du Code spécifie les conditions qui doivent être satisfaites pour écarter les exigences de la protection contre les surcharges.
L'article 28-308 c) de l'appendice B du Code nous indique que cet article permet que les moteurs conçus, construits et certifiés selon la CSA C22.2 nº 77, Moteurs à protection intégrée contre la surchauffe et qui portent le marquage protégé par impédance « ZP » et protégé thermiquement « TP » soient installés sans la protection contre la surcharge exigée à l'article 28-300.
28-300 Protection obligatoire contre les surcharges.
Les conducteurs de dérivation et l'appareillage de commande de chaque moteur doivent être munis d'une protection contre les surcharges, sous réserve de l'article 28-308.
28-308 Protection non obligatoire contre les surcharges
Les dispositifs de protection contre les surcharges ne sont pas requis pour les moteurs conformes à l'un ou l'autre des cas suivants :
a) un moteur à démarrage manuel d'une puissance d'au plus 1 HP, surveillé continuellement durant sa marche et raccordé à une dérivation ayant une protection contre les surintensités dont le courant nominal ou le réglage est d'au plus 15 A, ou raccordé à une dérivation individuelle ayant une protection contre les surintensités, tel qu'il est prescrit au tableau 29, s'il est possible de déterminer facilement, du poste de commande, que le moteur est en marche;
b) un moteur à démarrage automatique d'une puissance d'au plus 1 hp, faisant partie d'un ensemble muni d'autres commandes de sécurité destinées à protéger le moteur de l'endommagement dû à un courant de rotor bloqué, et portant une plaque signalétique placée de façon à être bien en vue après l'installation, indiquant que le moteur est ainsi protégé; ou
Article 28-308 c)
Cet article permet que les moteurs conçus, construits et certifiés selon la CSA C22.2 nº 77, Moteurs à protection intégrée contre la surchauffe et qui portent le marquage protégé par impédance « ZP » et protégé thermiquement « TP » soient installés sans la protection contre la surcharge exigée à l'article 28-300.

References: l'article 28
 l'article 28
 L'article 28

L'article 28
 l'article 28
 l'article 28
 l'article 28