Source: http://docplayer.fr/1989596-Stations-de-ravitaillement-de-vehicules-en-gaz-de-petrole-liquefie.html
Timestamp: 2016-12-04 23:09:19+00:00

Document:
⭐Stations de ravitaillement de véhicules en gaz de pétrole liquéfié
Download "Stations de ravitaillement de véhicules en gaz de pétrole liquéfié"
1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 9 août 1995 ITM-CL 21.1 Stations de ravitaillement de véhicules en gaz de pétrole liquéfié Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 10 pages. SOMMAIRE Article Page 1. Objectif et domaine d application 3 2. Définitions 3 3. Normes et règles techniques 3 4. Prescriptions générales 3 5. Aire de remplissage 3 6. Appareils distributeurs 4 7. Installations électriques des aires de remplissage et des appareils distributeurs 5 8. Zones d'interdiction de feux nus 6 9. Protection contre l'incendie et contre la foudre 7 Direction, Département Sécurité et Santé Adresse postale : Boîte postale 27 L Luxembourg Bureaux : 26, rue Ste Zithe, Luxembourg Tél : Fax: Site Internet :2 10. Réparations et entretien de la station service Réparations et contrôles périodiques Exploitation Registre 9 23 Art. 1er - Objectif et domaine d'application 1.1 Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions générales de sécurité relatives aux stations de ravitaillement de véhicules en gaz de pétrole liquéfié. 1.2 Des allégements ou dispenses aux présentes prescriptions peuvent être accordés de cas en cas, mais uniquement si des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente sont prises. Ces mesures de rechange doivent être reconnues comme garantissant un niveau de sécurité équivalent par un organisme de contrôle et acceptées comme telles par l'inspection du Travail et des Mines. Art Définitions 2.1 Par la dénomination "GPL" sont à comprendre ci-après les gaz de pétrole liquéfiés servant de carburant à des véhicules. 2.2 Sous la dénomination "organisme de contrôle" est à comprendre tout organisme autorisé à contrôler les appareils à pression par le règlement ministériel le plus récent en vigueur du Ministre du Travail et de l'emploi relatif à l'intervention d'organismes de contrôle. Art Normes et règles techniques Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiène et les règles de l'art à appliquer lors de la conception, de la construction, du montage, de l'aménagement et de l'exploitation des stations de ravitaillement en GPL sont en particulier les présentes prescriptions et en général les normes des pays européen membre de l'union Européenne ou alors les normes européennes (E.N.) au fur et à mesure qu'elles paraissent et remplacent les normes nationales. Art Prescriptions générales 4.1 Lors des travaux de montage, de réparation et d'entretien et lors de l'exploitation des stations de ravitaillement en GPL sont à suivre les stipulations de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et des arrêtés et règlements grandducaux pris en exécution de cette loi. 4.2 Sont à observer en plus les prescriptions afférentes de prévention contre les accidents édictées par l'association d'assurance contre les Accidents. Art Aire de remplissage 5.1 L'aire de remplissage est l'endroit où doit stationner le véhicule pendant le ravitaillement. 5.2 Cette aire est un rectangle de 5 m au moins de longueur et de 2 m au moins de largeur. L'aire de remplissage doit être matérialisée (par exemple par une marque au sol). Il est interdit de procéder au ravitaillement de véhicules en GPL se trouvant en dehors de l'aire de remplissage. 34 5.3 L'aire de remplissage doit se trouver à l'air libre. Elle peut toutefois être couverte par un auvent. 5.4 Les appareils distributeurs et le périmètre de l'aire de remplissage doivent se trouver à au moins 3 m des ouvertures des locaux d'habitation, des ouvertures des locaux de travail non soumis à l'interdiction de feux nus, des voies publiques et des propriétés voisines. S'il existe entre les lieux précités et les appareils distributeurs ou le périmètre de l'aire de remplissage un mur plein et incombustible d'au moins 2,6 m de haut, la distance de 3 m peut être mesurée selon une ligne brisée contournant le mur. Dans l'aire de remplissage et la zone de 3 m qui entourne l'aire de remplissage et des appareils distributeurs, des bouches d'égoût ou des caniveaux sont interdits, sauf s'ils sont munis de siphons adéquats. Le puisard éventuel des appareils distributeurs doit être noyé dans du sable sec. 5.5 L'aire de remplissage doit être éclairée de façon suffisante. 5.6 La circulation routière dans l'enceinte de la station-service doit être réglementée suivant les dispositions du Code de la route. Une signalisation appropriée est à mettre en place. Art Appareils distributeurs 6.1 Les appareils distributeurs doivent être conçus et réalisés pour la distribution de gaz de pétrole liquéfiés. Ils doivent être installés à l'air libre. Ils peuvent toutefois être couverts par un auvent. Ils sont placés le long du grand axe du rectangle délimitant l'aire de remplissage et à une distance maximum de 1,50m de l'aire de remplissage. 6.2 Tout appareil distributeur doit être installé sur un îlot d'au moins 10 cm de haut et doit être entouré de poteaux protecteurs d'au moins 70 cm de hauteur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux appareils distributeurs du type suspendu. 6.3 Dans tout appareil distributeur la canalisation d'alimentation en gaz doit être pourvue d'une vanne manuelle. Cette vanne manuelle est placée en amont du mesureur de débit. 6.4 Une soupape différentielle s'ouvrant sous la pression différentielle de la pompe est doit être montée en aval du mesureur de débit. 6.5 Un limiteur de débit doit être monté entre la soupape différentielle visée sous 6.4 et le flexible de distribution. 6.6 La longueur du flexible de distribution ne peut dépasser 7m. 45 6.7 Le flexible doit être équipé d'un dispositif de sécurité (par exemple: un clapet de rupture) destiné à se rompre en cas de traction exagérée sur le flexible. Ce dispositif est disposé entre le limiteur de débit visé sous 6.5 et le pistolet de remplissage; il doit être muni du côté de l'appareil distributeur d'un clapet de fermeture qui doit rester en place et fonctionner après rupture du flexible. 6.8 La capacité de la portion de tuyauterie en aval du robinet se trouvant en bout de flexible ne peut pas excéder 50 cm Le pistolet de remplissage doit pouvoir être verrouillé à son support Les flexibles de l'appareil distributeur doivent être conçus pour résister à une pression au moins égale à quatre fois la pression maximum de service. Ces flexibles doivent d'autre part être maintenus en bon état et remplacés en cas de déformation ou de défaut quelconques Lorsque l'appareil distributeur est situé à moins de 3 m d'une borne de distribution d'essence ou de gasoil: a) la canalisation d'alimentation en gaz de l'appareil distributeur est à pourvoir d'une vanne électromagnétique du type normalement fermé en série avec la vanne manuelle visée au point 6.3. L'ouverture de cette vanne électromagnétique est commandée par l'interrupteur de l'appareil distributeur; b) l'installation électrique des appareils de distribution d'essence et de gasoil doit répondre aux conditions de l'article 7 ci-après Les installations de ravitaillement en gaz de pétrole liquéfiés du type "self-service" doivent en outre répondre aux conditions suivantes: a) une vanne électromagnétique est a placer en amont de la vanne manuelle de la canalisation d'alimentation de l'appareil. Cette vanne électromagnétique doit être du type normalement fermé. La fermeture de cette vanne doit en toutes circonstances être possible à partir de la cabine de vigie; b) l'appareil distributeur est à mettre en fonctionnement au moyen d'un bouton poussoir ou de tout autre dispositif similaire, sur lequel le client exerce une pression manuelle constante pour obtenir le fonctionnement de la pompe et l'ouverture de la vanne électromagnétique. Dès que cette pression se relâche, la pompe doit s'arrêter et la vanne électromagnétique se fermer; c) le robinet d'extrémité du pistolet de remplissage doit être muni d'un dispositif automatique qui interdit le débit lorsque le pistolet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage ou s'il s'en déconnecte. Art Installations électriques des aires de remplissage et des appareils distributeurs 7.1 Les installations électriques ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées, entretenues et exploitées conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment: 56 - les prescriptions allemandes afférentes DIN/VDE et notamment: DIN 57100/VDE 0100, DIN 57108/VDE 0108 et DIN / VDE 0165; - les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions DIN/VDE précitées; - le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg; - les chapitres 3 et 6 des prescriptions de prévention des accidents édictées par l'association d'assurances contre les Accidents. 7.2 Les installations électriques doivent être maintenues continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et de fonctionnement. Il doit être remédié dans un délai approprié à toutes les défectuosités et anomalies constatées. 7.3 Les installations électriques doivent être réalisées par un personnel qualifié avec du matériel approprié et conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications et réparations devront être exécutées dans les mêmes conditions. 7.4 L'installation électrique des colonnes de distribution doit être du type "antidéflagrant" (DIN / VDE 0165). 7.5 L'éclairage des colonnes de distribution et de l'aire de remplissage doit se faire au moyen de lampes électriques hermétiques, prévues pour fonctionner en atmosphère explosible. 7.6 Les circuits électriques commandant les points de distribution doivent pouvoir être mis hors tension par des interrupteurs d'accès facile. Chaque groupe de colonnes de distribution doit être muni d'un tel interrupteur (soit sur une colonne de distribution, soit sur une console spéciale se trouvant près du groupe de colonnes de distribution) en plus de l'interrupteur à installer dans un éventuel local de péage. 7.7 Des prises de courant et des lampes baladeuses ne doivent pas être placées ou employées sur l'aire de remplissage. 7.8 Lors du remplissage, une liaison équipotentielle entre l'appareil distributeur et le véhicule doit être assurée. Art Zones d'interdiction de feux nus 8.1 La zone d'interdiction de feux nus comporte l'aire de remplissage, les appareils distributeurs ainsi qu'une bande de 3 m située autour de cette aire et des appareils distributeurs. Cette zone s'étend à 1 m au moins au-dessus du point le plus élevé des canalisations et des parties de l'installation qui contiennent des gaz de pétrole liquéfiés, sans que cette hauteur ne puisse être inférieure à 2,50 m. Dans cette zone, il est interdit de fumer et d'apporter du feu nu. 67 8.2 L'interdiction de fumer dans cette zone et obligation d'arrêter les moteurs des véhicules lors du remplissage doivent être clairement signalées si possible par des pictogrammes normalisés. 8.3 Dans la zone d'interdiction de feux nus il est interdit de procéder à n'importe quel travail de réparation ou d'entretien de véhicules. 8.4 La zone d'interdiction de feux nus doit être tenue propre et être complètement débarrassée de chiffons, papiers, bois, herbes sèches et autres éléments combustibles. 8.5 Les zones d'interdictions de feux nus des aires de remplissage de gaz de pétrole liquéfiés et des aires de remplissage d'autres carburants peuvent être communes. Art Protection contre l'incendie et contre la foudre 9.1 La station doit être équipée de moyens d'extinction adaptés aux risques locaux. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement. Ces moyens d'extinction doivent être en bon état d'entretien, protégés contre le gel, accessibles et judicieusement disposés. Ils doivent pouvoir être mis en service à tout moment. 9.2 Les installations de transvasement de gaz liquéfiés doivent être protégées efficacement contre la foudre (voir DIN 57185/ VDE 0185). Art Réparations et entretien de la station-service 10.1 Toute avarie doit être réparée dans le plus bref délai Dans la zone d'interdiction de feux nus, il ne peut être procédé à des travaux d'entretien ou de réparation des installations de la station-service comportant l'usage de feux nus ou pouvant provoquer des étincelles qu'après avoir arrêté l'installation, et pour autant que la teneur en gaz combustible dans l'air de travail soit inférieure au cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Le contrôle de cette teneur doit être permanent pendant la durée des travaux. Art Réceptions et contrôles périodiques 11.1 Des examens, vérifications et essais de réception doivent être effectués par un organisme de contrôle avant toute mise en service d'une station de ravitaillement en GPL nouveau ainsi qu'après chaque transformation, chaque réaménagement, chaque incident et accident pouvant avoir eu une influence sur la sécurité de l'installation et ce avant la remise en service de ces installations Des contrôles périodiques sont à effectuer tous les 5 ans par un organisme de contrôle Tous ces examens, vérifications et essais sont à effectuer en suivant les spécifications des présentes prescriptions et des normes appliquées lors de la construction des installations. 78 11.4 Il est recommandé que le propriétaire et l'exploitant ou une personne qu'ils délèguent à cet effet, ainsi qu'un représentant de l'entreprise chargée de l'entretien courant de l'installation accompagnent l'inspecteur de l'organisme de contrôle lors des réceptions, contrôles et vérifications Lorsque l'inspecteur de l'organisme de contrôle qui procède aux examens, vérifications et essais constate une anomalie telle que la sécurité des personnes n'est plus garantie, il est tenu d'en avertir d'urgence l'exploitant de l'installation, de préférence en lui faisant contresigner son rapport provisoire de contrôle. L'inspecteur de l'organisme de contrôle doit en plus indiquer dans un pareil cas les mesures à prendre immédiatement et il doit s'assurer qu'il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, l'organisme de contrôle doit en informer sans délai l'inspection du Travail et des Mines L'organisme de contrôle fait la distribution des rapports de réception ou de contrôle à raison de: - 1 exemplaire à l'inspection du Travail et des Mines; - 3 exemplaires à son commettant qui les répartira de la façon suivante: * 1 exemplaire pour le registre tel que prévu à l'article 13 ci-dessous; * 1 exemplaire au propriétaire de l'installation; * 1 exemplaire à l'exploitant, si celui-ci n'est pas en même temps le propriétaire L'exploitant doit se conformer aux délais pour réparations et mise en état figurant sur les rapports de réception et de vérification de l'organisme de contrôle. Art Exploitation 12.1 Il est interdit à l'exploitant ou à son préposé de remplir le réservoir à GPL d'un véhicule, si ce réservoir n'est pas conforme aux règlements en vigueur en la matière. Dans le cas de stations exploitées en self-service, cette interdiction doit être clairement signalée au niveau de l'appareil distributeur La station ne peut comporter aucune installation destinée au remplissage de récipients mobiles autres que ceux se trouvant à bord de véhicules L'exploitant de la station doit être une personne qualifiée, parfaitement au courant de l'exploitation de la station et des mesures à prendre en cas d'incident. L'exploitant doit s'assurer que son préposé remplit également ces conditions. Il est tenu d'afficher les instructions écrites prévues au point 12.7 ci-après concernant le fonctionnement et les mesures de sécurité et d'intervention L'exploitant ou son préposé doit être présent pendant les heures d'exploitation. Les mesures nécessaires sont prises pour que les véhicules ne puissent être approvisionnés en l'absence de l'exploitant de la station-service ou de son préposé. Quand la station n'est pas en service, l'interrupteur visé au point 7.6 doit être en position "ouvert" et la vanne manuelle visée au point 6.3 ou la vanne électromagnétique visée au point 6.12.a) doit être mise en position "fermée". ( Dans le cas d'appareils distributeurs à comptage électronique 89 l'interrupteur visé au point 7.6 peut rester en position fermée, si la vanne manuelle visée au point 6.3 est mise en position fermée) Dans le cas d'une installation en self-service, la mise en service de l'appareil distributeur GPL ne peut être rendue possible que de la cabine de vigie. L'utilisation de l'appareil distributeur est signalée automatiquement dans la cabine de vigie, d'où elle doit pouvoir être interrompue à tout moment par la fermeture de la vanne électromagnétique visée au point 6.12.a). Lorsque des pompes à essence ou à combustible diesel sont placées à moins de 3m de l'appareil distributeur GPL leur utilisation doit également pouvoir être interrompue depuis la cabine de vigie Pour le self-service, des instructions claires avec figures, à l'intention de l'utilisateur sont à afficher de façon visible à l'appareil distributeur, ainsi que dans la cabine de vigie Des instructions de sécurité et d'intervention claires et précises sont à afficher de façon permanente dans la cabine de vigie des installations Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement. Art Registre 13.1 Toutes les réceptions, tous les contrôles et toutes les vérifications concernant les installations de distribution de GPL doivent faire l objet d une inscription sur un registre (ou d une insertion dans un dossier) ouvert à cet effet par le propriétaire de l installation. Les pièces de ce registre (ou dossier) doivent comprendre au moins les mentions suivantes : - la date et la nature de la réception, du contrôle et de la vérification; - la personne ou l organisme ayant effectué le contrôle; - le motif du contrôle effectué suite à un incident ou accident, la cause et la nature de cet incident ou accident; - le résultat et les commentaires des examens, vérifications et essais de réception, de contrôle ou de vérification; - La contresignature éventuelle par l exploitant ( ou par une personne que celui - ci a déléguée à cet effet ) des résultats des réceptions, contrôles ou vérifications Ce registre doit comprendre en plus une rubrique reprenant les mentions suivantes: et - les dates et la nature des opérations de maintenance; - les descriptions des opérations de maintenance que l installation a subi; - les rapports des contrôles et vérifications effectués; - un descriptif de toutes les interventions et modifications effectuées sur l installation pouvant avoir une influence sur la sécurité; - les dates des interventions; - le personnel ou l organisme ayant effectué les interventions Ces registre, les manuels de montage, d utilisation, d entretien, de dépannage, ainsi que les manuels comprenant les descriptions techniques de l installation doivent être tenus à 910 disposition des organes de contrôle et de l organisme de contrôle effectuant les réceptions et contrôles. 10 Documents pareils
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, décembre 2007 ITM-SST 1708.1 Aires de ravitaillement en GPL sur des sites non accessibles au public Prescriptions de sécurité types Autre prescription à considérer : Plus en détail Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 2006 ITM-CL 317.1 Monte escalier à siège ou pour chaise roulante sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond Prescriptions de sécurité types Plus en détail Monte-charge industriels
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 mars 1995 ITM-CL 91.2 Monte-charge industriels Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 8 pages Sommaire Article Page 1. Objectif Plus en détail ASCENSEURS. (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types. Le présent document comporte 10 pages.
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 août 2000 ITM-CL 230.2 ASCENSEURS (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types Le présent document comporte 10 pages Sommaire Plus en détail Monte-charges. conçus d'après la directive 98/37/CE relative aux machines
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, décembre 2007 Ancien N ITM-CL 291.2 Nouveau N ITM-SST 1214.1 Monte-charges conçus d'après la directive 98/37/CE relative aux machines Prescriptions de sécurité types Plus en détail Arrêtons: Art. 2. Définitions.
Etablissements classés - Garages/parkings de 5 à 20 places Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et Plus en détail Stations de ravitaillement de véhicules routiers en hydrocarbures
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, le 18 novembre 2013 ITM-SST 1800.2 Stations de ravitaillement de véhicules routiers en hydrocarbures Prescriptions de sécurité types Le présent document comporte 10 Plus en détail Conduites électriques aériennes
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 12 novembre 1997 ITM-CL 10.2 Conduites électriques aériennes Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 5 pages. SOMMAIRE Article Page Plus en détail Dépôts industriels souterrains de gaz de pétrole liquéfié. Prescriptions de sécurité types
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 novembre 1996 ITM-CL 13.3 Dépôts industriels souterrains de gaz de pétrole liquéfié Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 16 Plus en détail Exploitation d'installations de concassage, de criblage, de tamisage et de stockage. de produits pierreux. Prescriptions de sécurité et de santé types
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 avril 1991 ITM-CL33 Exploitation d'installations de concassage, de criblage, de tamisage et de stockage de produits pierreux ------------------------------ Prescriptions Plus en détail Appareils de levage et de transport de personnes à mobilité réduite utilisés à des fins de soins ou de traitement médical (avec marquage «CE»)
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, mai 2013 ITM-SST 1243.1 Appareils de levage et de transport de personnes à mobilité réduite utilisés à des fins de soins ou de traitement médical (avec marquage «CE») Plus en détail Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 15 juin 1995 ITM-CL 133.1 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 14 pages Sommaire Article Plus en détail ASCENSEURS. (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types. Le présent document comporte 16 pages
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, juillet 2011 ITM-SST 1203.1 (Ancien numéro ITM-CL 230.2) ASCENSEURS (régis par la directive 95/16/CE) Prescriptions de sécurité et de santé types Le présent document Plus en détail ITM-CL66. Travaux de peinture
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 juin 1991 ITM-CL66 Travaux de peinture Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 7 pages Art. 1er - Prescriptions 1) Plus en détail Grues auxiliaires sur camion
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 15 juin 1995 ITM-CL 141.1 Grues auxiliaires sur camion Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 14 pages Sommaire Article Page 1. Plus en détail Sur le rapport du ministre du travail et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
Décret n 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation Plus en détail Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg.
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1515.1 Prescriptions Plus en détail Règlement général d hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la Société des Carrières de Hautes Provence.
Règlement général d hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la Société des Carrières de Hautes Provence. 1 REGLES GENERALES 1.1 Disposition générale Le personnel est tenu de se conformer strictement Plus en détail BKP-EN Clapet coupe-feu
BKP-EN Clapet coupe-feu Contenu CONDITIONS GÉNÉRALES... 1 DESCRIPTION... 3... 4 Certificat de constance des performances 0761 CPR 0350 Déclaration de performance 09-23-DoP-BKP-EN-2013-11-01 SCHAKO Ferdinand Plus en détail CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements. Largeur totale cumulée. Effectif
CODE DU TRAVAIL Art. R. 232-12.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande Plus en détail Art. 1er. - Objectif et champ d'application. 1.1. Généralités
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de sécurité Plus en détail Vu le dahir du 6 novembre 1943 l'autorisant à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés ;
Arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 (9/04/1953) portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés. Plus en détail VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE
Numéro 2 Aon Parizeau Inc. LA PROTECTION INCENDIE Guide pratique à l intention des universités VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE Dans ce bulletin Préambule Entretien des systèmes de gicleurs Plus en détail SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Publié le : 2003-05-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, Plus en détail Boucheries-charcuteries artisanales
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 février 1999 ITM-CL 51.1 Boucheries-charcuteries artisanales Prescriptions de sécurité et de santé types Le présent document comporte 7 pages Sommaire 1. Objectif Plus en détail CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)
CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent Plus en détail 069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE
069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment 069.1. Clauses techniques générales 069.2. Clauses techniques particulières Plus en détail Conditions d exploitation pour ascenseurs ou plateformes servant au transport de voitures
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, juin 2011 N ITM-SST 1212.1 (Ancien N ITM-CL 330.1) Conditions d exploitation pour ascenseurs ou plateformes servant au transport de voitures Prescriptions de sécurité Plus en détail Sous-section 1.- Dispositions générales
Arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles (M.B. 15.5.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 28 août 2002 Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5600-0/2003 FR (FR) Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-/9/24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Instructions Plus en détail Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail Plus en détail LES CONTRATS D ENTRETIEN J-M R. D-BTP
LES CONTRATS D ENTRETIEN J-M R. D-BTP 2006 1 Généralités Chaudières fioul Chaudières gaz Services et prestations durant la période de garantie Interventions non comprises dans le service d'entretien Durée Plus en détail FORMULAIRE DE DEMANDE D AUTORISATION CLASSE 2
INFORMATIONS GENERALES Page 1 / 14 1. INFORMATIONS GENERALES N du dossier : Art. 7.7.b «La nature et l emplacement de l établissement, l objet de l exploitation, les installations et procédés à mettre Plus en détail Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
Article D2223-99 Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109. Article R2223-99-1 Modifié par Décret n 2011-121 Plus en détail Ascenseur KONE "Monospace TM"
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 1992 ITM-CL 128.2 Ascenseur KONE "Monospace TM" Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 10 pages Sommaire Plus en détail Règlement du SERVICE DES EAUX
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel Règlement du SERVICE DES EAUX édition janvier 2013 Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel - Mairie - 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel 09.65.32.27.03 - fax 04.73.72.52.69 - http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr Plus en détail DBW 160/230/300/350. Manuel d'utilisation et d'entretien. 03/2009 Ident Nr. 11111891B
Manuel d'utilisation 03/2009 Ident Nr. 11111891B Manuel d'utilisation Informations générales Cher client SPHEROS! Nous considérons que l'emploi ainsi que le fonctionnement de votre nouvel appareil de chauffage Plus en détail Instructions d'utilisation
U22 K 7208 5500 0/2003 FR (FR) Pour l'opérateur Instructions d'utilisation Chaudière à condensation à gaz Logamax plus GB22-24/24K Prière de lire ces instructions avec soin avant l'utilisation Avant-propos Plus en détail ANNEXE 1. TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES. CHAPITRE 1. Article 171
ANNEXE 1 TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES. CHAPITRE 1. Article 171 Modifié par Décret n 95-608 du 6 mai 1995 art. 20 I (JORF 7 mai 1995 en vigueur le Plus en détail Le Délégué à la Sécurité du Personnel
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 novembre 1995 ITM-AM 153.1 Le Délégué à la Sécurité du Personnel Bases: - Loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. - Loi du Plus en détail FICHE TECHNIQUE. - Autorisation délivrée par le Wali ou le président de l APC pour l implantation des capacités de stockage GPL/C de la station.
FICHE TECHNIQUE Intitulé du métier ou de l activité : Station de Service Codification NAA : GG 52 49 Codification ONS : 52 48 Codification CNRC : 604 611 Inscription de l activité : CNRC Type d autorisation Plus en détail A R R E T O N S = = = = = = = = = = = = =
VILLE DE VALENCIENNES PARC DE STATIONNEMENT DES TERTIALES (Théâtre/Université) Nous, Maire de la Ville de Valenciennes, = = = = = Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont permises dans toutes les zones et elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d'enseignes : ENSEIGNES Plus en détail Arrêtons: Titre I er Définitions
Installations à gaz Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. - base juridique: L du 01 août 2007 (Mém. A - 153 du 21 août 2007, p. 2798) L du 17 mai 2004 (Mém. A - 76 Plus en détail Centres pour jeunes. Sommaire. I) Généralités 2
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 4 juillet 1996 ITM-FL 177.1 Centres pour jeunes (auberges de jeunesse, centres pour jeunes, homes pour scouts, etc.) Aide-mémoire rassemblant les éléments nécessaires Plus en détail Sécurité relative aux travaux en hauteur sur cordes
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, le 08 juillet 2015 ITM-SST 1407.4 Sécurité relative aux travaux en hauteur sur cordes - Assurage en zone à risque de chute - Travail sur cordes en suspension dans le Plus en détail DECRET Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
Accueil > Les textes législatifs et réglementaires > Détail d'un texte En savoir plus sur ce texte... JORF n 33 du 8 février 1996 page 2050 DECRET Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection Plus en détail Notice d'utilisation *09005440* Interrupteur commandé par pression différentielle D0074. 1 Consignes de sécurité. 1.1 Généralités
*09005440* BA_FR_DS31_D074 Rev.A 10/12 *09005440* Notice d'utilisation DS31 Interrupteur commandé par pression différentielle D0074 Sommaire 1 Consignes de sécurité 2 Domaine d application 3 Description Plus en détail Ascenseurs pour sapeurs-pompiers
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE 2 ème CATEGORIE SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE 2 ème CATEGORIE RSDG 16.1 9 juin 2008 SOMMAIRE 1. - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 2 2. - DOMAINE D APPLICATION 4 3. - MODALITES D APPLICATION DES Plus en détail CODE DU TRAVAIL Art. R. 233-15 Art. R. 233-16 Art. R. 233-17 Art. R. 233-18
CODE DU TRAVAIL Art. R. 233-15.- Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent Plus en détail Appareils et installations à vapeur
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, août 2008 Ancien N ITM-CL 304 ITM-SST 1308.1 Appareils et installations à vapeur Conçus d après les exigences de la directive 97/23/CE "Equipements sous pression" Prescriptions Plus en détail Dispositifs d'extinction
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Dispositifs d'extinction 26.03.2003 Plus en détail Appareils de levage conçus d'après la directive 98/37/CE respectivement d'après la directive 2006/42/CE relatives aux machines (avec marquage «CE»)
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, 6 février 2015 ITM-SST 1230.1 Appareils de levage conçus d'après la directive 98/37/CE respectivement d'après la directive 2006/42/CE relatives aux machines (avec marquage Plus en détail Section 1 - Construction, dégagements, gaines
Page 1 sur 7 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de la cinquième catégorie CHAPITRE II Règles techniques Plus en détail Exigences concernant les mécanismes de verrouillage de portes CNB 2005 modifié Québec et prochaine version du CNB 2010 modifié Québec (non en vigueur)
Exigences concernant les mécanismes de verrouillage de portes CNB 2005 modifié Québec et prochaine version du CNB 2010 modifié Québec (non en vigueur) Association canadienne de la sécurité 2015 Plan de Plus en détail NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail L Association maritime du Québec
L Association maritime du Québec Les aspects juridiques applicables aux exploitants de marinas en matière d environnement Par Hélène Lauzon Lavery, de Billy Le 14 mai 2003 (révisé le 25 août 2003) Hôtel Plus en détail Ascenseurs pour sapeurs-pompiers
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION Plus en détail RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DES DANGERS
a RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DES DANGERS Synthèse de l'inventaire des accidents pour le secteur d'activité de la société MARIE DIDIER AUTOMOBILES Il ressort de l inventaire des accidents technologiques Plus en détail DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST 1506.1 Prescriptions Plus en détail 7204 6200 09/2000 EU (FR)
7204 6200 09/2000 EU (FR) Pour l'utilisateur Notice d utilisation Chaudière murale au gaz Logamax U002 / U004 Logamax U102 / U104 Prière de lire cette instruction avec soin avant l'utilisation Avant-propos Plus en détail Conditions Particulières
Le 18 février 2015 Modèle de Convention d exploitation pour un Site de consommation raccordé au Réseau Public de Distribution HTA ou HTB Conditions Particulières Résumé La Convention de Conduite et d Exploitation Plus en détail Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES. Etablissements de vente Centres Commerciaux
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de Plus en détail VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.13
VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.13 Stockage de liquides inflammables Installations non classées pour la protection de l environnement Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques Plus en détail BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale CIRCULAIRE N 20034/DEF/DAG/DE relative aux dépôts et installations contenant des polychlorobiphényles et des Plus en détail OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D UN ERP EN MATIERE D ENTRETIEN ET DE VERIFICATIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS Etablissements du 1 er groupe
Page 1 / 11 1 PUBLIC VISE Exploitant(e) d un établissement recevant du public (ERP) du 1 er groupe (1 ère à 4 ème catégorie) et membres des commissions de sécurité 2 OBJECTIFS L exploitant(e) est responsable Plus en détail REMKO EST Radiateur électrique à infrarouge
REMKO EST Radiateur électrique à infrarouge Mode d emploi Technique Pièces de rechange Édition F P12 REMKO c'est fort. Mode d'emploi Lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service / l'emploi Plus en détail Liquides inflammables
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Liquides inflammables 26.03.2003 Plus en détail Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014)
> Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE... Plus en détail Chapitre 23 Station-service, poste d essence et lave-auto
Chapitre 23 Station-service, poste d essence et lave-auto Table des matières 23 STATION-SERVICE, POSTE D ESSENCE ET LAVE-AUTO... 23-3 23.1 CHAMPS D APPLICATION... 23-3 23.2 NORMES D'IMPLANTATION... 23-3 Plus en détail Manifestations temporaires
Etablissement cantonale d'assurance des bâtiments, Fribourg Manifestations temporaires Exigences de protection incendie Table des matières 1 Base... 3 2 Principe... 3 3 Règles générales de prévention incendie... Plus en détail LES ALARMES INCENDIE
1 LES ALARMES INCENDIE 1. Généralités Les systèmes d'alarme sont destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre Plus en détail PREFET DE L'AIN. Le préfet de l'ain. le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.
PREFET DE L'AIN Préfecture de l'ain Direction de la réglementation et des libertés publiques Bureau des réglementations Références : ACM Arrêté préfectoral d'enregistrement des installations de la SAS Plus en détail COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Règlement type - Electricité basse tension applicable pour les ventes d électricité fournie par le réseau de distribution aux clients n ayant pas la Plus en détail 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 29 Joumada El Oula 1426 6 juillet 2005
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 29 Joumada El Oula 1426 Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kasdi, sous-directeur des opérations budgétaires Plus en détail REGLEMENT D UTILISATION DES PARCS DE STATIONNEMENT PUBLICS
REGLEMENT D UTILISATION DES PARCS DE STATIONNEMENT PUBLICS Article 1er- DEFINITION Sont désignés comme parcs de stationnement publics, les parcs de stationnement à accès contrôlés soumis à redevance situés Plus en détail Servomoteurs électriques
4 506 Servomoteurs électriques pour vannes à course rotative, angle de rotation 90 tension d'alimentation 230 V~ tension d'alimentation 230 V~ tension d'alimentation 24 V~ Signal de positionnement 3 points Plus en détail NORMES NF X 50-010 GAZ page 1
NORMES NF X 50-010 GAZ page 1 Avant-propos Le présent document ne dispense pas de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur: - loi n 0 72-1137 du 22 décembre 1972 relative au Plus en détail Prescriptions techniques
Prescriptions techniques Application du décret n 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution Plus en détail (JO n 117 du 21 mai 2008 et BO du MEEDATT n 12 du 30 juin 2008) Vus
Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail CHAPITRE I DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE I DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE Section I - interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Article L3.1 Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent livre, Plus en détail Prière de consacrer quelques minutes à la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil. Merci!
Prière de consacrer quelques minutes à la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil. Merci! Index Chap. 1 Généralités... Chap. 2 Limites d'utilisation... Chap. 3 Installation... Plus en détail COMMUNE DE BECKERICH CONTRAT DE FOURNITURE DE CHALEUR
COMMUNE DE BECKERICH CONTRAT DE FOURNITURE DE CHALEUR pour l approvisionnement en chaleur Famille : N, rue :. Code postal :. Localité :... N Tél :.. ---------------------------------------------------------------------- Plus en détail ECHANGEURS DE CHALEUR DE PISCINES
ECHANGEURS DE CHALEUR DE PISCINES A utiliser avec des chaudières, des panneaux solaires et des pompes de chaleur Guide d'installation, d'exploitation et d'entretien ECHANGEURS DE CHALEUR DE PISCINES Guide Plus en détail Directives. d entente avec l Office fédéral des Transports (OFT).
Annexe 5 Directives tendant à prévenir les accidents et la formation d étincelles dus au courant électrique lors de la vidange de combustibles liquides ou de gaz sur le domaine des chemins de fer (en abrégé Plus en détail 1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives Plus en détail Sécurité incendie - Techniques de sécurité incendie
Sécurité incendie - Techniques de sécurité incendie CEN/TR 15276-1 Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction à aérosol - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essais pour les Plus en détail Conditions particulières. de la. Société Electrique de la Vallée de Joux SA (ci-après SEVJ) relatives au raccordement en moyenne tension
Conditions particulières de la Société Electrique de la Vallée de Joux SA (ci-après SEVJ) relatives au raccordement en moyenne tension L Orient, le 1 janvier 2009 Version 1.0 du 01.01.09 Société Electrique Plus en détail Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane
Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane 1 1. Définition LPG On entend par LPG (Liquefied Petroleum Gas) du BUTANE, PROPANE et leurs Plus en détail Volume cumulé d au moins 3.000 litres
Volume cumulé d au moins 3.000 litres La réglementation sur les hydrocarbures présentée dans ce chapitre concerne les installations de distribution d hydrocarbures destinés à l alimentation d un parc de Plus en détail Mode d emploi. Système de chauffe-eau et traitement d eau. contaminée D 25 L. Im Geer 20, D - 46419 Isselburg. contaminée D 25 L. Numéro de type : 452
Système de chauffe-eau et traitement d'eau contaminée D 25 L Fabricant: Désignation: deconta GmbH Im Geer 20, D - 46419 Isselburg Système de chauffe-eau et traitement d eau contaminée D 25 L Numéro de Plus en détail Sous-section 8: Dispositions transitoires. Section 2 : Immeubles à logements existants soumis au permis de location. Sous-section 1 : Terminologie.
Art. 90: Art. 91: Art. 92: Aussi longtemps que les prescriptions de la présente section ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril par la négligence, l omission ou la mauvaise Plus en détail CHARGES RECUPERABLES
CHARGES RECUPERABLES I. - ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 1. Dépenses d électricité 2. Dépenses d exploitation, d entretien courant, de menues réparations a) Exploitation - visite périodique, nettoyage et graissage Plus en détail INSTRUCTION DE SÉCURITÉ SAFETY INSTRUCTION Ayant force d obligation selon SAPOCO/42
CERN INSTRUCTION DE SÉCURITÉ SAFETY INSTRUCTION Ayant force d obligation selon SAPOCO/42 Edms 335813 TIS IS 48 Publié par : TIS/GS Date de Publication : juin 2001 Original : Anglais PREVENTION DES INCENDIES Plus en détail BON DE COMMANDE GAZ NATUREL
BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1 B - 1020 BRUXELLES Tél. +32 2 474 82 55 Fax +32 2 474 82 86 connections@brussels-expo.be RPM Bruxelles BRUSSELS EXPO a.s.b.l. TVA BE 0406.655.573 BON DE COMMANDE GAZ NATUREL Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art. 1
 l'article 7
 l'article 13
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 7
 art. 20

Art. 90
 Art. 91
 Art. 92