Source: http://docplayer.it/15456076-Il-sistema-dei-controlli-vv-f-il-d-m-22-gennaio-2008-n-37.html
Timestamp: 2018-02-21 03:22:15+00:00

Document:
Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n PDF
Download "Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37"
Ottavia Massaro
1 Il sistema dei controlli VV.F. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 1
2 D. M. 22/01/2008 n.37 Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n. 61). testo in vigore dal:
3 D. M. 22/01/2008 n.37 Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. 3
4 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ( ); e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. 4
5 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 5
6 Art. 2. Definizioni relative agli impianti. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. 6
7 Art. 2. Definizioni relative agli impianti. impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio. 7
8 Art. 5. Progettazione degli impianti. 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. 8
9 Obbligo di progettazione degli impianti. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. 9
10 Obbligo di progettazione degli impianti. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del C.P.I. e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
11 Riepilogando. Impianti tipicamente presenti nelle attività soggette Modulistica fine lavori Obbligo progettazione Gas metano DM 37/08 SI (portata termica > 50kW) Gas G.P.L. DM 37/08 SI (portata termica > 50kW) Aria Compressa DM 37/08 NO Gas tecnico Combustibile DM 37/08 SI (portata termica > 50kW) Comburente VV.F. (Dich. Imp.) NO Inerte VV.F. (Dich. Imp.) NO Gas medicale DM 37/08 SI, Compreso Stoccaggio Liquido Infiammabile VV.F. (Dich. Imp.) NO Combustibile VV.F. (Dich. Imp.) NO Ascensori / Montacarichi DM 37/08 NO 11
12 Riepilogando. Impianti di protezione antincendio Modulistica fine lavori Obbligo progettazione Reti Idranti, Naspi DM 37/08 SI Rivelazione e Allarme DM 37/08 SI Evacuazione Fumi e Calore VV.F. (Dich. Imp.) NO Spegnimento automatico Schiuma DM 37/08 SI Acqua DM 37/08 SI Gas DM 37/08 SI Estintori VV.F. (Dich. Imp.) NO 12
13 Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. 13
14 Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 14
15 Art. 7. Dichiarazione di conformità 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore 15
16 Art. 7. Dichiarazione di conformità impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 16

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 7