Source: http://docplayer.es/13101155-Osm15-osm27-guia-de-producto.html
Timestamp: 2018-08-18 07:27:07+00:00

Document:
OSM15 OSM27 Guía de producto - PDF
OSM15 OSM27 Guía de producto
Download "OSM15 OSM27 Guía de producto"
Rafael Aguilera Sánchez
1 OSM15 OSM27 Guía de producto RECONECTADOR AUTOMÁTICO OSM MODELOS 15 & 27 KV
2 1. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV & 27kV Introduction INTRODUCCIÓN Los Reconectadores Eléctricos OSM15 y OSM27 están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como, líneas de distribución y sub-estaciones con voltajes de 15kV y 27kV respectivamente. Los tanques serie 200 son fabricados en acero inoxidable grado 304 y cuentan con un acabado de pintura electrostática gris. El producto es suministrado completo con un Cubículo de Control y Comunicaciones RC. Este último está basado en un microprocesadorcontrolador que incorpora en un único dispositivo las funciones de protección, registro de información y comunicaciones. El OSM ha sido diseñado para funcionar como un dispositivo individual o para ser integrado en esquemas de automatización en distribución y controladas de forma remota, utilizando sus capacidades integrales de comunicación. El producto ha sido probado extensamente en laboratorios independientes para asegurar la confiabilidad a largo plazo, incluyendo la contención de falla de arco y el sistema de venteo, lo que representa una importante característica de seguridad. El producto emplea una tecnología desarrollada y refinada a lo largo de la última década. La funcionalidad de automatización configurable Reconectador OSM y cubículo de control y comunicaciones RC por el usuario con la que cuenta el equipo, puede ser utilizada con o sin un sistema de comunicaciones, lo que reduce los cortes de suministros e incrementa la fiabilidad en la red. Reconectador Automático OSM15 Reconectador Automático OSM27
3 Introduction Guía de producto Reconectador Automatico OSM Modelos 15kV & 27kV GENERALIDADES El reconectador eléctrico con control microprocesado OSM posee interruptores de vacío dentro de una carcasa de policarbonato, alojados en el interior de un tanque de acero inoxidable a prueba de arco. Esto garantiza una máxima confiabilidad y vida útil con una disposición completamente aislada dentro de la carcasa de larga durabilidad. El voltaje es medido en los seis (6) bushings utilizando pantallas de goma conductivas con acoplamiento capacitivo. La corriente se mide en los seis (6) bushings utilizando sensores de corriente Rogowski. Tres (3) terminales brindan las mediciones de corriente de fase y las otras tres (3) miden la corriente residual. El mecanismo del reconectador opera mediante tres actuadores magnéticos separados, uno por fase. Estos actuadores magnéticos están acoplados mecánicamente para garantizar la correcta operación en tres fases. El dispositivo se asegura en la posición de abierto y cerrado mediante un seguro magnético. Cada uno de estos actuadores utiliza una bobina simple, resultado de la investigación y desarrollo por más de cuatro generaciones. El reconectador puede ser accionado mecánicamente mediante un gancho amarillo ubicado en la base del tanque. Las posiciones de apertura y cierre del dispositivo se indican con una señal O verde cuando el dispositivo se encuentra abierto y una señal I roja cuando se encuentra cerrado, estas indicaciones se encuentran también en la base del tanque. El estado del reconectador puede verificarse también mediante dos micro switches conectados a la electrónica del control. La tarjeta donde se encuentran montados estos micro switches no tiene elementos activos lo cual mejora considerablemente la inmunidad a los impulsos Los circuitos principales de los bushings están fabricados con material polimérico resistente a los rayos ultravioletas con cubierta y terminaciones de hule siliconado que proporcionan una adecuada distancia de fuga. Los actuadores magnéticos son operados a través de unos capacitores energizados localizados en el Cubículo de Control RC. Existe una placa en la base del tanque que contiene las especificaciones detalladas del mismo de acuerdo a los requerimientos de la Norma ANSI C En un costado del tanque se encuentra ubicado el punto de aterrizaje. La serie OSM 200 tiene conectores terminales de latón estañados en cada bushing. Estos pueden proporcionarse en forma de terminales cilíndricos para cables de hasta 260mm2 o conectores tipo NEMA de 2 orificios. El diagrama del corte transversal detalla la configuración del tanque del OSM y sus principales componentes. 1. Conector Bushing 2. Cubierta de Bushing de Goma Silicona 3. Bushing Polimérico 4. Sensores de Corriente Bobina Rogowski 5. Sensor de Voltaje acoplado capacitivamente 6. Tanque de acero inoxidable Actuador Magnético 8. Interruptores auxiliares 9. Resorte de Apertura 10. Varilla de mando aislada 11. Cubierta de Policarbonato 12. Interruptor de vacío 13. Respirador de cerámica 14. Anillo de Trip mecánico
4 3. Guía de producto Reconectador Automáticos Modelos OSM 15kV & 27kV Introduction CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES RC01 El Cubículo de Control y Comunicaciones RC es un controlador microprocesado que proporciona protección bi-direccional contra sobrecorriente, de falla a tierra, sensible contra falla a tierra, mediciones instantáneas, registro de eventos, perfil de datos de carga y RTU integral todo en un sencillo dispositivo microprocesador. El panel de control esta provisto de una pantalla de cristal liquido de 4 líneas y un teclado para la función de control local. El cubículo de control cuenta con tres módulos principales: El Modulo Procesador Principal (MPM) que incorpora el Panel de Control. El Módulo Driver (DM) incorpora los capacitores que suministran la energía para que el tanque realice las acciones de abrir y cerrar. Caja de control y comunicaciones RC con puerta abierta Conector tipo Harting IP65/NEMA 4 con cubierta protectora anti-vandalismo El Modulo de Suministro de Energía (PSM) incorpora el suministro auxiliar de energía, el suministro de poder para el equipo de comunicaciones y las funciones de cargado de la batería. Este modulo acepta un rango de V AC a 50 ó 60 Hz. Existe el espacio suficiente en el cubículo de control para alojar el equipo de comunicaciones necesario para conectarse al dispositivo interno UTR o al módulo de entradas y salidas. El equipo esta diseñado para operar bajo un rango de temperatura de -40 C a +55 C dentro de la envolvente aislada con grado de protección IP65. El Cubículo esta fabricado en acero inoxidable, libre de mantenimiento y sin recubrimientos exteriores. El techo del mismo posee un recubrimiento cerámico que provee una reducción en la temperatura interna del mismo de 16ºC cuando se expone a radiación solar de 1.1kW. Cuenta con una cubierta protectora anti vandalismo para la entrada del cable de control. Además, el cubículo cuenta con un mecanismo de cierre de tres puntos. PC Alimentación AC OSM Reconector RC Cubiculo Linea 3Ø MT SVC SC Fase Interruptor SC de Vacío Residual SVC RS232 Batería Recargable Bobina de Apertura/ Cierre Interruptor Auxiliares Módulo de Procesamiento principal MPM Módulo de Suministro Electrico PSM RS485 RS232 Módulo de I/O Cable de Control Driver RTU Energia Datos Control / Indicación SCADA
5 Introduction Guía de producto Reconectador Automáticos Modelos OSM 15kV & 27kV 4. PROTECCIóN Protección direccional contra sobre corriente y contra falla a tierra Rango ajustable para corriente de A Ajuste de resolución 1A Protección de tiempo inverso 3 x Elementos en un sentido para cada disparo, independientemente de la secuencia seleccionada, tanto para sobrecorriente como falla a tierra. 3 x Elementos en sentido inverso para cada disparo, independientemente de la secuencia seleccionada, tanto para sobrecorriente como falla a tierra. 4 x Curvas IEC255 8 x Curvas ANSI 2 x Curvas definidas por el usuario Elementos instantáneos Protección de tiempo definido segundos Tiempo de resolución 0.01 segundos. Protección direccional sensible contra falla de tierra Rango ajustable para corriente de 4-80A Ajuste de resolución de 1A Tiempo definitivo segundos Tiempo de resolución 0.01 segundos Panel de control local Protección contra Bajo Voltaje Elemento balanceado para bajo voltaje en fase (Uv1) Rango ajustable del multiplicador: del voltaje del sistema Ajuste de resolución del multiplicador: 0.01 Rango de Tiempo del disparo: segundos Ajuste de resolución del tiempo de disparo: 0.01 Elemento para bajo voltaje de fase a fase (UV2) Rango ajustable del multiplicador: del voltaje del sistema Ajuste de resolución del multiplicador:0.01 Rango de Tiempo del disparo: segundos Ajuste de resolución del tiempo de disparo: 0.01 Pérdida de suministro (UV3) Rango de tiempo del disparo:0-180 segundos Ajuste de resolución del tiempo del disparo: 0.01 segundos Tiempo de recierre: segundos Resolución del tiempo de recierre: 0.01 segundos Protección para baja frecuencia Rango de selección: Hz (Sistema de 50 Hz), Hz (sistema de 60 Hz) Ajustes de Resolución de frecuencia: 0.01 Hz Rango de Tiempo del disparo: segundos Resolución del tiempo de disparo: 0.01 segundos Control de restaurado de voltaje con restauración de respaldo automática, brindando funcionalidad automática de la red. Coordinación de secuencia de zona Arranque de carga en frio Ascenso de tiempo de carga en frio: min Descenso de tiempo de carga en frio: 0-60 min Resolución del tiempo de carga en frio: 1 min Multiplicador de carga en frio: 1-5 veces la corriente de captura Resolución del multiplicador de carga en frio: 0.1 Restricción de Inrush Tiempo de ajuste: segundos Resolución del tiempo de Inrush: 0.01 segundos Multiplicador de Inrush: 1-20 Resolución del multiplicador de Inrush: 0.1 Adición de Tiempo Temporal Permite un retraso por pasos del tiempo para aislar automáticamente las secciones de falla en un alimentador o corregir gradualmente la alimentación en dispositivos en serie. Ciclo de trabajo seg-co-1 seg-co-1 seg-co-60 seg tiempo de recuperación Tiempos muertos 1er Rango de tiempo muerto: segundos. 2do Rango de tiempo muerto: segundos 3er Rango de tiempo muerto: segundos. Ajuste de resolución: 0.01 segundos Auto Recierre. Configurable por el usuario de 1-4 disparos para cerrar independientemente los ajustes de sobrecorriente, falla a tierra, sensible de falla a tierra y protección de bajo voltaje.
6 5. Guía de producto Reconectador Automáticos modelos OSM 15kV & 27kV Introduction MEDICIONES La corriente y el voltaje se miden en las seis boquillas del Reconector OSM utilizando sensores de corriente Rogowski y sensores de voltaje acoplados capacitivamente. Voltaje de Fase a Tierra: Rango kv, Precisión de +/-1% o 0.1kV Voltaje de Fase a Fase: Rango kv, Precisión de +/-1% o 0.1kV Corriente de Fase: Rango de A, Precisión de +/- 1% o 4 A Corriente de Secuencia Cero: Rango de A, Precisión de +/- 5% o 0.5 A Energía Activa, Reactiva y Total: Rango de A, kv, Precisión de +/- 2% Energía Reactiva, Total y Activa de una y tres fases: Rango de kw/kvar/kva, Precisión de +/- 2% Frecuencia: Rango de Hz, Hz Precisión de at df/dt <0.2 Hz/s +/ Hz Rango de Hz, Hz Precisión de at df/dt <0.5 Hz/s +/-0.05 Hz Factor de Potencia: Rango de 0-1, Precisión de +/ REGISTRO DE EVENTOS El Control RC permite dos registros de eventos, con un tiempo e impresión de información de 0.01 segundos de resolución. El primero permite visualización en la pantalla de cristal liquida y proporciona información de las operaciones críticas al operador de la línea. Incluye operaciones de apertura/cierre, tipos de fallas, nivel de falla de corriente por fase y picos. La segunda opción es a través de una PC que tenga cargado el software TELUS y brinde un registro completo de todo el historial de operaciones, incluyendo registro de cambios en los parámetros, registro de operaciones y registro histórico de fallas. El registro histórico de fallas comprende 50 ciclos históricos antes del disparo, permitiendo analizar la propagación de la falla. separado tanto para flujos de energía negativa y positiva: 3 Fases kw, kva y kvar. 1 Fase kw, kwa y kvar para cada fase. Mas de 3840 eventos pueden ser registrados lo que equivale a un periodo de 160 días y 60 minutos. El software TELUS puede utilizarse para descarga e impresión de la información. CONTROL REMOTO Un puerto RS232 puede ser conectado a una PC con TELUS instalado. Esto permite un manejo completo de información y parámetros. Un puerto RS485/RS232 para conexión con sistemas remotos de control en modos completo y medio dúplex, configurable de 300 a 19.2k. Además se pueden suministrar protocolos de comunicación DNP3 y Modbus combinados con la capacidad de integrar nuevos protocolos de ingeniería, para conocer los específicos requerimientos de los clientes. El cubículo de control, cuenta con el espacio necesario para montar un radio o un módem con su respectivo suministro de energía de 12V 15 watts carga continua y 30 watts 50% de carga. Dentro del cubículo de control también se incluye un módulo de 6 entradas y 6 salidas configurables por el usuario. Es posible incluir un segundo módulo de entradas y salidas para expandir hasta doce. Arriba de 4 puntos pueden ser mapeados desde cada entrada y más de 8 para cada salida. REGISTRO DE PERFIL DE CARGA El perfil de la carga se registra en periodos de integración configurados por el usuario de 5, 10, 15, 30 y 60 minutos. Los siguientes parámetros se registran por
7 Introduction Guía de producto Reconectador Automáticos modelos OSM 15kV & 27kV 6. Disposición típica de montaje de polos Conectores de terminal HV El aterrizaje se debe llevar a cabo de acuerdo con lo especificado en el manual técnico. Para el aterrizaje se requiere una conexión principal desde el tanque a la tierra y una unión de la conexión principal al cubículo RC. Se debe utilizar un cable de 35 mm² de sección transversal como mínimo. Cada una de las terminales del OSM serie 200 cuenta con un conector fabricado en aleación de aluminio y cobre estañado, capaz de recibir cable de 40 a 260 mm². El cable se asegura al conector mediante 2 pernos hexagonales. El SOM serie 079 cuenta con terminales adecuadas para recibir grapas paralelas. OSM serie 200 NEMA de dos orificios Pad Opcional Cada equipo viene acompañado con sus respectivas abrazaderas para montaje en poste y para montaje de aparta-rayos. La instalación se detalla completamente en el manual técnico; El siguiente diagrama muestra solamente disposiciones típicas.
8 Número de parte Medición corriente Medición de voltaje Tipo de control Voltaje máximo calificado Corriente nominal continuada Capacidad de Falla (RMS) Capacidad máxima de Falla (peak) Capacidad de ruptura Operaciones mecánicas Operaciones a plena carga Operaciones a capacidad de Falla (peak) Corriente de falla de corta duración Capacidad de ruptura activa principal Corriente de carga del cable Corriente de carga de la línea Resistencia al impulso fase a tierra, fase a fase Impulso a través del interruptor Tensión de descarga en seco fase a tierra, fase a fase y a través del interruptor Temperatura ambiente Humedad Altitud Peso OSM Sensores de Corriente Rogowski 6 Sensores de Voltaje RC01ES 15.5kV 630A 16kA 40kA 16kA 30,000 30, kA/4 seg. 630A 25A 10A 110kV 110kV 50kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 85kg OSM Sensores de Corriente Rogowski 6 Sensores de Voltaje RC01ES 27kV 630A 12.5kA 31.5kA 12.5kA 30,000 30, kA/4 seg. 630A 25A 5A 125kV (150kV opcional) 125kV (150kV opcional) 60kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 85kg Las altitudes por encima de los 1000 m deben calificarse según ANSI C NOJA Power Switchgear Pty Ltd 16 Archimedes Place, Murarrie, Qld 4172, Australia Distribuidor: Teléfono: Fax: Web: NOJA Power es una marca registrada de NOJA Power Switchgear Pty Ltd. Este documento tiene propiedad intelectual y está destinado a usuarios y distribuidores de productos de NOJA Power Switchgear. Contiene información que es propiedad intelectual de NOJA Power Switchgear y, por lo tanto, no puede ser reproducido por partes o en su totalidad por ningún medio, sin la autorización por escrito de NOJA Power Switchgear. NOJA Power es una marca registrada NOJA Power Switchgear y no puede ser reproducida o utilizada de ninguna manera sin autorización por escrito. NOJA Power Switchgear aplica una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. NOJA Power Switchgear no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de acciones u omisiones basadas en la información contenida en este Manual de Usuario. NOJA
OSM Guía de producto
OSM Guía de producto RECONECTADOR AUTOMáTICO OSM MODELOS 15KV, 27KV Y 38KV 1. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction INTRODUCCIÓN Los reconectadores automáticos
Interruptor de tanque vivo en SF6 EDT con transformador de corriente integrado hasta 72,5 kv
Interruptor de tanque vivo en SF6 EDT con transformador de corriente integrado hasta 72,5 kv Interruptor EDT con transformador de corriente integrado en SF6 ABB es un líder mundial en tecnología de interruptores
Diagrama de conexión. Según normas IEC 60920 / IEC 60921 / IRAM 2027. Formato 1 Formato 2. Dimensiones. Pérdida W. Formato. L1 mm 5,5 76,5 5,5 76,5
Electricidad Electricidad Balasto para Lámpara Fluorescente Tubular Diagrama de conexión Según normas IEC 090 / IEC 09 / IRAM 07 / IEC 347- / IEC 347--8 Formato Formato Potencia W Lámpara Corriente Casquillo
RC10. Guía de Producto. Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10
RC10 Guía de Producto Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10 1. Guía de Producto Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10 Introduction Introducción El reconectador OSM es provisto
Motores Automatización Energía Transmisión & Distribución Pinturas. Automatización Corrección del Factor de Potencia
Motores Automatización Energía Transmisión & Distribución Pinturas Automatización Corrección del Factor de 2 Corrección del Factor de R R R R R R R www.weg.net Línea de Productos Familia de producto Serie
PLANTAS EOLICAS DL WPP
PLANTAS EOLICAS DL WPP Este entrenador permite a los alumnos estudiar las funciones y las operaciones de una turbina eólica moderna simulando los efectos de la fuerza del viento en el sistema. Este sistema
Productos de medición monofásica para aplicaciones avanzadas de medición de energía. Medición Residencial
Productos de medición monofásica para aplicaciones avanzadas de medición de energía Medición Residencial Tecnología de Punta Landis+Gyr cuenta con más de 100 años de experiencia en diseño y desarrollo
Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste
Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste Control Automático Los Controles Automáticos de Interruptores 6801 combinan los sofisticados esquemas de control automático
Monitor de vibración Series VS Manual del usuario Modelos NEMA 4X & XP
Monitor de vibración Series VS Manual del usuario Modelos NEMA 4X & XP Serie VS NEMA 4X Serie VS XP Descripción: El Monitor de Vibración VS NEMA 4X contiene un sensor, circuitos electrónicos y salida transistorizada
Proceso de Conexión para Proyectos Subterráneos Particulares o Lotificaciones
Proceso de Conexión para Proyectos Subterráneos Particulares o Lotificaciones Estimado cliente de EEGSA: Con el fin de facilitar su relación con EEGSA hemos preparado este documento en el cual se explica
ABB i-bus KNX Actuador de energía, 3F, 16/20 A, MDRC SE/S 3.16.1
Datos técnicos ABB i-bus KNX Descripción del producto El actuador de energía es un aparato para montaje en raíl DIN en diseño Pro M para montar en los distribuidores. El aparato es especialmente apropiado
Aplicación en reactores de potencia
Sistemas con reactores mecánicamente conmutados (MSR) son ampliamente utilizados por las compañías de energía para regular el equilibrio de potencia reactiva y controlar el nivel de tensión en las líneas
Banco automático de capacitores en baja tensión
Banco automático de capacitores en baja tensión Introducción Los bancos de capacitores constituyen el medio más económico y confiable para la corrección del factor de potencia. potencia desde el punto
Contactores para conmutación de condensadores.
Copyright 2009 Contactores para conmutación de condensadores. Condiciones transientes de los condensadores. En instalaciones industriales de baja tensión, los condensadores son principalmente utilizados
Medidor Monofásico HXE-12
Medidor Monofásico HXE-12 Medidor Monofásico HXE-12 Introducción Objetivo Este manual incluye las instrucciones de operación para el medidor de electricidad estática modelo Hexing-TSI: HXE12 Definiciones
DIVA Solar MP MANUAL DE INSTALACIÓN CONTROLADOR DIVA SOLAR MP MÓDULO DE CONTROL EXTERNO
DIVA Solar MP MANUAL DE INSTALACIÓN CONTROLADOR DIVA SOLAR MP MÓDULO DE CONTROL EXTERNO 2 CONTROLADOR CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN..........................3 2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD...................3
Inversor / Cargador de 750W Serie X PowerVerter APS - con Conmutación de Transferencia Automática y 2 Tomacorrientes C13. Sumario
Tripp Lite 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telefono: +(773) 869 1234 E-mail: saleshelp@tripplite.com Modelo No.: APSX750 Inversor / Cargador de 750W Serie X PowerVerter APS - con Conmutación
ABB i-bus KNX Room Master premium, MDRC RM/S 2.1
Datos técnicos ABB i-bus KNX Descripción del producto El Room Master Premium es un aparato para montaje en raíl DIN (MDRC) en diseño Pro M. Está diseñado para montar en distribuidores con un raíl de montaje
Relé diferencial. Version COMPACT con Transformador Toroidal incorporado GENERAL DESCRIPCION
ELRC- Relé diferencial Version COMPACT con Transformador Toroidal incorporado GENERAL Los relés de la serie ELRC- presentan la particularidad de tener incorporado el Transformador Toroidal. Están particularmente
ESTÁTICO ESTANDAR REFRIGERADOS POR AGUA TRIFÁSICOS 60 HZ NO APLICABLE NATURAL GAS Datos de Grupo SERVICIO PRP STANDBY Potencia kva 442 490 Potencia kw 354 392 Régimen de Funcionamiento r.p.m. 1.800 Tensión
ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL NOMAD
ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL NOMAD ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL NOMAD INTRODUCCIÓN La Estación meteorológica portátil NOMAD es la solución perfecta para la toma de datos meteorológicos en campo.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PARARRAYOS DE ÓXIDO METÁLICO PARA SUBESTACIONES DE POTENCIA (E-SE-012)
Página 1 de 16 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: () Página 2 de 16 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: () Preparada por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios Editada : Agosto 2009 Revisada : Agosto 2009 Aprobada por:
RTD-15.2 TORNO ALTURA COMPLETA (interior/exterior)
Hardware para control de entradas y accesos RTD-15.2 TORNO ALTURA COMPLETA (interior/exterior) La construcción en rígido aluminio soldado de este nuevo torno de altura completa ofrece una gran fiabilidad
Factor de Potencia. Aspectos claves en la selección de los componentes. Corrección del
Corrección del Factor de Potencia Aspectos claves en la selección de los componentes Av.Einstein 1153 Santiago (2) 398 8100 El uso racional de la energía eléctrica demanda una generación económicamente
DL WPP Plantas eólicas
DL WPP Plantas eólicas Este entrenador permite a los alumnos estudiar las funciones y las operaciones de una turbina eólica moderna simulando los efectos de la fuerza del viento en el sistema. Este sistema
Series 7790 Y 7794 Encendido/apagado automático de cargas de iluminación en exteriores, opera en función del nivel de iluminación natural presente en el ambiente, con aplicaciones residenciales, comerciales
MANUAL SIO-RTD MODULO RTD 26 DE ABRIL DE 2001 REVISION 0
406 Jessop Avenue Saskatoon, Saskatchewan Canadá S7N 2S5 Fono: (306) 373-5505 Fax: (306) 374-2245 www.startco.ca MANUAL SIO-RTD MODULO RTD 26 DE ABRIL DE 2001 REVISION 0 Derechos Reservados de Startco
1ZSC000563-AAC es, Rev. 7. Aislador pasatapas de papel impregnado en resina, aceite-aire, tipo GSB Guía técnica
1ZSC000563-AAC es, Rev. 7 Aislador pasatapas de papel impregnado en resina, aceite-aire, tipo GSB Guía técnica Instrucción original La información que contiene este documento es de carácter general, por
Información adicional Necesita detalles sobre productos concretos? Visite: http://www.siemens.es/automatizacion http://www.siemens.es/buildingtechnologies Necesita ayuda técnica para utilizar los productos?
Nuevas funcionalidades en la gama Sepam
Nuevas funcionalidades en la gama Sepam Marzo, 2010 B. U. Power Consultation Ángel Silos Sánchez Nuevas funcionalidades Sepam Sepam serie 20 y serie 40 Sepam serie 40 Carga Fría para la intensidad de fase
E/S discretas conectadas directamente al barramiento PROFIBUS-PA. Bloques Funcionales discretos en el campo. E/S integrados en el mismo hardware
E/S discretas conectadas directamente al barramiento PROFIBUS-PA Bloques Funcionales discretos en el campo E/S integrados en el mismo hardware 2 salidas en colector abierto 2 entradas con aislamiento óptico
Equipo de detección y puesta a tierra Serie GRD-4200
Equipos de Detección y puesta a tierra serie GRD-4200 Equipo de detección y puesta a tierra Serie GRD-4200 Descripción Envolvente en fundición de aluminio exenta de cobre. Tornillería en acero inoxidable.
MONITOR DE VIBRACIONES MECÁNICAS VIBRAspec es un monitor de máquinas de 2 canales que mide y analiza vibraciones mecánicas. Cumple con los requerimientos de la norma API670 para protección de máquinas.
LED Driver con corriente de salida seleccionable de 40W. Características: 500mA 700mA 900mA 1050mA VOLTAJE CC POTENCIA ASIGNADA
ESPECIFICACIES MODELO SALIDA ENTRADA OTROS NOTAS LED Driver con corriente de salida seleccionable de 0W LCM-0DA AJUSTE DE CORRIENTE Not a. ma ma ma 00mA 0mA ma VOLTAJE CC POTENCIA ASIGNADA ~ 00V W ~ V
NORMAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
1. OBJETO En la presente norma se definen las condiciones técnicas de la conexión de plantas de generación de energía eléctrica trifásica al Sistema de Distribución Local de Energía de las Empresas Públicas
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MEDIDORES DE ACUEDUCTO
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MEDIDORES DE ACUEDUCTO A través del contrato de condiciones uniformes de EMCARTAGO ESP, deberá dejar estipulado la obligatoriedad del suscriptor y/o usuario sobre la instalación
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN (E-SE-007)
TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN DE () Página 2 de 26 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN DE () Preparada por: Gerencia Regional de Distribución y Servicio. Editada : Diciembre
PROTECTOR PRIMARIO DE ESTADO SOLIDO
COMTECO COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS COCHABAMBA LTDA. ESPECIFICACION TECNICA PROTECTOR PRIMARIO DE ESTADO SOLIDO Edición 1ra. FECHA : FEBRERO 2006 II INDICE Pág. 1.- NORMAS A CONSULTAR...
LED Driver con corriente de salida seleccionable de 60W
ESPECIFICACIES MODELO SALIDA ENTRADA LED Driver con corriente de salida seleccionable de 60W AJUSTE DE CORRIENTE Not a. ma ma 00mA 00mA ma ma VOLTAJE CC POTENCIA ASIGNADA ~ 90V 60, W ~ 90V ~ 86V ~ 67V
MEMORIA GENERAL TÉCNICA Contrato de suministro de Laboratorio de Sistemas Híbridos Autónomos de Energía Renovable UNHU10-1E-506
MEMORIA GENERAL TÉCNICA Contrato de suministro de Laboratorio de Sistemas Híbridos Autónomos de Energía Renovable UNHU10-1E-506 1 ÍNDICE: 1. Información Previa. 1.1. Antecedentes. 1.2. Objeto del Contrato.
Balastos electrónicos standard HF-PERFORMER (finos) para lámparas TL'5
para lámparas T' Balasto para lámparas fluorescentes. 0 9 -P, -P T, -P T, -P 8 T, -P T, -P 9 T, -P 9 T, -P T, -P 80 T (conexión con la red para -P 80 T de acuerdo con la conexión con la red para -P T y
Manual técnico de instalaciones eléctricas Aparatos de protección y maniobra
Artículo Manual técnico de instalaciones eléctricas Aparatos de protección y maniobra Las principales definiciones de los aparatos de protección y maniobra figuran en las normas internacionales IEC 60947-1,
a) Enclavamiento instalado para ser operado desde un punto con vista al equipo;
12.- INSTALACIONES DE FUERZA 12.0.- EXIGENCIAS GENERALES 12.0.1.- Conceptos generales 12.0.1.1.- Se considerará instalación de fuerza a toda aquella instalación en que la energía eléctrica se use preferentemente
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA DSE 7320.
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON MÓDULO ELECTRÓNICO DSE 7320. MTTA 3 X 1250A FABRICACION: PERU AÑO DE FABRICACION: 2015 FABRICANTE: MODASA TABLERO DE TRANSFERENCIA
Interruptores de potencia al vacío 3AH4
Equipos de media tensión Datos de selección y pedido Catálogo HG 11.04 Agosto 2010 Answers for energy. R-HG11-172.tif 2 Siemens HG 11.04 Agosto 2010 Índice Índice Página Interruptores de potencia al vacío

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución