Source: https://it.scribd.com/document/67447744/D-P-R-147-2006-Controllo-e-Recupero-Fughe-Sostanze-Lesive
Timestamp: 2019-12-07 06:44:45+00:00

Document:
D.P.R. 147-2006 Controllo e Recupero Fughe Sostanze Lesive
ptrcri
SalvaSalva D.P.R. 147-2006 Controllo e Recupero Fughe Sostanz... per dopo
Istituzione provincia di Littoria
DPCM_28_11_03
decreto-legge-28-gennaio-2019-n-4(1)
venghi28-03-2012
DD Rettifica Riapertura Termini Con Indicazioni Operative
Modello di cose
Gazzetta Ufficiale N_293 18 Dicembre 2018
96 2018 Legge Dignita
gazzetta ufficiale ministero della salute
DIRETTIVA EUROPEA 2004-38
Decreto Dirigenziale Agc19 2 n 18 Del 05-03-2013
Decreto Legislativo 16 Luglio 1998
decreto ministeriale trialometani
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 2006, N.
147 REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITA' PER IL CONTROLLO ED IL RECUPERO DELLE FUGHE DI SOSTANZE LESIVE DELLA FASCIA DI OZONO STRATOSFERICO DA APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE, DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 85 del 11 aprile 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2002 , in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono. 2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate. Art. 2. Definizioni 1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) sostanze controllate, le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere b) e c); b) clorofluorocarburi, le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) idroclorofluorocarburi, le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000; d) recupero, la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;
e) riciclo, la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco; f) rigenerazione, il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalita'; g) distruzione, trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono; h) manutenzione, le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonche' il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate; i) gestore, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate. Art. 3. Attivita' di recupero e di riciclo 1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. 2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1. 3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 4. Controlli di fughe 1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantita' superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg; b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg. 2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. 3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. 4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2. Art. 5. Requisiti professionali minimi 1. Il personale che svolge le attivita' di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 6. Disposizione finale 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie SCAJOLA, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200 _________ Allegato I (previsto dall'articolo 3, comma 2) Libretto d'impianto Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto Nome: .... Indirizzo: .... Telefono: .... Fax: .... E-mail: .... Attivita': .... Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto Tipo: .... Localita': .... Tipo di refrigerante: .... Carica di refrigerante (kg): .... Estremi del manutentore Nome e qualifica 1: .... Azienda: .... Partita I.V.A.: .... Numero di iscrizione elenco professionale 2: .... Recupero delle sostanze controllate Tipologia della sostanza controllata recuperata: .... Quantita':.... Data del recupero: .... Tipologia del refrigerante sostitutivo: .... Quantita' del refrigerante sostituito:.... Data dell'ultimo controllo: .... Verifica Iniziale Data verifica iniziale: .... Verifica Periodica Data verifica periodica: .... Tipo e sensibilita' del cercafughe: .... Risultato dei controlli assenza di fughe una o piu' fughe riparate: quantita' di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga: fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro: Riparazione Fuga: .................... Data della riparazione fuga: .... Descrizione della riparazione: .... Data: .................... Firma del Manutentore: .... Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: .... 1 Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.
2 Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio. ______________ NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Documenti simili a D.P.R. 147-2006 Controllo e Recupero Fughe Sostanze Lesive
Murdoc Alphonce Nicalls
spiridione64
geometra2_0
Emiliano Programmi
arcopuglia
DPR n 462- 2001
l186-2004art5
Delibera CIPE N.97 6.11.2009 Progetto Definitivo PEDEMONTANA
DM236-77
decreto_moto_storiche_03-2010
postalizers
DECRETO U00025 DEL 31.1.2014
lorenzogiacomini
Manual de Usuarios New Hospivac 350
Mario Mendoza Lopez
Uso e Manutenzione Zincatura Sigillo Verde
kjazzfree
50971876 La Mappa Della Vita Dulbecco Renato
Vespa PRIMAVERA E ET3 Revisione del carburatore
Dispensa Alpicoltura 1
Agronomia Vite
Roberto Di Trento
Calc Colleg Chiodati e Bullonati Carbonaro
Tesi Baronio UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTÀ DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ESPERIENZE DI LABPRATORIO PER LA CALIBRAZIONE DI UN RILEVATORE DI DIFETTI DIGITALE ULTRASONICO
Emanuele Buttà

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6