Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-10-abril-2008-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-1019760
Timestamp: 2016-10-24 18:35:04+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en relación con la solicitud presentada por «Ziv Medida, S.L.» de autorización del modelo para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1 en corriente alterna, con funciones de discriminación horaria y telegestión, modelo 5CTD-E1B
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en relación con la solicitud presentada por «Ziv Medida, S.L.» de autorización del modelo para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1 en corriente alterna, con funciones de discriminación horaria y telegestión, modelo 5CTD-E1B Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en relación con la solicitud presentada por «Ziv Medida, S.L.» de autorización del modelo para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1 en corriente alterna, con funciones de discriminación horaria y telegestión, modelo 5CTD-E1B Estado	:
Primero.-Con fecha 20 de febrero de 2008 doña Cristina Martínez Ruiz, en nombre y representación de la empresa Ziv Medida, S.L., con domicilio en el Parque Tecnológico, edificio 210, 48170 Zamudio (Bizkaia), presentó la solicitud de autorización para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1, modelo 5CTD-E1B, con funciones de discriminación horaria y telegestión de las siguientes características:
5CTD-E1B
Clase	C energía activa y 1 energía reactiva.
Sentido de energía	Bidireccional.
Constante	40.000 imp/kvarh.
Corriente mínima	0,5 A
Corriente de referencia	5 A
Corriente máxima	10 A
Tensión nominal	3 X 63,5 (110) V
Aislamiento	Doble
Clase de protección	II
Grado IP (EN 60529)	IP51
Temperatura de operación	-25.ºC a +70.ºC
Ubicación	Interior
Entorno mecánico	M1
Entorno electromagnético	E2
Segundo.-El pasado 14 de marzo de 2008, se recibe en esta Dirección de Consumo y Seguridad el expediente, con informe favorable de la Oficina Territorial de Bizkaia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, conteniendo la siguiente documentación:
Memoria técnica descriptiva del contador marca ZIV, modelo 5CTD-E1B, firmada por Cristina Martínez Ruiz colegiada n.º 4789, visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el número 0021-2008 de fecha 2 de enero de 2008, en la que se incluye: descripción, características técnicas, rangos de ajuste, principios de operación, esquemas, planos y demás elementos.
Examen de modelo y certificado de ensayos emitidos, ambos, por el Centro Español de Metrología (Organismo Notificado: 0300):
Certificado de Examen CE de Modelo n.º 0300-ES-070659001, de fecha 28 de enero de 2008, donde se hace referencia a la parte de energía eléctrica activa. Las Normas de aplicación son:
Norma UNE-EN 50470-1, «Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida (índices de clase A, B y C).»
Norma UNE-EN 50470-3, «Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 3: Contadores estáticos de energía activa (índices de clase A, B y C).»
Certificado de ensayos n.º 070659002, de fecha 6 de febrero de 2008, donde se hace referencia a la parte de energía eléctrica reactiva. Las Normas de aplicación son:
Norma UNE-EN 62052-11, «Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida».
Norma UNE-EN 62053-23, «Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 22: Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3)».
Declaración de conformidad, de ZIV Medida, S.L., con la funcionalidad y requisitos exigibles en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y demás condiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética.
Certificado de validación del protocolo del registrador, realizado por Red Eléctrica de España, de fecha 22 de marzo de 2004.
Declaración de conformidad con los requisitos exigibles en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos y, de conformidad con el régimen transitorio establecido en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo.
Para la resolución del presente expediente es preciso tener en cuenta los siguientes
Dos.-El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, regula las condiciones de funcionamiento del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos que lo integran y de sus características.
Tres.-Los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1, modelo 5CTD-E1B, con funciones de discriminación horaria y telegestión, para los que se solicita la autorización del modelo para su uso e instalación en la red, no han sido regulados por Reglamento metrológico específico, por lo que requerirán autorización del modelo para su uso e instalación en la red, de conformidad con lo indicado en el Real Decreto 1110/2077.
Vistos los antecedentes y preceptos legales de aplicación, resuelvo:
Primero.-Otorgar la autorización del modelo para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1, modelo 5CTD-E1B, con funciones de discriminación horaria y telegestión, a la empresa ZIV Medida, S.L.
Segundo.-De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, esta autorización tiene validez en todo el territorio del Estado.
Tercero.-ZIV Medida, S.L. deberá mantener las mismas condiciones que se impusieron a las autorizaciones anteriores y que se resumen en:
a) Los equipos que se comercialicen se corresponderán íntegramente con lo expresado en la documentación presentada para la obtención de la autorización.
b) Si se produjese cualquier modificación en el diseño de los contadores, será preciso para su comercialización e instalación la realización de los ensayos que según la normativa vigente sean de aplicación, y la obtención de una nueva autorización específica para el modelo modificado.
c) El marcado corresponderá con lo indicado en el Real Decreto 889/2006 de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
d) Los equipos estarán sometidos a las verificaciones en origen y sistemáticas establecidas en el reglamento de puntos de medida, y precintados para evitar su manipulación, de acuerdo a los esquemas que aparecen en el ANEXO de la presente resolución. Los precintos irán grabados con el número de registro de control metrológico y las dos últimas cifras del año de verificación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Viceconsejero de Comercio, Consumo y Seguridad Industrial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2008.-Ruben Mendiola Erkoreka, Director de Consumo y Seguridad Industrial.
Ubicación de precintos y seguridad de datos y parámetros
El contador 5CTD dispone de 2 sistemas de precintos físicos, además dispone de una protección de software, acompañada de una llave (pulsadores bajo tapa precintable) que impide la modificación de parámetros de forma no autorizada.
Tal y como se ve en la figura, dos de los precintos físicos se destinan a la tapa cubrehilos para proteger los bornes del equipo. Los otros dos precintos están situados en la tapa del contador y se emplean como precinto de garantía y como precinto de verificación.
El último precinto se destina a proteger las placas de características y los pulsadores para programación y reset.
Cada uno de los tornillos / orificio precintable está destinado a un precinto de un determinado agente:
Precintos 1: destinado a la empresa distribuidora de electricidad. Impide acceso a bornes y cables.
Precintos 2: impide apertura de la caja del equipo y al fabricante ZIV Medida.
Precinto 3: destinado a la empresa distribuidora de electricidad. Impide acceso a los pulsadores de reset y programación.
En el equipo sólo se podrán modificar los parámetros más críticos cuando el personal especializado y autorizado acceda con el software específico de parametrización con la clave de acceso de escritura y estando el equipo en modo programación, modo al que solo se puede llegar presionando el pulsador que se encuentra bajo la tapa precintable y que queda señalado en el visualizador con un punto parpadeante. Además de la clave de acceso de escritura, el equipo responde a una clave de solo lectura para el acceso a los datos del equipo

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto