Source: http://bj-baoma4s.com/11060322-Reglamento-tecnico-conductores-y-cables-electricos.html
Timestamp: 2019-02-18 13:02:34+00:00

Document:
REGLAMENTO TECNICO CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS - PDF
Download "REGLAMENTO TECNICO CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS"
María Rosario García Acosta
1 REGLAMENTO TECNICO CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS Artículo º Objeto.- El presente Reglamento Técnico tiene por finalidad establecer las características técnicas, así como, el rotulado y etiquetado, que deben cumplir los es y cables eléctricos de consumo masivo y uso general, con el fin de que su utilización no sea un peligro para la vida y la seguridad de las personas. Artículo º Campo de aplicación.- El presente Reglamento Técnico se aplica a:. Conductores para cables aislados que conducen energía eléctrica en instalaciones fijas y móviles, a ser utilizados en cables eléctricos y cordones flexibles. Cables aislados con Cloruro de Polivinilo (PVC) para tensiones hasta e inclusive 50/750 V en corriente alterna, que comprenden es de cobre recocido rígidos o flexibles, aislados o aislados y cubiertos con Cloruro de Polivinilo (PVC) a ser utilizados en instalaciones fijas, instalaciones móviles y dentro de aparatos. Los Tipos de cable incluidos son: Tipo de Cable Código IEC del TW IEC 0,5 a 0 ó a 8 AWG TWF IEC 0,5 a 0 THHW IEC 07 0,5 a THHWF IEC 08 0,5 a TWT-70 -,5 a 0 ó a 8 AWG TTR IEC 0,5 a0 TTRF IEC 53 5 a.3 Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 00 V, que comprenden es de cobre recocido rígidos o flexibles, aislados o aislados y cubiertos con compuesto termoplástico (PVC) o termoestable (XLPE) a ser utilizados en instalaciones fijas e instalaciones móviles. Los Tipos de cable incluidos son: Tipo de Cable del Conductor THW (75),5 a 0 ó a 8 AWG THWN- (90),5 a 0 ó a 8 AWG XHHW- (90),5 a 0 ó a 8 AWG SPT (0) 0,5 a
2 Artículo 3º Definiciones.- Para los fines de este Reglamento se aplican las definiciones siguientes: 3. Conductor (de un cable): Parte de un cable que tiene la función específica de conducir la corriente eléctrica. 3. Cable: Un con aislamiento o con aislamiento y otras cubiertas (cable unipolar o multipolar) o una combinación de es aislados entre sí (cable de múltiples es o multipolar) 3.3 Aislamiento (de un cable): Material aislante incorporado a un cable con la función específica de soportar la tensión eléctrica. Permite aislar un de los otros es o de partes as o de la tierra. 3. de un Conductor: Es el área de la sección transversal expresada en milímetros cuadrados. 3.5 Resistencia Eléctrica: La oposición del al paso de la corriente eléctrica y que normalmente es expresada en ohm/km. 3. Resistencia de Aislamiento: La oposición del aislamiento al paso de la corriente eléctrica y que normalmente se expresa en Megaohm-km. 3.7 Esfuerzo a la Tracción: Resistencia a la rotura de un material cuando se le somete a estiramiento en una máquina de tracción, expresada en N/ 3.8 Elongación: Longitud final que alcanza un material al momento de romperse cuando se le somete a un ensayo de tracción, expresada en porcentaje de la longitud inicial. 3.9 Envejecido: Proceso de someter a un material a una temperatura elevada durante un tiempo determinado establecido por las normas para simular un envejecimiento acelerado del material. 3.0 País de Fabricación: País en que la mercancía ha sido manufacturada. Artículo º Requisitos técnicos.- Los es y cables eléctricos descritos en el artículo º, que son objeto del presente reglamento, deberán cumplir las especificaciones siguientes:. Conductores para cables aislados Los es para cables aislados deberán ser de cobre recocido y deberán cumplir con las especificaciones para la sección, número de alambres por y resistencia eléctrica establecidas en el Anexo A de este Reglamento (Tablas A a A7). Cables aislados con Cloruro de Polivinilo (PVC) para tensiones hasta e inclusive 50/750 V Los cables aislados deberán cumplir con las especificaciones siguientes: a) Del Conductor Los cables deberán ser construidos con es de cobre recocido puro con o sin recubrimiento que cumpla con las especificaciones que se establecen en el articulo º numeral.
3 b) Del aislamiento El material de aislamiento de los cables deberá consistir de Cloruro de Polivinilo (PVC) que cumpla con las especificaciones establecidas en el Anexo B - Tabla B. De acuerdo al tipo de cable el material de aislamiento a utilizar deberá ser: Tipo de Cable Código IEC Aislamiento Tipo de Compuesto TW IEC 0 PVC /C TWF IEC 0 PVC /C THHW IEC 07 PVC /E THHWF IEC 08 PVC /E TWT-70 - PVC/C TTR IEC 0 PVC /C TTRF IEC 53 PVC /D c) Del Cable aislado Los cables aislados, de acuerdo al tipo indicado en el articulo º numeral. deberán cumplir con las especificaciones por tipo de cable, espesor de aislamiento, diámetro exterior y resistencia al aislamiento establecidas en el Anexo B (Tablas del B al B).3 Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 00 V Los cables aislados deberán cumplir con las especificaciones siguientes: a) Del Conductor Los cables deberán ser construidos con es de cobre recocido puro con o sin recubrimiento que cumpla con las especificaciones que se establecen en el articulo º numeral. b) Del aislamiento El material de aislamiento de los cables deberá consistir de Cloruro de Polivinilo (PVC) o Polietileno Reticulado (XLPE) que cumplan con las especificaciones establecidas en el Anexo C - Tabla C. De acuerdo al tipo de cable el material de aislamiento a utilizar deberá ser: Tipo de Cable Aislamiento Tipo de Compuesto THW (75) PVC /75 THWN- (90) PVC /90 XHHW- (90) XLPE SPT (0) PVC /0 3
4 c) Del Cable aislado Los cables aislados, de acuerdo al tipo indicado en el articulo º numeral.3 deberán cumplir con las especificaciones por tipo de cable, espesor de aislamiento, diámetro exterior y resistencia al aislamiento establecidas en el Anexo C (Tablas del C al C0) Articulo 5º. - Requisitos de rotulado.- Los es y cables eléctricos deberán ser marcados en forma indeleble y legible, sobre su superficie cada 75, con la siguiente información: País de fabricación Nombre del fabricante Tipo de en ó AWG Tensión nominal en volt Los rollos de es o cables eléctricos deberán ser rotulados, con la información siguiente: País de fabricación Nombre del fabricante Tipo de en ó AWG Tensión nominal en volt Longitud del expresada en metros Año de fabricación Artículo º Evaluación de la conformidad.- Los fabricantes nacionales o importadores, deberán asegurar el cumplimiento de los requisitos, ensayos y rotulado establecidos en este reglamento para tal fin deberán presentar cualesquiera de los siguientes documentos, los cuales deben contener, como mínimo, la información indicada en el anexo E:. Certificado de Conformidad por lote, en conformidad con el presente Reglamento.. Certificado de Sello o Marca de Conformidad que contemplen la evaluación del producto, en conformidad con el presente Reglamento. Artículo 7. Organismos de Evaluacion de la Conformidad.- Los Certificados de Conformidad indicados en el artículo º, inciso. deberán ser emitidos por Organismos de Evaluacion de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción. Tratándose de productos extranjeros se reconocerá la validez de los documentos indicados en el artículo º, inciso., siempre que éstos sean emitidos por Organismos Autorizados por la autoridad administrativa o por Organismos de Certificación Acreditados ante la Autoridad Nacional de Acreditación del país de fabricación del producto. Los Certificados indicados en el numeral. del artículo anterior, deberán ser emitidos por Organismos de Certificación Acreditados ante la Autoridad Nacional de Acreditación. Tratándose de Organismos de Certificación Acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, los certificados en referencia serán reconocidos siempre que los Organismos se encuentren inscritos en el Registro de Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción.
5 Artículo 8º Autoridad de Fiscalización y/o Supervisión.- Corresponde a la Dirección de Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de la Producción y a las Direcciones de Industria o Zonales de las Direcciones Regionales del Sector Producción, según corresponda, dentro del ámbito de su competencia, la supervisión y cumplimiento de este Reglamento Técnico. Para el caso de Conductores y Cables Eléctricos manufacturados en el extranjero, las Aduanas de la República deberán exigir la presentación de la autorización de importación que expedirán las autoridades indicadas en el párrafo anterior, según corresponda y en el ámbito de su competencia. Los dueños y consignatarios durante el almacenamiento de sus mercancías extranjeras y previo al despacho de importación, podrán someterlas a las operaciones necesarias para cumplir con las exigencias establecidas en el presente Reglamento Técnico, conforme a las disposiciones de la normatividad aduanera. Los es y cables eléctricos que no cuenten con la autorización de importación, no podrán ser nacionalizados, debiendo la autoridad aduanera disponer el reembarque de los mismos. Artículo 9º Autorización de importación.- Corresponde a la Dirección de Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de la Producción y a las Direcciones de Industria o Zonales de las Direcciones Regionales del Sector Producción, según corresponda, dentro del ámbito de su competencia, expedir las autorizaciones de importación respecto de los bienes regulados por el presente Reglamento Técnico. Para tal efecto, los interesados deberán presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, firmada por el representante legal de la empresa en la que indique la información respecto al numero de la factura comercial y el detalle de los bienes importar. Asimismo, deberá adjuntar copia de cualesquiera de los documentos referidos a la evaluación de la conformidad indicados en el articulo º. Artículo 0º De la Fiscalización y/o Supervisión.- Las autoridades indicadas en el artículo 8º, a fin de verificar que los es y cables eléctricos de fabricación nacional, y que los importados, una vez nacionalizados y fuera de la competencia de la autoridad aduanera, cumplen con el presente Reglamento Técnico, se encuentran facultados a realizar inspecciones y/o verificaciones en los centros de producción, almacenes y puntos de venta. En la realización de tales diligencias, podrán recoger las muestras correspondientes, a fin de someterlas a pruebas o ensayos por parte de los Organismos de Evaluacion de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción. Artículo º Régimen de Sanciones.- Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento Técnico, siendo materia de de investigación administrativa y de aplicación de la correspondiente sanción según lo establecido en el artículo º de la Ley Nº 307 Ley General de Industrias y sus disposiciones reglamentarias. Para tal efecto, la primera instancia la constituye la Dirección de Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de la Producción, y las Direcciones de Industria o Zonales de las Direcciones Regionales del Sector Producción, dentro del ámbito de su competencia, según corresponda. La segunda y última instancia administrativa la constituye la Dirección Nacional de Industria, en Lima y Callao, y las Direcciones Regionales del Sector Producción en el interior del país. 5
6 Artículo º Vigencia y derogatoria.- El presente Reglamento Técnico entrará en vigencia a los meses de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y deroga todas las normas que le sean contrarias.
7 ANEXO A Conductores para cables aislados Especificaciones Técnicas TABLA A - Clase - Conductores sólidos para cables unipolares y multipolares Nominal ² Máxima resistencia del a 0º C en corriente continua Conductores circulares de cobre recocido Sin recubrimiento metálico Ω/km Con recubrimiento metálico Ω/km,5,5 0, 7,, 3,08,83, 7,5,70 3,,8 TABLA A - Clase - Conductores cableados para cables unipolares y multipolares Nominal ²,5,5 0 Mínimo número de alambres en el Conductor circular (no compactado) Conductor circular Conductor sectorial Cu Cu Cu Máxima resistencia del a 0º C Conductores de cobre recocido Alambres sin recubrimiento metálico Ω/km, 7,, 3,08,83 Alambres con recubrimiento metálico Ω/km, 7,5,70 3,,8 TABLA A3 - Clase 5 - Conductores Flexibles de Cobre Recocido para Cables Unipolares y Multipolares. nominal ² 0,5 5,5,5 Máximo diámetro de los alambres en el. Mm 0, 0, 0, 0,3 0,3 Máxima resistencia del a 0º C Alambres sin recubrimiento metálico Ω/km 39,0,0 9,5 3,3 7,98,95 3,30 Alambres con recubrimiento metálico Ω/km 0,,7 0,0 3,7 8, 5,09 3,39 7
8 TABLA A - Clase - Conductores Flexibles de Cobre Recocido para Cables Unipolares y Multipolares. nominal Máximo diámetro de los alambres en el. Máxima resistencia del a 0º C Alambres sin recubrimiento metálico Alambres con recubrimiento metálico ² 0,5 5,5,5 0, Ω/km 39,0,0 9,5 3,3 7,98,95 3,30 Ω/km 0,,7 0,0 3,7 8, 5,09 3,39 TABLA A5- Conductores sólidos para cables unipolares y multipolares Calibres AWG 0 8 ²,3,08 3,3 5, 8,37 Máxima resistencia del Ω/km a 0º C en corriente continua Cobre Unipolar 3,80 8, 5, 3,0, Multipolar,0 8,79 5,5 3,78,87 TABLA A - Conductores cableados para cables unipolares y multipolares Calibres AWG 0 8 ²,3,08 3,3 5, 8,37 Mínimo Nº de Hilos en el Circular no compactado Circular compactado Máxima resistencia del Ω/km a 0º C en corriente continua Unipolar,0 8,79 5,5 3,78,87 Multipolar,3 8,97 5,5 3,57,3 8
9 TABLA A7 - Conductores flexibles de cobre para cables unipolares y multipolares Calibre AWG ² 0,59 3,3,08 3,3 5, 8,37 Mínimo Nº de hilos del Máxima resistencia del Ω/km a 0º C en corriente continua Unipolar Multipolar 35,5 37,3,3 3,,0,7 8,78 9, 5,5 5,8 3,78 3,5,3,335 9
10 ANEXO B Cables aislados con Cloruro de Polivinilo (PVC), especificaciones técnicas Nº de referencia TABLA B - Requisitos para los ensayos no eléctricos de los aislamientos Ensayo Unidad Tipo de compuesto Método de ensayo descrito en () PVC/C PVC/D PVC/E IEC Subcláusula Esfuerzo de tracción y elongación a la rotura.. Propiedades al momento de la entrega... Valores a ser obtenidos para el esfuerzo de tracción: - promedio, mínimo. N/²,5 0,0 5,0.. Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura: - promedio, mínimo. % Propiedades después de y 9. envejecer en estufa de aire. y Condiciones de envejecido: - temperatura ºC 80± 80 ± 35 ± - duración del tratamiento H 7 x 7 x 0 x.. Valores a ser obtenidos para el esfuerzo de tracción: - promedio, mínimo N/²,5 0,0 5,0 - variación (), máximo % ±0 ± 0 ± 5..3 Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura: - promedio, mínimo % variación (), máximo. % ±0 ±0 ±5 () Variación: diferencia entre el promedio después del envejecido y el promedio sin envejecer, expresado como un porcentaje del ultimo () Ver Anexo D para la referencia de los métodos de ensayo 0
11 TABLA B - Datos generales para el tipo TW - 70 (07 IEC 0)* (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/C ) nominal del ² Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento valor especificado Mm Diámetro exterior promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 70º C.,5,5,5,5,,7 3, 3,3 3, 3,3 3,9,0 0,0 0,00 0,00 3, 3,8,,3,, 5,0 5, 0,0085 0,0077 0,0070 0, ,0,0 *Válido para aislamiento del tipo TWT-70 5,3 5,,,7 0,0070 0,005 TABLA B3 - Datos generales para el tipo TWF -70 (07 IEC 0) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/C ) nominal del Espesor de aislamiento valor especificado Diámetro exterior promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 70 ºC ²,5,5,8 3, 3,9, 3,,,8 5,3 0,00 0,007 0,00 0,0 5,7,8 0,005
12 TABLA B - Datos generales para el tipo THHW-90 (07 IEC 07) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/E ) nominal del Espesor de aislamiento valor especificado Diámetro exterior promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 90ºC ² 0,5 5,5,9,,,,3,5,7 3, 0,05 0,03 0,0 0,0,5 3, 3,, 3,9, 5,0 0,008 0,007 TABLA B5 - Datos Generales para el Tipo THHWF - 90 (07 IEC 08) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/E ) Nominal del Espesor de aislamiento valor especificado Diámetro exterior del promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 90 ºC. ² 0,5 5,5,,,,8,5,7,8 3, 0,03 0,0 0,00,5 3, 3,9,,,8 5,3 0,008 0,008
13 TABLA B - Datos generales para el tipo TTR 70 (07 IEC 0) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/ C) Nº de es y sección nominal Nº x ² Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento valor especificado Espesor de cubierta interna valor aproximado Espesor de cubierta externa valor especificado Diámetro exterior promedio Límite Límite inferior superior Mínima resistencia de aislamiento a 70 ºC x,5 x,5 x x x 0 3 x,5 3 x,5 3 x 3 x 3 x 0 x,5 x,5 x x x 0 5 x,5 5 x,5 5 x 5 x 5 x 0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, 7,8 8, 9,0 9, 0,0 0,5,0 3,0 3,5 8,0 8, 9, 9, 0,0 0,5,5,0,0,5 8, 9,0 0,0 0,0,5,0,5 3,0 5,5,0 9, 9,8,0,0,5 3,0 3,5,5 7,0 7,5 0,0 0,5,5,0,5 3,0 3,5,0,5 7,5 0,5,0,0,5 3,0 3,5,5 5,5 7,5 9,0,5,0 3,0 3,5,5 5,0,0 7,0 9,0 0,5,0,5,0,5,0 7,0 7,5 8,5,0,0 0,0 0,00 0,00 0,0085 0,0077 0,0070 0,005 0,0070 0,005 0,0 0,00 0,00 0,0085 0,0077 0,0070 0,005 0,0070 0,005 0,0 0,00 0,00 0,0085 0,0077 0,0070 0,005 0,0070 0,005 0,0 0,00 0,00 0,0085 0,0077 0,0070 0,005 0,0070 0,005 3
14 TABLA B7 - Datos Generales para el tipo TTRF -70 (07 IEC 53) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/ D) Nº de es y sección nominal Espesor de aislamiento valor especificado Espesor de la cubierta Dimensiones exterior promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 70 ºC. Nº x ² x 5 x x,5 x,5 x x,0,, 5,7 5,9,8 8, 9, 0,5 7, 7,5 8,,9 3, 0,0 0,00 0,00 0,007 0,00 3 x 5 3 x 3 x,5 3 x,5 3 x 3 x 0,9,,,3,0,3 7, 9, 0,5, 7, 8,0 9,, 3,, 0,0 0,00 0,00 0,007 0,00 x 5 x x,5 x,5 x x 0,9,0,,,, 7, 8, 0,,, 8,3 9,0 0,5,5, 5, 0,0 0,00 0,00 0,007 0,00 5 x 5 5 x 5 x,5 5 x,5 5 x 5 x 0,9 0,9,,,,5 7, 7,8 9,3,,,3 9,3 9,8, 3,9 5, 8,0 0,0 0,00 0,00 0,007 0,00
15 TABLA B8 - Datos generales para el tipo TW - 70 (calibres AWG) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC/ C) Calibre AWG nominal del Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento valor especificado Diámetro exterior promedio Límite inferior Límite superior Mínima resistencia de aislamiento a 70º C ²,3,3,08,08 Mm,5,7 3,0 3, 3, 3,3 3,7 3,8 0,0 0,00 0,0 0, ,3 3,3 5, 5, 3, 3, 3,9,,,,8 5,0 0,0089 0,0080 0,007 0, ,37 8,37,0,0 5,0 5,3,0,3 0,007 0,007 TABLA B9 - Métodos de Ensayo para los tipos TW - 70 (07 IEC 0), TWF IEC 0), THHW - 90 (07 IEC 07), THHWF - 90 (07 IEC 08) Nº de referen cia Ensayos Eléctricos Ensayo Categoría de ensayo Método de ensayo descrito en IEC Subcláusula. Ensayo de Tensión a: T, S V para TW-70 y TWF V para THHW-90 y THHWF -90. Resistencia al aislamiento a: T º C para TW-70 y TWF-70 90º C para THHW-90 y THHWF 90 Características constructivas y dimensionales estipuladas. Medición del espesor del aislamiento T, S Medición del diámetro exterior T, S Propiedades mecánicas del aislamiento 3. Ensayo de tracción antes de envejecer T Ensayo de tracción después de envejecer T
16 TABLA B0 - Métodos de Ensayo para los tipos TTR - 70 (07 IEC 0) Nº de referen cia Ensayos Eléctricos Ensayo Categoría de ensayo Método de ensayo descrito en () IEC Subcláusula. Ensayo de Tensión a los es 000 V T Ensayo de Tensión al cable terminado a 000 V T, S Resistencia al aislamiento a 70º C T Características constructivas y dimensionales estipuladas. Medición del espesor del aislamiento T, S Medición del espesor de la cubierta T, S Medición del diámetro exterior.3. Promedio T, S Ovalamiento T, S Propiedades mecánicas del aislamiento 3. Ensayo de tracción antes de envejecer T Ensayo de tracción después de envejecer T () Ver Anexo D para la referencia de los métodos de ensayo
17 TABLA B - Métodos de Ensayo para los tipos TTRF - 70 (07 IEC 53) Nº de referen cia Ensayos Eléctricos Ensayo Categoría de ensayo Método de ensayo descrito en () IEC Subcláusula. Ensayo de Tensión a los es de acuerdo al espesor de aislamiento especificado: V hasta e inclusive T V para mayores a T Ensayo de Tensión al cable terminado a 000 V T Resistencia al aislamiento a 70º C T Características constructivas y dimensionales estipuladas. Medición del espesor del aislamiento T, S Medición del diámetro exterior T, S Medición del diámetro exterior.3. Promedio T, S Ovalamiento T, S Propiedades mecánicas del aislamiento 3. Ensayo de tracción antes y después de envejecer () Ver Anexo D para la referencia de los métodos de ensayo T
18 ANEXO C Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable, especificaciones técnicas TABLA C -Requisitos para los ensayos no eléctricos de los aislamientos Nº de Referen cia Ensayo Esfuerzo de tracción y elongación a la rotura.. Propiedades sin envejecer. Unidad Tipo de Compuesto PVC Método de Ensayo descrito en () XLPE Norma Cláusula.... Valores a ser obtenidos para el esfuerzo de tracción: - promedio mínimo. N/² 0,3 3,8 3,8 0,3 Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura: - promedio mínimo. % UL Propiedades después de envejecer en estufa de aire... Condiciones de envejecido: - temperatura ºC 00 ± ± 3 ± ± - duración del tratamiento h 7 x 7 x 7 x 7 x.. Retención mínima para el esfuerzo de tracción:..3 Retención mínima () para la elongación a la rotura: % Especimenes troquelados % Otros especimenes % 50 5 () Retención: Relación del promedio después del envejecido entre el promedio sin envejecer, expresado como un porcentaje del último. () Ver Anexo D para la referencia de los métodos de ensayo 8
19 TABLA C - Datos generales para el tipo THW (75) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 75) nominal del ² Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento Promedio mínimo Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento 0 ºC 75 ºC,5, ,,,0, TABLA C3- Datos generales para el tipo THWN - (90) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 90) nominal del ² Clase de Tabla A y A Espesores Aislamiento de PVC Promedio mínimo Mínimo en un punto Mm Cubierta de Nylon Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento a 0 º C 90 º C,5.5 0,38 0,38 0,38 0,38 0,33 0,33 0,33 0,33 0,0 0,0 0,0 0, ,09 0,09 0,0 0, ,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0, ,03 0,03 0,030 0,030 9
20 TABLA C - Datos generales para el tipo XHHW - (90) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo XLPE 90) nominal del Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento Promedio mínimo Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento a 0 º C 90 º C ², ,05 0,05 0,0 0,0 0 0,,,0, ,03 0,03 0,039 0,039 TABLA C5 - Datos generales para el tipo SPT (0) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 0) nominal del Promedio mínimo Espesor de aislamiento Mínimo en un punto Antes de separar Después de los es separar los es Mínima distancia entre es Mínima resistencia de aislamiento a 0 º C ² 0,5 5,0,5,,, 8,0,0,0 0, ,,03,03,03,5,03,,79,83,8,5,0,0,0,79,79,79 0
21 TABLA C - Datos generales para el tipo THW (75) (Calibres AWG) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 75) Calibres AWG nominal del Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento Promedio mínimo Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento 0 ºC 75 ºC ²,08,08 3,3 3, ,0 0,0 0,00 0, , 5, 8,37 8,37,,,0, ,085 0,085 0,085 0,085 TABLA C7 - Datos generales para el tipo THWN - (90) (Calibres AWG) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 90) Calibres AWG nominal del Clase de Tabla A y A Espesores Aislamiento de PVC Promedio mínimo Mínimo en un punto Cubierta de nylon Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento a 0 º C 90 º C ²,08,08 3,3 3,3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,33 0,33 0,33 0,33 0,0 0,0 0,0 0, ,035 0,035 0,030 0, , 5, 8,37 8,37 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0, ,035 0,035 0,035 0,035
22 TABLA C8 - Datos generales para el tipo XHHW - (90) (Calibres AWG) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo XLPE 90) Calibres AWG nominal del ²,08,08 3,3 3,3 Clase de Tabla A y A Espesor de aislamiento Promedio mínimo Mínimo en un punto Mínima resistencia de aislamiento 0 º C 90 º C ,00 0,00 0,050 0, , 5, 8,37 8,37,,,0, ,00 0,00 0,05 0,05 TABLA C9 - Datos generales para el tipo SPT (0) (Calibres AWG) (Ensayos no eléctricos del aislamiento: Compuesto tipo PVC - 0) Calibres AWG nominal del Clase de NTP Promedio mínimo Espesor de Aislamiento Mínimo en un punto Antes de separar los es Después de separar los es Mínima distancia entre conducto res Mínima resistencia de aislamiento a 0º C 0 8 ² 0,57,3, ,,,03 8,0,0,83 0,33 8 8,0,,03,03,79 0 3,3 5, 5 5,,79,8,5,0,0,79,79
23 TABLA C0 - Ensayos para los tipos THW (75) y THWN- (90), XHHW - (90), SPT (0) Nº de Referenci a Ensayos Eléctricos Ensayo Categoría de Ensayo Método de ensayo descrito en () Norma Cláusula. Ensayo de tensión R UL Resistencia de aislamiento a 0 ºC R UL Medición del espesor de aislamiento. R UL Propiedades mecánicas al aislamiento. 3. Ensayos de tracción y elongación antes de envejecer. 3. Ensayos de tracción y elongación después de envejecer () Ver Anexo D para la referencia de los métodos de ensayo T, S UL T UL
24 ANEXO D Normas Técnicas de Referencia Las siguientes Normas Técnicas constituyen parte de este Reglamento y deberán ser utilizadas en conjunto con el mismo: IEC 07 : 003 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 50/750 V - Part : Test methods IEC 08--: 993 Coon test methods for insulated cables and sheathing materials of electrical cables Part : Methods for general application section One: Measurement of thickness and overall dimensions Test of determining the mechanical properties. (Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte : Métodos de aplicación general. : Medida de espesores y diámetros exteriores. Determinación de las propiedades mecánicas) IEC 08--: 985 Coon test methods for insulating and sheathing materials of electric cables - Part : Methods for general application - Section Two: Thermal ageing methods (Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte : Métodos de aplicación general. : Métodos de envejecimiento térmico.) UL 58:00 Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords
25 ANEXO E CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD E. Certificados de lote Los certificados de conformidad de lote deberán incluir como mínimo la siguiente información: nombre y dirección del Organismo de Certificación fecha de expedición del certificado número de certificado que lo identifica de forma única nombre y dirección del solicitante nombre, tipo y/o categoría del producto, así como marcas de identificación, código o número de serie del producto identificación y tamaño del lote referencia a este Reglamento Técnico según lo indicado en el articulo º requisitos y resultados obtenidos en los ensayos observaciones conclusiones indicando la conformidad del producto con las especificaciones firma de la(s) persona(s) autorizada(s). E. Sello o Marca de Conformidad Los documentos del otorgamiento del sello o marca de conformidad deberán contener como mínimo la información siguiente: nombre y dirección del Organismo de Certificación fecha de expedición del certificado vigencia de la certificación nombre y dirección del fabricante nombre, tipo y/o categoría del producto referencia a este Reglamento Técnico de acuerdo a lo indicado en el articulo º firma de la(s) persona(s) autorizada(s). 5
PROYECTO REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSION
PROYECO REGLAMENO ÉCNICO SOBRE CONDUCORES ELÉCRICOS DE BAJA ENSION Artículo. Objetivo El presente Reglamento écnico tiene por finalidad establecer las características técnicas de seguridad y de etiquetado
PROYECTO REGLAMENTO TECNICO PARA COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE FUNCIONAN CON GAS NATURAL COMPRIMIDO
PROYECTO REGLAMENTO TECNICO PARA COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE FUNCIONAN CON GAS NATURAL COMPRIMIDO Artículo 1º Objeto.- El presente Reglamento Técnico tiene por finalidad establecer
Pág. 292016 NORMAS LEGALES Lima, jueves 5 de mayo de 2005
Pág. 292016 NORMAS LEGALES Lima, jueves 5 de mayo de 2005 conclusiones indicando la conformidad del producto con las especificaciones B.2 Sello o Marca de Conformidad Los documentos del otorgamiento del

References: Artículo 3
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 0
 artículo 8
 Artículo 1