Source: http://www.slideshare.net/emiliomargote/normas-de-circuitos-electricos
Timestamp: 2016-07-25 05:20:44+00:00

Document:
Normas de seguridad en instalacione...
by miltontotoy
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Mediante la Resolución 18 0466 del 2 de abril de 2007, el Ministerio de Minas y Energía emitió el nuevo RETIE. Entre las modificaciones más importantes se resaltan: - Exigencia de Certificación a nuevos productos como postes, puerta cortafuego, bandejas porta cables, bombillas compactas, grupos electrógenos, entre otros. - La inspección de Instalaciones se obliga para instalaciones de usuario final de más de 10 KVA o que estén en edificaciones de 5 o más unidades de vivienda.- A las instalaciones de menos de 10 KVA no les cubre la obligatoriedad de tenerdiseños eléctricos.- Se elimina la Inspección de Instalaciones eléctricas de categoría “Condicionado”,solo se podrán otorgar “Aprobado” o “No Aprobado”.Consulte el texto de la Resolución completa en la sección NORMATIVIDAD del sitio www.minminas.gov.co
Ministerio de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía Castro Ministro de Minas y Energía Manuel Fernando Maiguashca Olano Viceministro de Minas y Energía Villamizar Luis Eduardo Villamizar Caicedo Director Técnico de Energía David Aponte Gutiérrez Asesor Unidad de Planeación Minero Energética – UPME Carlos Arturo Flórez Piedrahita Director General Alberto Rodríguez Hernández Subdirector de Planeación Energética Toro Francisco de Paula Toro Zea Asesor ISBN 958-97750-4-7 ISBN: Diseño Preprensa e Impresión: www.digitosydisenos.com Bogotá D.C. Marzo 20062 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
PRESENTACIÓN PRESENTACIÓNEl primero de mayo de 2005 entró a regir en Colombia el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE RETIE,cuyo objeto es establecer las medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, y lapreservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.El RETIE se aplica a toda instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de la misma que se realice en losprocesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica, así como aalgunos productos de mayor utilización en las instalaciones eléctricas.El Reglamento debe ser observado por las personas que de una u otra manera estén involucradas con estasinstalaciones, tales como los fabricantes y quienes comercialicen dichos productos, diseñen, dirijan, construyan,hagan interventoría o emitan dictamen de inspección de las instalaciones; las empresas que prestan el servicio deenergía eléctrica, los organismos de certificación de productos o de inspección de las instalaciones.Para probar el cumplimiento del RETIE se utiliza el mecanismo de certificación de la conformidad, que se aplica tantoa los productos que el RETIE le establece requisitos obligatorios, como a las instalaciones ya terminadas.El Reglamento establece DISPOSICIONES TRANSITORIAS, que permiten optimizar costos y madurar los sistemas deverificación del cumplimiento del mismo, sin dejar de exigir que las instalaciones se construyan cumpliendo losestandares de seguridad requeridos, lo cual redundará en la reducción de costos a los usuarios por la prevención deaccidentes, disminución de manteniento correctivo y menor reposición de productos defectuosos.El Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, presenta estedocumento que en forma sencilla y clara expone las disposiciones del RETIE con el ánimo de facilitar la comprensiónsu contenido y promover la seguridad de las instalaciones eléctricas.LUIS ERNESTO MEJÍA CASTROMinistro de Minas y Energía REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 3
¿QUÉ ES UN REGLAMENTO TÉCNICO?La Ley 170 de 1994, define un Reglamento Técnico así:“Es un documento en el que se establecen las características de un producto,los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusiónde las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia esobligatoria”.Es un Documento que puede incluir disposiciones en materia de terminología,símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, procesoo método de producción, o tratar exclusivamente de ellas”. PAÍS COMPROMISOS DEL PAÍS El país se comprometió con los firmantes de tratados comerciales a: • No crear obstáculos innecesarios al comercio • Cualquier restricción debe referirse a objetivos legítimos y se debe establecer mediante reglamentos técnicos • Notificar los proyectos de reglamentos, asegurar un servicio de información y consulta permanente de esos reglamentos Los objetivos legítimos que se pueden proteger mediante Reglamentos Técnicos son: • Protección de la vida y salud humana • Protección de la vida animal y vegetal • Protección del medio ambiente • Prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario • Seguridad Nacional Estos son los únicos argumentos que se pueden invocar en un otros reglamento técnico, otros argumentos podrán ser considerados comercio. obstáculos innecesarios al comercio.Con relación a la electricidad, las normas de electrotecnia siempre hanestado enfocadas a estos objetivos: • Protección de la vida y los bienes materiales. • Proporcionar la suficiente seguridad del servicio de electricidad, en la generación, transmisión, distribución y utilización.Estos objetivos de las normas de electrotecnia, se acercan a los objetivoslegítimos que puede invocar un país.4 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
ANTECEDENTES DEL RETIE INTERNACIONALES • Globalización de mercados • Integración económica de países • Acuerdo sobre O.T.C. de OMC • Fusión Técnico – Legal • Compras con base en la calidad • Gran desarrollo tecnológico • Países subdesarrollados frente a los desarrollados • Procesos de normalización NACIONALES • Régimen de derecho privado y cambio de propiedad de empresas del sector eléctrico • Eliminación de obligatoriedad de normas técnicas • Deterioro de la seguridad en las instalaciones y trabajos relacionados • Aumento de accidentes • Alto costo para el país OBJETO DEL RETIEEstablecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación delmedio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones partende que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.Para cumplir estos objetivos legítimos, el RETIE se basó en los siguientes objetivos específicos: • Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos • Establecer las condiciones para prevenir incendios causados por electricidad • Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía • Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctricas • Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones • Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia • Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas • Establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, operadores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos • Unificar las características esenciales de seguridad de productos eléctricos de más utilización, para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento • Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del Reglamento • Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos mencionados expresamente REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 5
CAMPO DE APLICACIÓN DEL RETIEEl RETIE se aplica a partir del primero de mayo de 2005 a: • Toda instalación eléctrica nueva • Toda ampliación de una instalación eléctrica y • Toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Instalación eléctrica nueva: aquella que entre en operación con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETIE, con las excepciones establecidas para las instalaciones que se encontraban en curso a la entrada en vigencia del reglamento. Ampliación de una instalación eléctrica: la que implique solicitud de aumento de carga instalad o el montaje de nuevos dispositivos, equipos y conductores, en más del 50% de los ya instalados.IGUALMENTE APLICA A: • Remodelaciones de instalaciones eléctricas existentes a la entrada en vigencia del RETIE cuando el cambio de los componentes de la instalación eléctrica sea igual o superior al 80% • Personas que intervienen en la instalación • Diseñadores, constructores o instaladores, fabricantes y distribuidores de los productos aquí relacionados, interventores, certificadores, propietarios, prestadores del servicio público de electricidad • Instalaciones de corriente continua mayores o iguales a 50 V y de corriente alterna entre 25 V y 500 kV • Instalaciones eléctricas de frecuencia inferior a 1000 Hz • Instalaciones públicas o para la prestación del servicio público y privadasTAMBIEN APLICA A L0S SIGUIENTES PRODUCTOS DE MAYOR USO EN LAS INSTALACIONES MAYOR INSTALACIONES • Alambres y cables para instalaciones eléctricas, los • Interruptores automáticos para tensión < a 260 V aislados entre 80 y 1000 V • Interruptores manuales de baja tensión • Aisladores eléctricos • Motores eléctricos para tensiones nominales menores a • Balizas utilizadas como señales de aeronavegación 25 V y mayores a 37,5 W • Bombillas incandescentes de < 200 W • Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V • Cajas de conexión para tensión menor a 260 V • Portalámparas para bombillas incandescentes • Clavijas eléctricas para uso general • Puestas a tierra temporales • Cintas aislantes • Tableros, páneles y armarios para tensión inferior o igual • Controladores o impulsores para cercas eléctricas a 1000 V • Dispositivos de protección contra sobretensiones • Tomacorrientes para uso general transitorias • Transformadores de potencia • Electrodos de puesta a tierra • Tuberías para instalaciones eléctricas • Estructura de transmisión • Los productos que se instalen en instalaciones eléctricas • Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V especiales, Capítulos 5, 6 y 7 de la NTC 2050 • Generadores de corriente • Productos usados en redes de lugares con grandes concentraciones de personalPara estos se deben tener en cuenta los requisitos, aplicaciones y restricciones establecidas en el Artículo 17 del lAnexo General del RETIE,6 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO circuito No permita que el cuerpo humano actúe como parte de un circuito eléctrico; circule matar. la energía que circule por allí lo puede matar. El paso de corriente eléctrica por cualquier parte del cuerpo se llama ELECTROCUCIÓN, ¡Evítela!No permita que deficiencias en la instalación o el incumplimiento de reglas de seguridad lo lleven a la electrocución,que pueda causarle quemaduras, pérdida de algún miembro, paro cardíaco o la muerte.El cuerpo humano sólo puede soportar pequeñísimas cantidades de energía eléctrica sin causarle daño. Las mujeresy los niños son más sensibles al paso de la corriente, por esto se deben incrementar las medidas de protección yprevención. Energía específica Percepciones y reacciones fisiológicas Percepciones reacciones (i2tx 10 -6) del cuerpo humano. 4a8 Sensaciones leves en dedos y tendones de los pies Efectos fisiológicos del 10 a 30 Rigidez muscular suave, en dedos muñecas y codos cuerpo humano a la energía eléctrica. 15 a 45 Rigidez muscular en dedos, muñecas codos y hombros. Sensaciones en las piernas. 40 a 80 Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y 70 a 120 piernas. Corriente de 6 10 20 30 disparo disparo mA mA mA mA Porcentajes de personas Porcentajes Hombres 100 98,5 7,5 0 que se pueden salvar si la circula corriente que circula por el Mujeres 99,5 60 0 0 cuerpo no supera estos valores. valores. Niños 92,5 7,5 0 0 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 7
RIESGOS ELÉCTRICOSLa utilización y dependencia de la electricidad, ha generado accidentes por el contacto conelementos energizados, incendios o explosiones. En la medida que las instalaciones aumentan, incrementantambién se incrementan los accidentes; para evitarlos se deben conocer los principales controlarlos.riesgos asociados a la electricidad, sus causas y su forma de controlarlos. arco El arco eléctrico La ausencia de se origina por malos electricidad contactos, apertura de en algunos caso se circuitos con carga, constituye en un alto violación de distancias de riesgo para la vida de las seguridad, ruptura de personas, especialmente aislamientos, en las instalaciones contaminación o hospitalarias. Se presenta cortocircuitos. Es por cortes del fluido considerado alta causa de eléctrico o por incendios de origen deficiencias de los eléctrico. aparatos donde seHaga instalaciones y conecte aparatos o equipos con conectan los equiposbuenos contactos eléctricos, guarde las distancias de médicos.seguridad, utilice conductores y aparatos apropiados y Construya circuitos alimentadores con suplencias ode aislamiento acorde a la tensión y el lugar donde plantas de respaldo, instale cables y aparatos, tales comooperen. Si está trabajando en áreas propicias al arco tomacorrientes e interruptores certificados para este tipoeléctrico, use las ropas adecuadas, tenga una señalización de uso.correcta, un plano actualizado y aprobado, y el Recuerde que de la confiabilidad del servicio, depende laentrenamiento apropiado. vida de una o varias personas. indirecto El contacto indirecto se presenta por fallas de El contacto directo con directo aislamiento, deficiencias o partes energizadas ausencia de se presenta por mantenimiento, o defectos negligencia, impericia de del conductor a tierra. Un las personas que trabajan deterioro de aislamiento con equipos o partes por una sobre tensión o energizados, exposición sobre corriente, puede inadecuada de elementos someter a tensión partes energizados, falta de que frecuentemente están encerramientos expuestas al contacto de adecuados, o las personas, tales como incumplimiento de reglas carcasas o cubiertas de de seguridad en los máquinas y herramientas. trabajos eléctricos. Separe los circuitos, mantenenga las distancias dePruebe la ausencia de tensión, guarde las distancias de seguridad y los aislamientos apropiados, conecte a tierraseguridad, interponga barreras a partes energizadas, aísle las carcasas de máquinas y equipos, haga loso recubra partes energizadas, use interruptores mantenimientos preventivos y correctivos de lasdiferenciales, elementos de protección personal y puestas instalaciones, máquinas y equipos, e instale buenosa tierra. No desatienda las normas de seguridad. sistemas de puesta a tierra.8 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
RIESGOS ELECTRICOS sobrecargasLas sobrecargasse presentan cuando la cortocircuito El cortocircuitocorriente supera los se origina por fallas dellímites nominales del aislamiento, impericia delconductor, aparato o personal que manipulaequipo, por aumentos de las instalaciones, vientoscarga sin revisar la fuertes, choques concapacidad de la estructuras que soportaninstalación, por conductores energizados,conductores o daños de soportes deinapropiados, conexiones partes energizadas.con malos contactos y Son los causantes de lapor corrientes parásitas mayoría de los incendiosno consideradas en los de origen eléctrico.diseños. Use fusibles o interruptores automáticos, conUse interruptores automáticos con relé de sobrecarga, dispositivos de disparo para las máximas corrientes delno coloque un interruptor o taco de mayor capacidad cortocircuito. Use conductores y soportes con buenque la que soporta el circuito. Use los conductores aislamiento, revise que los soportes resistan loscertificados y del calibre apropiado. Recuerde que esfuerzos mecánicos a que puede ser sometida laconductores de calibres más delgados o de materiales instalación, recuerde que el instalador responde por losalterados, tienen mayor resistencia eléctrica y la corriente daños que se puedan causar por deficiencias dellos calienta hasta perder el aislamiento y generar un trabajo.cortocircuito. sobretensión La sobretensión de pasoRayos: contacto, o de contactopor estar localizada sobre es peligrosa cuandola zona ecuatorial y supera valores que hacenrodeada de dos océanos, que una cantidad deColombia presenta una energía eléctrica circulealta nubosidad que, con por el cuerpo humano. Sela dinámica de los produce por corrientes devientos, toma cargas falla a tierra, rayos, fallaselectrostáticas que al del aislamiento,descargarse hacen que en deficiencias de la puestaalgunas regiones se a tierra, o violación detenga la mayor actividad áreas restringidasde rayos del mundo. Interconecte las puestas a tierra para que permanezcanUtilice las protecciones adecuadas, puntas de captación al mismo potencial, instale puestas a tierra de bajao pararrayo, bajantes, conectores y electrodos de puesta resistencia, aísle dispositivos que se puedan energizara tierra adecuados. Coloque apantallamientos. Durante sujetos al contacto de personas, disponga delas tormentas evite circular por zonas desprotegidas y señalización. Si hay una parte energizada que estésuspenda actividades de alto riesgo. haciendo contacto con tierra, no se acerque al lugar; siExija diseños eléctricos apropiados teniendo en cuenta la no cuenta con las medidas de protección, evite dar pasosexposición a los rayos que presenta el lugar. largos en sus alrededores. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 9
REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES No permita que su instalación eléctrica la manipule cualquier persona. reparar Evite hacer o reparar usted mismo las instalaciones eléctricas si no está calificado. Una deficiencia en las instalaciones eléctricas puede causar accidentes y hasta cobrar vidas. Las personas calificadas por la Ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son: 1. Los ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos , de redes y electrificación. 2. Los tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos, o de redes y electrificación. 3. Los técnicos electricistas Todos deben contar con matrícula profesional que le autorice ejercer profesional este tipo de actividades. Recuerde que el ejercicio de las profesiones de los ingenieros, tecnólogos y técnicos, están vigiladas por el Estado, por generar riesgo social. Los consejos profesionales de ingeniería, de tecnólogos y de técnicos, vigilan que los ingenieros, tecnólogos y técnicos no violen el Código de Ética Profesional, establecido en la Ley 842 de 2003. Las instalaciones eléctricas deben ser certificadas tanto por la persona certificadas, calificada que las construyó, como por un organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC . Si la instalación no es diseñada, dirigida y construida por personas calificadas, no tendrá el dictamen de conformidad con el RETIE y por lo tanto el Operador de Red no le podrá dar servicio de energía. El mantenimiento de las instalaciones eléctricas es propietario administrador. responsabilidad del propietario o administrador. No espere a que la instalación falle o se presente un accidente. Recurra periódicamente a personas calificadas para que revisen el estado de su instalación. ¡ Ejecute los correctivos oportunamente !10 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
PRINCIPALES SÍMBOLOS ELÉCTRICOS QUE SE DEBEN USAR EN LAS INSTALACIONES interpretaciónPara facilitar la interpretación de las instalaciones eléctricas, los diseños y planos deben ser aprobadosejecutados utilizando un lenguaje universal: los símbolos eléctricos aprobados por las internacionalesnormas internacionales como son la IEC 606117, ANSI Y 32 CSA Z99, IEEE315 Ánodo de sacrificio Equipotencialidad Masa Tierra Tierra aislada Tierra de protecciòn Conductores de Conmutador Caja de empalme Conductores de fase Conductor neutro puesta a tierra unipolar Contacto de corte Dispositivo de Contacto sin Contacto con Contacto operado protección contra Cargador de DPS tipo varistor disparo automático disparo automático corte manualmente sobretenciones (DPS) sobretensiones Interruptor unipolar Empalme Fusible Interruptor automático Interruptor, simbolo Interruptor con luz con tiempo de cierre en aire general piloto. limitado Interruptor seleccionador Interruptor Interruptor unipolar Interruptor bipolar Interruptor Seccionador para AT Termomagnético de dos vías diferencial Tomacorriente Tomacorriente Tomacorriente, Central de Generación Central Hidraúlica Central Térmica trifásico monofásico símbolo general en servicio en servicio en servicio (arquitectónico) (arquitectónico) Calvija de 15 A Calvija de 20 A Detector automatico Extitnor para equipo de incendio Doble aislamiento Generador eléctrico Parada de Tomacorriente en el Tomacorriente de Transformador de Transformador de emergencia Subestación 20 A aislamiento seguridad piso REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 11
SEÑALES DE SEGURIDAD Las señales de seguridad que encuentre en las instalaciones eléctricas, son para respetarlas. Su objetivo es transmitir mensajes; los colores de las señales también tienen significados especiales: Color de Color del contraste la señal Significado Peligro, parada, prohibición e Peligro, prohibición Rojo BlancoPeligro o prevenciónPeligro prevención Obligación o prohibición prohibición peligro Riesgo, advertencia, peligro no Amarillo Negro Negro Verde erde peligro Seguridad o ausencia de peligro Blanco Azul Obligación o información Blanco Información CÓDIGO DE COLORES Los conductores aislados y conductores desnudos, tales como barrajes instalados en interiores, deben ser marcados con los colores de la siguiente tabla. Si no es posible que el aislamiento del conductor tenga ese color, se debe marcar en las partes visibles con pintura, cinta o rótulo que le permita su identificación. SISTEMA MONOFÁSICO MONOFÁSICO TRIFASICO EN U TRIFASICO TRIFÁSICO TRIFÁSICO TRIFASICO EN U TRIFASICO TRIFASICO TRIFASICO EN D EN D- EN D TENSIONES 240/208 120 V 240/120V 208/120V 240V 480, 460 ó 440V 480, 460 ó 440V NOMINALES /120V CONDUCTORES 1 fase 2 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases ACTIVOS 2 hilos 3 hilos 4 hilos 3 hilos 4 hilos 4 hilos 3 hilos Amarillo Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro FASES Negro Negro Azul Azul Naranja Naranja Naranja Rojo Rojo Rojo Azul Café Café No No NEUTRO Blanco Blanco Blanco Blanco Gris Aplica Aplica verde Desnudo o verde verde Desnudo o verde verde Desnudo o verde Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo TIERRA verde o verde verde o verde verde o verde verde o verde DE PROTECCIÓN TIERRA erde Verde o erde Verde o erde Verde o No erde Verde o verde amarillo verde No aplica No aplica AISLADA verde amarillo verde verde amarillo verde aplica verde amarillo verde12 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICASEl aire es un buen aislante, pero para que sea efectivo se deben cumplirunas distancias mínimas de seguridad; así no se presentarán arcos eléctricosni se pondrá en contacto directo a las personas y animalesNo se deben violar esas distancias mínimas de seguridad, ni construiredificaciones debajo de las líneas o redes de media, alta o extra alta tensióndedicadas a la prestación del servicio público.Las autoridades de planeación y curadurías deben tener en cuenta que secumplan estos requisitos al expedir las licencias de construcción. 115 66 44, 13,8 / 13,2 lugares T ipo de distancia y lugares donde se aplica 500 KV 230/ 220 110 57,5 34,5 11,4 / 7,6 Menor a 1 KV KV KV 33 KV KV KV Vertical Distancia Vertical “ a” Sobre techos y proyecciones, aplica solamente a zonas de muy difícil acceso a NA NA NA NA 3,8 m 3,8 m 0,45 m personas. Distancia horizontal “B” A muros, proyecciones, ventanas y 2,5 m NA NA 2,8 m 2,3 m 2,3 m 1,7 m diferentes áreas, independientes de la facilidad de accesibilidad de las personas. Vertical Distancia Vertical “c” Sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas y sobre techos NA NA NA NA 4,1 m 4,1 m 3,5 m accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura. Distancia vertical “d” A carreteras, callejones , calles, zonas 8,6 m 6,8 m 6,1 m 5,8 m 5,6 m 5,6 m 5m peatonales sujetas a tráfico vehicular.Si su vivienda tiene ventanas, terrazas, altillos u otros puntos de fácil acceso que presenten o faciliten el acercamientoa puntos energizados o sin aislamiento pleno, impida que personas se acerquen a dichos sitios. Solicite al operadorde red instrucciones para minimizar o eliminar los riesgos de electrocución. No espere que sea un accidente el quelo lleve a tomar las medidas. Recuerde que el propietario de la instalación o construcción es igualmente responsablepor los efectos que allí se presenten.Para el mantenimiento de sus fachadas, techos, voladizos, tenga especial cuidado co los cables que tiene cerca; sison de media o alta tensión generalmente están desnudos. Así los de baja tensión estén aislados, no manipulevarillas, tubos, palos mojados o cualquier elemento que lo acerque a la parte energizada recur ecurde ¡ No se confíe, recurde que la energía eléctrica puede ser mortal ! REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 13
OTROS ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN TODA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS : Son manifestaciones asociadas a la tensión y corriente eléctrica, que decrecen muy rápido con relación a la distancia de la fuente. Los campos electromagnéticos a bajas frecuencias se pueden medir y modelar separadamente en sus componente de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético. La mejor forma de prevenir cualquier efecto nocivo es no exponerse durante largos periodos de tiempo a campos que superen los siguientes valores: Intensidades de campo eléctrico de 10 kV por metro Densidad de flujo magnético 0,5 mili teslas, equivalente a 50 gauss. En líneas de transmisión, estos valores no se deben superar aún dentro de la zona de servidumbre y se deben medir a un metro de altura del piso. Los campos electromagnéticos han sido objeto de muchas discusiones con referencia sus reales efectos sobre la salud, pero aún no se ha demostrado rigurosamente las secuelas que puedan producir. PUESTAS A TIERRA Toda instalación eléctrica cubierta por el RETIE, excepto donde se indique lo contrario, debe disponer de un sistema de puesta a tierra que lleve a tierra las corrientes de falla o las de descargas originadas por sobretensiones, por rayos o maniobras. Su principal objetivo es evitar las sobre tensiones peligrosas, tanto para la salud de las personas, como para el sobre funcionamiento de los equipos. PUESTA ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: • El electrodo de puesta a tierra: lleva la corriente electrodo eléctrica a tierra, puede ser una varilla, tubo, fleje, cable o placa y debe ser de cobre, acero inoxidable o acero recubierto en cobre, o acero galvanizado en caliente. El electrodo debe estar certificado para Mínimo 0,7 m 45º cumplir esa función por lo menos durante 15 años. Si es una varilla o tubo debe tener no menos de 2,4 m 2,4 m de longitud. Al instalarlo se deben atender las recomendaciones del fabricante y dejarlo completamente enterrado. • Conductor del electrodo de puesta a tierra: debe ser calculado para soportar la corriente de falla a tierra durante electrodo el tiempo de despeje de la falla. No debe ser de aluminio. • Conductor de puesta a tierra de los equipos: debe ser continuo, sin interrupciones o medios de desconexión, si se empalma deben utilizarse técnicas plenamente aceptadas para esto. Debe acompañar los conductores activos durante todo el recorrido, si es aislado debe ser de color verde con rayas amarillas o marcas verdes en los puntos visibles. Los conectores de puesta a tierra deben ser certificados para ese uso.14 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR ALGUNOS PRODUCTOS USADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICASLos siguientes productos deben demostrar mediante Certificado de Producto que cumplen los requisitos exigidos Productopor el RETIE. Antes de comprarlos e instalarlos, exija el Certificado emitido por un organismo de certificaciónacreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.Si no cuenta con los certificados, quien le inspeccione la instalación se la tendrá que rechazar y no podrá accederal servicio de energía.Las tomacorrientes además de la certificación de tomacorrientes, Los cables, alambres y tuberías deben ser certificadas. alambresproducto, deben cumplir los requisitos para la aplicación No ponga en riesgo su seguridad con productosque se prevea. Deben tener polo a tierra, e instalarse aparentemente más económicos. Por un cable malde forma que la parte que conecte el neutro quede aislado, o de menor calibre al requerido, puede producirsehacia arriba. Atienda las instrucciones de la NTC 2050. un incendio o generarse una descarga eléctrica riesgosa.Las cajas de conexión donde se instalan los Si usa multitomas o extensiones eléctricas, no las aceptetomacorrientes, interruptores y rosetas, medidores y si el cable es de sección con área menor al AWG No 18.otros aparatos, deben estar certificadas. No pueden serde calibre menor a 0,9mm. Las tomacorrientes de la multitoma deben soportarLas dimensiones mínimas deben ser 101 x 53,9 x 47,6 mínimo 15 amperios y la clavija a carga plena no debemm y las pestañas donde se colocan los tornillos que aumentar su temperatura por encima de 30 grados.sujetan los aparatos deben ser roscadas con rosca 6-32 Cerciórese que el circuito donde se va a instalar tengay profundidad no menor a 1,5 mm. capacidad para soportar la corriente de todos los equipos conectados. producto sobre prohibidos. Atienda las instrucciones del fabricante del producto sobre los usos permitidos y prohibidos. producto. Esta información debe estar consignada en la etiqueta que acompaña el producto. Conserve esas etiquetas. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 15
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN Las centrales de generación también deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Adicionalmente las casas de máquinas deben cumplir la norma NTC 2050 en lo que le aplique. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN Las zonas de servidumbre de las líneas de transmisión se deben respetar Las autoridades municipales deben tener en cuenta los requerimientos de las zonas de servidumbre para la infraestructura de servicios públicos, en las definiciones de uso del suelo cuando establezcan los Planes de Ordenamiento Territorial, POT. Las oficinas de planeación municipal y las curadurías deberán tener en cuenta las zonas de servidumbre de las líneas y redes eléctricas y no otorgar licencias de construcción en esos espacios. Así mismo los proyectos de construcción deberán respetar las distancias mínimas de seguridad a las líneas y redes para obtener la licencia de construcción. No construya dentro de la franja de servidumbre de las líneas de transmisión ni mucho menos debajo de los cables. La empresa que preste el servicio de energía debe negárselo a quien construya invadiendo las áreas de servidumbre . No siembre árboles que puedan acercarse a las partes energizadas produciendo arcos eléctricos, que además de quemar el árbol, pueden electrocutar a las personas o animales que estén cerca, Si un árbol o construcción está muy cerca de las líneas, de aviso a la empresa que presta el servicio para que tome las medidas antes de que se presente un accidente. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (Subestaciones) Todas las subestaciones eléctricas deben ser cuidadosamente diseñadas para que las corrientes de falla a tierra no causen sobretensiones peligrosas para la salud o la vida de las personas o animales. La tensión de paso, de contacto o transferida, no debe superar los valores establecidos en el RETIE. Las instalaciones de las salas de mando de las subestaciones deben estar libres de materiales combustibles. La circulación por los patios de las subestaciones está permitido exclusivamente a personal autorizado.16 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
FASES TENSIÓN ENTRE FASES DIMENSIÓN “R” (kV) (m) 0.151-7.2 3 13.8/13.2/11.4 3.1 34.5 3.2 66/57.5 3.5 115/110 4 230/220 4.5 230/220 4.7 500 5.3Los equipos energizados deben estar localizados respetando las distancias mínimas “R” definidas como zona deseguridad, que las separan del muro o malla perimetral de protección. No utilice las mallas de encerramiento de las subestaciones ni las aletas de radiación de los transformadores o los cables de las redes para extender ropa o amarrar animales. Tenga en cuenta las señales que aparecen en las subestaciones, ignorarlas puede ser fatal. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓNSe considera instalación eléctrica de distribución a todos los aparatos y circuitos asociados al transporte ytransformación de la energía eléctrica con tensiones nominales entre 110 V y 57,5 kV. Las personas que trabajan en redes eléctricas de distribución deben cumplir las siguientes reglas: • Antes de entrar a sitios cerrados, debe airearse el lugar • Un operario solo no debe trabajar en un sistema energizado • Quienes trabajan a tensión deben guardar las siguientes distancias mínimas de seguridad: Baja 7,6 a 33 y 57,5 y 110 y 220 y tensión 13,8 kV 34,5 kV 44 kV 66 kV 115 kV 230 kV 0,8 m 0,95m 1,1m 1,2m 1,4m 1,8m 3,0 mLos cables desnudos y partes energizadas aisladas de redes de distribución, deben guardar las distancias de seguridadestablecidas en el Artículo 13º del RETIE. Los sistemas de distribución deben cumplir los lineamientos sobre puestasa tierra consignadas en el Artículo 15º del RETIE.Los herrajes usados deben ser de diseño apropiado para soportar todas las fuerzas a que estén sometidos y resistirla corrosión durante toda su vida útil; para esto se debe tener en cuenta el ambiente donde se instalen. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 17
En ningún caso personas no autorizadas podrán acercarse a elementos desnudos energizados, más allá de las siguientes distancias mínimas: • 40 cm. para baja tensión • 3 m. para tensiones ente 1.000 y 44.000 V • 5 m. para tensiones entre 57.500 y 230.000 V • 8 m. para tensiones mayores a 230.000 V Las maniobras en redes de distribución deben cumplir procedimientos lógicos, claros y precisos, para evitar que equipos sean energizados o desenergizados por error y de forma inadvertida, ocasionando situaciones de riesgo o accidentes: • Los sitios, equipos, herramientas de trabajo y los operarios deben cumplir con los procedimientos establecidos • Las áreas de trabajo deben ser delimitadas y debidamente señalizadas • Los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a ellos, comprobando que estén en condiciones seguras Las empresas distribuidoras de energía, producen una cartilla de seguridad dirigida a los usuarios. ¡ Léala y atienda sus instrucciones ! REQUISITOS PARA LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD Las instalaciones eléctricas para el uso final de la electricidad, también llamadas instalaciones domiciliarias o receptoras e instalaciones internas, comprenden los distintos aparatos de corte y protección, los elementos de conducción, las cajas de empalme o conexión, tomacorrientes, clavijas e interruptores, y pueden estar energizadas por la red de distribución o por una fuente de energía propia. Las instalaciones para el uso final de la electricidad, según el RETIE se clasifican en instalaciones básicas instalaciones básicas, especiales e instalaciones provisionales provisionales ovisionales. Además de los requisitos contemplados en el anexo general del RETIE, estas instalaciones deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050 Primera Actualización, norma conocida como Código Eléctrico Colombiano. Esta norma no es un manual de diseño, por eso las personas calificadas que la utilicen deben tener todas la consideraciones y excepciones aplicables a cada caso. El propietario o tenedor de la instalación eléctrica de uso final, es responsable del mantenimiento y conservación en buen estado, para que no presente riesgos para la salud o la vida de las personas, el medio ambiente y la misma instalación. Los trabajos de mantenimiento y conservación de la instalación deben ser realizados por personas calificadas.18 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
INSTALACIONES BÁSICAS INSTALACIONES Son las contempladas en los 4 primeros capítulos del Código Eléctrico Colombiano CAP. 1: Definiciones y requisitos generales. CAP. 2: Alambrado y protecciones. CAP. 3: Métodos y materiales. CAP. 4: Equipos de uso general. Los PRODUCTOS utilizados en estas instalaciones requieren ser certificados con el RETIE, solo si están definidos en el alcance de este reglamento.INSTALACIONES ESPECIALESINSTALACIONESSon las contempladas en los capítulos 5 al 7CAP. 5: Ambientes especialesCAP. 6: Equipos especiales.CAP. 7: Condiciones especiales. Los elementos usados en estas instalaciones deben ser certificados para ese uso. No manipule la acometida de la instalación eléctrica, esto le puede traer problemas legales INSTALACIONES HOSPITALARIASLas instalaciones hospitalarias sontan especiales, que siempre se debegarantizar la calidad de la potenciay la continuidad del servicio. Losequipos de algunas áreas debencumplir requisitos muy particulares,por lo que siempre deben estarcertificados para ese uso especial.Para garantizar la continuidad delfluido eléctrico en las instalacioneshospitalarias, se deben instalarcircuitos de suplencia y tener unsistema de generación derespaldo.En cualquier desastre natural o provocado, siempre debe procurarse que los centros hospitalarios cuenten conenergía eléctrica. REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 19
REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYO Por estar dentro de la zona tropical, el país recibe el mayor número de rayos, lo que hace que se deben tomar medidas especiales, entre las que se destacan: • Edificaciones donde se tenga alta concentración de personal (más de 10 personas) deben tener un sistema integral de protección contra rayos • La evaluación contra rayos debe realizarse con base en el nivel de riesgo al rayo que presente la zona • Los diseños deben ser realizados por personas calificadas, incorporando buenas prácticas de ingeniería de protección contra rayo • Todos los componentes de la instalación contra el rayo (terminales de captación, bajantes, conector y electrodo de puesta a tierra) deben ser adecuados. Si hay varias bajantes deben estar separadas a más de 10 m y procurando que estén en la parte externa de la edificación PROHIBICIONES, RESIDUOS NUCLEARES Y DESECHOS TÓXICOS Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, está prohibida la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y de desechos tóxicos. La Resolución 189 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, dicta las disposiciones para impedir la entrada al territorio nacional de residuos peligrosos. Está prohibido el uso de pararrayos radiactivos. Si tiene conocimiento que en su instalación existe algún aparato de este tipo, debe informar al INGEOMINAS. Esta entidad le orientará sobre los procedimientos y las personas autorizadas para desmontar y transportar esos equipos con las medias de seguridad apropiadas. Igualmente, está prohibido el uso de materiales orgánicos persistentes, conocidos como PCB o PCT, como el ASKAREL y los asbestos en las instalaciones eléctricas. Si tiene conocimiento de la presencia de esos elementos en aceites dieléctricos de transformadores, interruptores de alto volumen de aceite u otros aparatos, no los transporte ni manipule, comuníquele a la autoridad ambiental, ella le recomendará lo que se debe hacer.20 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS productos oductos.Certificado de Conformidad de los productos Los productoscomprendidos en el alcance del RETIE deben contar con el Certificado deconformidad; este requisito es exigible desde el primero de noviembre de2005.Durante el periodo de transitoriedad comprendido entre el primero demayo de 2005 y primero de noviembre, el certificado de conformidad seremplazaba por una declaración del fabricante, importador, proveedor ocomercializador, en la que debía constar que el producto cumplía losrequisitos establecidos. Las instalaciones objeto del RETIE que no cumplaneste requisito, deberán ser rechazadas y por tanto no pueden acceder alservicio de energía. eléctricas.El Certificado de Conformidad de las instalaciones eléctricas Para las instalaciones a las cuales se les aplica elRETIE, se hará exigible el certificado de conformidad, cuando existan como mínimo cinco (5) organismos de inspecciónde instalaciones eléctricas acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio.No obstante lo anterior, durante este periodo de transitoriedad el certificado se reemplazará según el caso por unode los siguientes documentos: 1. Cuando se trate de instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de energía, de uso o propiedad de los operadores de red, transmisores o generadores, será válida una declaración suscrita por el Propietario y la persona calificada responsable de la Interventoría de la obra eléctrica, en la cual conste que se cumplió el RETIE. 2. Cuando se trate de instalaciones eléctricas para uso final clasificadas como especiales o de instalaciones básicas mayores o iguales a 15 kVA instalados o instalaciones en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o en edificios con 10 o más sistemas de medida individual, será válido para demostrar el cumplimiento del Reglamento, una declaración suscrita tanto por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación eléctrica, como por el propietario de la misma de la conexión 3. Cuando se trate de instalaciones básicas para uso final de capacidad instalada menores a 15 KVA y que no se encuentren en edificios con 10 o más suscriptores potenciales o en edificios con 10 o más sistemas de medida individual, el periodo de transitoriedad para el Certificado de Conformidad será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del RETIE; sin embargo durante este periodo se demostrará el cumplimento del Reglamento con una declaración suscrita tanto por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación eléctrica, como por el propietario de la misma. Esta declaración de cumplimiento del reglamento, expedida por el interventor o la persona calificada que construyó la instalación, lo hace responsable de los riesgos que en la instalación se presenten. El hecho de declarar el cumplimiento del reglamento sin el uso de los productos certificados, le puede acarrear sanciones civiles y penales por falsa declaración, y sanciones disciplinarias por faltas a la ética profesional REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 21
CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Terminado el periodo de transitoriedad, todas las instalaciones eléctricas objeto del RETIE deben contar con el certificado de conformidad con dicho Reglamento, el cual consta de lo siguiente: Una declaración expedida y firmada por la persona calificada que construyó la instalación eléctrica donde conste eléctrica, que la instalación cumple los requisitos establecidos en el RETIE (ver formato). Esta declaración debe estar avalada mediante el dictamen de inspección emitido por un organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio donde conste que, inspeccionada y verificada la instalación acreditado Comercio eléctrica, se demostró el cumplimiento de los requisitos que le aplican establecidos en el RETIE (ver formato.) Se exceptúan de este procedimiento las guarniciones militares y de policía, y en general aquellas que requieran reserva por seguridad nacional, asi como las instalaciones provisionales, que tendrán un procedimiento especial. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE – DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Yo —————————————————————————, mayor de edad y domiciliado en ———— ———————————————————, identificado con la CC No. ——————————— expedida en ————————, en mi condición de ———————————————( Ingeniero, tecnólogo o técnico), debidamente autorizado por mi matrícula profesional No——————————————— —, expedida por el Consejo Profesional——————————————————————, declaro bajo la gravedad de juramento, que la instalación eléctrica de propiedad de ————————————— ———————————— CC o NIT———————————————, ubicada en la ———————— ——————————————————— del Municipio o Distrito de——————————————— —————————— , cuya construcción estuvo bajo mi responsabilidad, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, que atendí los lineamientos del diseño————————————————— efectuado por —————————————————————— el Ingeniero ———————————— —————, con matricula profesional No. —————————————————————, que usé los materiales certificados como lo exige el RETIE, que como constancia de esto anexo copia de los certificados. Que el alcance de la instalación eléctrica que declaro haber construido, es el expresado en el plano eléctrico anexo. En constancia se firma en ———————————————————— a los ————————días del mes de——————————— de ———————— ————————————————————————————————————— Firma y C.C.22 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES
Todas las instalaciones de uso final de la electricidad deben contar con el dictamen de inspección y verificación del RETIE,cumplimiento del RETIE expedida por un organismo de inspección acreditado por la Superintendencia de Industriay Comercio SIC. El formato debe ser el siguiente: REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES 23
REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS En todas las instalaciones eléctricas de uso final objeto de este reglamento, se verificará el cumplimiento del RETIE en forma periódica. Las revisiones se harán máximo cada 5 años para instalaciones hospitalarias y 10 años para las demás. En caso que la instalación presente alto riesgo para la salud o la vida de las personas, se debe dar aviso inmediato al operador de red, con el propósito que se desenergice la instalación comprometida. Antes y después de la desenergización se deben tomar las medidas necesarias para evitar un accidente. Si el propietario de cualquier tipo de instalación eléctrica no corrige la condición de alto riesgo, quienes se consideren afectados podrán adelantar las acciones judiciales que sean del caso y /o comunicar del hecho a las autoridades judiciales y administrativas competentes. Cuando se realicen modificaciones a la instalación destinadas al uso final de la electricidad, el propietario o administrador del inmueble donde esté la instalación debe velar porque las modificaciones las hagan personas calificadas y documentar las modificaciones, dejando disponibles los documentos que muestren tales modificaciones. Si las modificaciones comprometen más del 50% de la instalación, se considera una nueva instalación y debe certificar el cumplimiento del RETIE. RÉGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE se sancionará según lo establecido en la Legislación Colombiana vigente, así: • Las Empresas de Servicios Públicos por el Régimen establecido en la Ley 142 de 1994, demás normas que la modifiquen, aclaren, o sustituyan y demás disposiciones legales aplicables. • Las personas calificadas, por las leyes que reglamentan el ejercicio profesional (Ley 842 de 2003 ) y demás disposiciones legales aplicables. • Los usuarios de conformidad con lo establecido en el Decreto 1842 de 1992 “Estatuto Nacional de Usuarios de los servicios públicos domiciliarios”, Ley 142 de 1994, Resolución CREG 108 de 1997 y demás normatividad aplicable. • Los productores, comercializadores, proveedores e importadores, por el Decreto 3466 de 1982, Ley 446 de 1998 y demás disposiciones legales aplicables. • Los Organismos Acreditados por lo dispuesto en los Decretos 2153 de 1992 y 2269 de 1993 y demás disposiciones legales aplicables y normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.24 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 17
 Artículo 13
 Artículo 15
 artículo 81
 Resolución 
 Resolución