Source: http://docplayer.com.br/250015-Ministerio-da-administracao-interna.html
Timestamp: 2017-07-22 21:37:00+00:00

Document:
Cristiana Camelo Azevedo
1 33738 Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de 2013 Conta esta situação desde 2 de novembro de Transita para o ARQC desde a mesma data. 4 de novembro de Por subdelegação do Comandante do Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado Maior da Força Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV Despacho n.º 14902/2013 Manda o Chefe do Estado - Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto - Lei n.º 197 A/03, de 30 de agosto e pelo Decreto - Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração as disposições transitórias previstas no Artigo 3.º do último diploma e a norma interpretativa estatuída no Artigo 2 do Decreto- Lei n.º 239/06, de 22 de dezembro: Quadro de Sargentos MELECA SMOR MELECA RES QPfe B, José Carlos Bernardino Pereira MOB Conta esta situação desde 01 de novembro de Transita para o ARQC desde a mesma data. 4 de novembro de Por subdelegação do Comandante do Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA Autoridade Nacional de Proteção Civil Despacho n.º 14903/2013 Aprovação da Nota Técnica 15 Centrais de Bombagem para o Serviço de Incêndio Nos termos do n.º 2 do artigo 171.º da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro (RT-SCIE), a utilização de centrais de bombagem para o serviço de incêndio deve sê-lo em conformidade com as normas portuguesas ou, na sua falta, por especificação técnica publicada por despacho do Presidente da ANPC. Na ausência daquelas normas cumpre pois definir quais os requisitos e especificações a que deve obedecer a instalação de centrais de bombagem, para uso do serviço de incêndio. Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 2.º e da competência prevista na alínea g) do artigo 12.º, ambos do Decreto -Lei n.º 73/2013, de 31 de maio (Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil) e, ainda, do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro (RJSCIE), e no uso da competência que me foi delegada pela alínea iv) do n.º 1 do despacho do presidente da ANPC n.º 8856/23013, datado de 25 de junho de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 8 de julho, determino: 1 É aprovada a Nota Técnica n.º 15 Centrais de Bombagem para o Serviço de Incêndio anexa ao presente despacho, e do qual faz parte integrante. 2 O presente despacho entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação. 23 de outubro de O Diretor Nacional de Planeamento de Emergência, José António Gil Oliveira. ANEXO Nota técnica n.º 15 Centrais de Bombagem para o Serviço de Incêndio Resumo Definir, na ausência de normas portuguesas, quais os requisitos e especificações a que deve obedecer a instalação de uma central de bombagem para uso do serviço de incêndios. Aplicação Fornecimento e montagem de equipamentos de centrais de bombagem em conformidade com o estabelecido no RT -SCIE. Referências Regulamento Técnico de SCIE (Portaria n.º 1532/2008, de 29 dezembro) EN Fixed firefighting systems Automatic sprinkler systems Design, installation and maintenance Caderno Técnico PROCIV n.º 14 1 Introdução Qualquer central de bombagem do serviço de incêndios (CBSI) exige para alimentação de água, segundo o estabelecido no RT -SCIE, o recurso a uma fonte do tipo reservatório. Os equipamentos a instalar deverão ser construídos, instalados e mantidos em conformidade com a Norma Europeia Descrição geral A CBSI é para uso exclusivo do socorro e deverá conter todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento, controlo e sinalização, designadamente: bomba(s) principal(is) e bomba de reserva, bomba equilibradora de pressão (jockey), quadros elétricos, válvulas de seccionamento, retenção e de alívio de pressão, manómetros, pressostatos, caudalímetro e coletores. A central de bombagem deverá possuir, no mínimo, bomba(s) principal(is), bomba de reserva e uma bomba equilibradora de pressão (jockey). As bombas principais e de reserva podem ser de acionamento elétrico, diesel ou uma combinação de ambos. As combinações das bombas principal e de reserva são uma das seguintes, salvo nas exceções previstas no artigo 74.º do RT -SCIE ( 1 ): a) Duas bombas elétricas, alimentadas pela rede elétrica pública e alternativamente por uma fonte central de emergência; b) Uma bomba principal elétrica, uma motobomba de reserva, alimentadas pela rede elétrica pública; c) Duas motobombas principais, alimentadas pela rede elétrica pública e com depósitos de alimentação de combustível independentes para cada motobomba. No caso de bombas de acionamento elétrico, estas devem ter alimentações de energia independentes (vide Secção 7 da EN Alimentação de Energia Quadros Elétricos). As bombas principais devem funcionar em reserva ou ajuda, com arranque da segunda em caso de falha da primeira ou em caso de caudal insuficiente desta. Devem possuir características semelhantes. O arranque deve ser exercido através dos pressostatos por encravamento elétrico, sendo a paragem apenas manual. Em caso de combinação de acionamento elétrico e diesel, a motobomba arrancará sempre depois da eletrobomba. A bomba equilibradora de pressão (jockey) deve ter características inversas às das bombas principais, isto é, ser de caudal inferior e altura mano métrica superior. O seu arranque e paragem devem ser automáticos através do respetivo pressostato. 3 Características construtivas e de montagem 3.1 Compartimentos para grupos de bombagem Classificam -se os compartimentos destinados à instalação de centrais de bombagem do serviço de incêndios como locais de risco F, devendo, como tal, ser devidamente isolados e protegidos. Os compartimentos para Grupos de Bombagem de proteção contra incêndio devem possuir as seguintes características: a) Ser exclusivos para a proteção contra incêndio, admitindo -se que possam conter centrais de bombagem para outras instalações hidráulicas do edifício; b) Se alimentar um sistema automático de extinção por sprinklers deve possuir proteção contra incêndios através desse sistema de sprinklers; c) Possuir temperatura ambiente superior a 4 C, quando constituído por eletrobomba, e superior a 10 C, quando existirem motobombas; d ) Possuir ventilação adequada, de acordo com as recomendações do fabricante; e) Possuir drenagem de águas residuais, conforme estabelecido nos artigos 186.º a 189.º do RT -SCIE. 3.2 Características gerais O corpo das bombas (principal e de reserva) deve ser construído em ferro fundido ou, pelo menos, em metal de características equivalente e os elementos que estiverem submetidos a desgaste e, simultaneamente, estiverem em contacto direto com a água, devem ser construídos em bronze, aço inoxidável de fundição ou, pelo menos, em metal com características equivalentes.2 Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de Para efeitos de trabalhos de inspeção manutenção e reparação, o acoplamento entre a bomba e o motor tem de permitir a desmontagem do conjunto rotórico sem desmontar o motor e a tubagem de aspiração e descarga. 3.3 Válvulas Deve ser instalada uma válvula de seccionamento na tubagem de aspiração e uma válvula de retenção e uma de seccionamento na tubagem de descarga. Eventuais reduções na aspiração devem ser do tipo excêntrico com a parte superior em plano horizontal. A parte inferior deve ter um ângulo não superior a 20 e o seu comprimento não deve ser inferior a duas vezes o diâmetro da tubagem de aspiração. Uma redução na descarga deve ser do tipo concêntrico, abrindo no sentido do fluxo com um ângulo não superior a 20 As válvulas não devem ser instaladas diretamente na flange da bomba, mas sempre no diâmetro superior do cone. Deve ser instalada uma válvula de alívio no cone de descarga, entre a flange da bomba e a válvula antiretorno, de modo a evitar o sobreaquecimento da bomba quando esta funciona com a válvula de descarga fechada. O tubo de descarga da válvula deve ser único por bomba principal e estar visível, devendo permitir a verificação da temperatura da água. Para o funcionamento da instalação, as válvulas devem ser seladas na posição de aberto. 3.4 Condições de aspiração Sempre que possível, devem instalar -se bombas centrífugas horizontais em carga, considerando -se como tal as que estejam, cumulativamente, nas seguintes condições: a) No mínimo, o nível correspondente a dois terços da capacidade efetiva do depósito deve localizar -se acima do eixo da bomba; b) O referido eixo deve localizar -se, no máximo, a dois metros acima do nível inferior do depósito. Quando tal não for possível cumprir, admite -se o recurso a bombas verticais de coluna, observando a cota mínima de submergência indicada pelo fabricante ou a utilização de bombas em aspiração negativa cumprindo o estabelecido na secção 3.6 desta NT. 3.5 Tubagem de aspiração A tubagem de aspiração, incluindo válvulas e acessórios, deve ser dimensionada de forma a garantir que o NPSH disponível à entrada da bomba supera o NPHS requerido, no mínimo, em um (1) metro, nas condições de caudal máximo e de temperatura máxima da água. a) Em aspiração positiva: i) O diâmetro da tubagem de aspiração deve ser pelo menos 65 mm; ii) O diâmetro da tubagem deve ser tal que a velocidade não exceda 1,8 m/s nas condições de caudal máximo; iii) Utilizar placa anti -vortex devidamente dimensionada. b) Em aspiração negativa: i) A tubagem de aspiração deve ser ou horizontal ou com uma pequena inclinação, subindo no sentido da bomba, por forma a evitar a criação de bolhas de ar no seu interior; ii) Deve ser utilizada uma válvula de pé com retenção; iii) O diâmetro da tubagem de aspiração deve ser pelo menos 80 mm. Além disso, o diâmetro deve ser tal que a velocidade não exceda 1,5 m/s nas condições de caudal máximo. O diâmetro da tubagem de aspiração deve ser calculado de acordo com a fórmula a seguir apresentada: d i 4,6 Q v em que: v = velocidade, em m/s Q = caudal de sobrecarga (Qn 1,4), em l/min d = diâmetro interior, em mm A interligação de tubagens de aspiração de diversas bombas só é permitida se forem colocadas válvulas de seccionamento que permitam, através da sua manobra, que cada uma das bombas possa trabalhar isoladamente sempre que necessário. As interligações devem calcular -se tendo em consideração os caudais requeridos. Quando existir mais do que uma bomba em aspiração negativa, não é permitido o recurso a coletores de aspiração, devendo as tubagens de aspiração ser independentes (não interligadas) e de fácil remoção. A altura entre o nível mínimo da água no reservatório e o eixo da bomba não deve exceder 3,20 m. Nota. A temperatura da água não pode exceder os 40 C. No caso de bombas submersíveis a temperatura da água não deverá exceder os 25 C, exceto se o motor for adequado para temperaturas até 40 C. 3.6 Ferragem das bombas As bombas em aspiração negativa devem possuir um sistema de ferragem (escorva) automático, no troço de descarga da bomba, independente para cada uma delas. Tal sistema constará de um depósito, localizado a uma cota superior à bomba, ligado em declive à descarga da bomba, a montante da válvula de retenção desta, mantendo o sistema (bomba, tubagem e depósito) permanentemente em carga. Esta ligação é efetuada através de tubagem de, no mínimo, 50 mm de diâmetro e dotada de válvula de corte e válvula antiretorno, impedindo o fluxo no sentido do depósito. A reposição de água neste depósito pode ser efetuada através da rede geral ou através do sistema de descarga da bomba A capacidade deste depósito deve ser, no mínimo, de 500 L. Esta instalação deve ser dotada de um sistema de alarme sonoro acionável automaticamente quando for atingido o nível mínimo correspondente a 60 % dessa capacidade total, devendo, simultaneamente, arrancar a bomba equilibradora de pressão (jockey) 3.7 Circuito de teste O circuito de teste deve ser ligado ao coletor de descarga das bombas, entre as válvulas de retenção e seccionamento. A descarga deve efetuar- -se para o dreno ou para um retorno à fonte abastecedora. Neste último caso deve efetuar -se num ponto que não afete as condições de aspiração. O circuito deve conter um caudalímetro para verificação da curva característica de cada bomba, permitindo, no mínimo, uma leitura de 150 % do valor do caudal nominal O caudalímetro deve estar situado entre duas válvulas de seccionamento próprias e a distâncias aconselhadas pelo fornecedor. A válvula de seccionamento para controlo do fluxo deve permitir através do seu fecho a diminuição gradual do mesmo, sendo recomendada para este efeito uma válvula de cunha com espigão. 3.8 Pressostatos Número de pressostatos Devem ser instalados dois pressostatos para controlar o arranque de cada bomba principal com contactores calibrados para a pressão de arranque. A tubagem de ligação aos pressostatos deve ter um diâmetro mínimo de 15 mm. Os pressostatos devem ser ligados de modo que qualquer um deles permita o arranque da bomba Arranque das bombas O grupo de bombagem principal deve arrancar automaticamente quando a pressão no tubo coletor descer a um valor não inferior a 0,8 P, sendo P a pressão a caudal zero. Quando forem instalados dois grupos de bombagem, o segundo grupo deve arrancar a uma pressão não inferior a 0,6 P. Uma vez acionada a bomba, esta trabalhará continuamente até ser parada manualmente Teste dos pressostatos Deve ser possível comprovar o funcionamento de cada pressostato. Qualquer válvula de seccionamento instalada na ligação entre o coletor principal e o pressostato de arranque, deve ter uma válvula de retenção instalada em paralelo, de forma a que uma queda de pressão no coletor3 33740 Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de 2013 principal se transmita ao pressostato, inclusive quando a válvula de seccionamento estiver fechada. 4 Dimensionamento das bombas principais As bombas devem ser dimensionadas para garantir as condições de pressão e caudal necessárias ao abastecimento simultâneo das instalações servidas pela CBSI. A determinação do caudal nominal (Q n ) faz -se pela seguinte expressão: Q n = Q + Q H + Q S + Q C em que: Q = Q 1 (se apenas existirem redes de 1.ª intervenção) ou Q = Q 2 (se também existirem redes de 2.ª intervenção) Q 1 Caudal de alimentação das redes de 1.ª intervenção Q 2 Caudal de alimentação das redes de 2.ª intervenção Q H Caudal de alimentação dos hidrantes Q S Caudal de alimentação das redes de sprinklers Q C Caudal de alimentação das cortinas de água Os caudais de alimentação das redes de incêndio são calculados pelas seguintes expressões: Q 1 (l/min.) = n 1 1,5 l/s 60 (n.º 1 do artigo 167.º) Q 2 (l/min.) = n 2 4 l/s 60 (n.º 3 do artigo 171.º) Q H (l/min.) = n H 20 l/s 60 (n.º 8 do artigo 12.º) Q S (l/min.) = q s A s (Quadro XXX VII da alínea a) do n.º 3 do artigo 174.º) Q C (l/min.) = A c 10 l/min. m 2 (alínea a) do artigo 179.º) sendo, n 1 Número de carretéis a alimentar na rede de 1.ª intervenção, considerando metade deles em funcionamento num máximo de quatro n 2 Número de bocas de incêndio a alimentar na rede de 2.ª intervenção, considerando metade delas em funcionamento num máximo de quatro n H Número de hidrantes a alimentar na rede de hidrantes, considerando no máximo dois q s Densidade de descarga do sistema de sprinklers, variando com o local de risco a proteger, em l/min.m 2 A s Área de operação dos sprinklers, variando com o local de risco a proteger, em m 2 A c Somatório das áreas dos vãos a irrigar pelas cortinas de água, apenas num compartimento de fogo, em m 2 Para além do ponto de trabalho nominal dimensionado para o projeto, a bomba tem de ser capaz de debitar no mínimo 140 % do caudal nominal a uma pressão não inferior a 70 % da pressão nominal. Se a pressão exceder os 1200 kpa, deve ser instalada uma válvula de escape calibrada para esse valor. A pressão de descarga da bomba deve baixar de forma contínua na medida em que aumenta o caudal, garantindo -se assim a característica de estabilidade da sua curva de funcionamento H(Q) As bombas devem ser acionadas por motor elétrico ou diesel, que seja capaz de fornecer no mínimo a potência requerida para cumprir com as condições seguintes: a) Para bombas com curva característica de potência não -sobrecarregada, a potência máxima requerida no pico da curva de potência; b ) Para bombas com curva característica de potência crescente, a potência máxima para qualquer das condições de carga da bomba desde o caudal zero até ao caudal correspondente a um NPSH requerido da bomba igual a 16 m ou altura estática máxima de aspiração mais 11 m, considerando o valor maior. Sempre que exista mais do que uma bomba principal, as bombas devem poder funcionar em paralelo em qualquer ponto de caudal e ter curvas características compatíveis. No caso de serem instaladas duas bombas principais, cada uma delas deve poder fornecer o caudal total de cálculo à pressão exigida. No caso de serem instaladas três bombas, admite -se que cada uma possa garantir apenas metade daquele caudal à pressão exigida. O acoplamento do motor à bomba deve permitir a remoção isolada de cada unidade sem afetar a outra. 5 Características dos motores diesel O sistema de arrefecimento dos motores diesel pode ser um dos seguintes, conforme especificado na secção 10. da EN 12845: a) Arrefecimento por água alimentada diretamente da bomba; b) Arrefecimento por água através de um permutador de calor; c) Radiador; d ) Arrefecimento direto por ar através de ventiladores. A motobomba deve estar em pleno regime 15 s após o início da sequência de arranque. Os motores devem poder funcionar em pleno regime durante 6 horas, tempo para o qual deve ser dimensionado o depósito de combustível da motobomba. Cada motobomba deve possuir um depósito de combustível individual. As baterias de arranque do motor devem possibilitar, no mínimo, 6 arranques sucessivos sem recarga, recarga essa que, em funcionamento normal, deve ser assegurada pelo alternador. Cada tentativa de arranque deve ter uma duração entre 5 s e 10 s, com uma pausa máxima de 10 s entre cada tentativa. O sistema deve comutar automaticamente as baterias após cada tentativa de arranque. 6 Alimentação de energia e quadros elétricos 6.1 Aspetos gerais O fornecimento elétrico aos quadros das bombas de incêndio deve estar disponível permanentemente e ser exclusivo do Serviço de Incêndio (SI). A alimentação deve ser feita através do Quadro de Bombagem do SI, servido em condições normais por energia da rede e, alternativamente, por fonte central de energia de emergência (grupo gerador). As ligações devem ser efetuadas diretamente a montante do Quadro Geral de Baixa Tensão do edifício. Os quadros elétricos situados em locais de risco B, D, E ou F, e em vias de evacuação, devem satisfazer as seguintes condições: a) Possuir invólucros metálicos, se tiverem potência estipulada superior a 45 kva, mas não superior a 115 kva, exceto se, tanto a aparelhagem como o invólucro, obedecerem ao ensaio do fio incandescente de 750 C/5 s; b) Satisfazer o disposto na alínea anterior e ser embebidos em alvenaria, dotados de portas da classe E 30, ou encerrados em armários garantindo classe de resistência ao fogo padrão equivalente, se tiverem potência estipulada superior a 115 kva. Os circuitos elétricos ou de sinal das instalações de segurança, incluindo condutores, cabos, canalizações e acessórios e aparelhagem de ligação, devem ser constituídos, ou protegidos, por elementos que assegurem, em caso de incêndio, a sua integridade durante o tempo necessário à operacionalidade das referidas instalações, nomeadamente respeitando as disposições do artigo 16.º do RTSCIE, com os escalões de tempo mínimos constantes do quadro XXXIV. Todos os equipamentos elétricos de comando e controlo do sistema devem encontrar -se em caixas metálicas estanques, localizadas no interior da central de bombagem e garantindo a proteção mínima regulamentarmente estabelecida (IP -54), com os componentes principais e de sinalização ótica, a seguir referidos, perfeitamente identificados no painel frontal da caixa.4 Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de Componentes principais do quadro da bomba por acionamento diesel O quadro deverá possuir os seguintes componentes: a) Comutador geral de entrada; b) Fusíveis de proteção; c) Relés de arranque do motor diesel; d ) Conta -rotações; e) Seletor de três posições: manual desligado automático; f ) Sirene dos alarmes; g) Botoneira de arranque manual por bateria; h) Botoneira de paragem de emergência; i) Botoneira de arranque de emergência; j) Voltímetro, amperímetro e taquímetro; k) Manómetro de pressão de óleo de lubrificação e respetivo indicador de temperatura; l ) Comutador de baterias; m) Teste de lâmpadas/leds; n) Botoneira de silencia do alarme acústico. 6.3 Componentes principais dos quadros da bomba principal por acionamento elétrico e da bomba jockey Os quadros devem possuir os seguintes componentes: a) Interruptor de corte geral; b) Contactores de arranque; c) Fusíveis de alto poder de corte; d ) Relé térmico para bomba jockey; e) Interruptor de arranque manual; f ) Indicadores de presença das três fases; g) Amperímetro com capacidade para indicar o consumo do motor da bomba principal; h) Voltímetro permitindo avaliar a tensão entre fases e entre fase e neutro; i) Unidade de controlo e gestão de funcionamento; j) Seletor de três posições: manual desligado automático; k) Sirene dos alarmes; l ) Botoneira de paragem de emergência; m) Botoneira de arranque de emergência; n) Teste de lâmpadas/leds; o) Botoneira de silencia do alarme acústico. 6.4 Sinalização ótico acústica do quadro da bomba por acionamento diesel No quadro deve existir a seguinte sinalização óptico -acústica conforme o anexo I da EN 12845: a) Seletor em «Não Automático» a); b) Falha de arranque após 6 tentativas a); c) Bomba em serviço a) b); d ) Alarme de avaria no quadro a); e) Presença de tensão na rede (corrente alterna) b); f ) Presença de tensão nos carregadores (corrente contínua) b); g) Bateria A avaria b); h) Bateria B avaria b); i) Arranque sobre as baterias b); j) Alarme de falta de tensão a); k) Ordem de arranque b); l ) Baixa pressão de óleo b); m) Temperatura elevada b); n) Baixo nível do combustível b); o) Sobre velocidade b); p) Baixo nível de água do depósito privativo de serviço de incêndio b); q) Baixo nível de água do depósito de ferragem b). a) Sinalização que deve ser também transmitida à distância (posto de segurança) b) Apenas sinalização ótica. 6.5 Sinalização ótico acústica dos quadros da bomba principal por acionamento elétrico e da bomba jockey Nos quadros deve existir a seguinte sinalização ótico acústica conforme o anexo i da EN 12845: a) Presença de tensão nas três fases a) b); b) Ordem de arranque na bomba principal a) b); c) Bomba principal em serviço a) b); d ) Falha no arranque da bomba principal a); e) Seletor em Não Automático a); f ) Baixo nível de água do depósito privativo de serviço de incêndio b); g) Baixo nível de água do depósito de ferragem b); h) Bomba jockey em serviço b); i) Alarme de avaria no quadro b); j) Falta de tensão a). a) Sinalização que deve ser também transmitida à distância (posto de segurança) b) Apenas sinalização ótica 6.6 Outros aspetos da sinalização Todas as lâmpadas de sinalização incandescentes devem ser em filamento duplo. Todos os alarmes devem ser acústicos e óticos em paralelo. Os painéis frontais dos quadros das bombas devem ainda conter no exterior a seguinte frase: «SI ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DA BOMBA NÃO DESLIGAR EM CASO DE INCÊNDIO» 7 Certificação de ensaios do fabricante (bombas de acionamento diesel) Cada grupo de bombagem completo deve ser ensaiado pelo fabricante durante um período mínimo de 1,5 h a caudal nominal. Os dados seguintes devem constar no certificado de ensaio: a) Velocidade do motor a caudal zero; b) Velocidade do motor a caudal nominal; c) Pressão da bomba a caudal zero; d ) Pressão de aspiração na entrada da bomba; e) Pressão de descarga; f ) Pressão de descarga da bomba a caudal nominal; g) Temperatura ambiente; h) Aumento da temperatura da água de refrigeração no final do ensaio; i) Caudal da água de refrigeração; j) Aumento da temperatura do óleo de lubrificação no final do ensaio; k) Aumento da temperatura da água de refrigeração (apenas para arrefecimento através de permutador de calor). 8 Ensaios de receção de obra (bombas de acionamento diesel) Aquando da entrega da obra ao cliente, o sistema de arranque automático do motor diesel deve ser ativado com o fornecimento de combustível fechado durante seis arranques sucessivos. Cada uma das tentativas de arranque deve ter uma duração mínima de 15 s e uma pausa entre 10 s a 15 s entre tentativas. Após as seis tentativas deverá atuar o alarme de falha de arranque. O abastecimento de combustível deve ser então restabelecido, e o grupo deve arrancar ao ser acionada a botoneira de teste. 9 Documentação Deve ser fornecido ao responsável de segurança ou seu delegado, pessoa responsável pela exploração das instalações, a seguinte documentação técnica (que deve fazer parte do Registo de Segurança): a) Após a instalação: i) O auto de entrega de obra ou relatório da instalação ou documento similar, que atesta o cumprimento com as normas em vigor e o projeto; ii) O manual de utilização (procedimentos de utilização e exploração); iii) O manual de testes (o programa deve incluir instruções relativas às ações a tomar no caso de avarias e funcionamento do sistema, com particular atenção ao arranque de emergência do grupo de bombagem, assim como os detalhes de rotina semanal); iv) O termo de responsabilidade do Técnico Responsável com identificação do número de Registo da Entidade na ANPC (podendo ser incluído no auto de entrega de obra). b) Após a manutenção: i) O relatório de manutenção efetuada; ii) O termo de responsabilidade do Técnico Responsável com identificação do número de Registo da Entidade na ANPC (podendo ser incluído no relatório de manutenção).5 33742 Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de 2013 entre a conexão da sucção da bomba e as pás do rotor, bem como criar a velocidade desejada no fluido nestas pás. Este dado deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante através das curvas características das bombas (curva de NPSH). Assim, para uma boa performance da bomba, deve -se sempre garantir a seguinte situação: NPSH d > NPSH R + + Margem de Segurança. NPSH d (disponível) é uma característica da instalação hidráulica. É a energia que o fluido possui, num ponto imediatamente anterior à flange de sucção da bomba, acima da sua pressão de vapor. Esta variável deve ser calculada por quem dimensiona o sistema, recorrendo a coeficientes tabelados e dados da instalação. ( 1 ) O artigo 74.º do RT -SCIE estabelece que os grupos geradores acionados por motores de combustão instalados no interior de edifícios não podem estar localizados a uma cota inferior à do piso imediatamente abaixo do plano de referência, nem a uma altura, relativamente a esse plano, superior a 28 m. Estas restrições devem ser extensíveis às motobombas Direção-Geral de Administração Interna Despacho n.º 14904/2013 Por meu despacho e após anuência do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do técnico superior João Carlos Machado Simões Martins, no mapa de pessoal da Direção Geral de Administração Interna, nos termos do disposto na nova redação do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, com efeitos a 18 de outubro. 31 de outubro de O Diretor -Geral de Administração Interna, Jorge Manuel Ferreira Miguéis MINISTÉRIO DA ECONOMIA Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 10 Terminologia Inclui as definições específicas necessárias à correta compreensão e aplicação do RT -SCIE Caudal nominal da bomba (Q) caudal total de cálculo tendo em consideração os meios a alimentar simultaneamente. Pressão nominal (P) pressão mano métrica total da bomba que corresponde ao seu caudal nominal. Pressão de impulsão (Pi) valor da soma da pressão nominal com a pressão da aspiração (Pa), esta última afetada do respetivo sinal consoante a bomba estiver em carga ou for de aspiração negativa. Nas redes urbanas Pa é o valor mais baixo previsto na rede deduzidas as perdas de carga na tubagem de aspiração. NPSH R (requerido) iniciais de Net Positive Suction Head ou altura de aspiração absoluta, é uma característica da bomba, determinada no projeto de fábrica, através de cálculos e ensaios de laboratório. Tecnicamente, é a energia necessária para vencer as perdas de carga Despacho n.º 14905/ Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico-especialista o licenciado João Verol Marques, em regime de comissão de serviço, para realizar estudos e trabalhos técnicos no âmbito das respetivas habilitações e qualificações profissionais no meu Gabinete. 2 Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos. 3 Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde o dia 26 de julho de Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo. 4 de novembro de O Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro. ANEXO (Nota curricular) 1 Dados Pessoais: Nome: João Verol Marques Ano Nascimento: Habilitações Académicas/Profissionais: Licenciatura em Gestão, pela Nova - School of Business and Economics, Portugal Programa Erasmus, Universität Paderborn, Alemanha Master of Science in Business Administration, Major in Finance, pela Católica Lisbon -School of Business and Economics, Portugal Documentos relacionados
NOTA TÉCNICA nº 15 Complementar do Regulamento Geral de SCIE Ref.ª VII.V.03/2007-05-31 CENTRAIS DE BOMBAGEM PARA O SERVIÇO DE INCÊNDIOS RESUMO Definir, na ausência de normas portuguesas, quais os requisitos Leia mais ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO GERAL
1 OBJETIVO: Padronizar os diversos tipos de sistemas de bomba de incêndio das edificações, seus requisitos técnicos, componentes, esquemas elétricos-hidráulicos e memória de cálculo, de acordo com os parâmetros Leia mais NOTA TÉCNICA nº 14 Complementar do Regime Jurídico de SCIE
FONTES ABASTECEDORAS DE ÁGUA NOTA TÉCNICA nº 14 Complementar do Regime Jurídico de SCIE FONTES ABASTECEDORAS DE ÁGUA OBJECTIVO Enunciar os tipos de fontes de alimentação de água permitidos pelo RT-SCIE Leia mais FICHA TECNICA CONTRA RISCO DE INCENDIOS EM EDIFICIOS HABITACIONAIS COMERCIAS E INDUSTRIAIS
Página 1/5 INSTALAÇÃO ELETRICA CONTADOR ENERGIA / ACE Verificação da não violação do selo do contador Verificação da existência de limitador de potência do distribuidor / Fatura QUADRO ELECTRICO Verificação Leia mais NORMA TÉCNICA N o 18 SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
ANEXO XVIII AO DECRETO N o 3.950, de 25 de janeiro de 2010. NORMA TÉCNICA N o 18 SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS 1. OBJETIVO Esta Norma Técnica visa a adequar o texto da norma NBR 10897, que dispõe sobre Leia mais Memorial Descritivo CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
1/8 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ DIVISÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS 1. Normas de referência: NBR 10.897-ABNT 1.1. Outras normas: 2. Nome Leia mais O PAPEL DA NORMALIZAÇÃO NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. Jornada de Engenharia SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 26-03-2015
O PAPEL DA NORMALIZAÇÃO NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO Jornada de Engenharia SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 26-03-2015 CONTEÚDOS 1. APSEI e a normalização 2. O que são normas? 3. Legislação de SCI Leia mais IT - 18 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
IT - 18 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SUMÁRIO ANEXO 1 Objetivo A - Hidrantes de recalque do sistema de chuveiros automáticos 2 Aplicação B Sinalização dos Hidrantes de Recalque do Sistema de chuveiros Leia mais Enunciar as formas de proteção e sinalização adequadas aos diversos tipos de marcos e bocas de incêndio.
OBJETIVO Definir quais os tipos e especificações técnicas dos modelos de hidrantes exteriores, de modo a cumprirem com a Regulamentação Nacional e Comunitária. Enunciar as formas de proteção e sinalização Leia mais ACSS ACSS. ACSS Unidade de Instalações e Equipamentos. Especificações técnicas para Ar Comprimido Industrial em EdifíciosHospitalares.
Guia para Especificações técnicas para Ar Comprimido Industrial em EdifíciosHospitalares ET 08/2010 V. 2013 ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, IP ACSS ACSS Unidade de Instalações e Equipamentos Leia mais Palestrante : Maj BM Polito
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS Palestrante : Maj BM Polito SUMÁRIO 1- PARÂMETROS PARA EXIGÊNCIAS DE SISTEMAS Leia mais MOTOBOMBAS E CONJUNTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
MOTOBOMBAS E CONJUNTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO Motobombas para combate a incêndio ÍNDICE FSGIN Pg. 3 FIN Pg. 13 Pg. 33 A Famac tem a solução certa em Bombas para sistemas de combate a incêndio. CONJUNTOS Leia mais 1 INTRODUÇÃO... 2 2 REDE SECA... 2 3 REDE HÚMIDA... 6
Complementar do Regime Jurídico de SCIE OBJECTIVO Definir, na ausência de normas portuguesas, quais os requisitos e especificações a que deve obedecer a instalação de secas e húmidas, para uso do serviço Leia mais Central Hidroeléctrica da Calheta de Inverno
Central Hidroeléctrica da Calheta de Inverno Descrição Geral A Central da Calheta de Inverno foi construída em 1992, com o objectivo de aproveitar os caudais excedentários ao abastecimento público e garantidos Leia mais Bomba como bomba de água potável altamente eficiente. Calio-Therm S. Folheto do modelo
Bomba como bomba de água potável altamente eficiente Calio-Therm S Folheto do modelo Ficha técnica Folheto do modelo Calio-Therm S Todos os direitos reservados. Os conteúdos aqui disponibilizados não podem Leia mais Manual de Execução de Trabalhos em Equipamento de Contagem de Energia e de Controlo de Potência em instalações BTN ÍNDICE
Manual de Execução de Trabalhos em Equipamento de Contagem de Energia e de Controlo de Potência em instalações BTN ÍNDICE 1. Localização e montagem... 2 1.1. Equipamento de contagem... 2 1.2. Dispositivos Leia mais DODF Nº 237 14 de dezembro de 2000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PORTARIA Nº 49/2000-CBMDF, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000
DODF Nº 237 14 de dezembro de 2000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PORTARIA Nº 49/2000-CBMDF, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000 Aprova a Norma Técnica nº 004/2000-CBMDF, sobre o Sistema de Proteção Leia mais Equipamento: Chiller
Equipamento: Chiller Limpeza/lavagem de condensadores Medições e registos de temperatura e pressões de água Medição e registo de consumos dos compressores, reajustes dos térmicos, medições e registos de Leia mais Aplicações: Em sistemas de prevenção de incêndio. Dispositivo destinado a transmitir sinais sonoros e sinais visuais.
SIRENE Aplicações: Dispositivo destinado a transmitir sinais sonoros e sinais visuais. SIRENE AUDIOVISUAL modelo: SRL-01 SIRENE AUDIOVISUAL modelo:srp-01 / SRV-01 Acionadores: Acionado automáticamente Leia mais MISTURADOR SUBMERSO RÁPIDO MSR
Indústria e Comércio de Bombas D Água Beto Ltda Manual de Instruções MISTURADOR SUBMERSO RÁPIDO MSR Parabéns! Nossos produtos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia Bombas Beto. Este manual traz Leia mais Esquemas. & diagramas. caderno 9
Esquemas & diagramas caderno 9 Segurança contra incêndios em edifícios > Simbologia gráfica para plantas Legenda para projectos de SCIE 1 - Resistência ao fogo Elemento resistente ao fogo com função de Leia mais SISTEMAS DE PROTEÇÃO PASSIVA PORTAS RESISTENTES AO FOGO
PORTAS RESISTENTES AO FOGO OBJECTIVO Definir as características e condições técnicas a que devem obedecer as portas resistentes ao fogo (portas corta-fogo), não só para cumprimento do RJ-SCIE mas, também, Leia mais NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 015/DAT/CBMSC) SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 015/DAT/CBMSC) Leia mais NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 017/DAT/CBMSC) SISTEMA DE ÁGUA NEBULIZADA (MULSIFYRE)
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 017/DAT/CBMSC) Leia mais Recuperadores de Energia RIS H/V...3.2. Recuperadores de Energia RECUP...3.6. Recuperadores de Energia RIS P...3.8
Índice Recuperadores de Energia Recuperadores de Energia Recuperadores de Energia RIS H/V...3.2 Recuperadores de Energia RECUP...3.6 Recuperadores de Energia RIS P...3.8 Unidade de Fluxos Cruzados EBF...3.11 Leia mais Auxiliar os consultores de segurança e projetistas na elaboração do Projeto de SCIE e da Ficha de Segurança.
OBJETIVO De acordo com o Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 220/2008 (Regime Jurídico de SCIE), descrever e detalhar como devem ser instruídos e apresentados os Projetos de SCIE (com o conteúdo descrito no Leia mais COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA DIRETORIA DE EXPANSÃO GERÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GRUPO GERADOR - 30 KVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE1 JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA 1. OBJETIVO Esta especificação técnica apresenta as características técnicas e comerciais Leia mais INSTALAÇÕES AT E MT. SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO
INSTALAÇÕES AT E MT. SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO Sistemas de iluminação, tomadas interiores, extracção de fumos, ar condicionado, centrais de intrusão e incêndio Regras de execução Elaboração: GTRPT Homologação: Leia mais Central de Produção de Energia Eléctrica
Central de Produção de Energia Eléctrica Ref.ª CPEE Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 5 a 25 kva 25 a 150 kva 150 a 500 kva 500 a 1.000 kva 1.000 a 2.700 kva Pág. 1 ! Combustível Diesel! Frequência 50 Leia mais Pack Tempérys. Tempérys. Ventilação de conforto com regulação integrada > ventilação. caixas com bateria de aquecimento integrada e auto-regulada
ventilação Tempérys caixa de insuflação com revestimento duplo e bateria de aquecimento eléctrico Pack Tempérys caixa de insuflação + caixa de extracção com revestimento duplo, sistema de comando e de Leia mais SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS E ESGOTOS EM EDIFÍCIOS ALTOS
VI ENCONTRO TÉCNICO DA ECOSERVIÇOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUAS E ESGOTOS EM EDIFÍCIOS ALTOS LÉLIO BARATA FÉLIX PONTA DELGADA, 8 DE MAIO DE 2003 1 INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (fria / quente / incêndio) Leia mais Sistemas de recuperação de águas pluviais
Ambietel Tecnologias Ambientais, Lda UPTEC P.MAR Av. Liberdade, s/n 4450-718 Leça da Palmeira Telef: +351 225 096 087 Sistemas de recuperação de águas pluviais A água da chuva é um recurso natural que Leia mais NOTA TÉCNICA 6.008. Página 1 de 24. Diretoria de Planejamento e Engenharia. Gerência de Planejamento do Sistema. Gerência da Distribuição
Página 1 de 4 NOTA TÉCNICA 6.008 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INTERLIGAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA AES ELETROPAULO UTILIZANDO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COM INTERRUPÇÃO Leia mais Bombas de Calor. O calor é o nosso elemento
Bombas de Calor 2º Seminário PPGS Carlos Barbosa TT/SPO-TRTR 1 Bombas de Calor Geotérmicas Índice Definições Funcionamento Performance Instalação Fontes de Problemas 2 Definições Definição de bomba de Leia mais NOTA TÉCNICA nº 10 Complementar do Regime Jurídico de SCIE
NOTA TÉCNICA nº 10 Complementar do Regime Jurídico de SCIE OBJECTIVO Definir as características e condições técnicas a que devem obedecer as portas resistentes ao fogo (portas corta-fogo), não só para Leia mais ACSS ACSS. ACSS Unidade de Instalações e Equipamentos. Especificações técnicas para Gás Combustível em Edifícios Hospitalares.
Guia para Especificações técnicas para Gás Combustível em Edifícios Hospitalares ET 02/2006 V. 2013 ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, IP ACSS ACSS Unidade de Instalações e Equipamentos Especificações Leia mais A NOSSA GAMA DE MOTO-BOMBAS TIPOS DE MOTO-BOMBAS ALTURA DE ELEVAÇÃO
Moto-Bombas 12 A NOSSA GAMA DE Das moto-bombas portáteis mais pequenas às grandes moto-bombas para resíduos, a Honda tem uma gama concebida para os mais diversos usos. Perfeitas para quem pretende um funcionamento Leia mais MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SILO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SILO UTILIZADOR TABAL-SEPOR, LDA. PÁGINA 2 DE 20 ÂMBITO... 3 SILO DE PRESSÃO... 3 Válvula de Segurança... 4 Funcionamento do silo de 2 bar de pressão... 4 Tubagens de entrada de Leia mais INDICE. Pag.2. Pag.3. Pag.4. Pag.5-6. Pag.7. Acessórios complementares
INDICE Separador de Gorduras em PEAD para montagem apoiada: modelo KESSEL Euro G para aspiração directa ou aspiração à distância Separador de Gorduras em PEAD para montagem apoiada: modelo KESSEL Euro Leia mais Centrais. Séries STOPFIRE PACKFIRE
Centrais CONTRA INCÊNDIOS Séries STOPFIRE PACKFIRE ...É importante para uma empresa manter o seu plano de inspecções e manutenções permanentes uma vez que 80% das empresas afectadas por um grave incidente Leia mais CENTRO DE TREINAMENTO DANCOR MÓDULO I - BOMBAS
CENTRO DE TREINAMENTO DANCOR MÓDULO I - BOMBAS DANCOR S.A INDÚSTRIA MECÂNICA Professor: José Luiz Fev/2012 CENTRO DE TREINAMENTO DANCOR 1- BOMBAS D ÁGUA (MÁQUINAS DE FLUXO): 1.1 DEFINIÇÃO Máquinas de fluxo Leia mais Megabloc Manual Técnico
Bomba Padronizada Monobloco Manual Técnico Ficha técnica Manual Técnico Todos os direitos reservados. Os conteúdos não podem ser divulgados, reproduzidos, editados nem transmitidos a terceiros sem autorização Leia mais 1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2014 - CPL 04 SESACRE
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2014 - CPL 04 SESACRE OBJETO: Aquisição de Equipamentos, Mobiliários, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, para atender as Necessidades Leia mais RECEBIMENTO DEFINITIVO
RECEBIMENTO DEFINITIVO HORÁRIO DE INÍCIO: LOCAL: LOCOMOTIVA Nº: HORÁRIO DE TÉRMINO: PAÍS: DATA: OK? OBS. COM O MOTOR DIESEL DESLIGADO: ITENS DO SISTEMA MECÂNICO, TRUQUE, HIDRÁULICO E PNEUMÁTICO: 1 - Inspecionar Leia mais NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade (110.000-9)
NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade (110.000-9) 10.1. Esta Norma Regulamentadora - NR fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações Leia mais Sistemas de recuperação de águas pluviais
Ambietel Tecnologias Ambientais, Lda UPTEC P.MAR Av. Liberdade, s/n 4450-718 Leça da Palmeira Telef: +351 225 096 087 Sistemas de recuperação de águas pluviais A água da chuva é um recurso natural que Leia mais CONCEPÇÃO DE REDES INTERIORES DE ÁGUAS E ESGOTOS EM EDIFÍCIOS PRINCÍPIOS GERAIS ORIENTADORES NOTA TÉCNICA
CONCEPÇÃO DE REDES INTERIORES DE ÁGUAS E ESGOTOS EM EDIFÍCIOS PRINCÍPIOS GERAIS ORIENTADORES NOTA TÉCNICA 1. ÂMBITO DA NOTA TÉCNICA A presente nota técnica diz respeito aos princípios gerais orientadores Leia mais ACSS ACSS. Gás combustível em edifícios hospitalares. do Sistema de Saúde, IP ET 02/2006 V. 2010. Especificações Técnicas para. Administração Central
Especificações Técnicas para Gás combustível em edifícios hospitalares ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, IP ET 02/2006 V. 2010 Administração Central ACSS do Sistema de Saúde Ministério da Leia mais FICHAS DE PROCEDIMENTO PREVENÇÃO DE RISCOS
PP. 1/9 FICHAS DE PROCEDIMENTO PREVENÇÃO DE RISCOS 1 TAREFA GERADORES AUXILIARES (GERADOR MÓVEL) 2 DESCRIÇÃO Trabalhos específicos de operação e ligação de gerador auxiliar móvel à rede de distribuição Leia mais Soluções para ventilação e desenfumagem F400-120 (400º/2H) > caixas de ventilação
Soluções para ventilação e desenfumagem F400-120 ventilação Défumair XTA caixa de desenfumagem à transmissão F400-120 vantagens Desempenhos optimizados. Modularidade: 4 versões possíveis. Construção monobloco. Leia mais AULA PRÁTICA 11 INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO
!" AULA PRÁTICA 11 INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO 1- INTRODUÇÃO O transporte de água (ADUÇÃO) pode ser realizado das seguintes formas: a) Por GRAVIDADE Utilizando Conduto Livre (Canal) b) Por GRAVIDADE Utilizando Leia mais 3ª Jornadas Electrotécnicas Máquinas e Instalações Eléctricas
3ª Jornadas Electrotécnicas Máquinas e Instalações Eléctricas Segurança Contra Incêndios em Edifícios Decreto-Lei 220/2008 Portaria 1532/2008 ISEP- Porto - 2010 ISEP - Abril 2010 Cap Eng Luís Bispo 1 Sumário Leia mais NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 1 Definição ANEXO I (Incluído pela Portaria SIT n.º 15, de 03 de julho de 2007) ANEXO IV PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO (Alterado Leia mais FreziPUMP Com Sol, tenha Água!
FreziPUMP Com Sol, tenha Água! A Frezite apresenta uma vasta gama de equipamentos para captação e gestão da água, o que permite escolher a melhor solução para o seu projeto. Apostamos em soluções autónomas Leia mais COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA CTE 64 Instalações Elétricas em Edifícios
COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA CTE 64 Instalações Elétricas em Edifícios ESQUEMAS TIPO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC) março 2015 A secção 712: Instalações Solares Fotovoltaicas Leia mais TRANSFORMADORES MOLDADOS EM RESINA
MODELO TAM TRANSFORMADORES - TIPO TAM Os transformadores a seco moldados em resina epóxi são indicados para operar em locais que exigem segurança, os materiais utilizados em sua construção são de difícil Leia mais bombas águas limpas acessórios de instalação de bombas bomba auto-ferrante sondas de nível ligação PPAR latão válvula de retenção
bombas águas limpas acessórios de instalação de bombas sondas de nível ligação PPAR latão válvula de retenção acessórios aperto tubagens tubagens válvula de esfera autoclave quadro protecção e controle Leia mais Solução de Aquecimento de Águas de Elevada Eficiência
Solução de Aquecimento de Águas de Elevada Eficiência Gama 04 Gama de 2013 O que é Therma V? 06 O que é Therma V? Vantagens Therma V 08 Elevada Eficiência Energética 10 Programação Semanal 12 Instalação Leia mais Filtros e Bombas. A Piscina dos seus Sonhos.
Dúvidas Filtros e Bombas A Piscina dos seus Sonhos. - Filtros Água vazando para o esgoto. Nas opções filtrar e recircular, observo através do visor de retrolavagem que a água continua indo para o esgoto Leia mais SUMÁRIO: Aprova a instrução técnica complementar para conjuntos processuais de equipamentos sob pressão. TEXTO INTEGRAL
DATA: 12 de Junho de 2007 NÚMERO: 112 SÉRIE II EMISSOR: Ministério da Economia e Inovação DIPLOMA / ACTO: Despacho nº 11 551/2007 SUMÁRIO: Aprova a instrução técnica complementar para conjuntos processuais Leia mais S A D I José Rui Ferreira
Concepção de Instalações Eléctricas S A D I José Rui Ferreira Setembro 2000 SADI - Sistema Automático de Detecção de Incêndios Índice - Introdução - Equipamento - Concepção da instalação - Instalação eléctrica Leia mais OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Documento complementar ao Guia de medição, leitura e disponibilização de dados Regras relativas à instalação, manutenção e verificação de equipamentos de medição, cabos e outros Leia mais Centrais Elevatórias de Efluentes
Centrais Elevatórias de Efluentes Série Ambibox A P L I C A Ç Õ E S Elevação para a rede pública de colectores Indústria Povoações Loteamentos habitacionais Parques de Campismo Garagens Caves, etc... C Leia mais Ministério da Indústria e do Comércio. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO
Ministério da Indústria e do Comércio Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO Portaria nº 023 de 25 de fevereiro de 1985 O Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Leia mais MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.1. OBRA: Regularização e Ampliação de um Complexo Esportivo. 1.2. ENDEREÇO: Conjunto Manuel Julião, Rio Leia mais GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NORMA TÉCNICA 20/2010 SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SUMÁRIO 1 OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 REFERÊNCIAS Leia mais RESOLUÇÃO N.º 27 CONSIDERANDO:
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NORMA TÉCNICA N 15 CONTROLE DE FUMAÇA PARTE 2 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E COMPONENTES DO SISTEMA Leia mais Termos de referência para o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais
Termos de referência para o cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais Enquadramento A base do conhecimento de qualquer sistema de abastecimento de água e Leia mais FUNCIONAMENTO FILTROS PRENSA - MS-CE
MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO FILTROS PRENSA - MS-CE 1 - INTRODUÇÃO 1.1 - FINALIDADE DESTE MANUAL Este manual proporciona informações teóricas e de instalação, operação e manutenção dos filtros Leia mais www.imbil.com.br 1 1
www.imbil.com.br 1 1 INTRODUÇÃO Neste catálogo estão descritos todos os modelos de bombas da linha BP de nossa fabricação. Nele constam informações técnicas de construção, e curvas características de cada Leia mais Equipamentos primários. L. Roriz
Equipamentos primários L. Roriz Unidades de Arrefecimento Unidades de Arrefecimento de Ar Unidades Produtoras de Água Refrigerada Sistemas de compressão de vapor Sistemas de expansão directa Sistemas utilizando Leia mais Válvula da ilustração: MONOVAR DN2000 (80 )
SAPAG MONOVAR é a válvula de dissipação de energia. Características Design extremamente simples (patenteado) Características de cavitação excelentes Regulação de caudal ou de pressão muito precisos Controlo Leia mais NT 6.005. Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Felisberto M. Takahashi Elio Vicentini. Preparado.
NT.005 Requisitos Mínimos para Interligação de Gerador de Consumidor Primário com a Rede de Distribuição da Eletropaulo Metropolitana com Paralelismo Momentâneo Nota Técnica Diretoria de Planejamento e Leia mais INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO
SENHORES MANCEBOS, A PROVA REGIMENTAL REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2014 TERÁ COMO CONTEÚDO OS TÓPICOS ABORDADOS NAS AULAS E O SEGUINTE COMPLEMENTO TEÓRICO: Definições: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE Leia mais Bipartida Axialmente
Linha BP BI-PARTIDA ROTOR DE DUPLA SUCÇÃO Bipartida Axialmente Soluções em Bombeamento INTRODUÇÃO Neste catálogo estão descritos todos os modelos de bombas da linha BP de nossa fabricação. Nele constam Leia mais Nobreak. 160 e 300 kva. senoidal on-line trifásico PERFIL PROTEÇÕES
Nobreak senoidal on-line trifásico dupla convers o 60 a 300 kva 60 kva de 80 a 120 kva 160 e 300 kva PERFIL Os nobreaks on-line de dupla conversão da linha Gran Triphases foram desenvolvidos com o que Leia mais INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET 657 24 de outubro de 2012 ÍNDICE Página 2 de 8 Registo das revisões... 3 Preâmbulo... 4 1. Objectivo... 4 2. Âmbito... 4 3. Referências... 4 4. Definições / Siglas... 5 5. Equipamentos Leia mais Sprinklers, Válvulas e Acessórios
A Argus é uma empresa brasileira, especializada em segurança e proteção contra incêndio, com sede em Vinhedo/SP. Embora nova, a Argus é uma empresa com muita experiência. Seus sócios em conjunto somam Leia mais 5.2 Material da tubagem: AA_PVC de 10kg/cm2; ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas
A) Abastecimento de Água + Drenagem de Águas Residuais Domésticas + Drenagem de Águas Pluviais 1. Requerimento (*) 2. Termo de responsabilidade (*): 2.1 Independente por especialidade apresentada 2.2 Legislação Leia mais PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO (RESUMO) Instalações tipo C são instalações abastecidas a partir da rede pública de baixa tensão. Estas instalações são certificadas pela Certiel Associação Certificadora Leia mais Série TLC, FLC, EFLC, ECOCIRC
Série TLC, FLC, EFLC, ECOCIRC Circuladores com rotor imerso para sistemas de aquecimento, refrigeração e sanitários 50 Hz SÉRIE TLC - FLC - EFLC CAMPO DE PRESTAÇÕES HIDRÁULICAS A 50 Hz SÉRIE EA - EV - Leia mais COMPRESSORES DE AR ELÉTRICO COM VASO DE PRESSÃO
COMPRESSORES DE AR ELÉTRICO COM VASO DE PRESSÃO I. CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO Antes de operar o compressor de ar elétrico com vaso de pressão, assegure-se de que sua instalação tenha sido executada Leia mais CONDIÇÕES A OBSERVAR PARA O ESTEBELECIMENTO DE POSTO DE TRANSFORMACÃO PRIVATIVO
CONDIÇÕES A OBSERVAR PARA O ESTEBELECIMENTO DE POSTO DE TRANSFORMACÃO PRIVATIVO 1 CONDIÇÕES PRÉVIAS Antes de iniciar qualquer trabalho de montagem, ou antes de adquirir um posto de transformação (PT), Leia mais PS200 PS600 PS1200 ETAPUMP Altura manométrica 0-50 0-180 0-240
SISTEMAS DE BOMBAS SOLARES Existe uma relação natural entre a disponibilidade de energia solar e as necessidades de água. A necessidade de água cresce em dias de radiação elevada de sol, por outro lado Leia mais NOTA TÉCNICA Nº 15 CENTRAIS DE BOMBAGEM PARA O SERVIÇO DE INCÊNDIO. José Azeredo
CENTRAIS DE BOMBAGEM PARA O SERVIÇO DE INCÊNDIO NOTA TÉCNICA Nº 15 Referências > Regulamento Técnico de SCIE (Portaria n.º 1532/2008, de 29 dezembro) EN 12845 Fixed firefighting systems Automatic sprinkler Leia mais Curso de Especialização Pós-Graduada em Sistemas de Segurança, Gestão Técnica e Domótica
1. Designação do Curso: Curso de Especialização Pós-Graduada em Sistemas de Segurança, Gestão Técnica e Domótica 2. Denominação do Diploma ou Certificado Diploma de Pós-Graduação em Sistemas de Segurança, Leia mais PORTA-PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
Porta-Paletes Manuais Porta-Paletes Elétricos Porta-Paletes de Tesoura Porta-Paletes em Inox Porta-Paletes com Balança Porta-Paletes TODO-O-TERRENO Porta-Paletes Aplicações Específicas Compre Produtos Leia mais INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turma C01 Disc. Construção Civil II ÁGUA QUENTE 1 UTILIZAÇÃO Banho Especiais Cozinha Lavanderia INSTALAÇÕES Leia mais Ministério dos Petróleos
Ministério dos Petróleos Decreto executivo nº. 80/04 de 27 de Julho Havendo necessidade de estabelecer as condições a que devem obedecer os meios de transporte aéreo de produtos petrolíferos; Sendo necessário Leia mais Informativo 21/2011. - Alterações nas NRs 12, 15 e 06 -
Data do boletim informativo Volume 1, Edição 1 Di - Alterações nas NRs 12, 15 e 06 - Informativo 21/2011 NR 12 NOVO ANEXO (XII - EQUIPAMENTOS DE GUINDAR PARA ELEVAÇÃO DE PESSOAS E REALIZAÇÃO DE TRABALHO Leia mais Central de Detecção de Incêndio 4 Zonas Manual de Instalação
Central de Detecção de Incêndio 4 Zonas Manual de Instalação Características Quatro zonas com capacidade de teste/isolamento. Dois circuitos de alarme com possibilidade de isolamento. Fonte de alimentação Leia mais DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL QUESTÕES SOBRE MECÂNICA
A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: 1 velocímetro. 2 hodômetro. 3 manômetro. 4 conta-giros. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura: 1 do motor. 2 do combustível. 3 no Leia mais SMART Control Manual de Instruções
SMART Control Manual de Instruções Para utilizar corretamente esse dispositivo, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar. precauções de segurança Este símbolo, juntamente com uma das Leia mais Índice geral. Apresentação. Prólogo à 2.ª edição. Sumário. Siglas. Agradecimentos. 1. Introdução. 2. O risco de incêndio
Índice geral 3 Prólogo à 2.ª edição 5 Sumário 7 Siglas 9 Agradecimentos 11 1. Introdução 13 Tipificação dos incêndios... Causas de incêndio... Consequências dos incêndios... 2.3.1. Considerações gerais... Leia mais Válvula de Governo e Alarme 2.1/2 e 3
DESCRIÇÃO: A Válvula de Alarme Modelo E atua como um dispositivo de alarme de fluxo de água em sistemas espargidores de tubo úmido. O projeto permite instalação sob condições de fornecimento de pressão Leia mais Ministério dos Petróleos
Ministério dos Petróleos Decreto Executivo nº 188/08 de 9 de Setembro Considerando a necessidade do estabelecimento de disposição técnica relativa a instalação, a exploração e ensaio dos postos de redução Leia mais Relatório da inspecção preliminar dos elevadores. (Modelo) Entidade utilizadora : Equipamentos n.º : Empreiteiro dos elevadores : Inspector :
Anexo 2 Relatório da inspecção preliminar dos elevadores (Modelo) Relatório n.º: Entidade utilizadora : Equipamentos n.º : Tipo de equipamentos: Empreiteiro dos elevadores : Inspector : Data de inspecção Leia mais Reparação e Manutenção de Tubos
Reparação e Manutenção de Tubos Vasta selecção a partir de uma fonte única. Concepções duradouras exclusivas. Desempenho rápido e fiável. Tipo de modelos Página Bombas de Teste de Pressão 2 9.2 Congeladores Leia mais CATÁLOGO GERADORES CRIAMOS FUTURO
CATÁLOGO GERADORES CRIAMOS FUTURO GERADORES AKSA Pág. 2 CATÁLOGO GERADORES 2015 Comercialização, Instalação, Manutenção e Pós-Venda. A Noceans Energy celebrou um contrato de fornecimento para o território Leia mais 2017 © DocPlayer.com.br Política de Privacidade | Termos de serviço | Feedback

References: Artigo 159
 Artigo 3
 Artigo 2
 artigo 171
 artigo 2
 artigo 12
 artigo 5
 artigo 74
 artigo 167
 artigo 171
 artigo 12
 artigo 174
 artigo 179
 artigo 16
 artigo 74
 artigo 64
 artigo 35
 artigo 3
 artigo 11
 artigo 12
 artigo 13
 artigo 12
 Artigo 17