Source: http://www.imexco-habilitation-electrique.com/reglementation.html
Timestamp: 2017-09-20 00:03:43+00:00

Document:
Réglementation sur habilitation électrique
La nouvelle réglementation découle du Décret du 22 septembre 2010 qui insère un chapitre IV ainsi rédigé : "Opérations sur installations électriques ou dans le voisinage" dans le livre V de la 4° partie du Code du Travail…
Citons les principaux articles de ce chapitre fixant les obligations générales de l’employeur face aux risques électriques :
Article R. 4544-3
La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal Officiel de la République Française, par arrêté des Ministres chargés du Travail et de l’agriculture.
Cet article organise le renvoi réglementaire à la norme NF C 18 510 homologuée le 21 décembre 2011, et prise par arrêté ministériel, le 26 avril 2012.
Ainsi les modalités recommandées dans cette Norme NF C 18-510 pour l’exécution des opérations sur et au voisinage des installations électriques deviennent, par cette articulation juridique, réglementaires.
Art. R. 4544-4.
L’employeur définit et met en oeuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
A cet effet, il s’assure que :
« 1) Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ;
« 2) Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
« 3) Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques.
Art. R. 4544-9.
Art. R. 4544-10.
ARRETE CONCERNANT LES ZONES DE VOISINAGE DU 09/07/2013
Art. 1er.- Le présent arrêté précise les dimensions de la zone de voisinage
autour d'une Pièce nue sous tension mentionnée à l'article R.4544-2 du code du travail
Art. 2.- La zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension est limitée
§à partir de la pièce nue sous tension de 0 à 1 kV inclus en courant alternatif
et de 0 à 1,5 kV inclus en courant continu ;
§jusqu'à la distance minimale d'approche dans l'aire définie dans l'annexe du présent arrêté, au-delà de 1 kV en courant alternatif et l,5 kV en courant continu, jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;
§3 mètres jusqu'à 50 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;
§5 mètres au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et
en courant continu.
Pour les véhicules automobiles et les engins automoteurs à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, la notion de voisinage est à considérer dès lors deux pièces nues en champ libre présentent une différence de potentiel supérieure à :
§60 volts en courant continu ;
§25 volts efficaces en courant alternatif.
§3 mètres jusqu'à 50 kV inclus ;
§1 mètre de la périphérie du véhicule ou de l'engin jusqu'à 1 kV inclus en courant alternatif à 1,5 kV inclus en courant continu, sous réserve de la pose d'un balisage matérialisé.
Art. 3.- Le présent arrêté est applicable au lendemain du jour de sa publication.
Art. 4. - Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistique au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DMA : Distance Minimale d'Approche
NOMINALE DISTANCE DE TENSION DISTANCE DE
GARDE DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE entre une phase et un opérateur au potentiel de la terre
(Un en kV) (T en m) (g en m) (DMA en m)
1 0 (*) 0,3 0,3
15 0,1 0,6 0,6
20 0,1 0,6 0,6
30 0,2 0,7 0,7
63 0,3 0,8 0,8
90 0,5 1 1
150 0,8 1,3 1,3
225 1,1 1,6 1,6
400 2 2,5 2,5
(*) Pas de contact
Documents réglementaires de référence
Norme NF C 18-510 / Norme NF C 18-550

References: Art. 1

Art. 2

§3

§5

§60

§25

§3

§1

Art. 3

Art. 4