Source: http://docplayer.it/7721966-Regolamento-del-servizio-idrico-integrato.html
Timestamp: 2018-09-25 21:40:11+00:00

Document:
1 Gestore del Servizio Idrico Integrato all interno dell Ambito Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Regolamento Fognatura e Depurazione ALLEGATO N. 3/A Prescrizioni Tecniche relative agli allacciamenti fognari Approvato con Delibera di A.C. n. 12 del 13/11/2006 Modificato con Delibera di A.C. n. 12 del 28/12/2010
2 SOMMARIO Art. 1 Introduzione...1 Art. 2 Definizioni...1 Art. 3 Criteri di progettazione per un allacciamento...3 Art. 3.1 Localizzazione dei manufatti...3 Art. 3.2 Requisiti...4 Art. 3.3 Pressioni nel sistema di scarico...4 Art. 3.4 Principio di funzionamento...4 Art. 3.5 Portata massima da smaltire...7 Art. 3.6 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo...7 Art. 3.7 Tubazione...9 Art. 3.8 Innesto...9 Art. 3.9 Pozzetto di innesto...10 Art Pezzi speciali per l innesto...10 Art. 4 Prescrizioni di posa...10 Art. 4.1 Tubazione...10 Art. 4.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali...10 Art. 4.3 Cambiamenti di direzione...11 Art. 5 Materiali e componenti degli allacciamenti...11 Art. 5.1 Rispondenze a norme...11 Art. 5.2 Caratteristiche dei materiali...11 Art. 5.3 Caratteristiche dei componenti...11 Art. 6 Collaudo...11 Art. 6.1 Oggetto e scopo...11 Art. 6.2 Prove e verifiche in corso d opera...12 Art. 6.3 Prove e verifiche finali...12 Art. 6.4 Prove di tenuta...12 Art. 7 Criteri di manutenzione...12
3 Art. 1 Introduzione Il presente documento si applica agli allacciamenti che immettono nella fognatura pubblica o nella fognatura realizzata da privati e che trasportano: - gli scarichi di acque reflue classificati nel Regolamento fognatura e depurazione; - gli scarichi dell acqua meteorica incidenti sulle coperture di edifici, strade di accesso, cortili e piazzali nell ambito della proprietà privata. L acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista. Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi. Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata, a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore, alla raccolta di acqua priva di carico inquinante o che, prima dell immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione, le acque di troppo pieno degli acquedotti). E altresì vietato, di norma, scaricarvi le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali: tuttavia tali scarichi sono ammissibili, purché non pregiudichino la funzionalità dell impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso. Si presume la eccessiva onerosità quando sussiste una delle seguenti condizioni: la distanza del pozzetto fiscale dal più vicino corpo idrico superficiale è: a1) > di m per scarichi con portate medie giornaliere fino a 100 m3 giorno; a2) > m per scarichi con portate medie giornaliere maggiori di 100 m3 giorno e fino ai 500 m3 giorno; a3) > di m per gli scarichi con portate giornaliere medie maggiori di 500 m3 giorno e fino a m3 giorno. Le reti interne per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, sono escluse dal presente documento; esse infatti sono considerate opere di edilizia e pertanto soggette alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale. Le norme di seguito riportate indicano le prescrizioni tecniche da rispettare nella realizzazione delle opere idrauliche, di scavo e rinterro. Art. 2 Definizioni Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento. Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d ispezione, misura e prelievo e l innesto con la fognatura. Le opere costituenti l allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata. 1
4 Acqua meteorica: acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, strade, ecc) ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale. Acqua usata: acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione Canale di raccolta (gronda): tubazione aerea, su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, collegata ai pluviali di un insediamento. Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio: manufatto facente parte della fognatura pubblica o della fognatura realizzata da privati. Camera di immissione: manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell immissione con la fognatura pubblica. Collettore di scarico per acqua meteorica: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l insediamento e l allacciamento. Collettore di scarico per acqua usata: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l insediamento e l allacciamento. Colonna di scarico: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico. Diramazione di scarico: tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico. Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell acqua reflua. Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui. Fognatura per l acqua meteorica: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell acqua meteorica. Fognatura per l acqua usata: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell acqua usata. Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione. Immissione: connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura pubblica Pozzetto-camera d'ispezione, misura e prelievo: manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell allacciamento ubicato all interno della proprietà privata per il controllo quali-quantitativo dell acqua reflua e per il prelievo dei campioni. Il manufatto resterà di proprietà esclusivamente privata Pozzetto d'innesto: manufatto facente parte dell allacciamento posto sopra l innesto con la fognatura. Pluviale: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica. Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione. Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione. Rete per lo scarico privato di acqua meteorica: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell acqua meteorica che comprende, tra l altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico. 2
5 Rete per lo scarico privato di acqua usata: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell acqua usata che comprende, tra l altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico. Sifone: dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell acqua. Sistema di scarico: impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l allacciamento. Tubazione d'allacciamento: tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l innesto con la fognatura su cui convoglia l acqua reflua. Art. 3 Criteri di progettazione per un allacciamento Gli allacciamenti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire: - la facile e rapida manutenzione periodica di ogni sua parte; - la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione. I seguenti articoli disciplinano la modalità di realizzazione e la localizzazione delle opere necessarie per l installazione ed il collaudo degli allacciamenti fognari fermo restando il rispetto della norma UNI EN 1610 del novembre 1999 e s.m.i e le normative ad essa collegata. Art. 3.1 Localizzazione dei manufatti La localizzazione dei manufatti e delle tubazioni è funzione della tipologia dell insediamento. Insediamenti produttivi: Il sistema di fognatura di acque reflue industriali di nuova realizzazione, all interno del perimetro aziendale, deve prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque di raffreddamento, per le acque meteoriche e per le acque reflue domestiche. Qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, i diversi scarichi dovranno essere riuniti attraverso un apposito pozzetto ispezionabile, con le modalità indicate nell atto autorizzatorio, con pozzetto fiscale delle acque reflue industriali posizionato a monte del pozzetto collettore; le tubazioni di ogni scarico afferenti al pozzetto collettore devono essere posizionate almeno ad 80 cm dal fondo del pozzetto e fuoriuscire dalla parete di almeno 20 cm. I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati all interno del lotto, quanto più possibile in prossimità del confine di proprietà, immediatamente a monte dell immissione nella pubblica fognatura. Nei casi esistenti, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate e quelli di acque reflue industriali devono essere di norma allontanati attraverso reti separate e immessi in due distinti pozzetti di ispezione, misura e prelievo. Nei casi particolari in cui il Gestore valuti, nel rispetto del divieto di diluizione, che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate possano essere allontanati attraverso le stesse reti degli scarichi di acque reflue industriali, i primi sono considerati a tutti gli effetti scarichi di acque reflue industriali. Gli scarichi di acqua meteorica devono di norma essere allontanati attraverso reti separate e, se non è possibile convogliarli su corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura mista, vanno immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile e industriale. Per le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio di piazzali ed aree scoperte, in relazione alla loro possibile contaminazione, il Gestore può imporre la realizzazione di un pozzetto di ispezione, misura e prelievo (vedi Disegno 1). 3
6 Il Gestore, in sede di autorizzazione, può altresì imporre la separazione delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, con immissione a valle dei pozzetti di ispezione, misura e prelievo relativi allo scarico civile ed a quello industriale. Insediamenti con soli scarichi di acque reflue domestiche: I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati, a meno di impedimenti tecnici, su suolo privato in prossimità del confine di proprietà e comunque in un area di facile accesso. Gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere immessi in un pozzetto sifonato di ispezione, misura e prelievo. Gli scarichi di acqua meteorica devono essere allontanati attraverso reti separate e nel caso in cui non sia possibile convogliarli presso altro recapito diverso dalla fognatura mista, immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile. (vedi Disegno 2). Art. 3.2 Requisiti Il fine principale di un allacciamento è il convogliamento controllato dell acqua usata, ed eventualmente dell acqua meteorica, nella fognatura per evitare pericoli per la salute e rigurgiti. La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall interno verso l esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall esterno verso l interno anche nei riguardi dell acqua di falda. L allacciamento deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa vigente. Art. 3.3 Pressioni nel sistema di scarico Il movimento dell acqua nel sistema di scarico spinge l aria in essa contenuta e genera pressioni positive a valle e negative a monte. Il corretto funzionamento del sistema dipende essenzialmente dal mantenimento dei valori delle pressioni positive e negative definite in sede di progetto. In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore corrispondente a circa la metà dell altezza dell acqua contenuta nei sifoni posti a monte del collettore di scarico per acqua usata e meteorica e nel pozzetto di ispezione, misura e prelievo. Art. 3.4 Principio di funzionamento Il deflusso dell acqua nel sistema di scarico deve avvenire per gravità e non occupare l intera sezione dei tubi, per non generare pressioni e depressioni superiori ai valori sopra indicati. L acqua reflua dell insediamento che, in parte o tutta, non può defluire per gravità nella fognatura (apparecchi di scarico o locali dotati di scarico posti al di sotto del piano stradale, ecc.) deve essere sollevata alla quota utile per il deflusso a gravità in pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento provvisto di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura; le spese per la realizzazione e le successive operazioni di manutenzione (pulizia, revisione pompe, ecc) sono a totale carico dell utente. L innesto dell allacciamento con la fognatura comunale deve avvenire nel senso del flusso dell acqua. 4
7 Disegno 1: allacciamento tipo insediamenti produttivi Circa l obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi soprariportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 24 e 30 del Regolamento Fognatura e Depurazione. 5
8 Disegno 2: allacciamento tipo di insediamenti con soli scarichi di acque reflue domestiche alla pubblica rete fognaria provvista di impianto di depurazione 6
9 Circa l obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi soprariportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 24 e 30 del Regolamento Fognatura e Depurazione. Art. 3.5 Portata massima da smaltire Il dimensionamento delle reti di fognatura cui afferiscono acque meteoriche dipende in primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire, il cui calcolo deve avvenire sia con il sistema statistico tradizionale sia con i sistemi di calcolo aggiornati con le più recenti rilevazioni climatiche, adottando i risultati più cautelativi. Per la definizione della portata di prima pioggia da trattare si rimanda all art. 16 del Regolamento di Fognatura e Depurazione. I requisiti da seguire per la progettazione devono essere rispondenti alla normativa nazionale e alle normative UNI tra le quali si ricordano le UNI EN 752, UNI EN 476, UNI EN 1610, UNI EN 1671, etc. Art. 3.6 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo Il dimensionamento del pozzetto va effettuato in base alle operazioni che devono essere eseguite al suo interno ed alla profondità del collettore di scarico. Il pozzetto a servizio di scarichi di acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) dovrà essere conforme a quanto riportato nel disegno 3. Lo schema di pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali è riportato nel disegno 4. Eventuali variazioni nelle dimensioni e nella tipologia del pozzetto conseguenti a dimostrati impedimenti tecnici (diametro dell allacciamento, profondità di posa, natura dello scarico, carenza di aree etc) dovranno essere preventivamente motivati e concordati con il Gestore. In ogni caso: - le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m. - il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici, sempre in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e sm.i (vedi disegno 5) 7
10 Disegno 3: pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue domestiche Disegno 4: pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali 8
11 Disegno 5: tipologia dei chiusini secondo la norma UNI EN 124 Classe A 15 Classe B 125 Classe C 250 Classe D 400 Classe E 600 (Carico di rottura kn 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi. (Carico di rottura kn 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli (Carico di rottura kn 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti. (Carico di rottura kn 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli. (Carico di rottura kn 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti. Art. 3.7 Tubazione Il dimensionamento della tubazione di allacciamento va effettuato in funzione della portata dell acqua da convogliare. Il diametro minimo è pari a DN 150 o equivalente e comunque un diametro inferiore a quello della fognatura. La tubazione va installata con una pendenza compresa normalmente tra il 10 ed il 20 per mille nel senso del movimento dell acqua fino alla fognatura, in modo da mantenere entro un campo predeterminato la velocità di deflusso. La velocità minima di deflusso deve essere pari a circa 0,6 m/s, la velocità massima deve essere compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non deve essere superiore a 5 m/s. L asse della tubazione di allacciamento rispetto all asse della fognatura deve formare normalmente un angolo uguale o inferiore a 45. Art. 3.8 Innesto L innesto della tubazione di allacciamento con la fognatura deve avvenire con modalità che tengono conto del: - materiale con cui è costituita la fognatura; - caratteristiche della fognatura nel punto di innesto; - la presenza nella fognatura di innesti predisposti, e comunque non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa. 9
12 Art. 3.9 Pozzetto di innesto La quota di scorrimento della tubazione di allacciamento deve essere al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica. Non sono ammessi innesti nelle camere di ispezione della fognatura per non danneggiare con gli scarichi gli operai addetti alla manutenzione. L innesto della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione delle fognature è ammesso nel caso in cui: - la prima camera di ispezione della fognatura è posta a monte dell innesto; - i tratti della fognatura posti più a valle della prima camera sono con pendenze minime e modeste portate. In questi casi l introduzione della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione deve avvenire al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica. Art Pezzi speciali per l innesto L innesto va fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se: - durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali; - il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio; ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato. L innesto in pubblica fognatura deve avvenire di norma sul cielo della condotta. Nei casi in cui ciò non è possibile potrà essere accettato l innesto laterale ad Y a patto che vengano installati idonei dispositivi che garantiscano dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. Qualora l utente dovesse allacciarsi lateralmente alla pubblica fognatura senza installare i dispositivi sopraindicati, ai fini del rilascio della cauzione, dovrà firmare apposita dichiarazione in cui esonera il gestore da qualunque futuro danno alla proprietà cagionato dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. La tubazione nell innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega. Art. 4 Prescrizioni di posa Art. 4.1 Tubazione La tubazione di allacciamento deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto. Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazione nel caso di una possibile perdita. Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio. Art. 4.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte ed essere tali da consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti. 10
13 Art. 4.3 Cambiamenti di direzione I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l impiego di pozzetti ciechi e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo. Art. 5 Materiali e componenti degli allacciamenti Art. 5.1 Rispondenze a norme I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei, ed in ogni caso ai requisiti indicati dal Gestore. Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze. Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre Art. 5.2 Caratteristiche dei materiali I materiali da cui sono costituiti i componenti di un allacciamento devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee vigenti oppure ai benestare tecnici europei oppure rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative: - minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell acqua; - impermeabilità all acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori; - resistenza all azione termica di acque aventi temperature sino a 90 C circa; - opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; - resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; - resistenza agli urti accidentali. Art. 5.3 Caratteristiche dei componenti I componenti di un allacciamento devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: - conformazione senza sporgenze all interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dall acqua; - stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale; - sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all asse longitudinale; - minima sonorità; - durabilità compatibile con quella dell edificio nel quale sono montati. Art. 6 Collaudo Art. 6.1 Oggetto e scopo Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d opera e ad impianto ultimato. 11
14 L esito favorevole di tali prove e verifiche determina l accettabilità di un allacciamento. Art. 6.2 Prove e verifiche in corso d opera Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di un allacciamento non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. Art. 6.3 Prove e verifiche finali Sono le prove e verifiche da effettuare ad un allacciamento ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell insieme dell opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell arte. Art. 6.4 Prove di tenuta Il collaudo deve essere eseguito con le modalità previste dalla norma UNI EN 1610 tenendo presente, per quanto riguarda le condotte con funzionamento a pressione, le disposizioni del D.M. 12/12/1985 Norme tecniche per le tubazioni emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici. Art. 7 Criteri di manutenzione La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata (compresi gli eventuali impianti di sollevamento e le reti per le acque meteoriche) è a cura e spese del titolare dello scarico/proprietario dell immobile il quale sarà pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione. Anche la condotta di allacciamento, in quanto facente parte della rete fognaria privata, va manutenuta a cura e spese del titolare dello scarico. 12

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 7
 articolo 7
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 art. 16
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 7