Source: http://docplayer.cz/2155386-Prodejna-potravin-plus-discount-nachod.html
Timestamp: 2017-12-15 07:04:03+00:00

Document:
PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD - PDF
PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD
Download "PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD"
1 PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 163/2006 Sb. červenec 2007 Ing. Iva Vrátná EKOLINE Pivovarská 1513/ Ústí nad Labem telefon: mobil:
2 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 4 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 5 I. Základní údaje Název záměru Kapacita záměru Umístění záměru Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí Stručný popis technického a technologického řešení záměru Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb., ve znění novel Výčet navazující rozhodnutí II. Údaje o vstupech Půda Odběr a spotřeba vody Surovinové a energetické zdroje Doprava Jiná infrastruktura III. Údaje o výstupech Emise do ovzduší Množství odpadních vod a jejich znečištění Kategorizace a množství odpadů Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií Ostatní výstupy C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území Ovzduší Voda Půda Geologie a geomorfologie Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES Architektonické památky, archeologická naleziště D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Opatření i prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů... 71
3 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU F. ZÁVĚR G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHA I. PODKLADY A LITERATURA
4 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma: INTERCORA s.r.o. 2. IČ: Sídlo firmy: Lochotínská Plzeň 4. Oprávněný zástupce oznamovatele: EKOLINE - Ing. Iva Vrátná Pivovarská 1513/ Ústí nad Labem mobil: telefon: Číslo osvědčení o autorizaci 17676/3041/OIP/03 Odborná spolupráce: Ing. Kateřina Fiedlerová mobil: telefon/fax: Projektant stavby: Ing. Miloslav Hloucal S. K. Neumanna Hradec Králové 2 4
5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru DISKONTNÍ PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD 2. Kapacita záměru Celková plocha pozemků 9.697,5 m 2 Plocha zeleně 3 746,7 m 2 Celková zastavěná plocha m 2 Zpevněná plocha celkem m 2 Zastavěná plocha parkoviště 1 007,5 m 2 Zastavěná plocha komunikací 2 875,5 m 2 Obestavěný prostor m 3 Celková užitná plocha m 2 Prodejní plocha: m 2 Počet parkovacích míst Umístění záměru kraj: Královéhradecký okres: Náchod obec: Náchod katastrální území: Náchod p.p.č.: 2067/33, 2067/56, 2067/58, 2067/82 v k.ú. Náchod 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Jedná se o budoucí výstavbu nové diskontní prodejny potravin Plus Discount v Náchodě a její napojení na inženýrské sítě. Součástí areálu prodejny je dále 79 parkovacích míst pro osobní automobily. Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 2067/33, 2067/56, 2067/58, 2067/82 v k.ú. Náchod, v blízkosti ulice Běloveská. Objekt je umístěn na jedné z hlavních ulic města Náchoda ulice Běloveská na výjezdu z města směrem k hraničnímu přechodu s Polskem. Na severní straně se 5
6 nachází prostor nákladního nádraží. Jižně od plánované prodejny potravin je situované sídliště s panelovými domy a objekty technického zázemí města, viz Obrázek. Obrázek č. 1: Přibližná lokalizace předmětného území záměru Pozn.: Červeně jsou ohraničeny plochy znázorňují umístění záměru. V současné době je předmětné území nevyužívané. V jižní až jihovýchodní části zájmového území se nachází stromořadí vzrostlých dřevin. Z důvodu 6
7 bezpečnosti, resp. rozhledových poměru, bude nutné v místě napojení objektu na komunikaci Běloveská odstranit 3 jedince. Na dalších pozemcích se vyskytuje náletová zeleň. Kácení bude řešeno v samostatném řízení. Na pozemcích budou provedeny odpovídající terénní úpravy napojující objekt pozvolně do svého okolí. Budou provedeny dosadby do mezer ve stávající liniové výsadbě. Stávající zatravněný svah bude zachován a bude doplněn půdokryvnými keři. Specifikace keřů a vlastní projekt sadových úprav bude součástí projektu ke stavebnímu řízení a bude projednán s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Náchodě, včetně odpovídající náhradní výsadby. Příjezd k objektu je možný z ulice Běloveská. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostaní plocha. Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO), nezasahuje ani na území národního parku (NP). Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA V předmětné lokalitě nejsou evidovány ani prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Stavba prodejny je dle sdělení Českého inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví č.j. ČIL /23229-P ze dne situována do ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti "Běloves". Pro investora z toho vyplývá povinnost předložit ministerstvu dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, dokumentaci pro stavební povolení a projekt inženýrsko-geologického průzkumu k vydání stanoviska. Stavba se nenachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami. Záměr z hlediska památkové péče není aktuální, neboť v předmětném území stavby se nenachází žádné památkově chráněné objekty. Území je situováno u nákladního nádraží a dříve ( léta 20. století) bylo využíváno jako jeho součást. Lokalita dává dobrý předpoklad rozvoje kvalitních obchodně obslužných a funkcí. Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako vhodný a vyhovující. V blízkosti projektovaného záměru výstavby diskontní prodejny potravin se nachází ve směru ke státní hranici s Polskem objekt prodejny Kaufland a Hypernova, lze tedy předpokládat jejich synergické působení. Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí Pro uvedené pozemkové parcely dle vyjádření Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod z č.j. OVÚP/27335/07/MN platí: Pozemek č. p. 2067/56 je uveden v platném ÚPSÚ Náchod jako území drobné výroby a služeb. Takto definované území slouží převážně soukromým podnikatelům pro zařízení drobné výroby a služeb převážně výrobního charakteru neobtěžující okolí. Jsou zde přípustné: 7
8 Živnostenské provozy Výrobní služby Drobná výroba Čerpací stanice pohonných hmot Opravárenské služby pro motoristy Hromadné garážování Garáže pro autobusy a nákladní auta Sklady Vyjímečně přípustné jsou zde: Sportovní zařízení Obchodní, administrativní a zdravotnická zařízení Byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení Pozemek p.č. 2067/58 ke veden v platném ÚPSÚ Náchod jako území drobné výroby a služeb a částečně jako veřejná zeleň, ochranná a izolační zeleň. Zeleň slouží pro doplnění a propojení jednotlivých funkčních ploch v zastavěném území. Jsou zde přípustné: Parkově upravné plochy Trávníky Odpočinkové plochy Pěší komunikace Výjímečně přípustné jsou zde: Parkovací stání na zatravňovacích dlaždicích Objekty technické infrastruktury a informační zařízení Pozemek p.č. 2067/33 je veden jako veřejná zeleň, ochranná a izolační zeleň. Pozemek p.č. 2067/82 je uveden částečně jako území drobné výroby a služeb a částečně jako plocha pro dopravu. Plocha pro dopravu slouží pro zařízení dopravy silniční a železniční včetně ochranných pásem. Jsou zde přípustné: Silnice a místní komunikace včetně chodníků Veřejné odstavné a parkovací plochy Autobusové zastávky Garáže pro osobní a nákladní automobily Čerpací stanice PHM Plochy drah a staveb na dráze (nádraží, zastávky, překladiště) Pěší zóny a veřejná prostranství Výjimečně přípustné jsou zde: Zařízení maloobchodu, služeb, veřejného stravování, služeb motoristům Stavby pro technickou infrastrukturu Dojde k pozitivnímu sociálnímu efektu, který spočívá ve zvýšení počtu pracovních míst v oblasti. 8
9 Pro realizaci záměru je zvažována jedna varianta. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace k územnímu řízení, dále informace a podklady získané na Městském úřadu v Náchodě, Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, vlastní rekognoskací terénu a screeningem dotčeného území. Navrhovaná stavba řeší výstavbu diskontní prodejny potravin Plus Discount v Náchodě a její napojení na inženýrské sítě. Součástí plánované výstavby je také parkovistě pro 79 osobních automobilů. Plánovaný záměr se nachází na p.p.č. 2067/33, 2067/56, 2067/58, 2067/82 v k.ú. Náchod, v blízkosti ulice Běloveská. Prodejna je svým charakterem diskontní a předpokládané řešení je pro větší nákupy a velká část nakupujících sem bude přijíždět osobními auty. Umožní však i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího okolí. Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým občanům z parkoviště. Součástí zpevněných ploch bude též napojení na dopravní systém města. V souvislosti se stavbou objektu prodejny dochází k demolici stávajícího oplocení pozemku podél ulice Běloveská. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny jako ostatní plocha. Výstavbou záměru nedojde k záboru ZPF, nedojde ani k ovlivnění PUPFL. Uvedená lokalita se nenachází v národním parku (NP) či chráněné krajinné oblasti (CHKO). Stavba se rovněž dle sdělení Povodí Labe, s. p. nenachází v zátopovém území. Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v okolí se vyskytují 2 CHOPAV, a to Východočeská křída a Polická pánev. Stavba se nenachází v městské památkové zóně ani v jejím ochranném pásmu. Historické objekty se nachází od zájmového území převážně jihovýchodním, resp. jižním směrem. Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické infrastruktury, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. Zájmové území se nachází v ochranných pásmech železnice a komunikace I. třídy (ul. Běloveská). Ochranná pásma inženýrských sítí, ŘSD a ČD jsou dána ČSN. Stavba prodejny je situována do ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti "Běloves". Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná pásma nebude vytvářet. Dle provedeného hydrogeologického průzkumu jsou základové poměry v předmětné oblasti poměrně jednoduché. Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů a komunikačních vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající inženýrské sítě a připojení na komunikační systém města. Řešený pozemek má nepravidelný přibližně lichoběžníkový tvar. Nachází se na rovinatém území s výškovým rozdílem cca 2,0-3,0 m nad úrovní ulice Běloveská. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: Navrhovaný záměr představuje moderní provedení stavby pro prodej potravin a spotřebního zboží. 9
10 Tvarové řešení stavby respektuje charakter stávajících objektů technického zázemí města - jednopodlažní objekty s plochými nebo sedlovými a valbovými střechami. Navrhovaná stavba vychází z odrazu doby současné a kvalitním architektonickým a materiálovým řešením jí doplňuje. Na jižní straně je vstup zvýrazněn stěnou s logem investora. Jednoduchá hmota stavby dává celkovému objektu horizontální charakter a pomáhají zapojit objekt do svého okolí. Tvarování hmot a prostorové celkového řešení objektu doplňuje charakter stávajícího prostředí a vytváří novou hodnotu v navazujícím území. Hlavní vstup pro návštěvníky prodejny je umístěn směrem k ulici Běloveská. Vstup je zvýrazněn logem investora. Vstup pro provoz a zásobování je umístěn na severní straně objektu. Parkování se 79 parkovacími stáními je řešeno na parkovišti umístěném na pozemku investora. Základní půdorysný tvar domu je tvořen obdélníkovou hmotou prodejny se sedlovou střechou. V části směrem k ulici Běloveská je umístěn hlavní vstup s prosklenou stěnou. Výrazným architektonickým prvkem uplatňujícím se v pohledech je bílá fasáda s barevně odlišnými okenními a dveřními výplněmi. Okenní otvory a prosklený vstup rozčleňuje jednotlivé plochy fasády. Fasády stavby jsou navrženy v provedení štukových omítek v bílé barvě (RAL 9010), výkladce v barvě oranžová (RAL 2003) a dveřní křídla modrá (RAL 5002). Materiálové řešení Hmota domu je navržena jako klasická omítka v bílé barvě. Navržena je kombinace bílé omítky (RAL 9010) s oranžovými doplňky okenní a dveřní výplně. Sokl domu je navržen v barvě šedé dle použité dlažby na zpevněných plochách. Střecha objektu je tvořena střešní krytinou Bramac-Max. v barvě antracitově černá. Okna a zárubně dveří jsou v hliníkovém provedení v barvě oranžová (RAL 2003). Provozně technické řešení Hlavní vstup do objektu je kryt přetaženou konstrukcí. Na vstup navazuje prostor s pokladnami a dále vstup do vlastní prodejny PLUS a do prostoru řeznictví - pekařství. V zadní části jsou vytvořeny další navazující prostory (sklady, kanceláře, hygienické zázemí). Provozní vstup je umístěn ze severní části přes zádveří. Zásobování je navrženo pomocí rampy ze severovýchodní fasády. Konstrukční řešení Základní konstrukční řešení je dáno požadovanými prostorovými nároky a vzájemnou polohou nosných stěn a sloupů s ohledem na základové podmínky a zatížení nosných konstrukcí. Objekt prodejny PLUS je navržen jako zděný objekt z keramických bloků Porotherm. Střecha je řešena pomocí dřevěných sponkovaných vazníků se střešní krytinou Bramac-Max. v barvě antracitově černá. Vnitřní dispozice pak bude rozčleněna příčkami. 10
11 Výkopy po provedení zemního tělesa násypů (vyrovnání stávajícího terénu) v prostoru staveniště budou následovat hrubé terénní úpravy. Z úrovně HTÚ budou následně hloubeny jednotlivé výkopy pro základové konstrukce. Základové konstrukce - vzhledem k výsledkům hydrogeologického průzkumu je nutno řešit zakládání objektu dle aktuálního stavu a provedených místních šetření. Stavba bude založena na základových pasech z monolitického betonu na zhutněných štěrkopískových polštářích. Podkladní betony budou vyztuženy ocelovou KARI sítí. Svislé nosné konstrukce - stavba je navržena jako jednopodlažní zděný objekt z cihelných bloků Porotherm 36,5 P+D 10 MPa se ztužujícími železobetonovými sloupy v tloušťce zdiva. Vnitřní nosné zdi jsou ze stejného výrobního programu. Příčky jsou navrženy z keramických příčkovek tl.100 a 150 mm a ze SDK systému. Otvory v nosných stěnách budou podchyceny prefabrikovanými betonovými nebo keramickými překlady. Atypické překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků s dobetonováním. Vodorovné konstrukce strop nad celým objektem tvoří zateplený podhled zavěšený na dřevěné sponkované vazníky střechy specializovaná dodávka. Dno, stěny a stropy chladících a mrazících boxů jsou sestaveny z izolačních sendvičových panelů. Stropy v ostatních prostorech tvoří zateplený podhled z minerálních a SDK desek. Podhledy říms a zásobovací rampy jsou tvořeny bílými plastovými profily Heering na zavěšeném roštu. Schodiště venkovní vyrovnávací schodiště na zásobovací rampu bude provedeno jako monolitické železobetonové z pohledového betonu se zkosenými rohy. Tesařské konstrukce zastřešení objektu bude provedeno dřevěnými příhradovými střešními sponkovanými vazníky v systému spon Gang-Neil specializovaná dodávka. Střešní plášť krytinu střechy tvoří střešní krytina Bramac-Max. v barvě antracitově černá. Krytina bude provedena se všemi typovými doplňky. Podlahové konstrukce - podlahové konstrukce jsou navrženy z kameninové keramické dlažby nebo je podlaha ukončena cementovým gletovaným potěrem. Izolace proti vodě hydroizolace se sestává z natavených izolačních pásů hydroizolační fólie Fatrafol č. 803 se svařenými přesahy, mechanicky kotvená k podkladu. Mechanickou ochranu izolace tvoří pásy netkané geotextilie. Uvedená hydroizolační folie při lepeném provedení spojů zaručuje plynotěsnost až do úrovně 11
12 vysokého rizika výdejnosti radonu z podloží. Do podlah pod umyvárny a WC je použita navíc stěrková izolace. Tepelné izolace - střešní plášť a snížené podhledy budou zatepleny deskami z minerálních vláken, izolace soklu objektu je z tvrzeného extrudovaného polystyrenu. Úpravy povrchů - vnější povrchy jsou tvořeny ze stěrkové omítky s fasádní barvou. Vnitřní povrchy jsou navrženy ze sádrokartonových konstrukcí nebo omítek vápenných štukových na cihelném zdivu. V hygienických prostorech jsou navrženy keramické obklady. Klempířské práce - veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny z předkorodovaného zinkovaného plechu - Rheinzink. Natěračské práce - veškeré ocelové prvky konstrukce (sloupy, zárubně) budou žárově zinkovány. Výplně otvorů - okna jsou navržena sklohliníková se zasklením termoizolačním sklem Ditherm. Vnitřní parapety u oken budou obloženy parapetními deskami nebo obloženy keramickým obkladem. Vstupní dveře jsou osazeny v kovových zárubních. Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná, typová, osazovaná do ocelových lisovaných zárubní. Chladící a mrazící boxy budou prováděny stavebně, tzn. dno, stěny a strop tvoří sendvičové izolační panely s výplní polyuretanovou pěnou a oboustrannou povrchovou vrstvou z žárem zinkovaného lakovaného plechu. Dveře budou speciální izolovaná dveřní křídla. Zpevněné plochy - před objektem bude stanoviště nákupních vozíků z dlaždic z vibrolisovaného betonu do pískového lože. Okapové chodníky podél objektu jsou řešeny z dlaždic zámkové dlažby z vibrolisovaného betonu uložených do štěrkopísku. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Vodovod a kanalizace Zásobování vodou Zásobování navrhované prodejny PLUS pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou DN 50 mm ze stávajícího vodovodního řadu (Lt Js 150), situovaného jižně od objektu v ulici 1.máje. Měření spotřeby vody včetně vody požární bude umístěno uvnitř objektu. Způsob zásobování vodou byl konzultován s provozovatelem vodovodu. Vnitřní rozvody vody 12
13 Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trub systému EKOPLASTIK PN 16. Rozvody požární vody uvnitř budovy budou provedeny z potrubí ocelového pozinkovaného. Potřeba požární vody pro vnitřní zásah je uvažována 1,1 l/s. Veškeré zařizovací předměty a baterie budou navrženy v souladu s požadavky investora. Příprava TUV bude kombinovaná (centrální i lokální). Potřeby vody V prodejně bude pracovat ve dvou směnách cca 28 osob. Předpokládá se denní návštěva 300 osob. Zaměstnanci Řeznictví Návštěvníci Celkem 840 l/den l/den 900 l/den l/den Maximální denní potřeba vody: Q p 0,10 l/s Q d 0,1 x 1,5 0,15 l/s Q h 0,15 x 2,1 0,32 l/s Q roční prodejna 280 m 3 /rok řeznictví 360 m 3 /rok návštěvníci 324 m 3 /rok Celkem 964 m 3 /rok Odpadní vody Provozem objektu budou vznikat čtyři druhy odpadních vod, a to vody běžné splaškového charakteru, vody tukové, vody srážkové ze střech a vody srážkové z komunikací. Splaškové odpadní vody a předčištěné tukové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace (beton Js 1500) v ulici 1. máje. Dešťové vody z komunikací budou předčištěny a společně s dešťovými vodami ze střech budou zaústěny do místní vodoteče řeka Metuje. Způsob odvedení splaškových a dešťových vod z komunikací byl konzultován s provozovatelem kanalizace. Výpočet množství odpadních vod Množství splaškových odpadních vod je shodné s množstvím dodávané vody, tj l/den, 964 m 3 /rok. Znečištění odpadních vod V objektu budou produkovány pouze komunální splaškové odpadní vody a tukové vody, technologické vody nebudou provozem prodejny vznikat. 13
14 Výpočet EO: 3240 : EO v ukazateli BSK 5 22 x g/den roční bilance 1,32 x 360 0,475 t/rok v ukazateli NL 22 x g/den roční bilance 1,21 x 360 0,436 t/rok v ukazateli CHSK 22 x g/den roční bilance 2,64 x 360 0,950 t/rok Předpokládá se splnění hodnot kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města Náchod. Tukové vody budou vypouštěné z přípraven masa a uzenin přes lapač tuků QNT 10. v ukazateli NEL roční bilance 1,5 x 0,05 x kg/rok Předčištěné vody z parkovišť a komunikací budou vypouštěny do řeky Metuje. Srážkové vody z komunikací a střech Vstupní informace: Plocha střechy cca m 2 Zpevněné komunikace a parkoviště cca m 2 Parkovací stání a pojížděné plochy budou provedena z betonové zámkové dlažby, chodníky z betonových tvarovek. Intenzita srážky byla zvolena pro 15 min. déšť 143 l/sha s periodicitou 0,5. Odtok z areálu: střecha x 0,014 3 x 0,9 24,45 l/s zámková dlažba x 0,014 3 x 0,5 26,45 l/s Odtok z ploch celkem 50,9 l/s Odvedení odpadních vod splaškových a srážkových vod z komunikací a parkovišť: Kanalizace je rozdělena na kanalizaci oddílnou kanalizaci splaškovou a kanalizaci srážkových vod z komunikací. Splaškové odpadní vody budou vypouštěny gravitačně kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace (beton Js 1500) v ulici 1. máje. Srážkové vody z parkovacích ploch a komunikací budou podchyceny do uličních vpustí, svedeny kanalizací a vyčištěny v odlučovači ropných látek QN 66. Odlučovač je vybaven sorpčním filtrem a dočišťovací jednotkou. Vyčištěné vody (max. 0,2mg/l v ukazateli NEL) z parkovacích ploch budou zaústěny do místní vodoteče řeka Metuje. Tukové vody z přípraven budou předčištěny v odlučovači tuku QNT 10 a napojeny rovněž do splaškové kanalizace. 14
15 Vnitřní kanalizace Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení prodejny. Vnitřní kanalizace bude provedena z plastových trub, resp. budou použity materiály dle požadavku investora. Zařízení na kanalizaci, tj. guly, žlábky, atp. budou použity a navrženy dle stavebního popisu investora. Srážkové vody ze střechy objektu budou podchyceny dešťovými svody a odvedeny samostatnou kanalizací do kanalizační přípojky. Přípojka plynu Stávající plynovod je osazen v ulici 1. máje (NTL OC DN 200), odkud bude provedena přípojka plynu PE dn63 do nového objektu prodejny potravin. Přípojka bude zakončena v HUP v obvodové stěně prodejny PLUS. Celková maximální spotřeba zemního plynu je 14,4 m 3 /h. Požadovaný přetlak pro všechny plynové spotřebiče je 2,0 kpa. Výstavba plynovodní přípojky bude prováděna v rámci stavby objektu a úpravy okolních ploch. Bude zajištěno vytyčení podzemních vedení, nacházejících se v trase stavby a jejich označení na terénu, před napojováním plynovodní přípojky na stávající plynovod bude provedeno zabalonování nebo stlačení před a za napojovacím místem, proto bude stávající plynovod odkryt ve vzdálenosti asi 4 m před a za napojovacími místy. Při křížení s ulicí Běloveská bude plynovod osazen v ochranné trubce. Uvedení plynovodní přípojky do provozu, provoz, obsluha a údržba budou prováděny podle ČSN EN (ČSN ) a G Předpokládá se roční spotřeba plynu ve výši m 3 /rok. Ústřední vytápění Pro řešený objekt není závazná měrná spotřeba tepla a zpracování Energetického průkazu budovy dle vyhl. 291/2001 Sb. Objekt je budován ze soukromých prostředků, spotřeba energie pro vytápění je 385,1 GJ. Objekt je provozně rozdělen na část prodejny Plus a část řeznictví - pekařství. Vytápění prodejny Plus je řešeno z teplovodní kotelny, vytápění řeznictví - pekařství je řešeno přímotopnými el. konvektory. Tepelné ztráty byly stanoveny předběžně v souladu s ČSN pro venkovní výpočtovou teplotu 18 C v krajině normální charakteristické číslo budovy 8 Pa 0,67. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,5 h -1 v obytných místnostech, 0,7 h -1 v kuchyních a 1 h -1 v koupelnách. Obvodové konstrukce domu budou tepelně technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN : 2002, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zákonu č. 406/2000 Sb., ve znění příslušných vyhlášek. Poloha budovy je chráněná, provoz vytápění bude nepřerušovaný s nočním útlumem. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN s přihlédnutím na použité materiály. 15
16 Tepelná bilance objektu: Ústřední vytápění prodejna Ústřední vytápění pekařství/řeznictví Celkem Tepelná bilance příkonů: Prodejna potravin OT Vzduchotechnika Celkem PLUS Prodejna pekařství/řeznictví Vzduchotechnika Celkem PLUS 49,0 kw 16,9 kw 65,9 kw 21,7 kw 103,5 kw 125,2 kw 19,25 kw 3,00 kw 22,25 kw Spotřeba energie a paliv/rok: Prodejna potravin PLUS kwh/rok m 3 /rok Pekařství/řeznictví kwh Jako zdroj tepla pro prodejnu potravin PLUS jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB. Odkouření kotlů bude provedeno originální sadou Buderus DO vyvedenou nad střechu objektu. Kotle jsou konstruovány jako nástěnné a budou umístěny na stěně strojovny ÚT. Kotelna je zařazena jako plynová kotelna III. kategorie dle ČSN Regulace výkonu kotlů je navržena systémem kaskádovým MaR systém Lampe&Martens. Regulace výkonu vytápění otopnými tělesy bude ekvitermní, větev pro VZT jednotky bude s konstantní teplotou. Systém vytápění Systém vytápění byl navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí kotlového čerpadla. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy vzduchotechnikou. Teplotní spád 75 /60 C pro otopná tělesa, 70 /50 C pro VZT zařízení. Rozvodné potrubí Kotlový okruh bude proveden okruhově a zapojen do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků v kotelně. Na kotlích budou osazeny typové uzavírací a revizní armatury v dodávce kotle. Za HVDT bude osazen sdružený rozdělovač a sběrač ETL RS UNI. Topné větve pro VZT budou na rozdělovači osazeny uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, filtrem, oběhovým čerpadlem a teploměry. Před jednotkami budou osazeny směšovací uzly protimrazové ochrany. Topná větev pro ústřední vytápění bude na rozdělovači osazena uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou, filtrem, oběhovým čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem a teploměry. Rozvody potrubí budou vedeny v prostoru krovu střechy a SDK konstrukcích, rozvody budou z měděného potrubí. 16
17 Otopná plocha Jako otopná plocha pro vytápění byla navržena desková ocelová tělesa Buderus s bočním připojením se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou nebo ruční hlavicí Heimeier. Připojení otopných těles na topný systém bude pomocí armatury Heimeier Vekolux a svorného šroubení. Tepelná izolace Rozvod potrubí vedený po povrchu a v drážce ve zdi bude proti ztrátám tepla opatřen izolací Tubex tl mm. Potrubní rozvody profilů větších než DN 32 v kotelně budou opatřeny trubní izolací Rockwool s povrchovou úpravou AL folií. Pojištění systému Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN Otopná soustava bude vybavena tlakovou expanzní nádobou u kotlů, která umožní změny objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové roztažnosti. Před připojením expanzní nádoby bude na potrubí osazen revizní ventil MK1. Pojištění systému bude zajištěno pojistnými ventily 3 bar u kotlů. Plynoinstalace Vnější plynovod Pro připojovaný objekt bude z hlavní trasy NTL plynovodu OC DN 200 provedena přípojka PE dn63. Nová přípojka bude zakončena v plynoměrném skříni na fasádě objektu hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem KK25 a zátkou. V plynoměrné skříni na objektu bude umístěn hlavní uzávěr plynu DN25 a bude umístěn regulátor tlaku plynu například Francel B25. Plynoměrná skříň je uzamykatelná, větratelná a bude označena nesmazatelným nápisem HUP. Podružný plynoměr pro objekt bude membránový například G16. Měření spotřeby plynu bude prováděno na tlakové hladině 2,1 kpa NTL. Umístění a montáž plynoměru bude provedena v souladu s TPG Umístění, montáž a provoz regulační soupravy bude v souladu s TPG Vnitřní plynovod Instalace rozvodu plynu uvnitř objektu bude provedena z ocelových bezešvých trubek jakost materiálu , spojovaných svařováním dle ČSN Minimálního počtu závitových spojů bude použito na připojení plynoměrů a dále pak na připojení uzavíracích kohoutů u jednotlivých spotřebičů. Rozebíratelné průchody potrubí stěnami budou opatřeny chráničkami, které musí přesahovat zeď nejméně o 10 mm a musí být utěsněny. Přívod pro kotelnu bude veden od hlavního uzávěru plynu kotelny umístěného na fasádě objektu, dále bude plynovod veden do objektu, zde bude na chodbě osazen havarijní uzávěr plynu kotelny například BAP. Uzávěry budou označeny jako 17
18 Hlavní uzávěr plynu kotelny a Havarijní uzávěr kotelny dle ČSN Osazení a umístění detekčního zařízení bude v souladu s TD Zabezpečovací systém kotelny (MaR) bude vybaven detekčním zařízením s dvoustupňovou funkcí dle TPG Osazení a umístění detekčního zařízení bude v souladu s TD Bezpečnostní rychlouzávěr, který bude napojen na čidlo úniku plynu s dvoustupňovou funkcí, umístěném nad hořáky. Plynové spotřebiče 2x plynový kotel Buderus GB kw 2x 7,2m 3 /h Elektroinstalace Diskontní prodejna potravin PLUS bude zásobována elektrickou energií z distribučního rozvodu z trafostanice č. 646 novým kabelem AYKY 3x Tento kabel bude na PLUS-u ukončen v kabelové skříni SS102. Zde bude napojen každý odběr (prodejna potravin a řeznictví) na samostatné pojistkové spodky kabely CYKY 3Bx90+70 do elektroměrového rozvaděče. Elektroměrový rozvaděč RE bude zapuštěná rozvodnice v provedení do venkovního prostoru obsahující dvě sady nepřímého měření: 3x125A + HDO pro prodejnu potravin 3x80A + HDO pro řeznictví Energetická bilance objektu: prodejna potravin P (sinstalovaný) = 108 kw současnost 0,8 P (soudobý) = 75 kw řeznictví P (sinstalovaný) = 70 kw současnost 0,8 P (soudobý) = 56 kw Elektrorozvody budou provedeny v napěťové soustavě 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN samočinným odpojením od zdroje. V objektu bude provedena ochrana proti přepětí. Bude provedeno hlavní ochranné pospojení dle ČSN , Objekt bude vybaven jímací a zemnící soustavou hromosvodu. Jímací část bude tvořena hřebenovou soustavou doplněnou tyčemi. Uzemnění bude provedeno svody na společný základový zemnič. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY vedenými ve žlabech a pod omítkou. V objektu budou osazeny dva hlavní rozvaděče silnoproudu samostatně pro prodejnu potravin a řeznictví - pekařství. Osvětlení bude provedeno dle ČSN převážně svítidly s lineárními zářivkami a elektronickými předřadníky. V objektu bude instalováno nouzové osvětlení se svítidly s vlastním zdrojem s dobou zálohování 1h. 18
19 V prostoru řeznictví - pekařství bude instalováno el. přímotopné vytápění přímotopnými panely s vlastní regulací. V objektu bude provedeno napojení technologie ÚT, ZT, VZD, CHL, M+R dle požadavků zpracovatelů příslušných profesí. V objektu budou provedeny telefonní, datové a zvonkové rozvody dle požadavku investora. Telefonní přípojka provedená příslušným podnikem spojů bude ukončena v přípojkové skříni na vnější fasádě objektu. Z hlavního rozvaděče prodejny potravin bude provedeno napojení venkovního osvětlení parkoviště pro zákazníky a venkovního reklamního pylonu. Osvětlení parkoviště bude provedeno výbojkovými svítidly na stožárech s výložníky. Vzduchotechnika Řešený objekt je provozně složený ze dvou hlavních částí, a to jednopodlažní velkoprostorové prodejny marketu se skladovým a technickým zázemím a z jednopodlažní prodejny řeznictví pekařství se zázemím. Systém pro ohřev větracího a vytápěcího vzduchu navržen jako teplovodní se spádem 70/50 C, s nuceným oběhem, zdrojovaný z nízkotlakých plynových kotlů osazených v technickém zázemí objektu. Celková koncepce vytápění je navržena jako kombinovaná, pro obchodní prostor prodejny PLUS s teplovzdušným vytápěním a pro ostatní prostory (kanceláře, sklady a místnosti sociálního zázemí) s teplovodním vytápěním pomocí otopných těles. Návrh systému větracího zařízení byl proveden ve vzájemné součinnosti se systémem ústředního vytápění. Vytápění prodejního prostoru prodejny marketu je teplovzdušné pomocí dvou VZT jednotek osazených pod podhledem prodejny s teplovodními ohřívači vzduchu, zdrojované z plynových kotlů. Pro temperaci prostoru prodejny jsou navrženy otopná tělesa s pružným dotápěním pomocí jednotek VZT pro dotápění a větrání prostoru. Pro prostor zázemí se sklady a přípravnami je navrženo teplovodní vytápění modulu 70/50 ocelovými deskovými panely Buderus. Systém je navržen ve vazbě na VZT zařízení pro zabezpečení vytápění, větrání s pevnou vazbou na činnost automatické regulace. Systém VZT zařízení pro zabezpečení teplovzdušného vytápění, větrání bude navržen s pevnou vazbou na činnost automatické regulace (MaR). Druhá část objektu provozně samostatná prodejna řeznictví a pekařství je řešena obdobně, ale zdrojována je samostatně. Hlavní prodejní prostor bude vytápěn teplovzdušně spolu s větráním prostoru větrací sestavnou podstropní jednotkou s elektrickým přímotopným dohřívačem vzduchu. Prostory pomocné, sociální a skladové v zázemí prodejny budou větrány samostatnými odtahovými nástěnnými ventilátory. Návrh větracího zařízení, zabezpečujícího nutné výměny vzduchu a předepsané teploty v prodejním prostoru a v místnostech, které nejsou větratelné přirozeně okny je řešen dle normy o navrhování vzduchotechnických zařízení ČSN a ostatních hygienických a souvisejících předpisů a vyhlášek. Dimenzování větracího vzduchu pro prostor obou prodejen bylo provedeno dle předpisů a vyhlášek pro obchodní domy a to dle směrnice (VDJ) a normy (DIN). Podle DIN 1942, díl 2 je výměna vzduchu na osobu 6 m 3 /hod, při nezhoršeném prostředí. Maximální osazení osob (zatížení plochy) je 0,2 osoba/m 2. Podle směrnice VDJ je výměna vzduchu při 19
20 nezhoršených zápachových podmínkách v místnosti 30 m 3 /hod, při zhoršených zápachových podmínkách je 40 m 3 /hod na osobu. Přívod čerstvého upraveného vzduchu byl navržen podle podkladů investora v množství zabezpečujícím min. 8m 3 /hod čerstvého upraveného vzduchu na 1 m 2 prodejní plochy, s odvodem vzduchu ve výši 6 m 3 /hod na 1 m 2 prodejní plochy. Celkové větrání s přívodem čerstvého upraveného venkovního vzduchu a odvodem vnitřního vzduchu nad střechu objektu je navrženo pro prostor prodejny potravin PLUS přetlakové pomocí větrací přívodně - odvodní stavebnicové jednotky s rekuperací tepla pro vytápění a větrání. Pro prodejnu řeznictví pekařství je předpokládáno větrání univerzální větrací jednotkou s rekuperací tepla a přímotopným el. dohřívačem vzduchu. Jednotky VZT pracují s vysokým energetickým efektem, který je docilován rekuperací tepla mezi přiváděným a odváděným vzduchem. Zařízení VZT budou pracovat se 100% čerstvého vzduchu. Úpravou čerstvého přiváděného vzduchu se myslí jeho filtrace (zbavování mechanických nečistot ve filtrech VZT jednotek) a jeho ohřev v zimním období popř. chlazení v letním období. Místnosti bez možnosti přirozeného větrání soc. zařízení, úklid apod. uvnitř dispozice zázemí budou nuceně odvětrány ventilátory s odvodem nad střechu objektu a do obvodové zdi s přívodem vzduchu z okolních prostor pod tlakem stěnovými mřížkami a infiltrací. Ventilátory budou ovládány samostatným spínáním resp. s časovým doběhem a spínáním v závislosti na osvětlení u samostatných ventilátorů. Šatna v sekci řeznictví - pekařství bude větrána přívodem vzduchu v množství 20 m 3 /hod na skříňku sestavnou větrací jednotkou (filtr, ventilátor, el. ohřívač). Chlazení prostorů přípravny masa je samostatnou chladicí jednotkou, která je dodávkou technologie chlazení. V místnosti pekárny je el. pec se samostatným nuceným odtahem nad střechu objektu odsávání dle požadavků dodavatele pece. V místnosti pekárny je komínový přirozený odtah s uzavírací klapkou nad střechu objektu. Bilance tepelných příkonů na VZT Prodejna potravin a) ÚT Větrání prodejny Teplovzdušné vytápění CELKEM b) Elektro el. motory VZT Roční spotřeba el energie 58,5 kw 45,0 kw 103,0 kw 8,5 kw cca 13,0 MWh Prodejna řeznictví Prodejní část el. motory Prodejní část el. ohřev vzduchu 0,5 kw 12,0 kw 20
PRODEJNA PENNY MARKET DĚČÍN BYNOV
PRODEJNA PENNY MARKET DĚČÍN BYNOV Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
SKLADOVÉ PROSTORY POTRAVINÁŘSKÉHO A NEPOTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ CASH AND CARRY DUBÍ U TEPLIC
SKLADOVÉ PROSTORY POTRAVINÁŘSKÉHO A NEPOTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ CASH AND CARRY DUBÍ U TEPLIC Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposled zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování

References: zákona č. 100
 zákona č. 163
 zákona č. 100
 zákona č. 163
 zákona č. 100
 zákona č. 216
 zákona č. 100
 zákona č. 163