Source: https://www.scribd.com/document/274501933/Generadores-de-Emergencia
Timestamp: 2018-10-15 09:18:29+00:00

Document:
Uploaded by Sebastian Andres Quilodran Baquedano
075C MÁQUINAS ELÉCTRICAS E II 2013-II.docx
Gener Adores as Incr on i Cos
Trabajo MPPT
Acciones de Control de un Sistema Eléctrico de Potencia
Máquina Síncrona EE214M
Planta de Emergencia Pemex
Ayuda Ntia máquina sincronica
Instructivo_Practica_de_Laboratorio_No._5_2015
Bomb a Solar
guia-44
T10872CAP6
Electricidad Dd
Práctica individual con evaluación entre compañeros.docx
Morningstar Controladores
06 Procedimiento Rescatador Electronico
Procedimiento Corporativo de Administración y Manejo de Sustancias Peligrosas
Base de Datos Altius
INS-MTP-001
AIG Agenda Anglo American_2016 (Rev ITO SQ)
Apuntes_de_Concentracion_de_Minerales.pdf
PRO-CD-AA Proceso de Gestion de Riesgos.pdf
Pauta de Evaluación de AST
001.- Reglamento de Seguridad Minera Decreto Supremo N°132.pdf
guia zelda.pdf
Tabla Metodos explotacion
Dieta Vicente
Base de datos metso 1
Manual DSC Español 4.2
Taller Evaluado N6
Sistemas Contra Incendios Usados en Los Cargadores LeTourneau
Planficación Reparaciones SSEE SAG Rev 00
Foamsystems Spanish
Manual NFS-320 Instalacion
Con El Objetivo de Asegurar La Calidad y Cumplimiento de Los Estándares Establecidos en Las Presentes Bases Técnicas
NFPA 70 – 2008 y 2011
ARTICULOS 700, 701, 702 y 705
ARTICULOS RELACIONADOS CON FUENTES
AUXILIARES DE EMERGENCIA
o Artículo 445.
o Artículo 690.
o Artículo 692.
o Artículo 694.
Sistemas eólicos pequeños
o Artículo 700.
o Artículo 701.
exigidos legalmente
o Artículo 702.
o Artículo 705.
frecuencia.11 Marcado.ARTICULO 445 GENERADORES o 445. Cada generador debe tener una placa de características en la que conste el nombre del fabricante.10 Ubicación. Los generadores deben ser del tipo adecuado para el lugar donde vayan a estar instalados. RPM del motor. capacidad en KVA o KW nominales. . corriente. voltaje nominal. número de fases. o 445.
… desde los terminales del generador hasta el primer dispositivo de distribución de protección de sobrecorriente.ARTICULO 445 GENERADORES o 445. no debe ser inferior a 115% de la corriente nominal (de placa) del generador .13 Ampacidad de los conductores.
… para determinar el tamaño mínimo exigido de la caja terminal.17 Cajas terminales en los generadores. la corriente a plena carga del generador se debe comparar con motores similares en las tablas 430.ARTICULO 445 GENERADORES o 445.247 hasta 430. .250 … o 445. Los generadores deben estar equipados con un desconectador que se pueda bloquear en posición abierta.18 Medios de Desconexión exigidos para los generadores.
Se permitirá que un generador que alimenta más de una carga o varios generadores que operan en paralelo alimenten: (1) Un tablero de distribución vertical (Switchboard) con secciones separadas.19 Generadores que alimentan múltiples cargas. (2) Cajas individuales con protección contra sobrecorriente derivada desde un solo alimentador. .ARTICULO 445 GENERADORES 445.
compuesto por alimentadores y circuitos ramales que suministran energía de alumbrado de trabajo. Subsistema de un sistema de emergencia.2  Fuente Definiciones alternativa de energía.ARTICULO 517 (Instalaciones en Hospitales) o 517. para energía durante la interrupción de electricidad normal …  Ramal Uno o más de baterías suministrar del servicio crítico. … y que están conectados a fuentes alternativas de energía por uno o más interruptores de transferencia … . grupos electrógenos o sistemas cuando están permitidos.
4 Instalación o 690.2 Definiciones o 690.31 Métodos de alambrado .8 Dimensionamiento y corriente de los circuitos.9 Protección contra sobrecorriente o 690. o 690.CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS o 690.
51 Marcado (identificación) de Paneles.CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS o 690.41 Puesta a tierra del sistema o 690. o 690.57 Conexión a otras fuentes de energía.71 Baterías y acumuladores . o 690.43 Puesta a tierra de los equipos o 690.
9 Protección contra sobrecorriente o 692.2 Definiciones o 692.31 Métodos de alambrado .CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES ARTICULO 692 SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE o 692. o 692.4 Instalación o 692.8 Dimensionamiento y corriente de los circuitos.
CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES ARTICULO 692 SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE o 692.53 Marcado (identificación) de Paneles.44 Puesta a tierra de los equipos o 692.65 Punto de conexión con la empresa de electricidad.59 Interruptor de Transferencia o 692. o 692.41 Puesta a tierra del sistema o 692. .
.Fuentes Interconectadas de Generación de Energía Eléctrica. o 701 .Sistemas de Emergencia. o 705 .Sistemas de Reserva Opcionales.Sistemas de Reserva Exigidos Legalmente. o 702 . (Sistemas en Paralelo).CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES o 700 .
Sistemas de Energía en Operaciones Críticas. o 760 .CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES o 708 . o 720 – Circuitos que Operan a menos de 50V.Sistemas de Alarmas Contra Incendios. o 770 – Cables de Fibra Optica y Canalizaciones .
ARTICULO 700 o 700. NLM: Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los que se necesite iluminación artificial para la seguridad de las salidas … en lugares como hoteles. . y similares.1[2] Definiciones: Los sistemas de emergencia están proyectados para alimentar automáticamente energía eléctrica a sistemas de iluminación. de fuerza o ambos … distribuir y controlar la iluminación y la energía escenciales para la vida humana. teatros. instalaciones deportivas. hospitales.
.Capacidad: Un sistema de emergencia debe tener la capacidad para llevar la carga que funcionarán simultaneamente.ARTICULO 700 o 700. Los equipos de los sistemas de emergencia deben ser adecuados para la máxima corriente de falla disponible en sus terminales.5[4] .
6[5] – Equipo de Transferencia: (A) El equipo de transferencia.ARTICULO 700 o 700. . … (C) Los interruptores de transferencia deben ser operados eléctricamente y retenerse mecánicamente … (D) El equipo debe alimentar solo cargas de emergencia. estar identificdo para uso en emergencia y aprobado por la autoridad con jurisdicción. debe ser automático.
Avería (en la alimentación de emergencia) B. de más de 150 voltios a tierra y con dispositivos de protección por sobrecorriente de 1000 amperios o más. No Funciona (el cargador de las baterías) D.ARTICULO 700 o 700. Fallas a tierra. Conducción de Carga (por las baterías) C. . Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia estrella aterrizados.7[6] Señalización: Dispositivos de señalización sonora y visual para: A.
Fuentes de Emergencia: En el equipo de entrada de la acometida colocar un anuncio (letrero) que indique el tipo y ubicación de las fuentes… B. . Puesta a Tierra: Colocar un anuncio (letrero) en el punto de puesta a tierra de la fuente normal de energía con lo siguiente: ADVERTENCIA EXISTE PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO SI EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. O EL CONDUCTOR DE ATERRIZAJE DE ESTE EQUIPO SON REMOVIDOS MIENTRAS ESTA ENERGIZADA LA FUENTE ALTERNA.8[7] Anuncios: (letreros) A.ARTICULO 700 o 700.
ARTICULO 700 o 700. generadores y tableros de fuerza) deben estar marcados permanentemente de modo que sea fácilmente identificados como un sistema o circuito de emergencia. .9[10] Alambrado de circuitos A) Identificación: Todas las cajas y envolventes (incluyendo interruptores de transferencia.
.ARTICULO 700 o 700.9[10] Alambrado de circuitos (B)(5)(d) Alambrado: Se permitirá el uso de uno o varios alimentadores al equipo de distribución entre la fuente de emergencia y el punto donde se separan los circuitos de emergencia. cuya clasificación sea de 1 hora [2 horas] y que contenga únicamente los circuitos del alambrado de emergencia. (D)(1)(4) Alambrado del circuito alimentador: deberá estar protegido mediante un ensamble listado clasificado con resistencia nominal al fuego. los requeridos legalmente y las cargas opcionales.
ARTICULO 700 o 700.9[10] Alambrado de circuitos (B)(5)(d) Alambrado .
ARTICULO 700 o 700-9[10] Alambrado de circuitos (D)(3) Alambrado del control del generador Los conductores de control instalados entre el equipo de transferencia y el generador de emergencia se deben mantener totalmente independientes de otro alambrado. .
…. .ARTICULO 700 III. no deben demorar más de 10 segundos en estar disponibles (tomar la carga). la alimentación de emergencia. si falla el suministro nomal al edificio o grupo de edificios. Fuentes de alimentación o 700-12 Requisitos Generales El suminstro de corriente debe ser tal que. el alumbrado de emergencia o ambos.
5 horas como mínimo la carga total.5% del voltaje nominal. … Las baterías que se utilicen como fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un valor nominal tal para alimentar y mantener la carga por 1.ARTICULO 700 o 700-12(A) Baterías de acumuladores. . sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87.
Para un grupo generador accionado por fuente primaria … se debe instalar medios para arrancar automaticamente la fuente primaria en una falla del servicio normal … 700-12(B)(2). debe instalarse un sistema de suministro de combustible para el funcionamiento del sistema a plena carga durante 2 horas mínimo. Cuando se usen generadores con motores de combustión interna como fuente primaria. .ARTICULO 700 o o 700-12(B)(1).
no se requiere de un medio de desconexión adicional.ARTICULO 700 o 700.12(B)(6) Grupos Generadores Exteriores: Cuando un grupo de generadores en el exterior tengan un medio de desconexión ubicado a la vista desde el edificio o estructura. .
ARTICULO 700 o 700-12(D). … se permitirá una acometida adicional. . Acometida separada. Cuando lo apruebe la autoridad con jurisdicción como adecuado para uso de emergencia.
luces indicadoras de las salidas y todas las demas luces necesarias para proporcionar la iluminación exigida. debe incluir todos los medios exigidos para la iluminación de las salidas.ARTICULO 700 o 700-16 Iluminación de Emergencia. .
uno con su fuente de alimentación independiente. de (1) Tener una fuente de alimentación para el alumbrado de emergencia independiente de la alimentación general del alumbrado. … con un medio que energice automáticamente cualquiera de los sistemas cuando falle el otro.ARTICULO 700 o 700-17 Circuitos del alumbrado emergencia. (2) Debe tener dos o más sistemas completos y separados. . Debe cumplir con.
ARTICULO 700 VI. El dispostivo de protección de sobrecorriente debe instalarse en lugares accesibles al personal calificado. o 700-26 Protección de falla a tierra no se exigirá que la fuente alternativa de alimentación de los sistemas de emergencia tenga protección de falla a tierra con un medio automático de desconexión. . Protección contra sobrecorriente o 700-25 Accesibilidad.
Coordinación. . Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema de emergencia deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado de la alimentación.ARTICULO 700 o 700.27.
si se detienen podrían crear riesgos o impedir operaciones de rescate o extinción de incendios.2 Definición. NLM. municipales u otros códigos. Son los que se instalan para servir cargas como sistemas de refrigeración. o Sistema de Reserva exigidos legalmente. . ventilación o extracción de humos. o procesos industriales que. comunicaciones.ARTICULO 701 SISTEMAS DE RESERVA EXIGIDOS LEGALMENTE 701. Sistemas exigidos y así clasificados ya sea por leyes estatales. u organismo gubernamental con jurisdicción.
Al seleccionar la fuente de alimentación de reserva se debe tener en cuenta el tipo de servicio que haya que prestar. …. la alimentación de emergencia. no debe pasar más de 60 segundos en estar disponibles. si falla el suministro nomal al edificio o grupo de edificios. .11 Sistemas de reserva exigidos legalmente.ARTICULO 701 III. El suminstro de corriente debe ser tal que. si es de corta o larga duración. Fuentes de alimentación o 701. el alumbrado de emergencia o ambos.
comunicaciones. procesamiento de datos.2 Definición. que si se interrumpieran podrían causar incomodidades … . para cargas como sistemas de refrigeración. residenciales. Su operación puede ser automática o manual. NLM. o Sistema de Reserva Opcionales. tienen la finalidad de proteger las instalaciones o propiedades públicas o privadas cuando la seguridad de la vida humana no depende del funcionamiento del sistema.ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES 702. Son sistemas que se instalan normalmente para ofrecer una fuente alterna de energía eléctrica a instalaciones como edificios comerciales e industriales.
. un sistema de reserva opcional debe tener la capacidad nominal para la alimentación de todo el equipo proyectado para la operación simultanea. Cuando se utiliza un equipo de transferencia manual. (B)(2) Equipo de transferencia automática.ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES 702. Cuando se utiliza un equipo de transferencia automática (a) debe ser capaz de alimentar la carga total que es transferida….5[4] Capacidad y valor nominal. o (B)(1) o Equipo de transferencia manual.
.5[4] Capacidad y valor nominal.ARTICULO 702 SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES 702.
Equipo para producción de energía. que genere electricidad. . Cualesquiera fuente de producción de energía.ARTICULO 705 FUENTES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADOS o 705.1 Alcance. distinto del servicio suministrado por la distribuidora. o 705. y su equipo de distribución asociado. La instalación de una o más fuentes de generación de energía que operan en paralelo con una o varias fuentes primarias de electricidad.2 Definiciones.
6 Instalación de Sistemas.14 Características de la Salida. forma de onda y frecuencia compatibles con el sistema al cual se conecta.ARTICULO 705 FUENTES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADOS o 705. en paralelo con una fuente primaria debe solamente ser instalada por personal calificado. La instalación de uno o más fuentes de producción de energía eléctrica. o 705. La de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que funcione en paralelo con un sistema de suministro debe tener tensión. .
Otras Normas (Estándares) • NFPA 110 – 2010[3] Sistemas Potencia de Emergencia y Reserva • ANSI / IEEE 446 .1995 Practicas Recomendadas para Sistemas de Potencia de Emergencia y de Reserva en Aplicaciones Industriales y Comerciales (Libro Naranja). .
70 de Febrero de 1988 por la Oficina de Seguridad de Panamá. deberan contar con un plano registrado en las oficinas municipales del Distrito. 248 del 15 de junio de 1988 “Todas las instalaciones de generadores eléctricos. Resolución No. donde se realizará la instalación. municipales de emergencia que se proyecten en la República de Panamá.REQUERIMIENTOS LOCALES Resolución No. . deberán estar sellados y firmados por arquitecto e ingeniero idóneo responsable y por el funcionario de la Empresa Distribuidora que autorizó la instalación”. Los planos para la instalación de gereradores eléctricos de emergencia.
2010 Estándar para sistemas de potencia de emergencia y reserva 2da PARTE .NFPA 110 .
2 TIPO: define el período de tiempo máximo en segundos en hacer la transferencia de la carga al sistema en emergencia.2010 2-2 Clasificación: 2-2.  Tipo U Básicamente es un sistema Ininterrumpido (sistemas con UPS)  Tipo 10 10 Segundos  Tipo 60 60 Segundos  Tipo 120 120 Segundos  Tipo M Sistema manual o estacionario .NFPA 110 . .sin limite de tiempo.
NFPA 110 .25 horas (15 minutos)  Clase 2 2 horas  Clase 6 6 horas  Clase 48 48 horas  Clase X Cualquier otro tiempo. o código local.25 0.083 horas (5 minutos)  Clase 0.2010 2-2 Clasificación: 2-2. ya sea por requerimientos de la aplicación.3 CLASE: Es el tiempo máximo en horas en que se opera el generador sin reabastecerlo de combustible.083 0. . en horas.  Clase 0. del usuario.
NFPA 110 .2 Nivel 2 define los requerimientos de rendimiento para aplicaciones donde la falla del equipo SPE es en cierta medida menos critica para la seguridad y vida de seres humanos.2010 2-2 Clasificación: 2-2.1 Nivel 1 define el tipo más severo de condición de operación del equipo. – Todos los equipos de Nivel 1 y 2 deben estar instalados de manera permanente. .4 NIVEL: Son los requerimientos individuales que caracterizan las instalaciones de generadores de emergencia. – 2-2. y son aquellas en que la falla del equipo puede resultar en graves daños o la pedida de vidas humanas.4. – 2-2.4.
. DEL – RADIADOR / ABANICO VENTILACION INTEGRAL – RADIADOR REMOTO – SISTEMA CON INTERCAMBIADOR DE CALOR.CAPITULO 3.NFPA 110 . ENERGIA DE EMERGENCIA FUENTES DE 3-5. BOMBA DE LIQUIDO Y RADIADOR REMOTO.7 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MOTOR PRINCIPAL.
.7.3-5.2 Radiador y abanico instalados en el motor del generador.
7.3 Generador con Radiador Remoto .3-5.
y bomba elevadora de agua. y en conjunto con intercambiadores de calor. .Radiador Remoto: se recomienda en alturas de 17 metros o mas.
GENERADORES Y REGULADORES DE VOLTAJE 3-5.NFPA 110 .CAPITULO 3.9 REGULACION DE VOLTAJE –EL SISTEMA DEBE RESPONDER A VARIACIONES REPENTINAS DE CARGA. –EL GENERADOR DEBE MANTENER EL VOLTAJE Y FRECUENCIA ESTABLES BAJO CUALQUIER CONDICION DE CARGA. . –LAS VARIACIONES DE VOLTAJE Y FRECUENCIA NO SE DEBEN EXCEDER DE CIERTOS LIMITES ACEPTABLES.
ELECTRICIDAD PROTECCION Y CONMUNTACION CAPACIDAD DE CONMUTACION –DE 3 POLOS (NEC artículo 250.30 (A) a (D) –DE 4 POLOS (SISTEMAS DERIVADOS SEPARADAMENTE) NEC artículo 250.NFPA 110 . MONITOREO DE LA FUENTE ENCLAVAMIENTO (MECANICO) TEMPORIZADORES .CAPITULO 4.35 CARACTERISTICAS.
Solo se conmutan las líneas calientes. Se le denomina “sistema derivado separadamente”. en este caso Caso b. Interruptor de 4 polos Caso a. NEC 250. El Neutral también se conmuta.35 (B) b. Interruptor de 3 polos Neutral y tierra NO se conectan en el generador. La tierra y el neutral se unen en el generador. .Aterrizaje del Generador (en sistemas 3 fases y 4 hilos) a.
INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTLES .NFPA 110 .CAPITULO 5.
5-3 ILUMINACION. 5-2 UBICACION. 5-4 MONTAJE. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES .CAPITULO 5.NFPA 110 .
5-6 RUIDO.NFPA 110 . . INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-5 VIBRACIÓN.CAPITULO 5.
5-8 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-7 VENTILACIÓN. .NFPA 110 .
CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9 SISTEMA DE COMBUSTIBLE.NFPA 110 . .
TIPOS DE COMBUSTIBLE DIESEL (el más común en nuestro medio) GASOLINA KEROSENO GAS (Natural) GAS (Propano o Butano) .
4 TANQUE DIARIO O SUB-BASE .NFPA 110 .CAPITULO 5. INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9.
INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-9.4 TANQUE DIARIO O SUB-BASE 5-10 SISTEMA DE ESCAPE .CAPITULO 5.NFPA 110 .
5-10 SISTEMA DE ESCAPE Se puede usar distintos tipo de silenciador según el lugar donde se instalen los generadores. Silenciador Industrial (Rango de atenuación de ruido de 12-18 dB) Silenciador Residencial (Rango de atenuación de ruido de 18-25 dB) Silenciador Critico (Rango de atenuación de ruido de 25-35 dB) .
INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-10.CAPITULO 5.NFPA 110 .3 SISTEMA DE ESCAPE .
INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-12 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA .NFPA 110 .CAPITULO 5.
NFPA 110 .6 LAS BATERIAS . INSTALACION Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES 5-12.CAPITULO 5.
NMR. CATScan.Selección del Generador Consideraciones Mecánicas: •Carga Instalada. (Balance de Cagas) •Sistema de Voltaje (Monofásico o Trifásico) •Interruptor de Transferencia •Armónicos en el sistema •Aterrizaje •Caída de Voltaje Permitida en Arranque de Motores •Cargas Especiales (Rayos X. UPS) .
y Tanque de Reserva Niveles de Ruido / Impacto al Ambiente Enfriamiento del Generador (Radiador Remoto o Local) Ventilación del Cuarto Protección contra Incendios .Selección del Generador Consideraciones Mecánicas: Base y Amortiguadores de Soporte Silenciador y Gases de Combustión Tipo de Combustible.
FACTOR DE POTENCIA TIPICO SEGUN EL TIPO DE CARGA .TABLA 1.
4 Sumar todas las cargas. Paso No. Paso No. Paso No. 5 Seleccionar el tamaño del generador . 3 Escribir las características de arranque por cada carga en la hoja de cálculo. 2 Escribir esta carga y la secuencia de entrada de las cargas en una hoja de cálculo.SELECCION DE UN GENERADOR Paso No. Paso No. 1 Determinar la carga a conectar.
Un motor de un elevador de 25 HP. Un tablero de salidas de computadoras. Un calentador de agua de 7. trifásico con una carga de 20 amperios por fase . 1. 208 VAC. 208 VAC. 3. 3-fases. 2. 208 VAC. Código G.SELECCION DE UN GENERADOR En el caso del ejemplo tenemos las siguientes cargas. 3-fases. Un motor de una bomba de 50 HP. monofásico con una carga de 30 amperios por fase 6. Un tablero de luces monofásico con una carga de 50 amperios por fase 5. Código G. Un tablero de tomacorrientes de uso general. 3-fases 4.5 KW.
SELECCION DE UN GENERADOR Valores de corriente de los motores según tabla 430.0 27.0 x 0.0 51.3 143.0 Motor de 50 HP 288.0 .0 75.89 24.5 Calentador Tablero Luces Tablero Tomas Tablero Computadoras TOTAL RPF KW(R) Fase A Fase B Fase C x 0.250 del NEC HOJA DE TRABAJO PARA DIMENSIONAMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA Descripción KVA(S) KVA(R) Motor de 25 HP 150.0 143.0 75.0 143.0 75.90 46.
7(B) del NEC. KW(S) = KW(R) lo que significa que el factor de potencia es = 1 Para luminarias fluorescentes el factor de potencia se considera = 0.95 Para luminarias de descarga de alta intensidad.85 Para la corriente de arranque de motores de inducción usar el código de placa del motor y la tabla 430. KW(R) = KVA(R) x RPF Y KW(S) = KVA(S) x SPF Donde KVA(R) = KVA en operación normal del motor y KVA(S) = KVA en el ARRANQUE del EQUIPO R = RUNNING S = STARTING .FORMULAS Para carga de luces incandescentes y calentador. el factor de potencia se considera en = 0.
PARA CALCULAR KW(R)
KW(R) = (HP Nominal x 0.746) x EFF
Si la eficiencia del motor (EFF) no se conoce, usar los
valores de la Tabla 1 de referencia y en su correspondiente
línea a los HP del motor dado.
KW(R) = KVA(R) x PF
Los KVA(S) se determinan usando los factores de la Tabla
430.7(B) y los valores designados según el código del motor.
Si no se conoce el código del motor, entonces deben usarse
los valores de la Tabla 430.251(B).
Los KW(S) = KVA(S) x SPF
SELECCION DE UN GENERADOR
Tabla 1 (eficiencia de motores)
Tabla 430.7(B) del NEC
HOJA DE TRABAJO PARA DIMENSIONAMIENTO DE GENERADOR DE EMERGENCIA
KVA(S)
KW(R)
Tablero Luces
Tablero Tomas
80 126 171 214 257 100 171 228 286 343 125 .165 450 .070 350 .500 535 715 890 1.285 750 770 1.070 1.140 1000 1. 15% 20% 25% 30% 10 -17.540 2.180 257 343 428 514 230.2570 3.070 500 .030 450 590 790 985 1.285 1. Para una Caída de Voltaje de.275 386 514 643 770 300 390 590 485 580 300 .070 1.540 800 1.600 640 860 1.030 1.TABLA 2.150 250 333 416 500 160 .400 551 685 860 1.350 535 715 890 1. Conexión en Estrella.085 .785 2.430 1.060 1.5 27 34 42 51 20 43 57 71 85 30 54 71 89 107 40 86 114 143 171 45 .50 107 143 178 214 60 111 148 186 223 70 . KVA(S) DE ARRANQUE VS CAIDA DE VOLTAJE Rango Nominal (KVA) (Generador Tipo Reserva @ 60 hz) KVA(S) de Arranque Máximo para sistema 3Fases.
FORMULAS Paso No. Sin embargo antes de proceder con la selección final debemos. . en este momento preguntarnos sobre requerimientos futuros y dejar una provisión para crecimiento. En este caso tomaremos los KVA(S) totales y lo multiplicamos por un factor que puede representar un estimado de cuanto puede crecer el sistema. unos 470 KVA en este caso. 5 Seleccionar el generador El valor que tenemos que considerar para la selección del generador es la suma total de los KVA(S) de arranque requeridos.
El proceso de diseñar planos.Conclusión: Hemos visto los aspectos más relevantes para la selección de un generador de emergencia. y observar el cumplir con varias normas pone. en ocasiones a prueba el ingenio y habilidad tanto del diseñador como el personal de técnico para su instalación. . y las normas y requerimientos a considerar para su selección e instalación. pero los beneficios económicos y comodidad que brindan al mantener la continuidad de un proceso o servicio es en la mayoría de los casos el mayor incentivo en la toma de decisiones de la compra de estos equipos. Los costos de estos equipos son considerables.
Documents Similar To Generadores de Emergencia
oarturocastillo
More From Sebastian Andres Quilodran Baquedano

References: Artículo 445
 Artículo 690
 Artículo 692
 Artículo 694
 Artículo 700
 Artículo 701
 Artículo 702
 Artículo 705
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 artículo 250