Source: http://likinormas.micodensa.com/Norma/otros/niveles_tension_conexion_cargas_clientes
Timestamp: 2013-12-09 21:37:53+00:00

Document:
NIVELES DE TENSIÓN DE CONEXIÓN DE CARGAS DE CLIENTES | Likinormas
PRINCIPIOS REGULATORIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN DE UNA CARGA
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ANUAL
CÁLCULO DE REGULACIÓN DE TENSIÓN
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA ANUALES
DEFINICIÓN DE NIVELES DE TENSIÓN DE CONEXIÓN
Tabla 1. Nivel de tensión de conexión según la carga
INTRODUCCIÓN Uno de los principios regulatorios más importantes dentro del sector eléctrico es el de libre acceso a las redes. En desarrollo de este principio, CODENSA como Operador de Red (OR), tiene la responsabilidad de asignar un punto de conexión que permita al cliente contar con un suministro energético eficiente acorde a sus necesidades de carga y características de operación del Sistema Eléctrico.El Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución CREG 097 de 2008 con la cual se aprobó la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local establece que los OR deben disponer de un estudio técnico, que considere entre otros aspectos: pérdidas, regulación y calidad de su sistema que permita determinar, según la capacidad de conexión solicitada por un usuario, el nivel de tensión al cual debería conectarse, sujeto a que exista capacidad disponible en el punto de conexión solicitado. En cumplimiento de lo expuesto se presentan los resultados del Estudio realizado por CODENSA S.A. ESP, y la metodología que se siguió para llegar a ellos. OBJETIVO
El objetivo de este documento es definir los niveles de tensión para la conexión de cargas de clientes, según la capacidad de conexión solicitada por un usuario de acuerdo con lo establecido por la CREG en la Resolución CREG 097 de 2008.
El Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, regula la actividad de Transmisión Regional y/o Distribución Local de Energía Eléctrica, con base en principios de eficiencia, calidad y neutralidad, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994 y define los criterios y procedimientos para la ejecución y operación de conexiones de los usuarios. Respecto a la conexión de cargas se destacan los siguientes aspectos de la Resolución asociados al objeto de este Documento:
El Operador de Red está en la obligación de ofrecer al usuario un punto de conexión factible a su sistema cuando éste lo solicite y garantizará el libre acceso a la red. Para tal efecto, el usuario deberá informar sobre la localización del inmueble, la potencia máxima requerida y el tipo de carga. El OR podrá especificar un nivel de tensión de conexión diferente al solicitado por el Usuario por razones técnicas debidamente sustentadas.
En el evento de que la confiabilidad y calidad requeridas por el Usuario sean superiores a los estándares establecidos y para mejorarlas se requieran obras de infraestructura para reforzar el STR y/o SDL que opera el OR, el pago de los costos que resulten serán asumidos por el Usuario.
Lo dispuesto por el artículo 4.4.1. “solicitud de factibilidad del servicio y puntos de conexión” de la Resolución CREG 070 de 1998.
El contenido del artículo 4.4.2 respecto de la “solicitud de conexión” de la Resolución CREG 070 de 1998.
Y el artículo 4.4.3 de la Resolución CREG 070 de 1998, que señala los “plazos y procedimientos para la aprobación o improbación de las solicitudes de conexión por parte del OR”.
La Resolución 108 de 1997, artículo 17 respecto a la negación del servicio establece: “(…) La empresa solo podrá negar la solicitud de conexión del servicio en los siguientes casos:a) Por razones técnicas susceptibles de ser probadas que estén expresamente previstas en el contrato.b) Cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo, según decisión de la autoridad competente.c) Cuando el suscriptor potencial no cumpla las condiciones establecidas por la autoridad competente. La negación de la conexión al servicio, deberá comunicarse por escrito al solicitante, con indicación expresa de los motivos que sustentan tal decisión. Contra esa decisión procede el recurso de reposición ante la empresa, y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme al artículo 158 y 159 de la ley 142 de 1994, que regulan los recursos ante las empresas de servicios públicos.”De manera complementaria, el usuario debe tener en cuenta los derechos y obligaciones contenidos en el Contrato de Condiciones Uniformes de CODENSA dentro del cual se tienen como obligaciones del Usuario, en particular las siguientes:
Utilizar el servicio únicamente en el inmueble para la cuenta, carga y clase de servicio para los que se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines de energía estipulados en la respectiva solicitud de servicio o contrato.
Cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el diseño y construcción de las instalaciones eléctricas con observancia de los requisitos específicos definidos en RETIE.
Los sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local se clasifican por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la siguiente definición: Nivel 4:	Sistemas con tensión mayor o igual a 57.5 kV y menor a 220 kV.Nivel 3:	Sistemas con tensión mayor o igual a 30 kV y menor a 57.5 kV.Nivel 2:	Sistemas con tensión mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV.Nivel 1:	Sistemas con tensión menor a 1 kV.
La metodología utilizada involucra consideraciones regulatorias tales como normas, criterios técnicos, criterios de inversión, etc; consideraciones del sistema eléctrico como el nivel de tensión, los tipos de conductores, las unidades constructivas, etc; y la información de la carga, como son la demanda de potencia, el factor de potencia, el factor de carga, etc.De acuerdo con lo anterior, se realiza el modelado de la red, la carga mediante la utilización de flujos de carga sucesivos para determinar las potencias máximas extraíbles y las pérdidas técnicas de energía del sistema, verificando que los valores de las variables eléctricas se encuentren dentro de los límites permitidos.Adicionalmente, se consideran los costos típicos de conexión, buscando además de la viabilidad técnica de la conexión, la eficiencia económica de la misma.En este sentido la información utilizada se encuentra contenida en la regulación vigente, los requerimientos normativos aplicables a nivel nacional y las normas de construcción y especificaciones técnicas de CODENSA S. A. E.S.P.Para determinar el Nivel de Tensión de conexión de una carga se contempla los siguientes aspectos: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ANUAL
Esta variable se calcula con ayuda de la demanda máxima, el factor de potencia y el factor de carga, tal y como lo expresa la siguiente ecuación:Cannot resolve link macro, invalid number of parameters.Donde:DE: Demanda de energía en un año (consumo) Smáx: Potencia aparente máxima demandada por el cliente en MVAFP: Factor de potencia de la cargaFC: Factor de carga del consumo y que está relacionado con el tipo de carga (industrial, comercial, etc.)
La regulación de tensión no es otra cosa que la caída de tensión en una red debido a la impedancia serie de los conductores la cual se opone al paso de la corriente eléctrica. Dado que la impedancia serie total del conductor depende de la longitud, se puede concluir que la caída de tensión es función de la configuración de la red, la longitud del alimentador, la distribución de las cargas y las características eléctricas del conductor. Para estimar esta variable y dar cumplimiento a la norma de regulación de tensión se modelaron las configuraciones típicas de red de media tensión de CODENSA con lo cual se establecen los umbrales de operación de los circuitos según los niveles de tensión.
Para estimar esta variable, se tiene en cuenta las pérdidas técnicas por las conexiones de cargas, el cual contiene los siguientes componentes:
Incremento de las pérdidas globales del sistema, debidas al crecimiento marginal de los consumos de las redes para llevar la energía hasta el cliente. Se modela a través de los factores de pérdidas reales de CODENSA para referir consumos desde cualquier nivel de tensión hasta el STN.
Se presentan pérdidas técnicas en la red de distribución para la conexión de la carga y que son función de la longitud de la conexión, la tensión en el punto de conexión, la potencia del usuario y de las características eléctricas del conductor usado para la conexión. Para ello, se modela circuitos típicos con sus parámetros eléctricos de conductores y el nivel de tensión.
Así, a partir de las pérdidas de potencia en demanda máxima, se procede a calcular las pérdidas promedio debidas a la carga y convertirlas en estimados en pérdidas de energía a partir de la ecuación de pérdidas a través del siguiente procedimiento:
Cálculo del Factor de Carga: el factor de carga relaciona la potencia promedio con la potencia máxima del cliente a través de la ecuación que se muestra enseguida:
Factor X: es el factor que permite configurar la relación entre el factor de carga y el factor de pérdidas, de la forma: (para la red de CODENSA este valor es de 0.1247).
Ecuación de relación Factor de Carga – Factor de pérdidas: Esta ecuación usa el factor X para relacionar la curva de carga del sistema con la curva horaria de pérdidas, de manera tal que a partir del factor de carga y las pérdidas en demanda máxima, se puedan estimar las pérdidas promedio. Esta ecuación es como se muestra a continuación:
Donde, FC es el factor de carga, y FPl es el factor de pérdidas.
Cálculo de las Pérdidas de Potencia Promedio: Este cálculo permite dimensionar las pérdidas de potencia promedio a partir de las pérdidas en demanda máxima y el factor de pérdidas:
Extensión de Pérdidas de Potencia Promedio: en esta etapa, se busca que las pérdidas de potencia promedio (que son horarias) se puedan convertir en pérdidas de energía para todo el año móvil de análisis, por lo que este paso no es otra cosa que la multiplicación de las pérdidas promedio por las 8760 horas que tiene un año. Al aplicar estos modelos a los resultados de pérdidas máximas, se obtiene el estimado de pérdidas de energía anual para cada nivel de tensión.
El cálculo de la inversión requerida para la conexión de una carga del cliente contempla el uso de los costos de unidades constructivas definido por la CREG. En este rubro, se tiene en cuenta las unidades constructivas típicas de la Resolución CREG 097 de 2008 para redes de media tensión, líneas de transmisión e infraestructura eléctrica requerida para la conexión de la carga del cliente. Esto permite establecer los costos de inversión requeridos para la conexión de clientes acorde con las configuraciones típicas utilizadas por la Empresa.Los valores reconocidos para las diferentes unidades constructivas son actualizados con el Índice de Precios al Productor (IPP) a junio de 2010.
Acorde con la normativa de construcción de redes de baja tensión y acometidas de CODENSA, se establece que para cargas alimentadas a 120/208 voltios (Nivel de Tensión I), se atenderán cargas con una potencia igual o menor a 225 kW. Para determinar el nivel de tensión de conexión de una carga mayor a 225 kW, se realizaron flujos de carga sucesivos para los niveles de tensión II y III según las configuraciones típicas de la red, estableciendo la máxima potencia que puede ser atendida por los circuitos de media tensión de CODENSA.Es de anotar que en estos análisis se verifica que las variables eléctricas estén dentro de los límites de capacidad máxima de corriente y regulación de tensión.Para cada nivel de tensión II ó III, los resultados obtenidos del modelado permiten establecer dos valores de potencia máxima demandada por la carga a ser atendida. El primer valor de potencia demandada corresponde al encontrado cuando se alcanza el límite máximo de caída de tensión en el punto de conexión de la carga; mientras que el segundo valor de potencia demandada corresponde al encontrado cuando se alcanza el límite máximo de capacidad de corriente del alimentador.El límite máximo de caída de tensión se presenta cuando la conexión de una carga demandada determinada sobrepasa los límites de regulación de tensión del alimentador permitidos por Norma.El límite máximo de capacidad de corriente se presenta cuando la conexión de una carga demandada determinada sobrepasa los límites de cargabilidad del alimentador.Determinar estos límites permite abarcar varios escenarios de análisis eléctricos considerando longitudes del alimentador, capacidad de la carga, la corriente, las pérdidas y la regulación de tensión.Al aplicar la metodología descrita se obtienen los resultados mostrados en la Grafica 1. En esta, se identifican los límites hallados para el nivel 2 (P1-Potencia demandada cuando se alcanza el límite de regulación de tensión- y P2-Potencia demandada cuando se alcanza el límite de capacidad de corriente del circuito-). De igual manera, se identifican las potencias demandadas límites para el nivel 3 (P3-Potencia cuando se alcanza el límite de regulación de tensión- y P4-Potencia cuando se alcanza el límite de capacidad de corriente del circuito-).GRÁFICA 1. Resultados para redes de nivel 2 y nivel 3Esta Gráfica permite observar los intervalos de potencia demandada a atender en los diferentes niveles de tensión. Así para cargas con potencias demandadas menores a P_1 (5.0 MVA) deben ser conectadas en nivel 2, dado que se cumple con las condiciones técnicas de operación del sistema eléctrico, y adicionalmente el Valor Presente Neto (VPN) del Costo de operación (que incluye la inversión y el costo de las pérdidas) es menor.Para cargas con potencia demandada entre el intervalo P1 y P2 (5.0 -7.0 MVA) se deberá realizar un estudio de conexión particular con el fin de definir el nivel de tensión de conexión.Las potencias de carga entre P2 y P3 (7.0 -18.0 MVA) se deben conectar en nivel 3 de tensión.En el intervalo P3 - P4 (18.0 -21.0 MVA) se debe realizar un estudio particular del caso para definir el nivel de tensión de conexión entre el nivel 3 y el nivel 4.Para carga con potencia demandada mayor a P4 (21.0 MVA) se deben conectar en nivel de tensión 4.De acuerdo con este análisis, que considera entre otros aspectos, la capacidad de corriente, regulación de tensión, costos de operación, se observa en la Tabla 1, los niveles de tensión para la conexión de nuevas cargas al Sistema de Distribución de CODENSA S.A. E.S.P según la potencia demandada a conectar.
NIVEL DE TENSIÓNS [MVA] demandados
NIVEL 1Menores a 0.240
NIVEL 20,245.0
NIVEL 2 o 3 *5.07.0
NIVEL 37.018.0
NIVEL 3 o 4 *18.021.0
NIVEL 4Mayores a 21.0El nivel de tensión es determinado en el estudio puntual del caso.

References: Artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 158
 Resolución