Source: http://studylib.es/doc/1250589/ordenanza-municipal-sobre-la-protecci%C3%B3n-del-medio
Timestamp: 2017-12-16 22:26:05+00:00

Document:
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
JFH/CG
AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
La protección del medio ambiente es una preocupación social que ha sido
reconocida en nuestra Constitución, en su artículo 45, en el que se proclama el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y
el deber de conservarlo.
El ruido y las vibraciones constituyen la forma de contaminación más característica de la sociedad urbana actual, que produce graves afecciones tanto en la salud como en la calidad de vida de los ciudadanos, y que no sólo puede conculcar el
derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado sino también el
derecho a la salud (artículo 43 CE) y a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (artículo 18 CE).
Los municipios han sido, en el ejercicio de las competencias que en materia
de protección del medio ambiente los atribuye la legislación de régimen local, las
administraciones que han asumido el protagonismo en la defensa de los derechos
constitucionales citados frente a las agresiones por efecto del ruido y las vibraciones.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y a la vista de las experiencias
acumuladas en estos últimos años, el Ayuntamiento de León quiere dotarse de una
nueva norma que contenga medidas eficaces, proporcionadas y congruentes para
proteger a los ciudadanos frente a la contaminación acústica.
A tal efecto, el Ayuntamiento Pleno, en su reunión del día 28 de abril de 2003,
ha acordado la aprobación de la “Ordenanza Municipal sobre la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones” que, seguidamente, se
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal para
la protección del medio ambiente atmosférico contra las perturbaciones por ruidos y
vibraciones dentro del Término Municipal de León.
2. A los efectos de la misma, el ruido y las vibraciones se entenderán comprendidos dentro de los elementos contaminantes de la atmósfera por formas de la
energía aludidos en el artículo primero de la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico.
Las finalidades que persigue esta Ordenanza son:
a) Velar por la calidad sonora del medio urbano.
b) Exigir la necesaria calidad en el aislamiento acústico de las edificaciones,
de forma que se cumplan los niveles admisibles relacionados en esta Ordenanza.
c) Regular los niveles sonoros y vibratorios imputables a cualquier causa.
Artículo 3.- Actividades sujetas
1. Quedan sometidas a las prescripciones de esta Ordenanza, de obligatoria
observancia dentro del Término Municipal, todas las instalaciones, aparatos, construcciones, obras, medios de transporte, vehículos y, en general, todos los elementos, actividades y comportamientos que produzcan ruidos o vibraciones que ocasionen molestias o peligrosidad al vecindario, o que modifiquen el estado natural del
ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable, y lugar
público o privado, abierto o cerrado, en el que estén situados.
2. Las normas de la presente Ordenanza se aplicarán asimismo a toda actividad que se encuentre en funcionamiento, ejercicio o uso y genere ruidos o vibraciones molestas o peligrosas, así como a cualquier actividad o comportamiento, individual o colectivo, que, aún no estando expresamente especificada en la misma, produzca perturbación por ruidos o vibraciones.
Artículo 4.- Cumplimiento
1. La Administración Municipal exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en esta
Ordenanza cuando conceda licencia o autorización municipal para cualquier clase
de construcción, demolición u obra, así como de instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, espectáculos y, en general, de prestación de servicios
y de cuantas actividades se relacionan en las normas de uso del Plan General de
Ordenación Urbana de León, estableciendo para ello la adecuada coordinación entre
los diferentes servicios y dependencias municipales.
2. El cumplimiento de las presentes normas será asimismo exigible a cualquier ampliación o reforma de edificaciones, instalaciones o actividades ya existentes que se proyecten o ejecuten a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.
3. Lo dispuesto en esta Ordenanza será también exigible, en su caso, como
medida correctora, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades Clasificadas, de la Comunidad de Castilla y León, y en sus normas de desarrollo.
4. Los particulares, dentro de los límites establecidos en la presente Ordenanza, vendrán obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la misma en todo momento, tanto en los supuestos en que no sea preceptiva la correspondiente licencia o
autorización municipal, autonómica o estatal, como en los que, siendo obligatoria ésta, se carezca de ella, o disponiendo del documento de licencia, en el mismo no se
haga referencia expresa al elemento perturbador.
Artículo 5.- Control
1. Corresponderá al Ayuntamiento de León, a través de sus servicios competentes, ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, realizar cuantas
inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.
2. En todo caso, el incumplimiento de las presentes normas, o de las condiciones señaladas en las licencias y autorizaciones municipales, o en los actos o
acuerdos basados en esta Ordenanza, quedará sujeto al régimen sancionador que
en la misma se establece.
TÍTULO II.- PERTURBACIONES POR RUIDOS
Capítulo Primero.- De los niveles sonoros
Artículo 6.- Medición del ruido
1. La intervención municipal tenderá a conseguir que las perturbaciones por
ruidos no excedan de los límites que se señalen en cada caso.
2. Los ruidos se medirán y expresarán en decibelios ponderados de acuerdo
con la escala normalizada A (dBA).
3. Para los niveles sonoros se aplicará, como criterio general de valoración, el
Nivel Máximo (Lmax), siempre que no se especifique otro diferente de forma expresa.
Sección 2ª.- Niveles de ruido en Ambiente Exterior
Artículo 7.- Límites máximos en el Exterior
1. Ninguna actividad, instalación, establecimiento o comportamiento, excluido
el ruido ambiental (tráfico o fuentes naturales), podrá producir en el ambiente exterior niveles sonoros superiores a los que se indican a continuación:
Nivel máximo en dBA según tipo de zona urbana
a) Zonas de equipamiento sanitario
b) Zonas de viviendas, oficinas y servicios terciarios no comerciales o equipamientos no sanitarios
c) Zonas de actividades comerciales
d) Zonas industriales y de almacenes
A tal efecto, se entiende por día el período horario comprendido entre las 8,00
y las 22,00 horas, excepto en zonas de equipamiento sanitario en las que será el
período comprendido entre las 8,00 y las 21,00 horas. Las restantes horas del total
de 24 horas del período horario integrarán la noche.
2. En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación
no se corresponda con ninguna de las zonas establecidas, se aplicará la más próxima en razón de su analogía funcional o equivalente necesidad de protección del ruido en el ambiente.
En caso de límite entre zonas, las emisiones respectivas se considerarán y
medirán al límite de la zona correspondiente a la situación del foco emisor.
3. Por razón de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento de León podrá adoptar las medidas necesarias para modificar, con carácter temporal, en determinadas vías o sectores de
la ciudad, los niveles señalados en los apartados precedentes.
Sección 3ª.- Niveles de ruido en Ambiente Interior
Artículo 8.- Límites máximos en el Interior
el ruido ambiental (tráfico o fuentes naturales), podrá producir en el ambiente interior
de las viviendas o locales de una edificación niveles sonoros superiores a los que se
- Sanitario y Bienestar Social
- Para el Ocio
b) Servicios Terciarios:
c) Residencial:
- Piezas habitables, excepto cocinas
- Pasillos, aseos y cocinas
- Zonas de acceso común
2. Estos criterios se revisarán de acuerdo a los avances normativos europeos,
estatales o autonómicos, adoptando los criterios más restrictivos en su caso.
3. Asimismo, se prohíbe la transmisión desde el interior de recintos al exterior
de éstos, de niveles sonoros que superen los indicados en el artículo 7 de esta Ordenanza; y al interior de los locales colindantes, de niveles sonoros superiores a los
indicados en el número uno anterior.
4. Los niveles anteriores se aplicarán asimismo a los establecimientos abiertos al público no mencionados, atendiendo a razones de analogía funcional o de
equivalente necesidad de protección acústica.
5. Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de las medidas de aislamiento y acondicionamiento necesarias para evitar que el ruido de fondo existente en sus establecimientos perturbe el adecuado desarrollo de las mismas
y ocasione molestias a los asistentes.
6. Con independencia de las restantes limitaciones de esta Ordenanza, en el
interior de cualquier recinto, abierto o cerrado, destinado a reuniones, espectáculos
o audiciones musicales (como discotecas, bares musicales y similares), no podrán
superarse niveles sonoros máximos de 90 dBA en ningún punto del local destinado
al uso de los clientes, excepto que en el acceso o accesos al referido espacio se
coloque el aviso siguiente:
La permanencia en el interior de este local puede
producir daños permanentes en el oído
El aviso deberá ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su
iluminación, estando adaptado en formato, rotulación y colores al modelo del Anexo
7. Igualmente los titulares de actividades de locales públicos en los que se
disponga de equipo de música, o en los que se desarrollen actividades musicales,
estarán obligados a disponer de una placa situada en el exterior y perfectamente
visible que indique el nombre, emplazamiento y categoría del local, número de licencia de apertura, aforo máximo permitido, niveles de presión sonora máximos en dBA
autorizados en el interior y horario de funcionamiento autorizado. Dichas placas
adaptadas en formato, rotulación y colores al modelo del Anexo V serán homologadas por el Ayuntamiento y llevarán un sello del Departamento correspondiente.
8. En la página web del Ayuntamiento de León se incluirá un listado de todos
los bares, cafeterías, pubs, discotecas y similares del Término Municipal de León,
que contendrá la siguiente información:
c) Número de licencia de apertura.
d) Tipo de licencia de apertura.
e) Aforo máximo permitido en el interior.
f) Niveles de presión sonora máximos (en dBA) autorizados en el interior.
g) Horario autorizado de apertura y cierre.
9. Para los locales de pública concurrencia, así como cualquier otro tipo de
local con licencia de actividad, donde se detecten molestias producidas por ruido de
impacto, y a los efectos de la determinación de la transmisión de ruido de impacto,
se deberán garantizar aislamientos que permitan establecer que, en los recintos receptores, no se supera el límite de 40 dB en horario diurno y de 35 dB en horario
nocturno, de LAeq10, corregido con el ruido de fondo, y medido conforme a lo descrito en el artículo 13 de esta Ordenanza.
Capítulo Segundo.- De la valoración de los niveles sonoros
Artículo 9.- Normas de valoración
La valoración de los niveles sonoros establecidos por la presente ordenanza
se adecuará a las siguientes reglas:
Primera.- La medición se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como
para los transmitidos, en el lugar en que su valor sea más alto, y, si fuera preciso, en
el momento y situación en que las molestias fueran más acusadas.
Segunda.- Las mediciones se llevarán a cabo en las siguientes condiciones:
a) Las medidas en el exterior de la fuente emisora se realizarán a 1,20 metros
sobre el suelo y a 1,50 metros de la fachada o línea de la propiedad de la actividad
que resulte afectada.
En caso de estar la fuente de ruido en azoteas o estructuras elevadas sobre
la rasante de la calle, la medición se realizará al mismo nivel de la fuente sonora, en
el límite de la azotea o estructura, en el lugar de mayor afectación posible.
Cuando exista valla o elemento de separación exterior de la propiedad donde
se ubica la fuente de ruido, con respecto a la zona de dominio público (calle) o privado (propiedad adyacente), las mediciones se realizarán a nivel del límite de las
Cuando las circunstancias lo precisen se podrán realizar mediciones a mayor
altura y más cerca de las paredes, haciéndolo constar en el informe.
b) Las medidas en el interior del local receptor, se realizarán por lo menos a
1,20 metros de distancia del suelo y de las paredes, a 1,50 metros de las ventanas,
o en todo caso en el centro de la habitación.
Las medidas se realizarán con las puertas y ventanas cerradas, eliminando
en lo posible cualquier ruido interior de la propia vivienda, con el objeto de que el
ruido de fondo sea el mínimo posible.
Siempre que el ruido proceda del interior del edificio, las medidas se realizarán con todos los cerramientos constructivos existentes cerrados (doble ventana,
contraventana, persianas...).
Cuando el ruido proceda del exterior del edificio y el foco de ruido actúe en
periodo diurno las medidas se realizarán con puertas, ventanas y dobles ventanas
periodo nocturno las medidas se realizarán con puertas, ventanas y dobles ventanas
cerradas y las persianas bajadas.
Tercera.- Las mediciones se realizarán conforme al siguiente protocolo:
a) Ruido continuo uniforme o variable
a.1) Se practicarán cinco mediciones de 10 segundos cada una de ellas, distanciadas entre sí 1 minuto como mínimo.
a.2) Las medidas se considerarán válidas cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos sea menor o igual a 6 dBA.
a.3) Si la diferencia fuese mayor de 6 dBA, se deberá proceder a la obtención
de una nueva serie de cinco mediciones. De reproducirse un valor muy diferenciado
del resto, se investigará su origen. Si se localiza, se repetirá hasta cinco veces la
medición de forma que el foco origen de la emisión, entre en funcionamiento durante
los 5 segundos de duración de la medida. En caso contrario se aceptará la serie.
a.4) Se tomará como resultado de la medición la media aritmética de los tres
valores centrales de Lmax, es decir, descartando el mayor y el menor de los obtenidos.
b) Ruidos continuos fluctuantes
b.1) Se practicarán cinco mediciones de 1 minuto cada una de ellas, distanciadas entre sí 30 segundos como mínimo.
b.2) Se tomará como resultado de la medición el valor medio de los tres valores centrales de Lmax, es decir, descartando el mayor y el menor de los obtenidos.
c) Ruidos esporádicos
c.1) Se efectuará un mínimo de tres mediciones del episodio ruidoso. El valor
considerado para cada registro será el valor máximo Lmax registrado.
c.2) Se tomará como resultado de la medición la media aritmética de los valores obtenidos en cada una de las mediciones.
d) Consideraciones adicionales
Como norma general se practicarán las mediciones en las condiciones indicadas anteriormente. En todo caso, y a criterio del responsable de la medición, podrán realizarse lecturas con otra periodicidad, lo que se hará constar en el informe,
manteniéndose siempre los criterios de valoración indicados para cada tipo de ruido.
Cuarta.- Para la comprobación de la existencia de componentes impulsivos
y/o tonales y su valoración, se procederá de la siguiente manera:
a) Componentes impulsivos
Se medirán, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora con la constante temporal “impulsiva” y “rápida”. Si la diferencia entre ambas
lecturas es igual o superior a 10 dBA, se aplicará una penalización de + 5 dBA.
b) Componentes tonales
Se considera que hay un tono puro cuando, analizando el ruido en tercios de
octava, hay en una frecuencia una diferencia con la media aritmética del ruido en las
bandas laterales (superior e inferior en tercios de octava) de 15 dB para las bandas
de 25 a 125 Hz, de 8 dB para las de 160 a 400 Hz, y de 5 dB para las de 500 a
10.000 Hz.
Cuando se detecte un tono puro se penalizará con un valor de + 5 dBA.
En caso de la existencia de ambas componentes impulsivos y tonales, la penalización aplicable será la suma de ambas.
Artículo 10.- Requisitos de los aparatos de medida
Las mediciones de niveles sonoros se realizarán utilizando sonómetros de
Clase 0 ó Clase 1 que cumplan con la Norma UNE 20-464-90, o cualquier otra norma posterior que la sustituya.
Artículo 11.- Facilidad de acceso
Los titulares o usuarios de aparatos generadores de ruido, tanto al aire libre
como en establecimientos o locales, facilitarán al personal municipal el acceso a sus
instalaciones o focos de emisión de ruido, y dispondrán su funcionamiento a las diferentes velocidades, cargas, potencias o marchas que le sean indicadas por aquellos,
pudiendo presenciar todo el proceso operativo.
Artículo 12.- Precauciones
A) Valoración del nivel de fondo
1. Será preceptivo determinar el nivel ambiental o nivel de fondo, es decir, el
nivel sonoro existente en el punto de medición, cuando no se encuentre en funcionamiento el foco de ruido a inspeccionar. A tal efecto, el momento de medición será
el adecuado durante todo el proceso para garantizar las condiciones anteriores.
2. Dado que el ruido de fondo puede afectar al resultado de las mediciones
efectuadas, será necesario realizar correcciones de acuerdo con la siguiente tabla:
Diferencia, ∆L (dBA)
∆L<3
3<∆L<4
4<∆L<5
5<∆L<7
7<∆L<10
∆L>10
Corrección a restar
0,5 dBA
3. Se practicarán tres mediciones de más de 30 segundos cada una de ellas,
distanciadas entre sí 30 segundos como mínimo, o en su caso las que sean necesarias para la mejor determinación del ruido de fondo. Se tomará como resultado la
media aritmética de los valores de L90 obtenidos. Su medición se realizará, por tanto
y siempre que sea posible, sin actividad de la fuente sonora estudiada.
A efectos prácticos de la presente Ordenanza, si no fuera posible el cese de
actividad de la fuente, se considerará como nivel de ruido de fondo el L90 correspondiente al período de tiempo de medida con la fuente sonora funcionando.
4. Como norma general se practicarán las mediciones en las condiciones indicadas anteriormente. En todo caso, y a criterio del responsable de la medición,
podrán realizarse lecturas con otra periodicidad, lo que se hará constar en el informe.
B) Contra el efecto pantalla
El observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y lo más separado del mismo que sea compatible con la lectura del indicador de medida.
C) Contra la distorsión direccional
Se cuidará la posición de la inclinación del micrófono para conseguir lecturas
que no estén interferidas por la posición direccional del mismo, según indicaciones
D) Contra el efecto del viento
Se seguirán las especificaciones del fabricante del sonómetro en cualquier
caso. Si se estima que la velocidad del viento es superior a 3,00 metros por segundo, se desistirá de la medición, salvo que se efectúen las correcciones pertinentes.
E) Condiciones ambientales
En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de la medición, no se sobrepasarán los límites establecidos por el fabricante del aparato de medida, relativos
a temperatura, humedad, vibraciones, campos electrostáticos y electromagnéticos,
F) Contra el efecto del campo próximo reverberante
Para evitar la influencia de ondas estacionarias o reflejadas se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared o superficie reflectante. En caso
de imposibilidad de cumplir con este requisito se medirá en el centro de la habitación
y a no menos de 1,20 metros del suelo.
Será preceptivo que, al menos antes y después de cada medición, se realice una
verificación acústica del aparato de medida, mediante calibrador acústico o pistófono, que garantice su buen funcionamiento.
Capítulo Tercero.- De los aislamientos acústicos
Artículo 13.- Valoración del aislamiento
A) Aislamiento acústico a ruido aéreo
Se valorará mediante la “Diferencia de nivel estandarizada ponderada”
(DnTw) y mediante el “Índice de aislamiento bruto a 125 Hz” (D125) obtenido conforme a las normas UNE-EN-ISO-717-1 y UNE-EN ISO 140-4 y 5, o cualquier otra que
las sustituya.
B) Aislamiento acústico a ruido de impacto.
Se valorará mediante el índice de aislamiento L’nw, obtenido conforme a la
norma UNE-EN-ISO-717-2 y L’n obtenido conforme a la norma UNE-EN ISO 140-7,
o cualquier otra que la sustituya.
Para la medición de ruidos de impactos, se seguirá el siguiente protocolo de
1. Se utilizará como fuente generadora, una máquina de impactos normalizada conforme al Anexo A de la norma UNE-EN-ISO-140.7 (1999) o cualquier otra que
2. La máquina de impactos se situará en el local emisor en las condiciones
establecidas en la norma UNE-EN-ISO 140.7 (1999) o cualquier otra que la sustituya, en al menos dos posiciones diferentes.
3. Por cada una de las posiciones de la máquina de impactos en la sala emisora, se efectuarán mediciones del LAeq10, en, al menos, dos posiciones diferentes
de micrófono en la sala receptora.
4. Se procederá a medir en la sala receptora, colocando el micrófono en las
0,7 metros entre posiciones de micrófono.
0,5 metros entre cualquier posición de micrófono y los bordes de la sala.
1,0 metro entre cualquier posición de micrófono y el suelo de la sala receptora.
Observación: Las distancias reflejadas se consideran valores mínimos.
5. Deberán tenerse en cuenta las posibles correcciones por ruido de fondo,
conforme a la UNE-EN-ISO 140-7 (1999) o cualquier otra que la sustituya.
6. El resultado de la medición será el nivel sonoro máximo alcanzado durante
las mediciones realizadas, corregidas por ruido de fondo.
Artículo 14.- Normas en viviendas
En lo relativo al aislamiento acústico en edificios de viviendas se cumplirán,
en cualquier caso, y como criterio de mínimos, las normas establecidas en la NBECA-88, “Norma Básica de Edificación-Condiciones Acústicas” (Reales Decretos
1909/1981, de 24 de julio, y 2115/1982, de 12 de agosto, y Orden Ministerial de 29
de septiembre de 1988), así como las modificaciones que en el futuro se introduzcan
a estas normas, y cuantas otras disposiciones se encuentren establecidas o puedan
establecerse respecto al aislamiento de la edificación.
Artículo 15.- Aislamiento en establecimientos industriales, comerciales,
de servicios y recreativos
Los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos
en que se alojen actividades o instalaciones industriales, comerciales o de servicios,
deberán poseer el aislamiento necesario para evitar la transmisión al exterior, o al
interior de otras dependencias o locales, del exceso del nivel sonoro que se origine
en su interior, e incluso, si fuera necesario, dispondrán del sistema de aireación inducida o forzada que permitan el cierre de huecos o ventanas existentes o proyectados.
B) Aislamientos mínimos a ruido aéreo
Para cualquier establecimiento o actividad susceptible de considerarse como
foco de ruido, se exigirán diferentes niveles mínimos de aislamiento a ruido aéreo,
de acuerdo con los tipos de actividades mencionadas a continuación:
I) Respecto a otro recinto contiguo.a) Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo:
- Aislamiento acústico global (DnTw) 70 dB
- Aislamiento a 125 Hz (D125) 55 dB
b) Pubs, bares y otros establecimientos con ambientación musical, procedente exclusivamente de equipo de reproducción sonora o audiovisual, y sin actuaciones en directo:
- Aislamiento acústico global (DnTw) 65 dB
- Aislamiento a 125 Hz (D125) 50 dB
c) Bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros sin equipo de reproducción sonora o audiovisual, así como cualquier otro establecimiento susceptible de producir ruido que pueda superar los límites indicados en el Título II de la presente Ordenanza con actividad, aún parcial, en período nocturno:
- Aislamiento acústico global (DnTw) 60 dB
- Aislamiento a 125 Hz (D125) 45 dB
d) Cualquier otro establecimiento susceptible de producir ruido que pueda superar los límites indicados en el Título II de la presente Ordenanza, con actividad
únicamente diurna:
- Aislamiento acústico global (DnTw) 50 dB.
- Aislamiento a 125 Hz (D125) 40 dB
II) Fachadas.- Locales del apartado a) anterior (DnTw) 45 dB
- Locales del apartado b) anterior (DnTw) 35 dB
- Locales del apartado c) anterior Sin exigencia mínima
- Locales del apartado d) anterior Sin exigencia mínima
C) Aislamientos mínimos a ruido de impacto
1. El nivel global de ruido de impacto (L’nw) en un recinto habitable colindante
verticalmente con la actividad no será mayor que 65 dB.
2. El nivel global de ruido de impactos (L’nw) en un recinto habitable colindante verticalmente con otro recinto en el que se alojen instalaciones o cualquier otro
dispositivo que constituya una fuente de ruido necesaria para el funcionamiento de la
actividad, no será mayor que 60 dB.
D) Características específicas
1. Las actividades de los apartados a) y b) a las que se hace mención en el
epígrafe A) del presente artículo deberán poseer obligatoriamente vestíbulo acústico
eficaz, debiendo mantener cerrados los huecos y ventanas durante su funcionamiento. Este vestíbulo de entrada tendrá las siguientes características:
a) Doble puerta de muelle de retorno a posición cerrada, que garantice en todo momento el aislamiento necesario en fachada incluidos los instantes de entrada y
b) Un espacio libre horizontal no inferior a 1,20 metros de profundidad no barrido por las hojas de las puertas, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la
normativa vigente de supresión de barreras arquitectónicas, de prevención de incendios y lo establecido en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto.
2. El cumplimiento de las disposiciones de este artículo no exime de la obligación de ajustarse a los niveles establecidos en los artículos 7 y 8 de la presente Ordenanza.
Artículo 16.- Comprobaciones
1. Para la obtención de la licencia de ocupación de los edificios, además de
los Certificados que determine la normativa vigente, se exigirán, al menos, los certificados de aislamiento acústico, realizados in situ en condiciones normalizadas, de los
elementos que constituyen los cerramientos verticales de fachada y medianeras,
cerramiento horizontal (forjado con la primera planta) y elementos de separación con
salas que contengan focos de ruido (caja de ascensores, calderas, etc.).
2. La Autoridad Municipal, podrá verificar si los diversos elementos constructivos que componen la edificación cumplen las normas dictadas en este Capítulo.
Artículo 17.- Limitadores acústicos
1. Los titulares de actividades que dispongan de aparatos de reproducción
musical deberán instalar limitadores acústicos, al efecto de regular el nivel de presión sonora en el interior de los locales. El Ayuntamiento de León podrá acordar, por
causa motivada, el sellado de los mismos.
2. El equipo limitador deberá asegurar, de forma fehaciente y permanente,
que, bajo ninguna circunstancia, las emisiones del equipo musical superan los límites admisibles de nivel sonoro en el ambiente interior de los edificios, así como que
cumplen los niveles de emisión al exterior exigidos por esta Ordenanza.
3. Los limitadores deberán intervenir en la totalidad de la cadena de sonido,
de forma espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el
aislamiento acústico del local le permita. Deberán disponer de los dispositivos necesarios para cumplir las siguientes funciones:
a) Sistema de calibración interno, que permita detectar posibles manipulaciones del equipo de emisión sonora.
b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos
en el local emisor, para cada una de las sesiones ruidosas, independientemente del
funcionamiento del equipo musical, con período de almacenamiento mínimo de dos
meses. Este registro será de tal forma que no quede afectado por posibles fallos de
c) Registro de todas las sesiones de funcionamiento del limitador, e incidencias habidas, con indicación al menos de la fecha y hora de inicio de la sesión.
d) Mecanismos de protección (mediante llaves electrónicas o claves de acceso) que impidan manipulaciones posteriores si éstas fueran realizadas, y de forma
que queden registradas en la memoria interna del limitador.
e) Sistema de inspección que permita a los Servicios Técnicos Municipales, o
personal técnico delegado al efecto, una adquisición de los datos almacenados, a fin
de que estos puedan ser analizados y evaluados.
f) Asimismo, podrá acordarse por el Ayuntamiento que los mencionados equipos tengan capacidad para enviar, de forma automática, al Servicio de Inspección
Municipal o entidad delegada, los datos almacenados durante cada una de las sesiones ruidosas que se produzcan en el local, si se considerase necesario.
4. El titular del establecimiento será responsable, en todo caso, de instalar y
mantener en buen estado de funcionamiento el equipo limitador, así como de incrementar, en su caso, el aislamiento necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto
Capítulo Cuarto.- De los trabajos en la vía pública
Artículo 18.- Trabajos con empleo de maquinaria
1. Los trabajos temporales, como los de obras de construcción públicas o privadas, no podrán realizarse entre las 22,00 y las 8,00 horas. Durante el resto de la
jornada, en general, los equipos empleados no podrán superar, siempre que sea posible, los 90 dBA, medidos a una distancia de cinco metros, a cuyo fin se adoptarán
por parte de los titulares o responsables de las obras las medidas correctoras que
2. Se exceptúan de la prohibición de trabajar en horas nocturnas las obras urgentes por razones de necesidad o peligro, o aquellas que por sus inconvenientes
no puedan hacerse de día. El trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente
por la autoridad municipal, quien determinará los limites sonoros que deberán cumplirse.
3. Todas las solicitudes de este tipo de actividades deberán ir acompañadas
de un documento en el que se haga constar la identificación y localización del responsable directo de los trabajos que pueda tomar las decisiones para, en su caso, la
inmediata adecuación o paralización de los mismos.
Artículo 19.- Características de la maquinaria utilizada en obras en la vía
1. La maquinaria utilizada se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, sobre aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/
CEE, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de máquinas
(modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero), o legislación que, en su
caso, lo modifique o sustituya.
2. El Ayuntamiento de León promoverá, con carácter general, el uso de maquinaria y equipos de baja emisión acústica y, en particular, propiciará dicho tipo de
maquinaria en el ámbito de la contratación pública de obras, suministros y prestación
de servicios (limpieza pública y recogida de residuos sólidos urbanos, mantenimiento
de parques y jardines, etc.). A tal efecto incorporará cláusulas específicas al respecto en los Pliegos de Cláusulas Técnicas Particulares de las contrataciones que lleve
Artículo 20.- Carga y descarga
1. Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías, reposición
nocturna industrial, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción
y objetos similares en la vía pública entre las 22,00 y las 7,00 horas, cuando estas
operaciones superen los limites de ruido establecidos en los artículos 7 y 8 del presente Título. En el horario restante de la jornada deberán realizarse con el máximo
cuidado, a fin de minimizar las molestias y reducirlas a las estrictamente necesarias.
2. Excepcionalmente, en casos muy concretos, y por razones de necesidad,
peligro o por ocasionar afecciones muy graves al tráfico o transporte público, la Administración Municipal podrá autorizar operaciones de carga y descarga de mercancías en condiciones acústicas distintas, estableciendo éstas.
Capítulo Quinto.- De los vehículos a motor
Artículo 21.- Normativa aplicable
Los vehículos a motor que circulen por el Término Municipal deberán corresponder a tipos previamente homologados en lo que se refiere al ruido por ellos emitido, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, resultando de aplicación
los Reglamentos números 41 y 51 para homologación de vehículos nuevos en materia de ruido (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1982 y BOE núm. 148, de 22 de junio
de 1983) anexos al acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 20 de marzo de
1958 de Ginebra, o norma que los modifique o sustituya. Asimismo les será de aplicación las normas contenidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial.
Artículo 22.- Mantenimiento
1. Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones
de funcionamiento el motor, la transmisión, la carrocería y demás elementos capaces de producir ruidos y/o vibraciones y especialmente el dispositivo silenciador de
los gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda en más de 2 dBA de los límites establecidos para cada categoría por la reglamentación vigente y en las condiciones de medida establecidas en la misma.
2. Los valores límite para cada categoría de vehículos a motor o ciclomotores
y el método para la medición de los niveles sonoros producidos por éstos son los
indicados en el Anexo III.
Artículo 23.- Control de vehículos a motor
1. Todos los vehículos a motor y ciclomotores están obligados a someter a
sus vehículos a las pruebas de control de ruido para las que sean requeridos por la
2. Aquellos vehículos y ciclomotores cuyo nivel sonoro excedan de los límites
señalados en el artículo anterior tendrán un plazo de diez días para proceder a la
corrección de las deficiencias, transcurrido el cual deberán de pasar inspección en
las dependencias municipales habilitadas al efecto. Todo ello sin perjuicio de la iniciación del correspondiente expediente sancionador por infracción a la normativa
3. Si la inspección efectuada resulta desfavorable se procederá, como medida
cautelar, de la siguiente forma:
a) Si los resultados superan los límites establecidos para cada categoría por
la reglamentación vigente en más de 2 y menos de 6 dBA, dispondrán de un nuevo
plazo de quince días para corregir las deficiencias. Transcurrido el mismo sin resultado favorable, el vehículo o ciclomotor quedará inmovilizado en las dependencias
municipales y la documentación del mismo bajo custodia de la Policía Local.
b) Si los resultados superan en 6 dBA los limites establecidos, se procederá
directamente a inmovilizar el vehículo o ciclomotor en las citadas dependencias,
quedando igualmente la documentación del mismo bajo custodia de la Policía Local.
4. Cuando el vehículo o ciclomotor quede inmovilizado el titular del mismo deberá, para su retirada, utilizar un sistema de remolque o carga que permita el transporte del mismo hasta un taller de reparación sin poner el vehículo o ciclomotor en
marcha en la vía pública. Si dicho transporte se realizase mediante una grúa municipal, el titular del vehículo deberá hacer frente, con carácter previo, al pago de las
tasas que en concepto de traslado correspondan.
5. Cuando la inspección resulte favorable, el titular podrá proceder a recuperar la documentación del vehículo.
6. El procedimiento de medición de las emisiones sonoras se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo III de esta Ordenanza.
7. Se aplicará el régimen de vehículos abandonados a los vehículos y ciclomotores retenidos que no sean retirados de las dependencias municipales en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de recepción.
Artículo 24.- Prohibiciones
1. Todos los vehículos de motor y ciclomotores deberán estar dotados
del correspondiente silenciador, debidamente homologado y en perfecto estado de
a) Utilizar dispositivos que anulen la acción del silenciador, el uso de tubos resonadores o la circulación con el llamado “escape de gases libre”.
b) Forzar las marchas de los vehículos de motor por aceleraciones innecesarias, exceso de peso o forzar las marchas en pendientes, produciendo ruidos innecesarios o molestos.
c) Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen innecesario o molesto y las ventanas abiertas.
Artículo 25.- Avisadores acústicos y alarmas en vehículos
1. No se permite el uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco
urbano, salvo en los casos siguientes:
a) Inminente y concreto peligro de accidente.
b) Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación podrán realizar toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una identificación en el
c) Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria.
2. Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o
privados, tales como policía, bomberos, protección civil, ambulancias y servicios médicos, deberán estar dotados de los sistemas de reproducción de sonido y ópticos
reglamentarios y autorizados en la correspondiente documentación del mismo. Las
sirenas de los vehículos antes citados no podrán superar en ningún caso los 90 dBA,
medidos a una distancia de 5 metros del vehículo que lo tenga instalado en la dirección de máxima potencia acústica.
3. Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria solo podrán utilizarse cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo como tal, en las ambulancias, el desplazamiento de la base al lugar del accidentado o lugar donde radique el enfermo y desde éste al centro hospitalario, siempre
que las lesiones o enfermedad de la persona transportada aconseje esta medida.
4. Los niveles máximos de sonido de las alarmas instaladas en vehículos privados no podrán superar los 85 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección de máxima emisión.
5. Los conductores de estos vehículos deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas) no entrañe peligro alguno para los demás usuarios y especialmente entre las 22,00 y las
Artículo 26.- Limitaciones a la circulación
Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, el
Ayuntamiento de León podrá delimitar zonas o vías, en las que, de forma permanente, a determinadas horas o días, quede prohibida o delimitada la circulación de alguna clase de vehículos.
Capítulo Sexto.- De otras actividades
Artículo 27.- Generalidades
1. La producción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pública concurrencia (pinares, riberas, parques, etc.) o en el interior de los edificios, deberá ser
mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y, en todo caso,
en los establecidos por los artículos 7 y 8 de esta Ordenanza.
2. Los preceptos de esta sección se refieren a ruidos producidos, especialmente en horas de descanso nocturno, por:
a) Tono excesivamente alto de la voz humana o la actividad directa de las
b) Sonidos y ruidos emitidos por animales domésticos.
c) Aparatos e instrumentos musicales o acústicos.
d) Aparatos electrodomésticos y equipos de climatización y similares.
Artículo 28.- Actividades ruidosas en la vía pública
Se prohíbe en la vía pública y en zonas de pública concurrencia instalar sistemas de ambientación sonora en los comercios y terrazas, accionar equipos e instrumentos musicales y emitir mensajes publicitarios que superen los niveles establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ordenanza, siempre que se carezca de la preceptiva autorización.
Artículo 29.- Actividades musicales al aire libre
1. Las actuaciones de orquestas, grupos musicales y espectáculos deberán
contar con la preceptiva autorización municipal.
2. Las autorizaciones deberán fijar, como mínimo:
a) Su carácter temporal o estacional.
b) La indicación del horario de funcionamiento.
c) La limitación del nivel sonoro durante el periodo autorizado, que, con carácter general, no podrá superar en ningún caso los 90 dBA, medidos a una distancia
de cinco metros de distancia del foco sonoro.
de un documento en el que se haga constar la identificación y localización de la persona responsable de la actuación, de forma que ésta pueda adoptar las decisiones
pertinentes en relación con la inmediata adecuación o paralización de la misma.
4. Lo anteriormente señalado será de aplicación sin perjuicio de los límites
establecidos para el ambiente interior en los artículos 7 y 8 del presente Título.
Capítulo Siete.- De las máquinas y aparatos susceptibles de producir
Artículo 30 Colocación de máquinas e instalaciones que afecten a
1. Los aparatos de elevación y transporte, las instalaciones de ventilación y
acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la distribución y evacuación
de aguas, la transformación de energía eléctrica y demás servicios de los edificios,
serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un
nivel de transmisión sonora hacia el interior de la edificación no superior a los límites
máximos autorizados por esta Ordenanza.
2. No podrá instalarse ninguna máquina u órgano en movimiento de cualquier instalación en o sobre paredes, techos, forjados u otros elementos estructurales de las
edificaciones, salvo casos excepcionales en los que se justifique que no se produce
molestia alguna al vecindario, se instalen los correspondientes elementos correctores, o que el alejamiento o aislamiento de la actividad respecto a las viviendas sea
suficiente, para garantizar los niveles establecidos en los artículos 7 y 8 de este Título.
Artículo 31.- Ruido estructural y transmisión de vibraciones
La instalación en tierra de los elementos citados en el artículo anterior se
efectuará con interposición de elementos antivibratorios adecuados, cuya idoneidad
deberá justificarse plenamente en los correspondientes proyectos.
Artículo 32.- Distancias
La distancia entre los elementos anteriormente indicados y el cierre perimetral
será de 1 metro. Cuando las medidas correctoras sean suficientes, de forma que no
superen los límites establecidos en los artículos 7 y 8 de la presente Ordenanza, podrá reducirse la mencionada distancia.
Artículo 33.- Medidas relativas a juntas y dispositivos elásticos
1. Los conductos por donde circulen fluidos en régimen forzado dispondrán de
dispositivos antivibratorios de sujeción.
2. La conexión de equipos para el desplazamiento de fluidos, como es el caso
de instalaciones de ventilación, climatización, evacuación de humos, aire comprimido y conductos y tuberías, se realizará mediante toma o dispositivos elásticos. Los
primeros tramos tubulares y conductos y, si es necesario, la totalidad de la red, se
soportarán mediante elementos elásticos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones a través de la estructura del edificio.
3. Si se atraviesan paredes, las conducciones tubulares y conductos lo harán
sin fijarse a la misma y con un montaje elástico de probada eficacia.
4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se ajustará a la reglamentación y
normas que afecten a su instalación.
Artículo 34.- Equipos frigoríficos, de climatización y ventilación
1. La ubicación de equipos frigoríficos, de climatización y ventilación se llevará
a cabo, en todo caso, de conformidad a las normas urbanísticas vigentes.
2. Aquellos equipos que para su montaje requieran de la preceptiva licencia
de instalación contarán con las medidas correctoras oportunas para que los niveles
de ruido producidos no superen los límites señalados en los artículos 7 y 8 del presente Título.
3. El resto no podrá superar los 55 dBA en el exterior, medido a 5 metros de
distancia del foco emisor, en la dirección de máxima emisión, y sin que sus niveles
sonoros superen los límites señalados en los citados artículos 7 y 8 de esta Ordenanza.
Capítulo Ocho.- De la Zonas Acústicamente Saturadas
1. Se definen como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) aquellas
zonas o lugares del municipio en los que se produce un elevado impacto sonoro debido a la existencia de numerosos establecimientos susceptibles de producir niveles
sonoros de los regulados en la presente Ordenanza, a la actividad de las personas
que los utilizan y al ruido producido por los vehículos que transitan por dichas zonas,
en su caso, y con ello una acusada agresión acústica a los ciudadanos.
2. Podrán ser declaradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) aquellas en
las que, aun cuando cada actividad individualmente cumpla con los niveles regulados en esta Ordenanza, se sobrepasen en más de 20 dBA dos veces por semana,
durante dos semanas consecutivas, los niveles de perturbación por ruidos en el ambiente exterior establecidos en el artículo 7 de este Título.
3. El parámetro a considerar será LAeq,1h durante cualquier hora del período
nocturno (22,00 a 8,00 horas) o LAeq,14h para todo el período diurno (8,00 a 22,00
Artículo 36.- Declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS)
1. El Ayuntamiento podrá instruir expediente de declaración de ZAS, de conformidad con el siguiente procedimiento:
Primero.- Una vez iniciado el expediente, los Servicios Técnicos Municipales
incorporarán al mismo la siguiente documentación:
a) Un estudio sonométrico en el que se justifique que el nivel sonoro del conjunto de fuentes sonoras supera el nivel antes indicado, de acuerdo con lo previsto
b) Un plano en el que se delimite, de forma precisa y clara, la Zona Acústicamente Saturada, de acuerdo con el estudio anterior, así como, en su caso, la Zona
de Respeto que la circunde, que vendrá integrada por una franja de un ancho mínimo de 50 metros alrededor de aquella. La delimitación de la Zona de Respeto perseguirá evitar que la contaminación sonora existente, se extienda a las zonas limítrofes, y para la determinación de su ámbito, se atenderá a las características propias
de la estructura urbana, en cada caso, y a los resultados del estudio sonométrico en
el entorno de la zona a declarar acústicamente saturada.
c) Un informe en el que se establezca el tipo y características de los establecimientos o actividades que, en su conjunto, generen la saturación.
d) Documento de propuesta de medidas generales y/o individuales a adoptar.
Segundo.- Cumplido lo que antecede, se abrirá un período de información pú-
blica, por plazo de 20 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y al
menos en uno de los diarios locales de mayor difusión, para que durante el mismo,
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que estime pertinentes.
Tercero.- A la vista de las alegaciones presentadas, y previos los informes
técnicos pertinentes en relación con las mismas, la declaración de ZAS se realizará
mediante Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y determinará:
a) El ámbito territorial de la ZAS.
b) El régimen especial aplicable a la misma, en el que se detallarán los efectos que conlleve la declaración de ZAS.
c) La fecha de entrada en vigor.
2. Una vez se haya conseguido reducir el nivel de ruido exterior hasta el límite
máximo regulado en el artículo 7 de esta Ordenanza, se dejará sin efecto la declaración de ZAS por acuerdo de Ayuntamiento Pleno, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que se mantengan determinadas limitaciones
tendentes a garantizar la observancia de dicho nivel máximo de ruido externo.
Artículo 37.- Efectos de la declaración de Zona Acústicamente Saturada
1. Las ZAS quedarán sujetas a un régimen especial de actuaciones que perseguirá la progresiva reducción de los niveles sonoros, hasta alcanzar los establecidos con carácter general en esta Ordenanza.
2. A tenor de las circunstancias concurrentes, podrán adoptarse todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Limitación de régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente.
b) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la vía pública, y
retirada temporal de las licencias concedidas al efecto.
c) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado.
d) Establecimiento de límites de emisión más restrictivos que los de carácter
general, exigiendo a los titulares de las actividades las medidas correctoras complementarias.
e) Prohibición de instalar, modificar, o ampliar las actividades que, expresamente, se determinen y que puedan ser origen de la saturación, incluso en la Zona
f) Prohibición de actividades comerciales o publicitarias en la vía pública.
g) Cualquier otra medida tendente a la consecución del nivel de ruido regulado en esta Ordenanza.
Título III.- PERTURBACIONES POR VIBRACIONES
Artículo 38.- Valores límites de vibraciones
1. Se establece como unidad de medida del grado de medida del grado de vibración existente en los edificios, la aceleración en metros por segundo al cuadrado
2. Para valorar el grado de molestia se utilizará el índice de percepción vibratoria K, respetándose el protocolo de medida establecido en la norma ISO2631-2 al
menos en los paramentos horizontales.
3. Ninguna actividad o fuente vibratoria podrá transmitir unos valores de vibración (curvas K del Anexo II), superiores a los siguientes:
Valor límite de recepción de vibraciones en ambientes interiores (coeficiente
a) Hospitales, quirófanos y
b)Viviendas y residencias
d) Almacenes y comercios
4. El coeficiente K de una vibración será el que corresponde a la curva de
mayor valor de las indicadas en el gráfico del Anexo antes citado, que contenga algún punto del espectro de la vibración considerada.
Artículo 39.- Medición de vibraciones
Para la medición de las vibraciones se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El nivel de evaluación de vibraciones se obtendrá en el momento y lugar en
que la molestia sea más acusada.
b) El nivel de evaluación se obtendrá mediante la medida de la aceleración
eficaz en el rango de frecuencias comprendido entre 1 y 80 Hz, y se expresará en
términos del índice de percepción vibratoria K.
c) Elección de la ubicación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar
de forma que la dirección de medida deseada coincida con la de su máxima sensibi-
lidad (generalmente en la dirección de su eje principal). Se buscará una ubicación
del acelerómetro de manera que las vibraciones de la fuente le lleguen al punto de
medida por el camino más directo posible (normalmente en dirección axial al mismo).
d) La medición de la vibración se realizará durante un período de tiempo significativo en función del tipo de fuente vibrante. De tratarse de episodios reiterativos
(paso de trenes, arranque de compresores, etc.) se deberá repetir la medición al
menos tres veces, dándose como resultado de la medición, la media de los obtenidos.
e) Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de forma
que la unión con la superficie de vibración sea lo más rígida posible. El montaje ideal
es mediante un vástago roscado que se embute en el punto de medida. La colocación de una capa delgada de grasa en la superficie de montaje, antes de fijar el acelerómetro, mejora de ordinario la rigidez del conjunto. Se admite el sistema de colocación consistente en el pegado del acelerómetro al punto de medida mediante una
delgada capa de cera de abejas o procedimiento similar. Se admite asimismo, un
imán permanente como método de fijación cuando el punto de medida está sobre
superficie magnética plana.
f) Influencia de ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento del cable de
conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias, así como los efectos de doble pantalla en dicho cable de conexión producida por proximidad a campos electromagnéticos.
TÍTULO IV.- CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Artículo 40.- Requisitos generales
Serán condiciones generales de obligado cumplimiento para la autorización de actividades en edificios habitados, o colindantes con éstos, las siguientes:
1ª.- La realización de un estudio detallado in situ, de las condiciones acústicas
del local y, en su caso, de las medidas correctoras previstas, encaminadas a minimizar los posibles ruidos y vibraciones producidos en el mismo.
2ª.- Para aquellos locales cuyos focos emisores de ruido sean contiguos a
otras edificaciones, se deberá garantizar el cumplimiento de los niveles señalados
en los artículos 7 y 8 de esta Ordenanza en cada una de las zonas afectadas.
Artículo 41.- Actividades musicales
Para conceder licencia de instalación de una actividad con equipo de música
o que desarrolle actividades musicales, además de la documentación que legalmente se exija en cada caso, será preciso presentar estudio realizado por técnico competente que contenga los siguientes aspectos de la instalación:
a) Descripción del equipo musical, incluyendo potencia acústica y gama de
b) Número de altavoces, ubicación de los mismos y descripción de medidas
correctoras, contemplando aspectos como la direccionabilidad y sujeción de aquellos.
c) Descripción de los sistemas de aislamiento acústico, con detalle de las características del aislamiento, especificando al menos gamas de frecuencia y absorción acústica.
d) Cálculo justificativo del tiempo de reverberación y aislamiento para todo el
A efectos de dicho cálculo, los niveles de emisión sonora considerados, para
los diferentes tipos de actividades indicados en el artículo 15 de esta Ordenanza, no
podrán ser inferiores a los siguientes:
- Locales del apartado a)
- Locales del apartado b)
- Locales del apartado c)
- Locales del apartado d)
Además del ruido musical se tendrá en cuenta el producido por otros elementos del local, como extractores, cámaras frigoríficas, grupos de presión, etc..
e) Descripción y características detalladas del equipo limitador con que se
dotará al equipo musical, comprobando que cumple las especificaciones señaladas
Artículo 42.- Actividades clasificadas
Para la concesión de licencia de actividad clasificada se deberán describir,
mediante estudio técnico, las medidas correctoras referentes a aislamiento acústico
y vibraciones. Este estudio, que formará parte del Proyecto o Memoria que se presente, en cumplimiento de la Ley de Actividades Clasificadas y de sus normas de
desarrollo, tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
A) Una Memoria comprensiva de las siguientes determinaciones:
1ª.- Descripción del tipo de actividad y horario previsto.
2ª.- Descripción del local, indicando los usos de los locales colindantes y su
situación relativa respecto de usos residenciales. Se indicará, en su caso, si el suelo
del local está constituido por un forjado, es decir, si existen otras dependencias bajo
el mismo (sótanos, garajes, etc.).
3ª.- Detalle y situación de las fuentes sonoras, vibratorias o productoras de
ruidos de impacto.
Para la maquinaria e instalaciones auxiliares se especificará: potencia eléctrica (en kW), potencia acústica (en dB) o bien nivel sonoro a 1 metro de distancia y
demás características específicas (carga, frecuencia, etc.).
En su caso se indicará las características y marca del equipo de reproducción
o amplificación sonora (potencia acústica y rango de frecuencias), número de altavoces, etc..
Se valorarán las posibles molestias producidas por la entrada-salida de vehículos, operaciones de carga y descarga, etc., funcionamiento de maquinaria auxiliar
durante la noche, etc..
4ª.- Evaluación del nivel de emisión, a partir de los datos del apartado anterior.
A los efectos de su cálculo, los niveles de emisión no podrán ser inferiores a
los indicados en el artículo anterior para cada tipo de actividades.
5ª.- Niveles sonoros de recepción en el ambiente exterior y locales colindantes y de su zona de influencia según su uso y horario de funcionamiento de acuerdo
con lo dispuesto en el Título II de esta Ordenanza.
6ª.- Diseño y justificación de las medidas correctoras.
6ª.a) Para ruido aéreo, se calculará el nivel de aislamiento de acuerdo con las
especificaciones de exigencia indicadas en la presente Ordenanza.
En el cálculo se tendrá en cuenta la posible reducción del nivel de aislamiento
por transmisiones indirectas, y transmisión estructural. Se indicarán las características y composición de los elementos proyectados.
Para las tomas de admisión y bocas de expulsión de aire, se justificará el grado de aislamiento de los silenciadores y sus características.
Para la maquinaria y/o equipos de ventilación-climatización situados al exterior se justificarán asimismo las medidas correctoras.
6ª.b) En caso de ruido estructural por vibraciones, se indicarán las características y montaje de los elementos antivibratorios proyectados, y cálculo donde se
aprecie el porcentaje de eliminación de vibraciones obtenido con su instalación.
6ª.c) En caso de ruido estructural por impactos, se describirá la solución técnica diseñada para la eliminación de dichos impactos. En locales de espectáculos,
establecimientos públicos, o actividades recreativas, se tendrá especial consideración del impacto producido por mesas y sillas, barra, pista de baile, lavado de vasos,
7ª.- Justificación de que el funcionamiento de la actividad no superará los límites establecidos.
B) A la Memoria se acompañará un juego de Planos con el siguiente contenido mínimo:
1) Plano de situación del local respecto de locales colindantes y usos residenciales.
2) Plano de situación de las fuentes sonoras.
3) Detalle de los aislamientos acústicos, antivibratorios y contra los ruidos de
impacto, materiales y condiciones de montaje.
Artículo 43.- Condiciones acústicas de nuevos emplazamientos urbanísticos
1. En las nuevas urbanizaciones o aquellas derivadas de convenios urbanísticos, los promotores y/o los constructores estarán obligados a realizar una evaluación
previa de las condiciones acústicas de la urbanización, que formará parte del proyecto, como anexo al mismo.
2. Dicha evaluación contendrá, como mínimo:
a) Descripción de la urbanización: Situación, número de viviendas y tipología
b) Determinación, mediante modelo de predicción o cualquier otros sistema
técnico adecuado, de los valores de emisión sonora en período diurno y nocturno
producidos por las fuentes sonoras de ruido móviles, a 1,5 metros de la fachada de
las viviendas más afectadas en razón de su ubicación, orientación o distancia.
c) Cuando los niveles sonoros a que se refiere el párrafo anterior superen los
establecidos en la presente Ordenanza, se exigirá la incorporación de soluciones
técnicas al proyecto que garanticen el cumplimiento de los mencionados límites.
Artículo 44.- Instalaciones en nuevas edificaciones
A los efectos de garantizar que las instalaciones comunitarias de los edificios
de nueva implantación no generen niveles sonoros que superen los indicados en
esta Ordenanza, después de la finalización de la obra, y con carácter previo a la
concesión de la licencia de primera ocupación, el responsable de la Dirección de
Obra deberá presentar un certificado suscrito por técnico competente, en que se
hagan constar los niveles de inmisión correspondientes a las instalaciones en cuestión obtenidos mediante la metodología indicada en esta Ordenanza.
Artículo 45.- Control
1. Con carácter previo a la concesión de licencia de apertura de una actividad,
se comprobará por los Servicios Municipales si la instalación se ajusta a los estudios
técnicos presentados y autorizados por la Administración Municipal.
2. De igual forma, y previamente a la concesión de licencia de apertura o autorización de funcionamiento, los Servicios Técnicos Municipales comprobarán la
efectividad real de las medidas correctoras aplicadas en orden al cumplimiento de la
Artículo 46.- Otras limitaciones
Todas las actividades susceptibles de producir molestias por ruido, deberán
ejercer su actividad con las puertas y ventanas cerradas, evitando así la transmisión
de ruidos al exterior que supere los límites recogidos en la presente Ordenanza.
TÍTULO V.- INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Capítulo Primero.- De la Inspección
Artículo 47.- Control de ruidos y vibraciones
1. El personal municipal a quien se asigne esta competencia y, en todo caso,
los agentes de la Policía Local, podrán llevar a cabo visitas de inspección a las instalaciones y actividades afectadas por lo dispuesto en esta Ordenanza, a los efectos
de comprobar el cumplimiento de las determinaciones de la misma.
2. Los titulares de los establecimientos y actividades productoras de ruidos y
vibraciones deberán permitir a personal inspector el empleo de los aparatos medidores, facilitando tanto el correspondiente procedimiento de medición, como el acceso
a sus instalaciones o focos generadores de ruidos, colaborando con aquél, para lo
que dispondrán el funcionamiento de la maquinaria y de más elementos de la actividad a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen los inspectores,
pudiendo presenciar la inspección.
Artículo 48.- Acta de infracción
1. Comprobado por los inspectores o agentes municipales que el funcionamiento de la actividad o instalación incumple la presente Ordenanza, levantarán acta
de dicha infracción, de la que entregarán copia al titular o encargado de las mismas.
2. Constatada la infracción, el Ayuntamiento de León, previa audiencia al interesado, iniciará el correspondiente procedimiento sancionador o señalará, en su caso, las medidas correctoras necesarias, así como el plazo concedido al infractor para
llevar a cabo dichas medidas.
Artículo 49.- Denuncia
1. Toda persona, natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento de
León la existencia de focos contaminadores que contravengan las prescripciones de
2. Con carácter general, la denuncia se formulará por escrito, admitiéndose,
no obstante, la denuncia verbal en los casos de reconocida urgencia o gravedad.
3. De resultar la denuncia temerariamente infundada serán de cargo del denunciante los gastos que se originen por la inspección que el Ayuntamiento realice.
Artículo 50.- Requisitos de la denuncia
1. El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por
la normativa general para las solicitudes realizadas a la Administración, los datos
precisos para facilitar a los inspectores o agentes municipales la correspondiente
2. Presentado el escrito de denuncia, el interesado podrá exigir recibo justificativo de la misma o que le sea sellada una copia simple del citado escrito, que suplirá a aquél.
Artículo 51.- Comprobación de la denuncia
Recibida la denuncia, se continuará el expediente con la práctica de las inspecciones y comprobaciones que se especifican en los artículos 47 y 48 anteriores,
adoptándose, en su caso, las medidas cautelares necesarias, hasta la resolución
final del expediente.
Capítulo Segundo.- De las infracciones
Artículo 52.- Concepto y clases
1. Tendrán la consideración de infracción administrativa los actos u omisiones
que contravengan las normas contenidas en la presente Ordenanza en relación con
los focos perturbadores a que se refiere la misma.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente
Ordenanza generarán responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales correspondientes.
2. Son responsables de las infracciones:
a) Los propietarios poseedores o responsables de los focos de ruido.
b) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales.
c) Los titulares de la actividad.
d) Los técnicos que emitan las certificaciones correspondientes.
e) Los titulares o conductores de los vehículos a motor.
f) Los causantes de la perturbación.
3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación, la responsabilidad será subsidiaria.
Artículo 54.- Infracciones en materia de ruidos
1. Tendrán la consideración de infracciones leves en materia de ruidos,
a) Superar en menos de 5 (CINCO) dBA los niveles de ruido máximos admisibles establecidos en esta Ordenanza.
b) Producir ruidos con las puertas o ventanas abiertas superando los niveles
recogidos en la presente Ordenanza, según indica el artículo 46.
c) El incumplimiento de cualquier otra prescripción recogida en esta Ordenanza que no haya sido tipificada como infracción grave o muy grave.
2. Tendrán la consideración de infracciones graves en materia de ruidos, las
a) La comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de un año.
b) Superar en 5 (CINCO) o más dBA los niveles máximos permitidos por esta
c) La no presentación del vehículo a inspección, habiendo sido requerido para
ello. A tal efecto se considerará como no presentación el retraso superior a 10 días.
d) No facilitar o dificultar las labores de inspección a que se refiere el artículo
47 de esta Ordenanza.
e) La incomparecencia, sin causa justificada y debidamente acreditada, a las
citaciones de los Servicios Municipales para facilitar el acceso a las fuentes generadoras de ruido y/o vibraciones, obstaculizando la labor de la inspección municipal.
3. Tendrán la consideración de infracciones muy graves en materia de ruidos,
a) La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de tres años.
b) La no presentación del vehículo a inspección oficial, cuando dándose el supuesto del apartado c) del número anterior, se requiriese de nuevo al titular del vehículo para su presentación en el plazo de 10 días y no lo hiciese, o si presentado, los
resultados de la inspección superasen los límites indicados en el apartado b) de dicho número.
c) Manipular o tener fuera de servicio los equipos limitadores de volumen a
los que se refiere el artículo 17 de esta Ordenanza.
d) La emisión de informes o certificados que no se ajusten a la realidad.
e) El ejercicio de actividades sin licencia, o sin la autorización previa preceptiva, o con la licencia caducada o suspendida, o el incumplimiento de las condiciones
impuestas en las licencias o autorizaciones otorgadas.
f) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la adopción de medidas de carácter provisional o de las medidas correctoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.
Artículo 55.- Infracciones en materia de vibraciones
1. En materia de vibraciones se considerará como infracción leve obtener niveles de transmisión correspondientes a la curva K del gráfico inmediatamente superiores a la máxima admisible para cada situación.
2. Se considerarán infracciones graves en materia de vibraciones:
b) Obtener niveles de transmisión correspondientes a dos o más curvas K inmediatamente superiores a las máximas admisibles para cada situación.
3. Tendrá la consideración de infracción muy grave en materia de vibraciones,
la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de tres años.
Capítulo Tercero.- De las sanciones
Artículo 56.- Sanciones
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad
civil y/o penal, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza tipificadas
en los artículos 54 y 55 anteriores, darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con multa de
hasta 6.010,12 euros.
b) Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de
c) Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con multa
de hasta 300.506,05 euros.
2. Además de la sanción pecuniaria a que se refieren los apartados a), b) y c)
del punto anterior, las infracciones cometidas podrán sancionarse con suspensión
temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental, con los siguientes límites:
a) De hasta 3 (TRES) meses, en el caso de infracciones leves.
b) De hasta 6 (SEIS) meses, en el caso de infracciones graves.
c) De hasta 1 (UN) año, en el caso de infracciones muy graves.
Artículo 57.- Graduación de las sanciones
1. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo en cada caso concreto
a las siguientes circunstancias, que se apreciarán en su conjunto:
b) La gravedad del daño producido, tanto real, como potencial.
d) La reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones.
2. La aplicación de las anteriores circunstancias se realizará de la siguiente
a) Cuando concurran simultáneamente dos de tales circunstancias la cuantía
de la sanción se incrementará en un 30 por 100.
b) Cuando concurran simultáneamente tres de las circunstancias descritas, la
cuantía de la sanción se incrementará en un 60 por 100.
c) Cuando concurran simultáneamente todas las circunstancias descritas, la
cuantía de la sanción se incrementará en un 100 por 100.
3. Será considerado reincidente el titular del vehículo o actividad que hubiese
sido sancionado anteriormente una o más veces, por el mismo concepto, dentro de
los doce meses precedentes a la comisión de la infracción.
Artículo 58.- Competencia para sancionar
1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en los artículos anteriores corresponderá:
a) Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de León, en el caso de
sanciones pecuniarias hasta 12.020,24 euros, y, en todo caso, cuando la sanción
consista en la suspensión temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones
causantes del daño ambiental.
b) A los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 31 del Decreto 3/1995, de
12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones, en el caso de sanciones pecuniarias superiores a 12.020,24 euros.
2. El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de León podrá delegar,
total o parcialmente, la citada competencia, con los requisitos establecidos en las
normas administrativas en vigor.
Artículo 59.- Medidas cautelares
1. Sin perjuicio de cómo se resuelva el expediente sancionador, cuando se
haya incoado procedimiento sancionador por infracción de lo dispuesto en la presente Ordenanza, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, y previa audiencia del interesado, las medidas
de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de
los efectos de la infracción y atender a las exigencias de los intereses generales.
2. Tales medidas cautelares podrán consistir en:
a) El precintado inmediato de la instalación, si la misma supera en más de 10
dBA los límites de niveles sonoros establecidos en la presente Ordenanza para el
período nocturno, o en más de 15 dBA los límites de niveles sonoros establecidos en
la misma para el período diurno.
Dicho precinto podrá ser levantado para efectuar las operaciones de reparación y puesta a punto. Sin embargo, la instalación no podrá ponerse en marcha hasta que el personal inspector municipal autorice el funcionamiento de la misma.
b) El precintado inmediato de todos aquellos equipos o aparatos que, en el
momento de verificarse una inspección municipal, estén instalados y no estuvieran
amparados por la licencia obtenida para el funcionamiento de la industria.
El citado precinto podrá ser levantado cuando tales equipos y aparatos cuenten con la preceptiva autorización municipal.
c) La adopción de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la
continuidad en la producción del daño o de las molestias originadas.
d) La clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones o del establecimiento.
e) La suspensión temporal de la licencia o autorización para el ejercicio de la
actividad por el titular.
Capítulo Cuarto.- Del procedimiento sancionador
Artículo 60.- Procedimiento sancionador
La imposición de sanciones requerirá la instrucción del correspondiente expediente administrativo sancionador, que se regulará por lo establecido en el Título IX
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el Decreto 189/1994, de 25
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y cuantas otras disposiciones
Única.- Periodo de adaptación
1. Los límites de calidad sonora establecidos en el Capítulo Primero del Título
II de esta Ordenanza serán de aplicación tanto a las actividades e instalaciones de
nueva implantación, como a las que se encuentren ya en funcionamiento, ejercicio o
uso, sean éstas públicas o privadas.
Las actividades e instalaciones ya existentes deberán adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Capítulo
Primero del Título II de esta Ordenanza, en el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
2. En cuanto a las restantes prescripciones contenidas en la presente Ordenanza, quedan sujetas a las mismas todas las actividades e instalaciones, públicas o
privadas, que soliciten licencia o autorización a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza.
Para las actividades e instalaciones en funcionamiento, ejercicio o uso, que
dispongan de licencia a la entrada en vigor de esta Ordenanza o la hubieran solicitado con anterioridad, dichas prescripciones serán exigibles en su totalidad en los supuestos de ampliación, modificación, cambio de titularidad, uso o actividad, o cuando, habiéndose formulado denuncia, se constate la comisión de infracción a lo dispuesto en la presente Ordenanza, y, en todo caso, en el plazo de un año contado a
3. La colocación de las “placas de información” a que se refieren los puntos 6
y 7 del artículo 8 de esta Ordenanza será exigible para las actividades e instalaciones a las que se refiere el citado artículo que soliciten licencia o autorización a partir
de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Las actividades e instalaciones en funcionamiento que dispongan de licencia
a la entrada en vigor de esta Ordenanza o la hubieran solicitado con anterioridad,
deberán solicitar e instalar las citadas placas en el plazo máximo de un año, contado desde la entrada en vigor de la misma.
4. En todo caso las actividades e instalaciones ya existentes deberán cumplir
las exigencias de funcionamiento establecidas con anterioridad a la entrada en vigor
5. Los plazos de adecuación a que se refiere la presente Disposición Transitoria Única comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la actual
“Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones” aprobada definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
en su reunión del día 3 de mayo de 1996.
Primera.- Normas jurídicas de rango superior
La promulgación de normas jurídicas de rango superior al de esta Ordenanza,
que afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquéllas, sin perjuicio, en su caso, de la adaptación de la Ordenanza a lo dispuesto en tales normas.
Segunda.- Desarrollo de la Ordenanza
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de León, en el ejercicio de
sus competencias, podrá desarrollar los artículos de la presente Ordenanza mediante Bandos o Resoluciones de aplicación general.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de León, una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno.
Analizador de frecuencias: Equipo de medición acústica que permite analizar las
componentes en frecuencias de un sonido.
Diferencia de nivel estandarizada ponderada (DnT,w):
Se obtiene conforme a la norma UNE-EN-ISO-717-1, o cualquier otra que la
sustituya, a partir de la “Diferencia de niveles estandarizada”, definida por:
DnT = L1 – L2 + 10 lg T/0,5 dB
L1 es el nivel de presión acústica medio en el recinto emisor.
L2 es el nivel de presión acústica medio en el recinto receptor.
T es el tiempo de reverberación en el recinto receptor.
La diferencia de niveles estandarizada (DnT) se medirá como se indica en la
norma UNE-EN ISO 140-4 y 5, o cualquier otra que la sustituya.
D: Aislamiento acústico bruto entre dos locales. Se define como la diferencia
de niveles de presión sonora entre el local emisor y el receptor.
En particular, D125 = Aislamiento acústico bruto en la banda de octava de 125
Decibelio: Unidad de medida convenida habitualmente para expresar la magnitud
del sonido. El número de decibelios de un sonido es igual a 10 veces el valor del
logaritmo decimal de la relación entre la energía asociada al sonido y una energía
que se toma como referencia.
Este valor también puede obtenerse de forma equivalente estableciendo la relación entre los cuadrados de las correspondientes presiones sonoras, en este caso
el factor 10 veces deberá sustituirse por 20 veces ya que el logaritmo de un número
al cuadrado es igual al doble del logaritmo del citado número.
En concreto, se define Nivel de Presión Sonora, o Lp (también NPA, NPS o
SPL):
Lp = 10 log10 (P / P0)2 = 20 log10 (P / P0) siendo P = presión sonora
Fast (Rápido): Es una característica de respuesta del detector. Efectúa lecturas cada 125 milisegundos, que corresponde a una respuesta rápida.
Impulse (Impulso): Es una característica de respuesta del detector. Es el modo
más rápido de medida puesto que se realizan lecturas cada 35 milisegundos.
Intensidad de vibraciones existentes: Valor eficaz de la aceleración vertical, en
tercios de octava, entre 1 y 80 Hz expresados en m/s2. Se valorará mediante el índice de percepción vibratoria K.
LAeqT: Nivel sonoro continuo equivalente expresado en dBA.
Se define en la norma ISO 1996 como el valor del nivel de presión sonora en
dB en ponderación A, de un sonido estable que en un intervalo de tiempo T, posee
la misma presión sonora cuadrática media que el sonido que se mide y cuyo nivel
LMAX: Lp (SPL) máximo medido desde la última puesta a cero del instrumento.
LMIN: Lp (SPL) mínimo medido desde la última puesta a cero del instrumento.
L’n: Nivel normalizado de ruido de impacto en edificios. Es el nivel de presión sonora medio en el recinto receptor normalizado a una absorción sonora de 10 m2, cuando el divisorio separador respecto al recinto superior es excitado por la máquina de
impactos normalizada según se describe en la Norma UNE EN ISO 140-7. Es función de la frecuencia. Se definen mediante la siguiente expresión:
L’ n = L + 10 lg(A/10) dB
L es el nivel medio de presión en el recinto, en dB.
A es el área de absorción equivalente del recinto receptor, en m2
T es el tiempo de reverberación del recinto receptor, en segundos
L’nw: Nivel global de ruido de impacto en edificios. Es el valor a 500 Hz de la curva
de referencia ajustada a los valores experimentales L’n según el método especificado en la norma UNE-EN ISO 717-2. Si los niveles experimentales están dados para
bandas de octava, el valor a 500 Hz se reduce en 5 dB.
Lp: Nivel de presión sonora definido por la relación:
Lp = 20 log (P / Po)
Po = 20 10-6 Pa
LW: Nivel de potencia sonora definido por la expresión:
Lw = 10 log (W/Wo)
Wo = 10-12 W
Mapa sonoro (o acústico): Representación gráfica de los niveles de ruido existentes en un territorio, ciudad o espacio determinado por medio de una simbología adecuada.
Nivel de recepción: Es el nivel de presión acústica existente en un determinado
lugar, originado por una fuente sonora que funciona en un emplazamiento diferente.
Nivel sonoro escala A: Es el nivel de presión acústica en decibelios, medido mediante un sonómetro con filtro de ponderación A, según Norma UNE 20464-90. El
nivel así medido se denomina dBA. Simula la respuesta del oído humano. También
denominado LpA.
Nivel sonoro exterior: Es el nivel sonoro de presión acústica en dBA procedente de
una actividad (fuente emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepción.
Nivel sonoro interior: Es el nivel sonoro de presión acústica en dBA, procedente de
una actividad (fuente emisora) y medida en el interior del edificio receptor, en las
condiciones de abertura o cerramiento en las que el nivel de ruido sea máximo.
El nivel sonoro interior sólo se utilizará como indicador del grado de molestia
por ruido en un edificio cuando se suponga que el ruido se transmite desde el local
emisor por la estructura y no por vía aérea de fachada, ventanas o balcones, en cuyo caso el criterio a aplicar será el de nivel sonoro exterior.
1/1-Octava: Cualquier parte del espectro de frecuencia entre f1 y f2, siendo f2 = 2 · f1.
Sin embargo, las normas recomiendan que utilice solo algunas octavas (estas
octavas se definen mediante sus frecuencias centrales según norma UNE 74002).
1/3-Octava: Cualquier parte del espectro de frecuencias entre f1 y f2, siendo f2 = 2 1/3
En una escala logarítmica, el ancho de una banda de 1/3 de octava es geométricamente igual a 1/3 de una octava. (Estos tercios de octavas se definen mediante sus frecuencias centrales según norma UNE 74002).
P: Valor eficaz de la presión acústica producida por una fuente sonora.
Pmax: Nivel máximo de presión acústica desde la última puesta a cero del instrumento.
Presión acústica de referencia (Po): Es la que corresponde a una presión sonora
de 20 micropascales (20 µPa) que es como promedio, el umbral de audición del oído
Presión sonora: La diferencia instantánea entre la presión originada por la energía
sonora y la presión media barométrica en un punto determinado del espacio.
Presión sonora RMS: La raíz cuadrada de la media cuadrática de la presión sonora. Se denomina presión eficaz.
Ruido: Es cualquier sonido que moleste o incomode a los seres humanos, o que
produce o tiene el efecto de producir un resultado psicológico y fisiológico adverso
Ruido continuo: Es aquel que se manifiesta ininterrumpidamente durante más de
cinco minutos. A su vez, dentro de este tipo de ruidos se diferencian tres situaciones
posibles, fluctuante, uniforme o variable.
Ruido continuo-fluctuante: Es aquel ruido continuo cuyo nivel de presión acústica
(LpA), utilizando la posición de respuesta rápida (fast) del equipo de medida, varía
entre unos límites que difieren en más de 6 dBA.
Ruido continuo-uniforme: Es aquel ruido continuo cuyo nivel de presión acústica
(LpA), utilizando la posición de respuesta rápida (fast) del equipo de medida, se mantiene constante o bien los límites en que varía difieren en menos de 3 dBA.
Ruido continuo-variable: Es aquel ruido continuo cuyo nivel de presión acústica
entre unos límites que difieren entre 3 y 6 dBA.
Ruido de fondo: Es el nivel de presión sonora existente en ausencia del ruido objeto de la inspección.
Ruido esporádico: Es aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante
un período de tiempo igual o menor de 5 minutos.
Ruido esporádico-aleatorio: Es aquel ruido esporádico que se produce de forma
Ruido esporádico-intermitente: Es aquel ruido esporádico que se repite con una
periodicidad cuya frecuencia es posible determinar.
Ruido impulsivo: Es aquel ruido procedente de un sonido impulsivo.
Slow (Lento): Es una característica de respuesta del detector. Efectúa lecturas cada
1 segundo, que corresponde a una respuesta lenta.
Sonómetro: Instrumento destinado a efectuar medidas acústicas. Está compuesto
básicamente por micrófono, filtros de ponderación, detector, integrador e indicador o
visualizador. Debe cumplir con lo indicado en las normas UNE-EN-60651 y UNE-EN60804.
Tono puro: Cualquier sonido que pueda ser percibido como un tono único o una
sucesión de tonos únicos.
A los efectos de esta Ordenanza se considera que hay un tono puro cuando, analizando el ruido en tercios de octava, hay en una banda una diferencia con la media
aritmética del ruido en las cuatro bandas laterales contiguas (dos inferiores y dos
superiores) superior o igual a 15 dB para las bandas de 25 a 125 Hz, a 8 dB para las
de 160 a 400 Hz y a 5 dB para las de 500 a 10.000 Hz.
Umbral de percepción de vibraciones: Mínimo movimiento del suelo, paredes,
techos o estructuras, capaces de originar en la persona normal una conciencia de
vibración por métodos directos, tales como las sensaciones táctiles o visuales de
Vibraciones: El parámetro que se utilizará como indicativo del grado de vibración
existente en los edificios será el valor eficaz de la aceleración vertical en m/s2 y en
tercios de una octava entre 1 y 80 Hz.
ANEXO II: Factor K para la determinación de la molestia producida
por vibraciones en los edificios
ANEXO III: Procedimientos de medición y limites máximos de
nivel sonoro en vehículos
1. Procedimiento de medición de las emisiones sonoras de los vehículos en vía pública de carácter orientativo-preventivo.Para valorar el nivel de ruido producido por el vehículo se deberá determinar
previamente el nivel de ruido de fondo y en su caso realizar las correcciones oportunas según se indica en el artículo 12.
Las mediciones se realizarán colocando el sonómetro calibrado entre 1,2 y
1,5 metros por encima del suelo y a 3,5 metros del vehículo, en la dirección de
máxima emisión sonora.
El modo de respuesta del sonómetro será “Fast” y el nivel sonoro se medirá
mediante LMAX.
Las condiciones de funcionamiento de los motores para las mediciones serán
1ª) El régimen del motor en revoluciones/minuto se estabilizará a 3/4 del régimen de potencia máxima.
2ª) Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rápidamente el mando
de aceleración a la posición de “ralentí”. El nivel sonoro se mide durante un período
de funcionamiento que comprende un breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, más toda la duración de la deceleración, considerando como resultado válido de
la medida el correspondiente a la indicación máxima del sonómetro (LMAX).
3ª) Para el caso específico de ciclomotores se estará a lo dispuesto en el Decreto 1439/72 o cualquier otro que lo sustituya.
2. Procedimiento de comprobación de las emisiones sonoras de los vehículos en centros oficiales de medición.La medición de los niveles sonoros emitidos por los vehículos se realizará de
acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas para la homologación de vehículos en lo que se refiere al ruido por ellos producido, de acuerdo con la normativa
3. Limites máximos de nivel sonoro en vehículos.3.1. CICLOMOTORES
Se estará a lo dispuesto en el Decreto 1493/72 o cualquier otro que lo sustituya.
3.2. VEHÍCULOS DE 2 ó 3 RUEDAS Y CUADRICICLOS
3.2.1. Fabricados antes del 31-12-1.994
De ≤ 80 cc
De > 80 cc y ≤ 175 cc
De >175 cc
3.2.2. Fabricados a partir del 31-12-1.994
3.3. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
3.3.1. Matriculados antes del 1-10-1.996
Categoría M2 con peso máximo ≤ 3,5 t
Categoría M2 con peso máximo >3,5t
Categorías M2 y M3 con motor de potencia ≤ 147 kW (ECE)
Categorías N2 y N3
Categoría N3 con motor de potencia ≤ 147 kW (ECE)
Categoría M: Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que
tengan cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de una
Categoría M1: Vehículos de motor destinados al transporte de personas con
capacidad para ocho plazas sentadas como máximo, además del asiento del conductor.
Categoría M2: Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad
de más de ocho plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan
un peso máximo que no exceda de las cinco toneladas.
Categoría M3: Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad
un peso máximo que exceda de las cinco toneladas.
Categoría N: Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y
que tengan cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de
Categoría N1: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan
un peso máximo que no exceda de 3,5 toneladas.
Categoría N2: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan
un peso máximo que exceda de 3,5 toneladas, pero que no exceda de 12 toneladas.
Categoría N3: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan
un peso máximo que exceda de 12 toneladas.
1ª.- En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un semirremolque,
el peso máximo que debe ser tenido en cuenta para la clasificación del vehículo es
el peso en orden de marcha del tractor, más el peso máximo del semirremolque aplicado sobre el tractor, y, en su caso, añadiendo el peso máximo de la carga propia
2ª.- Se asimilan a mercancías, los aparatos e instalaciones que se encuentren
sobre ciertos vehículos especiales no destinados al transporte de personas (vehículos-grúa, vehículos-taller, vehículos publicitarios, etc.).
3.3.2. Matriculados a partir del 1 de octubre de 1996
Vehículos destinados al transporte de personas, cuyo número 74 dBA
de asientos no exceda de nueve, incluido el correspondiente al
Vehículos destinados al transporte de personas, cuyo número
de asientos sea superior a nueve, incluido el correspondiente al
conductor, y cuya masa máxima autorizada no exceda de 3,5
- Con un motor de potencia inferior a 150 kW
- Con un motor de potencia no inferior a 150 kW
Vehículos destinados al transporte de personas y que estén
equipados con más de nueve asientos, incluido el del conductor;
vehículos destinados al transporte de mercancías:
- Cuya masa máxima autorizada no exceda de 2 tonela- 76 dBA
- Cuya masa máxima autorizada esté entre 2 y 3,5 tone- 77 dBA
Vehículos destinados al transporte de mercancías y cuya masa
máxima autorizada exceda de 3,5 toneladas:
- Con un motor de potencia inferior a 75 kW
- Con un motor cuya potencia esté entre 75 kW y 150 kW 78 dBA
ANEXO IV.- Características de la placa que se colocará en la entrada
de aquellos locales que expresamente soliciten superar en su actividad
los niveles sonoros de 90 dBA de emisión en el interior de los locales
usados al efecto
Dimensiones de la placa:
408 mm x 262 mm
Chapa de acero galvanizado con tratamiento anticorrosión
En negro, con letras de 19 mm de altura
En el texto figurará la palabra “ATENCIÓN”
en letras rojas de 54 mm de altura
Directa, con lámparas de seguridad de 100 W.
Se admitirá igualmente el uso de lámparas PL o SL con
un mínimo de 25 W de consumo, equivalentes a
6.088 lúmenes
ANEXO V.- Características de la placa que se colocará en el exterior
de los locales públicos en los que se disponga de equipo de música o en
los que se desarrollen actividades musicales, de forma perfectamente visible
En negro, con letras de 4 mm de altura
Excmo. Ayuntamiento de León (escudo)
Número de licencia de apertura:
Tipo de licencia de apertura:
Aforo máximo permitido en el interior:
Niveles de presión sonora máximo (en dBA) autorizados en el interior:
Horario autorizado de apertura y cierre:
León, Abril de 2003
ordenanza municipal_19_junio_05
Precio Público de la Revista Cruz de Guía
Una Ordenanza permitirá reducir la Renta de Alquiler a los inquilinos de viviendas municipales

References: artículo 45

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 7
 artículo 13

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 Real Decreto 

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 Real Decreto

 Real Decreto 

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 7

Artículo 36
 artículo 7

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 15

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51
 resolución

Artículo 52

Artículo 54
 artículo 46
 artículo
47
 artículo 17
 artículo 59

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 31

Artículo 59
 resolución 

Artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 12