Source: https://www.scribd.com/doc/64657703/cteseccionhe4
Timestamp: 2016-10-25 01:22:18+00:00

Document:
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet Musiccteseccionhe4Uploaded by Gote HdezEg5 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDocumento Básico HE Ahorro de EnergíaHE 4 - 1 Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1 Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 2 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable; c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo; d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 3 En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos. 1.2 Procedimiento de verificación 1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1; b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3; c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 2 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 1 Las contribuciones solares que se recogen a continuación tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por las administraciones competentes. 2.1 Contribución solar mínima 1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto Joule. Tabla 2.1. Contribución solar mínima en %. Caso general Demanda total de ACS del edificio (I/d) Zona climática I II III IV V 30 30 50 60 70 30 30 55 65 70 50-5.000 5.000-6.000 6.000-7.000 30 35 61 70 70 30 45 63 70 70 30 52 65 70 70 7.000-8.000 8.000-9.000 9.000-10.000 30 55 70 70 70 30 65 70 70 70 30 70 70 70 70 10.000-12.500 12.500-15.000 15.000-17.500 35 70 70 70 70 45 70 70 70 70 17.500-20.000 > 20.000 52 70 70 70 70 Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule Demanda total de ACS del edificio (I/d) Zona climática I II III IV V 50 60 70 70 70 50 63 70 70 70 50 66 70 70 70 50-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 51 69 70 70 70 58 70 70 70 70 62 70 70 70 70 4.000-5.000 5.000-6.000 > 6.000 70 70 70 70 70 2 En la tabla 2.3 se indica, para cada zona climática la contribución solar mínima anual para el caso de la aplicación con climatización de piscinas cubiertas. Tabla 2.3. Contribución solar mínima en %. Caso Climatización de piscinas Zona climática I II III IV V Piscinas cubiertas 30 30 50 60 70 3 En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones de uso residencial turístico de las recogidas en el apartado 3.1.1, se deben detallar los motivos, modificaciones de diseño, cálculos y resultados tomando como criterio de dimensionado que la instalación deberá aproximarse al máximo al nivel de contribución solar mínima. El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 3 4 Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario); b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador); c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 5 En el caso de optarse por las soluciones b) y c), dentro del mantenimiento deben programarse las operaciones a realizar consistentes en el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y reposición de las condiciones iniciales. Estas operaciones se realizarán una antes y otra después de cada periodo de sobreproducción energética. No obstante se recomiendan estas soluciones solo en el caso que el edificio tenga un servicio de mantenimiento continuo. 6 Cuando la instalación tenga uso de residencial vivienda y no sea posible la solución d) se recomienda la solución a). 7 Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 8 La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4. Tabla 2.4 Pérdidas límite Caso Orientación e inclinación Sombras Total General 10 % 10 % 15 % Superposición 20 % 15 % 30 % Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 9 En la tabla 2.4 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la edificación. 10 En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna. 11 Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes: a) demanda constante anual: la latitud geográfica; b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º; c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 12 Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6. Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar mínima anual que se indica en las tablas 2.1 , 2.2 y 2.3 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.4, se justificará esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 4 3 Cálculo y dimensionado 3.1 Datos previos 3.1.1 Cálculo de la demanda 1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC (1) Criterio de demanda Litros ACS/día a 60º C Viviendas unifamiliares 30 por persona Viviendas multifamiliares 22 por persona Hospitales y clínicas 55 por cama Hotel **** 70 por cama Hotel *** 55 por cama Hotel/Hostal ** 40 por cama Camping 40 por emplazamiento Hostal/Pensión * 35 por cama Residencia (ancianos, estudiantes, etc) 55 por cama Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio Escuelas 3 por alumno Cuarteles 20 por persona Fábricas y talleres 15 por persona Administrativos 3 por persona Gimnasios 20 a 25 por usuario Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa Restaurantes 5 a 10 por comida Cafeterías 1 por almuerzo (1) Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda energética”. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de T
= 12ºC (constante) y T = 45ºC. 2 Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: ∑
(T) D ) T ( D (3.1) |
) C º 60 ( D ) T ( D
(3.2) siendo D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida; D
(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i
a la temperatura T elegida; D
(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i
a la temperatura de 60 ºC; T Temperatura del acumulador final; T
Temperatura media del agua fría en el mes i
. 3 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida solvencia. 4 En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 más de 7 Número de Personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de dormitorios
Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 5 5 Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo. 6 Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas, camas, servicios, etc…) correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales. 7 Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos. 8 En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50 % entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda. 9 Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados en el proyecto, la temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua, con un mínimo de 26 ºC y un máximo de 28 ºC, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo recomendable escoger el valor de 60%. 3.1.2 Zonas climáticas 1 En la figura 3.1 y en la tabla 3.2 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, como se indica a continuación: Tabla 3.2 Radiación solar global Zona climática MJ/m
I H < 13,7 H < 3,8 II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H <4,2 III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 6 Fig. 3.1. Zonas climáticas Tabla 3.3 Zonas climáticas A CORUÑA Arteixo I Carballo I A Coruña I Ferrol I Naron I Oleiros I Riveira I Santiago de compostela I ALAVA Vitoria-Gasteiz I ALBACETE Albacete V Almansa V Hellin V Villarrobledo IV ALICANTE Alcoy IV Alicante V Benidorm IV Crevillent V Denia IV Elche V Elda IV Ibi IV Javea IV Novelda IV Orihuela IV Petrer IV
V Torrevieja V Villajoyosa IV
Villena IV
ALMERIA Adra V Almería V El Ejido V Roquetas de mar V ASTURIAS Aviles I Castrillon I Gijón I Langreo I Mieres I Oviedo I San Martín del rey Aurelio
I Siero I AVILA Ávila IV
BADAJOZ Almendralejo V Badajoz V Don Benito V Mérida V Villanueva de la Serena
V BARCELONA Badalona II Barbera del valles II Barcelona II Castelldefels II Cerdanyola del Valles II Cornella de Llobregat II Gava II Granollers III
L’Hospitalet de Llobregat II Igualada III
Manresa III
El Masnou II Mataro II Mollet del Valles II Montcada i II El Prat de Llobregat II Premia de mar II Ripollet II Rubi II Sabadell III
Sant Adria de Besos II Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 7 Sant Boi de Llobregat II Sant Cugat del Valles II Sant Feliu de Llobregat II Sant Joan Despi II Sant Pere de Ribes II Sant Vicenç dels Horts II Santa Coloma de Gramenet II Terrassa III Vic III Viladecans II Vilafranca del Penedes II Vilanova i la Geltru II BURGOS Aranda de Duero II Burgos II Miranda de Ebro II CACERES Cáceres V Plasencia V CADIZ Algeciras IV Arcos de la Frontera V Barbate IV Cadiz IV Chiclana de la frontera IV Jerez de la Frontera V CADIZ La Línea de la Concepción IV El Puerto de Santa Maria IV Puerto Real IV Rota V San Fernando IV San Roque IV Sanlucar de Barrameda V CANTABRIA Camargo I Santander I Torrelavega I CASTELLON Burriana IV Castellon de la Plana IV La Vall d'uixo IV Vila-Real IV Vinaroz IV CEUTA Ceuta V CIUDAD REAL Alcazar de San Juan IV Ciudad Real IV Puertollano IV Tomelloso IV Valdepeñas IV CORDOBA Baena V Cabra V Córdoba IV
Lucena V Montilla V Priego de Córdoba
V Puente Genil V CUENCA Cuenca III
GIRONA Blanes III
Figueres III
Olot III
GRANADA Almuñecar IV
Baza V Granada IV
Guadix IV
Motril V GUADALAJARA Guadalajara IV
GUIPUZCOA Arrasate o Mondragon
I Donostia-San Sebastian
I Eibar I Errenteria I Irun I HUELVA Huelva V HUESCA Huesca III
ILLES Calvia IV
BALEARS Ciutadella de Menorca
Eivissa IV
Inca IV
Llucmajor IV
Mahon IV
Manacor IV
Palma de IV
JAEN Alcalá la Real IV
Andujar V Jaén IV
Linares V Martos IV
Úbeda V LA RIOJA Logroño II LAS PALMAS Arrecife V Arucas V Galdar V Ingenio V Las Palmas de Gran Canaria
V San Bartolome de Tirajana V Santa Lucia V Telde V LEON León III
Ponferrada II San Andres del Rabanedo
LUGO Lugo II LLEIDA Lleida III
MADRID Alcalá de Henares IV
Aranjuez IV
Arganda del Rey IV
Colmenar Viejo IV
Collado Villalba IV
Coslada IV
Fuenlabrada IV
Getafe IV
Leganes IV
Majadahonda IV
Mostoles IV
Parla IV
Pozuelo de Alarcon IV
Las Rozas de Madrid IV
MADRID San Fernando de Henares IV
San Sebastian de los Reyes IV
Torrejon de Ardoz IV
Tres Cantos IV
Valdemoro IV
MALAGA Antequera IV
Estepona IV
Malaga IV
Marbella IV
Mijas IV
Rincón de la Victoria IV
Torremolinos IV
Velez-Málaga IV
MELILLA Melilla V MURCIA Águilas V Alcantarilla IV
Caravaca de la Cruz V Cartagena IV
Cieza V Jumilla V Lorca V Molina de Segura V Murcia IV
Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 8 Totana V Yecla V NAVARRA Barañain II Pamplona II Tudela III OURENSE Ourense II PALENCIA Palencia II PONTEVEDRA Cangas I A Estrada I Lalin I Marin I Pontevedra I Redondela I Vigo I Vilagarcia de Arousa I SALAMANCA Salamanca III SANTA CRUZ Arona V DE TENERIFE Icod de los Vinos V La Orotava V Puerto de la Cruz V Los Realejos V SANTA CRUZ San Cristobal de V DE TENERIFE Santa Cruz de Tenerife V Tacoronte V SEGOVIA Segovia III SEVILLA Alcala de Guadaira V Camas V Carmona V Coria del Río V Dos Hermanas V Ecija V Lebrija V Mairena del Aljarafe
V Morón de la Frontera
V Los Palacios y Villafranca V La Rinconada V San Juan de Aznalfarache V Sevilla V Utrera V SORIA Soria III
TARRAGONA Reus IV
Tortosa IV
Valls IV
El Vendrell III
TERUEL Teruel III
VALENCIA Alaquas IV
Aldaia IV
Algemesi IV
Alzira IV
Burjassot IV
Carcaixent IV
Catarroja IV
Cullera IV
Gandia IV
Manises IV
Mislata IV
Oliva IV
Ontinyent IV
Paterna IV
Quart de poblet IV
Sagunto IV
Sueca IV
Xativa IV
Xirivella IV
VALLADOLID Medina del Campo III
Valladolid II VIZCAYA Barakaldo I
Basauri I
Erandio I
Galdakao I
Getxo I
leioa I
Portugalete I
Santurtzi I
Sestao I
ZAMORA Zamora III
ZARAGOZA Zaragoza IV
Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 9 3.2 Condiciones generales de la instalación 3.2.1 Definición 1 Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma instalación. 2 Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: a) un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos; b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso; c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc; f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 3 Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes 3.2.2 Condiciones generales 1 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio; b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; c) garantice un uso seguro de la instalación. 2 Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 3 En instalaciones que cuenten con más de 10 m
de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación forzada. 4 Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 5 Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 6 Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 3.2.2.1 Fluido de trabajo 1 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 10 desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 2 El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm; b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato cálcico; c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 3 Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 3.2.2.2 Protección contra heladas 1 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 2 Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas. 3 La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 4 Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente 3.2.2.3 Sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos 1 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 2 Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 3 Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 3.2.2.3.2 Protección contra quemaduras. 1 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas 1 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 11 3.2.2.4 Resistencia a presión 1 Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 2 El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 3 En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión. 3.2.2.5 Prevención de flujo inverso 1 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 2 La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 3 Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación natural. 3.3 Criterios generales de cálculo 3.3.1 Dimensionado básico 1 En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: a) la demanda de energía térmica; b) la energía solar térmica aportada; c) las fracciones solares mensuales y anual; d) el rendimiento medio anual. 2 Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.. Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 3.3.2 Sistema de captación 3.3.2.1 Generalidades 1 El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 2 Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 3 En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm
/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 12 3.3.2.2 Conexionado 1 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 2 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serie-
paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 3 Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m
en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m
en la zona climática III y hasta 6 m
en las zonas climáticas IV y V. 4 La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 3.3.2.3 Estructura soporte 1 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad. 2 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 3 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 4 Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 5 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 3.3.3 Sistema de acumulación solar 3.3.3.1 Generalidades 1 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 2 Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 180
50 < < (3.3) siendo A la suma de las áreas de los captadores [m²]; V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 3 Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 4 Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 13 lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 5 Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m
deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 6 Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 3.3.3.2 Situación de las conexiones 1 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, además: a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo; b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste; c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior; d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 2 En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. 3 La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 4 No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 3.3.4 Sistema de intercambio 1 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m
y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: A 500 P ⋅ ≥ (3.4) siendo P potencia mínima del intercambiador [W]; A el área de captadores [m²]. 2 Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 3 En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 4 Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 3.3.5 Circuito hidráulico 3.3.5.1 Generalidades 1 Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. 2 El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 14 estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.” 3.3.5.2 Tuberías 1 El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 2 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 3 El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 3.3.5.3 Bombas 1 Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 2 Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 3 En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 4 En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie. 3.3.5.4 Vasos de expansión 1 Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 3.3.5.5 Purga de aire 1 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm
. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 2 En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 3.3.5.6 Drenaje 1 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse. 3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar 1 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 2 Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 3 El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 15 4 El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 5 En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 6 En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. 3.3.7 Sistema de control 1 El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 2 En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 3 Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 4 El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 5 El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 6 Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación solar. 7 Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos. 3.3.8 Sistema de medida 1 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m
se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: a) temperatura de entrada agua fría de red; b) temperatura de salida acumulador solar; c) caudal de agua fría de red. 2 El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 16 3.4 Componentes 3.4.1 Captadores solares 1 Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 2 Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 3 El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 4 Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 5 Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador. 6 La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 7 El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; b) modelo, tipo, año de producción; c) número de serie de fabricación; d) área total del captador; e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; f) presión máxima de servicio. 8 Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 3.4.2 Acumuladores 1 Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los siguientes datos: a) superficie de intercambio térmico en m²; b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 2 Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín; c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; e) manguito para el vaciado. 3 En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 4 Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 5 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 6 Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica; Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 17 c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. d) acumuladores de cobre; e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable; f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo pertenezca a un circuito terciario); g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por envejecimiento o averías. 3.4.3 Intercambiador de calor 1 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores. 2 Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m
·K. 3.4.4 Bombas de circulación 1 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 2 Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 3 La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba Sistema Potencia eléctrica de la bomba Sistema pequeño 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de captadores Sistemas grandes 1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de captadores 4 La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 5 La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 3.4.5 Tuberías 1 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 2 En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 3.4.6 Válvulas 1 La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: a) para aislamiento: válvulas de esfera; b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; d) para llenado: válvulas de esfera; e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; f) para seguridad: válvula de resorte; Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 18 g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 2 Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 3.4.7 Vasos de expansión 3.4.7.1 Vasos de expansión abiertos 1 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados 1 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 2 Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. 3 El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 3.4.8 Purgadores 1 Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 3.4.9 Sistema de llenado 1 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 2 En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 3 Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo. 4 Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 3.4.10 Sistema eléctrico y de control 1 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 2 La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 19 evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 3 Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 3.5.1 Introducción 1 El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales; b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste. β
Figura 3.2 Orientación e inclinación de los módulos 3.5.2 Procedimiento 1 Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3.3, válida para una la latitud (φ) de 41º, de la siguiente forma: a) conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima; b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud (φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación; 2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: a) inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º - latitud); b) inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo. 3 En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: (
+ β − β
1,2·10 100 (%) Pérdidas opt para 15° < β< 90° (3.5) (
⋅ = 2
1,2·10 100 (%) Pérdidas opt para β|15° (3.6) Nota: α y β se expresan en grados sexagesimales. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 20 100%
30° -30°
Ángulo de acimut (α) +
Ángulo de inclinación (β)
Figura 3.3 Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación. 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 3.6.1 Introducción 1 El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir sombra alguna. 3.6.2 Procedimiento 1 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 2 Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 3 Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1, A2, ..., D14). Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 21 - 7 h
0 3 0 6 0 9 0 1 2 0 - 3 0 - 6 0 - 9 0 - 1 2 0
A c i m u t ( º )
E l e v a c i ó n ( º )
D 1 4 A 9
Figura 3.4 Diagrama de trayectorias del sol Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales 4 Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse para el cálculo la tabla de referencia más adecuada de entre las que se incluyen en el anejo B. 5 La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 3.6.3 Tablas de referencia 1 Las tablas incluidas en esta Sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Debe escogerse aquélla que resulte más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente resultase interceptada por un obstáculo. 4 Mantenimiento 1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: a) plan de vigilancia; b) plan de mantenimiento preventivo. 4.1 Plan de vigilancia 1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 22 Tabla 4.1 Elemento de la instalación Operación Frecuencia (meses) Descripción Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados Cristales 3 IV condensaciones en las horas centrales del día. Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones. Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, etc. Conexiones 3 IV fugas. CAPTADORES Estructura 3 IV degradación, indicios de corrosión. CIRCUITO PRIMARIO Tubería, aislamiento y sistema de llenado 6 IV Ausencia de humedad y fugas. Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. Termómetro Diaria IV temperatura Tubería y aislamiento 6 IV ausencia de humedad y fugas. CIRCUITO SECUNDARIO Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito. (1)
IV: inspección visual 4.2 Plan de mantenimiento 1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m
y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m
. 3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar. Tabla 4.2 Sistema de captación Equipo Frecuencia (meses) Descripción Captadores 6 IV diferencias sobre original. IV diferencias entre captadores. Cristales 6 IV condensaciones y suciedad Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración Conexiones 6 IV aparición de fugas Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores Captadores* 12 Destapado parcial del campo de captadores Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores Captadores* 12 Llenado parcial del campo de captadores * Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1. (1)
IV: inspección visual Tabla 4.3 Sistema de acumulación Equipo Frecuencia (meses) Descripción Depósito 12 Presencia de lodos en fondo Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 23 Tabla 4.4 Sistema de intercambio Equipo Frecuencia (meses) Descripción Intercambiador de placas 12 CF eficiencia y prestaciones 12 Limpieza Intercambiador de serpentín 12 CF eficiencia y prestaciones 12 Limpieza (1)
CF: control de funcionamiento Tabla 4.5 Circuito hidráulico Equipo Frecuencia (meses) Descripción Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión Aislamiento al exterior 6 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad Purgador automático 12 CF y limpieza Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín Bomba 12 Estanqueidad Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión Vaso de expansión abierto 6 Comprobación del nivel Sistema de llenado 6 CF actuación Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento Válvula de seguridad 12 CF actuación (1)
IV: inspección visual (2)
CF: control de funcionamiento Tabla 4.6 Sistema eléctrico y de control Equipo Frecuencia (meses) Descripción Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre polvo Control diferencial 12 CF actuación Termostato 12 CF actuación Verificación del sistema de medida 12 CF actuación (1)
CF: control de funcionamiento Tabla 4.7 Sistema de energía auxiliar Equipo Frecuencia (meses) Descripción Sistema auxiliar 12 CF actuación Sondas de temperatura 12 CF actuación (1)
CF: control de funcionamiento Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 25 Apéndice A Terminología Absorbedor: componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante y transferirla en forma de calor a un fluido. Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo. Cerramiento: función que realizan los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, en el cual el fluido recoge la energía solar y la transmite. Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario para ser distribuida a los puntos de consumo. Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de consumo. Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del depósito de acumulación se realiza por convección y no de forma forzada. Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado: depósitos conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo. Integración arquitectónica de los captadores: cuando los captadores cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en kW/m
. Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m
. Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la orientación óptima. Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la inclinación óptima. Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 26 Radiación Solar Global media diaria anual: es la energía procedente del sol que llega a una determinada superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construcción arquitectónica. Superposición de captadores: cuando los captadores se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No obstante no se consideran los módulos horizontales. Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-
estacionarias. Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 27 Apéndice B Tablas de referencia Tabla B.1 β=35º ; α=0º β=0º ; α=0º β=90º ; α=0º β=35º ; α=30º A B C D A B C D A B C D A B C D 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 11 0,00 0,01 0,12 0,44 0,00 0,01 0,18 1,05 0,00 0,01 0,02 0,15 0,00 0,00 0,03 0,06 9 0,13 0,41 0,62 1,49 0,05 0,32 0,70 2,23 0,23 0,50 0,37 0,10 0,02 0,10 0,19 0,56 7 1,00 0,95 1,27 2,76 0,52 0,77 1,32 3,56 1,66 1,06 0,93 0,78 0,54 0,55 0,78 1,80 5 1,84 1,50 1,83 3,87 1,11 1,26 1,85 4,66 2,76 1,62 1,43 1,68 1,32 1,12 1,40 3,06 3 2,70 1,88 2,21 4,67 1,75 1,60 2,20 5,44 3,83 2,00 1,77 2,36 2,24 1,60 1,92 4,14 1 3,17 2,12 2,43 5,04 2,10 1,81 2,40 5,78 4,36 2,23 1,98 2,69 2,89 1,98 2,31 4,87 2 3,17 2,12 2,33 4,99 2,11 1,80 2,30 5,73 4,40 2,23 1,91 2,66 3,16 2,15 2,40 5,20 4 2,70 1,89 2,01 4,46 1,75 1,61 2,00 5,19 3,82 2,01 1,62 2,26 2,93 2,08 2,23 5,02 6 1,79 1,51 1,65 3,63 1,09 1,26 1,65 4,37 2,68 1,62 1,30 1,58 2,14 1,82 2,00 4,46 8 0,98 0,99 1,08 2,55 0,51 0,82 1,11 3,28 1,62 1,09 0,79 0,74 1,33 1,36 1,48 3,54 10 0,11 0,42 0,52 1,33 0,05 0,33 0,57 1,98 0,19 0,49 0,32 0,10 0,18 0,71 0,88 2,26 12 0,00 0,02 0,10 0,40 0,00 0,02 0,15 0,96 0,00 0,02 0,02 0,13 0,00 0,06 0,32 1,17 14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,22 Tabla B.2 β=90º ; α=30º β=35º ; α=60º β=90º ; α=60º β=35º ; α= -30º A B C D A B C D A B C D A B C D 13 0,10 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,22 11 0,06 0,01 0,15 0,51 0,00 0,00 0,08 0,16 0,00 0,01 0,27 0,78 0,00 0,03 0,37 1,26 9 0,56 0,06 0,14 0,43 0,02 0,04 0,04 0,02 0,09 0,21 0,33 0,76 0,21 0,70 1,05 2,50 7 1,80 0,04 0,07 0,31 0,02 0,13 0,31 1,02 0,21 0,18 0,27 0,70 1,34 1,28 1,73 3,79 5 3,06 0,55 0,22 0,11 0,64 0,68 0,97 2,39 0,10 0,11 0,21 0,52 2,17 1,79 2,21 4,70 3 4,14 1,16 0,87 0,67 1,55 1,24 1,59 3,70 0,45 0,03 0,05 0,25 2,90 2,05 2,43 5,20 1 4,87 1,73 1,49 1,86 2,35 1,74 2,12 4,73 1,73 0,80 0,62 0,55 3,12 2,13 2,47 5,20 2 5,20 2,15 1,88 2,79 2,85 2,05 2,38 5,40 2,91 1,56 1,42 2,26 2,88 1,96 2,19 4,77 4 5,02 2,34 2,02 3,29 2,86 2,14 2,37 5,53 3,59 2,13 1,97 3,60 2,22 1,60 1,73 3,91 6 4,46 2,28 2,05 3,36 2,24 2,00 2,27 5,25 3,35 2,43 2,37 4,45 1,27 1,11 1,25 2,84 8 3,54 1,92 1,71 2,98 1,51 1,61 1,81 4,49 2,67 2,35 2,28 4,65 0,52 0,57 0,65 1,64 10 2,26 1,19 1,19 2,12 0,23 0,94 1,20 3,18 0,47 1,64 1,82 3,95 0,02 0,10 0,15 0,50 12 1,17 0,12 0,53 1,22 0,00 0,09 0,52 1,96 0,00 0,19 0,97 2,93 0,00 0,00 0,03 0,05 14 0,22 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08 Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 28 Tabla B.3 β=90º ; α= -30º β=35º ; α= -60º β=90º ; α= -60º A B C D A B C D A B C D 13 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 1,01 11 0,00 0,05 0,60 1,28 0,00 0,04 0,60 2,09 0,00 0,08 1,10 3,08 9 0,43 1,17 1,38 2,30 0,27 0,91 1,42 3,49 0,55 1,60 2,11 4,28 7 2,42 1,82 1,98 3,15 1,51 1,51 2,10 4,76 2,66 2,19 2,61 4,89 5 3,43 2,24 2,24 3,51 2,25 1,95 2,48 5,48 3,36 2,37 2,56 4,61 3 4,12 2,29 2,18 3,38 2,80 2,08 2,56 5,68 3,49 2,06 2,10 3,67 1 4,05 2,11 1,93 2,77 2,78 2,01 2,43 5,34 2,81 1,52 1,44 2,22 2 3,45 1,71 1,41 1,81 2,32 1,70 2,00 4,59 1,69 0,78 0,58 0,53 4 2,43 1,14 0,79 0,64 1,52 1,22 1,42 3,46 0,44 0,03 0,05 0,24 6 1,24 0,54 0,20 0,11 0,62 0,67 0,85 2,20 0,10 0,13 0,19 0,48 8 0,40 0,03 0,06 0,31 0,02 0,14 0,26 0,92 0,22 0,18 0,26 0,69 10 0,01 0,06 0,12 0,39 0,02 0,04 0,03 0,02 0,08 0,21 0,28 0,68 12 0,00 0,01 0,13 0,45 0,00 0,01 0,07 0,14 0,00 0,02 0,24 0,67 14 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,36 Documento Básico HE Ahorro de Energía HE 4 - 29 Apéndice C Normas de referencia Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP. Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos Generales” UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo”. UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1: Requisitos Generales” UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2: Métodos de Ensayo”. UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1: Requisitos Generales” UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de Ensayo” UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades” UNE EN 1717:2001 “Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”. UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales” UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos eléctricos” UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario” UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica”. Documento Básico HE Ahorro de Energía
1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u otras; b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto Joule.
Tabla 2.1. Contribución solar mínima en %. Caso general Demanda total de ACS Zona climática del edificio (I/d) I II III 50-5.000 30 30 50 5.000-6.000 30 30 55 6.000-7.000 30 35 61 7.000-8.000 30 45 63 8.000-9.000 30 52 65 9.000-10.000 30 55 70 10.000-12.500 30 65 70 12.500-15.000 30 70 70 15.000-17.500 35 70 70 17.500-20.000 45 70 70 > 20.000 52 70 70 Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule Demanda total de ACS Zona climática del edificio (I/d) I II III 50-1.000 50 60 70 1.000-2.000 50 63 70 2.000-3.000 50 66 70 3.000-4.000 51 69 70 4.000-5.000 58 70 70 5.000-6.000 62 70 70 > 6.000 70 70 70 IV 60 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 V 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
IV 70 70 70 70 70 70 70
V 70 70 70 70 70 70 70
En la tabla 2.3 se indica, para cada zona climática la contribución solar mínima anual para el caso de la aplicación con climatización de piscinas cubiertas. Tabla 2.3. Contribución solar mínima en %. Caso Climatización de piscinas
Piscinas cubiertas I 30 II 30 Zona climática III 50 IV 60 V 70
En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones de uso residencial turístico de las recogidas en el apartado 3.1.1, se deben detallar los motivos, modificaciones de diseño, cálculos y resultados tomando como criterio de dimensionado que la instalación deberá aproximarse al máximo al nivel de contribución solar mínima. El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección.
HE 4 . Cuando la instalación tenga uso de residencial vivienda y no sea posible la solución d) se recomienda la solución a).4. superposición de módulos e integración arquitectónica. Estas operaciones se realizarán una antes y otra después de cada periodo de sobreproducción energética.5 y 3. Cuando.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Con independencia del uso al que se destine la instalación. durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. dependiendo del periodo de utilización. se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario).3 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2. b) tapado parcial del campo de captadores. no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. No obstante se recomiendan estas soluciones solo en el caso que el edificio tenga un servicio de mantenimiento continuo. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica.4 Pérdidas límite Orientación e inclinación 10 % 20 % 40 % Sombras 10 % 15 % 20 % Total 15 % 30 % 50 %
En la tabla 2. analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la instalación. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento. 2. la alineación con los ejes principales de la edificación. debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento. se justificará esta imposibilidad. uno de los valores siguientes: a) demanda constante anual: la latitud geográfica. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario. se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3. d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. dentro de lo posible. 10 En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación. b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º. Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener. debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima. En el caso de optarse por las soluciones b) y c). Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio.3
.6. 11 Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima.4 se consideran tres casos: general. 12 Sin excepciones. c) vaciado parcial del campo de captadores. en el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %.
Caso General Superposición Integración arquitectónica Tabla 2. Adicionalmente.1 . pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna. c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.2 y 2. por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar mínima anual que se indica en las tablas 2. La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2. dentro del mantenimiento deben programarse las operaciones a realizar consistentes en el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y reposición de las condiciones iniciales.4.
Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida.
. se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida solvencia.1 Cálculo de la demanda 1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). Ti Temperatura media del agua fría en el mes i.1. estudiantes.1.2)
siendo D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida. Di(T) Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC. según la temperatura elegida. T Temperatura del acumulador final. etc) Vestuarios/Duchas colectivas Escuelas Cuarteles Fábricas y talleres Administrativos Gimnasios Lavanderías Restaurantes Cafeterías Litros ACS/día a 60º C 30 22 55 70 55 40 40 35 55 15 3 20 15 3 20 a 25 3a5 5 a 10 1 por persona por persona por cama por cama por cama por cama por emplazamiento por cama por cama por servicio por alumno por persona por persona por persona por usuario por kilo de ropa por comida por almuerzo
(1) Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda energética”.1)
 60 − T i D i ( T ) = D i ( 60 º C ) ×   T − T i 
(3. será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:
∑ D i (T)
(3. En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
1 1.2) con los valores de Ti = 12ºC (constante) y T = 45ºC. Demanda de referencia a 60ºC (1) Criterio de demanda Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel **** Hotel *** Hotel/Hostal ** Camping Hostal/Pensión * Residencia (ancianos.
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3. No obstante. la demanda a considerar a efectos de cálculo.Documento Básico HE Ahorro de Energía
3.5 2 3 3 4 4 6 5 7 6 8 7 9 más de 7 Nº de dormitorios
Número de dormitorios Número de Personas
HE 4 .1 Datos previos
HE 4 .1 y en la tabla 3.8 ≤ H <4. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo. Para piscinas cubiertas.8 3. servicios.1 15. los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados en el proyecto.0 H ≥ 18. etc…) correspondientes a la ocupación plena.2 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda. la temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua. se considera la suma de las demandas de todos ellos.6 16.0 kWh/m2 H < 3. camas.5
.6 ≤ H < 5.7 13. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H). y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%. En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50 % entre los diversos días de la semana.
3.2 Zonas climáticas 1 En la figura 3.1. tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas. incluidos todos los servicios. como se indica a continuación:
Tabla 3.1 ≤ H < 16.7 ≤ H < 15.2 ≤ H < 4. salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales. siendo recomendable escoger el valor de 60%. Para el cálculo posterior de la contribución solar anual.2 4.6 ≤ H < 18.2 Radiación solar global Zona climática I II III IV V MJ/m2 H < 13. se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas. a los efectos de esta exigencia.0 H ≥ 5. Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto. con un mínimo de 26 ºC y un máximo de 28 ºC.6 4.
. Zonas climáticas
Tabla 3.1.3 Zonas climáticas
A CORUÑA Arteixo Carballo A Coruña Ferrol Naron Oleiros Riveira Santiago de compostela Vitoria-Gasteiz Albacete Almansa Hellin Villarrobledo ALICANTE Alcoy Alicante Benidorm Crevillent Denia Elche Elda Ibi Javea Novelda Orihuela I I I I I I I I I V V V IV IV V IV V IV V IV IV IV IV IV AVILA BADAJOZ ASTURIAS ALMERIA Petrer San Vicente del Raspeig Torrevieja Villajoyosa Villena Adra Almería El Ejido Roquetas de mar Aviles Castrillon Gijón Langreo Mieres Oviedo San Martín del rey Aurelio Siero Ávila Almendralejo Badajoz Don Benito Mérida Villanueva de la Serena IV V V IV IV V V V V I I I I I I I I IV V V V V V BARCELONA Badalona II
Barbera del valles II Barcelona II Castelldefels Cerdanyola del Valles Cornella de Llobregat Gava Granollers L’Hospitalet de Llobregat Igualada Manresa El Masnou Mataro Mollet del Valles Montcada i El Prat de Llobregat Premia de mar Ripollet Rubi Sabadell Sant Adria de Besos II II II II III II III III II II II II II II II II III II
HE 4 .
Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Valles Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despi Sant Pere de Ribes Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Terrassa Vic Viladecans Vilafranca del Penedes Vilanova i la Geltru Aranda de Duero Burgos CACERES CADIZ Miranda de Ebro Cáceres Plasencia Algeciras Arcos de la Frontera Barbate Cadiz Chiclana de la frontera Jerez de la Frontera La Línea de la Concepción El Puerto de Santa Maria Puerto Real Rota San Fernando San Roque Sanlucar de Barrameda Camargo Santander Torrelavega CASTELLON Burriana Castellon de la Plana La Vall d'uixo Vila-Real Vinaroz CEUTA CIUDAD REAL Ceuta Alcazar de San Juan Ciudad Real Puertollano Tomelloso Valdepeñas CORDOBA Baena Cabra
II II II II II II II III III II II II II II II V V IV V IV IV IV V IV IV IV V IV IV V I I I IV IV IV IV IV V IV IV IV IV IV V V LEON LA RIOJA LAS PALMAS JAEN HUELVA HUESCA ILLES BALEARS GUADALAJARA GUIPUZCOA GRANADA CUENCA GIRONA
Córdoba Lucena Montilla Priego de Córdoba Puente Genil Cuenca Blanes Figueres Girona Olot Salt Almuñecar Baza Granada Guadix Loja Motril Guadalajara Arrasate o Mondragon Donostia-San Sebastian Eibar Errenteria Irun Huelva Huesca Calvia Ciutadella de Menorca Eivissa Inca Llucmajor Mahon Manacor Palma de Santa Eulalia del Río Alcalá la Real Andujar Jaén Linares Martos Úbeda Logroño Arrecife Arucas Galdar Ingenio
IV V V V V III III III III III III IV V IV IV IV V IV I I I I I V III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V IV V IV V II V V V V MELILLA MURCIA MALAGA MADRID MADRID LUGO LLEIDA
San Andres del Rabanedo Lugo Lleida Alcalá Henares Alcobendas Alcorcón Aranjuez Arganda del Rey Colmenar Viejo Collado Villalba Coslada Fuenlabrada Getafe Leganes Madrid Majadahonda Mostoles Parla Pinto Pozuelo de Alarcon RivasVaciamadrid Las Rozas de Madrid San Fernando de Henares San Sebastian de los Reyes Torrejon de Ardoz Tres Cantos Valdemoro Antequera Benalmadena Estepona Fuengirola Malaga Marbella Mijas Rincón de la Victoria Ronda Torremolinos Velez-Málaga Melilla Águilas Alcantarilla Caravaca de la Cruz Cartagena Cieza Jumilla Lorca Molina de Segura Murcia Torre-Pacheco de
III II III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V IV V IV V V V V IV IV
Las Palmas de V Gran Canaria San Bartolome de V Tirajana Santa Lucia V Telde León Ponferrada V III II
HE 4 .7
.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Totana Yecla NAVARRA Barañain Pamplona Tudela OURENSE PALENCIA PONTEVEDRA Ourense Palencia Cangas A Estrada Lalin Marin Pontevedra Redondela Vigo Vilagarcia de Arousa Salamanca Arona Icod de los Vinos La Orotava Puerto de la Cruz Los Realejos SANTA CRUZ DE TENERIFE San Cristobal de Santa Cruz de Tenerife Tacoronte SEGOVIA SEVILLA Segovia Alcala de Guadaira Camas
V V II II III II II I I I I I I I I III V V V V V V V V III V V VALENCIA TERUEL TOLEDO SORIA TARRAGONA
Carmona Coria del Río Dos Hermanas Ecija Lebrija Mairena del Aljarafe Morón de la Frontera Los Palacios y Villafranca La Rinconada San Juan de Aznalfarache Sevilla Utrera Soria Reus Tarragona Tortosa Valls El Vendrell Teruel Talavera de la Reina Toledo Alaquas Aldaia Algemesi Alzira Burjassot
V V V V V V V V V V V V III IV III IV IV III III IV IV IV IV IV IV IV VALLADOLID VIZCAYA
Carcaixent Catarroja Cullera Gandia Manises Mislata Oliva Ontinyent Paterna Quart de poblet Sagunto Sueca Torrent Valencia Xativa Xirivella Medina del Campo Valladolid Barakaldo Basauri Bilbao Durango Erandio Galdakao Getxo leioa Portugalete Santurtzi Sestao Zamora Zaragoza
IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV III II I I I I I I I I I I I III IV
riesgos de congelaciones. bombas. por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente.2. transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y. con producto químico anticongelante. b) garantice una durabilidad y calidad suficientes.1 Fluido de trabajo 1 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. c) un circuito hidráulico constituido por tuberías. Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma instalación.2. éste será de circulación forzada. etc. etc.2. Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema. para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Respecto a la protección contra descargas eléctricas. b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso. al agua caliente que se consume. Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: a) un sistema de captación formado por los captadores solares. encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos. garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes. agua
HE 4 . las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen.2. no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado.1 Definición 1 Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar. Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar. que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. válvulas. En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario. e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y. f) adicionalmente. bajo un solo nombre comercial. se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista.
3. d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de captadores. c) garantice un uso seguro de la instalación.Documento Básico HE Ahorro de Energía
3. por otro. o circuito primario. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red. evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores. o bien transferirla a otro.2 Condiciones generales 1 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio.9
. Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC. por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes
3.. Pueden ser compactos o partidos y.2 Condiciones generales de la instalación
alcanzando los mismo niveles de protección.Documento Básico HE Ahorro de Energía
desmineralizada o agua con aditivos.2. se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C.3 Sobrecalentamientos 3. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C. Cuando las aguas sean duras.2 Protección contra heladas 1 El fabricante. deberá estar protegido contra las heladas. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico.2.2. sea aprobado por la Administración Competente
3. c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas.2 Protección contra quemaduras. se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.
3. 1 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria. Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos.2. Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que. se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante.3. sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella.2. ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. según las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada.2. donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C. la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.3 Protección de materiales contra altas temperaturas 1 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.2. instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. En el caso de dispositivos automáticos. y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. Fuera de estos valores.
HE 4 .1 Protección contra sobrecalentamientos 1 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K.2.2. es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante. expresados como contenido en carbonato cálcico. La instalación estará protegida. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9. no sobrepasando los 650 µS/cm.3.10
. b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l.2. En cualquier caso.3. suministrador final. el agua deberá ser tratada.
se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas. El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. independientemente de la aplicación y la tecnología usada.2 Sistema de captación 3. o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento.2..
3.Documento Básico HE Ahorro de Energía
3. En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red.2.3. En una instalación de energía solar. se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.
3. tomándose en estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar.4 Resistencia a presión 1 Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1. Pasado este tiempo. debe ser siempre igual o superior al 40%. especificando.
3. En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar. Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento.11
HE 4 . sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares.2.2. deberá ser mayor que el 20 %.3.2. en esos casos. Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: a) la demanda de energía térmica. Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación.5 Prevención de flujo inverso 1 2 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.1 Dimensionado básico 1 En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.3. las precauciones oportunas para evitarlo. el rendimiento del captador.5 veces el valor de la presión máxima de servicio.1 Generalidades 1 El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. menor de 10 Wm2/ºC. La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar. salvo que el equipo sea por circulación natural. tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada. c) las fracciones solares mensuales y anual. d) el rendimiento medio anual. la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. al menos en base mensual. b) la energía solar térmica aportada.
de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento. teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas. de forma que no se produzcan flexiones en el captador. Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
3. Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3. por el mismo número de elementos. preferentemente. sustitución. La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. Para la aplicación de ACS.2. de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. preferentemente. El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas. el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II.3.3. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante.3)
Preferentemente.2 Conexionado 1 2 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo.3. por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 50 < 3 (3. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis. la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas.2. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya
HE 4 . Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.3. en serie ó en serieparalelo. es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar. en serie invertida en el circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio. Los captadores se dispondrán en filas constituidas.
. a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. etc.1 Generalidades 1 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares).3. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos.2. que se conectarán.3 Estructura soporte 1 2 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.3 Sistema de acumulación solar 3.1. el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:
V < 180 A siendo A la suma de las áreas de los captadores [m²]. Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número. será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores.Documento Básico HE Ahorro de Energía
3. debiéndose instalar válvulas de cierre. superiores a las permitidas por el fabricante.
3. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar. A el área de captadores [m²]. preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %.
3. Si no fuera posible. En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste.
3. Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador.3. c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior. En las instalaciones en las que los captadores
HE 4 . mediante sellado irreversible u otro medio. cumpliéndose la condición:
(3.3. el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. En su defecto su valor estará comprendido entre 1. Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico. No obstante. d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. la potencia mínima del intercambiador P. la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0.5 Circuito hidráulico 3. Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema.Documento Básico HE Ahorro de Energía
lectura sea fácilmente visible por el usuario.13
.3. no se podrá usar ningún volumen de acumulación. además: a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador se realizará.4 Sistema de intercambio
1 Para el caso de intercambiador independiente.15. Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente. En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.3.4)
siendo P potencia mínima del intercambiador [W]. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto.2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores.
3. Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).1 Generalidades
1 2 Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado.2 Situación de las conexiones
1 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y. se deberá anular esta posibilidad de forma permanente. ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.5. se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente.
Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo.14
. y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores. las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. quedando la impulsión de agua filtrada en superficie.3.5.3.5. se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático.5.5.2 Tuberías
1 2 El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.Documento Básico HE Ahorro de Energía
estén conectados en serie.6 Sistema de energía convencional auxiliar
1 2 3 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica. la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas.
3. teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores.4 Vasos de expansión
1 Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba.
HE 4 . El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar.3 Bombas
1 2 Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación.3. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina. la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. prestando especial atención a su mantenimiento. para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores. quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. de forma manual o automática. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios. Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. dejando una de reserva. las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito. adicionalmente.
3. Con objeto de evitar pérdidas térmicas. se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual.”
3. En el caso de utilizar purgadores automáticos. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
3.5 Purga de aire
1 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. Siempre que sea posible.5.3. El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas.
3. tanto en el circuito primario como en el secundario.3. el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.3. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.6 Drenaje
1 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse.
para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. como máximo.
3.3. Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.3. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será. o por combinación de varios mecanismos. para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: a) temperatura de entrada agua fría de red. El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. c) caudal de agua fría de red. En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación. procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. Alternativamente al control diferencial. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos. es decir. deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. En circulación forzada. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC.8 Sistema de medida
1 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación. es decir sea una fuente instantánea. b) temperatura de salida acumulador solar.15
. 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto. en caso de que exista depósito de acumulación solar. componentes y tratamientos de los circuitos. bombas de circulación. En el caso de climatización de piscinas.
3. deberá ser siempre de tipo diferencial y. de tres vías todo o nada.7 Sistema de control
1 El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones. capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. heladas etc.Documento Básico HE Ahorro de Energía
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea. el equipo será modulante. El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales.
HE 4 . El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo. Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación solar. el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores. siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis.
los siguientes datos: a) superficie de intercambio térmico en m². b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica. y eventualmente su anagrama. siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.4. c) número de serie de fabricación. b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica. los siguientes datos: a) nombre y domicilio de la empresa fabricante. obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio. soldados antes del tratamiento de protección. un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios.
HE 4 . b) modelo. no deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante.Documento Básico HE Ahorro de Energía
1 2 3 Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto.4 Componentes
3. para las siguientes funciones: a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. la placa de identificación indicará además. e) manguito para el vaciado. es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno.
3. año de producción. tipo. incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador. capacidad de líquido. El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento. que mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación.4. situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo.16
. Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. Se montará el captador. del circuito primario. d) área total del captador. preferentemente. e) peso del captador vacío. entre los diferentes tipos existentes en el mercado.2 Acumuladores
1 Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador. En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo. La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles. El captador llevará. El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor. El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten. como mínimo. PRFV. b) presión máxima de trabajo. Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm. c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. f) presión máxima de servicio. fácilmente accesible. o lámina de material plástica.
4 Bombas de circulación
1 2 3 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: a) para aislamiento: válvulas de esfera.4. el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador.4:
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba Sistema Sistema pequeño Sistemas grandes Potencia eléctrica de la bomba 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de captadores 1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de captadores
La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación. la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m2·K.5 Tuberías
1 2 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable.3 Intercambiador de calor
1 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores. acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. con uniones roscadas. La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. acumuladores de cobre. cuando el agua de consumo pertenezca a un circuito terciario). f) para seguridad: válvula de resorte. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.
3.4. acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados. En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria. e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho.17
. soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho.
acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. d) para llenado: válvulas de esfera.6 Válvulas
1 La elección de las válvulas se realizará. b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4.
HE 4 . los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por envejecimiento o averías.
3.4. Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo.
en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
3. o de clapeta.8 Purgadores
1 Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. incluso en forma de vapor.4. para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores. deposiciones o ataques en el circuito. o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.
3. la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I.
3. Será obligatorio cuando. Los purgadores automáticos deben soportar. cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.
3.7. justo cuando la radiación solar sea máxima.18
. al menos. nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones. dispondrán de una línea de alimentación. Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire.4.4. el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.4.4.10 Sistema eléctrico y de control
1 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura.9 Sistema de llenado
1 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean controlar. es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo.1 Vasos de expansión abiertos
1 Los vasos de expansión abiertos. por el emplazamiento de la instalación. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo. En cualquier caso.2 Vasos de expansión cerrados
1 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que. En general. Las válvulas de seguridad. por su importante función.4. y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.
3. de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. II y III.Documento Básico HE Ahorro de Energía
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta. de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie. quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento. pájaros y roedores. instalándose los sensores en el interior de vainas y
HE 4 .7. mediante sistemas tipo flotador o similar. deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores.7 Vasos de expansión 3. hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo).
5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación
3. siendo 5º su valor mínimo. se calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3. b) si no hay intersección entre ambas. Valores típicos son 0º para módulos orientados al sur. β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal.5. Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41º. α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar.latitud).2·10 −4·(β − β opt )2 + 3. se obtienen los valores para latitud (φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación.6)
HE 4 . válida para una la latitud (φ) de 41º.5) (3. de la siguiente forma: conocido el acimut.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 41º. para superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica.
3.5·10 −5 α2      Pérdidas (%) = 100 ⋅  1. determinamos en la figura 3.5. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales. las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %.2 Orientación e inclinación de los módulos
3. -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste. de acuerdo a las siguientes fórmulas: a) 3 inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º . las pérdidas son superiores a las permitidas y la instalación estará fuera de los límites.1 Introducción
1 2 El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima. Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: a) b) ángulo de inclinación. Para el caso general. En casos cerca del límite y como instrumento de verificación. Preferentemente las sondas serán de inmersión.
para 15° < β< 90° para β[15°
(3.2·10 −4·(β − β opt )2     
Nota: α y β se expresan en grados sexagesimales.19
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. ángulo de acimut.2 Procedimiento
1 Determinado el ángulo de acimut del captador. Si ambas curvas se intersectan. b) inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud). se utilizará la siguiente fórmula:
Pérdidas (%) = 100 ⋅  1.
50% 30% . en el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año. Los pasos a seguir son los siguientes: Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie.20
.90% 70% .6.
3. válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente). de no existir sombra alguna.. .6. Para ello puede utilizarse un teodolito.1 Introducción
1 El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie.100% 90% .95% 80% .
-150° -135° -120° -105° E -75° -60° -45° 100% 95% . delimitadas por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1.3 Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación.2 Procedimiento
1 2 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol.70% 50% .80% 60% .60% 40% . D14).. Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3. en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal).40% < 30%
Ángulo de inclinación (β) +
Figura 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras
3.. A2.4.
HE 4 . Dicha banda se encuentra dividida en porciones.
Debe escogerse aquélla que resulte más parecida a la superficie en estudio. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. Debe escogerse para el cálculo la tabla de referencia más adecuada de entre las que se incluyen en el anejo B. 0.21
. el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación. para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento.1:
HE 4 . Así. una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. se definen dos escalones complementarios de actuación: a) plan de vigilancia. La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie. para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. en particular aquélla que resulte interceptada por el obstáculo. 0.50. respectivamente).75 ó 1.Documento Básico HE Ahorro de Energía
E le v a c ió n (º)
-1 h D 1 -2 h -3 h D 5 C5 C7 C9 B9
0h 1h D 2 D 4 C1 C2 C4 B1 B3 B2 B4 A 1 A 3 A 2 A 4 A 6 B8 A 8 B6 C6 C8 D 6 D 8 D 10 C10 B10
A 10 B12
D 3 C3
-4 h D 9
B5 B7 A 7 A 5
-6 h -7 h
D 11 C11
D 12 C12
A c im u t (º)
Figura 3.1 Plan de vigilancia
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales.
4. por tanto.6. aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma.3 Tablas de referencia
1 Las tablas incluidas en esta Sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación (β y α. b) plan de mantenimiento preventivo.25. Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.
1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas. a lo largo de todo el año.
3.4 Diagrama de trayectorias del sol
Cada una de las porciones de la figura 3. Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente resultase interceptada por un obstáculo.
aislamiento y sistema de llenado Purgador manual Termómetro Tubería y aislamiento
Descripción Con agua y productos adecuados IV condensaciones en las horas centrales del día. fugas. oscilaciones. indicios de corrosión. la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar. IV Ausencia de humedad y fugas. IV diferencias entre captadores. protección y durabilidad de la instalación.3 Sistema de acumulación Frecuencia Descripción (meses) 12 Presencia de lodos en fondo 12 Comprobación del desgaste 12 Comprobación del buen funcionamiento 12 Comprobar que no hay humedad
HE 4 .1. necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. IV degradación.
Equipo Captadores Cristales Juntas Absorbedor Carcasa Conexiones Estructura Captadores* Captadores* Captadores* Captadores* Tabla 4. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. deformaciones 6 IV corrosión. Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito. prestaciones. deformaciones 6 IV deformación. IV fugas. deformación. como mínimo. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general.1 Frecuencia Operación (meses) Limpieza de cristales A determinar Cristales 3 3 3 3 3 6 3 Diaria 6 3 Juntas Absorbedor Conexiones Estructura Tubería. una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. y apriete de tornillos 12 Tapado parcial del campo de captadores 12 Destapado parcial del campo de captadores 12 Vaciado parcial del campo de captadores 12 Llenado parcial del campo de captadores
* Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Tabla 4. A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente. IV Agrietamientos y deformaciones. ventanas de respiración 6 IV aparición de fugas 6 IV degradación. etc. IV temperatura IV ausencia de humedad y fugas. Vaciar el aire del botellín.
4.2 Sistema de captación Frecuencia Descripción (meses) 6 IV diferencias sobre original.2 Plan de mantenimiento
1 Son operaciones de inspección visual. IV Corrosión.22
. que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento. verificación de actuaciones y otros. indicios de corrosión. 6 IV condensaciones y suciedad 6 IV agrietamientos. (1) IV: inspección visual
Equipo Depósito Ánodos sacrificio Ánodos de corriente impresa Aislamiento
Tabla 4. El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso. El mantenimiento implicará.
7 Sistema de energía auxiliar Frecuencia Descripción (meses) 12 CF actuación 12 CF actuación
Equipo Sistema auxiliar Sondas de temperatura
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Equipo Intercambiador de placas Intercambiador de serpentín
Tabla 4. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.4 Sistema de intercambio Frecuencia Descripción (meses) 12 CF eficiencia y prestaciones 12 Limpieza 12 CF eficiencia y prestaciones 12 Limpieza Tabla 4.5 Circuito hidráulico Frecuencia Descripción (meses) 12 Comprobar su densidad y pH 24 Efectuar prueba de presión 6 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad 12 IV uniones y ausencia de humedad 12 CF y limpieza 6 Vaciar el aire del botellín 12 Estanqueidad 6 Comprobación de la presión 6 Comprobación del nivel 6 CF actuación 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 12 CF actuación
Equipo Fluido refrigerante Estanqueidad Aislamiento al exterior Aislamiento al interior Purgador automático Purgador manual Bomba Vaso de expansión cerrado Vaso de expansión abierto Sistema de llenado Válvula de corte Válvula de seguridad
IV: inspección visual CF: control de funcionamiento
Equipo Cuadro eléctrico Control diferencial Termostato Verificación del sistema de medida
HE 4 .6 Sistema eléctrico y de control Frecuencia Descripción (meses) 12 Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre polvo 12 CF actuación 12 CF actuación 12 CF actuación Tabla 4.23
Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del depósito de acumulación se realiza por convección y no de forma forzada. Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de consumo. Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Absorbedor: componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante y transferirla en forma de calor a un fluido. Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior. proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo. sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares.
HE 4 . Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario para ser distribuida a los puntos de consumo.25
. Se mide en kWh/m2. Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. contiene y protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo. Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la inclinación óptima. cerramiento o sombreado) y. Integración arquitectónica de los captadores: cuando los captadores cumplen una doble función. además. Se expresa en kW/m2. Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen. normalmente una hora o un día. Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la orientación óptima. obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado. debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado: depósitos conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. Cerramiento: función que realizan los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica. Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. fija la cubierta. en el cual el fluido recoge la energía solar y la transmite. energética y arquitectónica (revestimiento. Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado.
sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable. tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. No obstante no se consideran los módulos horizontales. Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construcción arquitectónica.
HE 4 . Superposición de captadores: cuando los captadores se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Radiación Solar Global media diaria anual: es la energía procedente del sol que llega a una determinada superficie (global). no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasiestacionarias. Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando.26
98 2.00 0.53 0.15 0.21 2.11 0.05 0.33 0.35 1.15 0.19 0.80 3.40 0.68 2.40 5.05 0.19 1.02 0.00
HE 4 .00 0.27
.42 1.18 1.00 0.47 0.00 1.23 0.00 0.00 0.08 0.93 1. α=0º D
0.14 0.98 0.11 1.2 β=35º .00 0.01 1.45 4.03 0.21 0.43 2.64 0.36 2.00
0.35 2.60 1.00 0.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Apéndice B Tablas de referencia
Tabla B.00
0.10 0.99 0.53 5.00
0.01 0.52 1.06 0.18 1.40 1.00
β=0º .15 0.28 1.52 0.19 0.32 2.61 0.01 1.88 2.40 2.00 0.27 0.33 0.10 0.56 1.55 1.11 1.00 0.56 2.49 1.00
0.11 0.44 1.04 0.73 5.37 1.00 0.24
β=90º .16 0.62 1.00
0.36 2.00 0.57 0.67 5.82 0.37 2.00
0.00 0.00 0.00 0.27 1.79 2.20 5.91 3.00 0.20 2.41 0.19 0.83 2.55 2.00 0.97 2.44 5.23 3.06 0.01 0.98 0.92 1. α=0º A 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14
0.65 0.51 0.32 0.14 2.33 0.09 0.10 0.80 1.87 5.11 0.55
0.43 2.55 1.77 3.76 3.02 2.48 0.06 0.94 0.06 0.75 1.97 1.34 2.84 1.70 4.73 2.01 0.13 0.13 1.52 0.17 0.70 0.36 4.75 2.00
0.12 1.70 1.07 0.50 1.15 2.62 1.26 1.00
0.10 0.46 3.51 0.00 0.00
0.19 4.00
0.50 1.17 0.27 0.29 3.51 0.60 4.12 1.68 1.46 3.92 2.00
0.05 0.00 0.55 2.82 2.21 0.00
0.20 5.71 0.00
0.90 3.96 0.00 0.16 2.74 2.14 0.93 1.15 0.68 1.21 0.00 0.73 2.20 5.02 0.47 2.42 0.65 1.96 0.76 3.62 2.05 2.23 2.28 1.81 1.14 4.02 0.79 0.00 0.55 1.30 2.83 4.00 0.49 0.99 4.17 3.02 1.00 0. α=30º D
0.00 0.88 2.00
0.05 2.22
β=90º .05 2.18 0.46 3.25 0.00 0.63 2.52 0.24 1.70 3.31 0.51 0.93 2.24 1.14 4.22 1.36 0.27 0.38 2.65 1. α=0º D
0.37 2.26 3.54 2.98 2.87 5.77 1.87 1.32 0.09 0.13
0.09 0.85 2.86 2.02 2. α=60º A B
0.33 0.26 2.08 0.00 0.10 2.16 1.13 1.02 0. α=30º A 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14
0.18 0.54 2.39 3.77 1.74 0.12 0.02 0.23 2.73 1.78 1.22 0.87 4.81 1.91 1.50 0.97 0.25 0.12 2.65 3.76 0.32 0.26 1.86 2.70 1.12 0.21 2.26 0.80 1.37 3.71 1.00 0.79 4.67 1.03 0.61 1.28 1.22
Tabla B.58 0.19 0.32 1. α=60º D
0.59 2.37 0.66 5.05 1.02 0.02 4.05 0.02 0.30 0.14 1.67 0.43 0.25 4.33 2.66 2.00
0.78 0.78 5.43 0.00
0.49 2.17 2.00 0.20 0.73 2.26 1.98 1.18 0.64 1.73 5.1 β=35º .78 1.17 2.03 0.62 1.04 0.95 2.00 0.06 1.31 0. α= -30º D
0.85 2.00 0.13 0.33 0.79 3.80 3.04 4.62 1.62 0.24 2.00 1.00
β=35º .70 5.00 0.82 0.00
0.01 0.26 1.12 2.84 2.10 0.10 0.20 4.12 2.19 0.23 1.66 2.22 0.00 0.31 2.03 0.00 2.70 1.13 2.88 0.59 3.43 2.06 4.02 0.89 3.54 1.45 1.50 3.35 2.05 1.34 2.02 4.00 1.56 4.43 1.00 0.01 0.09 0.27 1.15 0.00 0.95 1.52 0.22 1.69 2.02 0.11 0.17
β=35º .21 1.00 0.79 0.89 1.12 1.04 0.00 0.15 2.88 2.57 0.11 0.60 1.02
β=90º .10 0.28 1.00 0.56 1.00 1.06 4.00
0.49 3.40 3.40 2.10 0.64 0.82 1.96 1.00 0.08 1.08
0.60 1.00 0.23 2.91 2.
38 1.09 3.61 2.10 0.14 0.21 0.06 0.56 2.92 0.42 0.00 1.43 2.28 4.85 0.25 2.81 1.03 0.49 4.17 1.48 5.44 0.60 1.08 1. α= -60º D
0.26 0.95 2.00 0.77 1.51 3.24 0.06 1.61 3.76 5.00
0.41 0.14 0.36 3.00
0.93 1.14 0.56 2.37 2.00
0.28 2.31 0.30 3.18 1.71 1.18 0.00
1.66 3.05 1.11 1.60 1.27 1.43 1.00 0.3 β=35º .06 0.00
0.04 0.68 0.10 1.03 0.00 0.67 2.02 0.58 0.20 0.01 1.22 0.00 0.24 0.02 0.08 0.01 3.67 0.00 0.69 0.03 0.20 0.39 0.05 0.45 0.02 0.24 1.69 0.04 0.00 0.29 2.08 4.19 0.78 0.79 0.38 2.08 2.91 1.81 0.13 0.01 0.11 2.00 0.22 0.00 0.12 0.24 2.00 1.82 2.24 0.43 2.78 2.44 0.27
β=90º .59 3.45 2.68 5.56 2.13 0.48 0.55 2.46 2.40 0.51 2.67 0.01 0.49 2.48 2.00
0.12 4.52 0. α= -30º A 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14
0.01 0.00 0.32 1.89 4.51 1.02 0.54 0.19 2.52 0.00 0.11 0.80 2.26 0.00 0.00 0.07 0.00
Tabla B.28 0.Documento Básico HE Ahorro de Energía
β=90º . α= -60º D
HE 4 .62 0.70 1.00 0.10 2.00
0.22 0.43 4.64 0.00 0.05 3.00
0.10 2.42 3.34 4.24 2.15 3.98 2.60 2.53 0.42 2.
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.29
. por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. Parte 2: Requisitos
particulares para los termos eléctricos”
UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. de prevención y control integrados de la contaminación. de 22 de diciembre Modificada por Ley 16/2002.
HE 4 . Parte 1: Generalidades”
UNE EN 1717:2001 “Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas
y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP.Documento Básico HE Ahorro de Energía
Apéndice C Normas de referencia
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Parte 1: Requisitos
UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.
UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados—
Parte 1: Requisitos Generales”
UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados —
Parte 2: Métodos de Ensayo”. de 4 de julio. de 1 de julio. Real Decreto 865/2003.
UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte
1: Requisitos Generales”
UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida —
Parte 2: Métodos de Ensayo”
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo
humano en el interior de edificios. Vocabulario” UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica”. UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1:
Requisitos Generales”
UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2:
Métodos de Ensayo”. Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP.
More from Gote HdezEgACTIVIDADES U.D. 7Iberico6.-Coord. BicentricasInversor trifasicoTop Nonfiction on ScribdThe InnovatorsThe Emperor of All MaladiesHard ChoicesJohn AdamsThis Changes EverythingThe PrizeGrand PursuitTeam of RivalsRise of ISISA Heartbreaking Work Of Staggering GeniusSteve JobsAngela's AshesHow To Win Friends and Influence PeopleSapiensElon MuskYes PleaseDevil in the GroveTime to Get ToughThe World Is Flat 3.0The New Confessions of an Economic Hit ManA People's History of the United StatesThe Hard Thing About Hard ThingsSmart People Should Build ThingsBad FeministTop Fiction on ScribdThe Light Between OceansBrooklynThe Rosie ProjectThe First Bad ManThe FlamethrowersA Man Called OveThe MasterThe Blazing WorldWe Are Not OurselvesThe Perks of Being a WallflowerThe Kitchen HouseMy Sister's KeeperLittle BeeThe WifeOrdinary GraceGood in BedThe Constant GardenerExtremely Loud and Incredibly CloseThe Silver Linings PlaybookLife of PiThe Love Affairs of Nathaniel P.Bel CantoLovers at the Chameleon Club, Paris 1932The WallcreeperThe Bonfire of the VanitiesThe Cider House RulesWolf HallInterpreter of MaladiesA Prayer for Owen MeanyThe Art of Racing in the Rain

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto