Source: https://es.scribd.com/doc/187505365/nom004sedg2004-INSTALACIONES-DE-APROVECHAMIENTO-DE-GAS-LP-DISENO-Y-CONSTRUCCION-2
Timestamp: 2017-10-18 02:03:19+00:00

Document:
nom004sedg2004 INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS LP DISEÑO Y CONSTRUCCION (2)
Cargado por Oscar Perez Perez
Descripción: APROVECHAMIENTO DE GAS LP DISEÑO
APROVECHAMIENTO DE GAS LP DISEÑO
Jueves 2 de diciem
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.
La Secretaría de Energía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 33 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., 9o. y 14 fracción IV y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 38 fracciones II, V y IX, 40 fracciones II, V y XIII, 41, 43 al 47, 52, 68 primer párrafo, 70, 73, 74, 84 a 87, 91, 92, 94 fracción II y 97 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 32 a 34 y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 2o., 3o., 59, 60, 62, 64, 68, 77, 78 fracciones I y II, 79, 80, 83, 87 a 95 y 99 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo; 1, 2, 3 fracción III inciso c), 12 y 23 fracciones II, VI, XI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y CONSIDERANDO PRIMERO. Que es responsabilidad del Gobierno Federal establecer las medidas de seguridad necesarias a fin de asegurar que las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. no constituyan un riesgo para la seguridad de las personas o dañen la salud de las mismas. SEGUNDO. Que el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo establece que las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. incluyendo los recipientes portátiles y no portátiles, deberán cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad contenidas en ese Reglamento y en las normas oficiales mexicanas aplicables. TERCERO. Que actualmente no se cuenta con la Norma Oficial Mexicana para el diseño y construcción de las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. CUARTO. Que el 18 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial . Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-SEDG-2002, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción, y su aviso de prórroga de la vigencia fue publicado el 14 de febrero de 2003, por seis meses a partir del 18 de febrero de 2003, la cual concluyó su vigencia el 18 de agosto de 2003. QUINTO. Que el 15 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SEDG-2003, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción. Asimismo, el 3 de noviembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SEDG-2003, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción. En la razón de lo anterior, se hace indispensable contar con la Norma Oficial Mexicana que establezca el diseño y construcción de instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., para su segura operación, así como la prevención y atención de siniestros que pudieran ocasionarse por su inadecuada instalación, la valoración mediante la constatación ocular, mediciones y pruebas de las condiciones de seguridad de las instalaciones, asimismo el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente. Por lo expuesto, se considera que se ha dado cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 44, 45, 47 y demás relativos a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se expide la siguiente Norma Oficial Mexicana: NOM-004-SEDG-2004, INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION Aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo, en su sesión ordinaria del 1 de octubre de 2004. Sufragio Efectivo. No Reelección.
DIARIO OFICIAL(Primera Sección)
México, D.F., a 1 de octubre de 2004.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo y Director General de Gas L.P., César Alejandro Monraz Sustaita.Rúbrica. INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Objetivo y campo de aplicación Referencias Definiciones Clasificación Generalidades Especificaciones de los elementos de la instalación Recipientes Tuberías Medidores volumétricos Reguladores de presión Aparatos de consumo Vaporizadores Distancias mínimas de separación entre elementos de la instalación Prueba de hermeticidad Instalación eléctrica Sistemas de protección contra incendio Procedimiento para la evaluación de la conformidad Vigilancia Concordancia con normas internacionales Bibliografía
Transitorio 1. Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Oficial Mexicana establece dentro de la República Mexicana las especificaciones técnicas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y modificación de las instalaciones fijas y permanentes de aprovechamiento de Gas L.P., así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad. En instalaciones que reciben Gas L.P. proveniente de una red de distribución, esta Norma aplica a partir del medidor del usuario. Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a instalaciones temporales realizadas con fines de demostración. 2. Referencias Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan. NOM-018/3-SCFI-1993 Distribución y consumo de Gas L.P. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte 3.- Cobre y sus aleaciones. Conexión integral (cola de cochino) para uso de Gas L.P. Distribución y consumo de Gas L.P. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte 4.- Reguladores de baja presión para gases licuados de petróleo. Recipientes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a calentamiento por medios artificiales. Recipientes a presión para contener Gas L.P., tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación.
NOM-018/4-SCFI-1993 NOM-011-SEDG-1999 NOM-012/1-SEDG-2003
accesorios. Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos butano. cuando el Gas L. e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.P. 3. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo.P. Las condiciones estándar son: “una atmósfera absoluta” o 101. Colores y señales de seguridad e higiene. Gas no combustible. El consumo del Gas L. Para efectos de lo anterior. a través de tuberías. destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento. 3.9.3 kPa (1. Instalaciones eléctricas (utilización).P. que produce energía térmica y luminosa. 3.. por punto de abasto se entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas L. válvulas.9. Volumen de agua que contiene un recipiente no portátil lleno al 100%.0330 kgf/cm ) y 288. 3.3 Aprovechamiento industrial. tipo no portátil. . regular su presión.6 Condiciones estándar de presión y temperatura.7 Gas inerte. Conexiones roscadas de hierro maleable Clase 1. 3. efectuar su vaporización artificial y medición.07 MPa (300 psi).. reguladores y medidores. o la salida del medidor volumétrico que registra el consumo. 3.. Fabricación. con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas.6 C) de propano gaseoso que se forman por hora.P. estaciones de Gas L. en su fase líquida ocupa el 20% del volumen nominal de éste. como combustible. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. en fase vapor por los aparatos de consumo de una casa o departamento habitacional. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para elaborar productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente con el consumidor final de dichos productos o servicios.7 K (15.9. 3.4 Capacidad de vaporización natural en un recipiente. dirigir y/o controlar su flujo y.P. Recipientes a presión para contener Gas L. Definiciones Para efectos de esta Norma. El consumo del Gas L. Pérdida de presión ocasionada por la fricción que se presenta al pasar el Gas L. Proceso químico de oxidación rápida entre el Gas L.1 Aprovechamiento doméstico. NOM-012/3-SEDG-2003 NOM-026-STPS-1998 NOM-001-SEDE-1999 NMX-H-22-1989 3. Fabricación.P.P. 3.3 kPa (1. Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L. NOM-012/2-SEDG-2003 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem Recipientes a presión para contener Gas L.03 MPa (150 psi) y 2. 3.3 Capacidad de agua de un recipiente no portátil. conducirlo hasta los aparatos de consumo.P. en su caso.P. propano o sus mezclas. 3.5 Combustión.P. 3. y el oxígeno. tipo no portátil.P. El equipo que contiene los quemadores que utilizan el Gas L.8 Gas L.2 Aprovechamiento comercial. destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de Gas L. los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 3. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. La cantidad de metros cúbicos estándar a 101.2 Caída de presión por fricción..9 Instalación de aprovechamiento.7 K (15.1 Aparato de consumo.6 C) para la temperatura.0330 kgf/cm ) para la presión y 288.P.P. 2 2 . o Gas Licuado de Petróleo.¡Error! Argumento de modificador desconocido. como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida del propano en un recipiente y el aire ambiente que lo rodea.
3.02916 kgf/cm ) para tuberías que cuenten con medidor volumétrico.9. hasta el recipiente no portátil. Es aquél donde la presión de servicio nominal es de 2. no puede manejarse manualmente. tales como las que requiera el personal para sus necesidades higiénicas o alimenticias dentro del ámbito laboral. a través de las tuberías de servicio y sus accesorios.86 kPa (0. 3. 3. 3.19 Régimen en alta presión regulada. en estado líquido. Es el valor.02791 kgf/cm ) para las tuberías de 2 servicio donde no existe medidor volumétrico.15 Presión de servicio nominal. Es la presión manométrica a la que opera el componente de que se trate.4 Aprovechamiento de servicios.. máximo permitido expresado en kPa (kgf/cm2). diseñado y equipado para ser llenado en el sitio de ubicación dentro del predio o inmueble en donde se encuentra el recipiente. y de 2. Es aquella que conduce Gas L. 3. 3.14 Presión de servicio. 3.21 Regulador de presión.P. para propósito de clasificar a las tuberías de servicio. 3. Es el valor que corresponde a la máxima caída de presión permisible. diseñado y equipado para ser llenado controlando su peso. el cual se utiliza para contener Gas L. 3. medida a su salida en condiciones de cero caudal volumétrico demandado. cuyo valor queda establecido por el ajuste del mismo. y que por sus dimensiones.13 Metro cúbico estándar.11 Máxima caída de presión porcentual permisible. puede manejarse manualmente. 3. debida a la fricción resultante por el flujo de Gas L.16 Presión de trabajo. 3.P.02916 kgf/cm ). el cual se utiliza para contener Gas L. 3.17 Recipiente no portátil. hasta el valor que su ajuste establece a la salida. Es la presión manométrica controlada por el regulador. para la caída de presión que se presenta entre el valor nominal de la presión de servicio del regulador de baja presión y la presión a la entrada del aparato de consumo. El consumo del Gas L. y que por su peso y dimensiones. del valor al cual lo recibe a su entrada.P. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales.18 Recipiente portátil. a las condiciones de diseño de la instalación.. controlando y limitando la magnitud de la variación de la presión de salida alrededor del valor de ajuste.737 kPa (0.P. cuando éste se expresa como porcentaje de la presión de servicio nominal del regulador de baja presión.86 kPa (0. 3. Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de Gas L.P. desde la toma de llenado donde se conecta la manguera del autotanque.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido. Aquel metro cúbico medido a las condiciones estándar de presión y temperatura. Es el valor que. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan como combustible para dar servicio al comercio o a la industria sin formar parte de los procesos de producción.P.22 Tubería de llenado. Dispositivo mecánico que reduce la presión del Gas L. 2 2 . en estado de vapor o líquido que fluye a través de éste.P.10 Máxima caída de presión permisible. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales. El consumo del Gas L.12 Medidor volumétrico. 3. en fase vapor por los aparatos de consumo que lo utilizan para realizar procesos industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos.P. se considera tiene la presión de servicio en el régimen de presión regulada de que se trate. Es aquél donde la presión de servicio nominal es mayor de 2.20 Régimen en baja presión regulada.
Es aquella que queda dentro de fundas o ranuras colocadas en muros o pisos.28 Tubería visible. en: Clase A Clase A1 Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento doméstico de Gas L. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento en servicios del Gas L.25 Tubería enfundada. La persona que adquiere Gas L. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase A que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L.. No se considera oculto el tramo que sólo atraviese transversalmente un muro macizo o losa.¡Error! Argumento de modificador desconocido. Clasificación Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L. a presión regulada.27 Tubería subterránea. 3. y que formen parte de la instalación de aprovechamiento. 3. 3.P. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem Tubería de llenado mediante la cual se puede efectuar el suministro simultáneo a varios recipientes no portátiles conectados a ella en paralelo. se estará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las que corran dentro de ductos o trincheras destinadas exclusivamente a contener tuberías también se consideran visibles. éstos deberán cumplir con las que les correspondan. Se considera subterránea aun cuando la superficie del terreno natural dentro del cual está colocada.30 Vaporizador. Aquella sección de una instalación que alimenta a dos o más secciones Clase B que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio que el punto de abasto a las cuales se hace llegar Gas L. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular. para los cuales existan normas oficiales mexicanas.24 Tubería de servicio. Es aquella que conduce Gas L. 3.. sea cubierta por un piso artificial.1 Cuando se encuentren productos. en estado líquido. 3.. en donde se le proporciona calor para llevarlo al estado gaseoso. Es aquella que se coloca dentro de fundas con objeto de protegerla de daños mecánicos o para proveer con ellas un medio de ventilación permanente. las cuales son cubiertas posteriormente en forma permanente para ocultarlas de la vista. 3. Equipo que recibe Gas L. sin atravesar vías públicas de circulación vehicular.P. Es aquélla colocada bajo la superficie y dentro del terreno natural. de acuerdo al aprovechamiento al que se destina el Gas L.23 Tubería de llenado múltiple.P. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento comercial de Gas L.P. de origen nacional o extranjero. 3. Clase B Clase B1 Clase C Clase D 5.29 Usuario.26 Tubería oculta. para su propio consumo en una instalación de aprovechamiento. 3. cuyo objetivo es alimentar a .P. . los aparatos de consumo.P. En caso de no existir norma para algún producto.P.P. se clasifican.P.P. en estado de vapor. Es aquélla colocada de modo tal que su recorrido se encuentre permanentemente a la vista. Generalidades 5. Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento industrial del Gas L.P. 4.
con su número de cédula profesional. gasto y localización. de servicio. tuberías. ciudad y estado. El grado de exigencia se tendrá de menor a mayor en el orden alfabético de la clasificación del punto 4 de esta Norma. Tipo de industria o comercio. En el caso de las instalaciones de varios usuarios.4.4. tipo. deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados. colonia. . Nombre y firma del ingeniero que proyecte. control y seguridad de la instalación. indicarlo. además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores. A1 y C. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada. la clasificación de la instalación será la de la Clase más exigente dentro de las que a sus secciones corresponda. Datos de las tuberías visibles. Diagrama isométrico de la instalación sin escala. tendido de tuberías y además. en caso de que aplique. delegación o municipio. En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial. Resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión. Características de los aparatos de consumo.P. sin escala. código postal. con su número de cédula profesional. vaporizadores. e) f) g) 5. adjuntando copia de la misma..1 Los planos deben contener lo siguiente: a) b) c) d) Clase de instalación. 5. ocultas en muros o subterráneas. adjuntando copia de la misma. Croquis de localización de la industria. Ubicación de la empresa. Un plano en planta. en su caso. Características de las tuberías de llenado. deben contar con un proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas): 5.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido. que incluya recipientes. etc. a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente: a) Nombre del usuario y domicilio de la instalación indicando calle y número. o manzana y lote. Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías.2 La memoria técnico-descriptiva debe contener: a) b) c) d) e) f) Clase de la instalación. Simbología utilizada.4 Las instalaciones Clase D. el nombre del usuario en particular. Capacidad y presión de servicio nominal del (los) regulador(es) de presión que se usen. accesorios. Localización de los recipientes y Clase de instalación. 5. de vapor. los recipientes de combustible sustituto. indicando la localización y capacidad de los recipientes. equipo contra incendio. aparatos de consumo y longitud de la tubería por tramo. en caso de que aplique. Características de los accesorios de medición. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) 5. si existe. en caso de que aplique. Nombre de la empresa. Uso del Gas L. Nombre y ubicación de la empresa. sin escala. aparatos de consumo.3 Las instalaciones de las clases A. a escala. con indicación de diámetros y longitudes de tuberías.2 Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes usos. Simbología utilizada. Capacidad de los recipientes. en caso de que aplique. además de las clases B y B1 que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de 5 000 L.
deben ser de materiales no combustibles. zona .1. capacidad de vaporización de los recipientes. deberán contar con medios que limiten el acercamiento a 1.1.1. cuando los recipientes se ubiquen en lugares donde el público pueda tener acceso a ellos.00 m. B. Presión de salida y capacidad de los reguladores. dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en dos lados.60 m y sección transversal de 0. tipo y gasto. sobre plataformas.7 Las instalaciones industriales Clase D deben de contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.20 m de espesor y altura mínima de 0. Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de Gas L. Simbología utilizada. indicando sus accesorios.1. de protección. 6. 6.P.¡Error! Argumento de modificador desconocido.60 m del paño de los recipientes.8 En las instalaciones para aprovechamiento clases A1. Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador.1.6 Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0. si se proyecta su uso.00 m como máximo al paño del tanque.9 Cuando se usen muros para ocultar la vista de los recipientes.60 m.P. Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente con el Gas L. Descripción de los aparatos de consumo.1 Recipientes. distancias de acuerdo con esta Norma. Cálculo de la vaporización que proporcione(n) el (los) recipiente(s). 6. en aquellos casos en que esta Norma lo permite.1 Especificaciones generales.2 Los recipientes y el acceso a ellos deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación que se abastece. .4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o. cubrir como máximo tres lados del recipiente. g) (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar. 6. 6.1. se tendrá que efectuar otro dictamen que avale que las modificaciones realizadas cumplen con esta Norma.6 Si la instalación se modifica.1. Iguales datos para el vaporizador. 6. bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas. 5. 5..1. B1 y D.1.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie. en su caso. 6. no sobresalir más de 0.3 No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron construidos (silletas o patas).60 m.P.1.20 m por 0. dichos muros deben ser de material incombustible y contar con ventilación en la parte inferior. así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo. deben contar con un dictamen de una Unidad de Verificación en materia de Gas L. adjuntando copia de la misma. acreditada y aprobada en esta Norma. 6.20 m. con un claro máximo entre elementos de 1. Nombre y firma del ingeniero que proyecte. 6.1. 6. 6.1.1.1. con su número de cédula profesional.1. que permitan el desalojo de agua. h) i) j) k) l) m) n) o) p) 5.5 El piso que se coloque sobre terreno natural debe evitar la transmisión de la humedad hacia dicho recipiente.1.1.5 Las nuevas instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P.1. Especificaciones de los componentes de la instalación 6. así como con un formato de libro bitácora donde se registrarían estos mantenimientos.60 m por encima de la parte superior del recipiente y presentar un claro entre su cara interior y la pared del recipiente no menor a 0. cálculos del mismo. Descripción del equipo contra incendio proyectado y. que sean distintas a la Clase A. deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes de concreto armado con altura mínima de 0.7 Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de vehículos. o muretes de concreto armado de 0.1.
deben tener acceso y mantenerse libres de materiales combustibles. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.8 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles con capacidad de 45 kg en planta baja.9 A excepción de las instalaciones para aprovechamiento Clase A.2.3 No se permite el apoyo de los recipientes no portátiles en forma diferente a aquélla para la que fueron diseñados y construidos.2. 6.5 Cuando su colocación sea junto a pretiles.10.3. 6.1.2.5 Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras.1.1. No se permite que dicho acceso sea por medio de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes.1. éstos deben ser de material incombustible con altura no menor de 0. este cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas e inclinadas del inmueble. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1.4.1.60 m y el recipiente deberá quedar sujeto a los mismos con materiales no combustibles. 6.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 6. 6. deberá contar con el dictamen referido en el numeral 6.1. 6.1.1.4 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener cuando menos al frente y a uno de los lados.1. deben ser colocados sobre las bases de sustentación apoyados en esta placa y quedar soportados en un ángulo de apoyo no menor a 120 grados.3.3.1.1. el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0.60 m para permitir su intercambio. para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles.7. el sitio para la ubicación de los recipientes debe elegirse de modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público dentro del inmueble.3. 6.2.1.3.3.3. o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.6 Cuando los recipientes en una estructura queden ubicados a diferentes niveles.2. 6. balcones.1.2.1.3.10 Cuando los recipientes queden ubicados a diferentes niveles en una estructura. 6.4 Al quedar el recipiente colocado sobre sus bases de sustentación.00 m y el área del piso donde se localicen sea menor a 9. 6. nombre del fabricante. 6. así como tampoco en descansos de escaleras.2.7.1. deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1.3 Especificaciones particulares para recipientes no portátiles.60 m de espacio libre alrededor del mismo. 6.1.1.1. así como tampoco en descansos de escaleras. el desnivel longitudinal máximo aceptable es de 2% de su diámetro exterior.00 m2.2.3. 6. 6. estructuras adosadas a muros o fachadas.4 No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubos de luz. 6.1. marquesinas. 6.7 Colocación. 6.6 Cuando.3 Cuando el recipiente se ubique en azotea. el número de serie y el espesor de la placa del recipiente.7 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles en la azotea de edificios de cuatro niveles o menos y la capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg. 6. debe existir un acceso permanente a ella.1. marquesinas.1 No se permite ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz donde existan calentadores de agua o la altura de los muros sea mayor a 2.1 Los recipientes no portátiles deben estar construidos conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-012/2-SEDG-2003 y NOM-012/3-SEDG-2003 o las vigentes en la fecha de su fabricación. .1. estructuras adosadas a muros o fachadas.1.1.3.3 Se considera que una placa es legible cuando pueda determinarse la fecha de fabricación.3. 6.7. en caso de no contar con ésta o que la misma no sea legible.2 Los cubos de luz en donde se ubiquen los recipientes.1.2 Especificaciones particulares para recipientes portátiles. un espacio libre mínimo de 0. sea necesario cambiar de nivel. 6.50 m como mínimo.7.2 Entre la placa de soporte y la base de sustentación debe colocarse material impermeabilizante. 6.1.50 m como mínimo.2 El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación. balcones.1 Aquellos dotados con placa de soporte.3. 6.2. 6.
9. 6.7. dicha interconexión debe hacerse por el fondo.1 Las bases de sustentación deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente. 6.8. será de 0.P.3.3. deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricación legibles. siempre y cuando el indicador de máximo llenado permisible sea un elemento independiente.7 Cuando el recipiente cuente con patas y se encuentre sobre una estructura.1.1. 6.1. Para recipientes con capacidad menor a 2 000 L no existe requisito de distancia mínima.9 Interconexión de recipientes.1.8.5 Cuando se extraiga Gas L.13 Cuando el recipiente se instale en azotea. 6.3. el claro mínimo entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado.1.2 Deben construirse de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos del lugar y en ausencia 2 de ésta. cuya densidad es de 0. 6. o también se puede utilizar una válvula interna que incluya de fábrica esas dos funciones.8 No se permite soldar ninguna de las patas del recipiente a la base de sustentación. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 6.1 Todas las válvulas conectadas directamente al recipiente. exista un claro mínimo de 1.3.7.7.6 Para recipientes. en su fase líquida por el fondo del recipiente.11 Los recipientes no portátiles fabricados para descansar sobre sus patas. se debe considerar que el terreno tiene una resistencia de 5.3.1. las cuatro patas del recipiente deben sujetarse a ésta mediante unión atornillada de cuando menos 0. 6.3.3.7.1.7.2 Cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes no portátiles por su zona de vapor.8. Los recipientes así interconectados deberán contar con línea de igualación de presiones por su zona de vapor.8 Bases de sustentación para los recipientes. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas deben descansar sobre dichas bases. debe existir una distancia mínima de 2. considerando el peso del recipiente y estando totalmente lleno con Gas L.3.3.20 m.3.3. 6.10.3 Las bases tipo cuna deben de proporcionar un ángulo de apoyo no menor a 120 grados. colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de alguno de los recipientes sin interrumpir el servicio.P. .6 kg/L. en los cuales deberá colocarse una válvula automática de exceso de flujo.3 Las interconexiones en la parte superior e inferior del recipiente no portátil deben hacerse en coples expresamente destinados para ellas.3.1.1. 6.3. ésta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbono cédula 40 como mínimo.3. 6.1. entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado. con capacidad de 2 000 L o mayor.. pueda pasar de uno a otro.7. deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión.10 Valoración de recipientes no portátiles. 6.3. se deberán fijar al piso las patas del recipiente para prevenir su deslizamiento. 6.6 kg/L. 6.9 Debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente. existe la posibilidad de que el recipiente caiga de esa altura. y los barrenos deben ser ovalados o circulares holgados.1.1. y los domos de los recipientes quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de menor capacidad. cuya densidad es de 0. se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes. 6.¡Error! Argumento de modificador desconocido. 6.4 En el caso de interconectar dos o más recipientes no portátiles de modo que la fase líquida del Gas L. o si al desplazarse fuera del piso donde se encuentra.P. éstas deben ser fijas y de material no combustible.9. éste debe quedar colocado de forma tal que. 6.00 ton/m y que el recipiente estará totalmente lleno con un Gas L.1. seguida en el sentido de su cierre de una válvula de cierre manual del mismo diámetro nominal que la automática que la precede.00 m.3. 6.3. cuando dicha salida no exista o no se utilice.00 m entre la estructura y las líneas eléctricas de alta tensión.7. Si se usan escaleras y pasarelas.1 No se permite la interconexión de recipientes portátiles con no portátiles.10 Si el piso sobre el que se coloque el recipiente queda 2.9.9.7.3.0127 m.1.3.1.3. 6.1.1.00 m o más sobre el nivel de piso terminado del lugar.1. Se permite reemplazar con éstas la válvula de servicio.7. 6.1.P. 6.1.12 Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura. o de cobre rígido Tipo “L”.
La capacidad de desfogue de las válvulas de alivio de presión debe estar de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-012/1-SEDG-2003 o la que la sustituya y sea vigente en la fecha de construcción del recipiente. 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 m3 std/h 0. Que conducen Gas L. De acuerdo a su función.1.P.2.0074 0.1098 1.2. 6.1542 0.9080 0. se clasifican de la siguiente manera: a) b) c) d) e) f) De llenado. en fase líquida y en fase vapor en alta presión no regulada.1983 0.2.0167 0.1. De no ser posible esto.0193 0. deben contar con válvula de llenado.2.1.2.10.9449 0.0404 0.P.9920 1. el factor elegido debe indicarse en la memoria de cálculo.0092 0.0297 0.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.011 0.008 0. o bien asignándole los consumos típicos de la tabla número 2.2 Requisitos para el cálculo de los diámetros de las tuberías.1467 0.0403 1.0464 Esprea No. los recipientes con una capacidad de almacenamiento menores de 5 000 L. 6. 6.2480 0.2.1 Especificaciones generales para el cálculo de los diámetros mínimos.0059 0.3.3698 0.012 80 79 78 77 76 75 74 m3 std/h 0. el recipiente debe contar con válvula de máximo llenado y válvulas de alivio de presión.1. Que conducen Gas L.6964 1. las tuberías de una instalación Gas L.0132 0.5144 1. Que conducen Gas L. los cuales están calculados a nivel del mar. en fase líquida. 6.3.3 En todos los casos. 6. las tuberías de la instalación y sus accesorios deben dimensionarse considerando que como mínimo. 1 Espera No. realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya. En todos los casos.1711 1.1. .1324 0. 6.2 Para que los recipientes no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio.10.2341 1.P.009 0.1696 0. deben tomarse preferentemente de su placa de especificaciones.4117 Esprea No.010 0.4 Si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado. De servicio. se determinarán midiendo la esprea del quemador y con la ayuda de la tabla número 1.1 Con excepción de las tuberías que conducen Gas L.0111 0.2774 0. 6. 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 m3 std/h 0.3207 1.1300 1. debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas. TABLA No. las válvulas conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula.1618 0.0367 0. 6. en fase gaseosa en baja presión regulada.P.P. por ellos circulará el caudal volumétrico demandado por todos los aparatos que esa tubería alimente. en fase gaseosa en alta presión no regulada.2.0235 0. 0.P. 6. en fase gaseosa en alta presión regulada.10.2 Los caudales volumétricos demandados por cada aparato.3247 0.2 Tuberías.3.2.1 Clasificación. Si el calculista elige usar un factor de sobredimensionamiento aplicado al caudal volumétrico.8105 .1395 0. aun cuando su operación no sea simultánea. Que conducen Gas L.
1983 0.5297 1.05 2 236.1098 1.43 17 619.72 10 564.0464 0.46 17 619.6350 2.0881 0.76 6 211.75 98 607.24 4 440.5273 2.05 4 440.17 6 388.0999 0.02 211 227. se calcularon considerando el siguiente valor: Q = 0.1757 2.6783 0.¡Error! Argumento de modificador desconocido.43 6 388.43 4 122.00 6 388.0939 0.201112 AK En donde: .3698 0. 2 Consumos típicos en baja presión regulada.7449 Jueves 2 de diciem 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 TABLA No.5297 0. 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 0.3939 0.0620 0.1983 0.8018 0.95 6 388.3186 2.9018 1.1983 0.36 35 000.88 1 609.29 8 876.41 53 229.7265 0.0719 0.6017 0.3773 Parrilla [70] Baño María/quemador [74] Calefactor para 120 m2 [64] 120 m2 [56] 120 m2 [52] Secadora de ropa (doméstica) [35] Incinerador doméstico [70] Máquina tortilladora [19] Calentador de agua tipo almacenamiento Hasta 100 litros [54] Hasta 280 litros [48] Calentador de agua de paso Sencillo [35] Doble [29] Triple [20] Notas: Los valores de las tablas 1 y 2.46 47 064.1190 2.6964 2.0719 0.8808 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 DIARIO OFICIAL 1.1189 0.1983 0.14 m3std/h(C3H8) 0.62 150 728.8452 0.00 1 609.1189 0.90 24 647.2607 2.1983 0.30 24 849.92 2 662.0782 0.5273 0.05 10 062.15 11 860.05 8 280.33 1 609.88 4 440.0573 0.0719 2.3773 2. Los números entre corchetes indican la esprea considerada.43 224 554.05 4 440.29 39 929.4494 0.0999 0.29 17 619.29 17 619.4887 0.88 1 038.88 56 587.0499 2.0719 0.9819 2.28 17 619.0528 0.2774 0. Aparato Kcal/h Estufa doméstica Quemador (Q) [70] Comal o Plancha (C) [70] Horno (H) [56] Asador (A) [56] Rosticero (R) [56] Estufa restaurante Quemador [66] Plancha o asador [56] Horno [50] .04 8 819. Consumo típico (BTU/h) 1 609.08 37 983.5662 0.6117 0.1124 0.1256 (Primera Sección) 0.0719 0.82 4 440.29 32 857.4494 0.
6.P.1 Para el cálculo de la caída de presión en las tuberías de servicio en baja presión regulada. 6.2.1.2. 6.1.2.7 La longitud de cálculo de la tubería.325 kPa.2.4 Los diámetros para las tuberías de servicio y las que alimentan de Gas L.2. Presión atmosférica 101. y en el que lo contiene. aun cuando en realidad. 6.2. Pole aplicando los factores Fb.7 BTU/m3) (22 390. 6.2. geográfica en donde se encuentre el quemador esté a una altura mayor a dicho nivel. y propano como fluido conducido. en régimen de baja presión regulada. 6.2.2.2. 6. La presión manométrica en la esprea es de 2.2 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.1. deben calcularse bajo las bases de cálculo generales y las específicas que correspondan de acuerdo a la fase en que fluye el Gas L.8 Cuando el cambio de diámetro sea simultáneo con uno de dirección.2.2 La expresión matemática de la fórmula del Dr. válvulas y otras resistencias colocadas en ella. de acuerdo al diámetro y material utilizados. será la que resulte de sumar a la de la tubería recta la equivalente representada por las conexiones. 6.737 kPa (0.2.6 Para el cálculo de las tuberías de servicio se despreciará la influencia de los cambios de nivel. Q = m3 estándar de propano puro considerando un poder calorífico alto de 0.2.1. Pole a utilizar para el cálculo de la caída de presión porcentual es: %Hb = Q x Fb x L En donde: %Hb = Caída de presión porcentual en baja presión regulada Q = Caudal volumen conducido en m estándar/h (propano) Fb = Factor de cálculo de tubería en baja presión regulada L = Longitud de cálculo de la tubería en metros 3 2 .P.P.9365 MJ (88 851.2. cuando se trate de un codo.52 (aire = 1). 6. La densidad relativa (S) del propano a esas condiciones se tomó como 1.02791 kgf/cm2).2.3 Cuando se opte por utilizar los consumos típicos debe considerarse el correspondiente al nivel del mar.2.2. así como las válvulas de esfera.5 El cálculo de la tubería debe efectuarse considerando flujo isotérmico a una sola base.2.1. y al régimen de presión regulada en que trabaje la tubería calculada. Debe asignársele la longitud equivalente que le corresponde en el diámetro mayor. Se consideró 0.001054 MJ/BTU (0.Jueves 2 de diciembre de 2004 A = Area de la esprea en mm 2 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.2519576 Kcal/BTU) K = Coeficiente de la esprea 0. éste debe considerarse en el cálculo del tramo que sigue. líquido a los vaporizadores.9.2.6 Kcal/m3 = 2 516 BTU/pie 3 std). la localidad. debe usarse la fórmula del Dr.2. si se trata de una "T".1. Pueden despreciarse los cambios de diámetro cuando no sean simultáneos con cambio de dirección.
P.737 kPa 2.P. Pole.1 Se permite utilizar cualquier fórmula.01592 0.01496 0.3.02916 kgf/cm2) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 9% de ésta.43710 5.04662 0.7846 0.86 kPa 2.00138 0. 3 DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem Factores de baja presión para usarse en la fórmula del Dr.3 Cuando no exista medidor volumétrico. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal. siempre que considere el carácter compresible del Gas L. Los resultados se expresarán hasta el cuarto decimal. 6.0291 kgf/cm2) (0.4 Cuando exista medidor volumétrico.6 3/8 ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 3 4 Con medidor Sin medidor Con medidor Sin medidor Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio Presión de servicio 2. en régimen de alta presión regulada.2. caudales y longitudes que se pretendan usar. la presión de servicio nominal debe ser de 2. porcentual DIAMETRO NOMINAL FACTOR “Fb” TUBO DE ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L” TUBO DE COBRE FLEXIBLE 9.00202 0.8 76.2.1 50.2.2 Para la fórmula anterior aplican los siguientes factores.3 Especificaciones particulares para el cálculo de tuberías conduciendo Gas L.4 32.2.2. 6.2.737 kPa (0.4629 0.5502 2.2.1 25.02791 kgf/cm2) 2.000010 0.00041 0.00042 0.000041 0. y sea válida para las condiciones de diámetros.000039 0.3.0074 4.00481 0.00309 0. 6. Por ejemplo: En donde: Pi Pf Q Fa L = = = = = Ha = Pi – Pf 2 2 Ha =Q x Fa x L 2 Presión inicial absoluta gf/cm2 Presión final absoluta gf/cm2 Caudal volumen conducido en m3 estándar/h Factor de cálculo de tubería en alta presión regulada Longitud de cálculo de la tubería en metros 6.01666 0.2 101.75521 0.06041 0.79039 0.00033 0.00144 0.2.5310 0.2.86 kPa 2.000050 0. (Primera Sección) TABLA No.86 kPa (0.7 19.06323 0.01430 0.0000109 Datos de la referencia bibliográfica número 5. redondeando el último. 6. la presión de servicio debe ser de 2.000011 1. de acuerdo al diámetro y material utilizados.00035 0.00460 0. FACTOR “Fa” NOMINAL ACERO CEDULA 40 mm (pulg) TUBO DE COBRE TIPO “L” .2.0291 kgf/cm2) (0.¡Error! Argumento de modificador desconocido.00193 0.02791 kgf/cm ) y la máxima caída de presión porcentual permisible entre el regulador de baja presión y el aparato de consumo es del 5% de ésta.04879 0.000009 1.0 38.2.5 12.737 kPa 2 (0. redondeando el último.02791 kgf/cm2) (0.2. para el cálculo de la caída de presión .000048 0.00295 0.
el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual. a la entrada del vaporizador. 6.2.326 2. En caso contrario.4.0221 0. en fase líquida. 2 202. 6.1526 0.2.2.1 Para el dimensionamiento de las tuberías que conduzcan Gas L.6 3/8 ½ 3/4 1 1¼ 1½ 2 3 4 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) 1 121.2 Para flujo por gravedad.2.4 La máxima caída de presión admisible en las tuberías será aquélla para la cual la presión final sea suficiente para el correcto funcionamiento del regulador de presión o de los aparatos de consumo que alimente.81 m/s2 kgf/m3 metros 6. Pérdida de energía por fricción metros metros kgf/m2 kgf/m2 m/s m/s 9.7 19.2.2.2.8872 0.0050 Datos de la referencia bibliográfica número 5.0043 ¡Error! Argumento de modificador desconocido.4.580 1. 6.588 21. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual.5 kgf/cm no se requerirá justificarla en función de la posibilidad de recondensación.P. el caudal volumétrico que impulse la bomba ocasione a la temperatura de flujo considerada. 6. 6. considerando que la caída de presión a través del filtro que precede la bomba es la máxima.072 673.2.359 0. ocasione a la temperatura de flujo considerada.3 Cuando la presión de servicio nominal en el régimen de alta presión regulada sea hasta 2 1.0 38.4 Especificaciones de cálculo para tuberías que conducen Gas L. una pérdida de energía por fricción igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.115 0.4.4 Para la descarga de una bomba.504 347.3.2. el caudal volumétrico que impulse la bomba permita que.2.8 76. .P. en fase líquida debe usarse la ecuación de Bernoulli.0181 0.456 6.806 7.2.2.3 Para la succión de una bomba. la máxima presión de servicio nominal permisible es la que corresponda a la presión de vapor de una mezcla propano-butano al 50% a la menor temperatura ambiente alcanzable en el lugar de ubicación de la instalación.5 12.1868 0. 6. el diámetro mínimo requerido es aquél para el cual. el caudal volumétrico que circule. v2 − v2 2 +P 1 − P2 + H = 0 z1 − z2 + 1 f γ 2g En donde: Z1 Z2 Pi Pf V1 V2 g γ Hf = = = = = = = = = Altura del punto inicial respecto del nivel Z = 0 Altura del punto final respecto del nivel Z = 0 Presión inicial absoluta Presión final absoluta Velocidad en el punto 1 (inicial) Velocidad en el punto 2 (final) Aceleración debida a la gravedad Peso específico del Gas L.4.P.2. se tenga la presión manométrica que el fabricante establece como la menor para el correcto funcionamiento de su equipo.Jueves 2 de diciembre de 2004 9.4 32.1 50.2.2 101. una pérdida de energía por fricción al menos igual a la diferencia de nivel que exista entre los puntos inicial y final de la tubería.6328 0.289 27.1 25.3.
2.2. 6. 6.2.3. 6. 6.2. con conexiones premontadas o fijas con abrazaderas. 6.1.2. Sus accesorios y conexiones deben ser compatibles y unidos mediante termofusión.1.99 kgf/cm ).49 MPa (4.99 kgf/cm ).3.9 Cobre flexible Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce tipo asiento de compresión (flare). con o sin costura.1.3.3.3.2. electrofusión o anillo de compresión. PVC. buna-n o neopreno con conexiones premontadas 2 o fijas con abrazaderas. 6.2.¡Error! Argumento de modificador desconocido. en alta presión regulada.1.3.P.2.1 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L. cuya presión mínima de diseño sea de 0.8 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico. 6.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor.P.03 MPa (10. fabricadas específicamente para conducir Gas L.2.49 MPa (4.2.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.2. 6.1. PVC.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.3 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad.2.2.3. 6.1. 6. 6.4 Las conexiones roscadas deben ser de hierro maleable Clase I para 1. 6.2.2 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.03 MPa).3.1 Tuberías de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad de estaño-plomo 50/50.1. construidos de metal o cualquier otro material adecuado.2. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.P. 2 .1 Tubería de cobre rígido Tipo “L” con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad.4 Tubería de polietileno de mediana o alta densidad. 6.3.1. 6. fabricadas específicamente para conducir Gas L.2. 6.9 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo. 6.2. Sus accesorios unidos y conexiones deben ser compatibles y mediante termofusión. unidas mediante soldadura de arco eléctrico y empaques metálicos. El punto de fusión de la soldadura. de acuerdo con la normatividad vigente. con o sin costura.85 C).3.2.3.2. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 6.11 El uso de mangueras de látex únicamente se permite para la conexión de mecheros Bunsen o Mecker en laboratorios.2.5 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas.P.3.3.1.2 Tubería de acero negro o galvanizado cédula 40 o mayor.1.2.7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.2.1.6 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L.2.85 C).10 Mangueras termoplásticas de polietileno. y conexiones en hierro maleable como mínimo Clase I (para 1. 6.2.3. con o sin costura y con conexiones roscadas.3.3. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.. electrofusión o anillo de compresión.3.3 Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.5 Mangueras termoplásticas de polietileno.3.2.6 Las conexiones soldables deben ser de acero cédula 40 y unidas mediante soldadura de arco eléctrico.2.2.2.503 kgf/cm ) de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya. 6.3. de acuerdo con la Norma vigente. con o sin refuerzo metálico.P.3. en baja presión regulada.7 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas. buna-n o neopreno cuya presión mínima de 2 diseño sea de 0. 6. con conexiones en acero forjado cédula 40 o mayor.2.3. no debe ser menor de 511 K (237. soldadas o bridadas.2. 6. 6.3. con o sin refuerzo metálico. 6.2.2. Para este tipo de conexiones no se permite el uso de sellador.P.
2.2.4 MPa (24.7 Las conexiones soldadas deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico. en alta presión no regulada.4 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L. 6. 6.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador de las uniones roscadas.3.07 MPa (21. 6. hierro dúctil.P. 6. éstas deben 2 ser para una presión de operación mínima de 2. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714. 6.2 Las usadas en las tuberías que conducen Gas L.4.3.4. no mayores de 1.4 Especificaciones para los materiales de las válvulas en tuberías. 6.2.3.614 kgf/cm ).3.P. construidos de metal o cualquier otro material adecuado. 6.2.2.3. 6.P. 6.7 Las bridas utilizadas deben ser Clase 300 como mínimo.4 MPa (24.3.8 Las bridas utilizadas deben ser Clase 150 como mínimo.9 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.2.3.2 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor. 6.2.2.3.85 C). en fase líquida. 6. 6.2.4. sin costura.P.4.2.2.P.61 MPa (26.2. 6.4.4.2. 6.3.3 Tubería de acero negro cédula 40 o mayor.3.473 kgf/cm ) especiales para su uso con Gas L.3.85 C).2.2.1 El uso de mangueras para conducir Gas L.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L.3. y las bridadas deben ser con bridas Clase 300 como mínimo.3.3.3.8 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L.3.9 Las conexiones soldables deben ser unidas mediante soldadura de arco eléctrico.3. en fase líquida.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”.85 C). El punto de fusión de la soldadura no debe ser menor de 511 K (237. y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico. 6.00 m y resistir la acción del Gas L.P.1 kgf/cm ). con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura con punto de fusión no menor de 511 K (237.2.1 Las válvulas deben de ser de acero.5 Las conexiones roscadas deben ser selladas mediante productos resistentes a la acción del Gas L.4.2 Tubería de acero negro cédula 80.3..10 Los empaques utilizados en las uniones bridadas deben ser de materiales resistentes a la acción del Gas L. . 6. sin costura y conexiones en acero o hierro maleable Clase 2 2 para 2. 6. las cuales deben ser para una presión de trabajo de 2. 6.3.3.P. construidos de metal o cualquier material adecuado.P. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.3..4.3. únicamente se permite en las 2 instalaciones clases C o D.2.P. hierro maleable o bronce.2.2. 6.2.3 Tubería de acero negro cédula 80 sin costura y conexiones roscadas en hierro maleable Clase 2 2 para 2.3. en alta presión no regulada. líquido deben ser adecuadas para una presión 2 de trabajo de cuando menos 2.2.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.4.3.3.4.2. sin costura y conexiones soldables cédula 40 o mayor unidas mediante soldadura de arco eléctrico. 6.1 kgf/cm ). 6. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya. construidos de metal o cualquier material adecuado.3 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L. con temperatura de fusión mínima de 988 K (714.6 No se permite el uso de pintura o pasta de litargirio y glicerina como sellador.85 C).P.3. de acuerdo con la Norma NMX-H-22-1989 o la que la sustituya.2.4 Tubería de cobre rígido Tipo “L”. 6.2.07 MPa (21.P.1 Cuando se utilicen mangueras para conducir Gas L.473 kgf/cm ) (las válvulas 400 WOG cumplen con esta condición). 6..P. 6.4.3.3.3. con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad.3.2.85 C).
1.5. Debe instalarse una válvula de cierre manual en un punto de fácil acceso fuera del sótano. 6. ocultas.1.1. huecos formados por plafones. de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V.P.41 MPa (24.5.1 Requisitos generales. se puede utilizar tubería metálica rígida.4. 6.2.1.3 No se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores. y para tuberías que conduzcan fluidos corrosivos.2. Para tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas mayores de 333 K (59.335 kgf/cm ). como mínimo.4. 6.1. con presión de apertura no menor de 2. esta separación mínima debe ser de 20 cm. tubería de polietileno de mediana o alta densidad. 6.5.5. 6.2.17 Se permite la instalación de tuberías en sótanos.1. la longitud de la misma no debe exceder 1.2.1.85 C). 6.2.5. 6.5.P.2. Estas tuberías deben ser visibles y el sótano debe contar con ventilación natural. divisiones.2.2. la separación mínima debe de ser 50 cm.¡Error! Argumento de modificador desconocido.2. puertas. 6.2.9 Las tuberías que conducen Gas L. se debe usar manguera. deben quedar perimetralmente separadas 10 cm como mínimo de otras tuberías que conduzcan fluidos no corrosivos a temperaturas hasta 333 K (59. con o sin refuerzo metálico.5.P. cajas de cimentación.4 Las tuberías deben quedar separadas 10 cm.8 No se permite realizar dobleces en tuberías metálicas rígidas con objeto de sustituir una conexión.2. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 0.50 m. la separación mínima debe ser de 20 cm.5. Sólo se permiten dobleces suaves menores de 45° y solamente en las tuberías que operen a presión regulada. la separación debe ser de 50 cm independientemente de la temperatura.1.2 V o 0. en fase vapor en alta presión no 2 regulada.1.2.1.5.1.14 Las mangueras no deben pasar a través de muros. 6. en trinchera y subterráneas.1. . en su fase de vapor a presiones que 2 no excedan 0.1.5. en fase líquida.5.18 Las tuberías deben estar protegidas contra daños mecánicos.2.1.2.6 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y no estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos.10 Para instalaciones ocultas o subterráneas.2.85 C). líquido se debe 2 colocar una válvula de relevo hidrostático.5. taponados. 6. 6.5.3 Las válvulas que se usen en tuberías que conduzcan Gas L.5.4 Las válvulas que se usen en tuberías que conducen Gas L. en su caso. se clasifican en tuberías en alta presión regulada y tuberías en baja presión regulada. tiros de chimenea ni lugares que atraviesen cisternas.2 De acuerdo con su presión de servicio nominal. seguida de un manómetro de rango adecuado. no existe distancia mínima de separación.1.13 Para la conexión de aparatos de consumo sujetos a vibración o móviles. 6. cimientos. 6.5. . enfundadas.2.12 Los extremos terminales de las tuberías deben estar conectados al aparato de consumo o.1.177 kgf/cm ).2. 6. 6. 6.7 MPa (17.5 Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos.575 kgf/cm ).P.1.16 No se permite la instalación en el interior de construcciones de tuberías que conduzcan Gas L.P. 6.5 Requisitos para la instalación de las tuberías.1 De acuerdo con su ubicación. exclusivamente para abastecer los aparatos de consumo que en ellos se encuentren.9 MPa (9. se clasifican en tuberías visibles. 6. 6. ventanas o pisos ni quedar ocultas.2.9 2 MPa (9.2.7 Para los conductores eléctricos que manejan hasta 1.1. registros eléctricos o electrónicos. 6.5.1 amperes.11 Para instalaciones aparentes únicamente se permite tuberías metálicas.5.2.2.15 Entre dos válvulas de cierre colocadas en tuberías que manejen Gas L. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 6.5.5. 6. deben ser adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 1.177 kgf/cm ).2.
usando fundas metálicas.P.2. éstos deben ser específicos para el propósito de ventilar su recorrido y quedar abiertos permanentemente al exterior.6. se deben soportar en ambos extremos. 6.2. cuando sobre ellas no exista tráfico vehicular. con soportes.5.4.5. A1. la tubería debe ahogarse en mortero o argamasa en la parte que se aloje en el muro. sólo se permite alta presión regulada en el interior de las construcciones en los casos destinados a abastecer aparatos de consumo que funcionen a esta presión.P.5.5. juntas de expansión o conexiones. que permitan el deslizamiento de las mismas y eviten su flexión por peso propio y las que por condiciones de diseño atraviesen claros o queden separadas de la construcción.5. 6. ahogadas en concreto o medios similares.2. sólo se permite su instalación sobre el piso de la losa y ahogada en concreto.5. Si todos los aparatos de consumo trabajan en baja presión regulada. en ambos extremos.2.2.2. 6.2 Cuando en las instalaciones clases A.3. adosado a las tuberías no metálicas que se instalen subterráneas. 6.2.P. el cambio de régimen debe hacerse en el exterior de la construcción. que conduzcan Gas L. B y B1. 6. y las ocultas.2. Los extremos de dicho alambre deben quedar visibles en los puntos donde la tubería aflora.2.5.2. 6.2.2.2 Las tuberías se deben soportar a cada 3. 6. debe utilizarse tubería adecuada a dicho ambiente. 6.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.5.5.2 Cuando la tubería se localice sobre losas y deba quedar oculta.5. las tuberías no queden a la intemperie.4 En instalaciones ocultas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas.1 Se permiten en alta o en baja presión regulada. se debe dotar de flexibilidad a la tubería mediante rizos.2.5.4.2 Requisitos para la instalación de tuberías visibles.2.00 m como máximo. 6.5 Las que corran en patios o jardines deben quedar protegidas contra daños producidos al excavar.6. o enfundarse. desalineamientos o vibraciones por asentamientos o movimientos desiguales.4 Cuando se requiera alimentar de Gas L. 6. 6.4 Debe instalarse un alambre de cobre número 12 AWG con forro. 6. líquido o Gas L.2 Su parte superior debe estar a una profundidad mínima de 0.5 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L. 6. cinta plástica.5.2.5.2.P.2 Cuando recorran ductos.60 m del nivel de piso terminado. a aparatos de consumo instalados en ambientes corrosivos. o abrazaderas.2. .00 m en los casos de existir circulación de vehículos. no se permite el uso de mangueras para este fin. 6. felpa. grapas.2.3 Requisitos para la instalación de tuberías ocultas.1 Se consideran aceptables las tuberías que recorren muros en cualquier dirección. 6.2.5.5.6 Requisitos para la instalación de tuberías de servicio para conducir Gas L.2.5.P.2.3. y a cuando menos 1. protección catódica o una combinación de ellas.4.3 En los sitios donde sean previsibles esfuerzos mecánicos.3 Si el muro es hueco. 6.5.5.5.2.5. 6. 6.3 Las tuberías metálicas deben protegerse contra la corrosión tomando en cuenta la naturaleza del subsuelo y su resistividad eléctrica. pero ahogadas en mortero o argamasa. fibra de vidrio.2.1 En instalaciones subterráneas no se permite el uso de uniones roscadas o bridadas. en baja presión regulada.4.4. pueden ahogarse en concreto o utilizarse materiales bituminosos. la ranura debe hacerse como mínimo a una altura de 10 cm sobre el nivel de piso terminado. 6.5.3.2.5. instaladas en ranuras hechas en tabique macizo o tendidas en tabique hueco sin ranura.1 Sólo se permiten instalarlas en forma visible. 6.5. Para su protección. 6.2.5. en alta presión regulada.2. . vapor en alta presión no regulada.4 Requisitos para la instalación de tuberías subterráneas. Cuando la trayectoria de la tubería sea horizontal en muro. curvas omegas.3. 6.1 Sólo se permiten en baja presión regulada. protegiéndola en función del ambiente corrosivo a la que vaya a estar expuesta.
50 m del nivel de piso terminado y a cuando menos 1. 6.4 Deben instalarse en el exterior del inmueble donde se localice el recipiente.5.11 En todo su recorrido la tubería debe quedar sujeta a la construcción mediante soportes adecuados.5.2.00 m.2.9.7.2 Las tuberías de llenado pueden ser individuales o múltiples.5. Cuando la distancia entre los cables de alta tensión y el paso de la manguera sea menor a 3.1 Se debe contar con tubería de llenado en los siguientes casos: a) b) c) d) e) f) Cuando la manguera del autotanque. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 6.5.2.2.2. o de cualquier otro tipo. en todo su recorrido.5. no quede a la vista del personal que efectúa la maniobra de llenado.7.5.6. 6. la manguera tenga que pasar por el interior de la construcción.2.00 m del costado de la construcción que da al autotanque.10 El uso de tuberías de retorno de vapores es opcional.8 Requisitos adicionales para la instalación de tuberías de llenado múltiple.1 Una válvula de cierre manual para una presión de cuando menos 2.7.2.5. a una altura no menor de 2.2.2 Una válvula de globo para una presión de trabajo de 2. 6.5. 6.5 La tubería debe ir colocada en el inmueble del usuario de la instalación y en ningún caso se instalará sobre zona colindante de otra propiedad. junto al acoplador de la válvula de llenado del recipiente.5. En ningún caso al recipiente se le debe de quitar la válvula de llenado.5.838 kgf/cm ) y una válvula de llenado.5 No se permiten tuberías de llenado múltiple para abastecer recipientes de varias instalaciones.7. 6. 2 2 .7.8.9 Las tuberías de llenado deben tener los siguientes accesorios: 6.7. estar .2.2. 6. 6. 6.5.3 Todos los recipientes que estén abastecidos por esta tubería deben encontrarse ubicados en una misma construcción.2. e interconectados en sus zonas de vapor y de líquido.00 m de un medidor o tablero eléctrico.8.5. en la boca de la toma. 6.4 En la boca de la toma donde se conecta la manguera a la tubería.8.2.2. Cuando la válvula de llenado del recipiente esté ubicada a más de 10.2. Cuando el tendido de la manguera desde el autotanque hasta la fachada de la construcción donde está localizado el recipiente.7.¡Error! Argumento de modificador desconocido.8.2.73 MPa (27.5.2.9 La distancia mínima de la boca de la toma a una flama debe ser de 3.8. debe señalarse en un rótulo visible la siguiente identificación “toma de llenado múltiple”. 6.5.7.1 Todos los recipientes alimentados por esta tubería deben ser de la misma capacidad.7.5.838 kgf/cm ).8 No se permite ubicar la boca de la toma en áreas cerradas o cubos de luz.00 m sobre el nivel de la banqueta o del piso terminado.5.2 Estas tuberías no deben atravesar juntas de expansión.5. 6. 6.7.3 No se permiten mangueras ocultas y su conexión con las tuberías metálicas debe quedar visible. 6.00 m.6 No se permite que ninguna parte de estas tuberías esté dentro de una junta sísmica.3 Sólo se permiten instalarlas en forma visible. 6.5. 6.7. no se haga sobre el nivel de piso terminado de dicha construcción. 6. utilizadas en la construcción del inmueble. 6.7 La boca de la toma donde se conecta la manguera del autotanque se debe situar en el exterior de la construcción.5. 6. colocados de modo que alcancen su máximo nivel de llenado permisible a la misma altura.2.5. Cuando el recipiente se ubique a una altura mayor de 7.2. 6.5. seguidas estas últimas por válvulas de globo.2. 6.2.2.2.73 MPa (27.7 Requisitos para la instalación de tuberías de llenado. La interconexión de las zonas de líquido debe hacerse con coples protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo.9. Cuando para el llenado del recipiente.5.
6 Colores para la identificación de las tuberías.1 El uso de medidores es optativo.1.1 Se permite instalarlos en el interior de construcciones.1 Se deben instalar en sitios con ventilación natural.1.2.5 No se permite la colocación de desfogues o purgas en las tuberías de llenado.4.6.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.1. a la intemperie o bajo cobertizo.2 Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión.3 Medidores volumétricos.2 Se deben instalar precedidos por una válvula individual de cierre de operación manual. 6.3. 6.5.2.2.3. 6.5.4 Se deben instalar de tal manera que las operaciones de lectura y mantenimiento se lleven a cabo en forma segura.615 kgf/cm ) como mínimo. a cero caudal demandado. 6.3.1.1 Especificaciones generales.5 Debe instalarse una válvula de cierre de operación manual antes de la entrada del regulador a no más de 0.4.3. a la salida de cada recipiente debe existir una válvula de exceso de flujo.236 kPa (0.25 m del mismo. proveniente de un vaporizador debe ser adecuado para resistir la temperatura a la cual el Gas L.1.1 La presión de servicio.1.4 Cuando se opte por tener un solo regulador que reciba la alimentación de todos los recipientes conectados en paralelo. 6. 6. Queda prohibido instalarlos en el interior de construcciones.P.1.3.4.9. deben pintarse de color blanco los 30 cm posteriores a la boca de la toma de llenado.4. 6.4. cada grupo debe estar precedido de una válvula de seccionamiento tipo globo o de cierre rápido. de los reguladores de baja presión debe ser de 2 3.4. 6.3.1. en estado de vapor Amarillo Gas L.2. 6.6. 6.6. 6.3 Como mínimo. 6.4 Reguladores de presión. 6. 6.9.3.3. 6. 6. 6.3.2 Las bandas de color se colocarán de acuerdo a lo establecido con la NOM-026-STPS-1998.3 Una válvula de relevo hidrostático entre las dos válvulas de cierre manual. 6.1.4 En ningún caso se permite utilizar en la tubería de llenado válvulas que se usen para recipientes portátiles. 6.9.3 En caso de tener más de un recipiente conectados en paralelo. . las tuberías deben pintarse con los siguientes colores: Gas L.P. se puede instalar un regulador por cada recipiente o un solo regulador que reciba la alimentación de todos ellos.2.3 Medidores en fase líquida.3.1 Requisitos generales.033 kgf/cm ) como máximo.P.1. 6. No se permite el uso de válvulas de servicio para esta aplicación.2. no se permite retirar la válvula de servicio cuando ésta lleve integrado el indicador de máximo nivel de llenado permisible.2. 6.3 Cuando se instalen en grupos de dos o más medidores.1 Para su identificación. 6. 6. colocada en la parte 2 más alta de la tubería.6 El diafragma de los reguladores de presión que reciban Gas L.3. 6. seguida de una válvula de corte de acción manual. 6.4.P.2 Se deben instalar precedidos y seguidos por una válvula individual de cierre de operación manual. únicamente en sitios con ventilación natural. sale del vaporizador. 6.3 Se deben instalar en sitios de libre acceso.2.5.2 Los medidores deben estar soportados adecuadamente. en estado líquido Amarillo con bandas blancas 6.61 MPa (26. 6.2.3. Para la colocación de las válvulas de exceso de flujo.3.2 Medidores en fase vapor. cuya calibración de apertura debe ser de 2.3.2.
7 En locales con instalaciones clases B.1. 6. 6.4. 6. 6.10 m de éste.5.2.1. claramente identificada y de fácil acceso para su operación.1 Los reguladores de primera etapa y todos aquellos que no tengan conexión roscada para venteo.5.1 Especificaciones generales.2. 6.5.1. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 6.2 Los aparatos de consumo deben instalarse en lugares que cuenten con ventilación natural permanente.4.5. éste debe conectarse directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil mediante una conexión POL.3. 6. natural o forzado para desalojar al exterior los gases de la combustión y proveer los medios adecuados para permitir la entrada permanente de aire del exterior.5.3.2 Calentadores para agua.5.4.3 Conexión del regulador a los recipientes. tiros de chimenea.5.1. recámaras o dormitorios.P.3.2 La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie o en sitios con ventilación permanente.1. se debe instalar un tubo que conecte mediante rosca la ventila del regulador con la atmósfera. a fin de que el desfogue se haga a un lugar seguro.3.5. 6. colocado en el cuerpo del regulador o en la tubería a no más de 0.7 Se debe contar con manómetro que indique la presión de salida de los reguladores que descargan en alta presión regulada. se debe instalar una válvula de cierre general de operación manual localizada de forma visible en el mismo nivel arquitectónico que los aparatos de consumo. la cual debe quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso. deben hacerse mediante conexión flexible que cumpla con la NOM-018/3-SCFI-1993 o la que la sustituya.4 Cuando los aparatos de consumo se instalen en lugares cerrados. se debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos. 6.4. tales como hornos empotrados. laboratorios. huecos formados por plafones.4.5 Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada aparato de consumo o. La medida del orificio de la esprea fija de los quemadores de los aparatos de consumo. 6. 6. registros eléctricos o electrónicos. en los orificios de las espreas de aparatos que trabajan en baja 2 presión regulada debe ser de 2.). 6.4. conectado a un solo recipiente portátil. 6.3 Calefactores.6 Si los aparatos de consumo fijos. es obligatorio instalar chimeneas con tiro directo. se deben ubicar a la intemperie.3 Si se tiene un regulador con doble entrada.2. cuando las condiciones de la instalación no permitan la colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato.1. deben de contar con chimenea que descargue los gases de combustión al exterior. 6.5.2. 6.1 No se permite instalar calentadores para agua en el interior de cuartos de baño.P. cajas de cimentación. 6.023 kgf/cm ).4.5. éste no debe exceder de 1.2. etc.2 Ubicación. etc. 6.1 La menor presión de Gas L. las conexiones con las válvulas de servicio de los recipientes portátiles.5. 6. cisternas.3 Cuando el regulador se ubique en recintos cerrados. de tal forma que asegure su hermeticidad. 6.5. debe ser la adecuada para su uso con Gas L. .4. calentadores de agua. B1 y C. cuando los aparatos de consumo sean de uso colectivo (escuelas. cimientos. 6..2 No se permite la instalación de reguladores en cubos o casetas de elevadores. se conectan con tubo flexible.50 m.24 kPa (0. baños.4. 6.3 Cuando no queden a la intemperie.2. precedido en su instalación por una válvula de aguja.5.1.1 Cuando en la instalación se use regulador de una sola entrada.2 Cuando se use un regulador con entrada doble.5 Aparatos de consumo.¡Error! Argumento de modificador desconocido. 6. cocinas integrales. 6.1. la abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado.
la instalación eléctrica que los alimente debe ser Clase 1 División 1.6.6.1 Especificaciones generales. 6.6. la comprendida entre la tangente del recipiente y 3. a) b) c) d) Estas deben instalarse sobre bases firmes.1.6.3 Los vaporizadores se deben instalar en sitios de fácil acceso.6 Vaporizadores.00 m después de la salida de un vaporizador.0 a 2. 6. eléctricos.6. Tanto sus motores como la instalación eléctrica deben ser Clase 1 División 1.1 Se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1. 6.6.4 Estufas. 6.1. En su descarga debe instalarse una válvula automática de desvío que retorne el Gas L.8 Cuando se usen bombas para alimentarlos. 6. 6.3 Vaporizadores eléctricos.2 Vaporizadores a fuego directo.2 Los calefactores móviles se deben conectar mediante manguera con una longitud máxima de 2. a fuego directo.2. Quedar conectadas a Tierra. 6.P.2.6.6. deben ser del tipo ventilado.6. 6. 6.7 Se deben instalar entre válvulas de cierre de operación manual.3.00 m.5. 6.6.4.3 Si se instalan dentro de gabinetes.6. 6.00 m a partir de la entrada del vaporizador y en la misma distancia a partir del cople del recipiente de donde se alimenta el vaporizador.3. 6. deben estar protegidas con válvula de exceso de flujo seguida por una válvula de cierre de operación manual.6.3.2.00 m a partir de ésta.5. 6.6. por agua caliente o vapor de agua. cuyo diseño permita desalojar al exterior los gases de combustión y deben quedar instalados de forma permanente. No se permite el uso de tubería de cobre para los primeros 10.50 m. debe dotársele de una chimenea que los descargue al exterior.6.4 La descarga de los gases de combustión debe hacerse a la intemperie. 6.5.2 En una distancia no menor de 3.1.6 En una longitud no menor a 10.6. 6.1. 6. 6.6. 6.5. éstos deben contar con orificios para ventilación en al menos dos de sus lados. 6.1.059 MPa (0 a 21 kgf/cm ).50 m.1 Sólo se permiten los externos. 6. 6. directamente al recipiente del cual lo extrajo.5 Las salidas de líquido de los recipientes no portátiles que alimentan a los vaporizadores.50 m.1. mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1.2 Se permite usar vaporización directa o retro vaporización.4 Deben instalarse fijos sobre una base de concreto metálica.1. debe considerarse Clase 1 División 1.1 Deben ser adecuados para atmósferas Clase 1 División 1. .1 Los que se usen para calentar recámaras o dormitorios. Entre ambas válvulas se debe 2 instalar un manómetro con rango de 0.6. 6.3.9 Para efectos de clasificar eléctricamente el área perimetral adyacente a los recipientes que abastecen vaporizadores. la tubería de vapor a la salida del vaporizador debe ser de acero al carbono de la cédula que corresponda de acuerdo a su forma de unión.2.1.6.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido. alejados de materiales combustibles.1.1 No se permite la instalación en sótanos de vaporizadores a fuego directo.2 No se permite la instalación de vaporizadores a fuego directo en recintos cerrados sin ventilación natural permanente. Cuando el vaporizador se instale en recintos cerrados o en gabinete. 6.
00 m 7.00 m 15.70 m 1.1 Generalidades. 7.00 m 3. motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión. cables energizados no entubados.50 m 6. cuando el recipiente está hasta 5 000 litros instalado al nivel de piso 5 001 a 20 000 litros 20 001 a 60 000 litros mayor a 60 000 litros hasta 5 000 litros mayor a 5 000 litros 0.00 m 5. ésta no se considera un material combustible. a un vaporizador eléctrico: Materiales combustibles o inflamables (diferentes al Gas L. contactos eléctricos. Las distancias que refieren este punto.50 m 6.50 m 3.¡Error! Argumento de modificador desconocido.00 m .00 m 7. tales como: anuncios luminosos. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 7. Las capacidades indicadas son individuales.50 m 1.4 Distancias mínimas entre paños de recipientes contiguos medidos.00 m 1.60 m 1. ventanas. líquido. Al paño de un recipiente portátil De un recipiente portátil al paño de un recipiente no portátil Entre recipientes no portátiles 0.1. aberturas en los muros Boca de salida de chimeneas Ventilas de casetas de elevador Succión de aire acondicionado o ventiladores Vaporizador con quemador Lindero del predio (hasta 5 000 litros) Lindero del terreno. las distancias indicadas deben cumplirse para todas ellas. 7. Medios de protección cuando aplique según inciso 6. a la tangente de la parte media.2 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente.5 Distancias mínimas de la tangente del costado del vaporizador de fuego directo o del costado donde se encuentra la entrada del Gas L.00 m 7.P.1.00 m 10.1. 7. pueden medirse con una tolerancia máxima del 2%.1 Las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión. Cuando un recipiente tenga dos o más .P. resistencias eléctricas no blindadas.00 m 1.2 Se considera una fuente de ignición cualquier evento capaz de desprender una energía igual o mayor a 0.00 m 3. interruptores. Las capacidades indicadas son individuales. a una fuente de ignición. aparatos de consumo o quemadores. 7.) Toma de llenado Cualquier abertura al interior del edificio Domos 6. Distancias mínimas de separación entre elementos de la instalación 7.1. Recipientes de hasta 180 litros (45 kg) en espacios abiertos Recipientes mayores de 180 litros en espacios abiertos o cualquiera en cubo de luz 1.25 mJ.00 m 1.3 Cuando la vegetación se mantenga verde.50 m 1.1.00 m 7.50 m 1. válvulas de relevo de presión.7 Puertas.3 Distancias mínimas de la tangente de la válvula de relevo de presión de cualquier recipiente. etc. o una superficie con una temperatura igual o superior a 313 K (480 C).
8. Sólo pueden ser puestas en servicio las tuberías que resulten herméticas.176 MPa (10. 8. 8. 10. provenientes de la salida de un vaporizador y de aquellas que lo manejan sin un medio mecánico que lo 2 impulse debe quedar comprendida entre 0. la hermeticidad de toda conexión debe revisarse antes de poner la tubería en servicio.2 No se permite el uso de oxígeno ni de Gas L.2.1.00 m a partir de las válvulas de llenado.1.2.1 Para las tuberías en alta presión regulada. 8.2 Medios utilizados para la presurización. 8. en fase líquida debe quedar comprendida entre 0. la fuente de presión debe desconectarse del sistema e iniciar el tiempo de prueba.7 La revisión de la hermeticidad de la conexión entre la tubería y los aparatos de consumo. aplicación de solución jabonosa.035 a 0.P. Prueba de hermeticidad 8.4. la presión para la revisión de la hermeticidad debe ser entre 1.00 a 12. las conexiones deben estar libres de recubrimiento y las tuberías deben presurizarse mediante un fluido compresible. DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.1.2 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapor de Gas L. el fluido para la presurización debe ser aire. 8. deben ser Clase 1 División 1 y cumplir con la NOM-001-SEDE-1999. Instalaciones Eléctricas (utilización). 8.00 a 12. 8.1. 8.1.5 y 2 veces la presión de servicio nominal de la tubería que se revise.P.1 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías que manejan vapores de Gas L. 8.P. deben contar con al menos dos extintores de polvo químico seco de 9 kg de capacidad. 8.Jueves 2 de diciembre de 2004 8.1 Las instalaciones clases B.1.980 MPa y 1. las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado dentro de un perímetro de 3.1.588 MPa (5.4. 8.980 MPa y 1.1. quien debe incluir en su dictamen el resultado de la prueba. impulsado por un compresor debe quedar comprendida entre 0.3 El tiempo de duración de la revisión de hermeticidad debe ser de 30 min como mínimo por cada 14 m3 de volumen geométrico que presenten las tuberías a revisar.4. 8.2 Para las tuberías en baja presión regulada.3 La presión para la revisión de la hermeticidad de las tuberías de llenado y otras que manejan 2 Gas L. o detector de fugas.176 MPa (10. 8.3 Para la revisión de la hermeticidad.040 kgf/cm ). 8.5 La revisión de hermeticidad se debe llevar a cabo en presencia de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en esta Norma.2.2.1 Para todas las tuberías. B1 y C abastecidas con recipientes no portátiles. .1.1 Requisitos generales.43 y 3.92 kPa (0. Instalación eléctrica En las instalaciones clases B.4 Una vez que el manómetro registra la presión requerida. 8.00 a 6. 10. la presión manométrica para la revisión de la 2 hermeticidad debe ser entre 3. 8.00 2 kgf/cm ).4.4 Presión para la revisión de la hermeticidad. dióxido de carbono (CO2) o gas inerte. B1 y C cuya capacidad de almacenamiento sea igual o mayor a 5 000 L y todas aquellas donde existan vaporizadores.4.1 Con excepción de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas.00 kgf/cm ).2.2 Tuberías que operan a presión no regulada.6 La hermeticidad de la tubería se dará por aceptada si durante el tiempo de revisión no se registra disminución alguna de la presión de revisión.P.490 MPa y 0. . 8.4. La detección de las fugas puede hacerse mediante manómetro. debe hacerse a la presión y condiciones de operación del aparato de consumo.1 Requisitos generales.2 La hermeticidad de las conexiones en las tuberías ocultas o subterráneas debe revisarse antes de cubrirlas.00 kgf/cm ). 8.4.1 Tuberías que operan a presión regulada. o no se detecta fuga. 9. Sistemas de protección contra incendio 10.1.
10. La presión mínima de bombeo para los sistemas de agua contra incendio debe ser como sigue: a) Sistema de hidrantes y monitores: la necesaria para que.1 El equipo de bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. el volumen mínimo útil de la cisterna o tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación durante 30 minutos del sistema de enfriamiento del recipiente de mayor superficie.2.4 Gasto de bombeo. Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: la necesaria para que.2.4 Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores. En este caso.5 Si se toma agua de la cisterna o tanque de agua contra incendio para otros usos.7. 10.1.3.¡Error! Argumento de modificador desconocido. 10. debe ser: 10.2 Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo con motor eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. calculado de acuerdo con el inciso 10. 10.6 El agua debe introducirse al sistema mediante equipo de bombeo. y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema.4.3 El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos. 10.1. igual o mayor a 20 000 L de capacidad de agua.2 Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión.000 L. deben de estar acordes con los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen. El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado independientemente.P. cubierta por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla. 10. en la descarga del elemento 2 hidráulicamente más desfavorable. 10.2. 10. 10.2 Sistema de enfriamiento por aspersión de agua: el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa el área indicada en el apartado 10.7. en la boquilla hidráulicamente más desfavorable indicada en el numeral 10.2. el volumen útil de la cisterna o tanque de agua será de 21.3.1. 10.2.2.3.3.4. calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados 10.2. B1 y C con almacenamiento de Gas L. deben contar además con al menos dos hidrantes y/o monitores en el área donde se ubique el almacenamiento.1 En el caso de que el agua sea aplicada mediante hidrantes o monitores. como mínimo. 10.2. 10.4 El agua contra incendio debe tomarse de una cisterna o tanque de agua cuya capacidad esté de acuerdo a lo indicado en los apartados 10.2.4. como al de enfriamiento por aspersión de agua.3 Equipos de bombeo.3 Se debe instalar una toma siamesa en el exterior de la construcción en un lugar de fácil acceso. deben proveerse medios para limitar la cantidad que puede ser extraída.4 y 10. 10.1. el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema. 10. para inyectar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos. deben contar con un sistema de enfriamiento por aspersión de agua. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem 10. de modo que el volumen útil destinado al combate de incendios no pueda verse disminuido. partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe tener el caudal necesario para aplicar 10 L de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente.5 Presión de bombeo.2 Las instalaciones clases B.1 Sistema de hidrantes o monitores: 350 L por minuto por cada hidrante o monitor. se tenga una presión manométrica de 3 kgf/cm para hidrantes y 2 7 kgf/cm para monitores. 10.1. 10.2 Capacidad mínima de la cisterna o del tanque de agua.1 y 10.3 Las instalaciones B. ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico. B1 y C con almacenamiento total igual o mayor a 90 000 L de capacidad de agua.5. se alcancen las condiciones de caudal ahí b) .
11. de la Secretaría de Energía. 10. Al documento que emite la Unidad de Verificación mediante el cual se determina el grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana. Lt = Longitud total del recipiente incluyendo las tapas (m). 10.1 Para efectos de este procedimiento.7.063 m.6.00 m y diámetro nominal de 0.2 Dictamen.7. Dirección General de Gas L. A la determinación del grado de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana mediante verificación.2.90 2 2 Sm = Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m ). establecidas.7.4 Ley. 11.P. Operación automática. 11. 10.3 Para establecer dicha cobertura.1 Válvulas del sistema de aspersión. 10.3 Evaluación de la conformidad. 10. éstos deben ser estacionarios. 11.1 La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) b) c) Operación manual local.1.1.2 Si se usan monitores.6. 10.7.3 Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente.038 m. los siguientes términos se entenderán como se describen a continuación: 11. de una o dos cremalleras.2 Especificaciones de cálculo del sistema de enfriamiento por aspersión de agua.1. 10. La presión mínima requerida en esta boquilla para alcanzar dicho caudal establecerse de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada. deben establecerse usando como base el recipiente que presente la mayor superficie.1 El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30.1 DGGLP. 10. D = Diámetro exterior del recipiente (m). .2. en fase líquida al 50% de su capacidad.1. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 11.6 Hidrantes o monitores. los círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben tocarse cuando menos en un punto.4 El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión: Sm = Donde: 3.Jueves 2 de diciembre de 2004 DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido.2 El agua debe rociar directamente cuando menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con Gas L.1.2. con chiflón que permita surtir neblina.7. tipo corazón o similar.7 Especificaciones del sistema de enfriamiento por aspersión de agua.1.7.2 En la operación automática de las válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio.P. de diámetro nominal de 0.7. 10.2.7.1 El caudal y la presión de bombeo mínimo requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 10. debe 10.1416 x D x Lt x 0.7. 10.1. Operación manual remota. 10. .
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 2 de diciem A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El dictamen citado en el artículo anterior debe indicar que la instalación de aprovechamiento sí está de conformidad con esta Norma. Artículo 2. Instalaciones de aprovechamiento de Gas L. sección directorio de Unidades de Verificación.P. el usuario tendrá la obligación de solicitar una nueva evaluación de la conformidad con esta Norma. que realiza actos de verificación.1.P. Clase de instalación.mx. C y D. Para obtener el dictamen de conformidad con esta Norma. . El dictamen de la conformidad con esta Norma debe obtenerse de una Unidad de Verificación. En las instalaciones de las clases A1. o en la página de la Secretaría de Energía.2 Procedimiento. en su caso. Artículo 3. colonia Del Valle..gob. vía Internet. mediante la verificación de los proyectos (planos y memorias técnico-descriptivas) y. Diseño y construcción. el interesado obtendrá el directorio de Unidades de Verificación en la oficialía de partes de la DGGLP. en la verificación de instalaciones ya construidas de aprovechamiento de Gas L.1. Artículo 5. Artículo 1. C y D. México. en la forma y términos que esta dependencia establezca. puede solicitar la evaluación de la conformidad con esta Norma. A la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004. fecha de fabricación. Artículo 8. Marca. indicando la cantidad de recipientes. Artículo 6. ubicada en Insurgentes Sur número 890.7 Verificación.. ya construida.P. A la constatación ocular.P. Los gastos que se originen de las verificaciones a petición de parte serán a cargo de las personas a quienes se efectúen éstas. a petición de parte. Capacidad total de almacenamiento de Gas L.F. En estos casos. 11.P. el distribuidor de Gas L. B1. no debe surtir gas a la instalación del usuario final. C y D ya dictaminadas que posteriormente se modifiquen. No obstante el dictamen que emitan debe contener por lo menos lo siguiente: a) b) c) d) e) Nombre del usuario. El usuario de una instalación de aprovechamiento de Gas L.P. Artículo 7. código postal 03100. Domicilio donde se localiza la instalación de aprovechamiento.5 Norma. 11.P. D. A la persona física o moral acreditada y aprobada conforme lo establece la Ley. el distribuidor de Gas L. B. B. 11.energia. El interesado debe requerir la evaluación de la conformidad con esta Norma y conservar el dictamen de la conformidad que deberá estar a la disposición de la DGGLP o de otra autoridad competente conforme a sus atribuciones.P. En caso contrario. Este requisito se debe cumplir previo al surtido de la primera carga de Gas L. de cualquier Clase. y comprobación mediante medición y examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad con esta Norma. B1. Evaluación de la conformidad a petición de parte. B1. El usuario debe contar con la evaluación de la conformidad con esta Norma en las instalaciones nuevas de las clases A1. capacidad de almacenamiento y número de serie de los recipientes no portátiles.6 Unidad de Verificación. debe solicitar el dictamen al usuario.¡Error! Argumento de modificador desconocido. cuarto piso. clases A1. Las Unidades de Verificación que dictaminan estas instalaciones deben reportar a la DGGLP sobre las verificaciones realizadas. en la dirección: www. 11. a las instalaciones nuevas. de cualquier Clase. B. Artículo 4.1. El presente procedimiento es aplicable para las instalaciones nuevas de aprovechamiento de Gas L.
Para las instalaciones en uso. tales como diagrama isométrico. cuando así lo requiera la autoridad competente podrá solicitar al usuario de la instalación.P. II. anotando su nombre. condiciones inseguras de la instalación. VI. Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. R. sin perjuicio de las sanciones que. por cada verificación. D. 1a. Asimismo. el dictamen de conformidad de la instalación con la presente Norma. Limusa. en su caso. procedan. Concordancia con normas internacionales La presente Norma Oficial Mexicana no es concordante con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su publicación. Relación de aparatos de consumo.P. 12. E. IV. En aquellos casos en los que del resultado de la verificación se determine incumplimiento a esta Norma. Sustaita. la Unidad de Verificación dará aviso de inmediato a la DGGLP. Martínez Rubalcaba. número de registro. ..7 de esta Norma.Jueves 2 de diciembre de 2004 f) DIARIO OFICIAL(Primera Sección) ¡Error! Argumento de modificador desconocido. Los documentos a que se refiere el numeral 5 de esta Norma. deben levantar un acta de verificación. 1a. y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización en Materia de Gas Licuado de Petróleo. emitido por Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada conforme a la Ley. III. Artículo 11.. 13. Bibliografía I. Vigilancia La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Energía. en su caso.. Artículo 10. Ed. Artículo 9. conforme a sus atribuciones. México. a 1 de octubre de 2004. Atentamente Sufragio Efectivo.El Director General de Gas L. en su caso. Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de Gas Licuado de Petróleo NFPA 54 National Fuel Gas Code. César Alejandro Monraz . Las instalaciones Clase D deberán contar además con un dictamen anual referente exclusivamente al cumplimiento del punto 5. o cuando la verificación no pueda llevarse a cabo por causa imputable al propietario. en donde se registren los resultados de la intervención. por el autor. Edición 1999 El cálculo de las tuberías de servicio de las instalaciones para aprovechamiento de Gas L. 1995 Sistema Internacional de Unidades. deberán ser firmados por la Unidad de Verificación que dictamine sobre la instalación que en ellos se describa. No Reelección. .Rúbrica. marca y modelo. incluyendo tipo. Ed. 1993 Transitorio Unico. García Díaz. informe y proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas). V. . Artículo 12. 14. . Las evaluaciones de la conformidad de seguimiento se podrán efectuar por parte de la DGGLP en cualquier momento. Artículo 13. fecha de revisión y referencia del dictamen a emitirse.F.
Documents Similar To NOM-004-SEDG-2004
proyecto guglitos
Nom 002 Sede 1997, Mir
Conexiones Sup de Control
005-SCFI-2005
Tub Para Gas Corpacero
Manometros Mecanica de f.
023-sct2
nom-004-secre-97
More From api-3846022
NOM-012-3-SEDG-2003
to de La Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacion
NOM-018-4-SCFI-1993
NOM-012-4-SEDG-2003
nom-010sedg2000
NOM-011-1-SEDG-1999
Ley Reg Lament Aria Del Art
NOM-012-1-SEDG-2003

References: Artículo 27
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 1
 Artículo 8
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 4
 Artículo 11
 Artículo 10
 Artículo 9
 Artículo 12
 Artículo 13