Source: http://docplayer.pl/1741914-Dla-rozwoju-wojewodztwa-swietokrzyskiego.html
Timestamp: 2018-04-23 23:27:42+00:00

Document:
1 ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach etap II 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska, Bodzentyn tel.(0-41) , ) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej EURO 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W siedzibie zamawiającego lub za strony internetowej zamawiającego (www.zggs.com.pl). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem Paweł Wikło 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach etap II dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
2 Przedmiot i zakres opracowania Zakres projektowanej sieci wodociągowej obejmuje zakres od węzła nr 8.1 (bez przejścia przez drogę krajową Nr 74 czyli odcinek między węzłami ) do węzła 36.6 wraz z ulicą Zapłotnią. Długości sieci wodociągowej w zależności od średnicy: dł. sieci wodociągowej Ø 100 mm 185 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 225 mm 3312 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 160 mm mb, dł. sieci wodociągowej Ø 90 mm 581 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 63 mm 738 mb. Długości przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach: przyłącza wodociągowe w m. Sędek Ø 40/32 mm 1875 mb, przyłącza wodociągowe w m. Czyżów Ø 40/32 mm 3653,30 mb, przyłącza wodociągowe w m. Łagów ul. Zapłotnia Ø 40/32 mm 112,30 mb, przyłącza wodociągowe o Ø zew. 40 mm 306,0 mb, przyłącza wodociągowe o Ø zew. 50 mm 197,0 mb, Wszystkie rury wodociągowe warstwowe z PE-HD PE 100 PN 10 SDR 17 z warstwą ochronną ze spienionego PE gr. 3 mm z wtopioną miedzianą wkładką sygnalizacyjną. Przejścia pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać metodą przewiertu, w rurach ochronnych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. Opis przepompowni P1, P2, P3: W przepompowniach zastosowane zostaną pompy wielostopniowe pionowe o następujących parametrach: Wydajność maksymalna dla celów p.poż. - Q max = 10,8 dm 3 /s. Wydajność maksymalna dla celów bytowo gospodarczych - Q max =5,1dm 3 /s. Wysokość podnoszenia: Hp = 36,1 [ msł H 2 O] dla przepompowni P1 Hp = 32,6 [ msł H 2 O] dla przepompowni P2 Hp = 32,7 [ msł H 2 O] dla przepompowni P3 Zasilanie z napływem Zestaw został dobrany na wydajność Q = Q p.poż + 0,15Q gosp Dobrano zestawy typu /pompownia sieciowa/ - K-COR-4MVI3203/CR-P+WMS Całkowita moc zainstalowana 12 kw (4 x 3 kw) Liczba pomp - 4 szt na każdej z przepompowni Zestawy zostaną zamontowane w kontenerach o wymiarach 5,00 x 2,44 x 2,70 m. Zestaw hydroforowy:
3 zestaw hydroforowy wyposażony w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości zabudowaną w szafie sterowniczej, wszystkie części pompy i orurowania muszą posiadać atest PZH (orurowanie z rur stalowych stal nierdzewna), pompy: wykonanie materiałowe: -komora stopni, płaszcz ciśnieniowy stal nierdzewna, -wał stal nierdzewna, -stopa pompy, -uszczelki EPDM, -uszczelnienie mechaniczne węglik krzemu/grafit niezależne od kierunku obrotów. Wał pompy oraz wał silnika połączone za pomocą sprzęgła łubkowego. Możliwość zastosowania każdego silnika Norm ( budowa V1) dzięki zastosowaniu oddzielnego łożyska tocznego w latarni. Silnik o mocy 5,5kW, 3~400V o klasie izolacji F, stopień ochrony IP54 zestaw hydroforowy wyposażony w membranowy zbiornik ciśnieniowy 8l/PN16, zestaw hydroforowy wyposażony w szafę sterowniczą z mikroprocesorowym regulatorem, który będzie realizował n/w funkcje: Urządzenie sterujące dla cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajności urządzeń pompowych z jedną do sześciu pompami pracujących równolegle z silnikami trójfazowymi o mocy znamionowej do P2 = 5,5 kw, dla dopasowania do obciążenia w zależności od następujących programowalnych wielkości regulowanych. Systemy ilościowe: - stała różnica ciśnień (dp-c) - różnica ciśnień uzależniona od przepływu (dp-q ) - zmienna różnica ciśnień (dp-v) - stałe ciśnienie (p-c) Wyposażenie seryjne: - Jednostka sterująca z mikroprocesorem, podświetlonym wyświetlaczem alfanumerycznym LC, klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy częstotliwości, potwierdzaniem wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem wartości. - Wyłącznik główny ZAŁ/WYŁ - Wybór rodzaju pracy ręczna automatyka każdej pompy za pomocą klawiatury foliowej. - Przełącznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci każdej pompy. - Szafa sterownicza z przetwornicą częstotliwości stanowiącą połączoną elektrycznie, gotową do podłączenia jednostkę.
4 - Część mocy każdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego prądu, podłączeniem do pełnego zabezpieczenia silnika (WSK i PTC) (styk zabezpieczenia uzwojeń i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami podłączeniowymi. Funkcje regulacyjne i sterujące, - Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajności pomp przy pełnym obciążeniu. - Regulator PID. - Obniżenie na drugą wartość zadaną względnie na minimalną prędkość obrotową za pomocą zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przełączaniem czas letni/ zimowy. - Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urządzeniach z kilkoma pompami - Liczniki czasu pracy całego urządzenia i poszczególnych pomp - Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy częstotliwości - Pamięć historii danych eksploatacyjnych i komunikatów o awariach. - Automatyczne, zależne od obciążenia dołączania od 1 do 4 pomp obciążenia szczytowego na pracę z sieci. - Automatyczne przełączanie awaryjne na nie pracującą pompę (nie pracujące pompy). - Automatyczne awaryjne przełączanie z pracy z przetwornicy częstotliwości na pracę z sieci. - Krótka praca próbna nie pracujących pomp co 24 godziny. - Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp - Zdalne sterowanie stanów pracy, - Załączanie/ wyłączanie z priorytetem *) - Wartość zadana (0-10 V) - Zabezpieczenie przed brakiem wody (tylko przy podwyższaniu ciśnienia)*) - Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjałowy styk przełączny. *) bezpotencjałowy styk rozwierny realizowany przez użytkownika Urządzenie sterujące nadaje się do podłączenia do sieci trójfazowych 3 x 400 V/50 Hz według IEC 38. Wykonanie szafy sterowniczej jako urządzenia wolnostojące, stopień ochronny IP 54 (wymuszona wentylacja za pomocą wmontowanego wentylatora) Kontener: Budynek pompowni wykonany z kontenera stalowego ustawionego na fundamencie żelbetowym z uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi Konstrukcja kontenera: - konstrukcja nośna wykonana jako rama stalowa - ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100 mm o współczynniku przenikalności cieplnej k=0,35 W/m 2 K - stropodach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 125 mm, współczynniku przenikalności cieplnej k=0,28 W/m 2 K - drzwi wejściowe stalowe, ocieplane o szerokości 900 mm Wyposażenie kontenera:
5 - instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i oświetlenie wewnętrzne - grzejnik elektryczny 1000 W z regulatorem temperatury - umywalka z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej - osuszacz powietrza - wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu hydroforu - rurociągi wewnętrzne z rur i kształtek kwasoodpornych DN200, połączenia rurociągów z armaturą kołnierzową - zasuwy kołnierzowe DN200 z napędem ręcznym dźwigniowym - przepływomierz DN150 Dodatkowo kontener ma zostać wyposażony w: - oświetlenie zewnętrzne lampa halogenowa 500W zamocowana na budynku - instalacja alarmowa Dla celów eksploatacyjnych przewiduje się dla każdej przepompowni teren ogrodzony z bramą i furtką, plac utwardzony kostką brukową lub płytami bet. Wszystkie pompy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny pochodzić od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001 i powinny spełniać wymagania techniczne dla pomp wielostopniowych pionowych. Szczegółowe dane dotyczące zakresu prac związanych z budową wodociągu wraz z przyłączami do m. Sędek i Czyżów (etap II) zawarte są w projekcie budowlano wykonawczym oraz specyfikacji technicznej dołączonych jako załączniki do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również odbudowa po przejściu wodociągiem drogi gminnej ul. Zapłotniej w m. Łagów, odcinek długości 470 mb. Jako podbudowę wykorzystano istniejącą nawierzchnię tłuczniową. Na odcinku od km do km zaprojektowano jezdnię szerokości 3,0 m ze względu na małą szerokość pasa drogowego, natomiast na pozostałym odcinku założono jezdnie szerokość 5,0 m. Na całym odcinku ulica będzie posiadać obustronny krawężnik betonowy 15x30x100. Projektowana jezdnia na poszerzeniach: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnio 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna 0-40 cm gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna cm gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm. Projektowana jezdnia w osi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnio 3 cm,
6 wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 10 cm gr. średnia. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm, szara, podsypka cementowo-wapniowa 1: 4 gr. 5 cm lub kruszywo o frakcji 2 4 (5 8) mm, podsypka piaskowa gr. 5 cm, grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie. Konstrukcja wjazdów do posesji: kostka betonowa gr. 8 cm kolor czerwony, podsypka cementowo piaskowa 1: 4 gr. 5 cm lub kruszywo o frakcji 2 4 (5 8) mm gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu, warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu. Odwodnienie: utrzymano odwodnienie powierzchniowe. Przedmiot zamówienia obejmuje także przestawienie 5 szt. słupów telefonicznych zlokalizowanych przy odbudowywanej drodze ul. Zapłotniej w Łagowie, wskazanych na mapie sytuacyjno wysokościowej projektu drogi (ul. Zapłotniej) wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. Cena zaoferowana przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: A/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych B/ złożą na piśmie ofertę spełniającą wszystkie warunki specyfikacji i zawierającą wszystkie wymagane załączniki C/ wpłacą na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości ,00 zł
7 słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100. D/ dołączą do oferty zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową oferenta, wynosząca min ,00 zł. E/ terminu płatności 30 dni, F/ udzielą gwarancji 3 lata, G/ wykonał min. 2 roboty tego samego rodzaju o wartości co najmniej ,00 zł każda. II. Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: A) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy na załączniku nr 1 do formularza oferty; B) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; C) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; D) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; E) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; F) Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i aktualne dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa na załączniku nr2 do formularza oferty; G) Wykaz, co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wykonanych na wartość min ,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dokumentów
8 potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - na załączniku nr 3 do formularza oferty. Zamawiający jako roboty tego samego rodzaju uzna następujące prace: roboty budowlane związane z układaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wykonywaniem innego rodzaju sieci ciśnieniowych H) Informacja na temat części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom na załączniku nr 4 do formularza oferty; I) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokumenty, o których mowa w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r. (Dz.U. nr 87 poz. 605 z dnia r) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. J) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., muszą być złożone przez każdego z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt 7.6, 7.7., winien przedłożyć Wykonawca lub Wykonawcy tak aby łącznie spełnić wymagania określone w pkt 5 i 6 Instrukcji dla Wykonawców. K) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. L) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek firmy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wynoszącą, co najmniej ,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert na załączniku nr 5 do oferty. Ł) Opis wyposażenia sprzętowego i technicznego przewidzianego do realizacji niniejszego zamówienia na załączniku nr 6 do oferty. M) Harmonogram rzeczowo-finansowy na załączniku nr 7 do oferty. N) Oświadczenie o formie i lokacie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 8 do oferty. O) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń - na załączniku nr 9 do oferty. III. Forma dokumentów 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9 IV. Ocena spełnienia określonych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. 8) Informacja na temat wadium: Wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena ) miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, pok. Nr 13 do dnia r. godz ) Termin związania ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15) Zamawiający zakłada możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 10 % wartości realizowanego zamówienia netto lub dodatkowych jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6. Roboty uzupełniające dotyczyć mogą jedynie budowy nowych przyłączy wodociągowych do rozbudowywanego wodociągu na obszarze objętym w/w inwestycją. 16) Płatności: Płatności będą następowały w dwóch etapach: I etap r., etap II do r., z tym, że płatność za etap I będzie wynosić nie więcej niż 30 % wartości brutto umowy. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
10 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Pytanie nr 1: W przedmiarach robót podano, iż kontenery pompowni mają być wyposażone w agregaty prądotwórcze. Proszę o podanie typów agregatów prądotwórczych, które mają obsługiwać pompownie oraz miejsca ich usytuowania. Informujemy, że podane jako wyposażenie pompowni agregaty prądotwórcze nie są wymagane przy wycenie kosztorysowej II etapu inwestycji, ponieważ podczas wykonywania I etapu w/w inwestycji Zamawiający zakupił agregaty prądotwórcze, w tym jeden samojezdny o mocy 40 kw. (Przedmiar i kosztorys ślepy wodociąg Sędek, Czyżów, gm. Łagów poz. 42 d.4. powinno zostać kontenery pompowni szt. 3). Pytanie nr 2: Jeden z oferentów pyta, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sporządzaniu oferty dotyczącej przetargu na w/w zadanie w związku ze zmianą przepisu od dnia r. dotyczącą zastosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zamawiający informuje, że obowiązująca stawka podatku VAT dla robót objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 22%. Preferencyjna stawka 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. od podatku od towarów i usług (dz. U. z dnia r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) obowiązywała jedynie do 31 grudnia 2007 r. Pytanie nr 3: Jeden z oferentów zauważył rozbieżności w związku z opisami zestawów hydroforowych podanych w SIWZ (rozdział 2), a rzeczywistymi parametrami podanych zestawów. Oferent zauważył, że zestaw został dobrany w oparciu o 4 pompy 30 MIV3203. Zgodnie z podanym wzorem (Q = Q p.poż. + Q gosp. ) wydajność zestawu wynosi 11,57 l/s, a już jedna z tych pomp w punkcie pracy ma zbliżona wydajność do całego zestawu. Podano również moc zestawu 12 kw, tymczasem jedna pompa posiada moc 5,5 kw czyli moc zestawu powinna wynosić 22 kw. W związku z powyższym oferent prosi o podanie wysokości podnoszenia i wydajności wymaganej dla zestawu. Zamawiający informuje, że oferenci powinni przyjąć do przygotowania oferty na w/w zadanie takie zestawy hydroforowe, o parametrach, jakie zostały podane w SIWZ oraz specyfikacji technicznej. Pytanie nr 4: Jeden z oferentów prosi o dokonanie stosownej korekty zapisu 4 ust. 2 wzoru umowy, gdyż postanowienia SIWZ przewidują udział podwykonawców w realizacji robót. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt. 7, ppkt. 7.9) oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ dopuszcza powierzenie części robót podwykonawcom, a 4 ust. 2 umowy zostanie dostosowany do konkretnej oferty złożonej w przetargu na w/w zadanie.
11 Pytanie nr 5: Oferent pyta, czy Zamawiający wykreśli zapis: z tytułu wadliwie opracowanej dokumentacji technicznej z treści 6 ust. 3 wzoru umowy jako nieuprawnionego. Nie ma bowiem podstawy do obarczenia Wykonawcy wadami projektowymi przedmiotowego zamówienia co wynika z treści 6 ust. 3 wzoru umowy. Oferent wnosi o stosowne przeredagowanie przepisu lub zrezygnowanie z brzmienia mając na uwadze m.in. wyrok SN z r. III CKN 629/98, OSNC 2000/9/173 (wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad art. 651 k.c.). Nie można uznać za uzasadnione powoływanie się na treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r., sygn akt III CKN 629/98 i żądanie na tej podstawie zmiany treści projektu umowy w przepisie 6 ust. 3. Należy mieć na uwadze, że Sąd Najwyższy wydaje wyroki w konkretnych sprawach, w oparciu o konkretny stan faktyczny. Wyroki zapadłe w takich spawach dotyczą tylko tych spraw, co odnosi się również do zawartych w nich ocen prawnych. Oczywiście mogą one stanowić wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni konkretnych przepisów prawnych. W powyższym wyroku i jego uzasadnieniu zawarte są oceny prawne dotyczące wykładni przepisu art. 651 k.c. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdza, cytuję: (...) ze sformułowania treści umowy nie wynika, aby pozwany przyjął na siebie obowiązki dalej idące niż wynikające z art. 651 k.c. Jakkolwiek bowiem strony umowy mogą rozszerzyć zakres obowiązków określonych ustawą, jednak wymaga to jednoznacznego określenia. Skoro zatem przepis art. 651 jest przepisem względnie obowiązującym, a jego treść może być zmieniona w umowie łączącej strony np. poprzez rozszerzenie wskazanych w tym przepisie obowiązków wykonawcy, to zapis zawarty w par. 6 ust. 3 projektu umowy, jest zgody z prawem i nie będzie zmieniony. Pytanie nr 6: Zgodnie z projektem budowlanym oraz opisem technicznym na sieci wodociągowej Ø 160 znajdują się komory redukcyjne o średnicy Ø 1500 z zaworami regulacyjnymi, zaś w książce przedmiarów brak jakiejkolwiek pozycji na ten temat. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w urządzenia, chyba, że powyższe urządzenia należy wliczyć w kalkulację innych materiałów. Urządzenia, które zostały ujęte w projekcie budowlanym oraz opisie technicznym dla w/w zadania, a nie ujęte w przedmiarach robót dla tego zadania, należy wliczyć w kalkulacje pozostałych materiałów. Pytanie nr 7: Czy dołączony do oferty kosztorys ofertowy musi mieć identyczną formę jak wzór kosztorysu dołączonego do specyfikacji? Czy kosztorys ofertowy można przedstawić w podobnej formie, lecz w innym programie kosztorysowym? Kosztorys ofertowy dołączony do oferty nie musi mieć identycznej formy jak załączony jako wzór do specyfikacji i można go wykonać w innym programie kosztorysowym, jednakże musi zawierać wszystkie pozycje kosztorysowe przedstawione we zworze.
ZNAK: ZGGŚ-2222sc/03/2007 Bodzentyn, dnia 26.11.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawskopomorskie,
MÓJ REGION W EUROPIE Brześć Kujawski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego. Numer ogłoszenia: 301505-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Nowe Warpno: Remont drogi gminnej na dz. nr 575 dr, 578 dr. i 579 położonych w

References: art. 22
 art. 24
 art.22
 art. 24
 art. 24
 art. 67
 art. 146
 art. 651
 art. 651
 art. 651
 art. 651