Source: https://www.bozpprofi.cz/33/vnitrni-predpis-zamestnavatele-upravujici-odpovednost-za-zajisteni-provozu-stredotlakych-parnich-a-kapalinovych-kotlu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eu2czycG0yCzzuyYJVeba4K0CXCOWKFUxQ/
Timestamp: 2017-11-22 14:29:15+00:00

Document:
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlů | Články na témata bezpečnost práce, Legislativa a komentáře, Poradna BOZP, Ochrana zdraví při práci, Prevence rizik, Technicko-bezpečnostní rozbory činností, Školení a vzdělávání BOZP, Vzorová dokumentace BOZP
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlů
Zaměstnavatel........................................................(název organizace, sídlo, IČ)
Zastoupený ............................ (jméno, funkce)
Odpovědnost za to, že provoz středotlakých parních a kapalinových kotlů provozovaných v rámci organizace ................................................ (uvést název, případně organizační složku) budou pravidelně provozována, kontrolována a revidována v souladu s právními předpisy1), původní dokumentací výrobců2), místními provozními a bezpečnostními předpisy3) a v souladu s požadavky obsaženými v příslušné technické normě4), přenáším v souladu s Pracovním a Organizačním řádem ze dne ........... na ................ (jméno a funkce).
Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, případně pravomocí vyplývající z Organizačního řádu ze dne .......................a Pracovního řádu...............ze dne, stanovuji:
3. Ustanovit jednoho, případně více pracovníků, zodpovědných za provoz kotlů a určit rozsah povinností ve vlastním organizačním statutu.
4. Ustanovit příslušný počet topičů s osvědčením vydaným Technickou inspekcí České republiky 8)
5. Vyžadovat na vedoucích výrobních - provozních úseků součinnost nutnou k provádění pravidelných revizí a kontrol kotlů, a to:
a) zpřístupnění průvodní dokumentace9) kotlů podléhající pravidelným revizím a provozní dokumentace10),
b) vyžádání doprovodu odborně způsobilým zaměstnancem11), pověřeným obsluhou kotlů,
c) umožnit přístup do kotelny, v případě potřeby odstavit zařízení z provozu.
6. Vyžadovat na vedoucích výrobních provozních úseků, součinnost nutnou při provádění pravidelných kontrol a odstraňování zjištěných závad při revizích a kontrolách.
7. Z titulu funkce být neopominutelným účastníkem při tvorbě smluv, jejichž předmětem je montáž, oprava nebo údržba kotlů a zařízení, nebo zajištění periodických revizí.
8. Z titulu zastávané funkce vstupovat za účelem kontroly:
a) do obchodního vztahu, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo údržba kotlů12).
b) do obchodního vztahu při dodavatelské činnosti revizí a kontrol kotlů dle uzavřené smlouvy13).
9. Z titulu zastávané funkce:
a) být neopominutelným účastníkem při přípravě smluv o kontrolní činnosti14)k provádění revizí a kontrol kotlů15) dodavatelským způsobem,
b) být neopominutelným účastníkem při přejímce dodávek děl, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo revize kotlů.
1. Ve spolupráci s vedoucími výrobních - provozních úseků vypracovat plány periodických revizí a kontrol kotlů na období 10 let16).
2. Pravidelně kontrolovat provoz kotelny ( tzn. provozní deník, kontroly pojistných ventilů, tlakoměrů, teploměrů, vodoznaků a dalších zařízení dle provozního řádu).
3. Zajistit, aby kontrolní a revizní záznamy byly vedeny a uchovávány po stanovenou dobu a byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízení pracovní činnost i dozorovým a kontrolním orgánům17).
4. Kontrolovat plnění plánu revizí a kontrol podle bodu 1, a jejich výsledky, spolu s návrhy opatření, předkládat vedení organizace.
5. Provádět průběžnou kontrolu odstraňování závad zjištěných při periodických nebo mimořádných revizích a kontrolách kotlů. Výsledky kontrol předkládat vedení organizace.
6. Průběžně s prováděním revizí a kontrol kotlů a odstraňování zjištěných závad předkládat vedení organizace návrhy na zlepšení bezpečného a hospodárného provozu.
7. Zajistit kontrolu, čištění a revize spalinových cest 18 ).
Vyhrazená tlaková zařízení jsou definována vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., ve znění vyhlášek ČUBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb.,č. 352/2000 Sb., č. 118/2003 Sb., a 393/2003 Sb.
parní a kapalinové kotle, u kterých konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje při tomto přetlaku bod varu - tento vnitřní předpis se touto problematikou bude podrobně zabývat,
tlakové nádoby stabilní , u nichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, pára nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny jakékoliv teploty nebo jakékoliv kapaliny s teplotou převyšující bod jejich varu při přetlaku 0,07 MPa,
kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, u kterých kritická teplota je nižší než + 50 °C, nebo plynů, u kterých při teplotě + 50 °C je absolutní tlak ( tenze ) par vyšší než 0,3 MPa.
Problematika tlakových nádob stabilních a kovových tlakových nádob k dopravě plynů je uvedena ve vnitřním předpisu č. 3.26.
Středotlaké parní a kapalinové kotle:
Zajišťování tepla pro jakékoliv účely se děje v zařízeních, která pro svoji řádnou funkci potřebují také řádnou a svědomitou obsluhu a údržbu. Těmito zařízeními jsou kotle, kde se buď ohřívá voda a to podle stupně jejího ohřátí na vodu teplou do 110 °C a nebo vodu horkou nad tuto teplotu.
Dále může docházet k ohřívání vody nad teplotu bodu varu, kde se mění v páru. Podle stupně ohřátí se tato zase dělí na nízkotlakou páru do 115 °C a nebo na středotlakou páru nad tuto teplotu. Podle těchto kritérií, ale samozřejmě ještě podle mnoha dalších se potom kotle rozdělují do různých kategorií a tříd a taktéž jsou kladeny různě náročné požadavky na obsluhu a provoz těchto zařízení.
Kromě teploty, na kterou je teplonosná látka, v převážné míře ohřívána, je velmi důležitý výkon tepelného zdroje, který je schopen vydat a tato hodnota je důležitým kritériem pro rozdělení kotlů do kategorií a tříd.
Do kategorie středotlakých parních a kapalinových kotlů patří kotle, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku. U vody je tato teplota 115 °C. Mohou a jsou to i kapalinové kotle s jinou náplní a potom je nutno se o tento bod varu zajímat a podle toho také kotel zařadit.
Kotle jsou vyhláškou rozděleny do čtyř tříd. Toto dělení je stejné, jako je dělení uvedené v jednotlivých normách pro kotle.
1. třída jsou parní kotle s jmenovitým množstvím vyrobené páry nad 115 t/hod.
2. třída jsou parní kotle s jmenovitým množstvím vyrobené páry nad 50 t/hod. do 115 t/hod. včetně anebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW.
3. třída jsou parní kotle s jmenovitým množstvím vyrobené páry nad 8 t/hod. do 50 t/hod. včetně anebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW včetně.
4. třída jsou parní kotle se jmenovitým množstvím vyrobené páry do 8 t/hod. včetně nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně a všechny ostatní kapalinové kotle.
Vyhl. č. 18/1979 Sb., stanovuje další podmínky k zajištění bezpečnosti a provozu těchto zařízení:
V § 3, jsou uvedena zařízení, na která se vyhláška nevztahuje, § 4 uvádí, za jakých podmínek lze zařízení vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat a provádět revize a zkoušky kotlů, Dále vyhl. obsahuje termíny a způsoby provádění revizí kotlů a další podmínky provozu.
Vyhláška dále stanovuje podmínky vydání osvědčení topiče. Podle výše uvedeného rozdělení kotlů do tříd jsou kladeny větší nebo menší požadavky na přípravu topiče k topičským zkouškám. Tyto zkoušky se dělají před inspektory státního odborného dozoru Technické inspekce České republiky. Uchazeči o zkoušku musí být starší 18 let, musí být zdravotně a tělesně způsobilí vykonávat práci topiče ( doklad o zdravotní prohlídce ) a musí absolvovat šestiměsíční odborný zácvik v obsluze kotle příslušné třídy pod dohledem topiče s platným průkazem. Tento odborný zácvik musí být potvrzen provozovatelem kotle u kterého byl zácvik prováděn. Dále musí uchazeč doložit potvrzení o účasti na teoretickém odborném kurzu o provozu a obsluze kotle včetně vykonané zkoušky v délce dle třídy kotle.
Po úspěšně vykonané zkoušce vydá Technická inspekce České republiky osvědčení topiče. Osvědčení má platnost 5 let. S obsluhou kotle velmi úzce souvisí i druh paliva – pevná, kapalná nebo plynná.
Pro některé kotle 4. třídy k jejich obsluze není nutné vlastnit osvědčení topiče.
plně automatizované kotle s jmenovitým množstvím vyrobené páry do 0,5 t/hod.
plně automatizované kapalinové kotle s tepelným výkonem do 0,35 MW.
s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a objemem do 100 litrů.
průtočné kotle o objemu do 100 litrů.
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů je řešena v ČSN 07 0710.
Názvosloví z oboru kotlů je uvedeno v normě ČSN 07 0000.
ČSN 07 0710 určuje základní podmínky nutné k zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu kotlů. Provoz v pojetí této normy zahrnuje souhrn všech činností, nutných k využívání kotelního zařízení, nejen vlastní provoz , ale i údržbu, revize a další.
Provozní předpisy výrobce kotle jsou nedílnou součástí průvodní technické dokumentace podle ČSN 07 0623. Jejich obsahem je uvádění kotle do provozu, způsob řízení provozu a odstavování kotle z provozu. Činnosti a problematiky, které má dokumentace řešit, určuje i ČSN 07 0710.
Podmínky provozu jsou rozdílné v každé kotelně bez ohledu na to, zda jsou v nich instalovány kotle stejné či nikoliv. Záleží např. na počtu kotlů, jejich vybavení řídicím systémem, pomocným zařízením, vnitřní organizací energetického hospodářství atd. Jinými slovy záleží na místních podmínkách.
Z těchto důvodů musí provozovatelé zpracovat tzv. místní provozní předpis s určením povinností a odpovědností jednotlivých pracovníků s přihlédnutím k místním podmínkám. Provozovatel při zpracování místních provozních předpisů vychází především z provozních předpisů výrobce.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat ustanovení pracovníka odpovědného za provoz kotlů. U větších provozovatelů jsou povinnosti rozděleny na dva pracovníky. Jeden odpovídá za řádnou údržbu a druhý za řádnou obsluhu.
U kotlů není rozhodující, zda se uvádí do provozu pro účely vyzkoušení, trvalého nebo zkušebního provozu, vždy musí být provedeny stavební a tlakové zkoušky dle ČSN 07 0624, musí být dokumentace podle ČSN 07 0623 včetně předběžných provozních předpisů výrobce. Výstroj, pomocná zařízení a příslušenství musí odpovídat požadavkům příslušných norem, především ČSN 07 0620, ČSN 07 0270, ČSN 07 0703, ČSN 07 0711, ČSN 73 5120 atd.
V žádném případě nesmí být provozem kotlů ohrožena bezpečnost osob a okolí.
Norma ČSN 07 0710 dále uvádí povinnosti provozovatele při uvádění kotle do provozu , postup před zatápěním, zatápění , ochrana tlakového celku kotle a připojení kotle na odběrnou soustavu.
Zvláštní pozornost musí být zaměřena na bezpečnostní výstroj kotlů.
U bubnových parních kotlů je vodoznak nejdůležitější bezpečnostní výstrojí. U moderních kotlů jsou osazeny blokády, které odstaví kotel při minimální nebo maximální hladině. Napájecí voda do parních kotlů je vždy předehřívána a u horkovodních kotlů nesmí poklesnout pod 70 OC. U horkovodních, ale i parních průtočných kotlů je důležitý průtok vody, který musí být udržován v předepsaném rozsahu. Při ztrátě vody v kotli je nutné okamžité odstavení z provozu. Vodoznaky je nutno kontrolovat zkouškou průchodnosti v termínech uvedených v místním provozním předpisu.
V místním provozním předpisu musí být určeno, které tlakoměry se kontrolují , protože moderní kotle mají velké množství tlakoměrů a teploměrů. Musí to být tlakoměry, které určuje ČSN 07 0620 a další, které určí provozovatel tak, aby kotel mohl být provozován bezpečně, spolehlivě a hospodárně. Kontrola tlakoměru nulováním se provádí dle pokynů uvedených v místním provozním předpisu.
Pojistné ventily se musí funkčně přezkušovat a to u parních kotlů s konstrukčním přetlakem do 1,55 MPa -nejméně 1x za týden , od 1,55 MPa do 4,5 MPa 1x za měsíc a to jejich nadlehčením. Výsledek přezkoušení pojistných ventilů se musí zapsat do provozního deníku kotle. Odfouknutí pojistného ventilu za provozu, pokud je zapsáno do provozního deníku kotle, se považuje za jeho přezkoušení.
K měření teplot se používají teploměry nebo teploměrná zařízení, která se skládají ze snímačů a připojených měřících řetězců. V provozních předpisech výrobce musí být určeno, které teploty je nutno za provozu sledovat a v jakých mezích se mohou pohybovat.
Uzávěry a odkalování
Manipulace s uzávěry je jedna z nejvíce nebezpečných činností jak pro obsluhu, tak i pro zařízení.
V každém místním provozním předpise by měla být určena manipulace s armaturou. Odkalování má význam pouze při minimálním průtoku nebo jenom při odstavení kotle. V místním provozním předpise musí být řešeno i odluhování kotlů.
Norma ČSN 07 0710 dále řeší odstavení kotle z provozu, provoz kotlů za mimořádných podmínek, údržbu a obsluhu kotlů.
Revize a zkoušky provozovaných parních a horkovodních kotlů.
Revize a zkoušky provozovaných kotlů smí provádět pouze revizní technik.
Způsoby, termíny a případy provedení revizí a zkoušek stanoví ČSN 07 0710.
U kotlů musí být provedeny následující kontroly, revize a zkoušky.
vodoznaků
pojistných ventilů
- provádí se za provozu kotle, soustavně s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu stáří a provozním podmínkám kotlů, nejpozději však po třech měsících provozu. Po provozní přestávce delší než dva měsíce musí být provedena při uvádění kotle do provozu.
c) vnitřní revize:
- před a po každém čištění kotle na straně pracovní látky, nejpozději však vždy po jednom roce provozu.
- v dalších případech stanovených ČSN 07 0710, čl. 98
d) zkouška těsnosti:
- zkouškou těsnosti se ověřuje, zda kotel včetně výstroje je při jmenovitém tlaku těsný. Zkouška těsnosti musí být provedena:
- po každé vnitřní revizi kotle
- v dalších případech stanovených ČSN 07 0710, čl. 117
e) tlaková zkouška:
- tlakovou zkouškou se ověřuje, zda kotel včetně výstroje je při zkušebním přetlaku těsný a pevný Hodnota zkušebního přetlaku je uvedena v paspartu kotle.
- určí-li to orgán kontroly,
- nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem, pokud v průvodní dokumentaci není stanovena lhůta kratší,
- u kotlů stabilních vždy po jejich přemístění před opětovným zahájením provozu, a u všech kotlů vždy po provozní přestávce delší dvou let.
V jednotlivých technicky odůvodněných případech může organizace dozoru / TIČR ) lhůty tlakových zkoušek prodloužit, případně navrhnout místo tlakové zkoušky jiný způsob zkoušení.
Revizní technik sepíše o provedení revize revizní zprávu.
Větráním se rozumí odstraňování škodlivin z pracovního prostoru, v tomto případě z kotelny a to postupnou výměnou vzduchu za vzduch…

References: § 302
 zákona č. 262
 § 3
 § 4
 čl. 98
 čl. 117