Source: http://docplayer.es/16177986-Indice-1-objeto-3-2-ambito-de-aplicacion-3-3-reglamentacion-y-normativa-3.html
Timestamp: 2018-09-26 09:42:14+00:00

Document:
ÍNDICE 1 OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA PDF
ÍNDICE 1 OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA... 3
Download "ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN... 3 3 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA... 3"
Isabel Medina Saavedra
1 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006
2 ÍNDICE 1 OBJETO ÁMBITO DE APLICACIÓN REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA CARACTERÍSTICAS GENERALES TENSIÓN NOMINAL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CABLES ACCESORIOS CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES INSTALACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MT DISPOSICIÓN DE LOS CABLES SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DE LOS CABLES CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PROXIMIDADES CONVERSIONES DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA PUESTA A TIERRA DE LOS CABLES PLANOS DE SITUACIÓN DE LOS CABLES INTENSIDADES ADMISIBLES INTENSIDADES MÁXIMAS PERMANENTES ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES CORRIENTES MÁXIMAS DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LA PANTALLA PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES NORMAS DE REFERENCIA ANEXOS - PLANOS DE DETALLE DE CANALIZACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MT ANEXO 1 - RESUMEN DE ZANJAS MT DE 1 CIRCUITO ANEXO 2 - RESUMEN DE ZANJAS MT DE 2 CIRCUITOS ANEXO 3 - RESUMEN DE ZANJAS MIXTAS DE MT Y BT ANEXO 4 - PROTECCIÓN DE ZANJA MT POCO PROFUNDA ANEXO 5 - CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS: PROTECCIÓN 1 CIRCUITO MT ANEXO 6 - CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS: PROTECCIÓN 2 CIRCUITOS MT ANEXO 7 - PARALELISMO CON GAS: PROTECCIÓN 1 CIRCUITO MT Octubre del de 22
3 1 OBJETO Las presentes condiciones técnicas y de seguridad, establecidas por la empresa distribuidora FECSA ENDESA, tienen por objeto definir las características que han de cumplir las líneas subterráneas de MT construidas por terceros y destinadas a formar parte de las redes de distribución de FECSA ENDESA. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN El ámbito de aplicación es el de las redes subterráneas de 11 kv y de 25 kv de la empresa FECSA ENDESA en sus zonas de distribución. 3 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA El diseño y construcción de las líneas subterráneas de MT se efectuará de acuerdo con los siguientes Reglamentos y Normas: Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 310 de ). Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 3275/82, de , BOE núm. 288 de ). Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT), establecidas por OM de , BOE núm. 183 de , y OM de , BOE núm. 256 de ). Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC- BT). (Real Decreto 842/73 de 2 de Agosto, BOE nº 224 de 18 de Septiembre de 2002). Protecciones a instalar entre les redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo (Decreto 120/92 de 28 de Abril, DOGC 1606 de ). Modificaciones parciales al Decreto 120/92 de 28 de Abril (Decreto 196/92 de 4 de Agosto, DOGC 1649 de ). Procedimientos de control de la aplicación del Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, de 4 de Agosto (Orden de 5 de Juliol de 1993, DOGC 1782 de ). Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, BOE ). Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE ). Orden TIC/341/2003 de 22 de Julio (DOGC 3937 de ) por la cual se aprueba el procedimiento de control aplicable a las obras que afecten a la red de distribución eléctrica subterránea Octubre del de 22
4 Resolución TRI/301/2006 de 3 de Febrero (DOGC 4584 de ) por la cual se establecen els requisitos de señalización y protección de las redes subterráneas de distribución eléctrica de media y alta tensión, en el ámbito territorial de Cataluña. Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Otras normas y disposiciones vigentes que puedan ser de obligado cumplimiento. 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES Los aspectos que con carácter general deberán tenerse en cuenta en el diseño e instalación de líneas subterráneas de MT son los siguientes: Tensión nominal. Sistema de distribución. Cables y accesorios. 4.1 Tensión nominal La tensión nominal de la red será en cada caso la correspondiente al sistema en el que se habrán de conectar, 25 kv o 11 kv, trifásica, a una frecuencia de 50 Hz. Para la definición de tensión más elevada y niveles de aislamiento del material a utilizar se establecen los parámetros de la tabla 1. Tensión nominal de la red U (kv) Tabla 1. Nivel de aislamiento del material Tensión nominal cables y accesorios U 0 /U (kv eficaces) Tensión más elevada cables y accesorios U m (kv eficaces) Tensión de choque soportada nominal (tipo rayo) (kv de cresta) Hasta 30 18/ U: Tensión nominal eficaz a 50 Hz entre dos conductores. U 0: Tensión nominal eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla del cable. U m: Tensión eficaz máxima a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera, para los que se ha diseñado el cable y los accesorios. Es la tensión máxima que puede ser soportada permanentemente en condiciones normales de explotación en cualquier punto de la red. Excluye las variaciones temporales de tensión debidas a condiciones de defecto o a la supresión brusca de cargas. 4.2 Sistema de distribución La configuración estándard del sistema de FECSA ENDESA es en bucle, por tanto sus redes subterráneas serán malladas, con sistema alternos trifásicos. Octubre del de 22
5 4.3 Cables Los cables a utilizar en las redes subterráneas de MT son los que figuran en la Norma GE DND001. Serán unipolares y cumplirán las especificaciones de las Normas UNE-EN 620-5E. Los conductores serán circulares compactos de aluminio, de clase 2 según la norma UNE 21022, y estarán formados por varios alambres de aluminio cableados. Sobre el conductor habrá una capa termoestable extruida semiconductora, adherida al aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio mínimo de 0,5 mm y sin acción nociva sobre el conductor. El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE), de 8 mm de espesor medio mínimo. Sobre el aislamiento habrá una parte semiconductora no metálica, asociada a una parte metálica. La parte no metálica estará constituida por una capa de mezcla semiconductora termoestable extruida, de 0,5 mm de espesor medio mínimo, que se pueda separar del aislamiento sin dejar sobre él trazas de mezcla semiconductora apreciables a simple vista. La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de cobre recocido, dispuestos en hélice abierta, sobre la cual se colocará un fleje de cobre recocido en hélice abierta dispuesta en sentido contrario a la anterior. La sección real del conjunto de la pantalla metálica será como mínimo de 16 mm². La colocación de la pantalla semiconductora interna, del aislamiento y de la pantalla semiconductora externa, en el proceso de fabricación de los cables, se realizará por triple extrusión simultánea. La cubierta exterior estará constituida por una capa de un compuesto termoplástico a base de poliolefina. Será de color rojo y su espesor nominal será de 2,75 mm. En la tabla 2 se indican las características principales de los conductores. Tabla 2. Características principales de los conductores de cables de MT Sección nominal mm² Número mínimo de alambres del conductor Diámetro del conductor mm Mínimo Máximo Resistencia máxima del conductor a 20º C Ω//km ,7 17,8 22,9 14,9 19,2 24,5 0,206 0,125 0, Accesorios Los empalmes y terminales se confeccionarán siguiendo la norma UNE correspondiente cuando exista o, en su defecto, las instrucciones del fabricante. Serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar su resistencia eléctrica. Asimismo, los terminales deberán ser adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). 5 CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES El valor de la tensión nominal de la red subterránea de MT será de 25 kv. Octubre del de 22
6 El valor límite de la caída de tensión se establece en el 7 % con las condiciones de máxima carga y/o situación de emergencia. En general, la tendencia será la de estructuras de red mallada, es decir, con posibilidad de aportar o recibir socorro en caso de avería mediante enlaces con otras líneas. Con esta finalidad se definen las siguientes zonas y reservas: Zonas urbanas. Zonas semiurbanas. Zonas rurales concentradas. Característica Zona ZONA URBANA (*) ZONA SEMIURBANA ZONA RURAL CONCENTRADA Tipo de red Mayoritaria Subterránea Subterránea Aérea Tipo de red Minoritaria --- Aérea Subterránea % Alimentación de socorro (con avería de la línea) % Saturación máxima (explotación normal) % Saturación máxima (explotación de socorro) * Los polígonos industriales se considerarán también zonas urbanas La alimentación de los centros de transformación se diseñará con estructura en bucle con entrada y salida en cada CT con la finalidad de que cualquiera de los centros pueda recibir alimentación alternativa. Los cables a utilizar tendrán secciones de 3x1x400 mm 2 o 3x1x240 mm 2 de aluminio como secciones normales para la red urbana, semiurbana o qualquier tipo que tenga una configuración estandar. Para los casos en que su longitud y trazado haga razonablemente imprevisible un futuro enlace con otra línea se podrán utilizar excepcionalmente conductores de sección 3x1x150 mm 2 de aluminio. 6 INSTALACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MT 6.1 Disposición de los cables Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán por terrenos de dominio público, bajo las aceras o calzadas, preferentemente bajo las primeras y se evitarán ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las curvas según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. Los cables se dispondrán enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas de entrada y salida de vehículos en las fincas, en las que no se prevea el paso de vehículos de gran tonelaje, se dispondrán dentro de tubos en seco (sin hormigonar). En los accesos a fincas de vehículos de gran tonelaje y en los cruces de calzada, se dispondrán dentro de tubos hormigonados. Octubre del de 22
7 La profundidad, hasta la parte inferior del cable no será menor de 0,80 m bajo acera, ni de 1 m bajo calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan conseguir las anteriores profundidades, éstas podrán reducirse si se añaden protecciones mecánicas suficientes, tal como especifican el Decreto 120/92 y la Resolución TRI/301/2006. En el Anexo, Planos de detalle de canalizaciones de cables subterráneas de MT, de esta NTP pueden verse las distintas secciones de zanjas con el detalle de sus disposiciones. 6.2 Seguridad en la instalación de los cables El objetivo en la instalación de un cable subterráneo, es que, después de su manipulación, tendido y protección, el cable no haya recibido daño alguno, y ofrezca seguridad frente a futuras excavaciones hechas por terceros. Para ello: El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará exento de aristas vivas, cantos, piedras, restos de escombros, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de río lavada, limpia, suelta y exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, que cubra la anchura total de la zanja con un espesor de 0,06 m. El cable se tenderá sobre esta capa de arena y se cubrirá con otra capa de arena de 0,24 m de espesor, o sea que la arena llegará hasta 0,30 m por encima del lecho de la zanja y cubrirá su anchura total. Sobre la capa anterior se colocarán placas de polietileno (PE) como protección mecánica. A continuación, se extenderá otra capa de tierra de 0,20 m de espesor, exenta de piedras o cascotes, apisonada por medios manuales. El resto de tierra se extenderá por capas de 0,15 m, pisonadas por medios mecánicos. Entre 0,10 y 0,20 m por debajo del pavimento se colocará una cinta de señalización que advierta la existencia de cables eléctricos de MT. 6.3 Cruzamientos, paralelismos y proximidades Los cables subterráneos de MT cuando estén enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los siguientes requisitos. Cuando no se puedan respetar las distancias que se señalan para cada uno de los casos que siguen, deberá aplicarse el Decreto 120/92 de 28 de Abril, y la Resolución TRI/301/2006 de 3 de Febrero Cruzamientos Las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de MT son las siguientes. Cruzamientos con calles y carreteras Los cables se colocarán en tubos hormigonados en toda su longitud a una profundidad mínima de 1 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. Cruzamientos con ferrocarriles Los cables se colocarán en tubos hormigonados, perpendiculares a la vía siempre que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. Cruzamientos con otros conductores de energía La distancia mínima entre cables de energía eléctrica de MT de una misma empresa será de 0,20 m. La distancia mínima entre cables de MT de empresas distintas o entre uno de MT y uno de BT será Octubre del de 22
8 de 0,25 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, cuando existan, será superior a 1 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Cruzamientos con cables de telecomunicación La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del de comunicación, será superior a 1 m. En el caso de que no puedan respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Cruzamientos con canalizaciones de agua y de gas La separación mínima entre los cables de energía eléctrica de MT y las canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse alguna de estas distancias, se dispondrá por parte de la canalización que se tienda en último lugar, una separación mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica Paralelismos Se procurará evitar que los cables subterráneos de MT queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. Paralelismos con otros conductores de energía eléctrica La separación mínima entre cables de MT de una misma empresa será de 0,20 m. Si los cables de MT instalados en paralelo son de empresas distintas, o si un cable es de MT y el otro es de BT, la separación mínima será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Paralelismos con cables de telecomunicación Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de MT y los de telecomunicación. Cuando esta distancia no pueda respetarse, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separadamente mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Paralelismos con canalizaciones de agua y gas Se deberá mantener una distancia mínima de 0,25 m entre los cables de energía eléctrica de MT y las canalizaciones de agua o gas, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas será de 1 m. Cuando alguna de estas distancias no pueda respetarse, la canalización que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. Se procurará, también, mantener una distancia de 0,25 m en proyección horizontal. En el caso de conducciones de agua se procurará que éstas queden por debajo del cable eléctrico. Octubre del de 22
9 Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomarán además medidas para evitar la posible acumulación de gas: taponar las bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilación de las cámaras de registro de la canalización eléctrica o rellenarlas con arena Proximidades Proximidad a conducciones de alcantarillado Se procurará pasar los cables de MT por encima de las alcantarillas, No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. Proximidad a depósitos de carburantes Los cables de MT se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán como mínimo, 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su estanqueidad. Proximidad a acometidas En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia de 0,30 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica. La entrada de las acometidas a los edificios, tanto de BT como de MT, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad perfecta. Así se evita que en el caso de producirse una fuga de gas en la calle, el gas entre en el edificio a través de estas entradas y se acumule en el interior con el consiguiente riesgo de explosión. 6.4 Conversiones de línea aérea a subterránea En los casos de un cable subterráneo de MT intercalado en una línea aérea de MT o intercalado entre una línea aérea de MT y un CT, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. La conexión del cable subterráneo con la línea aérea será seccionable cuando el cable una la línea aérea con un CT. Podrá no serlo cuando el cable esté intercalado en la línea aérea. En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante con un grado de protección contra daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNE-EN El tubo o bandeja se obturará por su parte superior para evitar la entrada de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo. Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del terreno. En el caso de tubo, su diámetro será como mínimo 1,5 veces el diámetro aparente de la terna de cables unipolares, y en el caso de bandeja, su sección tendrá una anchura mínima de 1,5 veces el diámetro de un cable unipolar, y una longitud de unas tres veces su anchura. Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. Los terminales de tierra de éstos se conectarán directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí, mediante una conexión lo más corta posible y sin curvas pronunciadas. 6.5 Puesta a tierra de los cables Las pantallas metálicas de los cables de MT se conectarán a tierra en cada una de sus cajas terminales extremas. Octubre del de 22
10 6.6 Planos de situación de los cables Las empresas propietarias de los cables, una vez canalizados éstos deberán disponer de planos de situación de los cables, en los que figuren las cotas y referencias suficientes para su posterior ubicación e identificación. Figurará, también, la ubicación de los empalmes. Estos planos servirán tanto para la identificación de posibles averías en los cables, como para poder señalizarlos frente a obras de terceros. 7 INTENSIDADES ADMISIBLES 7.1 Intensidades máximas permanentes admisibles en los conductores Son las indicadas en la tabla 3. Se han tomado de la Norma UNE 20435, para la temperatura máxima admisible de los conductores y condiciones del tipo de instalación allí establecidas. Tabla 3. Intensidad máxima admisible, en A, en servicio permanente y con corriente alterna Sección nominal de los conductores mm² Temperatura máxima en el conductor: 90º C Instalación al aire Cable aislado con XLPE Temperatura del aire: 40º C - Una terna de cables unipolares en contacto mutuo. - Disposición que permita una eficaz renovación del aire. Instalación enterrada Cable aislado con XLPE Temperatura del terreno: 25º C - 3 cables unipolares en trébol - Profundidad de instalación: 1 m - Resistividad térmica del terreno: 1 K m/w Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las condiciones tipo, la intensidad admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la citada norma UNE, de entre los que, por su mayor significación para redes de distribución, señalamos los siguientes: Cables instalados al aire en ambientes de temperatura distinta de 40º C. Se aplicarán los coeficientes indicados en la tabla 4. Tabla 4. Coeficiente corrector en función de la temperatura ambiente Temperatura ambiente θ t, (º C) Coeficiente corrector ,27 1,23 1,18 1,17 1,12 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 Cables expuestos directamente al sol. Se utilizará un coeficiente corrector de 0,9. Cables enterrados en terreno con temperatura distinta de 25º C. Se aplicarán los coeficientes indicados en la tabla 5. Octubre del de 22
11 Tabla 5. Coeficiente corrector en función de la temperatura del terreno Temperatura del terreno, θ t (º C) Coeficiente corrector 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 Varias ternas de cables enterradas directamente en una misma zanja. Se aplicarán los coeficientes indicados en la tabla 6. Tabla 6. Coeficiente corrector en función del número y agrupación de los circuitos Coeficientes por agrupación Nº de circuitos en la zanja Situación de los circuitos: en contacto 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 a 7 cm 0,85 0,75 0,68 0,64 0,6 0,56 0,53 0,50 a 15 cm 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 a 20 cm 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 Ternas de cable enterradas en una zanja, en el interior de tubos o similares. Se recomienda aplicar un coeficiente corrector de 0,85 en el caso de una terna de cables unipolares instalada en el interior de un mismo tubo. La relación entre el diámetro del tubo y el diámetro aparente de la terna no será inferior a 2. Cables directamente enterrados o en conducciones enterradas en terrenos de resistividad térmica distinta de 1 K m/w. Se aplicarán los coeficientes indicados en la tabla 7. Tabla 7. Coeficiente corrector en función de la resistividad térmica del terreno Resistividad térmica del terreno (K m/w) 0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80 Coeficiente corrector 1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0, Corrientes máximas de cortocircuito admisibles en los conductores En la tabla 8 se indican las intensidades de corriente de cortocircuito admisibles para diferentes tiempos de duración del cortocircuito. De acuerdo con la Norma UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 250ºC alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso de cortocircuito es absorbido por el propio conductor. Tabla 8. Corrientes de cortocircuito admisible en los conductores en ka Sección del conductor mm 2 Duración del cortocircuito (s) 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3, ,6 31,5 25,8 19,9 18,2 22,6 11,5 10,0 8,9 8, ,3 50,4 41,2 31,9 29,1 22,6 18,4 16,0 14,3 13, ,9 84,1 68,6 53,2 48,5 37,6 30,7 26,6 23,8 21,7 Octubre del de 22
12 7.3 Intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla En la tabla 9 se indican las intensidades admisibles para las pantallas de cobre especificadas en este documento, en función del tiempo de duración del cortocircuito. Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima de la pantalla de 70º C en servicio permanente y de 250º C en cortocircuito, según Norma UNE Parte 2 ERRATUM. Tabla 9. Intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla Sección de la pantalla mm 2 Duración del cortocircuito (s) 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 16 8,3 5,9 5,1 4,1 3,9 3,1 2,7 2,4 2,3 2,2 8 PROTECCIONES 8.1 Protección contra sobreintensidades Los cables estarán debidamente protegidos contra los defectos térmicos y dinámicos que puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación. Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interrruptores automáticos asociados a relés de protección que estarán colocados en las cabeceras de los cables subterráneos Protección contra sobrecargas Para garantizar la vida útil de los cables es recomendable que un cable en servicio permanente no tenga una sobrecarga superior al 25 % durante 1 hora como máximo. Y asimismo, que el intervalo entre dos sobrecargas sucesivas sea superior a 6 horas y que el número total de horas de sobrecarga sea como máximo 100 al año y menos de 500 en la vida del cable Protección contra defectos Las protecciones garantizarán el despeje de las posibles faltas en un tiempo tal que la temperatura alcanzada en el conductor durante la misma no dañe al cable. 8.2 Protección contra sobretensiones Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones por medio de pararrayos de características adecuadas. El margen de protección entre el nivel de aislamiento del cable y el nivel de protección del pararrayos será como mínimo del 80%. Los pararrayos se colocarán en los lugares apropiados para proteger elementos de la red que puedan ser afectados por sobretensiones, como por ejemplo en las conversiones de línea aérea a línea subterránea. En todos los casos se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de pararrayos que se contempla en el MIE RAT 12 y MIE RAT 13 y en la norma UNE-EN Coordinación de Aislamiento. Octubre del de 22
13 9 NORMAS DE REFERENCIA UNE-EN ISO 9001 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa. UNE-EN UNE-EN 50269: 1999 UNE-EN UNE-EN UNE-EN 60230: 2002 UNE-EN 60811/1-1 UNE-EN 60811/1-2 UNE-EN 60811/1-3 UNE-EN 60811/1-4 UNE-EN 60811/2-1 UNE-EN 60811/3-1 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos externos. (PARTES 1,2 y 3) Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales de cables eléctricos. Parte 2: Determinación del grado de acidez (corrosividad) de los gases por medición del ph y la conductividad. Coordinación de Aislamiento. Pararrayos de óxidos metálicos. Ensayos de impulsos en cables y sus accesorios. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 1: Medidas de espesores y diámetros. Ensayos para la determinación de las propiedades mecánicas. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 2: Métodos de envejecimiento térmico. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 3: Métodos para determinar la densidad. Ensayos de absorción de agua. Ensayo de contracción. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: Métodos de aplicación general. Sección 4: Ensayos a baja temperatura. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 2: Métodos específicos para materiales elastoméricos. Sección 1: Ensayos de resistencia al ozono. Ensayo de alargamiento en caliente. Ensayo de resistencia al aceite mineral. Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 3: Métodos específicos para mezclas de PVC. Sección 1: Ensayo de presión a alta temperatura. Ensayo de resistencia a la fisuración. UNE-EN 60811/3-2 UNE UNE Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 3: Métodos específicos para mezclas de PVC. Sección 2: Ensayo de perdida de masa. Ensayo de estabilidad térmica. Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1kV a 30 kv. Conductores de cables aislados. Octubre del de 22
14 UNE UNE UNE /2 UNE /3 GE DND001 Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales de 1kV a 30 kv. Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una función especial de protección, y que se aplican por extrusión. Métodos de ensayo eléctricos para cables eléctricos. Ensayo de descargas parciales. Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctricos. Métodos de ensayo para medidas de descargas parciales sobre longitudes de cables de potencia extruidos. Cables aislados para redes subterráneas de AT hasta 30 kv. Octubre del de 22
15 ANEXOS - PLANOS DE DETALLE DE CANALIZACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MT Octubre del de 22
16 ANEXO 1 - Resumen de zanjas MT de 1 circuito 1 CIRCUITO EN ACERA 1 CIRCUITO EN TIERRA 1 CIRCUITO EN CALZADA (EN ACERA) (EN TIERRA) (EN CALZADA) Cinta PE Placas de PE Arena Cable subterráneo (EN ACERA TUBO SECO) (EN TIERRA TUBO SECO) NOTA: A utilizar en zanja paralela a la acera. (EN CALZADA TUBO HORMIGONADO) Tubular PE 160mm de Ø (EN ACERA TUBO HORMIGONADO) (EN TIERRA TUBO HORMIGONADO) Hormigón en masa H-100 Dimensiones en cm Octubre del de 22
17 ANEXO 2 - Resumen de zanjas MT de 2 circuitos 2 CIRCUITOS EN ACERA 2 CIRCUITOS EN TIERRA 2 CIRCUITOS EN CALZADA (EN ACERA) (EN TIERRA) (EN CALZADA) Cinta PE Placas de PE Arena Cable subterráneo (EN ACERA TUBO SECO) (EN TIERRA TUBO SECO) NOTA: A utililiazar en zanja paralela a la acera. (EN CALZADA TUBO HORMIGONADO) Tubular PE 160mm de Ø (EN ACERA TUBO HORMIGONADO) (EN TIERRA TUBO HORMIGONADO) Hormigón en masa H-100. Dimensiones en cm Octubre del de 22
18 ANEXO 3 - Resumen de zanjas mixtas de MT y BT EN ACERA O TIERRA (PROTECCIÓN ARENA) (PROTECCIÓN TUBO SECO) Cinta PE Placa PE Arena Cable subterráneo BT Cable subterráneo MT Tubular PE 160 mmø NOTA: A utilizar cuando se instalan simultáneamente 1 ó 2 circuitos de MT con 1 ó 2 circuitos de BT. Ver procedimiento DMH DOC apartado 2.6 (PROTECCIÓN ARENA) (PROTECCIÓN TUBO SECO) NOTA: A utilizar cuando se instalan simultáneamente 1 ó 2 circuitos de MT con más de 2 circuitos de BT. Ver procedimiento DMH DOC apartado 2.6 (PROTECCIÓN TUBO HORMIGÓN) Hormigón en masa H-100 (PROTECCIÓN TUBO HORMIGÓN) Dimensiones en cm EN CALZADA NOTA: A utilizar cuando se instalan simultáneamente 1 ó 2 circuitos de MT con hasta 3 circuitos de BT. Ver procedimiento DMH DOC apartado 2.6 NOTA: A utilizar cuando se instalan simultáneamente 1 ó 2 circuitos de MT con más de 3 circuitos de BT. Ver procedimiento DMH DOC apartado 2.6 ZANJAS MIXTAS BT/MT SUPLEMENTO 1 CIRCUITO BT Octubre del de 22
19 ANEXO 4 - Protección de zanja MT poco profunda Octubre del de 22
20 ANEXO 5 - Cruzamiento con otros servicios: Protección 1 circuito MT Octubre del de 22
21 ANEXO 6 - Cruzamiento con otros servicios: Protección 2 circuitos MT Octubre del de 22
22 ANEXO 7 - Paralelismo con gas: Protección 1 circuito MT Octubre del de 22
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO...3 2 ÁMBITO DE
Diseño de la instalación y servicios de una urbanización residencial
Diseño de la instalación y servicios de una urbanización residencial TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad AUTOR:Toni Marí Corell DIRECTOR: Jordi García Amoros FECHA: Febrero del 2010
Nº EXPTE: 21178Z0ZC/7
MINISTERIO DE DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES ZONA DE SEVILLA Nº EXPTE: 21178Z0ZC/7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CANALIZACIONES Y LINEAS
NI 72.30.06. Transformadores trifásicos sumergidos
NI 72.30.06 Julio de 2010 EDICION: 5ª NORMA IBERDROLA Transformadores trifásicos sumergidos en líquido aislante, distinto del aceite mineral, para distribución en baja tensión Three-phase transformers
PROYECTO TIPO SUBTERRANEAS
PROYECTO TIPO 1 MEMORIA 2 CALCULOS 3 PLIEGO DE CONDICIONES 4 PLANOS 5 PRESUPUESTO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 8 PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA
RED DE PUESTA A TIERRA
SALESIANOS MANUEL LORA TAMAYO RED DE PUESTA A TIERRA Ciclo: Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas Autor: Arturo Solís Parra 6 Red de puesta a tierra.... 3 6.1 Introducción.... 3 6.2 Elementos
Sistemas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas TECSUN (PV) (AS) TECPLUG
Sistemas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas TECSUN (PV) (AS) TECPLUG TECSUN (PV) (AS) Cable para Instalaciones Solares Fotovoltaicas Datos técnicos Marca comercial TECSUN (PV) (AS) Designación S1ZZ-F
LOS CABLES SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSION.
LOS CABLES SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSION. REGLAMENTO SOBRE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. Capítulo I - Disposiciones generales. Artículo 5 - Compatibilidad con otras instalaciones.
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. PUESTA O CONEXIÓN A TIERRA. DEFINICIÓN...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. PUESTA O CONEXIÓN A TIERRA. DEFINICIÓN...2 3. UNIONES A TIERRA...2 3.1 Tomas de tierra...3 3.2 Conductores de tierra...5 3.3 Bornes de puesta a tierra...6 3.4 Conductores
DISEÑO DE PUESTAS A TIERRA EN APOYOS DE LAAT
MT 2.23.35 Edición 01 Fecha: Julio, 2010 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN DISEÑO DE PUESTAS A TIERRA EN APOYOS DE LAAT DE TENSIÓN NOMINAL IGUAL O INFERIOR A 20 kv MT 2.23.35 Edición 01 Fecha: Julio, 2010
Página 1 de 29 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable
PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN
Canalizaciones subterráneas de Baja y Media Tensión
Página 1 de 19 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD
PROYECTO TIPO DE. LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv
MT 2.31.01 Edición 06 Fecha: Julio, 2009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv Modificaciones de la Edición 06 con relación a la Edición 05 de Marzo 2004 Las
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS. 0. INDICE 1. PRESCRIPCIONES GENERALES 2. NIVELES DE AISLAMIENTO 3. MATERIALES: CABLES Y ACCESORIOS 4. INSTALACIÓN
IES GALLICUM. TPMB. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN.
REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN Instrucción ITC-BT-07 El reglamento diferencia los siguientes sistemas de instalación: - directamente enterrados (tablas 4 y 5). - bajo tubo (tablas 4 y 5). - en galerías
N I 56.88.01. Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes de 0,6/1 kv
N I 56.88.01 Septiembre de 2013 N O R M A E D I C I O N : 6Aª I B E R D R O L A Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes de 0,6/1 kv Accessories for insulated cables with
UIT-T L.4 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT-T L.4 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CABLES Y OTROS ELEMENTOS DE PLANTA EXTERIOR
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FIN DE CARRERA ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SISTEMAS DE CABLES AISLADOS DE ALTA TENSIÓN
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL CON ACOMETIDA MEDIANTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL CON ACOMETIDA MEDIANTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 0 PROYECTO FIN DE CARRERA RESUMEN El presente proyecto es un estudio

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5