Source: http://docplayer.es/64529778-Curso-guia-practica-de-climatizacion-y-calefaccion.html
Timestamp: 2018-03-17 21:10:18+00:00

Document:
Blanca Alarcón Molina
2 QUÉ APRENDERÁ? PARTE PRIMERA Normativa de la Eficiencia Energética. Capítulo 1. El Código técnico de la edificación (CTE) y el Certificado de Eficiencia Energética. HE 1: Limitación de la demanda energética HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Soluciones constructivas del DB HE 0 del consumo energético y DB HE 1 del aislamiento térmico. CTE - documento básico de ahorro de energía - DB HE (DB HE 0 del consumo energético y DB HE 1 del aislamiento térmico). DB HE 1 - Limitación de la demanda energética Documento básico de seguridad en caso de incendio - DB SI Capítulo 2. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Antecedentes. La reforma europea de Instalaciones Térmicas en los Edificios 1. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 3. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real Decreto 1027/2007 reformado por Real Decreto 238/2013, de 5 de abril. Las claves del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (R.I.T.E). 1. Manual de uso y mantenimiento de la instalación 2. Justificación por el proyectista de la decisión energética o de climatización elegida. 3. Integración de la energía solar térmica. Índice 4. Comprobaciones finales y pruebas de puesta en servicio previa al certificado. 5. Auditorias, mantenimiento y uso de las instalaciones.
3 6. Inspección periódica de eficiencia energética. 7. Cualificación técnica de los instaladores. Carné de instalaciones térmicas. Montaje Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. 8. Actualización quinquenal del Reglamento. Las medidas de generación energética y la adaptación al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificación. Ejemplo de adaptación en Hospital. Sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Ejemplo de centro comercial Control de sistemas de climatización. 1. Aire acondicionado a. Bloques o subsistemas (bloque de generación, control, transporte y consumo). b. Proceso de ejecución. 2. Calefacción. RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. CHECK-LIST Normativa sobre eficiencia energética y calidad de aire Directiva Europea de Eficiencia Energética de los edificios CTE: Código Técnico de la Edificación Documento básico HE: Requisito básico de ahorro de energía Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima del agua caliente sanitaria Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios Condiciones generales de diseño, ejecución, puesta en servicio, uso y mantenimiento de las instalaciones térmicas Instrucción técnica IT.1: Diseño y dimensionado Exigencia de eficiencia energética Exigencia de seguridad Instrucción Técnica IT-2: Montaje Instrucción Técnica IT-3: Mantenimiento y uso Documentos reconocidos del RITE Capítulo 3. Gestión energética y de instalaciones. 1. Gestión energética y de instalaciones.
4 2. Clases de sistemas de gestión energética. a. Sistemas pasivos o tradicionales de gestión energética b. Sistemas activos de gestión energética. Esquemas de Eficiencia Energética 1. Eficiencia Energética 2. Sostenibilidad 3. Gestión energética Materiales para una edificación sostenible. La envolvente térmica en los edificios. 1. La envolvente térmica en los edificios. 2. Puente térmico. 3. Las termografías. 4. Análisis energético de la envolvente de un edificio. UNE-EN ISO Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. Conductividades térmicas de los materiales Resistencias superficiales Temperaturas de contorno Conductividad térmica de las capas cuasi-homogéneas Conductividad térmica equivalente de las cámaras de aire Determinación de la temperatura en un local adyacente no calefactado Determinación de la transmitancia térmica lineal Determinación de la transmitancia térmica lineal en uniones muro/suelo para plantas bajas Determinación de la temperatura de la superficie interior a partir de cálculos tridimensionales. Determinación de la temperatura de la superficie interior a partir de cálculos bidimensionales. Coeficientes de acoplamiento térmico y del factor de ponderación de la temperatura para más de dos temperaturas de contorno. CHECK-LIST 1. Qué es el Confort térmico? 2. Qué es la Gestión energética? PARTE SEGUNDA Calefacción Capítulo 4. Calefacción y agua caliente centralizada en edificios. Capítulo 5. Suelo radiante.
5 Capítulo 6. Techo radiante. Consumo de energía de la calefacción Caso real. Modelo de proyecto correspondiente a las instalaciones de calefacción de un edificio Memoria Resumen de características Datos identificativos Antecedentes Objeto del proyecto Legislación aplicable Descripción del edificio Descripción de la instalación Equipos térmicos y fuentes de energía Elementos integrantes de la instalación Descripción de los sistemas de transporte de los fluidos caloportadores de energía Sala de máquinas según norma une aplicable Sistema de producción de agua caliente sanitaria Prevención de ruidos y vibraciones Medidas adoptadas para la prevención de la legionela Protección del medio ambiente Instalación eléctrica Cálculos justificativos Condiciones interiores de cálculo según itcaracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene Condiciones exteriores de cálculo según ITE Coeficientes de transmisión de calor de los elementos constructivos Estimación de los valores de infiltración de aire Caudales de aire interior mínimo de ventilación Cargas térmicas con descripción del método utilizado Cálculo de las redes de tuberías Cálculo de las redes de conductos Cálculo de las unidades terminales Cálculo de los equipos de producción de frío y/o calor Unidades de tratamiento de aire parámetros de diseño y selección de sus componentes Elementos de sala de máquinas Agua caliente sanitaria Consumos previstos mensuales y anuales de las distintas fuentes de energía Proyecto de instalación de calefacción y producción de acs Vestuarios en pabellón deportivo de santomera (murcia) Instalación eléctrica Conclusión Pliego de condiciones Calidad de los materiales Equipos y materiales Normas de ejecución Pruebas finales Características de la empresa instaladora
6 Condiciones de uso, mantenimiento v seguridad Certificados y documentación Estudio básico de seguridad y salud Objeto Campo de aplicación Normativa aplicable Desarrollo del estudio Características generales de la obra Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores Riesgos y medidas específicas Presupuesto Planos CHECK-LIST Transferencia de calor. Unidades de producción Procesos de transferencia de calor. Transferencia de calor a través de los cerramientos. Cálculo de la transmitancia de un cerramiento. Cálculo de las condensaciones en los cerramientos. Tipos de combustibles, combustión y condiciones de distribución y almacenamiento. Instalaciones receptoras de gas. Hidrocarburos. Propiedades de la combustión. Salas de calderas. Calderas y quemadores para la producción de agua caliente. Producción mixta de calefacción y agua caliente sanitaria. Especificidad de las unidades de producción de agua caliente sanitaria. Evacuación los productos resultantes de la combustión. Equipos eléctricos para la producción de agua caliente. Unidades de bomba de calor para la producción de agua caliente. Colaboración a la producción de agua caliente mediante energía solar térmica. Sistemas de calefacción. Diseño Tipología de las instalaciones de calefacción. Instalaciones individuales y colectivas. El ambiente térmico interior. Datos climáticos. Ventilación de edificios. Cálculo de las infiltraciones de aire exterior a través de los cerramientos. Demanda energética y consumos de energía. Cargas térmicas. Eficiencia energética de la instalación. Emisores de calor y redes de tuberías Radiadores. Convectores y ventiloconvectores. Suelo radiante. Dispositivos de regulación y seguridad. Redes de tuberías: diseño y dimensionado. Intercambiadores de calor. Tipología, diseño y dimensionado. Aislamiento de las redes de distribución. Vasos de expansión. Sistemas de tratamiento de agua. Dispositivos contra la corrosión. Sistemas de control para las instalaciones de calefacción.
7 Mantenimiento y puesta en marcha de las instalaciones. Eficiencia energética de la instalación. PARTE TERCERA Ventilación y calidad del aire interior. Aire acondicionado. Capítulo 7. Calidad del aire interior en el Código técnico de la edificación (CTE). 1. Sistemas de ventilación. a. Aberturas b. Conductos de extracción 2. Sistemas de ventilación mecánicos. Régimen reglamentario de la ventilación mecánica controlada. Ventilación mecánica controlada (VMC) y Ventilación híbrida controlada (VHC). Ventilación y extracción de aire en aparcamientos Parkings. Capítulo 8. Aire Acondicionado 1. Sistemas de aire acondicionado 2. Elementos Constructivos 3. Expansión directa 4. Expansión Indirecta. Enfriadoras de agua Cálculos de capacidad del aire acondicionado. Instalaciones de aire acondicionado. Instalaciones. Climatizadoras UTAs y AHU. Enfriadoras y circuitos hidráulicos. Normativa para fabricantes de aparatos de aire acondicionado. Modelos de aparatos de aire acondicionado.
8 QUÉ APRENDERÁ? Las claves del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (R.I.T.E). Sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Control de sistemas de climatización. Normativa sobre eficiencia energética y calidad de aire Calefacción y agua caliente centralizada en edificios. Emisores de calor y redes de tuberías. Ventilación y calidad del aire interior. Aire acondicionado. Ventilación mecánica controlada (VMC) y Ventilación híbrida controlada (VHC).
9 PARTE PRIMERA Normativa de la Eficiencia Energética. Capítulo 1. El Código técnico de la edificación (CTE) y el Certificado de Eficiencia Energética.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto