Source: http://www.ucersa.com/ingenieria/equipos-a-presion/
Timestamp: 2020-01-19 18:53:23+00:00

Document:
Equipos a presión – Útiles Cerámicos, S.A.
Ucersa, realiza inspecciones de nivel A, B o C para equipos a presión de categorías I, II, III y IV de Grupo 2 (Fluidos no peligrosos).
En la información detallada a continuación, se explica cómo clasificar los equipos a presión y cuando se debe realizar las inspecciones reglamentarias.
Según la definición recogida por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, un equipo a presión es todo elemento sometido a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar. Es decir, cualquier depósito, tubería, caldera o similar que se encuentre diseñado para soportar 0,5 bar de presión es un equipo a presión.
Ps = Presión máxima admisible ; V=Volumen
- Equipos de Ps x V menor de 50 no se registran ni se controlan.
- Categoría I equipos de Ps x V mayor de 50 y menor de 200.
- Categoría II equipos de Ps x V mayor de 200 y menor de 1000.
- Categoría III equipos de Ps x V mayor de 1000 y menor de 3000.
- Categoría IV equipos de Ps x V mayor de 3000.
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO (Anexo III. RD2060)
Categoría del equipo I - II - III - IV
Grupo de fluido 1 (Fluidos Peligrosos) 2 (Fluidos no peligrosos)
I-2 II-2 I-1 II-1 III-2 IV-2 III-1 IV-1
NIVEL A Empresa Instaladora
4 años Empresa Instaladora
NIVEL B O.C.A. o Empresa instaladora si PxV<5000
8 años O.C.A. o Empresa instaladora si PxV<5000
6 años O.C.A.
NIVEL C No obligatorio O.C.A. o Empresa instaladora si PxV<5000
12 años O.C.A.
Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo II del mismo.
I-2 II-2 III-2 I-1 II-1 III-1
NIVEL B O.C.A.
NIVEL V No obligatorio No obligatorio O.C.A.
Tabla 3. Tuberías incluidas o asimiladas, según lo indicado en artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 6, 7, 8 y 9 del anexo II del mismo.
INSPECCIÓN DE SERVICIO - Una comprobación de la documentación de los equipos a presión
- Una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias.
No es necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.
INSPECCIÓN FUERA DE SERVICIO Una comprobación de nivel A y una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores y comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios.
Debe ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar.
INSPECCIÓN FUERA DE SERVICIO CON PRUEBA DE PRESIÓN Una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática.
SE PRECISA S/ ANEXO II 4.D:
ESQUEMA DE PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN FIRMADA POR LA EMPRESA INSTALADORA CON LOS PARÁMETROS PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO (presión, temperatura, etc..)
PLANO O CROQUIS DE LA INSTALACIÓN
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN FIRMADO POR EL RESPONSABLE TÉCNICO (EIP-1) O TÉCNICO TITULADO (EIP-2)
PLANO DE SITUACIÓN O EMPLAZAMIENTO
NECESIDAD DE PROYECTO
Las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio (Pms) de los equipos que componen la instalación (en bar) por el volumen (en litros) de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea superior a 25.000
SUMATORIO DE Pms x V > 25.000
Las tuberías incluidas en el artículo 1.3 de las categorías II y III de las referidas en el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN, DEBERÁN:
- Conocer y aplicar las instrucciones del fabricante en lo referente a la utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
- No poner en servicio los equipos a presión si no se cumplen los requisitos del Reglamento.
- Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión mientras estén instalados:
- Certiﬁcado de la instalación.
- Proyecto de la instalación si procede.
- Acta de la última inspección periódica.
- Certificaciones de modificaciones o reparaciones.
- Certiﬁcaciones de reparaciones o modiﬁcaciones de los equipos (esta documentación estará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma y de las empresas que efectúen las operaciones de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas).
- Certiﬁcaciones de reparaciones o modiﬁcaciones de los equipos.
- Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios.
- Realizar el mantenimiento de los equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año.
- Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento.
- Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las categorías I a IV.

References: Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 6