Source: http://www.inessman.com/recursos_EQUIPOS_PRINCIPALES.php
Timestamp: 2018-01-22 07:54:18+00:00

Document:
Equipos Principales - INESSMAN Ingenieria de Mantenimiento
Sistema bi-espectral para detección de efecto corona y de arco eléctrico bajo condiciones de luz día DAYCOR SuperB de OFIL. Capacidad de detectar descargas de 1 pC a una distancia de 8 m, campo de visión de 5º X 3.75º, zoom X2 y X4, resolución mínima 1 mRad, sensitividad mínima a la luz visible 1 Lux, sensitividad mínima a la luz ultravioleta 3x1018watt/cm2
www.daycor.com ( pdf Daycor superb)
Uso: Detección temprana de problemas críticos en líneas de transmission y de distribución de energía y en subestaciones a través de la presencia de actividad corona y de arcos de baja intensidad. Esta técnica permite identificar elementos aisladores y empalmes de línea defectuosos.
Sistema multifuncional de pruebas primarias para la puesta en servicio y el mantenimiento de subestaciones, modelo OMICRON CPC-100. Salida hasta 800 A (o 2000 A con amplificador de corriente) y 2000 V. Rango de medición de µOhm a kOhm
www.omicron.at (pdf cpc 100)
Uso: Diagnóstico integral de transformadores de potencia, potencial y corriente a través de todas las pruebas de campo. Inyección primara para ensayo de sistemas de protección eléctrica, pruebas de resistencia de contacto y de resistencia de aislamiento en equipos de maniobra, pruebas de resistencia de devanados y de aislamiento en máquinas eléctricas rotatorias. Combinado con módulos y accesorios provistos por el mismo fabricante permite efectuar ensayos de factor de pérdidas y capacitancia en máquinas de conversión electromecánica (transformadores y máquinas eléctricas rotatorias) y en equipo de patio de subestaciones. También sirve para efectuar mediciones de resistencia de puesta a tierra y de potenciales de paso y de contacto en mallas de subestaciones y para la determinación de parámetros de impedancia en líneas de transmisión y distribución.
Módulo de prueba de capacitancia y factor de disipación y potencia OMICRON CP TD1, salida regulable entre 0 y 12 kV AC con frecuencia variable entre 15-400 Hz. Medida de capacitancia de 1 pF a 3 uF y de 0-10000 % para factor de disipación. Opción de desplegar factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva e impedancia (este módulo requiere del sistema OMICRON CPC-100 para ser funcional)
www.omicron.at (pdf cpc TD1)
Uso: Ensayos de factor de pérdidas y capacitancia en máquinas de conversión electromecánica (transformadores y máquinas eléctricas rotatorias) y en equipo de patio de subestaciones.
Módulo de compensación reactiva OMICRON CP CR500, 12 kV, 2 X 40 H, capacidad para compensación de 2 X 250 nF @ 50 Hz o de 2 X 500 nF @ 35 Hz (este módulo requiere del sistema OMICRON CPC-100 + CP TD1 para ser funcional)
www.omicron.at (pdf CR500)
Uso: Compensación de energía reactiva para aprovechar de manera óptima la potencia del sistema de medición de factor de pérdidas y capacitancia (CPC 100 + CP TD1). Este módulo permite efectuar pruebas tip-up y tip-down en grandes hidrogeneradores (potencias superiores a 200 MVA, con capacitancias del orden de 700 nF)
Cámara termográfica marca NEC, modelo TH7800, rango de -20 a 1000º C, resolución 0.1 º C, rango espectral de 9 a 14 µm.
www.nec-avio.co.jp ( pdf th7800)
Uso: Inspección por infrarrojo en sistemas eléctricos y de conversión de energía con el fin de detectar patrones térmicos asociados a defectos en desarrollo o a problemas funcionales.
Cámara termográfica marca MIKRON, modelo TH5104, rango de -15 a 800º C, resolución 0.1 º C, rango espectral de 3.5 a 5 µm.
www.mikroninst.com Especificaciones
Equipo para medición de factor de pérdidas y capacitancia marca ETI modelo TCB 100, con rango de 0 a 40 % y resolución de 0.01 % para el parámetro de factor de pérdidas y rango de 0 a 100 µF, con resolución máxima de 1 pF para el parámetro de capacitancia.
www.adwel.com Especificaciones
Equipo para prueba de sobrepotencial en DC marca PHENIX, modelo 4100-5, con salida entre 0 y 100 kV, resolución 0.1 mA
www.phenixtech.com Especificaciones
Uso: Ensayos de alta tensión para verificar la capacidad de los sistemas de aislamiento de equipos eléctricos y de máquinas eléctricas de conversión para soportar condiciones de esfuerzo comparables a las que se verían sometidos en servicio normal.
Analizador de vibraciones, de doble canal, marca SKF modelo MICROLOG CMVA60, con ancho de banda entre 0.5 y 20 kHz y rango dinámico de 80 dB. Resolución de 6400 líneas espectrales.
www.skf.com Especificaciones
Uso: Adquisición y procesamiento de señales de vibración adquiridas a través de transductores de desplazamiento, velocidad o aceleración. Este equipo puede ser utilizado para efectuar análisis de vibraciones, balanceo dinámico en sitio en uno y en dos planos, determinación de frecuencia de resonancia de estructuras, determinación de defectos en rodamientos por análisis de envolvente y diagnóstico de rotores en motores de inducción mediante descomposición espectral de la señal de corriente de alimentación.
Equipo para alineación mediante referencia láser, marca PRUFTECHNIK, modelo ROTALIGN-PRO, alcance 10 m, resolución del sensor 1 µm o 10 µrad. Funciones de medida para alineación de ejes horizontales, verticales, planitud, ortogonalidad y crecimiento térmico. Capacidad para alinear trenes de maquinaria y para detectar problemas de falta de coplanaridad de apoyos.
www.pruftechnik.co.uk Especificaciones
Uso: Alineación en sitio de conjuntos rotantes motor - carga o prime mover – generador y de trenes de transmisión de potencia. Verificación de condiciones de rectitud, planitud de superficies y coplanaridad de apoyos de máquinas.
Equipo para alineación mediante referencia láser, marca FIXTURLASER, modelo COMBILASER M, alcance 10 m, resolución del sensor 1 µm o 10 µrad. Funciones de medida para alineación de ejes horizontales, verticales, planitud, ortogonalidad y paralelismo.
www.fixturlaser.com http://www.fixturlaser.com/?id=2150
Uso: Alineación en sitio de conjuntos rotantes motor - carga o prime mover – generador. Verificación de condiciones de rectitud y planitud de superficies y de paralelismo entre ejes.
Equipo para balanceo dinámico en campo marca IRD, modelo 246. Capacidad para balanceo en uno y en dos planos.
www.irdbalancing.com Especificaciones
Uso: Balanceo en sitio de conjuntos rotantes motor - carga o prime mover – generador
Calibrador portátil de vibración para uso en campo marca GILCHRIST, modelo 4000. Capacidad para verificar sensores de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Rango de 30 Hz a 10 kHz en aceleración, de 30 Hz a 2 kHz en velocidad y de 30 Hz a 200 Hz en desplazamiento.
www.gilchristtechnology.com (pdf Gilchrist-4000)
Uso: Verificación en campo de condiciones de operación y de estado de calibración de sensores de vibración bien sean de desplazamiento, de velocidad o de aceleración.
Registrador de parámetros eléctricos marca WESTRONICS, modelo HA-5000 1231, 8 canales análogos/digitales, 32 canales matemáticos, 1 MB de capacidad de memoria. Período de registro: 1 segundo a 999 días. Tiempo mínimo de procesamiento de muestra: 62.5 ms.
www.thermowestronics.com Especificaciones
Uso: Obtención y almacenamiento de mediciones de parámetros eléctricos para análisis de calidad de energía.
Registrador de parámetros eléctricos marca RUSTRAK, modelo RR 1231, 8 canales análogos/digitales, 4 canales matemáticos, 256 k de capacidad de memoria. Período de registro: 1 segundo a 999 días. Tiempo de procesamiento de muestra: 500 ms.
www.omnicontrols.com Especificaciones
Analizador portátil de calidad de energía marca ELSPEC modelo BLACKBOX G-4420. Capacidad de registro oscilográfico continuo para todos los canales con una resolución de 512 muestras por ciclo. Período de registro almacenado en memoria residente 2 meses extensible de manera indefinida a través del uso de un servidor de datos. Obtención de parámetros derivados y reconocimiento de eventos mediante el uso del software INVESTIGATOR de ELSPEC. Capacidad para operar en red con otros equipos similares de manera sincronizada (IRIGB,GPS, servidor de red, etc) descargando información a una base de datos común para análisis del efecto de eventos en diferentes locaciones de una red.
www.elspec-ltd.com (pdf blackbox g-4420)
Uso: Captura continua de información oscilográfica de parámetros eléctricos para efectos de análisis de calidad de energía. Obtención de información sincronizada sobre diferentes nodos con el fin de realizar diagnósticos integrales sobre calidad de energía, identificando de manera unívoca el origen de las posibles perturbaciones.
Analizador portátil de calidad de energía marca ELSPEC, modelo PPQ – 306. capacidad para calcular valores RMS ciclo a ciclo con una resolución de 128 muestras por canal (53.8kHz a 60Hz, 44.8kHz a 50Hz). Capacidad de almacenamiento dependiente del computador empleado como servidor.
www.elspec-ltd.com ( pdf PPQ-306)
Calibrador multifunción marca FLUKE, modelo 744, capacidad para medir y simular señales de voltaje, mA, RTD´s, termocuplas. Funciones de calibración HART incorporadas. Capacidad para operar con transductores de presión para calibración
www.fluke.com Especificaciones
Uso: Ensayo y calibración de instrumentación de control de proceso asociada a variables de temperatura, presión, flujo, etc.
Probador de Impulso y Sobrepotencial en DC, marca BAKER, modelo ST112 E, con capacidad para generar voltajes hasta de 12 kV, resolución 0.5 mA para la prueba de sobrepotencial en DC.
www.bakerinst.com Especificaciones
Uso: Ensayo de valoración de condición del aislamiento a tierra y entre espiras en devanados de máquinas eléctricas rotatorias.
Equipo para medición de relación de transformación, marca PHENIX, modelo PATTR-01, rango de relación de 0.8:1 a 2000:1
www.phenixtech.com (pdf pttr-03)
Uso: Medición en campo de relación de transformación e identificación de polaridad en transformadores de potencia y de medida.
Microóhmetro marca LEM, modelo D-3700 con rangos 0-60 mΩ, 0-600 mΩ, 0-6 mΩ, 0-60 mΩ, 0-600 mΩ, 0-6Ω y 0-60Ω.
www.leminstruments.com Especificaciones
Uso: Medición de resistencia óhmica de devanados de equipos de conversión electromecánica y en transformadores de medida, en barrajes, cables y sistemas de conducción de energía y en contactos de equipos de maniobra (seccionadores e interruptores).
Megóhmetro marca KYORITSU modelo 3124, con salida regulable entre 1000 y 10000 V DC, rango de 0 a 100 GΩ.
www.kew-ltd.co.jp Especificaciones
Uso: Medición de resistencia de aislamiento de devanados de equipos de conversión electromecánica y de transformadores de medida, y de aislamientos asociados a barrajes, cables, sistemas de conducción de energía y equipos de maniobra (seccionadores e interruptores).
Megóhmetro BIDDLE modelo BM 11, con rangos de 500, 1000, 2500 y 5000 V DC
www.glanfordelectronics.com Especificaciones
Megóhmetro marca KYORITSU modelo 3123, con salida de 50000 V DC, rango de 0 a 200 GΩ.
Óhmetro de tierras marca BIDDLE modelo DET 2/5, con rango de 0 a 20 kΩ, resolución 0.01Ω W. Capacidad para efectuar mediciones por métodos de cuatro, tres y dos electrodos.
Uso: Determinación de niveles de resistividad de terrenos por método geoeléctrico, medición de resistencia efectiva de referencia de sistemas de puesta a tierra y verificación de las condiciones de conexión de los equipos asociados a la red con respecto a los sistemas de puesta a tierra dispuestos para el efecto.
Óhmetro de tierras marca METREL modelo MI-2088 con rango de 0-2 kΩ, resolución 0.01Ω. Capacidad para efectuar mediciones por métodos de cuatro, tres y dos electrodos y por inducción (método de pinza).
www.metrel.si Especificaciones
Uso: Determinación de niveles de resistividad de terrenos por método geoeléctrico, medición de resistencia efectiva de referencia de sistemas de puesta a tierra y verificación de las condiciones de conexión de los equipos asociados a la red con respecto a los sistemas de puesta a tierra dispuestos para el efecto. Medición individual de resistencia efectiva de referencia en ubicaciones particulares de sistemas interconectados
Óhmetro de Tierras AEMC 3610 con rango entre 0 y 500 MΩ, resolución 0.5Ω. Capacidad para efectuar mediciones por métodos de tres y dos electrodos.
www.aemc.com Especificaciones
Uso: Medición de resistencia efectiva de referencia de sistemas de puesta a tierra y verificación de las condiciones de conexión de los equipos asociados a la red con respecto a los sistemas de puesta a tierra dispuestos para el efecto.
Medidor de Vibraciones marca RION, modelo RIOVIBRO. Parámetros medidos: aceleración en baja frecuencia, aceleración en alta frecuencia, desplazamiento y velocidad.
www.rion.co.jp Especificaciones
Uso: Medición de valores RMS de desplazamiento, velocidad y aceleración de vibración
Temporizador digital activado por señales de contacto o de voltaje marca PROGRAMMA, modelo TM-200, resolución +/-0.001 segundos o +/- 1 ciclo.
www.gepower.com Especificaciones
Uso: Medición de tiempos de operación de dispositivos de protección control o maniobra con alta resolución
Analizador dinámico de señal, de doble canal, marca HEWLETT PACKARD modelo 3560A, con ancho de banda entre 31.25 Mhz y 40 Khz y rango dinámico de 60 dB. Resolución de 1600 líneas espectrales.
www.hp.com Especificaciones
Uso: Adquisición y procesamiento de señales eléctricas para ser visualizadas en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Este equipo puede ser utilizado para efectuar análisis de vibraciones, balanceo dinámico en sitio, determinación de frecuencia de resonancia de estructuras, determinación de la función de transferencia de circuitos electrónicos, análisis acústico, análisis espectral de parámetros eléctricos, etc.
Sistema de adquisición de datos, 500.000 muestras segundo, 16 entradas análogas, 8 entradas-salidas digitales, controlado por el programa LabVIEW de NATIONAL INSTRUMENTS.
www.ni.com http://www.ni.com/labview/
Uso: Adquisición de señales eléctricas provenientes de diferentes trasductores y sistemas de acondicionamiento de señal. Procesamiento de señales de acuerdo con algoritmos implementados con las herramientas disponibles en la plataforma provista por el programa LabVIEW. Ejecución de ensayos especiales tales como valoración de eficiencia en equipos de conversión electromecánica u obtención de balances de masa y energía en unidades de proceso.
Equipo para análisis de gases de combustión, marca KANE MAY, modelo QUINTOX KM9106, con capacidad para medir concentraciones de O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 e Hidrocarburos.
www.kane.co.uk Especificaciones
Uso: Diagnóstico de condiciones de combustión (eficiencia, cálculo de índice de contaminación, determinación de niveles de CO, CO2, NOX, etc) en fuentes fijas tales como calderas, motores estacionarios, hornos, etc.
Anemómetros digitales marca PACER modelo DTA-4000, rango de 0-40 m/s. Función de temperatura con rango de -30 a 100 °C.
www.pacer-ind.com Especificaciones
Uso: Medición de velocidad de flujo de aire en campo abierto y en sistemas cerrados (por ejemplo a través de los ductos de refrigeración de una máquina o en una red de aire acondicionado).
Sistema de adquisición de datos marca AGILENT TECHNOLOGIES INC. modelo 34970-A, capacidad para 120 canales en modo común y 60 canales aislados galvánicamente. Capacidad para medir señales de voltaje AC, voltaje DC, frecuencia, termopares, RTD´s y galgas de deformación (strain gages). Precisión de seis y medio dígitos.
www.home.agilent.com Especificaciones
Uso: Adquisición de señales eléctricas provenientes de diferentes trasductores y sistemas de acondicionamiento de señal. Ejecución de ensayos especiales tales como valoración de eficiencia en equipos de conversión electromecánica u obtención de balances de masa y energía en unidades de proceso.
Equipo para análisis de accionamiento de interruptores de potencia marca VANGUARD modelo CT-6500-3, con capacidad para medir tiempos, discrepancia entre polos y parámetros de desplazamiento y velocidad de operación (datos de desplazamiento y velocidad de operación disponibles a través de transductor lineal de movimiento).
www.vanguard-instruments.com Especificaciones
Uso: Determinación del estado mecánico de interruptores de potencia a través de parámetros representativos de sus condiciones de accionamiento.
Equipo de inyección trifásica marca OMICRON, modelo CMC-256-6, cuatro salidas de 0-115 V AC, seis salidas de 0-12.5 A AC, convertibles en seis de 0.25 A AC. Temporizador con resolución de 0.1 ms, comandado por el programa Test Universe “Advanced“, versión 1.61.
www.spanish.omicron.at Especificaciones
Uso: Ensayo de dispositivos de protección eléctrica a nivel secundario mediante condiciones de falla simuladas bien sean estáticas (parámetros de falla estables durante el período de prueba) o dinámicas (parámetros de falla variables durante el período de prueba simulando la respuesta del sistema de potencia).
Equipo de inyección monofásica marca PROGRAMMA, modelo SVERKER 750 salidas de voltaje de 0-250 V AC, 0-300 V DC y 0-100 A AC. Temporizador con resolución de 1 ms.
Uso: Ensayo de dispositivos de protección eléctrica a nivel secundario mediante condiciones de falla simuladas de tipo estático (parámetros de falla estables durante el período de prueba).
Sistema para evaluación de equipos de conversión a través del análisis de las corrientes de alimentación (MCSA), marca FRAMATOME ANP INC., modelo EMPATH 2000 versión 4.0.
www.framatech.com (pdf empath2000)
Uso: Identificación de problemas mecánicos o de tipo electromagnético en equipos en servicio a través del análisis espectral de los parámetros de tensión y de corriente en su alimentación. Esta técnica permite diagnosticar en línea equipos ubicados en locaciones inaccesibles o peligrosas.
Banco de balanceo dinámico, con unidad de medida digital, marca CEMB, tipo ZD20/TC, con capacidad para piezas entre 50 gr y 40 Kg, 6000 rpm.
www.cembhofmann.co.uk Especificaciones
Uso: Balanceo en banco de rotores de dimensiones pequeñas, bajo peso y alta velocidad.
Equipo de medición de espesores por técnica de ultrasonido marca, GE PANAMETRICS, modelo 37 DL PLUS
www.olympusndt.com ( pdf Panametrics)
Uso: Medición de espesores en tuberías, tanques y estructuras metálicas. Determinación de niveles de desgaste por corrosión.
Equipo para medición de campos electromagnéticos marca HOLADAY, modelo HI-3604, rango 30-2000 Hz, 0.2 mG-20 G para campo magnético y 1 V/m a 200 kV/m para campo eléctrico.
www.ets-lindgren.com Especificaciones
Uso: Determinación de la intensidad de campos electricos y/o magnéticos a frecuencias industriales con el fin de establecer si representan un riesgo potencial para las personas que se hallan bajo su influencia y/o si pueden causar perturbaciones en la operación de equipos electrónicos sensibles.
Equipo para inspección por ultrasonido, marca UE SYSTEMS, modelo ULTRAPROBE 10000, con rango de frecuencia de 20 Khz. a 100 Khz
www.uesystems.com ( pdf Ultraprobe)
Uso: Identificación de defectos que por su naturaleza producen emisiones acústicas en frecuencias superiores al límite audible tales como Efecto Corona en aislamientos eléctricos, fugas en recipientes y sistemas presurizados, defectos en rodamientos, etc.
Fuente de poder trifásica, convertible en hexafásica, para ensayos de inyección primaria, potencia nominal 48 kVA y salida regulable entre 0 y 6000 A por fase.
Uso: Ensayos de inyección primaria para verificación integral de la operación de sistemas de protección eléctrica y/o de grupos de medida.
Fuente de poder monofásica para ensayos de inyección primaria, potencia nominal 18 kVA y salida regulable entre 0 y 6000 A.
Fuente de poder monofásica para ensayos de inyección primaria, potencia nominal 2 kVA y salida regulable entre 0 y 600 A.
Fuente regulada DC para medición de resistencia de contacto en equipos de maniobra, potencia nominal 1 kVA, salida regulable entre 0 y 400 A.
Uso: Medición de resistencia de contacto a alta corriente en equipos de maniobra de potencia por el método tensión -corriente.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 Resolución 
 resolución 
 resolución