Source: http://slideplayer.it/slide/3026256/
Timestamp: 2017-06-23 21:24:34+00:00

Document:
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - ppt scaricare
Presentazione sul tema: "CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE"— Transcript della presentazione:
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHED.lgs lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
N°8 articoli (da art. 80 a art. 87)CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N°8 articoli (da art. 80 a art. 87) Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX. 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX.
Articolo 86 – Verifiche 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Articolo 86 – Verifiche 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
ANALISI RISCHIO IMPIANTI ELETTRICIELETTROCUZIONE Contatto diretto Contatto indiretto Contatto con una parte di circuito che è normalmente in tensione. Es. cavo spelato Contatto con una parte che è andata accidentalmente in tensione. Es. carcassa di una lavatrice che è andata in tensione a causa di un guasto
PERICOLO INNESCO INCENDISurriscaldamento Arco elettrico PROPAGAZIONE ALL’INCENDIO Tipologia dei cavi Tipologia delle protezioni
QUADRI ELETTRICI I QUADRI ELETTRICI devono essere costruiti secondo:La norma CEI 23-51 In ogni caso tutti i quadri devono: portare una TARGA (perfettamente leggibile a quadro installato) essere corredati di DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ del costruttore
DELLA CORRENTE PERICOLOSITA’Quando una corrente elettrica attraversa il corpo umano, i danni conseguenti dipendono dal suo valore e dalla durata del fenomeno.
La tetanizzazione si ha quando i muscoli rimangono contratti fino a quando il passaggio di corrente elettrica non cessa Per correnti più alte può intervenire l'arresto della respirazione Il cuore funziona grazie a stimoli elettrici, pertanto una corrente elettrica esterna può alterare il suo funzionamento fino alla fibrillazione ventricolare La corrente elettrica, per effetto Joule, riscalda le parti attraversate. Si possono, quindi, avere ustioni
In sintesi, il quadro patologico che deve essere affrontato in caso di pronto soccorso verso un soggetto vittima di folgorazione comprende: Arresto cardiaco Blocco respiratorio Ustioni Danni neurologici Traumi indiretti dovuti a cadute o movimenti incontrollati dei muscoli Nota importante: nel prestare soccorso ad una vittima di folgorazione è fondamentale assicurarsi di avere interrotto l'energia elettrica staccando la spina o l'interruttore generale per evitare di diventare una seconda vittima. DELLA CORRENTE
Scaricare ppt "CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE"
PREVENZIONE E MANUTENZIONE Sul progetto

References: art. 80
 art. 87
 art. 80
 art. 87
 Articolo 80

Articolo 81

Articolo 86

Articolo 86