Source: https://issuu.com/moisespd/docs/boe_ict
Timestamp: 2017-06-24 23:37:04+00:00

Document:
ICT completa by Moisés Pérez Delgado - issuu
BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003Disposición adicional.
La Dirección General del Catastro incorporará progresivamente al sistema de certificación electrónica
regulado en la presente Resolución las diferentes clases
de certificados catastrales, incluyendo la certificación
catastral descriptiva y gráfica, en la medida que se consideren necesarios para facilitar el acceso de los ciudadanos, Administraciones e Instituciones, a la información catastral.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
Madrid, 28 de abril de 2003.—El Director general,
Jesús Salvador Miranda Hita.
El interesado deberá disponer de alguno de los
siguientes navegadores sobre las plataformas de sistemas operativos que se indican:
Navegador Netscape Navigator versión 6.0 o posterior, que actúe sobre un Sistema Operativo de, al menos,
Navegador Microsoft Internet Explorer versión 4 o
posterior sobre Windows 98, Windows NT, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP.
La configuración del navegador deberá permitir la ejecución de javascript y almacenar cookies.
En el navegador deberá haberse instalado correctamente el certificado raíz de la entidad emisora.MINISTERIO
9688REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios
y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones.El Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación, establece un nuevo
régimen jurídico en la materia que, desde la perspectiva
de la libre competencia, permite dotar a los edificios
de instalaciones suficientes para atender los servicios
de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable,
y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de
forma que faciliten su adaptación a los servicios de
implantación futura. La disposición final primera de dicho
Real Decreto Ley autoriza al Gobierno para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
Asimismo, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en su artículo 53, establece que,
con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en el interior de18459los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, se establecerán reglamentariamente las
oportunas disposiciones que la desarrollen, en las que
se determinará tanto el punto de interconexión de la
red interior con las redes públicas como las condiciones
aplicables a la propia red interior. El citado artículo 53
prevé la aprobación de la normativa técnica básica de
edificación que regule la infraestructura de obra civil,
en la que se deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes de telecomunicación, así como la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores,
de forma que se facilite su uso compartido. El mismo
precepto dispone también que por reglamento se regulará el régimen de instalación de las redes de telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros,
en aquellos aspectos no previstos en las disposiciones
con rango legal reguladoras de la materia.
Por otra parte, el artículo 60 de la Ley General de
Telecomunicaciones determina que reglamentariamente
se establecerán, previa audiencia de los colegios profesionales afectados y de las asociaciones representativas de las empresas de construcción e instalación, las
condiciones aplicables a los operadores y empresas instaladoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones,
a fin de que, acreditando su competencia profesional,
se garantice la puesta en servicio de los equipos y aparatos. Además, el mencionado precepto exige que, reglamentariamente, se establecerán los requisitos exigidos
a las empresas instaladoras, respetando las competencias de las comunidades autónomas en su ámbito territorial para el otorgamiento, en su caso, de las correspondientes autorizaciones o la llevanza de los oportunos
En su virtud, se dictó el Real Decreto 279/1999,
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
No obstante, el desarrollo en los últimos años de las
tecnologías de la información y comunicaciones, así
como el proceso de liberalización que se ha llevado a
cabo, ha conducido a la existencia de una competencia
efectiva que ha hecho posible la oferta por parte de
los distintos operadores de nuevos servicios de telecomunicaciones.
Algunos de estos servicios exigen para su provisión
a los ciudadanos la actualización y perfeccionamiento
de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones en el interior de los
En este marco, este reglamento tiene como objeto
garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a
las diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan
poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que deseen, así como garantizar una competencia efectiva entre los operadores, asegurando que
disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar
sus servicios hasta las viviendas de sus clientes.
A su vez, las exigencias de presentación de proyectos
de infraestructuras de telecomunicaciones, así como de
boletines de la instalación y certificaciones de fin de
obra, por parte de la Administración autonómica o local
correspondiente, en la concesión de los permisos de
construcción y de primera ocupación de las viviendas
garantizan el acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la información.
Finalmente, este reglamento, con el fin de evitar la
proliferación de sistemas individuales, establece una18460Miércoles 14 mayo 2003serie de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, limitando la instalación de aquéllos cuando
no exista infraestructura común de acceso a los servicios
de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no
se adapte la preexistente, en los términos establecidos
en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
a los servicios de telecomunicación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y
Tecnología, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 4 de abril de 2003,
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, que se adjunta a este
real decreto, con los anexos que lo completan.
Disposición adicional primera. Plan 2002-2005 en
materia de vivienda y suelo.
La referencia a «telefonía» que figura en el artículo
31.1.c) del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002 - 2005, al
definir en rehabilitación de edificios la adecuación funcional de éstos, se entenderá extendida a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones que regula
Disposición adicional segunda. Competencias de las
En relación con las instalaciones de antenas colectivas y de televisión en circuito cerrado, las funciones
relativas a los registros de instaladores y a los proyectos
técnicos, la inspección, el control y la sanción serán ejercidas por los órganos competentes de aquellas comunidades autónomas que ostenten la titularidad de tales
competencias. Dichas comunidades autónomas darán
traslado de las inscripciones realizadas en su Registro
de empresas instaladoras al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Las disposiciones del reglamento que se aprueba se
entienden sin perjuicio de las que puedan aprobar las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar en
materia de antenas colectivas y televisión en circuito
Excepcionalmente, en los casos en los que resulte
inviable desde un punto de vista técnico, se podrán admitir soluciones técnicas diferentes de las contempladas
en los anexos técnicos del reglamento que se aprueba,
siempre y cuando el proyectista lo justifique adecuadamente y en ningún caso disminuya la funcionalidad de
la instalación proyectada respecto a la prevista en este
reglamento.BOE núm. 115Disposición Transitoria Primera. Proyecto Técnico.
Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar
la licencia de obras en el plazo de seis meses contados
a partir de la entrada en vigor del reglamento que se
aprueba y aquellos otros que se hubiesen presentado
pero que no hayan sido ejecutados, podrán regirse por
las disposiciones contenidas en los anexos del reglamento aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22
Disposición Transitoria Segunda. Requisitos para ser
empresa instaladora.
Las empresas instaladoras inscritas en el Registro de
empresas instaladoras de telecomunicación, dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, disponen de un
plazo de seis meses para adecuarse a lo dispuesto en
el artículo 14 del reglamento que se aprueba.
A estos efectos, en el referido plazo, las empresas
instaladoras afectadas deberán comunicar al encargado
del registro la realización de aquellas actuaciones conducentes a dicha adecuación, para lo cual acompañarán
los documentos justificativos que acrediten su cumplimiento.
Queda derogado el Real Decreto 279/1999, de 22
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real
Asimismo, queda derogado el segundo párrafo de
la disposición adicional tercera del Real Decreto
1206/1999, de 9 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto,
de estructura básica del Ministerio de Fomento.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo
149.1.21.ade la Constitución, que atribuye competencia
exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.
Se autoriza al Ministro de Ciencia y Tecnología para
dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto,
así como para modificar las normas técnicas contenidas
en los anexos del Reglamento que se aprueba cuando
las innovaciones tecnológicas así lo aconsejen.
JOSEP PIQUÉ I CAMPSBOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
Este reglamento tiene por objeto establecer la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán
incluir en la normativa técnica básica de la edificación
que regule la infraestructura de obra civil en el interior
de los edificios para garantizar la capacidad suficiente
que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las redes de los distintos operadores;
los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso
a los distintos servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios y determinar las condiciones para el ejercicio profesional de la actividad de instalador de telecomunicaciones, a fin de garantizar que las instalaciones
y su puesta en servicio permitan el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación.
La normativa técnica básica de edificación deberá
prever, en todo caso, que la infraestructura de obra civil
disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso
de las redes de los distintos operadores, de forma tal
que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraestructura. En el supuesto de que la infraestructura común
en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero,
en tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse
el principio de que aquélla pueda ser utilizada por cualquier entidad u operador habilitado para la prestación
de los correspondientes servicios.
1. A los efectos de este reglamento, se entiende
por infraestructura común de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación la que
exista o se instale en los inmuebles comprendidos en
el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir,
como mínimo, las siguientes funciones:
a) La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales y su distribución
hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados
puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora
y de televisión terrenales susceptibles de ser captadas,
adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el
apartado 4.1.6 del anexo I de este reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito
b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía
disponible al público y a los servicios que se puedan
prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores
c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores de redes de
telecomunicaciones por cable, operadores del servicio
de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de
licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicacio-18461nes que se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a
los solos efectos del presente reglamento, servicios de
telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores
2. También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las funciones indicadas en el apartado
anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá
llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una infraestructura
adicional a la preexistente.
3. A los efectos de este reglamento, se entiende
por sistema individual de acceso a los servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de
acceso y conexión, necesarios para que el usuario pueda
acceder a los servicios especificados en el apartado 1 de
este artículo o a otros servicios provistos mediante otras
tecnologías de acceso, siempre que para el acceso a
dichos servicios no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale
una nueva o se adapte la preexistente en los términos
establecidos en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de
4. Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento tendrán el significado
previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor
y, en su defecto, en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Las normas contenidas en este reglamento, relativas
a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones,
se aplicarán:
1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios
en los que exista continuidad en la edificación, de uso
residencial o no, y sean o no de nueva construcción,
que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de
21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la
Ley 8/1999, de 6 de abril.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan
sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior
a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
1. A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a continuación:
a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento,
a la destinada a la captación, adaptación y distribución
de las señales de radiodifusión sonora y televisión.
b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por
objeto permitir el acceso al servicio de telefonía disponible al público.
c) Lo dispuesto en el anexo III, a la que permite
el acceso al servicio de telecomunicaciones de banda
ancha.18462Miércoles 14 mayo 2003d) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en la norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación, en la que
se recogerán necesariamente las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, incluidas como anexo IV de este reglamento.
En ausencia de norma técnica básica de edificación,
las infraestructuras de obra civil deberán cumplir, en todo
caso, las especificaciones del anexo IV.
2. Lo dispuesto en el párrafo d) del apartado anterior
se entenderá sin perjuicio de las competencias que,
sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas.
Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores
y de la propiedad.
1. Con carácter general, los operadores de redes
y servicios de telecomunicación estarán obligados a la
utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este reglamento y garantizarán, hasta el punto
de terminación de red, el secreto de las comunicaciones,
la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la infraestructura.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, el propietario o los propietarios del inmueble serán los responsables del mantenimiento de la parte de infraestructura
común comprendida entre el punto de terminación de
red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar
las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura.
No obstante, los operadores y los usuarios podrán acordar voluntariamente la instalación en el punto de acceso
al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de
avería, determinar el tramo de la red en el que dicha
avería se produce.
3. Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la introducción de las
señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda
ancha en la infraestructura, aquéllos estarán obligados
a sufragar todos los gastos que originen tanto la instalación y el mantenimiento de los equipos, como la
operación de éstos y su retirada.
4. Los operadores de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha procederán a la retirada del
cableado y demás elementos que, discurriendo por una
infraestructura, hubieran instalado, en su día, para dar
servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier
causa, el correspondiente contrato de abono. La retirada
será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a
partir de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya retirado el cable y demás elementos, quedará facultada la propiedad del inmueble
para efectuarla por su cuenta.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
a los servicios de telecomunicación, los copropietarios
de un edificio en régimen de propiedad horizontal o,
en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder,
a su costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través de sistemas individuales de acceso a
los servicios de telecomunicación cuando no exista
infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte
la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento
dispuesto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto
Ley.Artículo 6.BOE núm. 115Adaptación de instalaciones existentes.1. La adaptación de las instalaciones individuales
o de las infraestructuras preexistentes cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones
para soportar una infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de instalarla se realizará
de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a), b) y c) del artículo 4.1 de este reglamento que
les sean de aplicación.
2. En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea
necesaria la realización de una instalación individual para
acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor
de dicha instalación estará obligado a comunicar por
escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de
propietarios del edificio su intención, y acompañará a
dicha comunicación la documentación suficiente para
describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean
de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo incluirá una
declaración expresa por la que se exima al propietario
o, en su caso, a la comunidad de propietarios de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigilancia de la infraestructura que se pretende realizar. El
propietario o, en su caso, la comunidad de propietarios
contestará en los plazos previstos en el Real Decreto
Ley 1/1998, de 27 de febrero si tiene previsto acometer
la realización de una infraestructura común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al
servicio de telecomunicación pretendido y, en caso contrario, su consentimiento a la utilización de los elementos
comunes del edificio para proceder a la realización de
la instalación individual, y podrá proponer soluciones
alternativas a las propuestas, siempre y cuando sean
viables técnica y económicamente.
1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de
los servicios, con carácter previo a la modificación de
las instalaciones existentes o a su sustitución por una
nueva infraestructura, la comunidad de propietarios o
el propietario del inmueble estarán obligados a efectuar
una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en su caso, a los arrendatarios, para que
declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de
aquéllas, al objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la infraestructura que sustituye
a la existente sea posible la recepción de todos los servicios declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo
indicado en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la infraestructura en los edificios
ya construidos.
2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la normal utilización de las
instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura.
1. Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan
con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas deberán contar con el correspondiente proyecto técnico, firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de
la especialidad correspondiente que, en su caso, actuará
en coordinación con el autor del proyecto de edificación.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003En el proyecto técnico, visado por el colegio profesional
correspondiente, se describirán, detalladamente, todos
los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, con mención de las normas que
cumplen. El proyecto técnico incluirá, al menos, los
a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo,
los siguientes apartados: descripción de la edificación;
descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles
de señal en los distintos puntos de la instalación; elementos que componen la infraestructura.
esquemas de principio de la instalación; tipo, número,
características y situación de los elementos de la infraestructura, canalizaciones de telecomunicación del inmueble; situación y ordenación de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones; otras instalaciones previstas en el inmueble que pudieran interferir o ser interferidas en su funcionamiento con la infraestructura; y
detalles de ejecución de puntos singulares, cuando así
se requiera por su índole.
c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos y las condiciones de
d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada una de las partes
en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán
quedar definidas las características, modelos, tipos y
dimensiones de cada uno de los elementos.
Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología podrá
aprobarse un modelo tipo de proyecto técnico que normalice los documentos que lo componen.
Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar
en poder de la propiedad, a cualquier efecto que proceda.
Cuando se hayan introducido modificaciones en el mismo, se conservará el proyecto modificado correspondiente. Otro ejemplar del proyecto, en soporte informático, habrá de presentarse en la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones que corresponda, a
los efectos de que se pueda inspeccionar la instalación,
cuando la autoridad competente lo considere oportuno
2. Cuando la instalación requiera de una modificación sustancial del proyecto original, se deberá presentar
el proyecto modificado correspondiente, realizado por
un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico
de telecomunicación de la especialidad correspondiente
y debidamente visado, que seguirá las directrices marcadas en este artículo. Cuando las modificaciones no
produzcan un cambio sustancial del proyecto original,
éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, la
propiedad deberá conservar el proyecto modificado.
3. Con la firma y el visado del proyecto técnico expedido por el colegio profesional correspondiente, se presumirá que éste cumple con las determinaciones establecidas en este reglamento. Sin perjuicio de esta presunción, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información podrá ordenar las
actuaciones de comprobación necesarias para verificar
su correcta aplicación, para lo cual podrá realizar auditorías o evaluaciones externas. A tal fin, los colegios
profesionales competentes en materia de telecomunicaciones deberán colaborar con el personal inspector
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información. Asimismo, se podrán firmar convenios de colaboración entre la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información y los colegios profesionales, con el fin
de coordinar los procedimientos de auditorías y de control a que hace referencia este apartado.18463Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico.
1. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto
técnico mencionado en el artículo anterior, se presentará,
en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda, un boletín de instalación
expedido por la empresa instaladora que haya realizado
la instalación y un certificado, expedido por el director
de obra, cuando exista, y visado por el colegio profesional
correspondiente, de que la instalación se ajusta al proyecto técnico, o bien un boletín de instalación, dependiendo de su complejidad. La forma y contenido del certificado y del boletín de instalación y los casos en que
sean exigibles, en razón de la complejidad de ésta, se
establecerán por orden ministerial.
A los efectos de este reglamento, se entiende por
director de obra, cuando exista, al ingeniero de telecomunicación o al ingeniero técnico de telecomunicación
de la especialidad correspondiente que dirige el desarrollo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico
relativo a la infraestructura común de telecomunicaciones, que asume la responsabilidad de su ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede introducir en
su transcurso modificaciones en el proyecto original. En
este caso, deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8.2.
2. Cuando a petición de los constructores o promotores, para obtener la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas
Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento, dichas Jefaturas expedirán
una certificación a los solos efectos de acreditar que
por parte del promotor o constructor se ha presentado
el correspondiente proyecto técnico que ampare la
infraestructura, y el boletín de la instalación y, en su
caso, el certificado que garanticen que ésta se ajusta
al proyecto técnico.
Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de
los requisitos que debe reunir el proyecto técnico, lo
comunicará a la Administración autonómica o local
3. La comunidad de propietarios o el propietario del
edificio y la empresa instaladora, en su caso, tomarán
las medidas necesarias para asegurar a aquellos que
tengan instalaciones individuales su normal utilización
durante la construcción de la nueva infraestructura, o
la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se
encuentren en perfecto estado de funcionamiento.
Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico
de la instalación como los materiales empleados en su
ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas incluidas en este reglamento y con el resto
de normas en vigor que les sean de aplicación.
La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario del inmueble, la empresa instaladora, el proyectista y, en su caso, el director de obra responsable de
las actuaciones sobre la infraestructura común de telecomunicaciones están obligados a colaborar con la
Administración competente en materia de inspección,
facilitando el acceso a las instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea requerida.18464Miércoles 14 mayo 2003Artículo 12. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas técnicas que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el
artículo 11 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
2. No obstante, cuando se trate de infracciones en
materia de antenas colectivas de televisión o de televisión en grupo cerrado de usuarios, la imposición de
sanciones se llevará a cabo por las comunidades autónomas que tengan transferidas las correspondientes
A los efectos de este reglamento, tendrán la consideración de empresas instaladoras de telecomunicación las personas físicas o entidades que realicen la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación y que cumplan los requisitos en él
Las empresas instaladoras deberán cumplir los
1. Tener contratado un seguro de responsabilidad
civil subsidiaria o de la responsabilidad civil que pueda
corresponder, aval u otra garantía financiera contratada
con entidad debidamente autorizada, cuya cobertura
mínima sea de 300.506,05 euros por siniestro, que
cubra los posibles daños que pudieran causar a las redes
públicas de telecomunicaciones o al dominio público
radioeléctrico por defectos de instalación o mantenimiento de los equipos o sistemas de telecomunicación
que instalen o mantengan, así como por la instalación
de equipos no destinados a ser conectados a las redes
públicas de telecomunicación.
2. Disponer de los medios técnicos apropiados que,
por orden ministerial, se determinen.
3. Tener la cualificación técnica adecuada. A tales
efectos, se reputará como cualificación técnica adecuada
ser titulado competente o contar entre el personal laboral
contratado con uno o varios titulados competentes con
una dedicación mínima de cuatro horas al día ó 20 horas
semanales de trabajo efectivo. A estos efectos, sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre competencias
profesionales, se entenderá que son, en todo caso, titulados competentes las personas que cuenten con alguna
de las siguientes titulaciones:
c) Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas
o título equivalente.
4. Haber realizado el pago de la tasa para la gestión
precisa para la inscripción en el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación, prevista en el artículo 74 de la Ley General de Telecomunicaciones.
5. Cuando proceda, estar dados de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, en los epígrafes
adecuados.BOE núm. 1156. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
7. Estar al corriente de sus obligaciones para con
1. Las empresas instaladoras que realicen actividades de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación deberán inscribirse en el
Registro de empresas instaladoras de telecomunicación,
de carácter público y de ámbito nacional, que, a tal efecto, se crea en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el
que constarán los siguientes datos:
a) La denominación o razón social, el código de identidad fiscal, el domicilio social y el domicilio a efectos
de notificaciones, si se trata de empresas, y el nombre,
apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a
efectos de notificaciones, si se trata de personas físicas.
b) El importe de la cobertura del correspondiente
seguro de responsabilidad civil, del aval o de la garantía
financiera constituida.
c) El tipo de actividad que puede realizar en función
de la cualificación y medios técnicos de que disponga.
2. Los interesados deberán instar su inscripción en
el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que podrá ser presentada en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A dicha solicitud, acompañarán la documentación que acredite la personalidad del solicitante y el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14.
3. Recibida la solicitud con la documentación indicada en el apartado anterior, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información tramitará el correspondiente expediente de inscripción, y podrán exigirse o practicarse cuantas comprobaciones se estimen pertinentes en relación con los
datos aportados. En caso de que la inscripción no pudiera
practicarse por insuficiencia de los datos aportados, se
requerirá al interesado que los complete en el plazo
de 10 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
4. Concluida la instrucción del expediente, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará resolución, que agota la
vía administrativa, sobre la procedencia o no de la inscripción y la notificará en el plazo máximo de tres meses
contados desde la recepción de la solicitud acompañada
de la documentación indicada en el apartado 2. De no
resolverse y notificarse el expediente en el plazo señalado, como consecuencia de un retraso imputable a la
Administración, será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Una vez practicada la primera inscripción, cualquier hecho que suponga modificación de alguna de
las circunstancias que hayan de ser objeto de inscripción
deberá hacerse constar en el Registro, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca,
mediante solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003ción, acompañada de copia adverada de la documentación que acredite fehacientemente dichas circunstancias. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información dictará resolución
sobre la procedencia de la inscripción de las modificaciones solicitadas, en el plazo y con los efectos previstos
6. En los supuestos de fusión, escisión, aportación,
modificación o transmisión de empresas, será necesario
presentar la solicitud de modificación de la inscripción
a que hace referencia el apartado anterior a los efectos
de determinar que la entidad absorbente o resultante
pueda seguir manteniendo la inscripción en el Registro
de empresas instaladoras de telecomunicación a que
hace referencia este reglamento.
En los supuestos en que no proceda autorizar la modificación por no ser única la empresa o entidad resultante,
se procederá a su cancelación de conformidad con lo
establecido en el apartado 9.
7. El Registro debe mantenerse actualizado; para
ello periódicamente las empresas (personas físicas o entidades) deberán acreditar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a su inscripción. A tal fin, el encargado del registro podrá solicitar la información necesaria
y, en particular, aquella cuya caducidad o relevancia así
lo aconseje.
8. La inscripción registral tendrá la consideración
de título habilitante, y la realización de la actividad sin
el título correspondiente será considerada como infracción del artículo 80.5 de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones. Se hará constar,
mediante nota practicada de oficio al margen de la inscripción correspondiente, la imposición de cualquier sanción firme por las infracciones cometidas por los sujetos
inscritos en el Registro. Igualmente se anotará, en su
caso, la suspensión provisional del título habilitante.
9. La primera inscripción y sus sucesivas modificaciones y su cancelación se practicarán a instancia del
interesado y, en su caso, de oficio por el encargado del
registro, expresándose la fecha en que se produjeron.
a) El incumplimiento inicial o sobrevenido por parte
del titular de la inscripción de alguno de los requisitos
u obligaciones establecidos en el artículo 14 de este
reglamento, así como en la orden por la que éste se
desarrolla y demás disposiciones que resulten aplicables
según la normativa vigente.
c) La muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción de la personalidad jurídica
de la empresa o entidad.
10. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información constate
el incumplimiento inicial o sobrevenido por parte del titular de la inscripción de alguno de los requisitos u obligaciones establecidos en el artículo 14 de este reglamento, así como en la orden que lo desarrolle y demás
disposiciones que resulten aplicables según la normativa
vigente, le dirigirá una comunicación, y le otorgará el
plazo de un mes para que subsane dicho incumplimiento.
A tal efecto, el titular de la inscripción deberá aportar
toda la documentación que la Secretaría de Estado de
estime precisa para la verificación del cumplimiento de
los citados requisitos.
11. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación
se hubiera producido, se procederá a tramitar el correspondiente expediente de cancelación.
12. La cancelación de la inscripción será practicada
a instancia del interesado o de oficio por el encargado
del registro al concluir el expediente de cancelación,
mediante la correspondiente resolución del órgano competente, previa audiencia del interesado.1846513. Cuando se cancele una inscripción, el encargado del registro anotará, también, la causa que la determinó.
14. Las certificaciones expedidas por el encargado
del registro serán el único medio de acreditar, fehacientemente, el contenido de los asientos del registro. Las
inscripciones y anotaciones en el registro y la expedición
de certificaciones a instancia de parte darán lugar a la
percepción, por la Administración, de las tasas correspondientes con arreglo a lo previsto en las normas reguladoras de las tasas y precios públicos. Los datos inscritos
en el libro de registro serán de libre acceso para su
consulta por cuantos terceros interesados lo soliciten,
en los términos establecidos en el artículo 37 de la
15. En el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación se llevará un libro de registro con la diligencia de apertura firmada por el Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con expresión de los folios que contiene, que
estarán numerados, sellados y rubricados. Se abrirá, en
principio, un folio para cada empresa Instaladora, al que
se le adjudicará un número de inscripción que será el
del folio en que se inscriba. Dicho folio irá seguido de
cuantos otros sean necesarios, ordenados a su vez por
el número que haya correspondido al folio inicial, seguido
de otro número que reflejará el número correlativo de
folios que se precisen para la inscripción de las modificaciones que procedan. Además, se utilizarán los libros
auxiliares, archivos, cuadernos o legajos que el encargado del Registro considere oportuno para su buen
16. Las inscripciones en el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación se notificarán a los
interesados, indicando el número de registro asignado.
17. Las inscripciones practicadas en el Registro de
empresas instaladoras de telecomunicación serán comunicadas al Registro de establecimientos industriales a
los efectos de su oportuna coordinación.
Las comunidades autónomas podrán proponer a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información la inscripción en el Registro
nacional de algún otro dato distinto de los previstos en
el apartado 1 del artículo 15, para las empresas instaladoras de telecomunicación, cuando éstas realicen
su actividad en su ámbito territorial.
Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se entiende sin perjuicio de las competencias que se reconocen,
de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones, a las comunidades autónomas, en su ámbito territorial, para la llevanza de registros autonómicos, en cuyo caso deberán
poner en conocimiento de la Secretaría de Estado de
las actuaciones practicadas, en el plazo de un mes desde
que se realicen, para su inclusión en el Registro nacional.
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión,
procedentes de emisiones terrenales y de satélite
El objeto de esta norma técnica es establecer las
características técnicas que deberá cumplir la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada18466Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115a la captación, adaptación y distribución de señales de
radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite.
Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta
con las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones (anexo IV
de este reglamento), o con la Norma técnica básica de
la edificación en materia de telecomunicaciones que las
incluya, que establecen los requisitos que deben cumplir
las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la infraestructura común de
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información, previsto en la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de junio de 1998, modificada por la Directiva
98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas
directivas al ordenamiento jurídico español.2.3.2 Red de dispersión.
Es la parte de la red que enlaza la red de distribución
con la red interior de usuario. Comienza en los derivadores que proporcionan la señal procedente de la red
de distribución, y finaliza en los puntos de acceso al
usuario.2. Elementos de la ICT.
La ICT para la captación, adaptación y distribución
de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará
formada por los siguientes elementos:
Red.2.3.5 Toma de usuario (base de acceso de terminal).
Es el dispositivo que permite la conexión a la red
de los equipos de usuario para acceder a los diferentes
servicios que esta proporciona.2.1 Conjunto de elementos de captación de señales.
Es el conjunto de elementos encargados de recibir
las señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite.
Los conjuntos captadores de señales estarán compuestos por las antenas, mástiles, torretas y demás sistemas de sujeción necesarios, en unos casos, para la
recepción de las señales de radiodifusión sonora y de
televisión procedentes de emisiones terrenales, y, en
otros, para las procedentes de satélite. Asimismo, formarán parte del conjunto captador de señales todos
aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para ser entregadas al equipamiento
Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir
las señales provenientes de los diferentes conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y televisión
y adecuarlas para su distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas; se encargará
de entregar el conjunto de señales a la red de distribución.
Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar
la distribución de las señales desde el equipo de cabecera
hasta las tomas de usuario. Esta red se estructura en
tres tramos determinados, red de distribución, red de
dispersión y red interior, con dos puntos de referencia
llamados punto de acceso al usuario y toma de usuario.
Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera
con la red de dispersión. Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes
de los diferentes conjuntos de elementos de captación
y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y
televisión, y finaliza en los elementos que permiten la
segregación de las señales a la red de dispersión (derivadores).2.3.3 Red interior de usuario.
Es la parte de la red que, enlazando con la red de
dispersión en el punto de acceso al usuario, permite
la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios.
Es el elemento en el que comienza la red interior
del domicilio del usuario, que permite la delimitación
de responsabilidades en cuanto al origen, localización
y reparación de averías. Se ubicará en el interior del
domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del
cable de la red de dispersión que desee.3. Dimensiones mínimas de la ICT.
Los elementos que, como mínimo, conformarán la
ICT de radiodifusión sonora y televisión serán los siguientes:
3.1 Los elementos necesarios para la captación y
adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales.
3.2 El elemento que realice la función de mezcla
para facilitar la incorporación a la red de distribución
de las señales procedentes de los conjuntos de elementos de captación y adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
3.3 Los elementos necesarios para conformar las
redes de distribución y de dispersión de manera que
al PAU de cada usuario final le lleguen dos cables, con
las señales procedentes de la cabecera de la instalación.
3.4 Un PAU para cada usuario final. En el caso de
viviendas, el PAU deberá alojar un elemento repartidor
que disponga de un número de salidas que permita la
conexión y servicio a todas las estancias de la vivienda,
excluidos baños y trasteros.
3.5 Los elementos necesarios para conformar la red
interior de cada usuario.
3.5.1 Para el caso de viviendas, el número de tomas
será de una por cada dos estancias o fracción, excluidos
baños y trasteros, con un mínimo de dos.
a) Para el caso de viviendas con un número de estancias, excluidos baños y trasteros, igual o menor de cuatro,
se colocará a la salida del PAU un distribuidor que tenga,
al menos, tantas salidas como estancias haya en la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal en cada
una de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar
los niveles de calidad en toma establecidos en esta norma, lo que supone un mínimo de una toma en cada
una de las citadas estancias.
b) Para el caso de viviendas con un número de
estancias, excluidos baños y trasteros, mayor de cuatro,
se colocará a la salida del PAU un distribuidor capaz
de alimentar al menos una toma en cada estancia de
la vivienda, excluidos baños y trasteros; el nivel de señal
en cada una de las salidas de dicho distribuidor deberá
garantizar los niveles de calidad en toma establecidos
en la presente norma, lo que supone un mínimo de una
toma en cada una de las citadas estancias.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20033.5.2 Para el caso de locales u oficinas.
1.o Cuando esté definida la distribución de la planta
en locales u oficinas se colocará un PAU en cada uno
de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado
en función de la superficie o división interior del local
u oficina, con un mínimo de una toma.
2.o Cuando no esté definida la distribución de la
planta en locales u oficinas actividad, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta se colocará
un derivador, o derivadores, con capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como mínimo será igual
al número de viviendas de la planta tipo de viviendas
b) Edificaciones destinadas fundamentalmente a
locales u oficinas. Cuando no esté definida la distribución
y ocupación o actividad de la superficie, se utilizará, como
base de diseño, la consideración de un PAU por cada
100 m2 o fracción y, al menos, una toma por cada PAU.
3.6 Deberá reservarse espacio físico suficiente libre
de obstáculos en la parte superior del inmueble, accesible desde el interior del edificio, para la instalación
de conjuntos de elementos de captación para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y televisión
por satélite, cuando éstos no formen parte de la instalación inicial. Dicho espacio deberá permitir la realización de los trabajos necesarios para la sujeción de
los correspondientes elementos.
Con carácter general, la infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión y televisión deberá
respetar las siguientes consideraciones:
4.1.1 El sistema deberá disponer de los elementos
necesarios para proporcionar en la toma de usuario las
señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad mencionados en el apartado 4.5 de esta
4.1.2 Tanto la red de distribución como la red de
dispersión y la red interior de usuario estarán preparadas
para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, entre la cabecera y la toma de usuario en la
banda de frecuencias comprendida entre 5 y 2.150 MHz.
En el caso de disponer de canal de retorno, éste deberá
estar situado en la banda de frecuencias comprendida
entre 5 y 35 MHz.
4.1.3 En cada uno de los dos cables que componen
las redes de distribución y dispersión se situarán las señales procedentes del conjunto de elementos de captación
de emisiones de radiodifusión sonora y televisión terrenales, y quedará el resto de ancho de banda disponible
de cada cable para situar, de manera alternativa, las
señales procedentes de los posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
4.1.4 Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenales, cuyos niveles de intensidad de campo
superen los establecidos en el apartado 4.1.6 de esta
norma, difundidas por las entidades que disponen del
preceptivo título habilitante en el lugar donde se encuentre situado el inmueble, al menos deberán ser distribuidas
sin manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en
los casos en los que técnicamente se justifique en el
proyecto técnico de la instalación, para garantizar una
recepción satisfactoria.184674.1.5 En la realización del proyecto técnico de la
ICT se deberá tener en cuenta que las bandas de frecuencias 195,0 a 223,0 MHz y 470,0 a 862,0 MHz
se deben destinar, con carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital terrenal y televisión digital terrenal, respectivamente, y no
se podrá reclamar la protección de otras señales de telecomunicaciones distribuidas en estas bandas frente a
las interferencias causadas por las señales de radiodifusión sonora digital terrenal o televisión digital terrenal,
aunque la emisión de estas señales se produzca con
posterioridad al diseño y construcción de la ICT.
a) Existentes en la fecha de entrada en vigor de
este reglamento, se derivan de concesiones efectuadas
al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/80, de 10 de
enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, la Ley
46/83, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal
de televisión, la Ley 10/88, de 3 de mayo, de Televisión
Privada, modificada por la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
sobre régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital
terrenal y de la televisión digital terrenal, y la Ley 41/95,
de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres.
b) Las no contempladas en el párrafo anterior que
existan en el momento de la construcción de la ICT y
estén gestionadas por las Administraciones públicas.
c) Las restantes, no contempladas en ninguno de
los dos párrafos anteriores, que emitan en abierto, no
dispongan de sistema de acceso condicionado y tengan
obligaciones de servicio público.
Y, en todo caso, las difundidas por entidades que
dispongan del preceptivo titulo habilitante dentro del
ámbito territorial donde se encuentre situado el inmueble, y que presentan en el punto de captación un nivel
de intensidad de campo superior a:Radiodifusión sonora terrenal
Tipo de señalEntornoBanda
(MHz)Intensidad
(dBmV/m)Analógica
DigitalRural87.5-108.048Urbano87.5-108.060Gran ciudad 87.5-108.070Rural87.5-108.054Urbano87.5-108.066Gran ciudad 87.5-108.074—195.0-223.058Televisión terrenal
Tipo de señalAnalógica
DigitalBanda de frecuenciasIntensidad de campo470.0-582.0 MHz
65 dB(lV/m)
70 dB(lV/m)
470.0-862.0 MHz 3 + 20 log f (MHz)
dB(mV/m)18468Miércoles 14 mayo 20034.1.7 La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en
los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, de manera que se cumpla
lo establecido en:
a) La Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de
febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión, incorporada al derecho español mediante el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias
de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado
por la Orden ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá
tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995,
de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988
anteriormente citado, y que incorpora a la legislación
española la parte de la Directiva 93/68/CEE del Consejo,
de 22 de julio de 1993, en la parte que se refiere a
la modificación de la Directiva 73/23/CEE.
b) La Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de
mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas
98/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 1998; 92/31/CEE del Consejo, de
28 de abril de 1992, y por la Directiva 93/68/CEE del
Consejo, de 22 de julio de 1993, incorporadas al derecho
español mediante el Real Decreto 444/1994, de 11 de
marzo, por el que se establecen los procedimientos de
evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de
los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, y mediante
la Orden ministerial de 26 de marzo de 1996, relativa
a la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicación, regulados en el Real Decreto
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores,
podrán utilizarse como referencia las normas UNE-EN
50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC.
4.2.1 Características del conjunto de elementos
para la captación de servicios terrenales
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes,
riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a
la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada
de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger.
Los mástiles de antena deberán estar conectados a
la toma de tierra del edificio a través del camino más
corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de
La ubicación de los mástiles o torretas de antena
será tal que haya una distancia mínima de 5 metros
al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima
a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil.
La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para
alturas superiores se utilizarán torretas.
Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de
fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas
u otros obstáculos.BOE núm. 115Las antenas y elementos del sistema captador de
señales soportarán las siguientes velocidades de viento:
a) Para sistemas situados a menos de 20 m del
suelo: 130 km/h.
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o
en su defecto deberán estar protegidos adecuadamente.
4.2.2 Características del conjunto para la captación
de servicios por satélite.
El conjunto para la captación de servicios por satélite,
cuando exista, estará constituido por las antenas con
el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten
la recepción de señales procedentes de satélite, para
garantizar los niveles y calidad de las señales en toma
de usuario fijados en la presente norma.
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador, entendiendo como
tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema captador junto con las fijaciones
al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible
riesgos a personas o bienes.
Las antenas y elementos del sistema captador de
1.o) Para sistemas situados a menos de 20 m del
2.o) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo:
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer
contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas
entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un
conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25
mm2 de sección, con el sistema de protección general
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en
la Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armonizadas como presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los limites aconsejados a
las radiaciones no deseadas serán los siguientes:
1.o) Emisiones procedentes del oscilador local en
el haz de ± 7o del eje del lóbulo principal de la antena
El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador local como su
segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de
la antena (ya considerados el polarizador, el transductor
ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radiofrecuencia) no superará los siguientes valores medidos
en un ancho de banda de 120 kHz dentro del margen
de frecuencias comprendido entre 2,5 y 40 GHz:
El fundamental: —60 dBm
El segundo y tercer armónicos: —50 dBm
2.o) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier
La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de
cada componente de la señal no deseada radiada porBOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta
40 GHz no deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz:
La especificación se aplica en todas las direcciones
excepto en el margen de ± 7o de la dirección del eje
Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares
se regirán por la normativa aplicable al tipo de dispositivo
la Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse las normas armonizadas como presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los límites aconsejados serán
1.o) Susceptibilidad radiada.
El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal
interferente que produce una perturbación que empieza
a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido
cuando a su entrada se aplica un nivel mínimo de la
señal deseada no deberá ser inferior a:
Rango de frecuencias (MHz)Intensidad de campo mínimaDesde 1,15 hasta 2.000130 dB(mV/m)La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de modulación
del 80 por 100.
2.o) Susceptibilidad conducida.
A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza electromotriz de la fuente
cuando se aplica en su entrada el nivel mínimo de la
señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente:
Rango de frecuencias (MHz)Intensidad de campo mínimaDesde 1,5 hasta 230125 dB(mV/m)18469La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y profundidad de modulación
El equipamiento de cabecera estará compuesto por
todos los elementos activos y pasivos encargados de
procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión.
ParámetroUnidad
15-862 MHz 950-2.150 MHzImpedancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérdida de retorno en equipos con mezcla tipo «Z» . . . dB
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla . . . . . . . . . . . . . . dB
Nivel máximo de trabajo/salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBmV7575»6—»10»6120110Para canales modulados en cabecera, se utilizarán
moduladores en banda lateral vestigial y el nivel autorizado de la portadora de sonido en relación con la portadora de vídeo estará comprendido entre -8 dB y -20 dB.
Asimismo para las señales que son distribuidas con
su modulación original, el equipo de cabecera deberá
respetar la integridad de los servicios asociados a cada
canal (teletexto, sonido estereofónico, etc.), y deberá permitir la transmisión de servicios digitales.
En cualquier punto de la red, se mantendrán las
Pérdida de retorno en cualquier punto . . . . . . . . . . . . . . . . .Z7575dB»10»64.5 Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión.
15-862 MHzNivel de señal:
Nivel AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel 64QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel FM Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel DAB Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respuesta amplitud/frecuencia en canal (3) para las señales:dBmV
dBmV950-2.150 MHz57-80
45-70 (1, 2)18470Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115
Banda de frecuenciaParámetroUnidad
15-862 MHz950-2.150 MHzFM-Radio, AM-TV, 64QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dB±3 dB en toda la
±0,5 dB en un
ancho de banda de 1 MHz.FM-TV, QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dBCOFDM-DAB, COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dB±3 dB en toda la
banda.Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dB16±4 dB en toda la
±1,5 dB en un
ancho de banda de 1 MHz.20Relación Portadora/Ruido aleatorio:
C/N FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N FM-Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N 64 QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N COFDM-DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C/N COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dB
dB»15
»25 (5)Desacoplo entre tomas de distintos usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dBEcos en los canales de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%«20%
dB»54
»10dB
»30 (5)47-300 MHz
300-862 MHz
»30»20Ganancia y fase diferenciales:
Ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 QAM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QPSK-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COFDM-TV (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COFDM-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BER QAM (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mejor que 9 × 10-5BER QPSK (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mejor que 9 × 10-5BER COFDM-TV (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mejor que 9 × 10-5(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del canal.
(2) Para la operación con canales analógicos/digitales adyacentes, en cabecera, el nivel de los digitales estará comprendido entre 12 y 34 dB por
debajo de los analógicos siempre que se cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de usuario.
(3) Esta especificación se refiere a la atenuación existente entre la salida de cabecera y cualquier toma de usuario. El parámetro indica la variación
máxima de dicha atenuación dentro del ancho de banda de cualquier canal correspondiente a cada uno de los servicios que se indican.
(4) Este parámetro se especifica sólo para la atenuación introducida por la red entre la salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de
señal, de forma independiente para las bandas de 15 - 862 MHz y 950 - 2.150 MHz. El parámetro indica la diferencia máxima de atenuación en cada
una de las dos bandas anteriores.
(6) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden producida por batido entre las componentes de dos frecuencias cualquiera
de las presentes en la red.
(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003184715. Características técnicas de los cables.
Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características técnicas que permitan el
cumplimiento de los objetivos de calidad descritos en los apartados 4.3 a 4.5 de este anexo.
e)Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
Impedancia característica media: 75 ± 3 Z.
Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (a) a 800 MHz:
Tipo de cable5-30 MHz30-470 MHz470-862 MHz862-2.150 MHza « 18 dB/100m
a T 18 dB/100m23 dB
20 dB23 dB
20 dB20 dB
18 dB18 dB
16 dBSe presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas
UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores).
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía
El objeto de la presente norma técnica es establecer
las características técnicas que deberá cumplir la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para permitir el acceso al servicio de telefonía disponible al público.
con las especificaciones técnicas mínimas de la edificación en materia de telecomunicaciones (anexo IV), o con
la Norma técnica básica de la edificación en materia de
telecomunicaciones que las incluya, que establece los
requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos
y elementos complementarios destinados a albergar la
de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio de 1998, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.
La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos activos que es
necesario instalar para establecer la conexión entre las
bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de
alimentación. A título ilustrativo se incluyen como apéndices 1 y 2 los esquemas generales de una ICT completa
y de la parte de la ICT que cubre el acceso al servicio
de telefonía disponible al público.
Existen dos posibilidades en función del método de
enlace utilizado por los operadores entre sus centrales
y el inmueble:
a) Cuando el enlace se produce mediante cable: se
introduce en la ICT del inmueble a través de la arqueta
de entrada y de la canalización externa hasta el registrode enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta
llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se
ubica el punto de interconexión.
b) Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: es la parte de la red formada por los elementos
de captación de las señales emitidas por las centrales de
los operadores, equipos de recepción y procesado de
dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el punto de interconexión
del inmueble. Los elementos de captación irán situados
en la cubierta o azotea del inmueble introduciéndose
en la ICT del inmueble a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el
recinto de instalaciones de telecomunicación superior
(RITS), donde irán instalados los equipos de recepción
y procesado de las señales captadas y de donde, a través
de la canalización principal de la ICT, partirán los cables
de unión con el RITI donde se encuentra el punto de
interconexión ubicado en el registro principal.
El diseño y dimensionado de la red de alimentación,
así como su realización, serán responsabilidad de los
operadores del servicio.
Es la parte de la red formada por los cables multipares
y demás elementos que prolongan los pares de la red
de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una cierta cantidad de ellos en varios
puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada
posible usuario.
Parte del punto de interconexión situado en el registro
principal que se encuentra en el RITI y, a través de la
canalización principal, enlaza con la red de dispersión
en los puntos de distribución situados en los registros
secundarios. La red de distribución es única, con independencia del número de operadores que presten servicio en el inmueble.
Su diseño y realización será responsabilidad de la
Es la parte de la red, formada por el conjunto de
pares individuales (cables de acometida interior) y demás
elementos, que une la red de distribución con cada domicilio de usuario.18472Miércoles 14 mayo 2003Parte de los puntos de distribución, situados en los
registros secundarios (en ocasiones en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secundaria), enlaza
con la red interior de usuario en los puntos de acceso
al usuario situados en los registros de terminación de
red para TB+RDSI.
Es la parte de la red formada por los cables y demás
elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario.
Comienza en los puntos de acceso al usuario y, a
través de la canalización interior de usuario, finaliza en
las bases de acceso de terminal situadas en los registros
a) Punto de interconexión (Punto de terminación de
Realiza la unión entre las redes de alimentación de
los operadores del servicio y la de distribución de la ICT
del inmueble, y delimita las responsabilidades en cuanto
a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad del inmueble.
Los pares de las redes de alimentación se terminan
en unas regletas de conexión (regletas de entrada) independientes para cada operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos operadores.
Los pares de la red de distribución se terminan en otras
regletas de conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble. El número total
de pares (para todos los operadores del servicio) de las
regletas de entrada será como mínimo 1,5 veces el
número de pares de las regletas de salida, salvo en el
caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como
mínimo, dos veces el número de pares de las regletas
de salida. La unión entre ambas regletas se realiza
mediante hilos puente, tal y como se indica en el apéndice 3 de esta norma.
Realiza la unión entre las redes de distribución y de
dispersión (en ocasiones, entre las de alimentación y
de dispersión) de la ICT del inmueble.
Está formado por regletas de conexión, en las cuales
terminan, por un lado, los pares de la red de distribución
y, por otro, los cables de acometida interior de la red
de dispersión, tal y como se indica en el apéndice 4
Realiza la unión entre la red de dispersión y la red
interior de usuario de la ICT del inmueble. Permite la
delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad del inmueble o la comunidad de propietarios y
el usuario final del servicio. Se ubicará en el interior
de cada domicilio de usuario. En lo relativo a sus características técnicas se ajustará a lo dispuesto en el anexo I
(apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994, de 2 de
diciembre, y, previo acuerdo entre las partes, podrá ser
suministrado por el operador del servicio.BOE núm. 115d) Bases de acceso terminal (BAT).
Realizan la unión entre la red interior de usuario y
cada uno de los terminales telefónicos.
Toda la instalación de la red interior en un inmueble,
objeto de esta norma, para su conexión a la red general
deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico, cuyas bases de diseño
y cálculo se exponen en este apartado.
El dimensionado de las redes vendrá dado por el
número máximo de pares y cables que se vayan a necesitar a largo plazo.
Las condiciones que se deben cumplir se indican en
los apartados siguientes:
Para que la red interior sea capaz de atender la
demanda telefónica a largo plazo del inmueble, se realizará una evaluación de las necesidades telefónicas de
sus usuarios. Se aplicará para determinar el número de
líneas necesarias, los valores siguientes:
b) Locales comerciales u oficinas en edificaciones
1.o) Si se conoce o se puede estimar el n.ode puestos de trabajo: 1 línea por cada 5 puestos de trabajo,
con un mínimo de 3.
2.o) Si sólo se conoce la superficie de la oficina: 1 línea / 33 m2 útiles, como mínimo. En estos 33
m2 no se contabilizarán despachos individuales ni salas
de reuniones, en cada uno de los cuales se estimarán
las líneas necesarias independientemente de su superficie. El número mínimo de líneas a instalar será de 3.
c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones
destinadas fundamentalmente a este fin.
Cuando no esté definida la distribución y ocupación
o actividad de la superficie, se utilizará como base de
diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m2
o fracción.
El diseño y dimensionado de esta parte de red, así
como su instalación, será siempre responsabilidad del
operador del servicio de telefonía disponible al público.
Cada operador facilitará el respaldo del servicio de la
red de alimentación que considere oportuno.
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por
plantas como en el total del inmueble, o estimada dicha
necesidad según lo indicado en el apartado 3.1, se
dimensionará la red de distribución con arreglo a los
a) La cifra de demanda prevista se multiplicará
por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de la
red del 70% para prever posibles averías de algunos
pares o alguna desviación por exceso en la demanda
b) Obtenido de esta forma el número teórico de
pares, se utilizará el cable normalizado de capacidad
igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios
cables, teniendo en cuenta que para una distribuciónBOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo
utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo
N.o pares (N)N.o
cables25 R N « 50
50 R N « 75
75 R N « 100
100 R N « 1251
2125 R N « 1502150 R N « 175
175 R N « 200
200 R N « 2252
3225 R N « 2503250 R N « 275
275 R N « 3003
3Tipo de cable50 pares [1 (50 p.)]
75 pares [1 (75 p.)]
100 pares [1 (100 p.)]
1 (100 p.) + 1 (25 p.)
(75 p.) + 1 (50 p.)
1 (100 p.) + 1 (50 p.)
(75 p.)
1 (100 p.) + 1 (75 p.)
2 (100 p.)
2 (100 p.) + 1 (25 p.)
2 (100 p.) + 1 (50 p.)
(100 p.) + 2 (75 p.)
2 (100 p.) + 1 (75 p.)
3 (100 p.)o 1
o 2o 3
o 1El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable o cables multipares, cuyos pares estarán
todos conectados en las regletas de salida del punto
de interconexión.
Cuando un operador vaya a suministrar el servicio
de telefonía disponible al público al inmueble, deberá
instalar sus regletas de entrada en el registro principal
y conectar en éstas los pares de su cable o cables de
alimentación, y establecerá el servicio a cada abonado
con la realización de los puentes correspondientes entre
sus regletas y las del punto de interconexión.
En el caso de edificios con una red de dispersión
inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse con
cable de uno o dos pares desde el punto de distribución
instalado en el registro principal. De él saldrán los cables
de acometida interior que subirán por las plantas para
acabar directamente en los PAU.
Los puntos de distribución estarán formados por las
regletas de conexión en cantidad suficiente para agotar
con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El número de regletas se hallará calculando
el cociente entero redondeado por exceso que resulte
de dividir el total de pares del cable, o de los cables,
de distribución por el número de plantas y por cinco
o diez, según el tipo de regleta a utilizar.
En inmuebles con varias verticales, o en los casos
de infraestructuras que atiendan a varios edificios, el
punto de interconexión será único. La red de cada vertical
será tratada como una red de distribución independiente,
y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado
Se instalarán cables de acometida interior que cubran
la demanda prevista, y se conectarán al correspondiente
terminal de la regleta del punto de distribución. Dicha
conexión se realizará correlativamente de arriba hacia
abajo de acuerdo con una ordenación de viviendas.
3.6 Dimensionamiento mínimo de la red interior de
Los elementos necesarios para conformar la red privada de cada usuario. Para el caso de viviendas, el número de BAT será de una por cada dos estancias o fracción,18473excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. Para
el caso de locales u oficinas, el número de BAT se fijará
en el proyecto de la instalación en función de su superficie o distribución por estancias, con un mínimo de una
por local u oficina.
Los pares de esta red se conectarán a las bases de
acceso terminal y se prolongarán hasta el punto de acceso al usuario, dejando la longitud suficiente para su posterior conexión a éste.
4. Particularidades de los conjuntos de viviendas
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares,
la red de alimentación llegará a través de la canalización
necesaria, hasta el punto de interconexión situado en
el recinto de instalación de telecomunicaciones único
(RITU), donde terminará en las regletas de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para
inmuebles de pisos, con la singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal,
y se limitará la capacidad máxima de los cables de distribución a 25 pares para los casos en que la canalización
principal se construya subterránea. El apéndice 5 muestra un esquema general típico para conjuntos de viviendas unifamiliares. Los puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto de distribución,
se preste servicio a ambos.
Cuando el número de pares de la red de distribución
sea igual o inferior a 30, se instalará un único punto
de distribución en el RITU del que partirán los cables
de acometida (como mínimo dos pares) a cada vivienda.
Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior
a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua
de plástico coloreada según código de colores. En el
caso de viviendas unifamiliares, esta capa continua será
La cubierta de los cables multipares, empleados en
la red de distribución, estará formada por una cinta de
aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas.
En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, por tanto, la cubierta
estará formada por una cinta de aluminio-copolímero
de etileno y una capa continua de polietileno colocada
por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.
En la red de dispersión y en la red interior de usuario
se utilizará cable de uno o dos pares cuya cubierta estará
formada por una capa continua de plástico de características ignífugas. En el caso de viviendas unifamiliares
la red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de
características ignífugas.
Las capacidades y diámetros exteriores de los cables
N.o de paresDiámetro
2818474Miércoles 14 mayo 20035.2 Regletas de conexión.
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de terminales. Cada
uno de estos terminales tendrá un lado preparado para
conectar los conductores de cable, y el otro lado estará
dispuesto de tal forma que permita el conexionado de
los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexión será por desplazamiento de
aislante, y se realizará la conexión mediante herramienta
especial en el punto de interconexión (que podrá coincidir con el punto de distribución en inmuebles con
menos de 31 pares) o sin ella en los puntos de distribución.
En el punto de interconexión la capacidad de cada
regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución
como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos
puntos coincidan, la capacidad de la regleta podrá ser
de 5 ó de 10 pares.
Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos lados
sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas
en la norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma
CEI 68-2-11.
La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell
de 6 vías, que cumpla lo especificado en el Real Decreto
1376/89, de 27 de octubre.
a) La resistencia óhmica de los conductores a la
temperatura de 20 oC no será mayor de 98 Z/km.
b) La rigidez dieléctrica entre conductores no será
inferior a 500 Vcc ni 350 Vefca.
c) La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no
será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca.
d) La resistencia de aislamiento no será inferior a
1.000 MZ/km.
e) La capacidad mutua de cualquier par no excederá
de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en
cables de polietileno.
a) La resistencia de aislamiento entre contactos, en
condiciones normales (23 oC, 50% H.R.), deberá ser
superior a 106 MZ.
b) La resistencia de contacto con el punto de
conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mZ.
c) La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte
una tensión, entre contactos, de 1.000 Vef ca ± 10%
y 1.500 Vcc ± 10%.
Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada
de la red interior de usuario, desconectada ésta del PAU
y cuando todos los equipos terminales conectados a ella
están en la condición de reposo:
La corriente continua, medida con 48 Vcc entre los
dos conductores de la red interior de usuario, no deberá
exceder de 1 mA.
El valor de la componente reactiva de la impedancia
compleja, vista entre los dos conductores de la red inte-BOE núm. 115rior de usuario, deberá ser, en valor absoluto, menor
al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5
Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200 Z, una señal sinusoidal con
tensión eficaz en corriente alterna en circuito abierto
de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera
simultánea a una tensión de corriente continua de 48V.
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores
se cumplen, en la práctica, si el número de terminales,
simultáneamente conectados, no es superior a tres.
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada
de la red telefónica de usuario, desde el registro principal
y sin ningún equipo terminal conectado a aquélla.
La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario desde el registro
principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales
de línea de una base de acceso terminal, no debe ser
mayor de 50 Z. Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases
de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple,
en la práctica, si la longitud total del cable telefónico
de usuario, desde el registro principal hasta cada una
de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.
La resistencia de aislamiento de todos los pares
conectados, medida con 500 V de tensión continua entre
los conductores de la red telefónica de usuario desde
el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra,
no debe ser menor de 100 MX.
7. ICT para el acceso al servicio de telefonía disponible al público a través de una red digital de servicios
Esta norma establece los requisitos técnicos relativos
a las ICT para la conexión a una red digital de servicios
integrados (RDSI) en los siguientes casos:
a) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo
con la ETS 300 012 (acceso básico).
b) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo
con la ETS 300 011 (acceso primario).
Las redes de distribución y dispersión, formadas por
los cables comprendidos entre el recinto de instalaciones
de telecomunicación inferior (RITI) y la terminación de
red (TR1), se diseñarán, dimensionarán y ejecutarán,
incluyendo los materiales que se empleen, de acuerdo
a lo descrito en los apartados anteriores. En este caso,
el servicio se prestará utilizando pares como los del
servicio de telefonía disponible al público, sumando los
pares necesarios para ambos servicios al dimensionar
la red común.
Pueden existir dos casos en función de la ubicación
de la terminación de red a velocidad primaria (TR1p):
a) Que la TR1p esté situada en el recinto de instalaciones de telecomunicación Inferior (RITI). En este
caso la red interior común estará formada por cable de
pares apantallados o coaxial flexible.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003b) Que la TR1p se sitúe en el domicilio del usuario.
En este caso el portador utilizado (cable de pares metálico, fibra óptica, etc.) deberá transcurrir hasta la red
interior de usuario.
En las redes de distribución y dispersión, hasta la
TR1p, se individualizarán los cables de emisión y de
recepción, excepto aquellos casos en que estos accesos
se apoyen en técnicas de transmisión para las cuales
la normativa europea (ETSI) contempla el uso de pares
de abonado convencionales, una fibra para emisión y
otra recepción o una sola fibra para ambos sentidos de
Cuando se utilice cable coaxial flexible, se garantizará
la continuidad física de los cables hasta la TR1p, de
forma que no existan puntos de empalme o de conexión.
En el caso de que se necesiten más de tres accesos
primarios para la red individual de usuario, se recomienda
la instalación de cables de fibra óptica entre el recinto
de instalaciones de telecomunicación inferior y la terminación de red.
La red de usuario RDSI es la que transcurre entre
la TR1 o la TR1p (cuando se sitúe en el domicilio de
usuario) y los terminales.
1.o) Cables.
2.o) Terminación de red (TR1).
La terminación de red (TR1) es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el suministrador del
servicio RDSI, constituye la frontera entre la red del operador (transmisión a dos hilos con la central) y la red
interior del usuario a 4 hilos. La TR1 se conectará por
el lado de la red mediante conexión fija y opcionalmente
mediante un conector RJ-11. La TR1 se conecta a la
instalación de usuario mediante un conector ISO 8877
(RJ-45) de 8 vías que constituye el punto frontera entre
la red del operador y el usuario. La TR1 se sitúa en
el domicilio del usuario. Puede disponer de una fuente
(integrada o externa) para la alimentación de equipos
terminales conectados al bus.
3.o) Base acceso de terminal (BAT).
Para las bases de acceso de terminal se utilizarán
conectores de 8 contactos según la norma ISO 8877
y con la asignación de contactos siguiente:
de contacto1
5Función
Equipo terminalTerminación de redFuente de Energía 3 No conectada.
o suministro 3.
Fuente de Energía 3 No conectada.
Emisión.Número
de contacto6
818475Función
Equipo terminalEmisión.Terminación de redRecepción.
No conectada.Se dispondrá de dos tipos de BAT, normales sin resistencias de terminación y de extremo del bus con dos
resistencias de terminación de 100 X ± 5 %, conectadas
entre los contactos 3-6 y 4-5.
Las instalaciones de usuario han de diseñarse según
los modelos normalizados: bus pasivo corto, bus pasivo
ampliado o punto a punto.
La instalación normal es de un bus pasivo (sin elementos activos) a 4 hilos (2 pares simétricos) que soportan los dos sentidos de transmisión. Opcionalmente, el
usuario puede utilizar instalación a 3 ó 4 pares para
alimentación de energía entre terminales por par físico.
1.o) Bus pasivo corto.
Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que
hasta 8 equipos terminales se conectan a puntos cualquiera del cable. La TR1 se puede conectar a un extremo
del bus pasivo corto con sus resistencias internas de
terminación conectadas y con resistencias de terminación situadas en la BAT del extremo opuesto. La TR1
se puede conectar opcionalmente a un punto intermedio
del bus pasivo corto con las resistencias internas desconectadas (configuración en «Y») y con resistencias de
terminación conectadas en las dos BAT situadas en los
extremos del bus. El número máximo de BAT (puntos
de conexión de terminales) es de 10, y el número máximo
de terminales conectados al bus pasivo corto es de 8.
La longitud máxima del bus pasivo corto será de 150
metros con cables de baja impedancia (75 X) y de 200
metros con cables de alta impedancia (150 X).
2.o) Bus pasivo ampliado.
hasta 4 equipos terminales se conectan agrupados en
el extremo distante del bus. La longitud del bus es de 500
a 600 metros. La distancia máxima entre terminales y
el extremo del bus (agrupamiento de los puntos de
conexión BAT) es de 25 a 50 metros, y el número máximo de terminales conectados al bus pasivo ampliado
es de 4.
3.o) Punto a punto.
Esta configuración se utiliza para conectar una TR1
con un único terminal mediante 2 pares. La longitud queda limitada por la atenuación del cable (6 dB a 96 kHz).
La longitud de cableado a alcanzar es como máximo de
1.000 metros. La resistencia de terminación deberá estar
conectada en las dos BAT situadas en los extremos.
Cable de pares apantallados: siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos pares apantallados, uno para cada sentido de transmisión entre la
TR1p y el equipo terminal (ET). La impedancia característica del cable será 120 X (simétrica) ±20% en18476Miércoles 14 mayo 2003la gama de frecuencias de 200 kHz hasta 1 MHz y
de 120 X ±10% a 1 MHz.
Cable coaxial flexible: siempre que se incorporen a
la instalación, se utilizarán dos cables coaxiales flexibles,
uno para cada sentido de transmisión. La impedancia
característica del cable será 75 X (asimétrica) ±5%
a 1 MHz.
Cable interior de dos hilos: se utiliza para alimentación
de energía de la TR1p desde el equipo terminal.
2.o) Terminación de red a velocidad primaria (TR1P).
El equipo que hace las funciones de terminación de
red a velocidad primaria (TR1p) es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el suministrador del servicio RDSI, constituye la frontera entre la red del operador
y la red interior del usuario. La TR1p se conecta a la
instalación de usuario mediante una regleta de conexión
fija provista de conexión de pantallas (caso de cable
de pares apantallados) o mediante un conector DIN (caso
de cable coaxial flexible) que constituye el punto de separación entre la red del operador y el usuario. La TR1p
puede estar situada en el recinto de instalaciones de
telecomunicación Inferior (RITI) o en el domicilio del
3.o) Conexiones.
La conexión de los pares apantallados a la TR1p y
al equipo terminal se efectuará de forma fija mediante
regleta con conexión de la pantalla de cada par. Ambas
conexiones de pantalla podrán estar unidas. Opcionalmente se podrá utilizar un conector de 8 contactos. La
conexión de los coaxiales flexibles a la TR1p y al equipo
terminal se efectuará mediante dos conectores DIN 42295.
En acceso primario sólo se proporciona en configuración de cableado punto a punto entre TR1p y el equipo
terminal (ET).
En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
un BAT:
a) Niveles de «Ruido sofométrico» superiores a 58 dB
negativos, referidos a 1 mV sobre 600 X.
b) Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y tierra. Se refiere a situaciones
fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse
contactos indirectos con la red eléctrica coexistente.
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial
entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de losBOE núm. 115cables de telecomunicación y de alimentación de energía
se realizará a través de accesos independientes, pero
próximos entre sí, y próximos también a la entrada del
cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.
Cuando se instalen los distintos equipos (armarios,
bastidores y demás estructuras metálicas accesibles), se
creará una red mallada de equipotencialidad que conecte
las partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí
y al anillo de tierra del inmueble.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán
apantallados, y el extremo de su pantalla estará conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea
posible de su entrada al recinto que aloja el punto de
interconexión y nunca a más de 2 m de distancia.
En función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona considerada, puede ser
conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dispositivos
protectores contra sobretensiones, conectados también
al terminal o al anillo de tierra.
Las características de las señales digitales RDSI pueden verse afectadas por interferencias procedentes de
fuentes electromagnéticas externas (tales como motores) o descargas atmosféricas.
Con el fin de evitar estos problemas, siempre que
coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se
tomarán las siguientes precauciones:
a) Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado paralelo a lo largo
de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este
recorrido es menor, la separación mínima, en todo caso,
será de 10 centímetros.
b) Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos
de cables, eléctricos y RDSI, lo harán en un ángulo de 90
grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre
el campo electromagnético del cable eléctrico y los
impulsos del cable RDSI.
En el caso de lámparas de neón se recomienda que
estén a una distancia superior a 30 centímetros de los
cables RDSI.
En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo
susceptible de emitir fuertes parásitos, se recomienda
que estén a una distancia superior a 3 metros de los
cables RDSI. En el caso de que no fuera posible evitar
los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031847718478Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031847918480Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031848118482Miércoles 14 mayo 2003ANEXO III
características técnicas mínimas que deberá cumplir la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada a proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI)
y otros titulares de licencias individuales que habiliten
para el establecimiento y explotación de redes públicas
incluyan, que establecen los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la infraestructura común de
La red interior del edificio es el conjunto de cables,
elementos de conexión y demás equipos activos o pasivos que es necesario instalar para poder conseguir el
enlace entre las tomas de los usuarios y la red exterior
de alimentación de los diferentes operadores del servicio.
En función del método de enlace utilizado por los
operadores entre sus centrales, estaciones base o cabeceras y el inmueble:
a) Cuando el enlace se produce mediante cable: es
la parte de la red formada por los cables que enlazan
las centrales con el inmueble, quedando disponibles para
el servicio en el punto de interconexión, o distribución
final, de aquél. Se introduce en la ICT del inmueble a
través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el
punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal situado en el recinto de instalación de telecomunicación inferior (RITI), donde se encuentra el punto de interconexión
o distribución final.
de captación de las señales emitidas por las estaciones
base o cabeceras de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y cables necesarios
para dejarlas disponibles para el servicio en el punto
de interconexión, o distribución final, del inmueble. Los
elementos de captación irán situados en la cubierta del
inmueble introduciéndose en la ICT del edificio a través
del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalación de tele-BOE núm. 115comunicaciones superior (RITS), donde irán instalados
los equipos que fueran necesarios de recepción y procesado de las señales captadas. A partir de este punto,
se podrá optar por establecer el registro principal en
el RITS o, en el caso de que se desee utilizar la red
de telefonía de la ICT, trasladar las señales captadas
y procesadas a través de la canalización principal hasta
el RITI y establecer allí el registro principal.
elementos que prolongan la red de alimentación para
poder dar el servicio a cada posible usuario. Comienza
en el registro principal situado en alguno de los recintos
de instalaciones de telecomunicación del inmueble y,
a través de las canalizaciones principal, secundaria e
interior de usuario, y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de red, llega hasta los registros
de toma donde irán situadas las tomas de los usuarios.
El diseño y dimensionado de la red de distribución,
Es el punto de interconexión que realiza la unión entre
las redes de alimentación de los operadores del servicio
y la de distribución de la ICT del inmueble. Se encuentra
situado en los distribuidores colocados en los diferentes
registros principales, independientes para cada operador
del servicio, donde finalizan las redes de alimentación
y de donde parten los cables de las redes de distribución.
b) Punto de terminación de red (punto de acceso
al usuario).
Uno de los tres puntos citados a continuación será
considerado punto de terminación de red de los servicios
de difusión de televisión, de vídeo a la carta, vídeo bajo
demanda o de los servicios prestados mediante acceso
fijo inalámbrico. De estos puntos, será considerado punto
de terminación de red, en cada caso, aquel que quede
definido como tal en las condiciones contractuales entre
el operador y el usuario. En todo caso, deberá cumplir
lo establecido en esta norma y estará situado en los
registros de terminación de red. A los efectos de definir
el punto de terminación de red, se tendrá en cuenta
que en una red de cable se entiende por módulo de
abonado para el acceso a los servicios el equipamiento
situado en las dependencias del usuario que permite
a éste seleccionar y acceder a los servicios de difusión
de televisión, a los servicios de vídeo bajo demanda y
de vídeo a la carta, a los servicios multimedia interactivos
o a otros servicios de comunicación de sonido, imágenes
y datos. Este módulo puede incluir o no prestaciones
de carácter interactivo, e incluir o no un sistema de acceso
condicional. En una red de acceso fijo inalámbrico, el
modulo de terminación de usuario permite a éste acceder
mediante sus propios equipos a los servicios prestados
por el operador de SAFI, o conectar sus redes privadas
para acceder a dichos servicios.
1.o) Punto de conexión de servicios: es el punto al
que se conecta el equipamiento destinado a la presentación de las señales transmitidas al usuario de los servicios de difusión de televisión, de vídeo bajo demanda,
de vídeo a la carta y de los servicios multimedia inte-BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003ractivos, así como el equipamiento de usuario para el
acceso y uso de los servicios ofrecidos por los operadores
de SAFI. Estará ubicado en el interior de cada domicilio de usuario, caso de existir módulo de abonado a
la salida de éste, y permitirá la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías.
2.o) Toma de usuario: es el punto al que se conecta
el módulo de abonado. En caso de no existir este último,
la toma de usuario coincidirá con el punto de conexión
3.o) Punto de conexión de una red privada de usuario: es el punto al que se conecta la red de distribución
de un inmueble en el caso de que ésta no sea propiedad
del operador de cable ni del operador que suministre
a este último la infraestructura de la red.
deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico de la ICT.
La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable o de SAFI podrá
no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución. Caso de incluirlo, en su diseño y dimensionado
se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada
operador, situado en el registro principal, deberá partir
un cable para cada usuario que desee acceder a los
servicios facilitados por dicho operador (distribución en
estrella). Los diferentes operadores deberán dotar sus
registros principales con los dispositivos de seguridad
necesarios para evitar manipulaciones no autorizadas de
En cuanto al número de tomas de usuario se tendrá
a) Para el caso de viviendas, el número de tomas
b) Para el caso de locales u oficinas, en edificios
de viviendas, cuando no esté definida la distribución y
ocupación o actividad de la superficie destinada a ellas,
se equipará como mínimo una por local u oficina.
c) En el caso de edificios destinados fundamentalmente a locales u oficinas, cuando no esté definida la
distribución y ocupación o actividad de la superficie, se
utilizará como base de diseño la consideración de una
toma por cada 100 m2 o fracción.18483Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados mínimos:
a) Bandas de frecuencias en las que deberá ser
Banda de radiodifusión sonora en FM: 87’5-108 MHz.
b) Cable coaxial empleado: según norma UNE
50117-1.
2.o) Especificaciones del punto de terminación de
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario
para los servicios de difusión de televisión analógica o
digital, vídeo bajo demanda y vídeo a la carta, caso de
existir, deberán satisfacer los requisitos indicados, y
podrán utilizarse las normas que se indican como presunción de conformidad del cumplimiento de los requisitos en ellas incluidos:
Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz):
» 14dB-1’5dB/Octava y en todo caso » 10 dB.
Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: » 10 dB.
3.o) Características de la señal de televisión analógica en el punto de terminación de red.
La red de cable, en su conjunto, deberá estar realizada
de manera tal que las señales de televisión analógica
presenten en el punto de terminación de red las siguientes características:
Señal estereofónica: 50-70 dBlV.A) ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable.c) Relación portadora/ruido:
Señal de televisión (AM-BLV): » 44 dB.
» 38 dB.
» 48 dB.Las características de la red y del punto de terminación de red deberán cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva de compatibilidad electromagnética
(Directiva 89/336/CEE), y podrán utilizarse, entre otras,
las normas armonizadas que se indican como presunción
de conformidad del cumplimiento de los requisitos en
ellas incluidos.d) Diferencia de nivel entre canales: « 12 dB.
Interferencia a frecuencia simple: » 57 dB.
Producto intermodulación canal simple: » 54 dB.
» 52dB.4. Requisitos técnicos.1.o) Características de la red.
El cableado y demás elementos que conformen la
parte de la red de distribución final que discurre por
el interior del edificio (ICT, para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un
sistema totalmente transparente al tipo de modulación
en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos
de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la
interconectividad.f) Aislamiento entre tomas de usuario distinto:
» 36 dB.
g) Rechazo del zumbido de red: » 46 dB.
Dentro del canal: ± 2 dB.
En un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB.
Ganancia diferencial: « 10 %.
Fase diferencial: « 10o.18484Miércoles 14 mayo 2003B) ICT para servicios de acceso fijo inalámbrico.
1.o) Características de la red.
el interior del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI)
ha de constituir un sistema totalmente transparente al
tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y
en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la
interoperatividad y la interconectividad.
para los servicios de acceso fijo inalámbrico, caso de
existir, deberán satisfacer las características siguientes:
A la ICT que proporciona acceso a los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha le será de aplicación
lo previsto, a este respecto, en el apartado 4.1.7 del
Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones
Estas especificaciones técnicas tienen por objeto
establecer los requisitos mínimos que, desde un punto
de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para
facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible
al público y red digital de servicios integrados
(TB + RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de acceso
fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV).
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas
serán de aplicación con carácter general a:
a) Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en
los que exista continuidad en la edificación, de uso resi-BOE núm. 115dencial o no, y sean o no de nueva construcción, que
estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21
de julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley
8/1999, de 6 de abril; y
b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan
No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán
servir como referencia para otros tipos de edificaciones
no incluidas en los párrafos anteriores.
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios
de telecomunicación contemplados en estas especificaciones técnicas, para inmuebles como los señalados en
el párrafo a) del apartado anterior, responderá a los
esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo
incluidos como apéndices 1 y 2 a este anexo.
Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer
de manera clara los diferentes elementos que conforman
la ICT del inmueble y que permiten soportar los distintos
Las redes de alimentación de los distintos operadores
se introducen en la ICT, por la parte inferior del inmueble
a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones
externa y de enlace, atravesando el punto de entrada
general del inmueble y, por su parte superior, a través
del pasamuro y de la canalización de enlace hasta los
registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicaciones, donde se produce la
interconexión con la red de distribución de la ICT.
La red de distribución tiene como función principal
llevar a cada planta del inmueble las señales necesarias
para alimentar la red de dispersión. La infraestructura
que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y superior y por los registros principales.
La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta
del inmueble, de llevar las señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario.
La infraestructura que la soporta está formada por la
canalización secundaria y los registros secundarios.
La red interior de usuario tiene como función principal
distribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda o local,
desde los PAU hasta las diferentes bases de toma de
cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.
Así, con carácter general, pueden establecerse como
referencia los siguientes puntos de la ICT:
es el lugar donde se produce la unión entre las redes
de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de
la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior
de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones.
c) Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar
donde se produce la unión de las redes de dispersión
e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se
encuentra situado en el interior de los registros de terminación de red.
d) Base de acceso terminal: es el punto donde el
usuario conecta los equipos terminales que le permiten
acceder a los servicios de telecomunicación que pro-BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003porciona la ICT del inmueble. Se encuentra situado en
el interior de los registros de toma.
Desde el punto de vista del dominio en el que están
situados los distintos elementos que conforman la ICT,
puede establecerse la siguiente división:
a) Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran
la arqueta de entrada y la canalización externa.
b) Zona común del inmueble: donde se sitúan todos
los elementos de la ICT comprendidos entre el punto
de entrada general del inmueble y los puntos de acceso
c) Zona privada del inmueble: la que comprende
los elementos de la ICT que conforman la red interior
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares,
la topología de la ICT responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como
apéndices 8 y 9 de estas especificaciones técnicas. En
ellos se observa que, como consecuencia del tipo de
construcción, la red de dispersión y la de distribución
se simplifican de manera notable. Los servicios de telecomunicación se introducen a partir de un único recinto
común de instalaciones de telecomunicaciones, y son
válidos en general los conceptos y descripciones efectuadas para el otro tipo de inmuebles.
Es el recinto que permite establecer la unión entre
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura
común de telecomunicación del inmueble. Se encuentra
en la zona exterior del inmueble y a ella confluyen, por
un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y,
por otro, la canalización externa de la ICT del inmueble.
Está constituida por los conductos que discurren por
la zona exterior del inmueble desde la arqueta de entrada
hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la
encargada de introducir en el inmueble las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los
diferentes operadores. Su construcción corresponde a
la propiedad del inmueble.
Es el lugar por donde la canalización externa que
proviene de la arqueta de entrada accede a la zona
común del inmueble.
Para el caso de inmuebles de viviendas y teniendo
en cuenta el lugar por el que se acceda al inmueble,
a) Para la entrada al inmueble por la parte inferior,
es la que soporta los cables de la red de alimentación
desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI).
b) Para la entrada al inmueble por la parte superior,
es la que soporta los cables que van desde los sistemas
de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), entrando en el inmueble
mediante el correspondiente elemento pasamuro.
c) Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los cables de la
red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el punto de entrada general hasta18485los registros principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasamuro, situados en el recinto
de instalaciones de telecomunicaciones único (RITU).
En cualquier caso está constituida por los conductos
de entrada y los elementos de registro intermedios que
sean precisos. Los elementos de registro son las cajas
o arquetas intercaladas en esta canalización de enlace
para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.
Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telecomunicación de TB + RDSI,
TLCA y SAFI, y los posibles elementos necesarios para
el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT del inmueble.
El registro principal para TB + RDSI es la caja que
contiene el punto de interconexión entre las redes de
alimentación y la de distribución del inmueble. En el
caso particular de que la red de distribución conste de
un número de pares igual o inferior a 30, puede contener
directamente el punto de distribución.
Los registros principales para TLCA y SAFI son las
cajas que sirven como soporte del equipamiento que
constituye el punto de interconexión entre la red de alimentación y la de distribución del inmueble.
Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios
de RTV y, en su caso, elementos de los servicios SAFI
y de otros posibles servicios. En él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes
de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT del inmueble
o, en el caso de SAFI y de otros servicios, los elementos
necesarios para trasladar las señales recibidas hasta
el RITI.
Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios
de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de diez
PAU (nota 1) y para conjuntos de viviendas unifamiliares,
se establece la posibilidad de construir un único recinto
de instalaciones de telecomunicaciones (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente.
Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU (nota 1) y de conjuntos de viviendas
unifamiliares de hasta diez PAU (nota 1), los recintos
superior, inferior y único podrán ser realizados mediante
armarios de tipo modular no propagadores de la llama.
Es la que soporta la red de distribución de la ICT
del inmueble, conecta el RITI y el RITS entre sí y éstos
con los registros secundarios. Podrá estar formada por
galerías, tuberías o canales.
En ella se intercalan los registros secundarios, que
conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección
la canalización principal.
En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer18486Miércoles 14 mayo 2003posible el traslado de las señales desde el RITS hasta
Es la que soporta la red de dispersión del inmueble,
y conecta los registros secundarios con los registros de
terminación de red. En ella se intercalan los registros
de paso, que son los elementos que facilitan el tendido
de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red.
Los registros de terminación de red son los elementos
que conectan las canalizaciones secundarias con las
canalizaciones interiores de usuario. En estos registros
se alojan los correspondientes puntos de acceso a los
usuarios; en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial
al lado de este registro. Estos registros se ubicarán siempre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial
y los PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados
por los operadores de los servicios previo acuerdo entre
Es la que soporta la red interior de usuario, conecta
los registros de terminación de red y los registros de
toma. En ella se intercalan los registros de paso que
son los elementos que facilitan el tendido de los cables
Los registros de toma son los elementos que alojan
las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario,
que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos de
abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella.
5. Diseño y dimensionado.5.1 Arqueta de entrada.
En función del número de puntos de acceso a usuario
del inmueble, la arqueta de entrada deberá tener las
siguientes dimensiones interiores mínimas:Hasta 20
Más de 100en su parte interna con el registro de enlace, y deberá
quedar señalizada su posición en su parte externa.
Será responsabilidad del operador el enlace entre su
red de servicio y la arqueta o el punto de entrada general
La canalización externa que va desde la arqueta de
entrada hasta el punto de entrada general al inmueble
estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro,
en número mínimo y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número de PAU (nota 1) del
N.o de PAU (nota 1)N.o de conductosUtilización de los conductosHasta 4
Más de 403
61 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva
1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva5.3 Punto de entrada general.
Es el elemento pasamuro que permite la entrada al
inmueble de la canalización externa, capaz de albergar
los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.
El punto de entrada general terminará por el lado
interior del inmueble en un registro de enlace de las
dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar
continuidad hacia la canalización de enlace.
5.4 Canalización de enlace.Como norma general, las canalizaciones deberán
estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro
entre dos paramentos.Número de PAU (nota 1) del inmuebleBOE núm. 115Dimensiones en mm
(longitud × anchura × profundidad)400 × 400 × 600
800 × 700 × 820Todas ellas tendrán la forma indicada en el apéndice 3
de las presentes especificaciones técnicas.
En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del
organismo competente, la instalación de este tipo de
arquetas no fuera posible, se habilitará un punto general
de entrada formado por:
a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca
de dimensiones capaces de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 × 600 × 300 mm (altura × anchura × profundidad); o
b) Pasamuros que permita el paso de la canalización
externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá5.4.1 Para la entrada inferior: esta canalización estará formada bien por tubos, en número igual a los de
la canalización externa, bien por canales, que alojarán
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos,
podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas.
En el caso de tubos, los destinados a TB+RDSI se
dimensionarán todos del mismo diámetro exterior, en
función del número de pares de los cables de la red
de distribución, de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de paresDiámetro del cable mayor (mm)Tubos Ø (mm)Hasta 250
Entre 250 y 525
Entre 525 y 800Hasta 28
Hasta 4540
63Para los tubos destinados a TLCA puede suponerse
un diámetro del cable no superior a 16 mm, por lo que
el diámetro mínimo de estos conductos será de 40 mm.
En los casos en que parte de la canalización de enlace
sea subterránea, será prolongación de la canalización
externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas especificaciones técnicas, eliminándose el registro de enlace
asociado al punto de entrada general.
Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales
al de mayor diámetro que se haya obtenido anteriormente.
En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios
independientes, en una o varias canales, y se asignará
cada espacio de la siguiente forma:
Dos para servicios de TLCA.BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 200318487La sección útil de cada espacio (Si) se determinará
según la siguiente fórmula:trados o superficiales, cuyo número y dimensiones
en mm serán los siguientes:Si « C x Sja) Tubos: 4 Ø 40.
b) Canal de 6.000 mm2 con 4 compartimentos.C = 2 para cables coaxiales ó C = 1,82 para el resto
Sj = suma de las secciones de los cables que se
instalen en ese espacio.Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mismas del apartado anterior 5.4.1.
Los registros de enlace se colocarán en los mismos
casos que en el apartado anterior y sus dimensiones
mínimas serán 360 × 360 × 120 mm (altura × anchura × profundidad).siendo:Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor de cada
espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a
instalar en él.
En los espacios correspondientes a TB + RDSI, la
sección y el diámetro del cable mayor de TB se determinarán en función del número total de pares de los
cables de la red de distribución de la ICT, de acuerdo
Número de paresSj (mm2)Diámetro (mm)Hasta 100
Entre 400 y 800335
40En el caso de que discurra por el techo de plantas
subterráneas, la canalización de enlace inferior puede
constituirse mediante bandejas o canales que partan del
registro de enlace que incorpore el punto de entrada
general, dimensionadas de acuerdo con los criterios
antes indicados para el cálculo de canales.
En los tramos de canalización superficial con tubos,
éstos deberán fijarse mediante grapas separadas, como
máximo, un metro.
Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios o arquetas) en los
c) En el punto de intersección de dos tramos rectos
d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección
en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este
último caso, la curva en la intersección tendrá un radio
mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en
la parte cóncava del tubo.
Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace
serán 450 × 450 × 120 mm (altura × anchura × profundidad) para el caso de registros en pared. Para el caso
de arquetas las dimensiones interiores mínimas serán
400 × 400 × 400 mm.
Cuando la canalización sea mediante canales, en los
puntos de encuentro en tramos no alineados se colocarán accesorios de cambio de dirección con un radio
mínimo de 350 mm.
5.4.2 Para la entrada superior: en esta canalización,
los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada
al inmueble (pasamuro). A partir de aquí la canalización
de enlace estará formada por tubos o canales, empo-5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicaciones.
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en
planta para cada tipo de servicio de telecomunicación.
La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro
interior a 300 mm del techo. Las características citadas
no serán de aplicación a los recintos de tipo modular
(RITM).
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y
la llave estará en poder del presidente de la comunidad
de propietarios o del propietario del inmueble, o de la
persona o personas en quien deleguen, que facilitarán
el acceso a los distintos operadores para efectuar los
trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.
5.5.1 Dimensiones: los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones tendrán las dimensiones mínimas
siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura:
N.o de PAU (nota 1)Altura
(mm)Profundidad
(mm)Hasta 20
Más de 452.000
2.3001.000
2.000500
2.000En el caso de RITU las medidas mínimas, serán de:
(mm)Más de 10
Hasta 102.300
2.0002.000
5005.5.2 Características constructivas: los recintos de
instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM,
deberán tener las siguientes características constructivas
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo
dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones
5.5.3 Ubicación del recinto: los recintos estarán
situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los18488Miércoles 14 mayo 2003casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante;
de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con
desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS
estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca
por debajo de la última planta del inmueble. En los casos
en que pudiera haber un centro de transformación de
energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores
o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de
éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de
una protección contra campo electromagnético prevista
en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas.
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos
se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones
o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección
frente a la humedad.
5.5.4 Ventilación: el recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por
medio de conducto vertical y aspirador estático, o de
ventilación mecánica que permita una renovación total
del aire del local al menos dos veces por hora.
5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos: se
habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta
750 V y de 2 × 6 + T mm2 de sección mínimas, irá
en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo
o canal de sección equivalente, de forma empotrada o
La citada canalización finalizará en el correspondiente
cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50
por 100, que se indican a continuación:
a) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
25 A, poder de corte 6 kA.
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA
de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA.
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección del alumbrado del recinto: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A,
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de las bases de toma de corriente
del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.
e) En el recinto superior, además, se dispondrá de
un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para
la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier
otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos,
se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las
protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más
próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa
y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial.
Podrán ser de material plástico no propagador de la llama
o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado
para la conexión del cable de puesta a tierra.
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de
enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento
hasta 750 V y de 2 × 2,5 + T mm2 de sección. En el
recinto superior se dispondrá, además, de las bases de
enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.BOE núm. 115En el lugar de centralización de contadores, deberá
preverse espacio suficiente para la colocación de, al
menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios
de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos,
dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar
de centralización de contadores hasta cada recinto de
telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente
para que la compañía operadora de telecomunicaciones
instale el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes
a) Hueco para el posible interruptor de control de
potencia (I.C.P.).
b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA,
resistencia de cortocircuito 6 kA.
d) Tantos elementos de seccionamiento como se
5.5.6 Alumbrado: se habilitarán los medios para que
en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux,
así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.
5.5.7 Identificación de la instalación: en todos los
recintos de instalaciones de telecomunicación existirá
una placa de dimensiones mínimas de 200 × 200 mm
(ancho × alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca
el número de registro asignado por la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
El registro principal para TB + RDSI debe tener las
dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto
de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes,
teniendo en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total de los pares
de la red de distribución y que el de las regletas de
entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso
de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número
de PAU igual o menor que 10, en los que será, como
de salida. En cuanto a los registros principales para TLCA,
y SAFI, tendrán las dimensiones necesarias para albergar
los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan señal a los distintos usuarios.
Los registros principales de los distintos operadores
estarán dotados con los mecanismos adecuados de
seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de
En el caso de inmuebles de viviendas, la canalización
principal deberá ser rectilínea, fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los
cables necesarios para los servicios de telecomunicación
del inmueble. Cuando el número de usuarios (viviendas,
oficinas o locales comerciales) por planta sea superior
a 8, se dispondrá más de una distribución vertical, y
atenderá cada una de ellas a un número máximo de 8
usuarios por planta. En inmuebles con distribución en
varias verticales, cada vertical tendrá su canalización
principal independiente, y partirán todas ellas del registro
principal único tal y como se contempla en el apéndice 5
de estas especificaciones técnicas. Para una edificaciónBOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003o conjunto de edificios, con canalización principal compuesta de varias verticales, se garantizará la continuidad
de los servicios a todo el inmueble o conjunto, desde
la vertical que une directamente el RITI y el RITS.
En general, las canalizaciones principales deberán
unir los recintos superior e inferior. No obstante, en el
caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las
que se instale una ICT común para todas ellas y con
características constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas
inclinadas de teja, existencia de viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que
imposibiliten el acceso y la instalación de la canalización
principal de unión de los recintos, las canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no esté ubicado el RITS, finalizarán en el registro secundario de
la última planta según se contempla en el apéndice 6
de estas especificaciones técnicas. Podrán estar enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse
mediante tubos, galería vertical o canales, alojándose,
en estos dos últimos casos, en ellas exclusivamente
redes de telecomunicación. La canalización discurrirá
próxima al hueco de ascensores o escalera.
En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización
deberá ser lo más rectilínea posible y con capacidad
suficiente para alojar todos los cables necesarios para
los servicios de telecomunicación, que incluirá la ICT.
Cada canalización principal atenderá a un número de
viviendas similar al del caso anterior. Podrán estar
enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse
mediante tubos, canales o galerías, alojándose, en estos
dos últimos casos, en ellas exclusivamente redes de telecomunicación, y discurrirán, siempre que sea razonable,
por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles.
5.7.1 Canalización con tubos: su dimensionamiento
irá en función del número de viviendas, oficinas o locales
comerciales del inmueble (PAU) (nota 1). El número de
canalizaciones dependerá de la configuración de la
estructura propia de la edificación. Se realizará mediante
tubos de 50 mm de diámetro y de pared interior lisa.
El número de cables por tubo será tal que la suma de
las superficies de las secciones transversales de todos
ellos no superará el 40% de la superficie de la sección
transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo
será como sigue:
N.o de PAU
(nota 1)N.o de tubosHasta 1251 tubo RTV.
1 tubo de reserva.De 13 a 2061 tubo RTV.
2 tubos de reserva.De 21 a 3071 tubo RTV.
2 tubos de reserva.UtilizaciónN.o de PAU
(nota 1)Más de 3018489N.o de tubosUtilizaciónCálculo
* Cálculo específico: se
específico*
realizará en varias vertien el proyecto cales, o bien se proyecde ICT
tará en función de las
características constructivas del edificio y en
coordinación con el proyecto arquitectónico de
la obra, garantizando en
todo momento la capacidad mínima de:
1 tubo TLCA y SAFI por
cada 10 PAU (nota 1) o
fracción, con un mínimo 4.
1 tubo de reserva por cada
15 PAU (nota 1) o fracción, con un mínimo de 3.Los tramos horizontales de la canalización principal
que unen distintas verticales se dimensionarán con la
capacidad suficiente para alojar los cables necesarios
para los servicios que se distribuyan en función del número de PAU a conectar.
5.7.2 Canalización con canales o galerías: su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas o locales comerciales del inmueble [PAU (nota 1)],
con un compartimento independiente para cada servicio.
Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas
específicas de dimensionamiento de canales definidas
en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas,
siendo el número de cables y su dimensión el determinado en el proyecto de red del inmueble.
El valor de Sj (mm2) se determinará de acuerdo con
el diámetro de los cables multipares de la tabla del apartado 5.1 del anexo II.
En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se encintarán en grupos
de ocho como máximo, identificándolos convenientemente.
La canalización principal se instalará, siempre que
la edificación lo permita, en espacios previstos para el
paso de instalaciones de este tipo, como galerías de
servicio o pasos registrables en las zonas comunes del
Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con
el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en
los que en su interior se aloje algún elemento de
conexión, dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la propiedad del inmueble.
Se colocará un registro secundario en los siguientes
a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de inmuebles
de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las
viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán
disponer de espacios delimitados para cada uno de los
servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red
de RTV, así como las regletas que constituyen el punto18490Miércoles 14 mayo 2003de distribución de TB + RDSI y el paso de cables TLCA
y SAFI.
b) En cada cambio de dirección o bifurcación de
1.o) 450 × 450 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
En inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)
por planta igual o menor que tres, y hasta un total de
20 en la edificación.
por planta igual o menor que cuatro, y un número de
plantas igual o menor que cinco.
2.o) 500 × 700 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
comprendido entre 21 y 30.
menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones
establecidas en el apartado anterior en cuanto a número
de viviendas por planta o número de plantas.
3.o) 550 × 1.000 × 150 mm (altura × anchura × profundidad).
En inmuebles de pisos con número de PAU (nota 1)
mayor de 30.
4.o) Arquetas de 400 × 400 × 400 mm (altura × anchura × profundidad).
Si en algún registro secundario fuera preciso instalar
algún amplificador o igualador, se utilizarán registros
complementarios como los de los casos b) o c), sólo
para estos usos.
Los cambios de dirección con canales se harán
mediante los accesorios adecuados garantizando el radio
de curvatura necesario de los cables.
En los casos en que se utilicen un RITI situado en
la planta baja, o un RITS situado en la última planta
de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la
que se realicen las funciones de registro secundario de
planta desde donde saldrá la red de dispersión de los
distintos servicios hacia las viviendas y locales situados
en dichas plantas.
Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de
telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. El
apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de configuración
típica de una canalización secundaria. Esta canalización
puede materializarse mediante tubos o canales.
Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios
será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo
d)Uno para servicios de TB + RDSI.
Uno para servicios de TLCA y SAFI
Uno para servicios de RTV.
Uno de reserva.BOE núm. 115Su número para cada servicio y sus dimensiones mínimas se determinarán por separado de acuerdo con la
40Número de cables
de acometida interior
para TB + RDSI
De 1 parDe 2 pares1-5
13-181-5
12-16Número
de cables de acometidas de acometidas
de acometida de usuario
exterior para para TLCA
y SAFI
TB + RDSI2
8Si la canalización es mediante canales, en los tramos
comunitarios tendrá 4 espacios independientes con la
asignación antedicha y dimensionados según las reglas
establecidas en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas. En los tramos de acceso a las viviendas,
los espacios independientes serán los mismos que el
número de tubos en el caso de éstos y se dimensionarán
de acuerdo con las citadas reglas del apartado 5.4.1.
Cuando se precisen cables especiales para servicios
de acceso primario de RDSI, éstos se ubicarán por los
mismos conductos que la TB, y se contabilizarán como
tres cables de acometida interior adicionales por cada
usuario que tenga este servicio.
Para la distribución o acceso a las viviendas en inmuebles de pisos, se colocará en la derivación un registro
de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la vivienda 3 tubos
de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización:
Para el caso de inmuebles con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas
unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso
citado, por lo que las canalizaciones se establecerán
entre los registros secundario y de terminación de red
mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales
equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior.
Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que
la distancia entre dichos registros no supere los 15
metros; en caso contrario habrán de instalarse registros
de paso que faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.
Los registros de paso son cajas con entradas laterales
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que
se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para
entrada de conductos. Se definen tres tipos de las
siguientes dimensiones mínimas, número de entradas
mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas:
(altura × anchura × profundidad)Tipo A . . . . . . .
Tipo B . . . . . . .
Tipo C . . . . . . .360 × 360 × 120
100 × 100 × 40
100 × 160 × 40Diámetro
N.o de entradas
en cada lateral máximo del tubo
(mm)6
25Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de paso cada
15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de
interior de usuario y en los cambios de dirección de radio
inferior a 120 mm para viviendas ó 250 mm para oficinas. Estos registros de paso serán del tipo A para cana-BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003lizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo
B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de
usuario de TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones
interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.
Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa
grados entre dos registros de paso.
Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan
intercalados en la canalización secundaria, se ubicarán
en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima
al encuentro entre dos paramentos a una distancia mínima de 100 mm.
En canalizaciones secundarias mediante canales, los
registros de paso serán los correspondientes a las canales utilizadas.
Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina
y empotrados en la pared y en montaje superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior
de usuario que accedan a ellos. De manera opcional,
podrán ser integrados en un único cuadro. Estos registros, cuando sean independientes para cada servicio,
deberán tener tapa y unas dimensiones mínimas (altura × anchura × profundidad), en mm, de:
a) El de TB + RDSI: 100 × 170 × 40.
b) El de RTV será una caja o registro de 200 ×
× 300 × 60.
c) El de TLCA y SAFI será una caja o registro de
200 × 300 × 40.
Cuando dos servicios de los anteriormente descritos
se integren en un único registro, las medidas mínimas
serán de 300 × 400 × 60 mm, provisto de tapa. Cuando
los tres servicios anteriormente descritos se integren
en un único registro, las medidas mínimas serán de
300 × 500 × 60 mm, provisto de tapa.
Estos registros se instalarán a más de 200 mm y
menos de 2.300 mm del suelo
Los registros para RDSI, TLCA y RTV y SAFI dispondrán de toma de corriente o base de enchufe.
Estará realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante
tubos, éstos serán de material plástico, corrugados o
lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda,
y unirán los registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante al menos tres conductos de 20 mm de diámetro mínimo. El apéndice 7
recoge un ejemplo práctico de configuración típica de
una canalización interior de usuario.
Para el caso de TB + RDSI acceso básico, se deberá
tener en cuenta que se instalarán, como máximo, seis
cables por cada conducto de 20 mm, y se colocarán
conductos adicionales en la medida necesaria.
En el caso de que se realice mediante canales, éstas
serán de material plástico, en montaje superficial o enrasado, uniendo los registros de terminación de red con
los distintos registros de toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes que alojarán únicamente servicios de telecomunicación, uno para TB+RDSI,
otro para TLCA+SAFI y otro para RTV.
En aquellas estancias, excluidos baños y trasteros,
en las que no se instalen tomas de los servicios básicos
de telecomunicación, se dispondrá de una canalización
adecuada que permita el acceso a la conexión de al
menos uno de los citados servicios184915.13 Registros de toma.
Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros
deberán disponer para la fijación del elemento de
conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos
orificios para tornillos separados entre sí un mínimo
de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo
y 64 mm en cada lado exterior.
En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para
cada servicio: TB + RDSI acceso básico, TLCA y SAFI,
y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean
baños ni trasteros, con un mínimo de dos registros para
cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia
estarán próximos.
en las que no se instale BAT o toma, existirá un registro
de toma, no específicamente asignado a un servicio concreto, pero que podrá ser configurado posteriormente
por el usuario para disfrutar de aquel que considere más
En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para cada
servicio, y se fijará el número de registros definitivo en
el proyecto de ICT, en función de la superficie o de la
distribución por estancias.
Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones
(máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base
de enchufe.
Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en
cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá una
resistencia mínima de 5 kN. Deberán tener un grado
de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además,
dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para
tendido de cables en paredes opuestas a las entradas
de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN.
a) Practicando en el muro o pared de la fachada
un hueco de las dimensiones de profundidad indicadas
en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales
perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapia o puerta, con cierre de seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
En ambos casos los registros tendrán un grado de
protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un grado
IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes
los registros de acceso de características equivalentes
a los clasificados anteriormente, que cumplan con la
norma UNE EN 50298.
Serán de material plástico no propagador de la llama,
salvo en la canalización de enlace, en la que podrán
ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de
las canalizaciones externa, de enlace y principal serán
de pared interior lisa.
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía
para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios
de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía
será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá
permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización.18492Miércoles 14 mayo 2003Las características mínimas que deben reunir los
tubos son las siguientes:
Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterradoResistencia a la
impacto.» 1.250 N» 320 N» 450 N» 1 Joule
» 15 Joules
para R = 320 N
» 2 Joule
para R » 320 N
Temperatura de ins- -5 « T « 60 oC -5 « T « 60 oC -5 « T « 60 oC
talación y servicio.
Resistencia a la Protección inte- Protección inte- Protección intec o r r o s i ó n d e rior y exterior rior y exterior rior y exterior
Propiedades eléctri- Aislante.
Resistencia a la pro- No propagador. No propagador.
pagación de la
llama.CaracterísticasCanales/BandejasResistencia al impacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Media/ 2 Joules
Temperatura de instalación y servicio . —5 « T « 60 oC
Continuidad eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resistencia a la corrosión . . . . . . . . . . . . . . Protección interior
y exterior media
Resistencia a la propagación de la llama . No propagador
Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan la norma UNE EN 50085
y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537.
Se considerarán conformes los registros de enlace
de características equivalentes a los clasificados según
la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o
con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de
los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada
norma.UNE EN 501026.5 Registro principal.
Se considerarán conformes los registros principales
para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que
cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE
EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios
serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de protección será:» 2 JoulesSe presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE
EN 50086.
Los sistemas de conducción de cables tendrán como
características mínimas, para aplicaciones generales, las
indicadas en la tabla siguiente:UNE EN 60529BOE núm. 1151.a cifra
2.a cifra
IKInteriorExterior3
106.4 Armarios para recintos modulares.
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de
protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado
IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior,
e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE
EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación
suficiente debido a la existencia de elementos activos.UNE EN 60529
UNE EN 501021.a cifra
106.6 Registros secundarios.
Se podrán realizar bien practicando en el muro o
pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su parte más
alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar
perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará
una placa de material aislante (madera o plástico) para
sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados
asegurando un grado de protección IP- 3X, según
EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con
tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que
garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o
bien empotrando en el muro o montando en superficie,
una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá
un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un
grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado
en el exterior, el grado de protección será IP 55.10.
Se considerarán conformes los registros secundarios
de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con
la UNE 20451.
Si se materializan mediante cajas, se consideran
como conformes los productos de características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan
con la UNE 20451. Para el caso de los registros de
paso también se considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado
de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5,
según UNE EN 50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
El sistema general de tierra del inmueble debe tener
un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Z respecto de la tierra lejana.
El sistema de puesta a tierra en cada uno de los
recintos constará esencialmente de un anillo interior y
cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada,
al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida,
dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos.
Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones
adecuadas, estará conectado directamente al sistema
general de tierra del inmueble en uno o más puntos.
A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que
han de estar puestos a tierra regularmente.
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados
a las paredes de los recintos a una altura que permitaBOE núm. 115Miércoles 14 mayo 2003su inspección visual y la conexión de los equipos. El
anillo y el cable de conexión de la barra colectora al
terminal general de tierra del inmueble estarán formados
por conductores flexibles de cobre de un mínimo
de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán
unidos a la tierra local. Si en el inmueble existe más
de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.
Se supone que el inmueble cuenta con una red de
interconexión común, o general de equipotencialidad,
del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio
inmueble. Esa red estará también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demás componentes metálicos
7.3 Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones de
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en
los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le
asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo
que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus
cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la
Directiva sobre compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE). Para el cumplimiento de los requisitos
de esta directiva podrán utilizarse como referencia las
normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que18493proporcionan presunción de conformidad con los requisitos en ellas incluidos.
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación
y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios
se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo.
a) La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo,
de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para
b) Si las canalizaciones interiores se realizan con
canales para la distribución conjunta con otros servicios
que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos
se alojará en compartimentos diferentes.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación
de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá
tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE
EN 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a requisitos
de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto
en el apartado 8.4 de la Norma técnica de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
al servicio de telefonía disponible al público.
Nota 1: aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso
al usuario, en los apartados de este anexo en los que se incluye una referencia
a esta nota, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada
vivienda, oficina o local comercial.18494Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031849518496Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031849718498Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031849918500Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115BOE núm. 115Miércoles 14 mayo 20031850118502Miércoles 14 mayo 2003BOE núm. 115All pages:123456789101112131415161718242526272829303132333435InfoSaveLikeShareDownloadMoreICT completa Published on Mar 14, 2011 Normativa completa de la ICTmoisespdFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 60
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo
31
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo
149
 Real Decreto 

Artículo 5
 artículo 5

Real Decreto 
 artículo 9

Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 9
 Real Decreto

 artículo 4
 Real Decreto

 Real Decreto 
 artículo 8

artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 74
 artículo 38
 artículo 14
 resolución

 artículo 80
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 37
 artículo 15
 artículo 60
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto