Source: https://es.scribd.com/doc/255801226/DB-SUA-19febrero2010-Comentarios-18diciembre2013
Timestamp: 2019-07-19 06:11:37+00:00

Document:
guardarGuardar DB SUA 19febrero2010 Comentarios 18diciembre2013 para más tarde
Secretara de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Direccin General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Seguridad de utilizacin y
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de cadas
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacin
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupacin
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehculos en
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accin del rayo
Documento Bsico SUA Seguridad de utilizacin y accesibilidad con comentarios
El articulado de este documento bsico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes disposiciones:
Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007)
Correccin de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25enero-2008)
Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009)
Correccin de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23septiembre-2009)
Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010)
Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)
Conforme a lo establecido en el artculo 35.g) de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, la Direccin General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo ha respondido a numerosas consultas relacionadas
con la interpretacin y aplicacin del Documento Bsico DB SUA del Cdigo Tcnico de
Esta versin del DB SUA incorpora, junto al texto articulado del DB, los principales comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacin resultado de dichas consultas, de los
cuales se han publicado las siguientes versiones anteriores:
Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacin
Los comentarios que ya existan en versiones anteriores figuran con este tipo de letra, con esta sangra y con
una lnea vertical fina en el margen izquierdo.
Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacin que se incorporan o modifican significativamente en
esta actualizacin figuran con una doble lnea vertical en el margen izquierdo.
Este Documento Bsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias bsicas de seguridad de utilizacin y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bsicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacin de cada Seccin supone el
cumplimiento de la exigencia bsica correspondiente. La correcta aplicacin del conjunto del DB supone
que se satisface el requisito bsico "Seguridad de utilizacin y accesibilidad.
Tanto el objetivo del requisito bsico "Seguridad de utilizacin y accesibilidad", como las exigencias bsicas se establecen en el artculo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artculo 12. Exigencias bsicas de seguridad de utilizacin y accesibilidad (SUA)
El objetivo del requisito bsico "Seguridad de utilizacin y accesibilidad" consiste en reducir a lmites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daos inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las caractersticas de su proyecto, construccin, uso y mantenimiento, as
como en facilitar el acceso y la utilizacin no discriminatoria, independiente y segura de los mismos
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarn, construirn, mantendrn y utilizarn de
forma que se cumplan las exigencias bsicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Bsico DB-SUA Seguridad de utilizacin y accesibilidad especfica parmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccin de las exigencias bsicas y la superacin de los niveles mnimos de calidad propios del requisito bsico de seguridad de utilizacin y
12.1. Exigencia bsica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de cadas
Se limitar el riesgo de que los usuarios sufran cadas, para lo cual los suelos sern adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitar el
riesgo de cadas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitndose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia bsica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
practicables del edificio.
12. 3. Exigencia bsica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitar el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4. Exigencia bsica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacin inadecuada
Se limitar el riesgo de daos a las personas como consecuencia de una iluminacin inadecuada en
zonas de circulacin de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia bsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacin
Se limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupacin facilitando la circulacin de las personas y la sectorizacin con elementos de proteccin y contencin en previsin del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia bsica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitar el riesgo de cadas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depsitos, pozos y simi-
lares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia bsica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehculos en movimiento
Se limitar el riesgo causado por vehculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sealizacin y proteccin de las zonas de circulacin rodada y de las personas.
12.8. Exigencia bsica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accin del rayo
Se limitar el riesgo de electrocucin y de incendio causado por la accin del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccin contra el rayo.
12.9. Exigencia bsica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitar el acceso y la utilizacin no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
El mbito de aplicacin de este DB es el que se establece con carcter general para el conjunto del CTE
en el artculo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere nicamente a las exigencias bsicas relacionadas
con el requisito bsico "Seguridad de utilizacin y accesibilidad". Tambin deben cumplirse las exigencias bsicas de los dems requisitos bsicos, lo que se posibilita mediante la aplicacin del DB correspondiente a cada uno de ellos.
La proteccin frente a los riesgos especficos de:
las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones,
los elementos para el pblico singulares y caractersticos de las infraestructuras del transporte, tales
como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
as como las condiciones de accesibilidad en estos ltimos elementos, se regulan en su reglamentacin
Aplicacin del DB SUA a escaleras mecnicas, ascensores accesibles, plataformas elevadoras verticales, etc.
Las condiciones para las escaleras mecnicas, los ascensores accesibles, las plataformas elevadoras verticales, etc., dado que se trata de productos industriales con normativa y reglamentacin especfica muy completa, se encuentran definidas en su propia reglamentacin. Este DB puede establecer alguna medida adicional
cuando se considere necesaria.
En el caso de las escaleras mecnicas, si bien la escalera en s (peldaos, sistemas de seguridad, etc.) debe
cumplir las condiciones establecidas en su propia reglamentacin de seguridad, se deben tener adems en
cuenta los riesgos relacionados con el emplazamiento de dicha escalera en una zona concreta del edificio.
Por lo tanto, para desniveles superiores a 6 m es exigible una barrera de proteccin de 110 cm.
Aplicacin del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccin, reparaciones,
Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso est reservado a personal especializado de mantenimiento, inspeccin, reparacin, etc. ya que dichas personas no se consideran
usuarios del edificio, que son los contemplados en el objeto del requisito bsico Seguridad de utilizacin y
accesibilidad. Dichos elementos deben cumplir la reglamentacin de seguridad en el trabajo que en cada caso les sea aplicable.
El tercer guin se refiere, por ejemplo, a escalas fijas, tipo barco o desplegables, etc., fosos de ascensor; cubiertas no utilizables por los usuarios del edificio, plataformas para antenas, mstiles, chimeneas, etc.
Conforme a ello, en las cubiertas a las que nicamente deba acceder personal especializado para su inspeccin y mantenimiento no son exigibles barreras de proteccin en sus bordes conforme a SUA 1-3.
Elementos para el pblico singulares y caractersticos de las infraestructuras del transporte
El cuarto guin se refiere a riesgos y a condiciones de accesibilidad vinculados a elementos realmente especficos de las infraestructuras del transporte, tales como los que se citan, pero no a una escalera o a cualquier
otro elemento de dichas infraestructuras en nada diferente al de cualquier otro edificio y al cual se le deben
aplicar por tanto las condiciones del DB SUA.
Cuando a juicio de la autoridad de control quede suficientemente justificado que la presencia de determinado
tipo de usuarios (personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, usuarios de silla de
ruedas, nios, etc.) no es previsible en una zona determinada, se puede considerar innecesario aplicar aquellas condiciones establecidas en el DB SUA especficamente dirigidas a ese tipo de usuarios.
Por ejemplo, se puede considerar no previsible la presencia de usuarios de silla de ruedas en aquellas plantas de hotel en las que nicamente haya habitaciones de alojamiento y ninguna de ellas sea un alojamiento
accesible. En tal caso, en la documentacin final de la obra debera quedar constancia, con el fin de que el titular de la actividad adopte las medidas oportunas.
Aplicacin del DB SUA a edificios de uso industrial
En prcticamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre zonas de actividad propiamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas, vestuarios, comedor, descanso, etc.
En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar las condiciones que se establecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las zonas de actividad industrial se debe aplicar la reglamentacin de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo.
Como en el conjunto del CTE, el mbito de aplicacin de este DB son las obras de edificacin. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificacin. Conforme al artculo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin (LOE), se consideran comprendidas en la edificacin sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, as como los elementos de urbanizacin que permanezcan adscritos
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios sern igualmente aplicables a los establecimientos.
Criterios generales de aplicacin
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB (1), en cuyo caso deber seguirse el procedimiento establecido en el artculo 5 del CTE, y deber documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias bsicas. Cuando la aplicacin de las condiciones de este DB en obras en
edificios existentes no sea tcnica o econmicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de proteccin, se podrn aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuacin
posible a dichas condiciones. En la documentacin final de la obra deber quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuacin alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
Esta condicin se ha hecho extensiva al conjunto del CTE y de sus requisitos bsicos mediante la modificacin del artculo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas en el punto 3 de su artculo 1.
Adecuacin de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del DB SUA
Los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA antes
del 4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables, conforme a la disposicin adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin social.
Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuacin al DB
Lo que establece este apartado implica, junto con el punto 3 del artculo 2 de la parte I del CTE, que en obras
en edificios existentes en las que se den las limitaciones (restricciones) que se citan, no se incumple el CTE si
se aplican soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de control edificatorio, el mayor grado
de adecuacin efectiva global posible de las condiciones reguladas en este DB.
En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilizacin de elementos y dispositivos
mecnicos capaces de cumplir la misma funcin.
La adecuacin a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la necesaria contribucin de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por
ejemplo, podra ser el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no accesible para usuarios de
silla de ruedas, en la que dotar a dicho aseo de las condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no
aportara ninguna mejora efectiva.
Plataformas elevadoras verticales y salvaescaleras
Respecto a la nota 1 de este apartado, el uso de plataformas elevadoras queda condicionado a que se trate
de intervenciones en edificios existentes, y siempre que la instalacin de ascensor o rampa accesible (cuando
sea exigible segn la seccin SUA 9) sea inadecuado o inviable.
La instalacin de plataformas salvaescaleras tiene como condicin que en su posicin de uso no impidan la
utilizacin segura de la escalera por personas a pie, que en su posicin plegada, no reduzcan ni la anchura
mnima exigible ni la de clculo de los elementos de evacuacin (pasillos, escaleras, etc.) y que se pongan
los medios humanos o tcnicos necesarios para asegurar que en caso de emergencia no se entorpezca la
Documento de apoyo sobre elementos y dispositivos mecnicos
El DA DB-SUA / 2 define las prestaciones de los dispositivos mecnicos, ascensores accesibles, plataformas
elevadoras verticales y plataformas salvaescaleras.
Cuando se cita una disposicin reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
versin vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNEEN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versin que se indica, aun cuando exista una versin posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unin Europea en el marco de la aplicacin de la
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccin, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la
versin de dicha referencia.
Conforme a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se entienden como disposiciones reglamentarias las disposiciones dictadas por la Administracin pblica que se sitan en el ordenamiento jurdico con
un rango formal inferior a la ley, tales como el REBT, RITE, Real Decreto 486/1997, etc.
Se entienden como normas aquellas especificaciones tcnicas aprobadas por organismos reconocidos de
actividad normativa cuya observancia no es obligatoria, tales como las normas UNE, UNE-EN, ISO, etc.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacin:
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de
este DB debern cumplir, salvo indicacin en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que
mejor puedan asimilarse.
Clasificacin de usos en el DB SUA
El DB SUA utiliza tres criterios diferentes y no excluyentes de clasificacin de los usos:
Segn la actividad. Se aplica a edificios, a establecimientos o a zonas, por tanto es la ms global. Son los
usos Residencial Vivienda, Residencial Pblico, Pblica Concurrencia, Comercial, Sanitario, etc.
Segn nmero y tipo de usuarios. Slo se aplica a zonas o elementos. Cualquier zona, que siempre es de
un uso segn la actividad, es adems de uso general o bien de uso restringido.
Segn su disponibilidad por el pblico y su familiaridad con el edificio. En principio cabe decir que es una
clasificacin aplicable a zonas de los edificios. Pero mientras que no abundan los edificios totalmente de
uso pblico, ya que siempre suele haber algunas zonas de uso privado, s hay edificios que son en su totalidad de uso privado, como es el caso de muchos edificios de uso Residencial Vivienda (otros en cambio
tienen locales o establecimientos de uso pblico) o de uso Administrativo no abiertos al pblico.
Es importante no confundir zonas de uso privado con zonas de uso restringido o con uso Residencial Vivienda.
En relacin con lo arriba indicado, los elementos de evacuacin que se utilicen nicamente en caso de emergencia tienen el carcter de uso pblico o privado, general o restringido que tenga la zona a la que sirven.
Asimilacin a ms de un uso de los contemplados en el DB SUA
Cuando los diferentes aspectos de riesgo de una determinada actividad sean asimilables a diferentes usos de
los contemplados en el DB SUA (los definidos en el Anejo SUA A) es posible aplicar en cada aspecto las
condiciones reglamentarias del uso al cual dicho aspecto se puede asimilar, siempre que se justifique adecuadamente en base a un anlisis de los riesgos especficos de la actividad en cuestin.
El anlisis de las particularidades de cada actividad y la decisin acerca de cual sea la asimilacin o asimilaciones ms adecuadas, corresponde al autor del proyecto. La decisin acerca de la validez de lo anterior corresponde a la autoridad de control edificatorio.
En los establecimientos para actividades profesionales tales como despachos de abogados, oficinas tcnicas,
notaras, consultas de mdicos, dentistas, centros docentes, academias, etc., los despachos en s siempre se
consideran zona de uso privado. El resto de las zonas se consideran uso pblico o privado en funcin de si al
establecimiento o a la zona en cuestin tiene acceso o no el pblico.
A estos efectos se considera que aquellos establecimientos que sean de "pequea entidad" en los que las
personas acuden citadas de forma personalizada y en un nmero limitado (se puede considerar razonable es2
tablecer dicho lmite en 100 m de superficie til y en 10 personas de ocupacin) no estn abiertos al pblico, por lo que todas sus zonas se consideran de uso privado y pueden asimilarse, en el caso de que no lo
sean, al uso Administrativo.
Hay que tener en cuenta que el hecho de asimilar estos espacios a uso privado no implica que puedan ser no
accesibles por no considerarse de uso pblico, sino que las condiciones de accesibilidad aplicables a estos
espacios y sus elementos son las propias de uso privado, es decir las relacionadas con un entorno conocido
por el usuario. Vase tambin el comentario al punto 2 del apartado SUA 9-1.1.2 Accesibilidad en establecimientos.
Cuando un cambio de uso afecte nicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliacin a un edificio existente, este DB deber aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible
segn la Seccin SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la va pblica.
Cambio de uso caracterstico de un edificio o establecimiento
Conforme al artculo 2, punto 5 de la Parte I del CTE, cuando se cambie el uso caracterstico de un edificio o
de un establecimiento, este debe adecuarse a las condiciones de este DB, aun cuando no estuviera previsto
realizar obras. Cuando no se cambie el uso caracterstico dicha adecuacin puede limitarse a los elementos
afectados por las obras.
Cabe entender que el uso caracterstico de un edificio o establecimiento a efectos, no de todo el CTE, sino de
un determinado DB del CTE, es aquel que, por ser el principal o dominante, caracteriza a dicho edificio o establecimiento a efectos de dicho DB.
Los nicos DBs que establecen expresamente los usos caractersticos que consideran y que los definen en
sus anejos de terminologa son el DB SI y el DB SUA. Conforme a dichas definiciones, por ejemplo, un establecimiento que pasa de ser una zapatera a ser una papelera no cambia su uso caracterstico, el cual sigue
siendo Comercial. En cambio, una zapatera que pasa a ser un bar cambia su uso caracterstico de Comercial
a Pblica Concurrencia, teniendo en cuenta para ello la definicin del este ltimo contenida en el DB SUA, ya
que la contenida en el DB SI fue anulada mediante sentencia del Tribunal Supremo de 4/5/2010 (BOE
30/7/2010).
Uso y cambio de uso a efectos del DB SUA
La aplicacin del DB SUA es funcin de los usos caractersticos que se establece en el mismo, no de los que
se establecen en otros DB del CTE o en otras reglamentaciones u ordenanzas, aun cuando las denominaciones de los usos coincidan.
Por ejemplo, en un cambio de actividad de un edificio o un establecimiento puede ocurrir:
que no se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en cuyo caso debe considerarse como
una reforma y aplicarse el DB a los elementos afectados
que se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en cuyo caso habr que cumplir las condiciones de cambio de uso, parcial o caracterstico segn el caso, incluso aunque no estuviera prevista la
realizacin de obras.
Accesibilidad a local sin uso previo en edificio existente
Un local sin ningn uso previo en un edificio existente viene a ser, a efectos del CTE, una obra inacabada. El
proyecto y obra de terminacin de dicho local para un uso determinado debe cumplir (al margen de cmo se
denomine la licencia correspondiente, desde la ptica municipal) todas las exigencias del CTE vigentes en el
momento de solicitar licencia para dicha obra (no para la obra inicial), incluidas las de seguridad de utilizacin
y accesibilidad, particularizadas para el uso en cuestin.
Adems hay que tener en cuenta que, aunque se trate de un establecimiento nuevo, puede estar integrado en
un edificio existente, el cual impone al establecimiento unas condiciones de contorno, principalmente de acceso, cuya dificultad de modificacin o adaptacin debera ser tenida en cuenta por la autoridad de control a
la hora de aplicar el DB SUA con un razonable grado de flexibilidad. Dicha flexibilidad est reconocida expresamente en el primer prrafo de este apartado en trminos genricos, aunque lgicamente corresponde a la
autoridad de control su concrecin para las caractersticas particulares de cada caso.
Si bien esta flexibilidad puede ser razonable en un edificio construido con anterioridad a la aprobacin del DB
SUA, no lo es en el caso de un edificio construido posteriormente a ste. Por ello, en este ltimo caso, no es
admisible que en un establecimiento, aunque se deje sin actividad, no se prevea la adecuacin final a las
condiciones del DB SUA, bien adecundolo ya de inicio, o bien haciendo posible su adecuacin posterior con
medidas tanto econmica como tcnicamente viables, puesto que las condiciones de accesibilidad exigibles
al establecimiento son conocidas de antemano.
Por otra parte, no parece justificable que el grado de flexibilidad que se aplique al primer uso de un establecimiento nuevo en un local existente desde hace tiempo sea mayor, slo por el paso del tiempo, que el que se
la aplicara al mismo local si hubiese estado en uso durante ese tiempo y en la actualidad cambiase dicho
Aplicacin del DB SUA a cambios de actividad, a cambios de titularidad y a legalizaciones
La competencia para regular los cambios de actividad, los cambios de titularidad y las legalizaciones es de
los ayuntamientos, por lo que corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicacin del CTE a dichos
procesos. No obstante, cuando un cambio de actividad vaya acompaado de una obra de reforma o de un
cambio del uso caracterstico se debe aplicar el CTE en la forma establecida en este.
Transformacin en viviendas de una planta bajo cubierta
Una obra de reforma para implantar viviendas nuevas en un espacio bajo cubierta destinado inicialmente a
otro fin, por ejemplo trasteros, tiene la consideracin de obra de ampliacin y conforme al punto 2 de este
apartado, las nuevas viviendas deben disponer de al menos un itinerario accesible que las comunique con la
va pblica, siempre que sea exigible segn SUA 9. Es decir, siempre que el bajo cubierta est en la planta
cuarta o superior o siempre que tras la obra el edificio pase a tener ms de 12 viviendas en plantas distintas a
la de acceso.
Dado que a dicha obra tambin se le deber aplicar el DB SI y que con ella el edificio aumenta su altura de
evacuacin, el edificio deber adecuarse en todas aquellas condiciones del DB SI asociadas a la nueva altura.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacin a las condiciones de seguridad de utilizacin y accesibilidad establecidas en este DB.
Alcance de la aplicacin del DB SUA en intervenciones en las que se mantenga el uso.
Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervencin en la que se mantenga el uso suponga la total adecuacin del edificio al DB (lo que en muchos casos sera imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la intervencin y el grado de mejora de las condiciones de seguridad de
utilizacin y accesibilidad que se lleve a cabo.
En este sentido, por ejemplo, en el caso de exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas para las
barandillas, no es lo mismo una obra de reforma de alcance limitado que no contemple modificar dichas barandillas, que una obra de rehabilitacin integral que en la prctica supone hacer un edificio nuevo totalmente
adecuado a la reglamentacin actual, pero con la salvedad de que la no modificacin de las fachadas (barandillas incluidas) viene impuesta por la proteccin de las mismas.
En el segundo caso se considera que la proteccin de las fachadas no es argumento suficiente para mantener condiciones graves de inseguridad y que sera necesario buscar la forma de compatibilizar dicha proteccin con la necesidad de mejorar dichas condiciones en la mayor medida posible.
La decisin final acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y el grado de mejora son razonablemente suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio.
Elementos modificados, elementos afectados y adecuacin efectiva
El punto 3 establece condiciones para los elementos o productos que se modifiquen sustancialmente, sustituyan a uno existente o se incorporen nuevos, as como para aquellos que, aun no estando prevista su adecuacin, vean modificadas las exigencias que tienen que cumplir como consecuencia de la intervencin. En este
caso, deberan cumplir las prestaciones que aportan individualmente, a menos que su aportacin sea muy reducida o irrelevante. Por ejemplo:
La sustitucin o incorporacin de un vidrio con riesgo de impacto segn SUA 2-1.3 debe hacerse atendiendo a la exigencia de resistencia a impacto de vidrios.
En el caso de la sustitucin de una baldosa, aunque existe la exigencia de resbalacidad, la contribucin
de una nica baldosa al riesgo de deslizamiento es tan reducida que no sera necesario el cumplimiento
de esta exigencia, considerndose esta obra como de simple mantenimiento.
En el caso de la reforma de un edificio o establecimiento en la que se vaya a modificar el aseo pero en la
que no estn previstas obras en el acceso y ste no sea accesible, la adaptacin del aseo para usuarios
de silla de ruedas no supondra una mejora efectiva, por lo que no sera exigible. No obstante, conviene
tener en cuenta que antes del 4 de diciembre de 2017 deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA aquellos edificios susceptibles de ajustes razonables.
La reforma de un espacio en la que se ample el desnivel respecto al existente, puede exigir adecuar la altura de la barrera de proteccin por tratarse de un elemento que, aunque no se tena previsto modificar,
ha visto afectadas sus exigencias por la intervencin.
El cambio del carcter de una zona de un establecimiento de uso privado a uso pblico, incluso cuando
se pudiese llevar a cabo sin necesidad de realizar ninguna obra, puede obligar a disponer de al menos un
itinerario accesible desde la va pblica hasta dicha zona, as como a reformar aquellos elementos cuyas
caractersticas para uso pblico deban ser ms exigentes conforme al DB SUA como por ejemplo:
- Contrahuellas de los peldaos,
- Altura salvada por los tramos de escalera,
- Sealizacin de elementos accesibles, etc.
Renovacin de ascensores en edificios existentes
Conforme a lo que establece el punto 3, una obra de renovacin total de los ascensores de un edificio existente es una intervencin que, por su importancia, debe alcanzar el mayor grado de adecuacin efectiva de
dichos ascensores a las condiciones que establece este DB SUA que sea tcnica y econmicamente compatible con el alcance de la obra.
Por ello, al menos un ascensor se debe sustituir por uno accesible en la medida en que sea tcnica y econmicamente viable, cuando sea exigible segn SUA 9.
En el caso de edificios de vivienda, conviene adems tener en cuenta a este respecto:
Que las comunidades estn obligadas a llevar a cabo las obras que sean necesarias para facilitar el uso
adecuado de los elementos comunes del edificio a los usuarios del mismo con discapacidad o mayores de
70 aos, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas pblicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes (artculo
10, apartado b), de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal).
Que los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA
antes del 4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables (disposicin
adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013).
Aunque la adecuacin de los itinerarios en las plantas (fundamentalmente las relacionadas con los recorridos
entre las viviendas y la va pblica) no sera exigible tras la incorporacin de un ascensor para la mejora de la
accesibilidad entre plantas, hay que tener en cuenta que tambin dicha adecuacin se debera llevar a cabo
conforme al segundo guin anterior.
En todo caso, las obras de reforma no podrn menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacin y accesibilidad preexistentes, cuando stas sean menos estrictas que las contempladas en este
Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA
La aplicacin de los procedimientos de este DB se llevar a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucin de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los artculos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.
A efectos de aplicacin de este DB, los trminos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este
DB, cuando se trate de trminos relacionados nicamente con el requisito bsico "Seguridad de utilizacin y accesibilidad", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean trminos de uso comn en el conjunto del Cdigo.
Seccin SUA 1 Seguridad frente al riesgo de cadas
3.1 Proteccin de los desniveles
3.2 Caractersticas de las barreras de proteccin
4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderos y tribunas
Seccin SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1.3 Impacto con elementos frgiles
Seccin SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Seccin SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacin inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulacin
2.1 Dotacin
2.2 Posicin y caractersticas de las luminarias
2.3 Caractersticas de la instalacin
2.4 Iluminacin de las seales de seguridad
Seccin SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
Condiciones de los graderos para espectadores de pie
Seccin SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1.1 Barreras de proteccin
1.2 Caractersticas del vaso de la piscina
Pozos y depsitos
Seccin SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehculos en movimiento
Proteccin de recorridos peatonales
Seccin SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accin del rayo
Tipo de instalacin exigido
Seccin SUA 9 Accesibilidad
1.2 Dotacin de elementos accesibles
Condiciones y caractersticas de la informacin y sealizacin para la accesibilidad
Caractersticas de las instalaciones de proteccin frente al rayo
Normas relacionadas con la aplicacin del DB SUA
Seccin SUA 1
Seguridad frente al riesgo de cadas
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial
Pblico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pblica Concurrencia, excluidas las zonas
de ocupacin nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrn una clase adecuada conforme al
punto 3 de este apartado.
Las zonas de ocupacin nula a las que se refiere este apartado son aquellas que responden a la definicin de
zonas de ocupacin nula del DB SI, independientemente de si tienen una ocupacin asignada en la tabla 2.1
(densidades de ocupacin de la Seccin SI 3 del DB SI), es decir, se trata de zonas en las que la presencia
de personas sea ocasional o relacionadas con el mantenimiento.
Por lo que los suelos de los aseos que sirvan a estas zonas no son de uso ocasional y por lo tanto tienen que
cumplir estas condiciones.
Los suelos se clasifican, en funcin de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 Clasificacin de los suelos segn su resbaladicidad
15 < Rd 35
35< Rd 45
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del pndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada ser representativa de las condiciones ms desfavorables de resbaladicidad.
El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor USRV descrito en la norma UNE-ENV 12633:2003.
Con independencia de clasificaciones especficas de producto, aunque stas estn relacionadas con la resbaladicidad, siempre se debe comprobar que la clase de los suelos exigida en la tabla 1.2 en funcin de su localizacin se ha obtenido conforme a la norma UNE-ENV 12633.
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mnimo, en funcin de su localizacin.
Dicha clase se mantendr durante la vida til del pavimento.
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcin de su localizacin
Localizacin y caractersticas del suelo
Zonas interiores hmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1),
terrazas cubiertas, vestuarios, baos, aseos, cocinas, etc.
En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
Zonas hmedas en entradas
La condicin exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo proporcionar una zona de transicin
entre la zona exterior hmeda y la zona interior seca en la que la suela del calzado pierda humedad de forma
progresiva. Esto puede conseguirse:
Mediante una zona en el interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la entrada
con un suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores hmedas.
Mediante un elemento tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la dimensin del
elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran en contacto con el
elemento, siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se puede considerar que una
dimensin de 2 m en el sentido de la marcha es suficiente para cubrir cualquier tipo de trnsito. Como solucin alternativa, se puede reducir esta dimensin si el diseo de la entrada reduce la longitud del paso,
como por ejemplo, cuando se entra a travs de puertas giratorias o de puertas situadas en mitad de un
Si se utilizan bandas antideslizantes, tanto adheridas como de cambio de rugosidad/textura del material, en
lugar de un material continuo que cumpla la exigencia de resbaladicidad correspondiente, estas bandas requieren un emplazamiento regular para ser efectivas que asegure el contacto del pie en cualquier direccin:
En escaleras se considera suficiente una banda de 3 a 5 cm de anchura en el borde exterior de cada huella
En un pavimento continuo se considera suficiente bandas perpendiculares a la direccin de la marcha separadas no ms de 10 cm entre ellas.
Acceso directo a zonas de uso restringido
La nota 1 de la tabla 1.2 no excepta la aplicacin de condiciones de resbaladicidad a las entradas a los edificios desde el espacio exterior, sino que de lo que excepta a dichas entradas es de la consideracin de zonas interiores hmedas.
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de cadas como consecuencia de traspis o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendr juntas que presenten un resalto de ms de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequea dimensin (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento ms de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfrentadas al sentido de circulacin de las personas no debe formar un ngulo con el pavimento que exceda de 45.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolvern con una pendiente que no exceda del
El objetivo de esta condicin es limitar tropiezos, pero si adems es exigible que el desnivel sea accesible por
estar situado en un itinerario accesible una pendiente del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben
cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1conforme a
las cuales para tramos inferiores a 3 m la pendiente debe ser como mximo del 10%.
Como excepcin a lo anterior, en los accesos a los edificios o establecimientos, as como en los accesos a terrazas en viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, se puede admitir desniveles que no excedan
de 5 cm salvados con una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solucin puede limitar la entrada de agua de lluvia en la edificacin y, por tanto, limitar posibles resbalones y cadas.
Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehculos
Como excepcin al punto b), se puede admitir que las puertas peatonales incorporadas en portones industriales y para garajes (ver comentario al apartado SUA 7-2 punto 2) tengan un bastidor inferior necesario para
garantizar la solidez del portn, ya que la presencia del portn resulta suficiente para que el usuario sea consciente de la existencia de este obstculo. En el caso de que el itinerario deba ser accesible, la solucin de
puerta incluida en el portn no sera vlida si el resultado final no permite su uso por usuarios de silla de ruedas.
En zonas para circulacin de personas, el suelo no presentar perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de dimetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacin, tendrn una altura de 80 cm como mnimo.
En zonas de circulacin no se podr disponer un escaln aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes.
En estos casos, si la zona de circulacin incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrn
disponerse en el mismo.
El punto c) de este apartado permite la existencia de uno o dos peldaos aislados en los accesos de los edificios con el objetivo de limitar la entrada de agua o de resolver el desnivel con la calle. Por ello, dichos peldaos deben estar situados en la lnea de fachada, donde el riesgo de tropiezo es menor debido a que, por ser
su ubicacin habitual, es donde los ocupantes esperan que estn.
Proteccin de los desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de cada, existirn barreras de proteccin en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicin constructiva haga muy improbable la cada o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
Disposiciones constructivas que hacen muy improbable la cada
Las disposiciones constructivas que hacen muy improbable la cada que se mencionan en este apartado podran ser, por ejemplo, zonas ajardinadas o lminas de agua de suficiente dimensin como para asegurar que
ante un comportamiento normal de los usuarios (tratndose de elementos no previstos para caminar sobre
ellos) el riesgo de cada es suficientemente bajo. Este tipo de soluciones no podran aplicarse en aquellos
usos mencionados en el apartado SUA 1-3.2.3 prrafo 1, en los que se sea previsible la presencia de nios
sin vigilancia continua.
Conviene recordar que este tipo de soluciones tienen que disponer de sealizacin que permita su percepcin por personas con discapacidad visual cuando el elemento no sea fcilmente perceptible.
Graderos en descenso desde una zona de circulacin
Cuando se disponga un gradero en descenso desde una zona de circulacin aunque el desnivel de la primera grada sea inferior a 55 cm ser necesario disponer barrera de proteccin a menos que la superficie inferior
de ese primer desnivel tenga una profundidad suficiente para que no exista el riesgo de que una persona que
caiga accidentalmente desde la zona de circulacin vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m)
Puesto que las escaleras son un medio para salvar un desnivel, no se les aplica la condicin establecida en el
Barreras incompatibles con el uso previsto
Aquellas zonas de los edificios en las que se desarrollen determinadas actividades incompatibles con la disposicin de barreras de proteccin de los desniveles, tales como escenarios, estrados, plataformas de carga
y descarga, etc., no precisan disponer de proteccin atendiendo a la incompatibilidad con su uso especfico y
reservado a personal que conozca dicho riesgo y a las precauciones que deban tenerse en cuenta por este
En las zonas de uso pblico se facilitar la percepcin de las diferencias de nivel que no excedan de
55 cm y que sean susceptibles de causar cadas, mediante diferenciacin visual y tctil. La diferenciacin comenzar a 25 cm del borde, como mnimo.
Caractersticas de las barreras de proteccin
Las barreras de proteccin tendrn, como mnimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendr una altura de 0,90 m, como
mnimo (vase figura 3.1).
La altura se medir verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la lnea
de inclinacin definida por los vrtices de los peldaos, hasta el lmite superior de la barrera.
Figura 3.1 Barreras de proteccin en ventanas
Banco como barrera de proteccin
En el caso de bancos (conviene tener presente que su "uso previsto" es sentarse y no estar de pie encima de
l) es evidente el riesgo real de cada por detrs cuando no tiene respaldo, por lo que cuando la altura de dicha cada desde el nivel del banco exceda de 1,50 m se debera disponer respaldo, a menos que la profundidad del asiento sea suficiente (por ejemplo, 1 m) para evitar cadas accidentales.
Cuando adems sea previsible la presencia de nios, cabe esperar usos imprevistos por parte de stos, por
lo que siempre debera disponerse barrera de proteccin conforme a SUA 1-3.2, considerando el asiento del
banco como superficie de apoyo.
Barrera de proteccin en escaleras mecnicas
En cuanto a la altura de la barrera de proteccin de las escaleras mecnicas vase el comentario a la Seccin Introduccin, apartado II mbito de aplicacin.
Las barreras de proteccin tendrn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Bsico SE-AE, en funcin de la zona en
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, as como en
las zonas de uso pblico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pblica Concurrencia,
las barreras de proteccin, incluidas las de las escaleras y rampas, estarn diseadas de forma que:
a) No puedan ser fcilmente escaladas por los nios, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la lnea de inclinacin de una escalera no existirn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con ms de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirn salientes
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con ms de 15 cm de fondo.
Escalabilidad de las barreras de proteccin
El riesgo considerado es la posibilidad de que nios menores de 6 aos puedan escalar la barandilla y caer al
otro lado. Estas medidas deben aplicarse all donde sea previsible la presencia de nios menores de 6 aos
sin un control continuo. En este sentido, es evidente que las viviendas o las escuelas infantiles son zonas de
riesgo, as como las zonas pblicas de los usos Comercial y Pblica Concurrencia. Aunque la presencia de
nios puede darse en casi cualquier uso, es previsible un mayor control de ellos en zonas no destinadas a
ellos como pueden ser oficinas, hospitales, etc.
Las anteriores condiciones son igualmente aplicables a aquellos elementos fijos previstos en el proyecto que,
aunque no formen parte de la barrera de proteccin propiamente dicha, tengan un grado tal de proximidad a
ella que supongan el mismo riesgo de escalabilidad que si formasen parte de la barrera, como es el caso de
algunos tipos de radiadores, fancoils, etc.
Las anteriores condiciones suponen una altura normal de la barrera de proteccin. El parmetro crtico es la
distancia entre los puntos de apoyo y el borde superior de la barrera, por lo que si la altura de la barrera es
superior a lo exigido podran plantearse soluciones que supongan la misma proteccin frente a la cada aunque tengan puntos de apoyo en las zonas indicadas.
Elementos prximos a la barrera
Para que un elemento fijo prximo a la barrera (por ejemplo los que estn situados a menos de 50 cm), como
un radiador, no se considere escalable, no debe tener puntos de apoyo entre 30 y 50 cm ni superficies horizontales de apoyo de ms de 15 cm entre 50 y 80 cm.
No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de dimetro, exceptundose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaos con el
lmite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este lmite y la lnea de inclinacin
de la escalera no exceda de 5 cm (vase figura 3.2).
Figura 3.2 Lnea de inclinacin y parte inferior de la barandilla
Las barreras de proteccin situadas en zonas de uso pblico en edificios o establecimientos de usos
distintos a los citados anteriormente nicamente precisarn cumplir la condicin b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de dimetro.
La altura de las barreras de proteccin situadas delante de una fila de asientos fijos podr reducirse
hasta 70 cm si la barrera de proteccin incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como
mnimo, situado a una altura de 50 cm, como mnimo. En ese caso, la barrera de proteccin ser capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultneamente con ella, una
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mnimo, aplicada en el borde exterior (vase figura 3.3).
Figura 3.3 Barrera de proteccin frente a asientos fijos.
Escaleras de evacuacin
Los elementos de evacuacin que se utilicen nicamente en caso de emergencia tienen el carcter de uso
pblico o privado, general o restringido que tenga la zona a la que sirven, .por lo que debern cumplir las
condiciones aplicables a dicha zona.
La anchura de cada tramo ser de 0,80 m, como mnimo.
Para el buen uso de la escalera, la anchura mnima de 80 cm exigida para los tramos debe respetarse a lo
largo de las mesetas
La contrahuella ser de 20 cm, como mximo, y la huella de 22 cm, como mnimo. La dimensin de
toda huella se medir, en cada peldao, segn la direccin de la marcha.
En escaleras de trazado curvo, la huella se medir en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado ms estrecho cuando sea mayor. Adems la huella medir
5 cm, como mnimo, en el lado ms estrecho y 44 cm, como mximo, en el lado ms ancho.
Podrn disponerse mesetas partidas con peldaos a 45 y escalones sin tabica. En este ltimo caso
la proyeccin de las huellas se superpondr al menos 2,5 cm (vase figura 4.1). La medida de la
huella no incluir la proyeccin vertical de la huella del peldao superior.
Dispondrn de barandilla en sus lados abiertos.
Escaleras de alojamientos en uso Residencial Pblico
En un establecimiento de uso Residencial Pblico, la escalera interior de un alojamiento (habitacin, apartotel, dplex, etc.) se puede considerar de uso restringido, ya que aunque los usuarios de dicho alojamiento no
van a ser usuarios habituales, cabe pensar que pronto adquieren un razonable grado de soltura con el uso
Teniendo esto en cuenta, un usuario de una casa para turismo rural tiene la consideracin de usuario habitual
respecto de los elementos del interior de su unidad de alojamiento (p. ej. su habitacin) pero no respecto de
los elementos comunes del conjunto del establecimiento. Por ello, la escalera comn del mismo no puede
considerarse escalera de uso restringido.
En el caso de viviendas que contengan una escalera, utilizadas bajo rgimen turstico y ocupadas por los mismos usuarios en su totalidad, se considera que toda la vivienda es la unidad de alojamiento, los usuarios son
habituales y por tanto la escalera es de uso restringido cualquiera que sea el nmero de usuarios.
Cuando existan diversas modalidades de uso, alquiler por habitaciones o en su totalidad, debern aplicarse
las condiciones ms exigentes.
En tramos rectos, la huella medir 28 cm como mnimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella
medir 13 cm como mnimo y 18,5 cm como mximo, excepto en zonas de uso pblico, as como
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella
medir 17,5 cm, como mximo.
Para considerar que un ascensor es una alternativa a una escalera no es necesario que se encuentre situada a una distancia mxima de dicha escalera, sino que basta con que su utilizacin como tal alternativa sea
posible por los usuarios, en condiciones normales.
En principio, para ello no es necesario que se trate de un ascensor accesible, siempre que no est sujeto a
las condiciones de SUA 9-1.1.2.
La huella H y la contrahuella C cumplirn a lo largo de una misma escalera la relacin siguiente:
54 cm 2C + H 70 cm
Figura 4.2 Configuracin de los peldaos.
No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuacin ascendente, as como cuando no
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y stas sern verticales o inclinadas formando un ngulo que no exceda de 15 con la vertical (vase figura 4.2).
En tramos curvos, la huella medir 28 cm, como mnimo, a una distancia de 50 cm del borde interior
y 44 cm, como mximo, en el borde exterior (vase figura 4.3). Adems, se cumplir la relacin indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensin de toda huella se medir, en
cada peldao, segn la direccin de la marcha.
La medida de la huella no incluir la proyeccin vertical de la huella del peldao superior.
Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccin, cada tramo tendr 3
peldaos como mnimo. La mxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso pblico, as como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los
En cuanto a la consideracin de un ascensor como una alternativa a una escalera, vase comentario al
apartado SUA 1-4.2.1 punto 1.
Los tramos podrn ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacin y tratamientos
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseanza primaria o secundaria, donde los tramos
nicamente pueden ser rectos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaos tendrn la misma contrahuella y todos los peldaos de los tramos rectos tendrn la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variar ms de 1 cm.
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no ser menor que la
huella en las partes rectas.
La anchura til del tramo se determinar de acuerdo con las exigencias de evacuacin establecidas
en el apartado 4 de la Seccin SI 3 del DB-SI y ser, como mnimo, la indicada en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura til mnima de tramo en funcin del uso
Anchura til mnima (m) en escaleras previstas para un nmero de personas:
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicacin con
Docente con escolarizacin infantil o de enseanza primaria
Pblica concurrencia y Comercial
Zonas destinadas a pacientes internos o
externos con recorridos que obligan a giros
de 90 o mayores
En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad tcnica y econmica de otras alternativas que no supongan dicha reduccin de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora
de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.
Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho ser de 1,00 m como mnimo.
La anchura til de una escalera debe medirse, tanto en uso restringido como en uso general, y tanto en los
tramos, rectos o curvos, como en las mesetas, segn la perpendicular en cada punto a la lnea que define la
trayectoria del recorrido.
En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro, as como en tramos o parte de los mismos
con trazado curvo, se considera que dicha trayectoria queda definida por la lnea curva ms exterior y paralela a la del eje de la escalera. Dicha lnea marca el lmite exterior de la anchura til del tramo. Dado que medir
la huella de un peldao segn una lnea curva no es operativo, dicha lnea curva puede sustituirse por su
cuerda en dicho peldao.
Conforme a esto, en mesetas con giro a 90 el lmite exterior de la anchura til sera un cuarto de circunferencia y en mesetas con giro a 180 dicho lmite sera una semicircunferencia, pudiendo el diseo ajustarse a dichas formas, aunque lo ms frecuente son los trazados rectos en los que suelen existir ensanchamientos y
rincones no incluidos en la anchura til.
La anchura de la escalera estar libre de obstculos. La anchura mnima til se medir entre paredes
o barreras de proteccin, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no
sobresalgan ms de 12 cm de la pared o barrera de proteccin. En tramos curvos, la anchura til debe excluir las zonas en las que la dimensin de la huella sea menor que 17 cm.
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccin tendrn al menos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mnimo.
Las mesetas a las que se refiere este apartado incluyen tanto las intermedias como las de principio y final de
la escalera, puesto que el riesgo considerado es el de cada debido al limitado espacio de descanso y maniobra.
Aproximacin lateral y frontal desde una puerta a una escalera
La posicin relativa entre la puerta y el peldao ms prximo entre una aproximacin lateral (apartado 4.2.3
punto 4) y una aproximacin frontal (4.2.3 punto 1) es sustancial, ya que en cada posicin se da un escenario
y un riesgo distinto de posible cada, lo que requiere dos condiciones distintas de separacin:
en la posicin lateral, la cada puede estar motivada por no haber advertido la presencia de un peldao
(sobre todo en descenso) a menos de 40 cm, as como por la mayor posibilidad de impacto entre la circulacin de la escalera y la de la puerta/pasillo.
en la posicin frontal a la puerta, la meseta debe ofrecer suficiente espacio para la maniobra de salir y cerrar la puerta, puesto que el riesgo proviene de la posible insuficiencia de dicho espacio de maniobra en el
sentido de la marcha si este en menos de 1 m y aunque el primer peldao se perciba claramente.
Dado que dicho riesgo es mucho menor cuando el peldao prximo es ascendente y no descendente, la aplicacin de ambas condiciones se podra flexibilizar en tal caso, cuando se trate de escaleras existentes que
las incumplan, en funcin de las caractersticas particulares de cada caso.
Cuando exista un cambio de direccin entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducir a lo
largo de la meseta (vase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estar libre de obstcu-
los y sobre ella no barrer el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacin
nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
La condicin que se establece en este apartado no se refiere a que no pueda dividirse una meseta con giro a
180 en dos mesetas mediante peldaos a 90. Conforme a SUA 1-4.2.2, dichos peldaos debern ser al menos tres, excepto en escaleras de uso restringido y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus
zonas de uso Aparcamiento, en las que tambin puede haber uno o dos.
Igualmente, si el ltimo grupo de peldaos de una escalera est separado del resto mediante una meseta, stos deben ser al menos 3, excepto en escaleras de uso restringido y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus zonas de uso Aparcamiento.
Una nueva divisin de las mesetas resultantes mediante un peldao en diagonal no es admisible, excepto en
escaleras de uso restringido.
En zonas de hospitalizacin o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el
recorrido obligue a giros de 180 ser de 1,60 m, como mnimo.
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso pblico se dispondr una franja de pavimento visual y tctil en el arranque de los tramos, segn las caractersticas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccin SUA 9. En dichas mesetas no habr pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldao de un tramo.
Figura 4.4 Cambio de direccin entre dos tramos.
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrn de pasamanos al menos en un
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, as como cuando no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, dispondrn de pasamanos en ambos lados.
Se dispondrn pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separacin entre pasamanos intermedios ser de 4 m como mximo, excepto en escalinatas de carcter
monumental en las que al menos se dispondr uno.
Desde el buen diseo parece razonable que una escalera monumental de grandes dimensiones, adems de
tener el pasamanos intermedio obligatorio, disponga de otros adicionales en las zonas previsibles de ms frecuencia de paso (por ejemplo, las enfrentadas a pasos de cebra, a puertas de acceso, etc.) que posibiliten
que las personas con problemas de movilidad puedan utilizar la escalera sin verse obligadas a desplazarse
en gran medida de los recorridos habituales.
Hay que tener en cuenta que adems de disponer pasamanos a ambos lados de la escalera como establece
el punto 1, es necesario al menos un pasamanos intermedio cuando la anchura de tramo sea mayor de 4 m.
En escaleras de zonas de uso pblico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongar 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos ser
continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarn 30 cm en los extremos, en ambos
El pasamanos estar a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros
de enseanza primaria se dispondr otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos ser firme y fcil de asir, estar separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
de sujecin no interferir el paso continuo de la mano.
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y
cumplirn lo que se establece en los apartados que figuran a continuacin, excepto los de uso restringido y los de circulacin de vehculos en aparcamientos que tambin estn previstas para la circulacin de personas. Estas ltimas deben satisfacer la pendiente mxima que se establece para ellas
en el apartado 4.3.1 siguiente, as como las condiciones de la Seccin SUA 7.
Las rampas tendrn una pendiente del 12%, como mximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente ser, como mximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal mxima se medir en el lado
La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyeccin horizontal.
las de circulacin de vehculos en aparcamientos que tambin estn previstas para la circulacin
de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente ser, como mximo, del
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles ser del 2%, como
Los tramos tendrn una longitud de 15 m como mximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo ser de 9 m, como mximo, as como en las de aparcamientos previstas para circulacin de vehculos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura til se determinar de acuerdo con las exigencias de evacuacin establecidas en el apartado 4 de la Seccin SI 3 del DB-SI y ser, como mnimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
La anchura de la rampa estar libre de obstculos. La anchura mnima til se medir entre paredes o
barreras de proteccin, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresalgan ms de 12 cm de la pared o barrera de proteccin.
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos sern rectos o con un radio de curvatura
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mnimo. Asimismo, dispondrn de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la direccin de la rampa,
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccin tendrn al menos la
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mnimo.
Cuando exista un cambio de direccin entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducir a lo
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estar libre de obstculos y sobre ella no
barrer el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacin nula definidas en
el anejo SI A del DB SI.
No habr pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia ser de 1,50 m
Mesetas de rampas. Accesos en edificios existentes
Conforme a SUA 1-4.3.2 punto 3, todo tramo de una rampa accesible debe tener en sus extremos una superficie horizontal (meseta) de 1,20 m de longitud en la direccin de la rampa, como mnimo. El objetivo de esta
meseta es que los usuarios de silla de ruedas tengan espacio suficiente para poder parar, descansar y realizar las maniobras de giro necesarias.
Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 1, si el tramo va seguido de otro tramo en la misma direccin, la longitud de
dicha superficie horizontal (meseta intermedia) debe ser 1,50 m, como mnimo. El objetivo de esta medida es
evitar la cada de un tramo de rampa a otro encadenando ambos debido a la dificultad de detenerse
Conforme a SUA 1-4.3 punto 1, una superficie cuya pendiente no exceda del 4% se puede asimilar a horizontal.
Cuando se trate de una rampa de acceso a un edificio, nada impide que la superficie horizontal (o asimilable)
exigible est total o parcialmente situada en el espacio exterior al edificio, pero si la pendiente de dicho espacio exterior en la direccin de la rampa excede del 4% y no se puede modificar (p. ej. por no poder intervenir
sobre dicho espacio) la superficie horizontal o asimilable debe existir necesariamente dentro de los lmites del
Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 3, no puede haber puertas (o pasillos) situadas a menos de 1,50 m de distancia del arranque de un tramo de una rampa accesible. El objetivo de esta medida es evitar interferencias entre
circulaciones y posibles impactos con otras personas, as como abrir, pasar y cerrar la puerta sin el riesgo
caer por la rampa. De este objetivo se desprende que:
dicha distancia debe aplicarse tambin respecto del barrido de la puerta;
cuando la puerta sea de apertura automtica, la distancia entre la puerta y el tramo de rampa, y con ello
la propia existencia de la superficie horizontal o asimilable, es innecesaria, en ambos lados de la puerta
cuando sea corredera o nicamente en el lado hacia el que no abra, cuando sea abatible. En todo caso,
se debe asegurar que en caso de emergencia o de fallo en el suministro elctrico la puerta permanece
Las rampas que salven una diferencia de altura de ms de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o
igual que el 6%, dispondrn de un pasamanos continuo al menos en un lado.
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y
salven una diferencia de altura de ms de 18,5 cm, dispondrn de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarn con un zcalo o
elemento de proteccin lateral de 10 cm de altura, como mnimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongar horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos
El pasamanos estar a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas
infantiles y en centros de enseanza primaria, as como las que pertenecen a un itinerario accesible,
dispondrn de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderos y tribunas
Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de
butacas, anfiteatros, graderos o similares, tendrn escalones con una dimensin constante de contrahuella. Las huellas podrn tener dos dimensiones que se repitan en peldaos alternativos, con el
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.
La posibilidad de utilizar dos dimensiones que se repitan en peldaos alternativos puede facilitar el acceso a
nivel de las filas de espectadores. En este sentido, se pueden admitir otros patrones regulares de alternancia
siempre que las huellas iguales no queden muy distanciadas, de forma que permitan su adopcin por los
usuarios como pauta automatizada, por ejemplo un patrn de huellas alternas 2-1 (repeticin sucesiva de 2
huellas de una primera dimensin y una huella de una segunda).
La anchura de los pasillos escalonados se determinar de acuerdo con las condiciones de evacuacin que se establecen en el apartado 4 de la Seccin SI 3 del DB-SI.
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de ms
de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirn las condiciones que se indican a
continuacin, salvo cuando sean practicables o fcilmente desmontables, permitiendo su limpieza
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrar comprendida en un radio de 0,85 m
desde algn punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.
(vase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estarn equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posicin invertida durante su limpieza.
El riesgo que se est considerando es el de cada desde una altura mayor que 6 m o el de cada del elemento
acristalado sobre la persona al realizar la limpieza de los acristalamientos por personas no especializadas utilizando los medios considerados normales.
Las condiciones establecidas en este apartado son para vidrios transparentes, puesto que la frecuencia y necesidad de limpieza de los mismos es mayor.
La opcin ms segura es la limpieza de ambas caras del vidrio desde una superficie firme (suelo) y desde el
mismo lado que el acristalamiento que se est limpiando.
Este apartado considera el caso habitual con alturas de planta convencionales en el que la ventana est a
una altura y alcance accesibles desde el interior. No obstante, son admisibles otras hiptesis, por ejemplo,
que la limpieza tanto de la cara exterior como de la interior se realice desde el exterior, si las condiciones en
este caso son ms favorables para la limpieza, debindose cumplir al exterior lo establecido para el interior.
Los objetivos que se persiguen con estas medidas son los siguientes:
En acristalamientos cuya limpieza se realiza en el interior o en el exterior mediante la utilizacin de una
escalera, limitar el riesgo de deslizamiento o prdida de estabilidad de la escalera y limitar el riesgo de
prdida de equilibrio del usuario. Hay que tener en cuenta que para proporcionar una superficie de apoyo
para una escalera suficientemente segura, el suelo debe ser firme, horizontal y no deslizante.
En acristalamientos desmontables, limitar el riesgo de cada de la hoja o del usuario, para ello sta debe
ser fcilmente desmontable y su peso suficientemente bajo como para que una persona pueda moverla
sin peligro de cada. En este sentido, se podra considerar que un objeto de hasta 25 kg puede ser manejado por una persona en condiciones de seguridad.
En acristalamientos con eje de giro horizontal, incluidos los reversibles, evitar que se muevan durante su
limpieza provocando situaciones de peligro.
En acristalamientos cuya limpieza se realiza a travs de un hueco, limitar el riesgo de cada por prdida
de equilibrio o falta de alcance. En este caso se considera que la limpieza nicamente es suficientemente
segura si se puede efectuar por una persona de pie sobre el suelo.
Aunque el uso de accesorios puede facilitar el alcance all donde no llegue el brazo y permitir la limpieza del
vidrio con dudosa eficacia, tal hiptesis no puede utilizarse para no aplicar las condiciones que se establecen
en este artculo, ya que no evita que puedan producirse accidentes si el usuario realiza la limpieza sin tales
accesorios. Adems, el uso de los mismos dificulta que personas con destreza reducida puedan aplicar fuerza suficiente para una limpieza eficaz.
En edificios de otros usos se puede proyectar bajo la hiptesis de que la limpieza la realicen empresas especializadas, para lo que se debe disear de acuerdo a las condiciones expresadas en el Real Decreto
486/1997. Aunque ciertamente una comunidad de vecinos de un edificio de viviendas puede optar por contratar su limpieza a una empresa especializada, no parece razonable que dicha opcin acabe siendo en la prctica una obligacin impuesta por la insuficiente seguridad de las condiciones del proyecto.
Seccin SUA 2
La altura libre de paso en zonas de circulacin ser, como mnimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre ser 2 m, como
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estn situados sobre zonas de circulacin estarn a una altura de 2,20 m, como mnimo.
Adems de lo aqu establecido, habr que tener en cuenta otros condicionantes urbansticos que puedan ser
igual o ms exigentes. (p.ej. en la Orden/VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento tcnico de condiciones bsicas de accesibilidad y no discriminacin para el acceso y utilizacin de los espacios pblicos urbanizados, se establece que la zona peatonal en todo su desarrollo poseer una altura libre de paso no inferior a 2,20 m).
En zonas de circulacin, las paredes carecern de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen ms de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del
suelo y que presenten riesgo de impacto.
Los equipos de seguridad que supongan un saliente en una pared de una zona de circulacin en los trminos
previstos en el punto 3 (p. ej. extintores, bocas de incendio, etc.) no dejan de presentar objetivamente riesgo
de impacto por el hecho de ser elementos de seguridad reglamentariamente exigibles. No obstante dicho
riesgo se considera asumible en la medida en que se instalen en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de
su funcin, minimicen el riesgo de impacto: rincones, ensanchamientos, etc.
Se limitar el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos y permitirn su deteccin por los bastones de personas con discapacidad visual.
El DB SUA nicamente regula en esta seccin las condiciones de seguridad de utilizacin frente al riesgo de
impacto. Corresponde a otros reglamentos especficos definir otras condiciones para los espacios, como la altura libre necesaria para su funcionalidad o habitabilidad.
En este sentido, por ejemplo, la exigencia de una altura libre de 2,10 m, como mnimo, en zonas de uso restringido se limita, en el caso de viviendas, a las zonas de circulacin, tales como pasillos, vestbulos, distribuidores, etc., pero en ningn caso impide la existencia de zonas abuhardilladas en zonas de estancia.
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacin nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50
m se dispondrn de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (vase figura 1.1). En pasillos
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en funcin de las condiciones de evacuacin, conforme al apartado 4 de la Seccin SI 3
del DB SI.
Figura 1.1 Disposicin de puertas laterales a vas de circulacin
Este punto no es aplicable a la apertura de puertas de zonas de ocupacin nula definidas en el Anejo SI A del
DB SI, dado que la presencia ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto que
se pretende evitar.
Tampoco es aplicable a aquellos recintos, puertas y pasillos para los que, aunque no sean de uso restringido
ni de ocupacin nula, se justifique suficientemente que el riesgo de impacto en la apertura es mnimo.
Las puertas de vaivn situadas entre zonas de circulacin tendrn partes transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximacin de las personas y que cubran la altura comprendida entre
0,7 m y 1,5 m, como mnimo.
Teniendo en cuenta el alto riesgo de impacto que presentan las puertas de vaivn, se considera que todas
ellas deben cumplir las condiciones de este apartado.
Las puertas de vaivn con partes transparentes tipo "ojo de buey" pueden utilizarse, siempre que dichas partes cubran la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, permitiendo percibir la aproximacin de personas, incluidos nios, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja.
Puede considerarse como solucin alternativa una puerta de vaivn abierta en su parte superior e inferior, tipo far west.
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso de mercancas y vehculos tendrn marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 132411:2004 y su instalacin, uso y mantenimiento se realizarn conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, as como las motorizadas que
adems tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.
Las puertas peatonales automticas tendrn marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE
sobre mquinas.
Impacto con elementos frgiles
Los vidrios existentes en las reas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccin conforme al apartado 3.2
de SUA 1, tendrn una clasificacin de prestaciones X(Y)Z determinada segn la norma UNE-EN
12600:2003 cuyos parmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condicin los vidrios cuya mayor dimensin no exceda de 30 cm.
Tabla 1.1 Valor de los parmetros X(Y)Z en funcin de la diferencia de cota
Valor del parmetro
Diferencia de cotas a ambos lados de
Se identifican las siguientes reas con riesgo de impacto (vase figura 1.2):
a) en puertas, el rea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura
igual a la de la puerta ms 0,30 m a cada lado de esta;
b) en paos fijos, el rea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
Figura 1.2 Identificacin de reas con riesgo de impacto
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baeras estarn constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
Riesgo de impacto en puertas de balcones y terrazas
Con el fin de limitar, tanto el riesgo de corte sobre el usuario, como la posible cada de ste desde un desnivel
mayor a 55 cm producido por la rotura del vidrio, cualquier vidrio susceptible de sufrir un impacto por una determinada cara debe tener por esa cara la clasificacin que se establece en la tabla 1.1 de SUA 2-1.3 o disponer de una barrera de proteccin que cubra el rea de riesgo.
Conforme a lo anterior, el vidrio de una puerta abatible de balcn en fachada no est excluido del riesgo de
impacto, ni por la cara interior, cuando la puerta est en posicin cerrada, ni por la cara exterior, ya sea cuando las dimensiones del balcn o terraza hagan posible la permanencia en l, o bien, incluso aunque no la hagan posible, cuando la puerta permanezca abierta y abatida hacia el interior. Si la puerta es corredera, el impacto por la cara exterior slo debe considerarse cuando sea posible la permanencia en el balcn o terraza.
Cuando dicha permanencia no sea posible debido a la pequea dimensin del balcn, no hay diferencia de
cotas a ambos lados a considerar. Cuando la permanencia sea posible, la diferencia de cotas a considerar es
la existente entre el suelo interior y el del balcn o terraza.
Si se opta por utilizar una barrera de proteccin (p. ej. metlica) para proteger una cara del vidrio frente a posibles impactos, hay que tener en cuenta que la proteccin de dicha barrera deber ser efectiva durante el recorrido del vidrio, si durante el movimiento o en su posicin final sigue existiendo dicho riesgo.
En el caso de miradores o cerramientos de vidrio donde la barrera de proteccin frente a la cada desde un
desnivel mayor a 55 cm es una barandilla, por ejemplo metlica, e independiente del cerramiento de vidrio, a
efectos de determinar las prestaciones que deben cumplir estos vidrios se puede considerar nicamente el
riesgo de corte. Por lo que, podran utilizarse los valores de los parmetros X(Y)Z de la tabla 1.1 para vidrios
cuya diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada sea menor a 55 cm.
Documento de apoyo sobre vidrios
El DA DB-SUA / 1 Clasificacin de los vidrios segn sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura
segn la norma UNE-EN 12600:2003, explica el significado de los parmetros de dicha norma exigidos en este apartado.
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarn provistas, en toda su longitud, de sealizacin visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sealizacin no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como mximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesao situado a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos
o tiradores, dispondrn de sealizacin conforme al apartado 1 anterior.
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo ms prximo ser 20 cm, como mnimo (vase figura 2.1).
Los elementos de apertura y cierre automticos dispondrn de dispositivos de proteccin adecuados
al tipo de accionamiento y cumplirn con las especificaciones tcnicas propias.
Seccin SUA 3
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existir algn sistema de desbloqueo
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baos o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrn iluminacin controlada desde su interior.
En zonas de uso pblico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrn de un
dispositivo en el interior fcilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida ser de 140 N, como mximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicar lo establecido en la definicin de los mismos en el
anejo A Terminologa (como mximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automtico y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se emplear el mtodo de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
Seccin SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminacin inadecuada
En cada zona se dispondr una instalacin de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
mnima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde ser de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media ser del 40% como mnimo.
La exigencia de 50 lux debe aplicarse a la totalidad de la superficie (incluidas las propias plazas) ya que es
previsible la presencia de peatones en cualquier punto del aparcamiento.
Otros reglamentos de obligado cumplimiento
Se entiende que estas exigencias no sern de aplicacin cuando algn reglamento de obligado cumplimiento
exija niveles de iluminacin mximos incompatibles con estos niveles mnimos, por otros condicionantes como por ejemplo la ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre proteccin de la calidad astronmica de los observatorios del Instituto de Astrofsica de Canarias.
En las zonas de los establecimientos de uso Pblica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminacin, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,
etc., se dispondr una iluminacin de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaos de
Iluminacin de balizamiento
El objetivo de la iluminacin de balizamiento no es "iluminar" una superficie como en el caso del alumbrado
de emergencia, sino servir de referencia al sealar que en esa posicin existe un escaln o una rampa. En
este sentido, los pilotos de balizamiento existentes en el mercado cumplen con esta condicin. El CTE no establece un nivel de iluminacin de estos pilotos, sino la exigencia de que se dispongan.
La exigencia del CTE en cuanto a la iluminacin de las vas de evacuacin, puertas de evacuacin y equipos
de proteccin debe conseguirse mediante el alumbrado de emergencia que debe funcionar en caso de fallo
Los edificios dispondrn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacin necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pnico y permita la visin de las seales indicativas de las salidas y la situacin de los equipos y medios de proteccin existentes
Contarn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupacin sea mayor que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de evacuacin hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, segn definiciones en el Anejo A de DB
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccin contra incendios
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;
Los aseos generales de planta en edificios de uso pblico;
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucin o de accionamiento de la instalacin de
alumbrado de las zonas antes citadas;
Las seales de seguridad;
En los recorridos exteriores hasta llegar al espacio exterior seguro tambin debe haber alumbrado de emergencia y adems se debe garantizar el nivel mnimo de alumbrado normal que se exige en SUA 4-1.
Posicin y caractersticas de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminacin adecuada las luminarias cumplirn las siguientes condiciones:
a) Se situarn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondr una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mnimo se dispondrn en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacin;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacin directa;
- en los cambios de direccin y en las intersecciones de pasillos;
La instalacin ser fija, estar provista de fuente propia de energa y debe entrar automticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacin en la instalacin de alumbrado normal en
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacin el
descenso de la tensin de alimentacin por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vas de evacuacin debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacin requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalacin cumplir las condiciones de servicio que se indican a continuacin durante una hora,
como mnimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vas de evacuacin cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como mnimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la va. Las vas de evacuacin con anchura superior
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como mximo.
b) En los puntos en los que estn situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccin contra incendios de utilizacin manual y los cuadros de distribucin del alumbrado, la iluminancia horizontal ser de 5 Iux, como mnimo.
c) A lo largo de la lnea central de una va de evacuacin, la relacin entre la iluminancia mxima y
la mnima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminacin establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexin
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccin
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lmparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las seales, el valor mnimo del ndice de
rendimiento cromtico Ra de las lmparas ser 40.
Iluminacin de las seales de seguridad
La iluminacin de las seales de evacuacin indicativas de las salidas y de las seales indicativas de
los medios manuales de proteccin contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
a) La luminancia de cualquier rea de color de seguridad de la seal debe ser al menos de 2 cd/m2
en todas las direcciones de visin importantes;
b) La relacin de la luminancia mxima a la mnima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debindose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) La relacin entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no ser menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
d) Las seales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,
al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Seccin SUA 5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
Las condiciones establecidas en esta Seccin son de aplicacin a los graderos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunin, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para ms de
3000 espectadores de pie (1). En todo lo relativo a las condiciones de evacuacin les es tambin de
aplicacin la Seccin SI 3 del Documento Bsico DB-SI.
La pendiente no ser mayor que 50%.
La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos ser de 20 m,
como mximo. Cuando la fila slo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta ser de 10
m, como mximo.
La anchura til de los pasillos se determinar de acuerdo con las exigencias establecidas en el Captulo 4 de la Seccin SI 3 del DB-SI.
La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del gradero ser de 4 m,
En graderos y tribunas con ms de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondr una barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mnimo, delante de la primera fila, as como
barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 en funcin de la pendiente del gradero.
Tabla 2.1 Distancia mxima entre barreras
6% P 10%
10% < P 25%
25% < P 50%
Las barreras resistirn una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.
No existirn ms de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La lnea que une en planta
dichas aberturas formar un ngulo menor que 60 con respecto a las barreras (vase figura 2.1).
Las aberturas tendrn una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m.
Considerando la densidad de ocupacin de 4 personas /m que se establece en el Captulo 2 de la Seccin 3 del DB-SI.
Figura 2.1 Lneas sucesivas de barreras en planta
Seccin SUA 6
Esta Seccin es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a
competicin o a enseanza, las cuales tendrn las caractersticas propias de la actividad que se
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, as como los baos termales, los centros
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente mdicos, los cuales cumplirn lo dispuesto en su reglamentacin especfica.
Las piscinas en las que el acceso de nios a la zona de bao no est controlado dispondrn de barreras de proteccin que impidan su acceso al vaso excepto a travs de puntos previstos para ello,
los cuales tendrn elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.
Las barreras de proteccin tendrn una altura mnima de 1,20 m, resistirn una fuerza horizontal
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrn las condiciones constructivas establecidas en el
apartado 3.2.3 de la Seccin SUA 1.
El objetivo es reducir a limites aceptables el riesgo de que los nios pequeos puedan acceder solos y sin
control al vaso de una piscina cuando esta no est en uso, por ejemplo debido al horario, a la poca del ao,
Independientemente de las condiciones de seguridad a las personas establecidas mediante medidas de gestin y que se exijan desde otros mbitos reglamentarios, necesariamente debe haber elementos fsicos interpuestos entre cualquier zona comn de uso habitual del edificio (interior o exterior, incluidas las zonas ajardinadas del entorno de la piscina) y el vaso, y que supongan un acceso controlado a este.
Se puede optar por que dichos elementos fsicos sean las propias puertas de acceso desde el edificio al entorno de la piscina, mantenindose cerradas cuando esta no est en uso. Pero, en tal caso, dicho entorno
(jardines, praderas, terrazas, etc.) tampoco puede ser de uso habitual durante dichos periodos.
Si, en cambio, se opta por que el acceso controlado lo ejerza una barrera especfica de proteccin, esta puede estar muy prxima al vaso de la piscina delimitando nicamente sus andenes perimetrales y lo que sera la
zona de bao, o bien, puede estar ms separada, incluyendo otros espacios tales como zonas de estancia,
praderas, terrazas, solarium, etc. Pero teniendo en cuenta que en el segundo caso, como en la opcin anterior, la zona interior a la barrera tampoco podr ser de uso habitual fuera de los horarios, perodos o temporadas de uso de la piscina.
En piscinas de uso pblico como por ejemplo las piscinas municipales o las de establecimientos tursticos, si
la totalidad del recinto o de la zona se cierra durante los periodos en los que no se usa la piscina, no es necesario disponer barreras o sistemas de proteccin en torno al vaso.
Caractersticas del vaso de la piscina
La profundidad del vaso en piscinas infantiles ser 50 cm, como mximo. En el resto de piscinas la
profundidad ser de 3 m, como mximo, y contarn con zonas cuya profundidad ser menor que
Se sealizarn los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se sealizar
el valor de la mxima y la mnima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rtulos al
menos en las paredes del vaso y en el andn, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro
como desde fuera del vaso.
Los cambios de profundidad se resolvern mediante pendientes que sern, como mximo, las siguientes:
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el
resto de las zonas.
Los huecos practicados en el vaso estarn protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad
que impidan el atrapamiento de los usuarios.
En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo ser de Clase 3 en funcin de
su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Seccin
SUA 1.
El revestimiento interior del vaso ser de color claro con el fin de permitir la visin del fondo.
La condicin de color claro del revestimiento interior del vaso permite no obstante que puedan realizarse dibujos o lneas de calle en color ms oscuro, siempre que se cumpla la prestacin de permitir la visin del fondo.
El suelo del andn o playa que circunda el vaso ser de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Seccin SUA 1, tendr una anchura de 1,20 m, como mnimo, y su construccin evitar
el encharcamiento.
Este apartado regula la resbaladicidad de los andenes de piscinas y su anchura mnima, cuando existan, pero
no obliga a dicha existencia. Aunque no sea frecuente, una escalera puede conectar con un pasillo perpendicular al borde del vaso y no necesariamente con un andn a lo largo de su permetro.
Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarn una profundidad bajo el agua de 1m,
como mnimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
Las escaleras se colocarn en la proximidad de los ngulos del vaso y en los cambios de pendiente,
de forma que no disten ms de 15 m entre ellas. Tendrn peldaos antideslizantes, carecern de
aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.
Con la limitacin de la distancia entre escaleras a 15 m se pretende que, una vez que una persona con alguna dificultad alcanza al borde de la piscina, haya una escalera a menos de 7,5 m. Por ello, dicha distancia debe medirse por el permetro del vaso.
Los pozos, depsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo
de ahogamiento estarn equipados con sistemas de proteccin, tales como tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia, as como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
Seccin SUA 7
Seguridad frente al riesgo causado por vehculos en movimiento
Esta Seccin es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar) as como a las vas de circulacin de vehculos existentes en los edificios.
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrn de un espacio de acceso y espera en su incorporacin
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehculo y de 4,5 m como mnimo
y una pendiente del 5% como mximo.
El espacio de acceso y espera es necesario, tanto cuando la rampa desemboca en el interior de la parcela,
cuando se trata de la incorporacin a la va pblica.
En el caso de que la incorporacin de una rampa de garaje al exterior se realice por una va de circulacin
flanqueada por muros, se considera que esa incorporacin supone un riesgo de atropello debido a su reducida visibilidad.
Sin embargo, en una rampa en la que la incorporacin es en sentido descendente, no es necesario el espacio
para dicha incorporacin con la profundidad y pendiente que se establece en este apartado, dado que en
descenso es ms fcil hacer una incorporacin lenta y con el vehculo mejor controlado.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehculos, excepto cuando nicamente
est previsto para caso de emergencia, tendr una anchura de 80 cm, como mnimo, y estar protegido mediante una barrera de proteccin de 80 cm de altura, como mnimo, o mediante pavimento a
un nivel ms elevado, en cuyo caso el desnivel cumplir lo especificado en el apartado 3.1 de la
Seccin SUA 1.
Se puede instalar una puerta peatonal en el portn para vehculos de un garaje cuando se trate de un portn
con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1 y su instalacin, uso y mantenimiento se
realice conforme a la norma UNE-EN 12635 y UNE 85635
Cuando se trate de portones que puedan carecer de dicho marcado, puede admitirse que tengan una puerta
peatonal contenida cuando el portn pertenezca a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una
plaza segregada de usuario nico de un garaje colectivo.
En relacin con la existencia de bastidor inferior en la puerta peatonal, vase comentario al apartado SUA 12, punto 1.b).
La proteccin del recorrido peatonal por rampas que se exige en este punto tiene su razn de ser precisamente en la condicin de rampa del recorrido y en el riesgo para los peatones que puedan circular por ellas
derivado de la mayor dificultad de conduccin y control de los vehculos, especialmente cuando el trazado es
Por ello, en zonas tales como zaguanes, pasos de carruajes o zonas de uso simultneo para personas y vehculos con pendiente inferior a 5%, dicho riesgo es irrelevante y por tanto la proteccin que se exige en este
apartado es innecesaria, salvo cuando se trate del caso contemplado en el punto 1 del apartado SUA 7-3 en
el que s habra que cumplir la proteccin que en l se establece.
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehculos o con superficie mayor que
5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso pblico se identificarn mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel ms elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se proteger conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la
Cuando el itinerario peatonal discurra a lo largo de un vial para vehculos y sea el previsto para los ocupantes
hasta las salidas de planta deber diferenciarse conforme a este apartado y tener una anchura mnima de
0,80 m. Su anchura no puede considerarse que forme parte de la anchura del vial de vehculos.
Cuando se trate de recorridos hasta plazas de aparcamiento accesibles, debern cumplir las condiciones del
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior
con otras zonas, dichos itinerarios se protegern mediante la disposicin de barreras situadas a una
distancia de las puertas de 1,20 m, como mnimo, y con una altura de 80 cm, como mnimo.
Debe sealizarse, conforme a lo establecido en el cdigo de la circulacin:
a) el sentido de la circulacin y las salidas;
b) la velocidad mxima de circulacin de 20 km/h;
c) las zonas de trnsito y paso de peatones, en las vas o rampas de circulacin y acceso;
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrn sealizado adems los glibos y las alturas limitadas.
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sealizadas y delimitadas
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
En los accesos de vehculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondrn dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de
Los dispositivos de alerta el conductor de la presencia de peatones pueden consistir en espejos, detectores
de movimiento, indicadores luminosos de presencia, etc.
Seccin SUA 8
Seguridad frente al riesgo causado por la accin del rayo
Proteccin frente al rayo en cubierta en la que se implanta una instalacin solar fotovoltaica
La obligacin de cumplir la exigencia bsica SUA 8 Proteccin frente al riesgo causado por la accin del rayo es atribuible al edificio en su conjunto, en la forma que el propio CTE determina.
En principio, a un edificio construido en fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no se le aplica retroactivamente ste pero, cuando se realicen obras de reforma en dicho edificio, el documento bsico DB SUA debe
aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacin a las condiciones del propio DB (punto 3 del apartado III de la Introduccin).
En este sentido, se considera que la implantacin de una instalacin solar fotovoltaica importante en la cubierta de un edificio existente puede suponer una reforma lo suficientemente significativa de dicha cubierta
como para que sta, y con ella el conjunto del edificio, deba adecuarse al cumplimiento de la exigencia bsica
SUA 8.
Ser necesaria la instalacin de un sistema de proteccin contra el rayo, en los trminos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo
admisible Na.
Los edificios en los que se manipulen sustancias txicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrn siempre de sistemas de proteccin contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segn lo indicado en el apartado 2.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresin:
Ne Ng A e C110 6 [n impactos/ao]
Ng densidad de impactos sobre el terreno (n impactos/ao,km2), obtenida segn la figura 1.1;
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una lnea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del permetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del permetro considerado.
C1: coeficiente relacionado con el entorno, segn la tabla 1.1.
Situacin del edificio
Prximo a otros edificios o rboles de la misma altura o ms altos
Rodeado de edificios ms bajos
Ejemplo del clculo grfico del rea de captura
En la tabla 1.1, se considera que un edificio est aislado cuando no hay otros edificios a menos de una distancia 3H.
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresin:
C 2C3C 4 C 5
C2 coeficiente en funcin del tipo de construccin, conforme a la tabla 1.2;
C3 coeficiente en funcin del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
C4 coeficiente en funcin del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
C5 coeficiente en funcin de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.
Cubierta de hormign
Estructura de hormign
Usos Pblica Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave
La seccin SUA 8 establece un anlisis de riesgo simplificado para evaluar si es o no necesaria la instalacin
de un pararrayos en un edificio. Por lo tanto, para el anlisis de la evaluacin del riesgo de un edificio con
elementos hbridos (construidos con estructuras de distintos tipos, que contengan distintos usos, etc.) hay que
acogerse al coeficiente ms desfavorable.
La eficacia E requerida para una instalacin de proteccin contra el rayo se determina mediante la
La tabla 2.1 indica el nivel de proteccin correspondiente a la eficiencia requerida. Las caractersticas
del sistema para cada nivel de proteccin se describen en el Anexo SUA B:
Tabla 2.1 Componentes de la instalacin
Eficiencia requerida
E > 0,98
0,95 < E <0,98
0,80 < E <0,95
0 < E < 0,80
Dentro de estos lmites de eficiencia requerida, la instalacin de proteccin contra el rayo no es obligatoria.
Seccin SUA 9
Condiciones bsicas de accesibilidad en los edificios establecidas por el RD 505/2007
La disposicin derogatoria del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se incorporan al CTE las
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en dicho Real Decreto. Por lo tanto, el conjunto de las condiciones bsicas de accesibilidad en los edificios aprobadas por el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, estn derogadas, siendo las vigentes las aprobadas por el Real Decreto 173/2010 e incorporadas al CTE.
Condiciones exigibles a establecimientos
Conviene recordar la condicin que se establece en la Introduccin del DB SUA, II mbito de aplicacin, segn la cual Las exigencias que se establecen en este DB para los edificios sern igualmente aplicables a los
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacin no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirn las condiciones funcionales y de dotacin de
elementos accesibles que se establecen a continuacin.
Accesibilidad en las zonas
Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y la utilizacin no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad, debe entenderse que cuando se exige accesibilidad hasta una
zona se trata de que el itinerario accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona
y que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se proporcionan. Por lo
En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higinicos, plazas reservadas, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino nicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en un saln de actos, el itinerario accesible debe
conducir desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente
hasta todas las plazas del saln.
En aquellas plantas distintas a la de acceso en las que no sea exigible la disposicin de rampa o de ascensor accesible ni la previsin del mismo, y no es exigible, por tanto, el acceso accesible a la planta, no
es necesario aplicar en dichas plantas aquellas condiciones del itinerario accesible destinadas a la movilidad de los usuarios de silla de ruedas.
Dentro de los lmites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las
condiciones de accesibilidad nicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
El DB SUA no establece un porcentaje de habitaciones accesibles para edificios de uso Sanitario, tales como
hospitales o residencias geritricas, ya que las caractersticas de estos espacios, altamente especializados,
deben venir definidas por su normativa especfica, por su propia actividad (las propias camas pueden tener
ruedas y servir para trasladar a los enfermos, etc.) o por las demandas de la propiedad en funcin de las caractersticas de su uso. Funcionalmente, no es lo mismo un centro de atencin a personas con parlisis cerebral que un centro de atencin a ancianos.
La parcela dispondr al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la va pblica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
Accesibilidad en el exterior en viviendas unifamiliares
Segn se establece en el punto 2 de SUA 9-1, dentro de los lmites de las viviendas unifamiliares, incluidas
sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad nicamente son exigibles en aquellas viviendas que deban ser accesibles. Se entiende que el lmite de propiedad propiamente dicho queda incluido en
esta excepcin, por lo que no es obligatorio disponer de entradas accesibles en el mismo.
Del mismo modo, en conjuntos de viviendas unifamiliares con zonas comunes (tambin privadas, aunque no
privativas de las viviendas) debe haber al menos un itinerario accesible desde una entrada (no necesariamente accesible) a la zona privativa de toda vivienda, hasta dichas zonas comunes.
Accesibilidad en parcelas sin zonas exteriores
En aquellas parcelas en las que no existan zonas exteriores, el itinerario accesible se reduce al cumplimiento
de las condiciones de accesibilidad de la entrada principal al edificio o establecimiento desde la va pblica.
Desnivel entre la va pblica y la parcela
En caso de diferencia de rasantes entre el espacio pblico urbanizado y la parcela o el edificio, el desnivel
deber ser resuelto dentro de los lmites de la parcela, quedando prohibida la alteracin del nivel y pendiente
longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificacin (artculo 24, punto 2 de la Orden VIV/561/2010).
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar ms de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con ms de
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrn de ascensor accesible
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupacin nula (ver definicin en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacin de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrn de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con
las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
Condiciones de accesibilidad en tendederos y trasteros
Los tendederos y los trasteros son zonas de ocupacin nula. Por tanto, ni sus plantas (azotea incluida)
cuentan a efectos del nmero de plantas a salvar (siempre que no tengan zonas de otro carcter, como piscinas, por ejemplo) ni es obligatorio que el ascensor accesible sirva a dichas plantas, ni consecuentemente es
obligatorio que en dichas plantas haya itinerario accesible hasta dichas zonas.
Hay que recordar que cuando existan viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas en el edificio debe
disponerse ascensor accesible o rampa accesible que comunique dichas viviendas con las plantas que tengan elementos asociados a ellas o zonas comunitarias, tales como trasteros, plazas de aparcamiento, tendedero, etc.
Consideracin del aparcamiento de un edificio de viviendas como zona comunitaria
Cuando un aparcamiento se ubica en un edificio de otro uso y es subsidiario de ste, a efectos de aplicacin
de la Seccin SUA 9 se considera zona comunitaria de dicho uso, por lo que sus plantas cuentan a efectos
del nmero de plantas a salvar.
Cuando no est integrado en el mismo volumen edificado que el uso principal, pero est en la parcela del edificio de un conjunto de edificios o de viviendas unifamiliares y nicamente es accesible desde el espacio exterior, sigue siendo un elemento comunitario y subsidiario. Pero aunque su nmero de plantas ya no cuenta a
efectos de la accesibilidad del edificio, s cuenta a efectos de su propia accesibilidad.
Por ejemplo, un aparcamiento situado en la parcela de una agrupacin de viviendas unifamiliares pero nicamente accesibles desde el espacio exterior, deber tener ascensor accesible cuando haya que salvar ms
de dos plantas desde la de acceso o cuando tenga plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas.
Previsin de ascensor en intervenciones en edificacin existente
La exigencia de previsin de ascensor en los casos en los que no sea necesaria la instalacin del mismo en
general no sera aplicable en reformas de edificios existentes que no dispongan de este espacio, excepto
cuando se trate de reformas de envergadura importante. No obstante, si este espacio existe en un edificio, no
debera permitirse su eliminacin para usos privativos.
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar ms de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacin nula, o cuando en total
existan ms de 200 m2 de superficie til (ver definicin en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupacin nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrn de ascensor
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacin nula con las de
entrada accesible al edificio.
Cuando el DB SUA se refiere a otros usos o en cualquier otro uso, es importante no confundir zonas de
uso privado con zonas de uso restringido o con uso Residencial Vivienda, ya que el DB SUA utiliza tres
criterios diferentes y no excluyentes de clasificacin de los usos. Vase comentario explicativo clasificacin
de usos en el DB SUA de la Seccin Introduccin, apartado III Criterios generales de aplicacin.
Las plantas que tengan zonas de uso pblico con ms de 100 m2 de superficie til o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,
etc., dispondrn de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Accesibilidad en establecimientos
Lo establecido en este apartado no implica que puedan disponerse establecimientos que no sean accesibles
desde el espacio exterior o desde la va pblica, cualquiera que sea la planta en la que estn situados por el
hecho de tener menos de 200 m de uso privado o menos de 100 m de uso pblico, ya que conforme al DB
SUA, todo establecimiento, independientemente de su uso, superficie y planta en que est ubicado, debe disponer al menos de una entrada principal accesible a la que se pueda llegar desde el espacio exterior mediante un itinerario accesible.
No obstante, se recuerda que en establecimientos existentes esta exigencia general se puede aplicar teniendo en cuenta el criterio de flexibilidad establecido en el primer prrafo del apartado III de la Introduccin de
este DB.
Disposicin de rampa accesible en lugar de ascensor accesible en edificios de pblica concurrencia
Aunque el RD 505/2007 estableca que " los edificios de pblica concurrencia de ms de una planta contarn siempre con ascensor accesible", el conjunto de las condiciones bsicas de accesibilidad en los edificios
de dicho Real Decreto estn derogadas (vase comentario al apartado SUA 9-1) siendo las vigentes las
aprobadas por el RD 173/2010 e incorporadas al CTE, como la establecida en este apartado. Por ello, en estos casos puede disponerse rampa accesible en lugar de ascensor accesible para salvar el desnivel.
Conviene tener en cuenta que en establecimientos de uso Pblica Concurrencia (as como en los de otros
usos excepto uso Residencial Vivienda) en los que no haya que salvar ms de dos plantas desde la de acceso al establecimiento, es admisible conforme a este apartado que existan zonas de uso pblico (sin elemen2
tos accesibles) que en el total del establecimiento sumen menos de 100 m sin ascensor accesible ni rampa
accesible que las comunique con la planta de acceso, siempre que en ellas no se realicen servicios distintos a
los que se realizan en las plantas accesibles del establecimiento.
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrn de un itinerario accesible que comunique el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsin
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrn de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso pblico, con todo origen de evacuacin (ver definicin en el anejo SI A del DB
SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacin nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higinicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencin accesibles, etc.
Cuando el DB SUA se refiere a otros usos o en cualquier otro uso, vase comentario al punto SUA 9-1.1.2
Itinerarios hasta elementos que requieran ser accesibles
Tal y como se indica en el comentario al punto 1 del SUA 9-1, Accesibilidad en las zonas:
En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higinicos, plazas reservadas, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino
nicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en un saln de actos, el itinerario accesible debe conducir
desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente hasta todas las
plazas del saln.
Itinerarios accesibles en plantas difanas
En una planta difana, como las de las oficinas paisaje, la justificacin de los itinerarios accesibles hasta todo
origen de evacuacin (tal como se exige en este apartado) no precisa hacerse teniendo en cuenta la distribucin del mobiliario, que puede cambiar con el tiempo.
Dotacin de elementos accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrn del nmero de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segn la reglamentacin aplicable.
Los establecimientos de uso Residencial Pblico debern disponer del nmero de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 Nmero de alojamientos accesibles
Nmero total de alojamientos
Nmero de alojamientos accesibles
8, y uno ms cada 50 alojamientos o fraccin adicionales a 250
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contar con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contar con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
a) En uso Residencial Pblico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Pblica Concurrencia o Aparcamiento de uso pblico, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fraccin.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fraccin, hasta
200 plazas y una plaza accesible ms por cada 100 plazas adicionales o fraccin.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrn al menos de una plaza de aparcamiento accesible
Los espacios con asientos fijos para el pblico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectculos, etc., dispondrn de la siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccin.
b) En espacios con ms de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccin.
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrn de una plaza reservada para usuarios de silla de
ruedas por cada 100 asientos o fraccin.
Las piscinas abiertas al pblico, las de establecimientos de uso Residencial Pblico con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrn de
alguna entrada al vaso mediante gra para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptan las piscinas infantiles.
Servicios higinicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicin legal de obligado cumplimento, existir al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccin de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fraccin de los instalados. En el caso de que el vestuario no est distribuido en cabinas individuales, se dispondr al menos una cabina accesible.
Aseos accesibles situados en locales pequeos
Puesto que el objetivo es facilitar el acceso y la utilizacin no discriminatoria, independiente y segura de los
servicios higinicos accesibles a las personas con discapacidad, en los locales pequeos pueden plantearse
soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al resto de reglamentacin aplicable, como
Aseos del local de uso compartido, por ejemplo, un nico aseo para ambos sexos y accesible, un nico
aseo accesible para cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesible, etc.
En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las zonas
comunes del centro comercial, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea moderado, por ejemplo del orden de 50 m.
A estos efectos cabe considerar como locales pequeos aquellos cuya superficie de uso pblico no excede
de 100 m y cuya ocupacin de pblico no excede de 50 personas.
El mobiliario fijo de zonas de atencin al pblico incluir al menos un punto de atencin accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podr disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacin nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicacin y los pulsadores de alarma sern mecanismos accesibles.
Condiciones y caractersticas de la informacin y sealizacin
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacin independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se sealizarn los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caractersticas indicadas en
el apartado 2.2 siguiente, en funcin de la zona en la que se encuentren.
Tabla 2.1 Sealizacin de elementos accesibles en funcin de su localizacin (1)
En zonas de uso
Cuando existan varias
entradas al edificio
Cuando existan varios
La sealizacin de los medios de evacuacin para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7.
Zonas dotadas con bucle magntico u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva
En todo caso, excepto
en uso Residencial Vivienda las vinculadas a
Servicios higinicos accesibles (aseo accesible, ducha
accesible, cabina de vestuario accesible)
Servicios higinicos de uso general
Itinerario accesible que comunique la va pblica con los
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencin accesibles
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
y los servicios higinicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sealizarn
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se sealizarn mediante SIA. Asimismo, contarn con indicacin en Braille y arbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nmero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higinicos de uso general se sealizarn con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas sealizadoras visuales y tctiles sern de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 31 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Seccin SUA 1 para sealizar el arranque de escaleras, tendrn 80 cm de longitud en el sentido de
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sealizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atencin accesible, sern de acanaladura paralela a la direccin de la marcha y de anchura 40 cm.
Las caractersticas y dimensiones del Smbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.
Anejo A Terminologa
Habitacin de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turstico o alojamiento similar, que cumple todas las caractersticas que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contar con un sistema de
alarma que transmita seales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad, as como las condiciones que se establecen a continuacin:
La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromticamente. En grupos
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.
Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuacin,
en funcin del tipo de edificio:
Dimensiones mnimas, anchura x profundidad (m)
sin viviendas accesibles para
con viviendas accesibles para
En otros edificios, con superficie til en plantas distintas a las de acceso
- Con una puerta o con dos
- Con dos puertas en ngulo
Cuando adems deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplir tambin
las caractersticas que se establecen para stos en el Anejo SI A de DB SI.
Eficiencia del sistema de proteccin
Probabilidad de que un sistema de proteccin contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la
estructura e instalaciones.
Flujo luminoso por unidad de rea de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lumen repartido sobre un m2 de superficie.
Itinerario que, considerando su utilizacin en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen
- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o
ascensor accesible. No se admiten escalones
- Dimetro 1,50 m libre de obstculos en el vestbulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillos de ms de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsin
- Pasillos y pasos
- Anchura libre de paso 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura 1,00 m, de longitud 0,50 m, y con separacin
0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccin
- Anchura libre de paso 0,80 m medida en el marco y aportada por no ms de una hoja. En
el ngulo de mxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presin o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas
de dimetro 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincn 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida 25 N ( 65 N cuando sean resistentes al
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estn encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulacin y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los
suelos son resistentes a la deformacin
- La pendiente en sentido de la marcha es 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es 2%
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecnicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas
con marcapasos u otros dispositivos mdicos.
En muchos casos puede conseguirse una anchura libre de paso de 78 cm con puertas normalizadas con 82,5
cm, siempre que el espesor de la hoja no sea mayor de 35 mm.
Se puede utilizar una puerta de 82,5 cm de hoja si sta abre ms de 90 y no invade el ancho de paso. Por lo
tanto, en este caso el espesor de la hoja es irrelevante.
Se considera que los mecanismos, manillas, herrajes, barras antipnico u otros elementos de las puertas que
se siten por debajo de 90 cm reducen la anchura de paso libre a efectos de la utilizacin por usuarios en silla
de ruedas, si esta hoja no abre ms de 90 y el elemento invade el ancho de paso.
Las condiciones establecidas para puertas de itinerarios accesibles son suficientes para considerar que una
puerta es accesible. Se pueden plantear otras soluciones siempre que la puerta y el entorno donde se ubique
permita a cualquier usuario la identificacin, la localizacin, la aproximacin, la manipulacin de apertura, el
paso y el cierre de la puerta, as como la apertura en caso de emergencia, independientemente del sistema y
mecanismos de apertura, la anchura de las hojas, etc. Por ejemplo:
una puerta automtica de 2 hojas situada en un ancho de paso mayor a 80 cm, aunque sus hojas sean inferiores a 80 cm, puede considerarse accesible, siempre que en condiciones de emergencia o en caso de
fallo elctrico queden abiertas. Si se prev que funcione como puerta abatible manual en condiciones de
emergencia o en caso de fallo elctrico, esta puerta debe cumplir las condiciones establecidas para puertas del itinerario accesible manuales.
en el caso de servicios higinicos accesibles se exigen puertas abatibles hacia el exterior o correderas,
debido a las reducidas dimensiones de estos recintos y a la mayor probabilidad de cada debido a los movimientos de transferencia entre silla y aparatos sanitarios. Sin embargo, pueden plantearse puertas plegables de varias hojas que cumplan estas prestaciones establecidas para puertas del itinerario accesible
y que adems, en caso de que se produzca una emergencia como la cada de una persona en la zona de
barrido, no se obstruya la apertura de la puerta.
Lo dicho en el comentario del apartado 4.3.3 respecto de las puertas automticas es tambin aplicable, aunque no exista rampa, al espacio horizontal (o asimilable) de 1,20 m libre del barrido de las hojas exigible en
ambas caras de las puertas existentes en los itinerarios accesibles con el fin de garantizar la maniobrabilidad
de las mismas. Por lo tanto, cuando la puerta sea de apertura automtica, el espacio horizontal es innecesario a ambos lados de la puerta cuando sea corredera o nicamente en el lado hacia el que no abra, cuando
sea abatible. En todo caso, se debe asegurar que en caso de emergencia o de fallo en el suministro elctrico
la puerta permanece abierta. A este respecto hay que tener en cuenta que una puerta existente en un itinerario accesible es aquella que est contenida en dicho itinerario, es decir, que est atravesada por dicho itinerario. Una puerta frente a la cual transcurre un itinerario accesible pero que no est atravesada por l no precisa
tener, en ninguna de sus caras, el espacio horizontal (o asimilable) de 1,20 m libre del barrido de las hojas.
Cuando en itinerarios accesibles exista un pilar intermedio, el dimensionado que se establece en la tabla 4.1
del DB SI 3-4.2 para pasillos y rampas, es aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado
del pilar, pero cada una de estas no puede ser menor que 1.00 m conforme al mnimo establecido para los
estrechamientos puntuales en los itinerarios accesibles.
Espacio para giro de dimetro 1.50 m libre de obstculos
Dicho espacio debe estar libre de obstculos desde el nivel del suelo en toda su altura. Por lo tanto, no es vlido que la proyeccin en planta de un aparato sanitario, p.ej. el lavabo o el inodoro, se superponga sobre el
crculo de 1,50 m.
Como criterio general, se considera que el crculo de 1,20 m es suficiente para poder hacer giros no mayores de 90 necesarios para pasar por una puerta, pero es insuficiente all donde la limitacin de espacio y la
configuracin de los elementos obligue a giros mayores y, en general, a maniobras ms complejas que un
simple giro. En esas circunstancias se considera necesario aplicar el crculo de 1,50 m.
Excepto cuando se especifique lo contrario (p.ej. en vestbulos de viviendas accesibles), la condicin libre de
obstculo en espacios para giro de dimetro 1,50 m incluye que sobre dichos espacios no barra el giro de
apertura de ninguna puerta.
Luminancia L en un punto de una superficie en una direccin dada es el cociente de la intensidad luminosa de un elemento de esa superficie por el rea de la proyeccin ortogonal de dicho elemento sobre
un plano perpendicular a dicha direccin dada. L se mide en cd/m2.
Son los que cumplen las siguientes caractersticas:
Estn situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de seal.
La distancia a encuentros en rincn es de 35 cm, como mnimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fcil accionamiento mediante puo cerrado,
codo y con una mano, o bien de tipo automtico.
Tienen contraste cromtico respecto del entorno.
No se admite iluminacin con temporizacin en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.
Trmino de clasificacin de los sistemas externos de proteccin contra el rayo en funcin de su eficacia.
Est situada prxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con l mediante un itinerario
Dispone de un espacio anejo de aproximacin y transferencia, lateral de anchura 1,20 m si la plaza
es en batera, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud 3,00 m si la
plaza es en lnea.
Tamao de la plaza de aparcamiento
El tamao de la plaza del vehculo es el que con carcter general exija la reglamentacin o las ordenanzas
que en cada caso sean aplicables.
Espacio compartido en aparcamientos en lnea
En el caso del aparcamiento en lnea, puesto que el espacio se prev para los casos de aproximacin y transferencia por la parte trasera del vehculo, no podr compartirse en todos los casos. En particular si las plazas
en lnea estn situadas en una calle de un nico sentido de circulacin no es posible que se trate de un espacio compartido por dos plazas. Cuando la configuracin de las plazas y los sentidos de circulacin permitan
que el aparcamiento pueda realizarse en ambos sentidos s se permite.
Para hacer efectivo el uso de la plaza accesible en aparcamientos en lnea, estas deben tener tambin espacio suficiente para efectuar la aproximacin y transferencia lateral, aunque no sea propio de la plaza.
Plaza que dispone de un sistema de mejora acstica proporcionado mediante bucle de induccin o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.
Est prximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible.
Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mnimo, en caso de aproximacin frontal, y de 0,80
por 1,50 m como mnimo, en caso de aproximacin lateral.
Dispone de un asiento anejo para el acompaante.
Anchura y profundidad de la plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
Por la propia configuracin de la silla de ruedas, la dimensin de 0,80 m corresponde a la anchura de la plaza, mientras que las dimensiones 1,20 m y 1,50 m se refieren a la profundidad.
Punto de atencin accesible
Punto de atencin al pblico, como ventanillas, taquillas de venta al pblico, mostradores de informacin,
etc., que cumple las siguientes condiciones:
Est comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mnimo, est situado a una altura de 0,85 m,
como mximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),
Si dispone de dispositivo de intercomunicacin, ste est dotado con bucle de induccin u otro sistema adaptado a tal efecto.
Las condiciones que se establecen en este apartado tambin son exigibles a las barras de los bares y cafeteras, en las que debe existir al menos un punto de atencin accesible. Esta condicin no es sustituible por la
atencin que tambin se debe garantizar en la zona de mesas del establecimiento.
Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rtulo indicativo de su
funcin, y permite la comunicacin bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
Los servicios higinicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacin:
- Aseo accesible
- Est comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de dimetro 1,50 m libre de obstculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el
exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromticamente del entorno
- Vestuario con elementos accesibles
- Espacio de circulacin
- En bateras de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
taquillas, etc., anchura libre de paso 1,20 m
- Puertas que cumplen las caractersticas del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas
- Duchas accesibles, vestuarios
- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80
x 1,20 m
- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de dimetro
1,50 m libre de obstculos
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromticamente del entorno
El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que
se establecen a continuacin:
- Barras de apoyo
- Espacio libre inferior mnimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
cm. Sin pedestal
- Altura de la cara superior 85 cm
- Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm y 75
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso pblico, espacio de transferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 50 cm
- Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm al lado
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacin 2%
- Cuando haya ms de 5 unidades, altura del borde entre 30 40 cm al menos en una unidad
- Fciles de asir, seccin circular de dimetro 30-40 mm. Separadas del paramento
- Fijacin y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccin
- Mecanismos y accesorios
- Se sitan a una altura entre 70-75 cm
- De longitud 70 cm
- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre s 65-70
- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y
una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
- Mecanismos de descarga a presin o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Grifera automtica dotada de un sistema de deteccin de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontolgico. Alcance horizontal
desde asiento 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo 0,90 m, o es orientable hasta al menos
10 sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 1,20 m
- Asientos de apoyo en
- Dispondrn de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral 80 cm a un lado
La configuracin del aseo accesible puede consistir en una cabina contenida en un aseo general, en cuyo caso debe tener un inodoro y un lavabo y disponer del espacio de maniobra de 1,50 m que se indica, o bien,
ser un aseo independiente con iguales condiciones que la cabina.
Puertas de servicios higinicos accesibles
Vase el comentario sobre puertas de itinerarios accesibles dentro del Anejo A terminologa, definicin de itinerario accesible.
Las barras horizontales sirven de apoyo para las transferencias al asiento desde la silla, y la vertical sirve de
apoyo al movimiento de girar y levantarse. Por tanto, el asiento de las duchas debe estar en una esquina, las
barras horizontales deben estar en esa esquina y la barra vertical debe estar por delante del asiento, en la pared lateral al mismo y a 60 cm del respaldo, para su alcance desde el asiento.
Vase comentario a la definicin de itinerario accesible.
Espacio de aproximacin frontal en lavabos
Hay que tener en cuenta que para que un usuario de silla de ruedas pueda hacer uso del lavabo debe poder
situarse delante de ste, por lo que es necesario que se disponga de un espacio suficiente para una aproximacin frontal u oblicua.
Para permitir el alcance horizontal a la grifera en lavabos, es recomendable el uso de grifera monomando
dotada de palanca alargada como la de tipo gerontolgico.
Espacio de transferencia lateral en inodoros
El espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm en inodoros se debe medir desde el borde lateral del
mismo hasta la pared o hasta cualquier otro elemento que obstaculice la transferencia.
El fondo hasta el borde frontal del inodoro 75 cm no es el necesario total para la silla de ruedas, sino el necesario desde el borde frontal del inodoro para que la posicin de la silla permita realizar la transferencia
(vase la siguiente figura).
Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general
Con objeto de permitir la asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior de un aseo
accesible (sea ste o no una cabina contenida en un aseo general) y que no quede atrapado en su interior, su
puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.
A partir de dicha puerta debe haber un itinerario accesible, incluso cuando el aseo accesible est contenido
en un aseo general (cabina) lo que obliga a que la puerta de ste cumpla las condiciones que le son exigibles,
entre las que no figura tener que abrir necesariamente hacia el exterior (del aseo general).
Respecto al espacio para giro, como criterio general, se considera que el crculo de 1,20 m es suficiente
para poder hacer giros no mayores de 90 necesarios para pasar por una puerta, pero es insuficiente all
donde la limitacin de espacio y la configuracin de los elementos obligue a giros mayores y, en general, a
maniobras ms complejas que un simple giro. En esas circunstancias se considera necesario aplicar el crculo de 1,50 m. Vase lo indicado en el comentario Espacio para giro de 1,50 m libre de obstculos en la
definicin de itinerario accesible.
Por ejemplo, cabina de aseo accesible incorporada en aseos generales de uso pblico:
Edificio, establecimiento o zona en la que se desarrollan actividades de gestin o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administracin pblica, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.
Tambin se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando
sus caractersticas constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las caractersticas de
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilacin pueden citarse los centros docentes en rgimen de seminario, etc.
A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminologa del DB SI, los consultorios, los
centros de anlisis clnicos y los ambulatorios cumplirn las condiciones establecidas para el uso Sanitario en este DB.
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehculos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobacin de neumticos y faros,
etc., que no requieran la manipulacin de productos o de tiles de trabajo que puedan presentar riesgo
adicional y que se produce habitualmente en la reparacin propiamente dicha. Se excluyen de este uso
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, as como del mbito de aplicacin del DB-SUA, los aparcamientos robotizados.
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al pblico o la
prestacin de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un nico establecimiento con un nico titular, como los centros comerciales, los mercados, las galeras comerciales, etc..
Tambin se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente
al pblico determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caractersticas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes
se puedan asimilar ms a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha
asimilacin pueden citarse las lavanderas, los salones de peluquera, etc.
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,
centros de enseanza primaria, secundaria, universitaria o formacin profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la caracterstica propia de este uso (bsicamente, el predominio de
actividades en aulas de elevada densidad de ocupacin) deben asimilarse a otros usos.
Utilizacin de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.
Zonas o elementos que no sean de uso pblico, tales como:
en uso Administrativo las reas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al pblico, tales como los despachos profesionales de menos de10 ocupantes ;
en uso Aparcamiento los aparcamientos privados;
en uso Comercial y uso Pblica Concurrencia las zonas de no acceso al pblico como trastiendas,
almacenes, camerinos, oficinas, etc.;
en uso Docente los despachos, etc.;
en uso Sanitario las zonas de no acceso al pblico como habitaciones, quirfanos, despachos, almacenes, cocinas, etc.;
en uso Residencial Pblico los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.;
en uso Residencial Vivienda todas las zonas.
El carcter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
Uso Pblica Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauracin,
espectculos, reunin, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de
Zonas o elementos de circulacin susceptibles de ser utilizados por el pblico en general, personas no
familiarizadas con el edificio, tales como:
en uso Administrativo los espacios de atencin al pblico;
en uso Aparcamiento los aparcamientos pblicos o que sirvan a establecimientos pblicos;
en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;
en uso Docente las aulas, las zonas de circulacin, el saln de actos, bibliotecas, etc.;
en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al pblico, zonas de espera, etc.;
en uso Pblica Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al pblico;
en uso Residencial Pblico, las zonas de circulacin, las zonas comunes de acceso a usuarios como
comedores, salones, etc.
El carcter del uso pblico es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
Uso Residencial Pblico
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandera, locales para reuniones y espectculos, deportes, etc. Incluye a los
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos tursticos, etc.
Viviendas unifamiliares utilizadas bajo un rgimen turstico
Los edificios de vivienda unifamiliar utilizados bajo un rgimen turstico deben cumplir las condiciones que establece el DB SUA para el uso Residencial Pblico. Se recuerda que a efectos del DB SI dichos edificios deben cumplir las condiciones del uso Residencial Vivienda.
Conforme a lo anterior, la conversin de una vivienda unifamiliar en una vivienda de turismo rural supone, a
efectos del DB SUA, un cambio de su uso caracterstico, de Residencial Vivienda a Residencial Pblico, y por
tanto la obligatoriedad de aplicar el DB en los trminos que este establece para los cambios de uso. En cambio, a efectos del DB SI la citada conversin no se considera un cambio del uso caracterstico, por lo que su
aplicacin puede hacerse como a una obra de reforma, en los trminos que dicho DB establece para dichas
En cuanto a las condiciones que deben cumplir las escaleras y otros elementos interiores de estas viviendas,
vase comentario en el apartado SUA 1-4.1 Escaleras de alojamientos en uso Residencial Pblico.
Utilizacin de las zonas o elementos de circulacin limitados a un mximo de 10 personas que tienen el
carcter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o ms
niveles) de uso Residencial Pblico, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.
Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geritricas, consultorios, centros de anlisis clnicos, ambulatorios, etc.
Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuacin:
- Pasillos y
- Anchura libre de paso 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura 1,00 m, de longitud 0,50 m y con separacin 0,65
m a huecos de paso o a cambios de direccin
- Espacio para giro de dimetro 1,50 m libre de obstculos. Se puede invadir con el barrido de
puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a stas
- Anchura libre de paso 0,80 m medida en el marco y aportada por no ms de una hoja. En el
ngulo de mxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la
hoja de la puerta debe ser 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a
presin o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
dimetro 1,20 m
- Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos accesibles:
interruptores, enchufes, vlvulas y llaves de corte, cuadros elctricos, intercomunicadores, carpintera exterior, etc.
- Espacio para giro de dimetro 1,50 m libre de obstculos considerando el amueblamiento de
(todos los de
- Espacio para giro de dimetro 1,50 m libre de obstculos considerando el amueblamiento del
- Espacio de aproximacin y transferencia en un lado de la cama de anchura 0,90 m
- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura 0,90 m
- Altura de la encimera 85 cm
- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mnimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad)
- Bao, al
cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior
o correderas
Espacio libre inferior, mnimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm
Altura de la cara superior 85 cm
Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm a un lado
Altura del asiento entre 45 50 cm
Suelo enrasado con pendiente de evacuacin 2%
- Grifera
Automtica dotada de un sistema de deteccin de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontolgico. Alcance horizontal
- Espacio para giro de dimetro 1,20 m libre de obstculos
- Carpintera enrasada con pavimento o con resalto cercos 5 cm
- Dispondr de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de ruedas
Exigibilidad de las condiciones de accesibilidad a viviendas
El alcance de este apartado se limita a aquellas viviendas que, a los efectos reglamentarios oportunos, precisen acogerse a la calificacin de vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas, no siendo exigible en
Debe subrayarse que el DB SUA no prohbe que puedan construirse viviendas unifamiliares para usuarios en
silla de ruedas con caractersticas distintas a las aqu definidas, mientras no precisen acogerse a dicha calificacin.
Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y
de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magntico y vdeocomunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio.
Anejo B Caractersticas de las instalaciones de proteccin
Los sistemas de proteccin contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y
una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes.
El sistema externo de proteccin contra el rayo est formado por dispositivos captadores y por derivadores o conductores de bajada.
B.1.1 Diseo de la instalacin de dispositivos captadores
Los dispositivos captadores podrn ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado.
El diseo de la instalacin se har de manera que, en funcin del nivel de proteccin requerido, el
edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de los siguientes mtodos, que
pueden utilizarse de forma separada o combinada:
a) ngulo de proteccin;
c) mallado o retcula.
B.1.1.1.1 Mtodo del ngulo de proteccin
El volumen protegido determinado por los dispositivos captadores est formado por la superficie de
referencia y la superficie generada por una lnea que, pasando por el extremo del dispositivo captador, gire formando un ngulo con l. Los valores de los ngulos de proteccin vienen dados en la
tabla B.1 en funcin de la diferencia de altura entre la punta del pararrayos y el plano horizontal
considerado h, para cada nivel de proteccin. Cuando se disponga un conductor horizontal uniendo
dos puntas, el volumen protegido ser el resultante de desplazar a lo largo del conductor el definido
por las puntas (vase figura B.1).
Figura B.2 ngulo de proteccin, disposicin para diferentes alturas
Tabla B.1 ngulo de proteccin
* En estos casos se emplean los mtodos de esfera rodante y/o malla.
B.1.1.1.2 Mtodo de la esfera rodante
El volumen protegido queda definido al hacer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (vase
El radio de la esfera ser el indicado en la tabla B.2 en funcin del nivel de proteccin.
B.1.1.1.3 Mtodo de la malla
El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensin mayor ser la indicada
en la tabla B.3 en funcin del nivel de proteccin.
Tabla B.3 Dimensin de la retcula
Dimensin de la retcula
Las condiciones para que la proteccin sea efectiva son las siguientes:
i) el permetro de la cubierta;
ii) en la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensin exigida;
iii) en la lnea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al
b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio
de la esfera rodante correspondiente al nivel de proteccin exigido;
c) ninguna instalacin metlica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas.
En edificios de altura superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deber disponer
tambin una malla conductora para proteger el 20% superior de la fachada.
Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se
define de la siguiente forma (vase figura B.4):
a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una
esfera cuyo centro se sita en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es:
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en funcin del nivel de proteccin
L distancia en m funcin del tiempo del avance en el cebado t del pararrayos en s. Se adoptar L=t para valores de t inferiores o iguales a 60 s, y L=60 m para valores de t superiores.
por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de captacin y el crculo de interseccin entre este plano y la esfera.
Los derivadores conducirn la corriente de descarga atmosfrica desde el dispositivo captador a la
toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben preverse:
a) al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de cebado, y un mnimo de dos cuando la proyeccin horizontal del conductor sea superior a su proyeccin vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;
b) longitudes de las trayectoria lo ms reducidas posible;
En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirn a lo largo del permetro del
espacio a proteger, de forma que su separacin media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en
funcin del nivel de proteccin.
Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de proteccin de mallas conductoras
Distancia entre conductores de bajada
Todo elemento de la instalacin discurrir por donde no represente riesgo de electrocucin o estar
protegido adecuadamente.
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos elctricos y magnticos de la corriente de la descarga atmosfrica dentro del espacio a proteger.
Deber unirse la estructura metlica del edificio, la instalacin metlica, los elementos conductores
externos, los circuitos elctricos y de telecomunicacin del espacio a proteger y el sistema externo
de proteccin si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a
la red de tierra.
Cuando no pueda realizarse la unin equipotencial de algn elemento conductor, los conductores de
bajada se dispondrn a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La
distancia de seguridad ds ser igual a:
ds = 0,1L
la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra de
la masa metlica o la unin equipotencial ms prxima. En el caso de canalizaciones exteriores
de gas, la distancia de seguridad ser de 5 m como mnimo.
La red de tierra ser la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfricas.
Anejo C Normas relacionadas con la aplicacin del DB SUA
Este Anejo incluye, con carcter informativo, las normas de clasificacin, de ensayo y de especificacin
de producto que guardan relacin con la aplicacin del DB SUA. Las referencias indican cuales estn ya
disponibles como normas UNE y UNE EN, cuales estn disponibles como normas EN y cuales estn an
en fase de proyecto (PNE y prEN)
Mtodo para la determinacin del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.
Parte 1: Productos sin caractersticas de resistencia al fuego o control de
Vidrio para la edificacin
Ensayo pendular. Mtodo de ensayo al impacto y clasificacin para vidrio
Fuerzas de maniobra. Mtodo de ensayo. Parte 2: Puertas.
Reglas de seguridad para la construccin e instalacin de ascensores.
Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros
Smbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.
Elementos y dispositivos mecnicos
Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso
Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules
for safety, dimensions and functional operation.
Indicadores para pavimentos de superficie tctil de hormign, arcilla y
Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones elctricas de baja tensin.
Requisitos de accesibilidad para la rotulacin.
Elaboracin y principios para la aplicacin de los pictogramas destinados a
la informacin del pblico.
Prob Prog DinaMica
Parte 4 Prueba de Hipotesis Pruebas de t Muestras Independientes y Dependientes

References: Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto