Source: http://docplayer.es/883265-Diseno-implementacion-y-puesta-en-marcha-de-un-sistema-domotico-carlos-fabian-rivera-marino-yonny-ramirez-antivar.html
Timestamp: 2016-10-27 13:23:09+00:00

Document:
⭐DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO. CARLOS FABIAN RIVERA MARINO YONNY RAMIREZ ANTIVAR
DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO. CARLOS FABIAN RIVERA MARINO YONNY RAMIREZ ANTIVAR
Download "DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO. CARLOS FABIAN RIVERA MARINO YONNY RAMIREZ ANTIVAR"
Teresa Lucero Acuña
1 DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO. CARLOS FABIAN RIVERA MARINO YONNY RAMIREZ ANTIVAR UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARINA SECCIONAL BUCARAMANGA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA BUCARAMANGA 20092 DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO CARLOS FABIAN RIVERA MARINO YONNY RAMIREZ ANTIVAR Proyecto de Grado para optar el Título de Ingeniero Electrónico Director Ingeniero Alex Alberto Monclou Salcedo UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARINA SECCIONAL BUCARAMANGA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA BUCARAMANGA 20093 Nota de aceptación: Firma del presidente del jurado Firma del jurado Firma del jurado. Bucaramanga Mayo de 20094 DEDICATORIA A Dios por ser mi fortaleza en los días de dificultad e incertidumbre, a mi adorado padre por enseñarme a vivir con humildad y a reconocer lo verdaderamente importante, a mi querida madre por ser ejemplo de empuje y perseverancia, a mi hija María José quien motivó la culminación de esta etapa en mi vida. Carlos F Siempre quise que mi mama me viera entrar a la universidad y ver como evolucionaba a lo largo de mis días allí, ahora que voy de salida estoy seguro que me esta viendo y que siempre me observo, hoy se que esta conmigo así como lo estará siempre. Siempre vi el gran esfuerzo que hizo mi papa para llevar a cabo este proyecto sin desmayos a pesar de todos los obstáculos con los que nos tropezamos. Alcanzar este objetivo es para mi un triunfo, y este triunfo se lo dedico a Jairo Ramírez y Myriam Antivar.. Yonny R5 AGRADECIMIENTOS. Al ingeniero Alex monclou por ser nuestro orientador en la realización de este proyecto. Al tío Hugo, Nelson y mi hermano Enrique y mi mama Giomar quienes han sido fieles colaboradores, a lo largo de mi carrera. A Mónica quien siempre me ha brindado su apoyo y voz de aliento en todo momento. Carlos F A mi papa que siempre fue el más grande apoyo y mayor consejero en los momentos difíciles a lo largo de la carrera, sin mi papa Jairo Ramírez nunca seria posible alcanzar este logro. A Harrym quien siempre tuvo tiempo para ayudarme y apoyarme en mis innumerables problemas, y por su gran colaboración en pro de alcanzar este objetivo. A mis abuelitas y mi tia Nubia que nunca dejaron de estar pendientes de mi y me apoyaron en todo lo que siempre necesite, es ahora que he dado un paso hacia su tranquilidad. Yonny R6 CONTENIDO Pág. INTRODUCCION 1 OBJETIVOS 4 OBJETIVO GENERAL 4 OBJETIVO ESPECIFICO 4 1. SEGURIDAD SENSORES Sensor magnético Sensor infrarrojo Sensor microondas Detectores de incendio Detector de llama ultravioleta Detector de humo Detector óptico Detector iónico Detector de monóxido de carbono Detector de gas Detector ruptura de vidrio Detector de pánico 207 1.1.9 Otros sensores Sensor de humedad Sensor de viento Sensor de lluvia Sensor de inundación Generalidades de los sensores Sensores autónomos VIDEO VIGILANCIA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Cámaras Cámaras tipo caja y con lente de zoom Cámara Domo Cámara tipo bullet IR (tipo bala) Cámara smartdome Controladores de cámara PTZ Monitores Monitor LCD Monitores CRT (tubos de rayos catódicos) Grabadoras DVR (digital video recorder) CERRADURAS BIOMETRICAS CENTRAL DE MONITOREO 31 2 ACTUADORES 338 2.1 RELE CONTACTOR RELE DE ESTADO SÓLIDO MOTORES DE PUERTA ELECTROVALVULAS SERVOVALVULAS MOTORES DE PERSIANA CORTINAS Y TOLDOS 37 3 CONTROLADOR SOFTWARE DE CONTROL CONTROL DE TEMPERATURA SISTEMAS DE CALEFACCION Sistema de Caldera con Radiadores de agua y/o piso radiante Caldera Bomba de recirculación Radiadores de agua Piso radiante Termostato Eléctricos por acumulación Eléctrica por uso directo Convectores Radiadores sopladores 579 Reflectores 58 5 SONIDO FUENTES DE SONIDO SERVIDORES DE MUSICA RSA MATRIZ DE AUDIO BOTONERA PARLANTES ESTACIONES DE IPOD SOFTWARE DE CONFIGURACION 69 6 ILUMINACION PROTOCOLO UPB (universal powerline bus) DIMMERS ROOM CONTROLLER (controlador de zona) HOUSE CONTROLLER (controlador de casa) PIN DE UNA FASE (powerline interface module) UTR TRIFASICO DIAGRAMA DE CONEXIÓN AL SISTEMA SPFTWARE DE CONFIGURACION 81 7 ENTRETENIMIENTO TEATRO EN CASA SONIDO ENVOLVENTE (SURROUND) 8410 7.3 AVR (AUDIO VIDEO RECIVER) PROYECTORES HD TELON ELECTRICO MEDIOS DE TRANSMISION REDES INTERNAS RED DE DATOS Router Switch Access point INTERFACES DE USUARIO Y MEDIOS DE CONTROL CONSOLAS PANTALLA TACTIL PANTALLAS INALAMBRICAS TELEFONO FIJO Y TELEFONO MOVIL CONTROL POR PC CONTROL POR TV PROYECTO DOMOTICO PREESTUDIO DEFINICION Elementos de la instalación Cable dúplex Cable flexible 11111 Cables UTP Cable coaxial Relación con otros elementos INSTALACION Tipos de cable usados para cada sistema Revisión y verificación del cableado Montaje de sistemas Verificación de la instalación y funcionamiento Configuración de cada sistema Aseguramiento de calidad Capacitación de usuario Entrega de documentación GLOSARIO CONCLUSIONES 124 BIBLIOGRAFIA 12512 LISTA DE FIGURAS Pág. Figura 1 Esquema principal de un sistema domótico 3 Figura 2 Aspecto de un sensor magnético de montaje superficial 5 Figura 3 Encapsulado interruptor de lámina 6 Figura 4 Sensor magnético de montaje superficial 6 Figura 5 Sensor magnético para empotrar 6 Figura 6 Sensor magnético tipo pesado 7 Figura 7 Sensor infrarrojo 7 Figura 8 Radiación infrarroja media 8 Figura 9 Alcance lateral y superior de un sensor de movimiento 9 Figura 10 Tipos de lentes 9 Figura 11 Vista interna y conexión de un sensor de movimiento 11 Figura 12 Aspecto de sensor microondas 12 Figura 13 Sistema de sensores microondas 12 Figura 14 Detector de llama 14 Figura 15 sensor óptico (fotoeléctrico) 14 Figura 16 detectores de humo iónico 15 Figura 17 Conexión en panel convencional y conexión modo bus 15 Figura 18 Detector de monóxido de carbono 17 Figura 19 Detector de gas 19 Figura 20 Ubicación detectores de gas 19 Figura 21 Sensor de ruptura de vidrio 20 Figura 22 Botón de pánico 20 Figura 23 Sensor de humedad 2113 Figura 24 Anemómetro de copa o hélices 21 Figura 25 Sensor de lluvia con depósito 22 Figura 26 Sensor de inundación 22 Figura 27 Conexiones al controlador 23 Figura 28 conexión óptima de una zona 23 Figura 29 Conexión optima de un sensor con alimentación 24 Figura 30 Central de video vigilancia 25 Figura 31 Cámara Digital Color, Alta Resolución 26 Figura 32 Cámara Domo Fija Color 26 Figura 33 Cámara Bullet IR, Color, Resistente a Intemperie 27 Figura 34 Cámara Domo con Pan-Tilt-Zoom 27 Figura 35 Controlador de cámara PTZ 28 Figura 36 Monitor LCD 28 Figura 37 Monitor CRT de Pantalla Plana 29 Figura 38 Grabadora de Video Digital StandAlone de 8 Canales 29 Figura 39 Esquema Básico de un sistema de grabación digital 29 Figura 40 Cerradura biométrica 30 Figura 41 Relé 33 Figura 42 Vista interna de relé. 34 Figura 43 Contactor 35 Figura 44 Relé de estado sólido 35 Figura 45 Esquema eléctrico de un relé de estado sólido 36 Figura 46 Motor de puerta levadiza 36 Figura 47 Electroválvulas 36 Figura 48 Vista interna de una electroválvulas 37 Figura 49 Motores de cortinas 38 Figura 50 Partes de un controlador omnipro II 44 Figura 51 Tarjeta de expansión para omnipro II 10A Figura 52 Modulo de voz doble vía 46 Figura 53 Software controlador códigos 4814 Figura 54 Software controlador línea de programación 49 Figura 55 Software controlador números telefónicos 50 Figura 56 Software controlador configuración de zonas 51 Figura 57 Software controlador 52 Figura 58 Caldera Smith. 54 Figura 59 Bomba de recirculación Armstrong 54 Figura 60 Radiador de agua 55 Figura 61 Piso radiante 55 Figura 62 Termostato omnistat2 HAI 55 Figura 63 Diaframa de bloques sistema calefaccion piso radiante y radiadores de agua 56 Figura 64 Sistema completo calefacción por caldera 56 Figura 65 Calentadores eléctricos por uso directo 58 Figura 66 Conexión de un termostato omnistat2 de HAI 59 Figura 67 Sistema multizona multifuente 60 Figura 68 Servidor de música 160GB SpeakerCraft 63 Figura 69 Vista trasera servidor de música 63 Figura 70 Adaptador serial lrsa 64 Figura 71 Vista frontal y trasera MZC88 SpeakerCraft 64 Figura 72 Botonera mode free Figura 73 Parlante de tres vías 66 Figura 74 Estación de Ipod 67 Figura 75 Interconexión final del sistema de audio SpeakerCraft 68 Figura 76 Software de configuración zonificador 69 Figura 77 Software de configuración zonificador 70 Figura 78 Software de configuración zonificador 71 Figura 79 Software de configuración zonificador 72 Figura 80 Pulso UPB 77 Figura 81 Dimmer 78 Figura 82 Diagrama de conexión y diagrama de bloque interno15 de un dimmer 78 Figura 83 Room controller 79 Figura 84 House controller 79 Figura 85 Pin de una fase 80 Figura 86 UTR trifásico 80 Figura 87 Diagrama de conexión sistema de iluminación 81 Figura 88 Software de configuración control de iluminación 82 Figura 89 Software de configuración control de iluminación 83 Figura 90 Distribución de parlantes para crear un sonido envolvente 85 Figura 91 AVR 86 Figura 92 Proyector HD 87 Figura 93 Comparación de tamaños y relaciones de aspecto 88 Figura 94 Telón eléctrico 89 Figura 95 Espectro de frecuencias para los diferentes medios de transmisión 90 Figura 96 Tipos de conexión con el exterior 91 Figura 97 Niveles de modelo OSI 92 Figura 98 Router 93 Figura 99 Switch 93 Figura 100 Access point 94 Figura 101 Conexión red HAN (home Area Network). 94 Figura 102 Consola omni 95 Figura 103 Pantalla táctil HAI 96 Figura 104 Diagrama de conexión de consola-controlador 96 Figura 105 Pantalla inalámbrica 97 Figura 106 USB con software de control snap link 98 Figura 107 Panel de control por TV 98 Figura 108 Diseño sobre planos 108 Figura 109 Diseño sobre planos 10916 Figura 110 Infraestructura tubería 110 Figura 111 Cable duplex 110 Figura 112 Cable flexible 111 Figura 113 Categorías UTP usadas 112 Figura 114 Cable coaxial 113 Figura 115 Sensores de apertura y cierre montaje final 115 Figura 116 Sensores de movimiento montaje final 116 Figura 117 Circuito cerrado de televisión montaje final 116 Figura 118 Cerradura biométrica montaje final 116 Figura 119 Actuadores 117 Figura 120 Sistema control de temperatura montaje final 117 Figura 121 Conexiones al controlador montaje final 118 Figura 122 Sistema control de sonido montaje final 118 Figura 123 Control iluminación 119 Figura 124 Sistema de entretenimiento (teatro en casa) 119 Figura 125 Rede de datos 119 Figura 126 Interfaces de usuario 12017 LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1 Cuadro comparativo sensores de movimiento. 10 Tabla 2 Cuadro comparativo sensores de humo 16 Tabla 3 Tabla frecuencias de transmisión de datos norma de señalización DTMF 32 Tabla 4 Ejemplo de envío de mensaje DTMF 32 Tabla 5 Voltajes de bobina y carga de un relé 34 Tabla 6 Tabla de comparación de controladores 39 Tabla 7 Cuadro comparativo zonificadores 61 Tabla 8 Cuadro comparativo tecnología de iluminación 71 Tabla 9 Comparación de formatos y resolución 87 Tabla 10 Velocidades de transmisión 91 Tabla 11 Resumen de sensores y sistemas elegidos para el proyecto 101 Tabla 12 Distribución de equipos por zona 102 Tabla 13 Presupuesto global del proyecto 105 Tabla 14 Cronograma de actividades 105 Tabla 15 Características cable Dúplex 111 Tabla 16 Características conductor de cobre suave cableado 111 Tabla 17 Nivel de atenuación de cable cat Tabla 18 Distancia máxima recomendada sin sufrir atenuaciones para cada categoría 113 Tabla 19 Características de cables coaxiales 113 Tabla 20 Cables usados en los diferentes sistemas 11418 RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO TITULO: AUTORES: FACULTAD: DIRECTOR: DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOMOTICO CARLOS FABIAN RIVERA MARIÑO YONNY RAMIREZ ANTIVAR INGENIERIA ELECTRONICA ALEX ALBERTO MONCLOU SALCEDO RESUMEN La domótica ha cumplido un papel importante en el proceso de la ingeniería, esta a su vez se ha convertido en una parte fundamental e integral de procesos automáticos que se implementan en hogares. La domótica es la instalación e integración de varias redes y dispositivos electrónicos en el hogar, que permiten automatización de actividades cotidianas y el control local o remoto de la vivienda. Hoy en día las tecnologías aplicadas al hogar nos proporcionan mayor seguridad, confort entretenimiento y ahorro de energía. La aplicación de estas tecnologías es la tendencia actual de la construcción. Existen diferentes tipos de tecnologías pero el objetivo final es la integración de cualquiera de ellas generando una convergencia de las soluciones con un controlador o cerebro central del sistema. PALABRAS CLAVE: Domótica, Controlador, integración de sistemas. Vo. Bo. DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO19 General summary of thesis Title: Writers: Faculty: Director: Design, implementation and running of a domotic system. CARLOS FABIAN RIVERA MARIÑO YONNY RAMIREZ ANTIVAR Electronic engineering ALEX ALBERTO MONCLOU SALCEDO Summary Domotics have played an important role in the process of engineering; the latter has in turn became an integral and important part of the automatic processes that are implemented in homes. Domotics refers to the installation and integration of several electronic networks and machines, which allow the automatization of otherwise normal activities and the local or remote control of the home. Nowadays technologies applied to the household provide us with better security, comfort, entertaining and energy efficiency; the application of such technologies is a current trend in construction. There are two different kinds of technologies but the final goal is the integration of any of them, generating a convergence of solutions with one controller or central system mainframe. Key Words: Domotics, controller, Integration of systems Vo. Bo. Director of Thesis.20 INTRODUCCION Como es natural, se aspira a una mejor calidad de vida y parece lógico que esa aspiración se refleje en el propio entorno: el hogar, al que se dota de mayor confort y comodidad, esperando disfrutar de un ambiente protector para la familia y por tanto debe ser protegido. La ciencia encargada de esto es la domótica. Vital importancia tiene la palabra integración, todas las necesidades se deben satisfacer de forma global y en conjunto. En otro caso no puede hablarse de Domótica, sino simplemente automatización. El objetivo principal de la Domótica radica en satisfacer las necesidades del hombre y su entorno. Se destaca en este campo la optimización de la energía, el aumento de la seguridad, ahorro de dinero y tiempo, así como también comunicarse, proteger el hogar, controlar a distancia los aparatos domésticos, en otras palabras, vivir mejor. 1 El término domótica se puede definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto. La domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una casa y de aportar servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación que se integran a través de redes de comunicación (tanto interiores como exteriores, cableadas o inalámbricas) cuyo control se puede programar desde dentro o fuera de la vivienda. Los servicios citados, pueden clasificarse en: gestión y ahorro energético, Sistemas de confort y entretenimiento, Seguridad de bienes y personas y Sistemas de comunicación y teletrabajo. - Respecto al primer grupo, el del ahorro energético, caben la climatización, la gestión eléctrica y el uso de energías renovables. - En cuanto al confort, los servicios que pueden controlarse con la domótica son la iluminación, la automatización de todos los sistemas (sonido, temperatura, actuadores), instalaciones y equipos de tal forma que puedan controlarse de manera eficiente y sencilla, la integración del portero al teléfono o del video portero a la televisión, el control vía Internet, la gestión multimedia y del ocio electrónicos y la creación de programas fácilmente por el usuario. 1 Tomado www2.udec.cl/~carlosalvial/domotica/pages/que_es.htm consultada: 20 Febrero21 - En el campo de la protección patrimonial, la domótica permite la simulación de presencia, la detección de incendios, fugas de gas o escapes de agua, la teleasistencia, cerrar o abrir las persianas de manera puntual y el acceso a cámaras de seguridad IP. - Por último, en el ámbito de las comunicaciones y teletrabajo, la domótica permite el control remoto del hogar, externo e interno, a través de Internet, PCs, mandos inalámbricos, la transmisión de alarmas e intercomunicaciones. Todo esto se obtiene a partir de elementos como controladores, sensores y los llamados actuadores. Existen varias arquitecturas que permiten que la inteligencia característica de la domótica pueda ser realidad en el hogar: Centralizada Distribuida mixta La arquitectura centralizada se basa en un controlador que recibe la información a partir de sensores, una vez que el sistema procesa esa información, se generan las órdenes necesarias para llevar a cabo el servicio que necesite en cualquier momento. Por su parte, en la arquitectura distribuida la inteligencia del sistema se reparte por todos los módulos y el cableado suele ser en bus o a través de redes inalámbricas. Por último, la arquitectura mixta consiste en una combinación de sistemas con arquitectura centralizada, en la que varios dispositivos son capaces de obtener y procesar información a partir de varios sensores, y arquitectura distribuida ya que cuando los anteriores sensores adquieren esa información, la transmiten a los dispositivos que están distribuidos por toda la casa. Los medios de interconexión que suelen utilizarse son xdsl, la fibra óptica y el cable, ya sea coaxial o par trenzado, en el campo de los medios alámbricos. En el ámbito de los medios de interconexión inalámbricos, suelen emplearse el Wi-Fi, el GPRS, Bluetooth, la radiofrecuencia, los infrarrojos 2 2 Consultada Febrero22 La domótica si bien ha cumplido un papel importante en el proceso de la ingeniería, esta a su vez se ha convertido en una parte fundamental e integral de procesos automáticos que se implementan en hogares. Este proyecto presenta los principios y fundamentos que rigen la elaboración de sistemas domóticos, desde el manejo de la infraestructura, selección de instrumentos, sensores y tipos de actuadores, sistemas electrónicos, hasta su puesta en marcha. Cubre además todos aquellos principios que puedan servir como puntos de referencia cuando se evalúa y aplica nueva información en la planificación, el diseño y la construcción de un sistema domótico, de esta manera cada elemento, componente o sistema de construcción se describe en función de su uso final. Para la consecución de este proyecto se hace necesario conocer la estructura principal de un sistema domótico, en el cual se integran las diferentes necesidades del usuario, La estructura principal se muestra en la figura 1. FIGURA 1. Esquema principal de un sistema domotico 323 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Diseñar implementar e integrar un sistema domótico, con sensores actuadores, control de temperatura, control de sonido y control de iluminación OBJETIVOS ESPECÍFICOS Estudiar e implementar e instalar los sensores y actuadores mas usados en un sistema domótico Implementar y controlar la temperatura con termostatos en un sistema domótico Implementar y controlar un sistema de audio. Implementar y controlar un sistema de iluminación. Implementar y ejecutar un Software de control bajo plataforma Windows para controlar los diferentes sistemas. Crear una red de datos HAN y WI-FI, para las pantallas táctiles, alámbrica e inalámbricas. Estudiar implementar y programar un controlador que integre todos los sistemas. 424 1 SEGURIDAD La inseguridad es la aplicación que más motiva a introducir sistemas domóticos en los hogares comunes, debido a diferentes causas como los incrementos en la tasa de delincuencia en el país, el desorden urbano, se hace necesario incrementar la seguridad en los hogares en forma general, pues no solo repercute en la protección de los bienes, sino la propia protección personal. Se ha comprobado que las puertas blindadas, y las rejas ya no son suficientes y es preciso combinar múltiples dispositivos que cubran los puntos débiles en sistemas tradicionales. Así mismo existe inseguridad dentro del hogar como por ejemplo los peligros del monóxido de carbono (CO), generación de incendios, escapes de gas, también conatos de incendio provocados por algún electrodoméstico o por un error en la cocina etc. Se ve la necesidad de implementar en un sistema domótico, además de detectores de movimiento, detectores de humo, detectores de gas, detectores de monóxido de carbono, etc. 1.1 SENSORES. Los sensores cumplen un papel muy importante en el tema de los hogares digitales, ya que deben instalarse según la zona que se va a vigilar o proteger, en este proyecto se ilustran los sensores más usados, sus aplicaciones y funcionamiento Sensor magnético Un interruptor de lámina (figura 2) es un sistema de circuito cerrado, funciona de la siguiente manera: al colocar el imán cerca del contacto, las dos hojas dentro de la cápsula de vidrio se cerrarán en el mismo instante. Cuando se retira el imán las hojas se abrirán, lo que causará que el circuito se abra y se accione la alarma. En un lazo abierto ocurre lo opuesto, las láminas se separan cuando el imán está cerca y se cierran cuando se retira el imán. Figura 2. Aspecto de un sensor magnético de montaje superficial. Fuente: FEB 2009 Un interruptor de lámina es un aparato altamente confiable porque las hojas están selladas en vidrio como se muestra en la figura 3. Las láminas de mejor calidad 525 están selladas e inmersas un gas inerte. Esto significa que el ambiente exterior no tendrá efecto sobre los contactos reales, como la resistencia de contacto la cual algunas veces se encuentra en los contactos mecánicos. Al sellar una resistencia de contacto en un gas inerte se mantiene un vacío mínimo entre las hojas. 3 Figura 3. Encapsulado interruptor de lámina Fuente: FEB 2009 Existen tres tipos de interruptores de lámina: Montaje superficial Figura 4. Sensor magnético de montaje superficial Fuente:www.aleph-usa.com FEB 2009 De empotrar Figura 5. Sensor magnético para empotrar Fuente: FEB 2009 Tipo pesado 3 consultada Febrero26 Figura 6. Sensor magnético tipo pesado Fuente: FEB 2009 También llamados contactos magnéticos son la primera línea de defensa en la industria de alarmas de robo. Son económicos, muy confiables, y en la mayoría de los casos no están a la vista. Es el contacto el que inmediatamente dispara el sistema de alarma cuando se abre una puerta o ventana. Es necesario saber que cuando estos sensores hacen parte de un sistema de seguridad, se usan para dos funciones principalmente: Generar una alarma por la apertura de una puerta o ventana. Generar un evento que se ha configurado previamente en el controlador (cerebro del sistema), por ejemplo: al abrir la puerta principal las luces se enciendan, así como el sonido y la calefacción Sensor infrarojo (pasivo) Particularmente, el sensor infrarrojo es un dispositivo electrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos reflejan una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para nuestros ojos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible Figura 7. Sensor infrarrojo Fuente: FEB27 Figura 8. Radiación infrarojo media Fuente: watchout-engdatasheet La radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 700 nanómetros hasta 1 milímetro. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, o -273 grados Celsius (cero absoluto). 4 El uso del sensor infrarojo es para la detección de movimiento, en el momento que una persona se mueve dentro de un recinto o también en el exterior de una casa o una edificación, el sensor activa un sistema de alarma, o también enciende luces de pasillos, habitaciones etc. Hay varios tipos de sensores infrarrojos: para exteriores, antimascotas, de tecnología dual. El sensor infrarrojo de exteriores está diseñado específicamente, para que las inclemencias del clima no lo afecten en su funcionamiento, es decir el agua, la lluvia, el sol no lo deteriore; además que su tecnología debe ser más avanzada que los detectores de movimiento interior. El sensor antimascotas está diseñado para que las pequeñas mascotas del hogar no los activen, y puedan pasear libremente por toda la casa aún cuando su sistema de seguridad esté activado y usted este ausente. El sensor de tecnología dual está diseñado para lugares donde los cambios de temperatura son bruscos o pueden afectar el buen funcionamiento del sensor, (cuartos de calderas, cuartos de maquinas, cocinas industriales etc.). Se usa este tipo de sensores para evitar falsas alarmas en dichos lugares. Este sensor se llama dual porque incluye dos tecnologías al mismo tiempo: infrarrojo y microondas. 4 consultada Febrero28 Figura 9. Alcance lateral y superior de un sensor de movimiento Vista superior Vista lateral Fuente: Estos son los ángulos y distancias de cobertura mas comunes de sensores que se encuentran en el mercado. Los ángulos y distancias de cobertura dependen del lente que se le coloque al sensor, este lente es llamado lente de Fresnel que son lentes de gran apertura y una corta distancia focal sin el peso y volumen de material que debería usar en un lente de diseño convencional, generalmente son construidos en plástico. Y en similitud con las cámaras fotográficas existen dos clases de lentes los gran angulares y teleobjetivo. Lente Gran angular: mayor ángulo de cobertura, corto alcance. Lente teleobjetivo o de largo alcance: menor ángulo de cobertura, mayor distancia. Figura 10. Tipos de lentes Fuente: 929 Tabla 1. Cuadro comparativo sensores de movimiento. IMAGEN MARCA CARACTERISTICAS FUENTE PARADOX BOSCH VISONIC GRAN RECHAZO A EMI Y RFI (INTERFERENCIAS ELECTROMAGNETICAS Y DE RADIOFRECUENCIA) CIRCUITO IMPRESO USA SOLO COMPONENTES DE MONTAJE SUPERFICIAL RELE DE ESTADO SOLIDO 11m x 11 m 110 ANGULO DE VISION Cobertura de 7.5 m x 7.5 m (25 pies x 25 pies) Microcontrolador integrado con Procesamiento de Primer Paso Inmunidad a corrientes de aire e insectos Interruptor contra manipulaciones en la cubierta Tolerancia a los animales hasta 38 kg (85 lb). La combinación de óptica cilíndrica y Fresnel mejora el rango de detección y la inmunidad ante falsas alarmas. El algoritmo avanzado patentado True Motion Recognition (TMR) reduce las falsas alarmas. Fácil instalación, sin necesidad de ajuste vertical. Óptica de vigilancia de la zona de rastreo". Cámara óptica- sellada contra insectos. Controlado por microprocesador Temperatura de funcionamiento: De 10 C a 50 C Alimentación: De 9 a 16 VCC w w w. p a r a d o x. c a ml ES nsf/sysalldocuments ROKONET Cobertura 15m (50') 100, 4 niveles verticales y zona de sabotaje Altura de instalación variable 2.1m to 3.3m (6'11" to 10'10") Método de detección de intrusos Conjunto PIR & Microonda PIR con Procesamiento Enmascaramiento Activos Voltaje de Operación 9-16 VDC Consumo de Corriente 12mA 20mA Filtración óptica para Lente Fresnel pigmentada Sensor con revestimiento Temperatura de operación -20º to 55º C (- 4ºto 131º F) Método Anti Microonda Activo + lógica PIR Dos Canales Infrarrojos ftp.automa.cl/alarmas/sensores _INFRARROJOS/ROKONET 1030 Figura 11. Vista interna y conexión de un sensor de movimiento Fuente: FEB 2009 Este es el tipo de conexión más usada en sensores también llamados de 4 hilos (2 cables de polarización, 2 cables salida de alarma), generalmente los voltajes de alimentación van desde los 9v hasta los 30v DC. Pero habitualmente son de 12v de CC (corriente continua), el consumo de corriente va desde los 10mA hasta los 30 ma, el contacto es normalmente abierto en estado desactivado, y normalmente cerrado cuando el sensor está activado. La salida de alarma va conectada al panel de alarma como se muestra en la figura 11. Para evitar el mal funcionamiento y deterioro de los sensores No usar en ambientes donde haya cambios rápidos de temperatura. En lugares donde haya materiales u objetos obstruyendo el paso de los rayos infrarrojos. El sensor es menos sensible cuando las personas se mueven hacia él. No instalar el sensor frente a vidrios o ventanas, la luz solar posee rayos infrarrojos los cuales pueden activar el sensor o generar una falsa alarma. 1131 1.1.3 Sensor microondas Están basados en la detección de movimientos mediante el efecto Doppler, el emisor emite una frecuencia que es reflejada por los objetos que le rodean, dicha señal es captada por un receptor asociado en el caso de que se desplacen los objetos. La frecuencia recibida es distinta a la emitida generándose una señal de alarma que produce la apertura de los contactos de un relé. 5 Figura 12. Aspecto de sensor microondas Fuente: FEB 2009 Las microondas se reflejan por la diferencia de impedancia entre el aire y el producto y el mismo sensor vuelve a detectarla. El tiempo de retorno de la señal es una medida de la distancia entre el emisor (sensor) y el obstáculo. El sensor emite señales de microondas con una distancia y resistencia del aire constante, cuando un obstáculo atraviesa o se interpone esta medida cambia y el sensor toma esta diferencia como un parámetro para generar una alarma. 6 FIGURA 13. Sistema de sensores microondas Fuente: FEB consultada 27 Febrero sensormicroondas.blogspot.com consultada 27 Febrero32 Los sensores microondas se usan para construir sistemas de seguridad perimetral de barrera generalmente; sus mayores aplicaciones se ven en el sector de la industria, sector agrícola, y comercial. Sus inicios se dan en aplicaciones de alta seguridad como cárceles y reformatorios, pero en los sistemas domóticos han tenido gran acogida por su gran confiabilidad, en cambios meteorológicos, no generan alarma con lluvia, nieve, o niebla, así como también movimiento de en la zona de detección de pequeños animales (ratones, gatos, etc.) Como se observa en la figura 13 estos sistemas están compuestos por emisor y un receptor, los cuales crean un lóbulo de protección y si este es atravesado generan una alarma, un cambio de estado o señal que puede ser empleada con fines específicos Detectores de incendio Detector de llama (ultravioleta). El detector utiliza un tubo de cátodo frío sensible a los rayos ultravioletas el cual opera con base al Principio de Geiger- Mueller. El tubo de detección lleno de gas consta de un ánodo y un cátodo que es sensible a la longitud de onda ultravioleta de Amngstroms. Ambos electrodos se energizan por alto voltaje. Cuando los rayos de ultravioleta llegan al cátodo, se emiten fotones hacia el ánodo forzando a las moléculas de gas a emitir electrones. A medida que el número de partículas ionizadas comienza a aumentar, circula una corriente eléctrica entre los electrodos. Al continuar los rayos ultravioletas hasta alcanzar el tubo de detección, se genera una señal eléctrica de impulso que se "cuenta" digitalmente. Al completarse el ciclo de retardo de conteo, si la señal eléctrica está aún presente, el detector se engancha en una condición de alarma y sólo puede reinicializarse en el panel de control mediante la interrupción de la energía. El detector de llama responde directamente a la presencia de la llama. Detecta la radiación ultravioleta que emana de las llamas la cual debe sostenerse durante por lo menos 5 segundos. El detector de llamas pretende proteger riesgos donde se anticipa que un incendio se desarrolla rápidamente sin muy pocas o ninguna etapas incipientes o latentes; donde la ignición sea casi instantánea (líquidos inflamables, gases combustibles, productos petroquímicos, etc.) Consultada 28 Febrero33 Figura 14 Detector de llama Fuente: FEB Detectores de humo. Un detector de humo es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que usan, pueden ser de dos tipos: ópticos o iónicos, aunque algunos usen los dos mecanismos para aumentar su eficacia Detector Óptico Pueden ser de dos tipos, según detecten el humo por oscurecimiento o por dispersión del aire en un espacio: De rayo infrarrojo. compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo sólo una fracción de la luz emitida alcanza al receptor provocando que la señal eléctrica producida por éste sea más débil y se active la alarma. De tipo puntual. en los que emisor y receptor se encuentran alojados en la misma cámara pero no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º y estar separados por una pantalla, de manera que el rayo emitido no alcanza el receptor. Cuando entra humo en la cámara el haz de luz emitido se refracta y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma. Figura 15 sensor óptico (fotoeléctrico) Fuente:auditoressiglo21.com/freddy/hssistemas/alarmas/detector%20de%20humo.jpg FEB Detector Iónico. Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar partículas que son demasiado pequeñas para influir en la luz. Está compuesto por una pequeña cantidad del isótopo radioactivo americio-241 que 1434 emite radiación alfa. La radiación pasa a través de una cámara abierta al aire en la que se encuentran dos electrodos, permitiendo una pequeña y constante corriente eléctrica. Si entra humo en esa cámara se reduce la ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que se activa la alarma. 8 Figura 16 detectores de humo iónico Fuente: FEB 2009 Para uso comercial o uso industrial, los sensores de humo y de llama, generalmente son instalados en modo bus, que consiste en que todos van en un mismo lazo; la alimentación y la información van por dos cables y llegan a un panel exclusivamente dedicado para detección de incendio. Por otro lado en el área residencial se usan sensores que pueden ser conectados a un panel de alarma normal, estos sensores manejan un estándar de 12 vdc y 4 a 20 ma, y son de 4 hilos. Figura 17. Conexión en panel convencional y conexión modo bus 8 Consultada 1 Marzo35 Tabla 2. Cuadro comparativo sensores de humo IMAGEN MARCA CARACTERISTICAS FUENTE SERIE DS280 Diseñado para cableado directo. Características de Prueba de Diagnóstico/Sensibilidad. Autodiagnóstico del Estado de la Cámara. BOSCH Cámara de Humo reemplazable en el lugar. Fácil desarme para tareas de limpieza. Salida de Voltaje de Sensibilidad. Operación con 12 ó 24 VCC. Sensor de Calor de 57ºC (135 ºF) SYSTEM SENSOR SERIE ECO PERMITE ACCEDER A TECNOLOGIA DE VANGUARDIA; LED MONOCROMATICO QUE PERMITE LA IDENTIFICACION DEL ESTADO DEL DETECTOR; REDUCCION DE ALARMAS FALSAS; AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN (-30 ºC a + 80ºC ); APMLIO RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (8 A 30v); EDWARS MEMORIA NO VOLATIL (la última fecha de mantenimiento, el número de problemas y las alarmas se almacenan); GAMA COMPLETA DE MODULOS QUE SE COMUNICAN ENTRE EL MISMO PAR DE CABLES; Operación con 12 ó 24 VCC. 1636 HONEYWALL BAJO PERFIL DE DISEÑO Operación 12-24vcc Fácil desmonte y limpieza de las partes Temperatura operación C Led indicador de estado Líneas existentes o cableado convencional products/ls/vplex/21389.html La tabla anterior (tabla 2), ilustra las 4 marcas reconocidas mundialmente por ofrecer sensores de humo, dentro de ellas se destaca la marca BOSH por su larga experiencia y confiabilidad en fabricación de paneles y sensores dedicados a la detección de incendios Detector de monóxido de carbono. Estos sensores se fabrican de dos tipos, catalíticos y electroquímicos. Una definición clásica de sensor electroquímico es la de pequeño dispositivo que como resultado de una interacción química entre el compuesto gaseoso que se desea conocer y el sensor, el cual transforma la información química o bioquímica de tipo cualitativo o cuantitativo en una señal medible y útil analíticamente. Cuando la determinación se hace a través de un electrolito líquido se denomina al dispositivo sensor electroquímico. Cuando se trata de la determinación de una propiedad física, y no de un analito, generalmente se le llama sensor físico. Figura 18 Detector de monóxido de carbono fuente: macurco datasheet Generalmente las tecnologías de los sensores microelectrónicos están basadas simplemente en cambios en la conductividad en un material en respuesta a químicos en el entorno. El mas simple de estos sensores basados en 1737 conductividad es el sensor de película delgada, el cual es simplemente una película de un material sensitivo químicamente cuya conductividad cambia en respuesta al entorno químico. Estos transistores de efecto de campo químicamente sensitivos, son llamados CHEMFET (Chemically Sensitive Field Effect Transistor) y los (ISFET) Transistores de Efecto de Campo Sensible a Iones. 9 El monóxido de carbono es un gas tóxico peligroso producido por la combustión incompleta de cualquier material. Se produce en quemadores de gas (natural o envasado), mecheros, estufas, calentadores de agua, calderas, hornos, brasas, carbones encendidos, motores de combustión interna y en cualquier llama con deficiencia de oxígeno. Es tóxico y no es detectable a través de los sentidos, no tiene olor, color ni sabor. Según investigaciones el Monóxido de Carbono se combina con la sangre a través de nuestros pulmones mucho más fácilmente que el oxígeno. La sangre deja de transportar oxígeno a cada célula del cuerpo y comienzan los daños. El órgano más sensible a la falta de oxígeno es el cerebro, por lo tanto las intoxicaciones con Monóxido de Carbono comienzan con fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, confusión y desmayos. Si se sigue inhalando monóxido de carbono pueden sobrevenir respiración acelerada, dolor en el pecho, pérdida de conciencia y muerte, además existen unos valores límite de concentración de monóxido de carbono es por esta razón que se hace necesario implementar detectores de monóxido de carbono en nuestro hogar. Estos detectores están preajustados para ciertos niveles de monóxido de carbono en el ambiente. Existen en el mercado detectores de monóxido de carbono que funcionan de manera independiente es decir son autónomos con una batería generalmente de 9v y que generan una alarma audible de 85 a 90 decibeles. Por otro lado existen los sensores que son acoplados a cualquier panel convencional de alarma. Como ya lo hemos explicado anteriormente estos sensores manejan voltajes de alimentación de 12v DC, y salidas de contacto seco, y se conectan directamente al panel de alarma, figura Detector de gas. Los sensores de gas funcionan de la misma manera que los sensores de monóxido de carbono es decir usan transistores de efecto de campo químicamente sensitivos como los CHEMFET (Chemically Sensitive Field Effect Transistor) y los (ISFET) Transistores de Efecto de Campo Sensible a Iones. 9 COMPROBAT DE AUTOEVALUAC Consultada: 2 Marzo38 Figura 19. Detector de gas Fuente: macurco datasheet. Como su nombre lo indica están diseñados para detectar concentraciones de gas bien sea gas natural o gas propano (pipeta), cabe decir que el gas propano es mas denso que el aire por esta razón los sensores deben ser ubicados estratégicamente en lugares bajos (menos 50cm). Y el gas natural es menos denso que el aire, los sensores deben ser colocados en lugares más altos como mínimo 1.6m del suelo, como se ilustra en la figura 20. Figura 20 Ubicación detectores de gas Fuente: www15.uniovi.es/ficheros/apuntes/domotica/sensores_y_actuadores.pdf FEB Detector de ruptura de vidrio. Los detectores de ruptura de vidrio usan un avanzado microprocesador digital para analizar la señal de vibración bajo el principio de materiales piezoeléctricos. Al poseer una polarización espontánea, 1939 genera un voltaje cuando se le aplica presión o inversamente, se deforma bajo la acción de un campo eléctrico. Figura 21. Sensor de ruptura de vidrio Fuente: FEB 2009 Es un sensor de ruptura de vidrios es diseñado para detectar los sonidos producidos por el impacto de la rotura del vidrio. Los sensores de ruptura de vidrio se usan no solamente para generar una alarma al romperse un vidrio, sino también detecta intrusos al forzar o golpear o serruchar a través de una ventana Botón de pánico Es usado más comúnmente para situaciones en donde el tiempo de reacción es mínimo es decir en situaciones donde los segundos son vitales, se puede usar ya sea para emergencias de tipo médico o emergencias de tipo vandálico, según se configuren en el panel de alarma estos pueden ser de dos tipos: silencioso o que genere una alarma auditiva inmediata, en ambos casos el objetivo principal es que al activar este botón la comunicación con la central de monitoreo sea inmediata, al igual que el tiempo de respuesta de la central de monitoreo sea la menor posible. Figura 22. Botón de pánico Fuente: FEB 2009 La ubicación de estos botones es de libre preferencia, generalmente están ocultos y sólo el usuario sabe su ubicación, o también pueden estar a la vista de cualquier persona si estos tienen otros fines como situaciones de emergencia para personas discapacitadas o de la tercera edad. 2040 1.1.9 Otros sensores Estos son otro de tipo de sensores que también son usados en hogares automatizados: Sensores De Humedad. Este tipo de sensores (figura 23) mide la humedad absoluta es decir la razón entre la masa de agua presente en la mezcla (en [Kg.]), y el volumen (en [m3]) de la misma (aire, tierra, etc.). Una de las mayores aplicaciones de este tipo de sensores es el riego automático de jardines. Figura 23. Sensor de humedad Fuente: FEB Sensores De Viento. La mayor aplicación de los sensores de viento, en la domótica está dada en la prevención de desastres de origen natural, los sensores de viento son de gran ayuda en la medición de parámetros como la velocidad y dirección horizontal del aire, si este parámetro sobrepasa ciertos niveles es tomado como una advertencia. Ejemplo: las ventanas de seguridad se cerraran automáticamente. Figura 24. Anemómetro de copa o hélices Fuente: FEB 2009 Este tipo de sensores son llamados anemómetros de copela o hélice (figura 24), este consiste en un conjunto de tres hélices centralmente conectadas a un eje vertical para la rotación, la forma aerodinámica del viento convierte la fuerza de presión del viento en torque rotatorio. La rotación de la hélice es aproximadamente proporcional a la velocidad del viento. 2141 Sensores De Lluvia Un sensor de lluvia (figura 25), es un dispositivo electromecánico que mide la cantidad de agua llovida a partir del llenado de un mini-deposito el cual a su vez está conectado a un interruptor mecánico, si el nivel de lluvia sobrepasa los límites calculados el interruptor se cierra, e interrumpe el regado del jardín, o le dice al controlador de la casa que cierre las ventanas, y abra los toldos. Figura 25. Sensor de lluvia con depósito Fuente: FEB Sensor de inundación Este tipo de sensor está diseñado para añadir protección contra inundación ya sea por un tubo roto (figura 26), llaves o bañeras mal cerradas o por exceso de lluvia o un desastre natural, se ubican generalmente en el suelo. Su aplicación en la domótica es de gran importancia ya que evita inundaciones en el hogar, estos sensores comunicados con un controlador o cerebro del sistema pueden cerrar electroválvulas, registros etc. Figura 26. Sensor de inundación Fuente: FEB Generalidades para los sensores. Los sensores anteriormente vistos se conectan al controlador de la siguiente manera. El controlador cuenta con entradas también llamadas zonas, cuando un sensor tiene contactos normalmente abierto se hace necesario implementar una resistencia en paralelo, y 2242 cuando es normalmente cerrado la mejor opción es poner una resistencia en serie, tal como se muestra en la figura 27. Este tipo de conexión se usa para puertas y ventanas o sensores de dos hilos (2 cables). Figura 27. Conexiones al controlador Fuente: omnipro II datasheet Teniendo en cuenta que el controlador posee 16 entradas de propósito general para sensores puertas y ventanas, se hace necesario ahorrar entradas de sensores al controlador. Esto se logra colocando sensores en serie en una misma zona, como se ilustra en la figura 28. Figura 28 conexión óptima de una zona Fuente: omnipro II datasheet 2343 Algunos sensores como los detectores de gas, detectores de monóxido de carbono, sensores de ruptura de vidrio, etc, necesitan de una alimentación, son conectados a una salidas especiales para alimentar el dispositivo, así el controlador maneja el dispositivo (en su alimentación) es decir en casos de ausencia de energía eléctrica el controlador con sus baterías de respaldo hace que los sensores y diferentes dispositivos sigan con su funcionamiento normal y el sistema no se vea afectado por los fallos eléctricos, la manera correcta de conexión de los sensores de cuatro hilos es como se ilustra en la figura 29. Figura 29. Conexión optima de un sensor con alimentación. Fuente: omnipro II datasheet Sensores Autónomos. Los sensores autónomos son aquellos que funcionan con una batería de 9 v y buzzer incorporado el cual da aviso sonoro ante alguna eventualidad. Los sensores autónomos no se pueden conectar a un panel de alarma, Todos los sensores nombrados en esta unidad tienen su homólogo autónomo. Los tipos de cables, conectores y demás elementos que se utilizan en el montaje de los diferentes sensores se especifican en la unidad VIDEO VIGILANCIA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) Dentro de los sistemas que se implementa hoy en día en un hogar automatizado, es de gran importancia el uso e implementación de video vigilancia, monitorear su casa ya sea con cámaras IP o por cámaras análogas, este tipo de cámaras en conjunto con un grabador digital (DVR), hace que vigilar la rutina de los niños y empleados en el hogar se haga de una manera más confiable. 2444 Figura 30. Central de video vigilancia. Fuente: FEB 2009 Un sistema de video vigilancia se compone de tres elementos básicos: cámaras, monitor y grabador Cámaras En general existen dos clases de cámaras las cámaras análogas que son aquellas que usan cable coaxial de 75 ohmios, y las cámaras IP que usan cable UTP categoría 5E o 6. En la automatización de hogares se usan generalmente cámaras de tipo análogo, por su facilidad de consecución, fácil conexión, y el precio es asequible. Es bueno tener en cuenta (tanto para las cámaras IP y análogas) para que la elección sea la mejor opción, según las siguientes características: Rango dinámico, tipo de CCD, compensación de luz de fondo, función día noche, sensibilidad y líneas de resolución, estabilización de imagen entre otros. La función rango dinámico amplio es una tecnología que posibilita el monitoreo aun dentro de un edificio, cuando existe una diferencia de iluminación entre el interior y el exterior. CCD (charge-coupled device) dispositivo de cargas (eléctricas) interconectadas popularmente el término CCD es familiar como uno de los elementos principales de las cámaras fotográficas y de video digitales. En éstas, el CCD es el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. La capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de células fotoeléctricas del CCD. La función day/night (Dia/Noche) permite que la cámara obtenga un alto desempeño aún bajo condiciones de poca iluminación. La cámara cambia automáticamente del modo color al modo blanco y negro, según las condiciones de iluminación para asegurar la mejor calidad de imagen y así permitir la vigilancia consistente bajo cualquier condición de iluminación. La función de estabilización de la Imagen digital proporciona una imagen nítida compensando el empañado causado por la inestabilidad de la cámara Samsung 2008 spanish catalog 2545 En la familia de las cámaras análogas existen varios tipos, las con diferentes características físicas y técnicas Cámaras tipo caja y con lente de zoom. Este tipo de cámara se implementa con mayor demanda en la industria y en el área comercial, en el hogar se usa en exteriores con una carcasa especial que la protege del sol la lluvia y actos vandálicos. Su mayor uso se da en lugares donde se quiera tener detalle de las personas que entran salen o se mueven en un lugar determinado. Estas cámaras profesionales poseen un lente intercambiable con zoom óptico de alta calidad que se ajusta a las necesidades del usuario. Figura 31. Cámara Digital Color, Alta Resolución Fuente: spanishcatalogsamsumg Cámara Domo Este tipo de cámara es muy usado en el hogar por su tamaño reducido, y su fácil instalación, son fijas no poseen lentes intercambiables. Poseen un ajuste de foco que permite enfocar la imagen más nítidamente y un sistema de ajuste para el ángulo de visión. Opcional para visión nocturna. Figura 32 Cámara Domo Fija Color Fuente: spanishcatalogsamsumg Cámara tipo bullet IR (tipo bala). La cámara tipo Bullet está diseñada para uso interior y exterior posee carcasa que la protege del sol la lluvia y el clima y hace que su instalación sea rápida y sencilla. Sus leds emisores de rayos infrarrojos hacen que de noche o en luminosidad nula se puedan obtener buenas imágenes, son las más usadas en el sector residencial de uso exterior. 2646 Figura 33 Cámara Bullet IR, Color, Resistente a Intemperie Fuente: spanishcatalogsamsumg Cámara smartdome Las cámaras PTZ son muy usadas en la industria y almacenes de cadena, son muy utilizadas en el área del tráfico de carreteras autopistas(monitoreo de tráfico, detección de actos vandálicos), pero han tenido buena aceptación en el uso residencial por sus excelentes prestaciones y servicios, Este tipo de cámaras también llamadas Domo inteligente son autónomas realizan recorridos programados, responden a movimientos de personas, y pueden integrarse a sistemas de paneles de alarma para que realicen actividades según los eventos presentados, previamente programados en el DVR. Se llaman PTZ (Pan-Tilt-Zoom) se mueven en el eje X, Y, y acercamiento de imagen. Figura 34 Cámara Domo con Pan-Tilt-Zoom Fuente: spanishcatalogsamsumg Controladores de cámara PTZ. Para controlar fácilmente cámaras SmartDome o cámaras de la serie que incorpora la característica de zoom, lo que incluye las cámaras Domo de la Serie PTZ (Pan, Tilt y Zoom), cámaras Domo de alto impacto y con lente de zoom motorizado, se utiliza un controlador PTZ. El controlador tiene un LCD de luz de fondo, joystick de direcciones, botones de habilitación y programación de la cámara. El controlador manipula hasta 128 dispositivos. Utiliza RS-485 full o half duplex para comunicación. La programación de la conmutación y funciones de control como por ejemplo, conmutación de video, control del lente y control de la maquinaria externa de las cámaras en el sistema pueden ejecutarse a través del controlador 2747 Figura 35 Controlador de cámara PTZ Fuente: spanishcatalogsamsumg Monitores Monitor LCD. Los monitores LCD de alta resolución proporcionan una superior nitidez de la imagen para aplicaciones en seguridad... Estos versátiles monitores fueron proyectados para operación con una variedad de sistemas avanzados de seguridad utilizando la conectividad BNC, VGA o S-Video. El control remoto portátil conveniente permite un rápido acceso y el control facilitado del panel. Figura 36 Monitor LCD Fuente: spanishcatalogsamsumg Monitores CRT (tubos de rayos catódicos). Estos monitores son alojados en una caja de protección metálica (figura 36) abarcando circuitos de video y audio. Estos monitores de construcción robusta fueron proyectados y construidos específicamente para uso en las aplicaciones que demandan seguridad y son instalados en ambientes hostiles, son auto-sensibles para los modos NTSC y PAL. 2848 Figura 37 Monitor CRT de Pantalla Plana Fuente: spanishcatalogsamsumg Grabadoras DVR (digital video recorder). El sistema de grabación Digital de video en tiempo real (DVR) comprime los datos de entrada de cámara a partir de 4 canales en un archivo video MPEG4 y los datos de entrada de voz en un archivo audio ADPCM respectivamente para registrarlos en el disco duro o recuperarlos del disco duro simultáneamente. Figura 38 Grabadora de Video Digital StandAlone de 8 Canales Fuente: spanishcatalogsamsumg Además, transmite la salida de vídeo y audio hacia fuera a través de Internet en tiempo real de modo que el usuario pueda controlar y monitorizar cualquier archivo remotamente desde su PC. Figura 39 Esquema Básico de un sistema de grabación digital 2949 Los tipos de cables, conectores y demás elementos que se utilizan en el montaje de un sistema de videovigilancia se especifican en la unidad CERRADURAS BIOMETRICAS La biometría, es una tecnología basada en reconocimiento de características físicas e intransferibles de una persona, por ejemplo la huella digital, los sistemas biométricos requieren dos dispositivos esenciales, un software de captación y un dispositivo biométrico(lector), para esto hay que entender esencialmente que la huella no es una imagen sino un sistema complejo donde se comparan patrones, las aplicaciones abarcan desde acceso seguro a PCS o redes informáticas, protección de información y hasta el control de horarios y accesos físicos de cierto personal en áreas restringidas. Figura 40. Cerradura biométrica La ventaja principal de esta tecnología es la seguridad ya que los sistemas de passwords o tarjetas no pueden ser copiados, con esto se garantiza que el acceso a un PC o una sala restringida no dependa de un conocimiento o algo que se tenga sino que depende del usuario. El funcionamiento esencial es el siguiente, en el caso de la huella digital el dispositivo biométrico capta la huella y el software capta los puntos característicos de la huella y la transforma en un resultado matemático por medio de algoritmos que no pueden ser llevados en inversa, es por esto que los sistemas biométricos son los más seguros actualmente, esta secuencia numérica o patrón de registro es llevado a una base de datos segura y que servirá para las comparaciones cuando la persona registrada trate de acceder a los sistemas o salas protegidas Consultado 4 Marzo50 Básicamente las chapas o cerraduras digitales son usadas para restringir el acceso en cualquier vivienda u oficina, estas están diseñadas para controlar el acceso a diferentes zonas (como vestidores, salas de reuniones o archivos, viviendas compartidas, etc.) La huella digital es el medio de identificación más efectivo, seguro y confiable. Las cerraduras que utilizan esta tecnología son el producto de seguridad más novedoso del mercado que brinda, al mismo tiempo tranquilidad y confort, así mismo se evitan los inconvenientes que origina la pérdida de una llave u olvido de la misma. Las cerraduras biométricas se instalan fácilmente en las puertas ya sean de madera o metal, estas se instalan de la misma manera que una chapa convencional, simplemente estas cuentan con un par de pilas alcalinas para su funcionamiento las cuales pueden durar de uno a dos años dependiendo de su uso. Existen en el mercado cerraduras biométricas las cuales poseen sistema WI-fi y están conectadas con un PC y un software dedicado, pueden llevar estadísticas, que personas entran y salen, restricción de horarios, y otras funciones como hacer llamadas a un teléfono móvil o fijo, generar eventos específicos dependiendo de la persona que abre la cerradura, como por ejemplo al llegar al hogar en un horario determinado este enciende las luces, coloca la música preferida del usuario, y enciende la calefacción o el aire acondicionado dependiendo de la estación del año en que se encuentre. Todos estos eventos se configuran en el controlador o cerebro del sistema. 1.4 CENTRAL DE MONITOREO. Dentro de la gestión de la seguridad patrimonial y personal se deben tener en cuenta tres puntos básicos, la prevención (antes de que se produzca el ataque para evitarlo), la alarma (en el momento del ataque, avisando) y la reacción (una vez que se ha producido el ataque para contrarrestarlo), es aquí donde las centrales de monitoreo entran a actuar, evaluando si es una falsa alarma o si se debe acudir de manera inmediata. En Colombia existen empresas privadas dedicadas a la prestación de este servicio, y su monitoreo se realiza las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los paneles de alarma para poder ser monitoreados deben incluir en su sistema entrada-salida de línea telefónica, es por medio de esta que se realiza el monitoreo, con un protocolo de comunicación entre la central de monitoreo y el panel de alarma o controlador, los protocolos de mayor uso en el mercado son el Contact ID, Standard 4/2, y Standard 3/1. Contact ID es el más usado, usa tecnología DTMF (digital tone multifrecuency). 3151 Tabla 3 Tabla frecuencias de transmisión de datos norma de señalización DTMF Fuente: contact ID catalog Ejemplo: la cuenta 1234 está reportando alarma de robo perimetral en la zona 15 de la partición 1 El mensaje se enviará como: En el cual: Tabla 4 ejemplo de envío de mensaje DTMF 1234 nombre de la cuenta (1234) 18 El tipo de mensaje utilizado para identificar el mensaje como Contact ID 1131 El evento Calificador (1) para un nuevo evento, seguido por el evento, Código de Robo Perimetral (131) 01 numero de partición (1) 015 numero de la zona (015) 8 la suma se calcula de la siguiente manera: a) Añadir todos los dígitos del mensaje juntos, usando 10 para todos los dígitos '0 ( )+ (1+8)+( )+(10+1)+(10+1+5) = 52 b) Encuentra el siguiente más alto de múltiples de 15, en este caso 60 c) Restar la suma a este valor (60-52 = 8) d) Utilice el resultado de la suma de control Si el resultado es 0, use el dígito 'F'. Fuente: MARZO52 2. ACTUADORES. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión mecánica, presión hidráulica, fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o solenoide).dependiendo del origen de la fuerza el actuador se denomina neumático, hidráulico, o eléctrico RELE Los circuitos de conmutación operados por interruptores electromecánicos accionados manualmente han dado una idea general de lo que son este tipo de circuitos, mostrando globalmente cuales son las facilidades que ofrecen. Figura 41. Relé Fuente: MARZO 2009 A pesar de sus beneficios, cuando se desea establecer un cierto grado de automatización o de control a distancia de un circuito eléctrico o electrónico, los interruptores electromecánicos no resultan apropiados debido a la imperiosa necesidad de accionarlos por medios mecánicos y, normalmente, en forma directa por el usuario. Ante la necesidad de establecer esta clase de controles a distancia, o incluso controles autónomos, apareció el interruptor electromagnético, del cual existen básicamente dos tipos: relé y contactor Tomado Manual de practicas Ing. Raúl Restrepo 3353 Figura 42. Vista interna de relé. Fuente: MARZO 2009 Cuando se energiza la bobina se produce un campo magnético alrededor de la bobina el cual atrae la pieza móvil, hacia el núcleo metálico, haciendo que el contacto metálico se cierre. Generalmente los controladores o elementos de control por sí mismos manejan corrientes de carga bajas, para poder manejar cargas de más corriente se hace necesario usar relés, estos pueden manejar diferentes tipos de voltajes corrientes, y sus bobinas de energización también pueden ser de varios voltajes. El manejo de cargas es generalmente de tipo resistivo. Los relés son principalmente de tamaño reducido más pequeños que sus parientes los contactores. Los voltajes de alimentación de las bobinas del contactor varían: Tabla 5 Voltajes de bobina y carga de un relé VOLTAJES DE BOBINA VOLTAJES DE CARGA CORRIENTE DE CARGA DC AC DC AC amp amp amp amp 2.2. CONTACTOR. El funcionamiento del contactor al igual que el relé se basa en la generación de un campo magnético que ejerce una fuerza para cerrar unos contactos, pero la gran diferencia con el relé radica en el manejo de grandes corrientes de carga y de tipo (resistivo, inductivo, capacitivo). 3454 Figura 43. Contactor Fuente: MARZO 2009 En un hogar automatizado los contactores se usan para encender motobombas (riego de jardines), Reflectores (luces exteriores), motores (apertura o cierre de portones) etc RELE DE ESTADO SÓLIDO Es un dispositivo que utiliza un interruptor de estado sólido (por ejemplo un transistor o un tiristor), en lugar de contactos mecánicos (como los de los relés normales), para conmutar cargas de potencia a partir de señales de control de bajo nivel dirigidas a motores, lámparas, solenoides, calefactores, etc. Figura 44 Relé de estado sólido Fuente: MARZO 2009 El aislamiento entre la circuitería de control y la etapa de potencia lo proporciona generalmente un opto-acoplador. Un relé de estado sólido ofrece varias ventajas notables respecto a los tradicionales relés y contactores electromecánicos: son más rápidos, silenciosos, livianos y confiables, no se desgastan, son inmunes a los choques y a las vibraciones, pueden conmutar altas corrientes y altos voltajes sin producir arcos ni ionizar el aire circundante, generan muy poca interferencia, proporcionan varios kilovoltios de aislamiento entre la entrada y la salida, etc. 3555 Figura 45 Esquema eléctrico de un relé de estado sólido Fuente: MARZO MOTORES DE PUERTA. En un hogar automatizado es habitual la automatización de puertas, portones de parqueaderos. Este tipo de sistemas se consiguen en el mercado y se instalan en portones de secciones o portones de una sola pieza. Figura 46. Motor de puerta levadiza Fuente: MARZO 2009 Generalmente son controlados por control remoto RF, también es integrado al sistema por medio del controlador ELECTROVALVULAS. Figura 47. Electroválvulas 3656 Generalmente son de tipo solenoide, usan un campo electromagnético para abrir a cerrar una válvula. Se usan para cortar suministros ya sea de agua, gas, control de riego del jardín, griterías de baños automáticas, encendido y control de chimeneas de gas, son normalmente cerradas o normalmente abiertas. Figura 48. Vista interna de una electroválvulas. Fuente: perso.wanadoo.es Marzo SERVOVALVULA Las servoválvulas son usadas de la misma manera que las electroválvulas, se usan para cortar suministros de agua, gas, el control de riego del jardín, encendido y control de chimeneas. Su principal diferencia es que un motor DC las abre o las cierra, pueden ser proporcionales es decir que su flujo es controlado en varios niveles, además soportan presiones elevadas y mayores caudales. 2.7 MOTORES DE PERSIANA, CORTINAS Y TOLDOS. Los motores de cortinas y persianas llevan varios anos haciendo parte de los hogares, estos se controlaban simplemente de manera individual por mandos IR (Infra rojos) RF (radio frecuencia) o por interruptores mecánicos 3757 Figura 49. Motores de cortinas. Fuente: Marzo 2009 En la actualidad esto no ha cambiado mucho, se siguen manejando de la misma manera, pero se pueden integrar a sistemas de hogares automatizados con el controlador omnipro II. Los usuarios generalmente desean que sus persianas y cortinas se cierren o se abran dependiendo de horarios, y eventos previamente configurados en el controlador. 3858 3. CONTROLADOR Un sistema de control centralizado es el encargado de recoger toda la información de los sensores distribuidos en los distintos puntos de la vivienda o edificio inteligente, procesarla y generar las órdenes que ejecutaran los diferentes tipos de actuadores e interruptores. Hace algunos años se utilizaban distintos sistemas de control que se encargaban de controlar de manera individual la iluminación, la seguridad, la calefacción, el aire acondicionado, el consumo energético etc., En la actualidad todos estos sistemas se integran con un controlador o cerebro del sistema, esto en gran parte se da con el fin de reducir equipamiento, y ofrecer confort a los hogares. La tabla 5 ilustra las marcas mas reconocidas en el comercio de los hogares automatizados Tabla 6 Tabla de comparación de controladores MARCA REFERENCIA IMAGEN CARACTERISTICAS rokonet ProSYS 128 Energía principal Especificaciones técnicas 16.5v AC - 25VA transformados de 230V AC Seguridad Zonas Expansión de zonas (Cableadas o inalámbricas) 120 Número de Expansión de buses 2 Particiones 8 Códigos de usuario 99 Salidas programables 6-70 Módulos de expansión de salidas Lectores de llave digitales 16 Energía auxiliar 12V DC - 1.5A Teclados 16 Batería- Máximo asignable Salidas programables en la placa principal Temperatura de operación Dimensiones del gabinete principal 12V DC - 17 AH Números de cuentas Un Relay de 3A,una salida de colector abierto de 500mA y Cuatro de 70mA Programas horarios semanales con 2 intervalos por día 0ºC-55ºC Memoria de eventos 256 expandibles a x 330 x 98 mm Controles de Accesos Módulos de C de A Usuarios con capacidad de Control de Acceso (16 puertas)59 fuente OSYS_Rokonet.pdf Usuarios con Arme/desarme y capacidad de Control de Acceso 99 HAI OMNI Pro II Máximo número de consolas, teclados y pantallas 16 Máximo número de pantallas tactil 15 Termostatos 64 Control de audio Escenarios de iluminación 128 Dispositivos de iluminación 256 Zonas 16 Expansión de zonas 160 Códigos de usuario 99 Líneas de programación 1500 Puertos seriales 3 Expansión de puertos seriales 1 Puertos ethernet 1 Fuente Garantía (en años) 3 Y-Bus Connectors & Expansion Slots si 40 Mb/s de comunicación paralela Puertos de entrada y/o salida análoga de conector 3.5 mm CRESTRON PAC2 Entradas digitales de 0 a 24 VDC; impedancia de entrada 20 k Salida digital: 250 ma Z-Bus Expansion Slots 300 Mb/s parallel communications; Backplane for Z-Bus expansion slots S-3 Z- (1) Z-Bus expansion slot; Accepts all Z- BUS Bus control cards Fuente s.asp?type=residential&cat=3&subcat=22&id=10 34# I/O 1-8 Salidas de relé 1-8 Analog Input: Rated for 0-10 Volts DC, protected to 24 Volts DC maximum; input impedance 20k ohms; Programmable 5 Volts, 2k ohms pull-up resistor per pin; All ports referenced to ground Salidas de relé normalmente abiertos Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts S1, S2 (2)puertos de expansión Y-Bus 4060 ELK ELK-M1G (Gold) Acepta todas tarjetas de control Y-Bus 528 Permite botoneras 16 Soporta puerto Serial (RS232) 8 con expansiones Capacidad para números de teléfono 8 Number of HVAC thermostats supported 8 Soporta el numero total de salidas 205 Advanced lighting options (pre-set dim, extended, levels, scenes) Si Soporta definir todas las zonas como análogas Si Capacidad de transmisión de mensajes seriales y ASCII si Sunrise/sunset calculation and activation Yes Fuente urer/elk-products/item/elk-m1g/ Larger capability for events (time & date) tasks, lights, outputs Yes A continuación importantes características del controlador omnipro II que hacen de las anteriores opciones la más acertada por confiabilidad, flexibilidad y excelente diseño: Seguridad Los controladores OMNI Pro II detectan intrusos, humo y fuego, monóxido de carbono, agua, por medio de sensores cableados o inalámbricos. Las zonas de seguridad son completamente configurables y expandibles. Se puede configurar la validez de los códigos de usuario por tiempo y autoridad. OMNI Pro II supervisa zonas, batería, circuitos, etc. Cuenta con un comunicador digital integrado para uso con una estación central y puede marcar hasta 8 números telefónicos adicionales seleccionados por el propietario para notificación por voz Control de iluminación El OMNI Pro II controla la iluminación por horario, detección de movimiento, apertura de puertas, amanecer, anochecer, activación de alarmas, etc. 4161 Provee los beneficios de un sofisticado sistema de iluminación a través de la configuración de escenarios y niveles de iluminación, entre otros, contiene un reloj astronómico y se ajusta automáticamente para ahorros de energía durante el día. Tiene soporte para productos de Control de Luz HAI. Puede operar dispositivos de iluminación de otras marcas. Manejo de energía Si se utilizan termostatos HAI Omnistat, se puede controlar la temperatura del hogar dependiendo de horarios y actividades (en casa, dormido, afuera, ocupación de cuartos, temperatura exterior, etc.). Utilizando sensores de humedad y temperatura, se pueden programar eventos basados en la temperatura. Se puede utilizar la temperatura para controlar los niveles de la misma en áticos, sótanos, patios, cavas, etc. Audio Distribuido El OMNI II se puede comunicar con sistemas de audio como HAI Hi-Fi, Russound, Xantech, Proficient Audio Systems, Speakercraft, sistemas de audio que hagan parte de los socios de conectividad. Puede controlar el prendido/apagado, volumen, fuente de audio, y muchas otras funciones para cada zona de audio. Opciones de interfaces Cada instalación del OMNI Pro II debe incluir por lo menos una Consola OMNI o una Consola OMNI con micrófono y bocinas integradas. Incluye un acceso telefónico integrado con menú de voz que permite accesar desde el hogar o remotamente. Contiene un módem y un puerto ethernet integrado que permite la programación remota y revisión del estatus a través de Internet. Utilizando el Web-Link (requiere de una LAN) para tomar el control del hogar a través de cualquier computadora conectada a Internet. Puede usar el Windows Media Center para cambiar las configuraciones de la casa mientras está sentado viendo televisión. Accesorios HAI ofrece una amplia línea de accesorios para el control del hogar, control de la iluminación, manejo de energía e interfases. Los accesorios se pueden agregar en el momento de la instalación inicial o posteriormente, si las necesidades cambian. HAI cuenta con una variedad de sensores inalámbricos como son los sensores de puertas y ventanas, de humo, de movimiento o de rompimiento de vidrios. 4262 Agregando el módulo de voz de 2 vías se pueden hacer anuncios junto con las bocinas localizadas en una consola o con un módulo de bocinas y micrófono. El OMNI Pro II cuenta con 3 puertos seriales integrados que permiten la expansión del sistema utilizando otros productos HAI o de socios de conectividad Consultado 12 Marzo63 Figura 50. Partes de un controlador omnipro II Fuente: consultada: Marzo 2009 A).PUERTOS SERIALES El controlador OmniPro II tiene 3 puertos seriales (J1-J3) integrados al controlador (rotulados SERIAL 1 SERIAL 3, respectivamente). La interfaz es un conector modular ubicado en la esquina superior izquierda del controlador. Usa Protocolo Omni-Link o Pro-Link para conexiones a la Internet vía HAI Web-Link II, computadoras personales, y otras interfases opcionales como pantallas activadas al tacto, reconocimiento de voz, control de luces y controles de teatro en casa. Cada interfaz serial brinda soporte a conexiones RS-232 y RS-485. El parámetro preestablecido es RS64 OMNI-LINK: protocolo diseñado para descargar y cargar configuraciones al controlador omniproii, esto se realiza a través de los puertos seriales RS 232 del controlador PRO-LINK: protocolo usado para enviar mensajes ASCII a diferentes aparatos y electrodomésticos vía RS y controlar algunas de sus aplicaciones. HAI WEB-LINK II: software de la marca HAI, dedicado al control de todos los sistemas integrados por el controlador OmniproII vía Ethernet. B).PUERTO ETHERNET El controlador OmniPro II tiene un puerto Ethernet (J6) integrado al controlador (etiquetado ETHERNET). El puerto Ethernet le permite a un dispositivo conectarse al controlador de OmniPro II por medio de una red (Ethernet, Internet) usando un enlace de comunicación seguro y codificado criptográficamente. El puerto de Ethernet transporta paquetes de aplicación HAI que contienen mensajes de protocolo serial de Omni-Link por IP. El controlador brinda soporte a 3 sesiones de cliente únicas, lo cual significa que 3 dispositivos pueden estar conectados activamente y comunicándose con el controlador simultáneamente por medio del puerto Ethernet. C).INTERFAZ X10 El OmniProII controla luces y artefactos, enviando comandos sobre su alambrado eléctrico existente, a interruptores especiales, enchufes, receptáculos y módulos, todos llamados colectivamente Módulos X-10. A cada módulo (o grupo de módulos) le es asignado un Código de Casa y un Número de Unidad, así el OmniPro II puede controlar los módulos individualmente. Cuando un módulo oye una orden del OmniPro II para su código de Casa y Número de Unidad, esté ejecuta la orden. Cualquier módulo que es X-10 Compatible puede trabajar con el OmniPro II. D).PUERTO SERIAL PARA EXPANSIÓN Los puertos seriales para expansión pueden usarse para añadir zonas adicionales al Sistema OmniProII. Cada Cerco de expansión añade 16 zonas al sistema. Si se utilizan, se debe especificar el número de Cerco de expansión (1-8) que esta siendo utilizado. Cada Modelo 10A06 de Cerco de expansión añade 16 zonas de conexión directa al sistema OmniProII. 4565 Figura 51. Tarjeta de expansión para omnipro II 10A06-1 Fuente: cache.smarthome.com consultada: Marzo 2009 E). AUDIO Este artículo permite la comunicación de audio no manual entre las premisas del cliente y la estación central. Después de la transmisión de la alarma a la estación central, el operador puede hablar y escuchar a las personas y a los sonidos en las premisas, su uso se puede dar también y el usuario quiere escuchar que situaciones se presentan en su casa cuando por ejemplo el teléfono no es contestado pero se asume que hay alguien en la casa. Figura 52. Modulo de voz doble vía Fuente: Marzo 2009 F).BATERÍA El panel requiere una batería sellada (libre mantenimiento) 12V 7Ah (amperios hora) de respaldo para cortes de suministro eléctrico G).POLO A TIERRA La terminal Earth gnd del controlador deberá hacer polo a tierra en una tubería de agua fría o una vara de 4 pies para preservar su protección transitoria integrada. La protección transitoria no funcionara si el controlador no hace ground de manera apropiada. 4666 H).TRANSFORMADOR 24V/40VA Conexión al trasformador, el controlador omnipro II usa un transformador con las siguientes especificaciones: 24 VCA, 1.67 amp, 40 AV. I).INTERFACES DE USUARIO (CONSOLAS, PANTALLAS TÁCTILES HAI) Conexiones para las consolas, pantallas táctiles. La consola está diseñada con todo lo necesario para que se pueda programar y operar el sistema de control y seguridad OmniPro II. J).ENTRADA DE SENSORES 16 Entradas destinadas para los diferentes sensores K) TERMOSTATOS Entradas destinadas para conexión de termostatos. OmniPro II brinda soporte a hasta 64 Termostatos de Comunicación HAI Series RC. El controlador puede enviar comandos al termostato para que cambien de modo, valor de enfriamiento, valor de calentamiento, status de abanico y espera, y otros artículos. L).INTERFAZ DE TELEFONO El controlador está equipado con una característica de respuesta telefónica integrada que le permite al usuario controlar y accesar el estado de su sistema desde cualquier teléfono de teclas. El controlador en realidad le habla al usuario, utilizando una grabadora digital con voz humana, de modo que suena increíblemente como una voz real. El usuario envía órdenes al controlador utilizando las teclas en el teléfono. No hay grabaciones, discos, ni ninguna parte móvil asociada con estas características de voz y control, por lo que no hay mantenimiento ni partes que se puedan desgastar. Con el controlador, únicamente funcionarán teléfonos de teclas. Algunos teléfonos tienen interruptores que le permite seleccionar Pulso o Tono. Hay que elegir Tono para que funcione con el controlador. El hogar puede ser controlado y programado, ya sea desde el mismo lugar o de forma remota. Las consolas, fáciles de leer, muestran el estado y permiten controlar y programar la iluminación, la seguridad, la temperatura y los accesorios. Omni Pro II tiene tres puertos serie integrados para conectarse a Internet mediante el Software HAI Web-link II, a PCs, y a otros como pueden ser pantallas táctiles, controles de reconocimiento de voz y controles de cine en casa. Omni Pro II ofrece accesibilidad desde el teléfono local o remoto con menús claros de voz para conveniencia y simplicidad. El comunicador digital incorporado reporta acontecimientos de alarma a una estación central y puede marcar hasta 8 4767 números de teléfono adicionales elegidos por el propietario para notificación por voz SOFTWARE DE CONTROL El software de control que usa el controlador omnipro II es el PC ACCESS, (compatible con Windows xp) que es el que permite configurar códigos, programas, llamadas (central de monitoreo), alarmas, eventos, y control por internet. Figura 53 software controlador códigos Con el software es posible otorgar un código con diferentes configuraciones (horario, si es usuario o maestro) de acceso a cada persona que lo requiera, como integrantes de la familia y empleados. 15 Consultada Marzo68 Figura 54 software controlador línea de programación El controlador OmniproII permite la escritura de 1500 líneas de programación, en donde se definen el control de eventos según horarios, y se definen y se integran los diferentes elementos como el control de temperatura, control de iluminación, control de sonido entre otros. 4969 Figura 55 software controlador números telefónicos Esta opción permite configurar el sistema con 8 números telefónicos, las llamadas se efectúan en orden de asignación. La primera llamada se realiza a la central de monitoreo según se configure, las demás llamadas se pueden realizar a teléfonos celulares, teléfonos fijos (nacionales e internacionales). 5070 Figura 56 software controlador configuración de zonas El software de configuración permite nombrar por separado cada una de las zonas de la casa (puertas, ventanas, Sensores), unidades (unidades de iluminación), escenas (macros), nombres de códigos de usuarios, nombres de los termostatos. 5171 Figura 57 software controlador El controlador OmniproII puede ser monitoreado y controlado por Internet desde la HAN (home area Network), LAN (local area Network) o WAN (World area Network), por esta razón se le asigna una dirección IP. 5272 4. CONTROL DE TEMPERATURA Dentro de los sistemas que se automatizan en un hogar inteligente es de gran importancia la automatización de la temperatura. Mas allá del confort que brinda, se debe ver desde el punto de vista el ahorro energético. El controlador OmniproII y su línea de termostatos hacen que la automatización de sistemas convencionales de calefacción y aire acondicionado se haga de una manera fácil y sencilla, que se integra con los demás sistemas implementados SISTEMAS DE CALEFACCION Los sistemas comunes de calefacción pueden ser de 3 tipos: De caldera con Radiadores de agua y/o piso Radiante Eléctricos por acumulación (Colombia no aplica) Eléctricos por uso directo Sistema de Caldera con Radiadores de agua y/o piso radiante. Este sistema de calefaccion es muy usado en lugares donde el los sistemas de distribucíon de gas natural son de facíl acceso y bajo costo, consisten basícamente de: caldera, bomba de recirculacion, y radiadores de agua Caldera: es la encargada de calentar el agua por medio de la combustíon del gas que entra a la caldera por quemadores atmosmericos de tiro forzado en acero inoxidable de larga duracion, este tipo de calderras van desde los hasta los BTU/h (British Thermal Unit).la caldera smith (figura 58), generalmente su control es on/off Realimentado clásico. 5373 Figura 58 Caldera Smith. Fuente: ABR Bomba de recirculación: la bomba de recirculación impulsa el agua caliente por la tubería correspondiente al circuito que va a ser calentado, circulando a través de los radiadores.la bomba de recirculación se ilustra en la figura 59. Figura 59 bomba de recirculacion Armstrong Radiadores de agua: son los encargados de disipar la temperatura presente en el agua por medio de sus paneles y rendijas, generalmente estos paneles son de aluminio y están ubicados en los guardaescobas del piso, la tubería usada para interconectar todo el sistema es de cobre. 5474 Figura 60 radiador de agua Fuente: Abril Piso radiante: este sistema se caracteriza por que la temperatura se disipa por medio de los pisos y lozas que existen en construcciones de tipo placa de cemento. Este sistema se usa generalmente en baños, jacuzzis, salas de masajes. El sistema de calefacción de piso radiante funciona y posee los mismos elementos de acción y control que el sistema de calefacción por radiadores de agua, como se ilustra en la figura 61. Figura 61 Piso radiante Fuente: Abril Termostato: Es el encargado de sensar la temperatura ambiente y controlar por medio de un relé el encendido de la bomba de recirculación. Se comunica con el controlador para ser manejado por las diferentes interfaces de usuario o puede ser controlado directamente. Figura 62 Termostato omnistat2 HAI 5575 Figura 63 Diaframa de bloques sistema calefaccion piso radiante y radiadores de agua Figura 64 sistema completo calefacción por caldera 5676 En la figura 64 se muestra el ensamble total de un sistema de calefacción instalado por técnicos expertos en el tema, después de que el sistema es probado en todas sus etapas se continua con el proceso de automatizar y controlar la temperatura. El sistema de calefacción funciona de manera independiente, la finalidad de la domótica en este aspecto es poder ahorrar energía eléctrica, gas propano, esto se logra cuando el sistema se integra al controlador OmniproII y en él se programan los diferentes eventos que pueden llevar al ahorro energético y además que el sistema funcione de manera autónoma los 365 días del año Eléctricos por acumulación: Un acumulador de calor es un aparato del sistema de calefacción que almacena en un núcleo de bloques cerámicos aislando el calor producido dentro del mismo por resistencias eléctricas, para su posterior uso. El principio básico del concepto de acumulador se basa en la variación de ciclos de carga y ciclos de descarga, correspondiendo generalmente los ciclos de carga con la noche y los de descarga con el día, debido a las tarifas reducidas, así como a las mayores necesidades de uso diurno en países europeos, estos sistemas no tienen mucha utilidad en nuestro país debido al que los cobros por consumo eléctrico son los mismos las 24 horas del día Eléctrica por uso directo los calentadores eléctricos de uso directo pueden ser de tres tipos: por conveccion, por ventilación integrada y por radiación Convectores: Los convectores están provistos de un armazón metálico con aberturas arriba y abajo que contiene las resistencias eléctricas cuya temperatura puede subir hasta 1200 C. Estas resistencias calientan el aire en cuanto se conectan a la corriente. El aire calentado sube y sale del aparato por las aberturas Superiores, mientras el aire más frío es aspirado por las aberturas inferiores y luego calentado a su vez (el convector siempre debe encontrarse a por lo menos 15 cm. del suelo). De esta forma se establece una circulación de aire Radiadores sopladores: Una turbina aspira el aire frío y lo lleva a las resistencias que lo calientan. Una vez calentado, es propulsado hacia el exterior, gracias a esta circulación acelerada es posible calentar rápidamente un cuarto. El pequeño y ligero ventilador también puede combinarse con un convector: el llamado convector-ventilador. 5777 Reflectores: Estos aparatos emiten radiaciones infrarrojas a través de tubos de cuarzo o elementos halógenos calentados a una temperatura muy elevada (700 a 900 C). Desprenden rápidamente y sin ruido un calor muy local, estos aparatos no están provistos de un termostato pero es posible ponerlos en distintas posiciones mediante uno o varios interruptores. Estos radiadores se llaman reflectores por disponer de un deflector, o sea un fondo reflector que permite concentrar y dirigir el calor producido. Los objetos alrededor del aparato (entre ellos el cuerpo humano) absorben el calor emitido y su temperatura sube, lo que les procura a los pocos instantes una sensación de calor. Estos aparatos no calientan en absoluto el aire: por lo tanto es inútil encenderlos de antemano para calentar un cuarto. Figura 65 calentadores eléctricos por uso directo Convectores Radiadores sopladores Reflectores Fuente: reparesuhogar.googlepages.com/instalacion_de_calefaccion_electrica.pdf Abril 2009 Para controlar la temperatura se escogen termostatos de la marca HAI por ser de alta confiabilidad, por ser del mismo fabricante del controlador omnipro II, razón que da como resultado que la integración del los termostatos y el controlador este certificada por el fabricante de la marca, es por esto que en un hogar automatizado sea posible controlar temperaturas de un sistema de calefacción y aire acondicionado, monitorear la temperatura exterior y detectar altas y bajas temperaturas en situaciones especiales. Los aparatos que pueden ser controlados también por temperaturas como el calentador del baño o el abanico del techo. Los Termostatos de Comunicación HAI y los Módulos Programables para Ahorro de Energía (PESM) proveen ahorros de energía, comodidad y conveniencia una vez que se fije el sistema HVAC(heating,ventilating, and airconditioning) a la temperatura apropiada La temperatura puede ser reportada al igual que controlada por medio de cualquier teléfono, consola pantalla táctil, o computador integrado al sistema. Los Termostatos de Comunicación HAI son termostatos digitales de calefacción y enfriamiento que pueden ser controlados por el usuario y por control remoto, Hay modelos para etapas convencionales sencillas (gas o eléctricas), termocompresores y sistemas de calefacción y enfriamiento de múltiples etapas 5878 Todos los modelos ofrecen programabilidad, operación independiente y robusta al sistema OmniproII. Figura 66 Conexión de un termostato omnistat2 de HAI Fuente: Abril 2009 Los cables usados (medidas calibres) para la interconexión del sistema de calefacción los termostatos y el controlador se especifican en la unidad numero79 5 SONIDO Un sistema de sonido distribuido es un sistema que permite distribuir la señal de diversas fuentes digitales (Radio, DVD, CD, Ipod, etc.) hasta diferentes partes de la casa. Este sistema proporciona una interfaz para manejar y reproducir toda la música. Existen varios tipos de sistemas los cuales consisten en un controlador central (zonificador) que recibe las señales de las distintas fuentes y las distribuye como se ilustra en la figura 67 La distribución generalmente es en formato estrella el cual permite dar distintas prioridades y permisos a distintas salidas. Estos sistemas cuentan con botoneras o interfaces de usuario que controlan de manera independiente cada zona de la casa, desde el volumen y las funciones básicas de un sistema de audio tradicional. Con este sistema se dispone de la música en cualquier parte del hogar de diferentes fuentes, con salida de alta potencia estereofónica. Figura67 Sistema multizona multifuente 6080 Un sistema de sonido multizona multifuente consta básicamente de los siguientes elementos: Fuentes de sonido Servidores de música Matriz de Audio Botoneras Parlantes Estaciones de Ipod En el mercado actual existen diferentes fabricantes de audio distribuido multizona multifuente, cada uno con diferentes especificaciones, aspectos de diseño, que varían según las necesidades del cliente final. La tabla 6 ilustra las marcas mas reconocidas en el mercado Tabla 7 cuadro comparativo zonificadores MARCA NOMBRE IMAGEN CARACTERISTICAS ACEPTA HASTA 6 COMPONENTES DE FUENTES. El M4 puede manejar 4 cuartos de música Proficient M4 INCLUYE 4 BOTENERAS DE CONTRO (PMKIR) toda amplificación impulsada de forma digital Proficient Audio Systems 30 watios por canal en 8 canales dos sintonizadores AM /FM incorporados acepta hasta seis fuentes de componente Proficient M6 El M6 puede manejar 6 cuartos de música 30 Watios por canal x 12 Canales 30 Fuente Russound ochure.pdf Russound CAM6.6 Incluye 6 botoneras de control (PMKIR) mensajeo desde el teléfono y timbre de la puerta toda amplificación impulsada de forma digital 6 zonas / 6 fuentes de control amplificada Watios por canal Distorsión armónica. Relación señal / ruido Fuentes de entrada de audio. 20 Watts RMS x 12 en 8 Ω 0.05% (total) 88 db 6 (incluye un radio interno) 5V Peak to Peak, 10k ohms Trigger Outputs Trigger Inputs 1 Common, 12VDC 100mA 1 Home Theater 6181 Rango de frecuencia. AM KHz FM MHz Fuente de Poder 110 VAC Fuente d_1032/ Dimensiones Peso 17"ancho x 3.5"alto x 12"largo. 9 Kg Watios por canal 50 Watts, 20 Hz a 20 khz Potencia por canal 55 Watts SpeakerCraft mzc 88 zonas 8 fuentes Dimensiones 8, 2 radios incluidos 17 (432mm) W x *5-1 4 (133mm) H x (375mm) D *5-3 4 (146mm) H Peso. 23 lbs. (10.5 kg) Fuente f Fuente de alimentación 120 VAC, 2.0A Respuesta en frecuencia. 12Hz a 55kHz (+/- 3dB) Relación señal / ruido. > 96dB Xantech Xantech MRC88 A/V entradas de fuente Dimensiones (ancho,largo,alto) 8 17" x 15.75" x 7.5" 429mm x 397mm x 189mm Fuente ck%20start.pdf Peso Expandible. Salida de emisores IR por zona Salida amplificada de parlante por zona 45 lbs. (20.4 kg) Si expandible de 8 a 16 zonas todas sus 8 zonas 35 Watts por canal Fuente /MRAUDIO8X8CTL.htm Dos puertos rotables bidireccionales RS De la anterior tabla de marcas que fabrican audio multizona multifuente se selecciono el fabricante Speakercraft por gran trayectoria en el mercado mundial, garantía y buen servio postventa, en cuando a características técnicas de los equipos se resalta el diseño, potencia de los amplificadores, fácil manejo de las botoneras de audio, sistema escalable y que hace parte de los socios de conectividad por tanto se puede hacer integración del sistema con el controlador OmniproII. 6282 5.1 FUENTES DE SONIDO Podemos considerar una fuente de audio como el origen de una señal estereofónica de música, dicha señal pude ser emitida por un radio convencional digital, un reproductor de discos compactos, un cambiador de CDS, el audio de la TV, tocadiscos etc SERVIDORES DE MÚSICA Un servidor de música (figura 68) es un dispositivo que cuenta con funciones que hacen que el almacenamiento, búsqueda y reproducción de música sea muy sencillo, es reproductor grabador de CD S y servidor de audio digital. Tiene un disco duro de 160 GB a 500GB proporciona suficiente espacio de almacenamiento a cientos de CD S, al grabar un CD al disco duro el servidor se conecta a Internet e identifica cada CD que es colocado y le proporciona, nombre del artista, nombre del álbum, lista de canciones, genero, e incluso el diseño de la carátula automáticamente, graba y reproduce música sin comprimir en formatos WAV, MP3, WMA, trasfiere archivos de música y arte de la cubierta a través de PC, posee interfaz de TV, y la característica mas importante posee 4 salidas estero RCA análogas independientes para productos de audio multizona como se ilustra en la figura 69 Figura 68 Servidor de música 160GB SpeakerCraft Fuente: consultada Abril 2009 Figura 69 vista trasera servidor de música Fuente: consultada Abril83 5.2.1 RSA (1.0) El RSA (1.0) (figura70) es un adaptador de interfaz serial entre un mzc (zonificador) y cualquier otro dispositivo de la serie como el mode jukebox (servidor de música) y STT-2.0 TURNER (radios Speakercraft que se venden por separado). Figura70 Adaptador serial lrsa Fuente: consultada Abril MATRIZ DE AUDIO La matriz de audio (figura 71) se encargada de distribuir el audio que recibe de las diferentes fuentes amplificarlo y llevarlo a cada una de las zonas de la casa, la característica mas importante es que cada zona es controlada de manera independiente de las demás por la botonera situada en cada zona. Figura 71 Vista frontal y trasera MZC88 speakercraft 6484 Fuente: consultada Abril BOTONERA Este dispositivo se instala en cada zona (figura 72) en la que se desea tener sonido independiente, cuenta con botones retro iluminados de fácil manejo que proporcionan diferentes funciones dependiendo de la fuente a la que se accede. Es una interfaz con el usuario que permite acceder a las librerías de cualquier fuente ya sea radio, Ipod, TV, o servidor de música. El corazón del sistema es una rueda de desplazamiento, que permite seleccionar la dirección y los numerosos menús, que proporcionan una gran cantidad de información incluida los títulos de las canciones, artistas, listas de reproducción, y los géneros, desde las diferentes fuentes. También cuenta con un receptor de infrarrojos que permite al sistema ser controlado a través del control remoto, el sistema puede ser programado para realizar múltiples funciones de una sola pulsación de botón. Figura 72 Botonera mode free 3. Fuente: consultada Abril85 5.5 PARLANTES Son los encargados de reproducir el sonido proveniente de la matriz de audio, transforman la energía eléctrica en energía sonora, se instalan 2 por cada zona (sonido estereofónico), estos deben estar dentro del rango de operación del amplificador, deben cumplir con ciertos parámetros como son: impedancia, Vatios de potencia, respuesta en frecuencia sensibilidad, entre otros. Pueden ser construidos en varios tipos de materiales entre los mas conocido están el cartón, polipropileno, aluminio, kevlar, el tipo de material usado depende de la aplicación y la calidad de sonido que reproduce el parlante ya sea para frecuencias bajas, medias o altas. Los parlantes dedicados a reproducir frecuencias bajas (16hz a 256hz) son los llamados subwoofers, los dedicados a reproducir frecuencias medias son los llamados midrange o medios (256hz a 2khz) y por ultimo los encargados de reproducir las frecuencias altas o tweeters (2kz a 16khz) Figura 73 Parlante de tres vías 5.6 ESTACIONES DE IPOD Es la encarga de reproducir, llevar la información y la música hasta la matriz o zonificador (figura 74), de allí que es considerada como una fuente mas del sistema de audio multizona multifuente. Las estaciones de Ipod están diseñadas para que cualquier Ipod de la marca Apple puedan ser conectados y que desde las botoneras de cada zona se pueda accesar al contenido del mismo como si se estuviera navegando directamente en el Ipod. 6686 Figura74 Estación de Ipod Fuente: consultada Abril 2009 En la figura 75 se muestra la interconexion final de todo el sistema de audio Speakercraft con cada una de sus partes: fuentes, zonas, boteneras parlantes, servidor de musica, estacion de ipod. 6787 Figura75 interconexión final del sistema de audio Speakercraf Fuente: speakercraft datasheet consultada Abril88 5.7 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN El software de configuración que usa el mzc88 se llama EZ- Tools, se ejecuta bajo plataformas de Windows, permite actualizaciones, posee pestañas y menús de fácil manejo y acceso. Figura 76 software de configuración zonificador El software permite asignarle un nombre predefinido en un listado a cada una de las 8 fuentes que tiene el MZC 88. En la figura 76 de los asignamientos de fuente se elije Ipod 2 y se customiza con el nombre de Ipod bambam 6989 Figura 77 software de configuración zonificador En la configuración de zonas como muestra en la figura 77 es posible asignarle nombre a cada una de las 8 zonas disponibles de MZC 88 que corresponde a cada una de los lugares de la casa a los que se va amplificar sonido estereofónico, por ejemplo: sala, comedor, cuarto principal etc. 7090 Figura 78 software de configuración zonificador El EZ-Tools permite configura cada uno de los botones del mode free (botoneras), en la figura 78 se ilustra como se asigna una función especifica a cada uno de los botones del mode free. En este caso el botón se le asigna una función que corresponde a previous track (del jukebox) en las propiedades del botón. Los comandos son de tipo serial, y se ejecutan únicamente entre el zonificador y el servidor de música. 7191 Figura 79 software de configuración zonificador Fuente: autores de proyecto Una de las ventajas de este software, y del mzc 88 (zonificador) es que permite controlar electrodomésticos de diferentes marcas (DVD s, reproductores de CD, amplificadores, etc.) por medio de comandos infrarrojos, que son configurados en el software y emitidos por el MZC 88 hacia las diferentes fuentes de audio, para así poder controlar sus diferentes funciones. En la figura 79 se observa la configuración que a la fuente de sonido DVD Alex al botón se le asigna el comando CHAPTER/SKIP DOWN. En el capitulo 10 se describen el tipo de cable usado (medidas y capacidades) para la interconexión de todos los elementos que hacen parte del sistema de audio. 7292 6. ILUMINACION. La iluminación es la segunda fuente de consumo de energía eléctrica en la mayoría de los hogares. Con la automatización y control de la iluminación se busca conseguir el máximo confort, con el mínimo consumo de energía posible. La forma de encender y apagar la iluminación puede automatizarse, bajo distintas posibilidades de control, en función de las necesidades de los usuarios: La Actividad que se esta realizando, por ejemplo en el salón puede ser deseable aprovechar toda la potencia de la iluminación al estar charlando entre amigos, mientras el la misma estancia solo se desea 25% de la capacidad de la misma iluminación al ver una película en la televisión. Y cuando no esta nadie la necesidad de luz es nula. El individuo que realiza la actividad, distintas personas pueden necesitar distintas cantidades de luz, dependiendo de por ejemplo la edad. La hora, ya que un pasillo en una casa a lo mejor solo se desea 30% de la capacidad de la luz durante las horas nocturnas, en comparación de lo que se necesitas durante el día. La iluminación se puede regulada de forma automática, dependiendo de uno, o combinaciones de varios de los siguientes parámetros: Programación horaria. Detección de presencia. Nivel de luminosidad del ambiente, por ejemplo luz del exterior que llega a través de las ventanas. evitando su encendido innecesario si entra luz suficiente desde el exterior. Escenarios, activados por el usuario o activado automáticamente por otros parámetros distintos, que tienen predefinidos distintos parámetros iluminarías, como por ejemplo Modo Televisión, Modo Cena, Modo Noche, Modo Salir de Casa, etc. En la actualidad existen varias tecnologías desarrolladoras de productos en iluminación que se hacen parte de los socios de conectividad, en la tabla se ilustran algunos de los fabricantes de estas tecnologías con sus especificaciones más relevantes. 7393 Tabla 8 Cuadro comparativo tecnología de iluminación Marca referencia protocolo características ventajas Leviton Vizia RF z wave Imagen z wave es un protocolo inalámbrico por ondas de radio destinado para la comunicación entre dispositivos domésticos eléctricos el protocolo esta localizado en un chip fabricado por Intel, incorpora: procesador memoria flash emisor y receptor de radiofrecuencia de 868 Mhz y bajo consumo de energía s/pdf/fakro/z- wave/ _2.html Vizia rf incorpora la tecnología Zwave una versátil tecnología de control del hogar que transforma cualquier componente como interruptores controles de luces etc. en inteligentes dispositivos que pueden ser controlados y monitoreados inalambricamente. Con vizia rf se puede automatizar una casa sin poner cables nuevos, mejorando sus dimmers e interruptores estándar con los componentes inteligentes Vizia RF. Vizia RF + puede controlar las zonas y escenas individuales, llenando la habitación con la luz adicionándole seguridad y protección. Los dueños de casa pueden personalizar las escenas y niveles de iluminación preajustando los botones. Simplemente programe las luces interiores y exteriores para prenderse o apagarese a las horas preseleccionadas, utilizando el control remoto programador/temporizador RF que cabe en la mano. Usted puede automatizar su casa con controles inalámbricos Vizia RF+ en cada habitación y en los exteriores, o empezar a una pequeña escala y expandir el sistema según sea necesario. p?section=17132&minisite=10026 modo de ahorro de energía nivel de encendido predispuesto nivel de apagado predispuesto (solo en Vizia+) 49 tasas de disminución progresiva ajustables ajuste de brillo mínimo restauración de preestablecidos de fabrica marca protocolo características ventajas HAI UPB (Universal Powerline Bus) es un sistema basado en transmisión de datos vía alambrado existente utilizando esta como una red Este sistema no requiere la instalación de nuevos cables, los mensajes seriales viajan a través del la línea de poder existente. No es necesario instalar un nuevo cableado si que su vivienda cuente con un cableado residencial estándar (sistema eléctrico de 120/240 V con un cable neutro por interruptor). Coordinar y establecer iluminación interior y exterior con horarios, por hora del día o evento Se pueden programar las botoneras, para crear diferentes eventos que el usuario desee, como apagar las luces de la casa por completo para un modo salí de casa Hacer que las luces exteriores de la vía de entrada y la puerta de la casa se enciendan al atardecer. requiere conexión de cable neutro (blanco) Tiene un largo alcance, el protocolo UPB es mejor que otras tecnologías para casas grandes, dispositivos aislados, (ejemplo un interruptor en un garaje aislado). Crear iluminaciones interiores con estilo para cuando tenga invitados o para disfrutarlas diariamente Han pasado amplias pruebas y estándares industriales como UL, CE, y ENERGY STAR. Programar iluminación interior y exterior para que siempre parezca que la casa está habitada 7494 Fuente ml ds/marketing/consumercatalogpubli c_espanol.pdf marca protocolo Características ventajas INSTEON X-10 X-10 está pendiente de los pasos por cero de la onda senoidal de 50 Hz típica de la alimentación eléctrica (60 Hz en EEUU) para insertar un instante después una ráfaga muy corta de señal en una frecuencia fija. INSTEON agrega control remoto y automatización de iluminación, electrodomésticos, y aplicaciones de control de hogar de todos los tipos. Desde controles de iluminación a sistemas de seguridad integrados, el nuevo estándar de automatización del hogar le ayuda a manejar su casa en la forma que quiera. fácil de instalar y poner en marcha, INSTEON ofrece la flexibilidad y confiabilidad para hacer la vida mas eficiente y conveniente, segura y divertida Con el swicth INSTEON de 6 Botones On/Off tendrá dos productos en uno: un relé de 13 A y un teclado de control en la pared que controla hasta 5 diferentes dispositivos o grupos de dispositivos. Con el KeypadLinc Dimmer - INSTEON 6- Button Scene Control Keypad con Dimmer tendrá dos productos en uno: un dimmer de 600 watt y un teclado de control en la pared que controla hasta 6 diferentes dispositivos o grupos de dispositivos. alle.aspx?c=18&m=164&idm=154&pat =148&n2=148 /www.insteon.net/dimmers.html De la tabla anterior se elige la marca HAI, por usar un protocolo de comunicación confiable que lleva varios años en el mercado, software de configuración de fácil manejo y la característica más importante no requiere cableado extra para su instalación, el control y la información viajan por el cableado de poder existente usando tecnología PLC (power line carrier). 6.1 PROTOCOLO UPB (UNIVERSAL POWERLINE BUS) El protocolo de comunicación UPB consiste en la transmisión de información digital codificada sobre la línea eléctrica de potencia como una serie de pulsos eléctricos que son sobrepuestos en el tope de la onda de potencia de AC, son capaces de viajar largas distancias sobre la línea de potencia hasta llegar a los dispositivos finales. Los pulsos upb son generados al cargar un capacitor a un alto voltaje y por consiguiente descargando el capacitor dentro de la línea de potencia en un tiempo preciso; esta rápida descarga del capacitor crea un largo pulso sobre la línea que es rápidamente detectable por los receptores UPB que se encuentren sobre la misma línea The UPB System Description, Powerline Control Systems. 7595 La posición del pulso UPB llamada la zona de pulso representa información digital que transmite 4 bits por ciclo, 240 bits por segundo, (30 bytes por segundo) Los mensajes típicos de la UPB son de 10 bytes, alrededor de 3 mensajes por segundo Características. UPB es un nuevo estándar de comunicaciones de la red eléctrica para la iluminación y control del hogar. Las señales UPB viajan sobre los cables existentes de una vivienda. No se necesitan nuevos cables. UPB es tecnología digital. La tecnología UPB es inmune al ruido. UPB ha sido usado en entornos comerciales desde UPB ha sido ampliamente probado y estudiado en entornos residenciales. En una prueba residencial, solamente el 8% de las casas necesita un acoplador de fase simple Direccionamiento avanzado. 256 dispositivos por casa. Largo alcance. reduce considerablemente la posibilidad de traslapo entre casas. mejor que otras tecnologías para casas grandes, dispositivos aislados, (ejemplo un interruptor en un garaje aislado). UPB transmite utilizando un pulso a cambio de un tono de 120 khz sobre el cableado existente de la casa. 7696 Figura 80 Pulso UPB El pulso esta en una de 4 posiciones, que representan dos bits por cada medio ciclo. Los pulsos UPB no son afectados por el ruido Un mensaje UPB esta hecho de una serie de pulsos Fuente: consultada Abril DIMMERS. Son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas. El principio de funcionamiento se basa en el control de potencia que se logra variando el ángulo de conducción de un Triac, de 10º a 170º, su ventaja principal se da en el ahorro de luz y aumento de la vida útil de las lámparas; los dimmers proveen ahorro en la instalación (cables) cuando se desea conmutada o cruzamiento, porque solo se necesita un dimmer por cantidad de interruptores. figura 81 Dimmer Fuente: consultada Abril97 Los dimmers inteligentes tienen en su interior un Microcontrolador, Triac, fuente de alimentación, detector de cruce por cero y un generador de pulsos. El microcontrolador es el encargado de controlar el ángulo de disparo del triac (dimerizar), además de recibir codificar y enviar los bits de información por la red eléctrica, además este contiene la información del número de la unidad código de la casa y otras configuraciones que posee la red de iluminación. El triac es el encargado de manejar la potencia en la carga desde los 600w hasta los 2400w, de este dispositivo depende que la carga se pueda dimerizar (ahorro de energía).la Fuente de Poder toma la señal de 110 vca, la reduce a través de un juego de capacitares y bobinas, la rectifica (media onda) y se filtra y regula a 5v. Figura 82 Diagrama de conexión y diagrama de bloque interno de un dimmer Fuente: consultada Abril ROOM CONTROLLER (CONTROL DE ZONA) Controla las luces de una alcoba o de una área, las luces pueden ser encendidas, apagadas, dimerizadas y se pueden programar 4 o 6 escenas diferentes, Funcionan sobre el cableado existente. 7898 Figura 83 room controller Fuente: consultada Abril HOUSE CONTROLLER (CONTROL DE CASA) Es el encargado del control principal de iluminación que muestra el estatus de hasta 8 habitaciones. Si alguna luz esta en una habitación integrada, ese botón se ilumina. Presionando el botón controlador encenderá o apagara todas las luces. Se comunica con otros dispositivos que usan protocolo UPB. Usa el cableado eléctrico existente. conecta los interruptores de pared a las escenas de iluminación. Figura 84 house controller Fuente: consultada Abril PIN DE UNA FASE (POWERLINE INTERFACE MODULE) Este módulo es usado en hogares donde existe una sola línea de fase en la acometida del suministro eléctrico, el módulo se conecta directamente a 110vac y por otro extremo sale el cable serial el cual es conectado al controlador omniproii en uno de los puertos seriales. El módulo envía y recibe mensajes seriales de los dimmers instalados en el hogar y ejecuta los mandos de control del controlador. 7999 Figura 85 pin de una fase Fuente: consultada Abril UTR TRIFÁSICO. El repetidor de tres fases unidad terminal remota (UTR) está diseñado para repetir un mensaje UPB en cada fase eléctrica de 120V de una línea eléctrica AC estándar de 3 fases en las que las fases están separadas por 120º. La UTR puede recibir un mensaje de UPB en una de las fases eléctricas y repetirlo para todas las tres fases eléctricas AC. El repetidor de tres fases UTR también da una interfaz serial RS 232 que puede ser utilizada para transmitir y recibir mensajes UPB desde un computador de base o un controlador de automatización de hogar (omniproii). Figura 86 UTR trifásico Fuente: consultada Abril DIAGRAMA DE CONEXIÓN AL SISTEMA. Las acometidas eléctricas en la actualidad generalmente son de tres fases, dependiendo del tamaño de las casas, con el fin de repartir cargas evitando sobrecargar circuitos (es por esto que se utiliza un repetidor de tres fases), en la figura 87 se muestra un esquema general donde cada sitio de la casa corresponde a una fase diferente. 80100 Figura 87 diagrama de conexión sistema de iluminación 81101 6.8 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN Este software es llamado UPStart y su uso esta destinado única y exclusivamente para productos que usan tecnología UPB (universal power bus), es suministrado por el distribuidor de los productos. Figura 88 software de configuración control de iluminación En este software se configura cada una de los dispositivos (dimmers, room y house controller) que son instalados en el hogar, como son: nombre, número de unidad, numero de red, y contraseña de red de red como se ilustra en la figura102 Figura 89 software de configuración control de iluminación El software permite configurar además de los dimmers los room y house controller, los tiempos de encendido y apagado de los dispositivos, crear y configurar las diferentes escenas de iluminación. 83103 7 ENTRETENIMIENTO Otro de los sistemas que se automatizan en un hogar inteligente es de gran importancia la automatización de un centro de entretenimiento el cual brinda confort, se piensa en un teatro en casa que son probablemente sinónimo de la expresión de entretenimiento en la actualidad, este sistema integra audio y video, para crear una experiencia de cine en la comodidad y convivencia que brinda el hogar en la que no solamente se ven películas sino también una orquesta filarmónica, banda sonora, o un juego de futbol, recreando el sonido envolvente. 7.1 TEATRO EN CASA El concepto de teatro en Casa nos acerca al mundo del cine, el cual aporta un sonido más nítido y envolvente. El sistema completo consta de un amplificador y un sistema de altavoces satélites. La imagen puede ser de un proyector, con pantalla o un televisor, normalmente un plasma o un televisor grande. Aunque hay sistemas inalámbricos la mayoría de los sistemas exigen un cableado a todos los altavoces en forma de estrella desde el amplificador central. 7.2 SONIDO ENVOLVENTE (SURROUND) En los años 30, la banda sonora de una película, o Soundtrack, se reproducía en un solo parlante (sonido monoaural), o en varios parlantes reproduciendo el mismo sonido detrás de la sala. Hoy en día esa experiencia ha cambiado. En una sala de cine moderna, el sonido viene desde todas direcciones, es lo que se conoce como sonido envolvente o sonido surround. El sonido Surround se refiere al uso de múltiples canales de audio para provocar efectos envolventes a la audiencia, ya sea proveniente de una película o de una banda sonora. Esta tecnología ha llegado hoy a nuestros hogares, como parte fundamental de los sistemas de cine en casa o home theaters Consultada Marzo104 Figura 90 distribución de parlantes para crear un sonido envolvente Fuente: Abril 2009 Sonido 5.1 se refiere a la separación del audio en cinco canales, 7.1 se refiere a la separación del audio en 7 canales El 0.1 representa la cantidad subwoofers colocados al sistema los cuales reproducen las frecuencias bajas, los teatros 5.2 y 7.2 canales poseen dos subwoofers El sistema de sonido Surround más difundido hoy en día es el de 5.1 canales para Home Theaters (cine en casa); se basa en un algoritmo de parlantes dedicados de la siguiente manera: Un parlante al centro y frontal, dedicado principalmente a los diálogos y parte de la banda sonora. Un par de parlantes frontales izquierdo y derecho, dedicados principalmente al Soundtrack o banda sonora y a diálogos provenientes fuera o en los límites laterales de la pantalla. Un par de parlantes Surround a los costados (y levemente arriba) de la audiencia (generalmente son más pequeños). Opcionalmente, también se recomienda instalar un subwoofer para reproducir efectos de baja y muy baja frecuencia fundamentales en ciertas películas. Los formatos de sonido envolvente mas conocidos son: 85105 Dolby Surround Pro-Logic El sistema Dolby Surround Pro-Logic apareció en sistemas de home theater a comienzos de los años 90 como el estándar de sonido surround para los sistemas VHS de alta fidelidad. Hoy en día continúa siendo un estándar para las transmisiones de televisión análoga debido a la posibilidad de codificar la señal en un canal estéreo. Dolby Digital Dolby Digital (formalmente conocido como Dolby AC-3, AC-3 diminutivo de "audio coding 3") es en efecto el sonido surround estándar para los sistemas de home theaters hoy en día y el formato de sonido surround utilizado en miles de cines, desde mediados de los años 90. Un gran porcentaje de los títulos de video DVD vienen con sonido surround Dolby Digital. Dolby Digital es también parte del estándar de la nueva televisión de alta definición (HDTV). Es utilizado en películas payper-view en broadcasting de televisión satelital (como DIRECTV) y es el actual sucesor de Dolby Surround Pro-Logic. El Dolby Digital, o "Dolby Digital de 5.1 canales", provee cinco canales discretos (independientes) (centro, izquierdo, derecho, surround izquierdo, surround derecho; dando la designación al "5") de efectos de alta frecuencia (con respecto al rango del oído humano, cuyos rangos ideales van desde los 20Hz a los Hz), más un sexto canal para baja frecuencia (LFE), usualmente reservado para el subwoofer. El canal de efectos de baja frecuencia da al Dolby Digital la designación ".1", enfatizando que el sexto canal no es una frecuencia completa, sino profundas bajas frecuencias (3Hz a 120Hz) AVR (AUDIO VIDEO RECIVER). Figura 91 AVR Fuente: Abril 2009 Este equipo está diseñado para proporcionar todo tipo de emociones y detalles de las bandas sonoras de películas y todos los matices de las selecciones musicales. El AVR es realmente un receptor multicanal. Además del modo de decodificación digital 5.1 tradicional, como el Dolby Digital y DTS, este equipo ofrece los últimos avances en tecnología surround, como el Dolby Pro Logic II y IIx, los modos DTS. El AVR funciona como unidad central de todo el sistema ademas de servir como amplificador este ofrece sonido 7.1 y proporciona una gran variedad de 18 Consultada Marzo106 posibilidades para cualquier tipo de programa de audio o vídeo en reproducción (un programa de TV, una película, un evento deportivo en HDTV o una grabación mono o estéreo). 7.4 PROYECTORES FULL HD Un proyector HD (high definition) alta definición es un aparato que recibe una señal de vídeo de diferentes formatos (s-video, PC, HDMI) y proyecta la imagen en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento hasta formatos de cientos de pulgadas Figura 92 proyector full HD Fuente: Consultada Abril 2009 Tabla 9 comparación de formatos y resolución formato de tv Resolución en pixeles aspecto de la pantalla TV analoga NTSC (National 640 X 480 Television System Committee) 4:3 HTDV (High Definition 1080 X720 16:9 TeleVision) Full HDTV 1920 X : 9 87107 Figura 93 comparacion de tamaños y relaciones de aspecto Fuente: Consultada Abril 2009 Los proyectores cuentan con la cifra de 1080p la cual invade todo en el mundo de la electrónica de consumo: LCD, plasmas, retroproyectores, Blu-ray, HD DVD, videoconsolas. 1080p es el nombre corto para una categoría de modos de vídeo. El número 1080 representa 1080 líneas de resolución de pantalla vertical, mientras que la letra p significa escaneo progresivo no entrelazado. 1080p es considerado un modo de vídeo HDTV. Implicando una resolución horizontal de 1920 pixeles y con la resolución de fotogramas de Está diseñado tanto para los aficionados al home cinema como para los profesionales del audio y el vídeo. 88108 7.5 TELÓN ELÉCTRICO. Figura 94 telón eléctrico Un telón eléctrico se utiliza para crear una sala de cine en casa es el medio en el que el proyector refleja las imágenes con alta definición, cuenta con un motor de rodillo silencioso, se empotra al techo o la pared y los hay tensionados o no tensionados. La gran ventaja de tener un telón de proyección en casa es el tamaño de pantalla que se logra a una excelente resolución y los tamaños de pantalla van desde las 93 (pulgadas) hasta las 133 (pulgadas) en formato 16:9. 89109 8. MEDIOS DE TRANSMISIÓN. La creciente integración de computadoras y comunicación, como un solo sistema, ha llevado al desarrollo de una Industria que apenas tiene dos décadas de antigüedad, pero que va alcanzando rápido crecimiento y se estiman muchos más grandes avances en el futuro, que situaran la industria de la comunicación de datos dentro del lugar de las más poderosas en el mundo. En la actualidad se usan maquinas que realizan funciones diversas y pueden transmitir y recibir informaciones en forma de caracteres, símbolos, imágenes, sonidos, etc. La comunicación es la transferencia de información de un lugar a otro, mientras que la información es un patrón físico al cual se le ha asignado un significado comúnmente acordado. El patrón debe ser único, separado y distinto, capaz de ser enviado por un transmisor y de ser detectado y entendido por un receptor. Así, la información es transmitida utilizando un canal de comunicación o medio de transmisión. El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta físicamente las estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red. Algunos medios de transmisión son: fibra óptica, par trenzado, cable coaxial. Figura 95 Espectro de frecuencias para los diferentes medios de transmisión Fuente: neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/mtransm.html Consultada Abril110 Tabla 10. Velocidades de transmisión Tipo de transmisión Velocidad de transmisión Ancho de banda. Par trenzado Cat 3 = 10 Mbps Cat 4 = 16 Mbps Cat 5 = 100 Mbps Cat 6 = 622 Mbps Cat 7 = 1000 Mbps Cable coaxial 550 Mbps 350 Mhz Fibra optica 2 Gbps 2 GHz Figura 96 tipos de conexión con el exterior 8.1 REDES INTERNAS La mayoría de las viviendas tradicionales disponen de 2 redes de telecomunicaciones interiores cableadas: la de telefonía, a la que están conectados los teléfonos convencionales y la de distribución de televisión. Las viviendas inteligentes constan además de dichas redes, de una serie de redes interiores, que son: la red de control, la red de datos y la red multimedia. Además de estas redes estaría la red de acceso a Internet de banda ancha que permite disfrutar de un gran ancho de banda y estar permanentemente conectado a Internet. Las tres redes internas están orientadas a la transmisión de datos dentro de la vivienda y cada una tiene una determinada aplicación: La red de control se emplea para la interconexión de sensores, actuadores y electrodomésticos inteligentes con el controlador o central de control. La red de control permite automatizar la vivienda. La red de datos se utiliza para la interconexión de computadores, y aparatos que tengan puerto ethernet (servidores de música, pantallas inalámbricas, controlador, etc.) La red multimedia se utiliza para la interconexión de televisión y video; permite la gestión y distribución de audio y video por toda la casa. 91111 Debido a los diferentes tipos de comunicaciones necesarias para llevara a cabo una red interna y heterogeneidad de los dispositivos a interconectar, la normalización desempeña un papel preponderante. Por otro lado, la complejidad inherente a estas redes ha dado lugar a una estructuración que permita descomponer el sistema en sus elementos directamente realizables. Se introduce así el modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos, mas conocido por modelo OSI (Open Systems Interconection) Figura 97 Niveles de modelo OSI 8.2 RED DE DATOS Es necesario en un hogar automatizado crear una red de datos para comunicar y controlar los distintos dispositivos con salidas seriales y puertos esta red tiene como objetivo principal llevar la información de manera confiable y sin daños en los datos, la información debe entregarse de manera consistente y los equipos que conforman la red deben ser capaces de comunicarse entre si. Esta red entre otras cosas sirve para compartir recursos y permitir el acceso a información a través de internet. Los equipos que conforman esta red de datos son: router, switch, Access point Router (ruteador). Es un dispositivo electrónico con capacidad para distribuir cada paquete de información que recibe y que además decide la manera más conveniente de enviarlo a destino. El router es también la pieza fundamental 92112 de cualquier red electrónica de comunicaciones. Opera en la capa 3 del modelo OSI. Figura 98 Router Fuente: www-co.linksys.com Consultada Abril Switch (suiche). Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Opera en la capa 2 del modelo OSI. Figura 99 switch Fuente: www-co.linksys.com Consultada Abril Access point (punto de acceso). Es un dispositivo que interconecta equipos de comunicación para formar una red. Normalmente puede conectarse a una red cableada o en una red inalámbrica, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red por cable y los dispositivos inalámbricos, esta red es comúnmente llamada red Wi-Fi (Wireless Fidelity) es el nombre comercial del IEEE b, aunque también por extensión, se aplica al resto de estándares para WLAN. Esta red opera en la banda de frecuencias de 5Ghz. 93113 Figura 100 access point Fuente: www-co.linksys.com Consultada Abril 2009 Figura 101 conexión red HAN (home Area Network). 94114 9. INTERFACES DE USUARIO Y MEDIOS DE CONTROL La interfaz de usuario es el medio por el cual se pude controlar cada uno de los sistemas que hacen parte del hogar automatizado: sistema de iluminación, sistema de calefacción, sistema de audio distribuido, entre otros. Las interfaces de usuario hacen que controlar y manejar cada uno de los sistemas se realice de una manera fácil, y que el impacto con el cliente sea el menor posible, esto se logra gracias a menús y botones que son muy intuitivos hasta para los más escépticos e inexpertos en el tema. Algunas de las interfaces de usuario más conocidas son: las consolas, las pantallas táctiles, el teléfono fijo, el teléfono móvil, PDA el PC, la tv, entre otros. En las interfaces de usuario podemos encontrar toda la información referente a cada uno de los sistemas por ejemplo: que puertas y ventanas están abiertas, o si el detector de humo esta activado, que luces están encendidas. 9.1 CONSOLAS Las consolas pueden controlar cada uno de los sistemas, pero su apariencia, puede ser un tanto básica y poco intuitiva para el usuario. Las consolas se comunican con el controlador por RS 485 y polarización 12v, estas están conectadas directamente el controlador como se ilustra en la figura 102. Figura 102 consola omni Fuente: Consultada Abril PANTALLA TÁCTIL. Las pantallas táctiles controlan todos y cada uno de los sistemas del hogar. El menú de la pantalla táctil esta diseñada para interactuar mas fácil con el usuario (figura 103), ya que es mas intuitivo por los iconos de acceso de cada uno de los sistemas (seguridad, control de iluminación, temperatura, música, etc.) por 95115 ejemplo puede crear una escena de iluminación, seleccionar una fuente de sonido para llevarla a una zona y controlar el volumen. Se configura automáticamente basado en el programa del controlador, se instalan en la pared como un interruptor, se comunican por RS 485 y polarización 12v, estas están conectadas directamente el controlador como se ilustra en la figura 104. Figura 103 pantalla táctil HAI Fuente: Consultada Abril 2009 Figura 104 diagrama de conexión de consola-controlador. Fuente: OmniproII datasheet 96116 9.3 PANTALLAS INALÁMBRICAS. Si bien las pantallas inalámbricas (figura 105) tienen las mismas características que las pantallas táctiles fijas como controlar todos y cada uno de los sistemas del hogar, lo impactante de las pantallas inalámbricas es la ventaja de no usar cables, y se puede interactuar con el sistema desde cualquier parte de la casa. Se comunica al sistema mediante la red wi-fi. Una red wi-fi se crea pensando en la importancia del uso de estos aparatos. Figura 105 pantalla inalámbrica Fuente: Consultada Abril TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO MÓVIL El controlador OmniproII dentro de sus múltiples interfaces de control ofrece control y notificación de eventos por línea telefónica. Desde el teléfono se puede acceder a menús en el que el controlador habla y ofrece las diferentes opciones como encender luces, controlar temperatura, con solo oprimir un botón. este control se puede realizar interna y externamente, el controlador esta en capacidad de notificar con una llamada a su teléfono si existe un evento (intrusos, detección de humo, ruptura de vidrio, etc.) para que tome una decisión como si estuviera en casa sin necesidad de desplazarse. 9.5 CONTROL POR PC. Para acceder al control por PC es necesario tener un software llamado Web-link II en el que el software le configura (nombres de zonas, luces, control de temperatura, etc.) desde el controlador. No es necesario que el usuario configure, solamente se instala y el se actualiza automáticamente para controlar su casa, no solamente controlar, también se puede monitorear y grabar las cámaras instaladas en el hogar, también ofrece acceso al sistema de control y acceso desde cualquier parte del mundo a través de Internet. El software esta grabado en una memoria USB, (figura 106) en la que el usuario puede acceder con un código predeterminado a la casa. 97117 Figura 106 USB con software de control snap link Fuente: Consultada Abril CONTROL POR TV Cuando se habla de control por televisión se refiere a controlara cada uno de los sistemas todo esto se logra mediante un software llamado home control (de HAI) for Windows media center que controla música, teatro en casa, y todo lo que a entretenimiento se refiere, y HAI home control añade al menú de Windows media center seguridad, temperatura, y control de iluminación, para un mayor confort, y seguridad. De esta manera se tiene un completo control del hogar. Figura 107 panel de control por TV 98118 Los iconos que se muestran en el televisor son los mismos que se muestran en las pantallas táctiles, para un fácil acceso con el sistema, en el televisor además de controlar todos los sistemas integrados, también podemos ver los últimos eventos fecha y hora que han sucedido en la casa. 99119 10. PROYECTO DOMOTICO. Para llevar a cabo exitosamente la domotizacion de una vivienda es importante seguir una metodología clara y detallada que permita controlar y conocer en todo momento lo que se esta haciendo y lo que se podrá hacer en el futuro. El seguimiento de este proyecto será más importante, a mayor complejidad de la instalación que se va realizando. El proyecto de la automatización de una vivienda se puede dividir en 4 etapas: preestudio, definición, instalación, entrega PREESTUDIO (ETAPA 1). Esta etapa determina que aplicaciones ofrecer a los usuarios, así como que tecnología o tecnologías y que proveedores en concreto se utilizan para satisfacer a los usuarios, esta etapa requiere un conocimiento exhaustivo del mercado. La etapa 1 se ha desarrollado a lo largo de las diferentes unidades de este libro, en la cual se han dado a conocer las diferentes tecnologías, eligiendo en particular la que mas se ajusta a las necesidades del proyecto y se decide instalar las siguientes funciones y sistemas: Gestión de la seguridad básica (diferentes tipos de sensores, videovigilancia, detección de intrusión interna y perimetral) Automatización de los diferentes actuadores (motores de puerta, motobombas, cortinas, blackouts, persianas, electroválvulas, etc). Automatización de la temperatura. Automatización del sonido. Automatización de la iluminación. Creación de una red de datos interna wi-fi. Las características más relevantes de esta etapa son: Conocer las necesidades del usuario. Conocer la oferta del mercado. Establecer el conjunto de aplicaciones. Contemplar las ampliaciones. Elegir la tecnología. La tabla 11 presenta el resumen de los diferentes sistemas sensores y marcas teniendo en cuenta presupuesto ventajas y características que han sido elegidos para la elaboración del proyecto 100120 Tabla 11 Resumen de sensores y sistemas elegidos para el proyecto SISTEMA MARCA IMAGEN Sistema de detección de intrusión interna y externa sistema detección de monóxido de carbono y detección de gas ROKONET MACURCO Sistema de detección de humo BOSCH Controlador principal HAI (omnipro II) Sistema control de audio distribuido SPEAKERCRAFT Control de iluminación HAI Control de temperatura HAI 101121 En la tabla 12 se ilustra la distribución de equipos por zonas la cual se diseña basándose en los planos y siguiendo normas, conocimientos y sugerencias del cliente. Tabla 12 distribución de equipos por zona ZONAS Dimmer Room controller ILUMINACION House controller Auxiliar (conmutable) Relé Relé control Baño servicio 1 Parqueadero Deposito 1 4to de ropas 1 4to de 1 4 maquinas Sala ppal Comedor 2 1 Cocina 3 1 Baño aux 1 4to de linos 1 Estudio Hab Hab Hab huéspedes Jacuzzi 2 1 Hab ppal Baño ppal 4 BBQ 1 Deposito 1 exterior Escaleras Escaleras Circuitos exteriores Total Precio estimando U$ total ZONAS SEGURIDAD Magnético Mov Int Mov Ext Sensor de Humo Baño servicio 1 Parqueadero Deposito 4to de ropas 1 4to de Monóxido de carbono y gas maquinas Sala ppal Comedor 1 Cocina Baño aux 1122 4to de linos 1 Estudio Hab Hab Hab huéspedes Jacuzzi 1 1 Hab ppal Baño ppal 1 1 BBQ 1 Deposito 1 exterior Escaleras Escaleras 1 2 Circuitos 4 exteriores Total Precio estimado U$ total INTERFAZ DE USUARIO Consola Pantalla táctil fija Pantalla táctil inalámbrica sala 1 1 Hab ppal 1 Parqueadero 1 Entrada ppal 1 Total Precio estimado U$ Total Baño servicio Parqueadero Deposito 4to de ropas 4to de maquinas Servidor de música Matriz de audio (zonificador) Botonera SONIDO Estación de ipod Parlante techo 75 Wt Parlante techo 125 Wt Subwoofer 8",60Wt Sala ppal pares 1 Comedor 1 1 par Cocina Baño aux 103123 4to de linos Estudio 1 1 par 1 Hab par Hab par Hab huéspedes Jacuzzi 1 1 par Hab ppal 1 1 par Baño ppal BBQ 1 1 par Deposito exterior Escaleras 0 1 Escaleras 0 1 Circuitos exteriores Total pares 3 pares 1 Precio estimado U$ Total TEMPERATURA RED DE DATOS Termostatos Punto de datos Baño servicio Parqueadero Deposito 4to de ropas 4to de maquinas Sala ppal 2 Comedor 1 Cocina Baño aux 4to de linos Estudio 1 2 Hab Hab Hab huéspedes 1 1 Jacuzzi 1 Hab ppal 1 1 Baño ppal BBQ Deposito exterior Escaleras 0 1 Escaleras 0 1 Circuitos exteriores Total124 Precio estimado U$ TEATRO EN CASA AVR Telón Proyector HD Parlantes motorizados Interfaz de usuario Sala ppal Total Precio estimado U$ Total En la tabla 13 se ilustra el presupuesto estimado de proyecto, los precios son en dólares americanos, y no incluyen iva. Estos precios son actualizados a marzo 2009 y varían según el precio del dólar o la TRM (tasa representativa del mercado) Tabla 13 presupuesto global del proyecto ILUMINACION U$ SEGURIDAD U$ INTERFAZ DE USUARIO U$ SONIDO U$ TEATRO EN CASA U$ TEMPERATURA U$ RED DE DATOS U$ CABLES U$ ACCESORIOS U$ CCTV U$ VALOR TOTAL DE PROYECTO U$ 10.2 DEFINICIÓN (ETAPA 2). Una vez se conozca la tecnología concreta que hay que desplegar para cubrir las necesidades mas importantes del usuario, el paso siguiente es planificar lo que se va a hacer teniendo en cuenta el presupuesto establecido, se define un proyecto que es establecido como guía durante todo el proceso de instalación, siendo recomendable su continua revisión y actualización. La tabla 12 ilustra el plan detallado de trabajo a seguir, así como su duración en días y las actividades correspondientes a cada uno de esos días. TABLA 14 Cronograma de actividades del proyecto ITEM ACTIVIDAD TIEMPO Firma del contrato 2 Generación de pólizas 3 Pago del anticipo 4 Aprobación de listado de equipos 1 día 3 días 1 día 4 días 105125 5 Pago del segundo anticipo 6 Compra de equipos 7 Entrega de especificaciones para adecuaciones civiles por parte del CONTRATISTA 1 días 3 días 5 días ITEM ACTIVIDAD TIEMPO Adecuaciones civiles por parte 8 del CONTRATANTE cableado de los sensores y 8,1 sistemas 9 Transporte de equipos de bodega proveedor a bodega de importadores 10 Nacionalización de equipos 20 días 8 días 4 días 12 días ITEM ACTIVIDAD TIEMPO INSTALACION DE EQUIPOS 11,1 sensores de apertura y cierre en puertas y ventanas 11,2 sensores de movimiento 11,3 sensores de gas monóxido y humo 30 días 2 días 2 días 2 días 11,4 circuito cerrado de televisión 3 días 11,5 cerraduras biométricas 1 día 11,6 Actuadores (motores,persinas,cortinas, contactores de iluminación) 6 días 11,7 control de temperatura 3 días 11,8 Diferentes conexiones al controlador 3 días ACTIVIDAD TIEMPO INSTALACION DE EQUIPOS 30 días 11.9 Control de sonido (parlantes, botoneras y matriz) Control de iluminación Teatro en casa Red de datos Medios de control (pantallas, consolas, software snap link, control por tv) Pago del tercer anticipo 5 días 3 días 5 días 2 días 1 día 1 día ITEM ACTIVIDAD TIEMPO Configuración de equipos en sitio 10 días 14 Pruebas y afinamiento 5 días 15 Elaboración y Firmas del Acta Final 2 días 16 Pago Saldo 1 día actividad administrativa actividad de ingeniería 106126 Elementos de la instalación. En este punto se diseña sobre planos, que ofrecen una mejor visión de la ubicación final de cada uno de los elementos que componen los sistemas (sensores, actuadores, cámaras, dimmers, termostatos, pantallas táctiles, cerebro del sistema etc.). Conociendo distancias reales se prosigue a demarcar los planos con la mejor trayectoria posible de los ductos que componen los diferentes sistemas como se ilustra en la figura 108 y 109. En el diseño de planos se realizan generalmente con herramientas de diseño como Autocad. En el diseño es de gran importancia la implementación de convenciones y símbolos para identificar cada uno de los elementos que lo componen y exista un mejor entendimiento entre las personas que realizaron el diseño y las que van a ejecutar las adecuaciones civiles. 107127 108128 109129 Teniendo definido el diseño sobre planos de la ducteria necesaria para cada uno de los sistemas a implementar se procede a hacer las adaptaciones necesarias realizadas por los especialistas civiles y eléctricos. Figura 110 Infraestructura, tubería También se tiene en cuenta los diferentes tipos de cables con sus características y propiedades físicas y técnicas necesarios para cada sistema: Cable Duplex. Figura 111 cable dúplex Fuente: Los conduc tores flexibles permiten que durante su instalación y operación sean maniobrables y conserven sus propiedades eléctricas y mecánicas, de tal forma que la conducción de energía eléctrica se realice de forma segura y confiable. Básicamente un cable Flexible está compuesto por uno o varios conductores de cobre y materiales que componen el aislamiento o la chaqueta, que generalmente son plásticos Consultada Abril130 Tabla 15 Características cable dúplex fuente:www.centelsa.com Cables Flexibles Figura 112 cable flexible Fuente: Conductor de cobre suave cableado, son usados para distribución de energía eléctrica en baja tensión, en conexión de tableros, motores y alambrado en edificaciones. Son usados para alambrado de circuitos de potencia, en instalaciones comerciales residenciales e industriales. Instalación en ductos tuberías y tableros en bandejas para calibres 1/0 AWG y mayores. En la siguiente tabla se muestran las características generales de los cables de conductor de cobre suave. 20 Tabla 16 características conductor de cobre suave cableado 20 Consultada Abril131 Fuente: Cables UTP. Figura 113 Categorías UTP usadas UTP CAT 3 UTP CAT 5-e UTP CAT 6 Existen varias categorías de cable UTP que cuentan con características eléctricas para el cable como atenuación, capacidad de la línea e impedancia. Categoría 1: Este tipo de cable esta especialmente diseñado para redes telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las compañías telefónicas. Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps. Categoría 2: De características idénticas al cable de categoría 1. Categoría 3: Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps. de velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 Mhz. Categoría 4: Esta definido para redes de ordenadores tipo anillo como Token Ring con un ancho de banda de hasta 20 Mhz y con una velocidad de 20 Mbps. Categoría 5: Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN. Es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps. con un ancho de banda de hasta 100 Mhz. Este tipo de cable es de 8 hilos, es decir cuatro pares trenzados. 112132 La atenuación del cable de esta categoría viene dado por esta tabla (tabla 13) referida a una distancia estándar de 100 metros: Tabla 17 nivel de atenuación de cable cat 5 Velocidad de transmisión de datos Nivel de atenuación 4 Mbps 13 db 10 Mbps 20 db 16 Mbps 25 db 100 Mbps 67 db Categoría 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas aunque si esta diferenciada por los diferentes organismos. Categoría 6: No esta estandarizada aunque ya esta utilizándose. Se definirán sus características para un ancho de banda de 250 Mhz. Categoría 7: No esta definida y mucho menos estandarizada. Se definirá para un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de esta categoría es el tipo de conector seleccionado que es un RJ-45 de 1 pines. En esta tabla podemos ver para las diferentes categorías, teniendo en cuenta su ancho de banda, cual sería la distancia máxima recomendada sin sufrir atenuaciones que hagan variar la señal 21 : Tabla 18 Distancia máxima recomendada sin sufrir atenuaciones para cada categoría Ancho de 100 khz 1 MHz 20 MHz 100 MHz banda En categoría 3 2 Km 500 m 100 m No existe En categoría 4 3 Km 600 m 150 m No existe En categoría 5 3 Km 700 m 160 m 100 m Fuente: Cable coaxial. Figura 114 cable coaxial Fuente: 21 Consultada Abril133 Los cables coaxiales son usados en transmisión de señales de video, CATV (Community Antenna Television), circuitos cerrados de tv, señales de radiofrecuencia, sistemas de transmisión de banda ancha etc. En general donde se requiera transmitir señales eléctricas con baja atenuación y protección contra interferencias electromagnéticas En la siguiente tabla se muestran las características generales de los cables coaxiales. Tabla 19 características de cables coaxiales fuente: Relación con otros elementos En este punto se realiza la integración con otros sistemas, tales como la calefacción, automatización de cortinas toldos y persianas, control de riego de jardines, control de cierre y apertura de puertas que han sido realizados por diferentes personas expertos en el tema INSTALACIÓN Tipos de cable usados para cada sistema cada sistema es cableado de manera independiente, es necesario tener en cuenta que no se debe mezclar las señales de corriente alterna 120 VAC con las señales de control y datos 4 a 20 ma En la tabla 18 se describen los cables necesarios para los diferentes sistemas acordes con las exigencias que demandan para su buen desempeño usados en el proyecto. Tabla 20 cables usados en los diferentes sistemas Seguridad Video Vigilancia CCTV Sensores magnéticos sensores de movimiento sensores de monóxido Duplex Calibre 22 UTP cat 3 UTP cat 3 sensores de gas UTP cat 3 Cámaras interiores coaxial RG 59 cámaras exteriores coaxial RG 6 114 Mostrar más
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO División de Ciencias e Ingeniería DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA POR VÍA TELEFÓNICA CON MICROCONTROLADOR Trabajo de Tesis para obtener el grado de Ingeniero Más detalles REDES DE SENSORES. APLICACIONES PARA CONTROL AUTOMÁTICO DE EDIFICIOS.
Observatorio Industrial del Sector de la Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones REDES DE SENSORES. APLICACIONES PARA CONTROL AUTOMÁTICO DE EDIFICIOS. REDES DE SENSORES. APLICACIONES Más detalles http://www.dragodsm.com.ar
CODIGO DE PRACTICA Manual de procedimientos de instalaciones Dispositivos utilizados para alarmas con o sin monitoreo Grupo Seguridad Electrónica Falsas Alarmas CAPITULO 2 (C. F. Reisz, British Standard Más detalles Conceptos básicos 088 Introducción 088 Sistemas básicos 088 Esquema en bloques 088 Ley de Ohm 090 Potencia y Energía
Conceptos básicos (Capítulo I) Sistemas contra robo Sergio Herrero soporte@macrosigno En esta edición publicaremos en forma completa la data téc, mediante la cual describiremos técmente sistemas de seguridad Más detalles GUIA DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE ALARMA.
1 GUIA DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE ALARMA. Autor: José Miguel Castillo Castillo. 2 INTRODUCCIÓN Por norma general un sistema de alarma tendrá el objetivo de evitar robos e incendio, controlar Más detalles INGENIERO AUTOMOTRIZ
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Construcción de un Prototipo para el Bloqueo Central del Vehículo vía Telemática CALDERÓN MUÑOZ CARLOS EDUARDO Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS DEL PROYECTO CALL CENTER TORRE CENTRAL PISO 8
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS DEL PROYECTO CALL CENTER TORRE CENTRAL PISO 8 POR: CRISTIAN FELIPE GARCÍA LEÓN CARLOS FELIPE TORO BARRIENTOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD Más detalles La Domótica. de Futuro. Como Solución. Madrid Vive Ahorrando Energía. La Domótica Como Solución de Futuro. www.madrid.org
La Domótica Como Solución de Futuro La Domótica Como Solución de Futuro Madrid Vive Ahorrando Energía Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid www.fenercom.com www.madrid.org La Domótica como Más detalles La eficiencia energética en el hogar
La eficiencia energética en el hogar Casi un 65% de la electricidad del mundo es generada actualmente a partir de combustibles fósiles (fueloil, carbón y gas). Cambio climático? Eficiencia energética! Más detalles Instalaciones domóticas
Certificados de profesionalidad Ciclo Formativo Grado Medio Instalaciones domóticas Leopoldo Molina González Muestra promocional Prólogo de Óscar Querol León, Director de CEDOM www.mhe.es/cf/electricidadelectronica Más detalles AUTOMATIZACION Y DISEÑO DEL SISTEMA MEZCLADOR DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS CON EQUIPOS DE CONVERSION A GAS NATURAL.
AUTOMATIZACION Y DISEÑO DEL SISTEMA MEZCLADOR DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS CON EQUIPOS DE CONVERSION A GAS NATURAL. MIGUEL LEANDRO BAQUERO AGUAS OMAR HUMBERTO AVILA JAIME TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL Más detalles RECEPTOR DE SEÑALES PARA EL CONTROL DE APARATOS VÍA TELEFÓNICA WILMER DARWING CASTRILLÓN BEDOYA DISNEY MONCADA GUTIÉRREZ TRABAJO DE GRADO
RECEPTOR DE SEÑALES PARA EL CONTROL DE APARATOS VÍA TELEFÓNICA WILMER DARWING CASTRILLÓN BEDOYA DISNEY MONCADA GUTIÉRREZ TRABAJO DE GRADO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PROGRAMA DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Más detalles Universidad del Azuay
Universidad del Azuay Facultad de Ciencia y Tecnología Escuela de Ingeniería Electrónica Diseño e Implementación de un emulador para el sistema de diagnostico de ESP con microcontrolador Trabajo de graduación Más detalles CENTRO DE PROCESO DE DATOS: EL CEREBRO DE NUESTRA SOCIEDAD
ACADEMIA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LANZAROTE CENTRO DE PROCESO DE DATOS: EL CEREBRO DE NUESTRA SOCIEDAD Discurso leído en el acto de su recepción como Académico Correspondiente en Lanzarote por D. José Más detalles Capítulo 1 Sensores para robots móviles 4
Capítulo 1 Sensores para robots móviles 4 0 Introducción 4 1 Clasificación sensorial 5 1.1 Sensores exteroceptivos 6 1.1.1 Sensores para medir distancias basados en el ultrasonido 6 1.1.2 Sensores para Más detalles CAPITULO II MARCO TEORICO SOBRE REDES, INTERNET, SITIO WEB, INTRANET, EXTRANET 1. REDES
CAPITULO II MARCO TEORICO SOBRE REDES, INTERNET, SITIO WEB, INTRANET, EXTRANET 1. REDES Cuando en 1981 IBM presenta la computadora personal (PC), la palabra personal era un adjetivo adecuado. Estaba dirigido Más detalles La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador.
La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador. Los derechos de autor han sido entregados a la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL bajo el libre consentimiento del Más detalles ANÁLISIS ENERGÉTICO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENERGÍA EN FASE DE PROYECTO Y LA REALIDAD AD DE CONSUMO EN UN EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL ANÁLISIS ENERGÉTICO DE DIMENSIONAMIENTO DE ENERGÍA EN FASE DE PROYECTO Y LA REALIDAD AD DE CONSUMO EN UN EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Más detalles SISTEMAS DE PERCEPCIÓN
eman ta zabal zazu SA UPV EHU D SENSORES EN EL AUTOMÓVIL Alumno: Begoña Morillas Bueno Tutor: Eloy Irigoyen Gordo UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE Más detalles UNIVERSIDAD DE CUENCA
Resumen Un Centro de Datos se debe entender no solo como un centro de almacenamiento de información; es una parte sustancial dentro de la organización, pues nuestra dependencia de los datos se vuelve nuestra Más detalles DEDICATORIA. A Dios por habernos dado el maravilloso Don de la vida. A todos nuestros amigos por su ayuda.
DEDICATORIA A Dios por habernos dado el maravilloso Don de la vida. A nuestros padres por su respaldo y apoyo Incondicional. A todos nuestros amigos por su ayuda. Para todos ellos les dedicamos esta obra, Más detalles ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO ESPE LATACUNGA
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO ESPE LATACUNGA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ PROYECTO DE GRADO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD MULTIALARMAS NÉMESIS Y BLOQUEO MEGA 3 PARA EL Más detalles UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRACIÓN DE REDES BAJO EL ENTORNO DE WINDOWS XP M O N O G R A F Í A Más detalles DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA PRENSA HIDRÁULICA STROJEXPORT TIPO CDM 80-1 (LD 80)
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA PRENSA HIDRÁULICA STROJEXPORT TIPO CDM 80-1 (LD 80) JUAN DAVID VALENCIA GARCÍA JUAN DAVID VÉLEZ SÁNCHEZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ESCUELA DE TECNOLOGIA Más detalles Instituto Tecnológico de Costa Rica
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica Monitoreo remoto del funcionamiento eléctrico de la estación base de red WiMAX en Berlín de San Ramón Informe de Proyecto de Graduación Más detalles UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA SISTEMA DE CONTROL DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PARA Más detalles Profesor] Energía solar para nuestra vida cotidiana
Profesor] Energía solar para Aviso previo Esta Guía pretende ser una herramienta útil a los docentes que facilite, enriquezca y complemente la labor de sensibilización sobre la energía solar y las renovables Más detalles Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería. Diseño, Simulación y Construcción Mediante Sistemas CAD/CAM de un robot educativo
Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Ingeniería Diseño, Simulación y Construcción Mediante Sistemas CAD/CAM de un robot educativo TESIS COLECTIVA Que como parte de los requisitos para obtener Más detalles INDICE DE NAVEGACIÓN FÁCIL. [Para acceder rápidamente a la información que necesita, haga clic sobre la sección que quiere consultar]
INDICE DE NAVEGACIÓN FÁCIL [Para acceder rápidamente a la información que necesita, haga clic sobre la sección que quiere consultar]. Garantía y soporte [ir ]. Esquema general [ir ]. Instrucciones montaje Más detalles ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE LA RED LAN DE LA EMPRESA ALIMENTOS DEL VALLE S.A EDWARD GILBERTO CARDOZO BELLO
ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE LA RED LAN DE LA EMPRESA ALIMENTOS DEL VALLE S.A EDWARD GILBERTO CARDOZO BELLO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERIAS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución