Source: https://es.scribd.com/document/66284260/Tesis-Analisis-tecnico-de-la-seguridad-contra-incendios-en-la-argentina-una-vision-desde-la-normativa-nacional-02-11-09
Timestamp: 2017-05-28 13:06:39+00:00

Document:
Tesis - Análisis técnico de la seguridad contra incendios en la argentina, una visión desde la normativa nacional. 02-11-09
ScribdExplorarEXPLORAR POR INTERESESCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyNAVEGAR POR TIPO DE CONTENIDOLibroslibros de audioNoticias y revistasPartiturasSubirIniciar sesiónRegistrarseOpcionesUnirseIniciar sesiónCargarTesis - Análisis técnico de la seguridad contra incendios en la argentina, una visión desde la normativa nacional. 02-11-09Cargado por Javier Da CunhaRedoxCombustionOxygenHydrogenAluminium0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content“Análisis técnico de la seguridad contra incendios en la argentina”Una visión desde la normativa nacional.
Tesis presentada para cumplir con los requisitos finales para la obtención del título de Licenciado en Seguridad e Higiene.
Autor: Javier Alejandro da Cunha Tutor: Ing. Alberto Morrongielo
Página | 0
PROLOGO El fuego es uno de los sucesos de desastres imprevisibles, como sus costos en pérdidas de bienes y vidas humanas. Las estadísticas nos informan del aumento de incendios principalmente en la industria, con el aumento del progreso técnico. Esto insume valores por ejemplo de pagos de indemnizaciones de cobertura de seguros, no obstante el 71 por 100 de las empresas siniestradas desaparecen, el 43 por 100 de modo inmediato y un 28 durante los 3 años siguientes1. Esto explica las consecuencias graves de un siniestro donde las consecuencias no son solo las inmediatas y por cierto las más impactantes, si no también tiene derivaciones en la vida de una comunidad, del desarrollo económico, sensibilización de la opinión pública, costos políticos graves2, etc. Las leyes obligan a tomar medidas de construcción y de seguridad para evitar que un fuego se inicie y desarrolle. Esta precauciones se materializan en determinadas prescripciones que tanto los constructores de un edificio como quien gestiona la seguridad de todos los días en una compañía deben tener en cuenta; ya sea definiendo desde el principió los proyectos o modificando procesos para reducir riesgos, estas obligaciones legales comprenden a todo el equipo profesional que interviene en diferentes industrias, no solo la persona formada en seguridad, si no sus directivos, gerentes de mantenimiento, de producción o en el caso de una obra, desde el arquitecto hasta los contratistas, ya que los problemas de seguridad son complejos no afectando solo a una parte de una obra, si no a todas las etapas de la misma, electricidad, albañilería, etc. En caso de un siniestro los medios de protección inadecuados comportan responsabilidades civiles y penales para los intervinientes. Existe en nuestro país un documento legal de referencia, tratante de la seguridad contra incendios, siendo este la ley 19.587/72, y su decreto reglamentario 351/79, desarrolla una seria de obligaciones a cumplir por diferentes establecimientos, siendo un axioma insustituible dentro de la seguridad del trabajo. En el presente trabajo trataremos en forma específicamente el análisis del capítulo 18 y su Anexo VII, de los que datan del año 1979, año de sanción. Si bien esta normativa no ha sido actualizada, es aplicable a los tiempos modernos, no obstante analizare los artículos que así lo requieren, ya que en algunos casos existe falta de información, de desarrollo técnico; o se encuentra desactualizada o está por debajo de los estándares internacionales de seguridad, es por ello se analizara de manera independiente los
CENADEN año I mayo-junio 1982, num.3 pag.6
Un ejemplo en la destitución del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra a raíz de un incendio en el año 2004 en una discoteca de nombre CROMAÑON que causo la muerte de 193 personas y causando al menos 1432 heridos. Argentina.
27 artículos correspondientes al capítulo 18, como los incisos del anexo VII, no solo explicando y desarrollando de manera técnica los que sean necesarios para el presente trabajo, haciendo mención en su aplicación práctica, sino también en los casos que lo ameriten poder compararlo con otros documentos nacionales, ya sea el código de edificación de la ciudad de buenos aires, o bien con normativa internacional como las normas NFPA (national fire protection association) pudiendo hacer comparaciones de verdadero constructivismo. Incluyendo también el aporte de los últimos acontecimientos en nuestro país, que llevaron a modificar algunos aspectos normativos, como así también a que la clase política se preocupe u ocupe de estos aspectos. Logrando de esta manera poder hacer un verdadero análisis detallado del tema en cuestión; proponiendo incluso aportes personales para el mejoramiento de la normativa, fundados en bibliografía calificada. El trabajo propuesto se desarrollara en el orden de aparición de los artículos e incisos de la ley 19.587/72 y decreto reglamentario 351/79, donde luego de mencionar el articulo o inciso según corresponda, debajo de este se desarrollara el análisis del mismo, previa investigación y comparación con normativa y/o bibliografía actualizada. Buscando que este trabajo puede dar un aporte significativo a estudiantes y profesionales. Pretendiendo también brindar un aporte a los diferentes poderes del estado nacional para una futura modificación y/o actualización de la reglamentación estudiada.
INDICE INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5 NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS..................................................... 6 MARCO TEÓRICO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.................................... 8 CARACTERISITCAS DE LA COMBUSTION................................................................... 10 Velocidad de Oxidación ............................................................................................... 12 LEY 19.587/72, DECRETO REGLAMENTARIO 351/79 .................................................. 14 CAPITULO 18 Protección contra Incendios. ................................................................ 14 RESISTENCIA AL FUEGO ............................................................................................. 15 VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN ..................................................................................... 16 Estado del Combustible ............................................................................................... 17 SECTORES DE INCENDIO ............................................................................................ 27 PROPAGACIÓN DE UN INCENDIO. ........................................................................... 30 Conducción.................................................................................................................. 30 Convección: ................................................................................................................. 31 Radiación:.................................................................................................................... 32 Criterios de sectorización ........................................................................................... 33 Cerramientos resistentes al fuego:............................................................................... 33 Muro cortafuego........................................................................................................... 34 Estableciendo los sectores de incendio ....................................................................... 35 Fallas en la compartimentación ................................................................................ 36 Puertas resistentes al fuego......................................................................................... 38 Puertas de seguridad contra incendios ........................................................................ 39 Evacuación...................................................................................................................... 40 Medios de escape........................................................................................................ 40 Calculo de medios de escape.......................................................................................... 41 Números de medios de escape y escaleras independientes. ....................................... 43 Medios de escape en pisos bajos ................................................................................ 43 Medios de escape en pisos altos, sótanos y semisótanos ........................................... 44 CUMPLIR CON LAS LEYES Y UN POCO MAS… .......................................................... 51 GLOSARIO ..................................................................................................................... 54 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 57 ANEXO I - DECRETO 351/79 ANEXO VII ....................................................................... 59 Página | 3
....................... 82
.GRÁFICO ILUSTRATIVO "CUADRO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO"................... 80 Anexo II ..............................INTI: pruebas de fuego... ......................
comportamiento humano. La seguridad de la vida humana resulta un aspecto muy importante ya sea en las casas.INTRODUCCIÓN La seguridad y protección contra incendios. al igual que los interiores de los mismos. en el caso de que se desarrolle un incendio puede contener o acelerar el crecimiento y desarrollo del fuego. diseño de edificios. los incendios constituyen una amenaza constante para la humanidad al tiempo que son innumerables las pérdidas que ellos ocasionan. Es por ello lo importante de tener en cuenta los aspectos de seguridad desde el comienzo de un edificio. es un campo multidisciplinario que abarca muchos ámbitos técnicos. ya que el diseño de un edificio. el fuego y la combustión son términos parcialmente distintos. En los títulos siguientes analizaremos estos aspectos. este último tiene características distintas. a partir del título siguiente solo nos abocaremos a tratar el fenómeno de combustión y sus procesos. ya sean la física la química.
. al que definiremos como un proceso físico-químico producto de una reacción química llamada combustión la cual se manifiesta con desprendimiento de luz calor y productos de reacción (sólidos. ya sean teóricos de un incendio. selección y usos de equipos. En la teoría de la seguridad contra incendios. Teniendo en cuanta que un incendio es una de las amenazas más peligrosas y alarmantes para los ocupantes y propietarios Para empezar a hablar de seguridad contra incendios es necesario explicar el fenómeno del fuego. desde el punto de vista de la seguridad contra incendios. vehículos y lugares de trabajo donde existe un importante riesgo de muerte por incendio. etc. Aportando datos fundamentales a tener en cuenta a la hora de dar seguridad a las personas en caso de incendio. Ciertamente. y de la legislación nacional. como así también de diseño y construcción. movimiento del humo. líquidos y gaseosos). sin embargo existen combustiones sin llama. seguridad eléctrica. por ejemplo una característica fundamental de fuego es la llama.
la distribución de materiales en la planta. condiciones de seguridad: sustituye el artículo 1702 del decreto 10. requisitos específicos para ascensores y montacargas. N° 2407/83 Normas de seguridad aplicables al suministro o expendio de combustibles por surtidor.587. Control periódico de condiciones de seguridad que puedan ocasionar focos de incendio como por ejemplo: control de electricidad estática. etc. control de instalación fija. en conjunto con la empresa. orden y limpieza de los puestos de trabajo. entre otras resistencia de fuego de muros y puertas. etc. Decreto. Decreto 351/79 en el Capítulo 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO donde menciona los siguientes ítems: Determinación de las condiciones específicas de construcción y situación edilicia a tener en cuenta durante la construcción de un establecimiento.877/60 Decreto. Control periódico de las instalaciones de seguridad relacionada con la protección contra incendio: control de estado y recarga de equipos extintores. etc. control de las señalizaciones de seguridad. distancias a ejes medianeros. actos inseguros. control de salidas de emergencia. Determinación de las condiciones generales de extinción teniendo en cuenta la carga de fuego del establecimiento. Decreto 401/05: Sobre combustibles. los riesgos específicos de la actividad. etc. La prevención contra incendio desarrolla un conjunto de actividades que concuerdan con las obligaciones establecidas en la Ley Nacional 19. requisitos particulares para el almacenamiento de productos inflamables y combustibles. Decreto. almacenamiento. N° 1545/85: Normas de seguridad aplicables al suministro o expendio de combustibles por surtidor Res SE N° 342/93: Estructura de los planes de contingencias Res SE N° 404/94: Auditoras de seguridad Página | 6
. N° 10877/60: Reglamentario Ley N° 13660. teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 351/79 y 1338/96. Estas son alguna de las tantas tareas vinculadas con la protección contra incendio que todo responsable de seguridad e higiene debe realizar. También existe normativa específica en materia de seguridad contra incendios. control de botiquines de primeros auxilios. el tipo de materiales utilizados.NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. requisitos particulares para la determinación de vías de acceso. de acuerdo a la actividad que desarrolla Ley N° 13660: Seguridad en instalaciones con almacenamiento de combustibles.
protección contra incendios art del 28 al 33 Existen también en muchas provincias o localidades el desarrollo de un ―código de edificación‖ donde indica los medios de salida. los medios de construcción etc. prevención y protección contra incendio Art 88 al 115 SRT 617/97 28 Reglamento de seguridad en la actividad agraria titulo VII.
. como ser el de la provincia de córdoba o el de la localidad de Bahía Blanca. A los fines del presente trabajo solo mencionaremos y utilizaremos el Código de edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.SRT 911/96 Reglamento de seguridad para la industria de la construcción.
la sectorización. la disponibilidad de elementos e instalaciones para atacar inicialmente al fuego y procurar su extinción. acción que determina un conjunto de actividades donde participan la totalidad de los componentes de la empresa con el profesional responsable del servicio de higiene y seguridad. Protección Activa: es la destinada a facilitar las tareas de ataque al fuego y su extinción presenta dos aspectos: público y privado. Asegurar la evacuación de las personas. limitando el desarrollo del fuego.
a. d. impedidos los efectos de los gases tóxicos y garantizada la integridad estructural del edificio. b. pertenecen al dominio de esta rama de la protección. Dentro de este aspecto se incluye también la organización y entrenamiento de los cuerpos de bomberos internos de las fábricas. en caso de producirse el incendio. b.
. plantas y/o depósitos. El primero contempla todo lo relacionado con los cuerpos de bomberos y sus materiales. Para lograr estos objetivos se tiene en cuenta dos aspectos básicos en la concepción del edificio: Diseño y Estructura. e. El desempeño básico basado en la protección contra incendios consiste fundamentalmente en garantizas que sus ocupantes no sufran ningún diario. la resistencia al fuego de los distintos elementos constructivos. El estudio de los medios de escape.MARCO TEÓRICO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS La protección contra incendios en las empresas ha sido siempre uno de los problemas más importantes a considerar cuando hablamos de seguridad industrial. permitiéndoles salir rápidamente por sus medios hacia a una lugar seguro. La consideración de que la mayoría de los siniestros ocurridos son siempre originados por actos o condiciones inseguras. Considerando lo antedicho visualizamos la protección contra incendio como prevención. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. c. Proveer las instalaciones de detección y extinción. Protección Pasiva o Estructural: Es la que prevé la adopción de las medidas necesarias para que. quede asegurada la evacuación de las personas. el segundo. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.
Dificultar la iniciación de los incendios. luego se busca proteger el edificio y sus instalaciones Objetivos de la seguridad contra incendios
a. destaca el accionar de los responsables de seguridad industrial. las condiciones de seguridad de las instalaciones y el equipamiento necesario para cada caso particular.
La división de la protección contra incendios en tres ramas es formal y a los solos efectos de facilitar su estudio. Véase Fig. 1: Aspectos de la seguridad Pasiva y Activa contra incendios. hornos.
c. Protección Preventiva: corresponde al estudio de los riesgos de incendio resultantes de las distintas actividades o actitudes humanas y de las características particulares de los ambientes donde dichas actividades se realizan. gas.
.2. almacenamiento.
Fig. transporte y uso de sustancias inflamables.En el dibujo siguiente podemos apreciar algunos aspectos prácticos de la seguridad Pasiva y Preventiva. calefacción.
Fig. 2: Divisiones de la protección contra incendios. Se ocupa asimismo de las instalaciones eléctricas. estudio de materiales atacables por el fuego y toda otra cuestión vinculada con causas de origen de incendios.
32 gramos de oxígeno por cada 12 gramos de carbono elemental. cerrada sin llama. siempre que al mismo tiempo se disponga del oxígeno requerido para esa reacción. temperatura necesaria para iniciar la reacción. los combustibles sólidos y líquidos se vaporizan antes de arder. aserrín o carbón puede estar ardiendo así durante semanas o meses. la reacción se llama pirolisis. por ejemplo. ésta prosigue por sí sola debido a que por cada 12 gramos del elemento carbono que se oxida completamente hasta anhídrido carbónico se generan unas 95 Kcal. Una combustión puede describirse de una manera muy general como una reacción química que se cumple a temperatura elevada y con evolución de suficiente calor como para mantener la mínima temperatura necesaria para que la reacción prosiga. el
. líquida y/o gaseosa. a las cuales se les llama Agente Reductor y Agente Oxidante respectivamente. La combustión de una fase gaseosa generalmente se produce con llama visible. cantidad de calor más que suficiente para mantener el carbón a una temperatura que posibilite su total combustión. Si se produce descomposición.CARACTERISITCAS DE LA COMBUSTION Definiremos a una combustión como reacción química exotérmica autoalimentada con presencia de un combustible en fase sólida. A veces un sólido puede arder directamente en forma de incandescencia o rescoldos. La combustión incandescente se limita generalmente a materiales porosos que pueden formar una escoria carbonosa al calentarse. en el cual hay una transferencia de electrones de uno a otro. Una llama es una reacción de oxidación en fase gaseosa que se produce en una zona mucho más caliente que sus alrededores. Por ejemplo. denominándose oxidación a la pérdida de electrones y reducción al fenómeno sufrido por el material que los recibió. Por lo tanto en una combustión. El proceso está generalmente (aunque no necesariamente) asociado con la oxidación de un combustible por el oxígeno atmosférico con emisión de luz. si el carbón se calienta hasta unos 500ºC. Hay otro modo de combustión que no produce llama. Un montón grande de virutas. Así es como se quema un cigarrillo. Generalmente. Se llama combustión incandescente. El oxígeno del aire se propaga lentamente entre los poros del material y dentro del mismo se produce una zona de reacción brillante. aunque este brillo no se vea siempre desde el exterior Para entender el proceso de la combustión con mayores detalles. Cuando arde un cuerpo sólido como una cerilla o una vela. su oxidación. es necesario manejar el modelo de oxidación-reducción de los materiales involucrados en una reacción química como la combustión. Los muebles tapizados con relleno de borra de algodón o espuma de poliuretano pueden arder también de esta manera. Así. o sea. una parte del calor de la llama gaseosa se transmite al sólido. Entonces en una combustión siempre habrá una parte que ―dona‖ sus electrones y otra que los ―recibe‖. lo que puede ser provisto por unos 112 litros de aire atmosférico. la llama amarilla de una vela o la llama azul de un mechero de gas. Esta evaporación se puede producir con o sin descomposición química de las moléculas. y que generalmente produce luz. haciendo que se evapore.
como el nitrato sódico (NaNO3) y el clorato potásico (KClO3). se incorporan químicamente Página | 11
Las reacciones oxidantes relacionadas con los incendios son como ya decimos exotérmicas. Hay también un número de sustancias que se descomponen directamente al ser expuestas a temperaturas suficientemente elevadas en la ausencia de cualquier otro material. podemos decir por ejemplo. el peróxido de hidrógeno (H202) y el ozono (O3). que si se mezclan íntimamente con un combustible sólido o líquido. y que los vapores del ácido nítrico causen que un ovillo de lana se envuelva en llamas. se pueden oxidar para producir otros compuestos relativamente estables. Estos elementos anteriores incluyen algunos de los combustibles más conocidos para cohetes. el nitrometano (CH3NO2). Hay ciertos productos químicos que son potentes oxidantes. pueden quemar en nitrógeno. Una reacción de oxidación exige la presencia de un material combustible y de un agente oxidante. podemos formular algunas observaciones consideradas útiles. no nos ocuparemos de ellas. que son recibidos por el oxígeno generándole una reducción. tales como el calcio y el aluminio. Si se modela la combustión según el intercambio de electrones ó modelo de oxidación-reducción. debido a su composición química. sino que trataremos directamente con la forma más usual de fuego. la pólvora es una mezcla física de carbono y azufre (el combustible) con nitrato sódico (el oxidante). Sin embargo. Si los grupos reactivos. sean sólidos. es decir. contienen importantes proporciones de carbono e hidrógeno. líquidos y gaseosos. constan únicamente de carbono e hidrógeno y se pueden considerar ―combustibles prototipos‖. Los combustibles son innumerables materiales que. A pesar de que el oxígeno juega un papel muy importante en la mayoría de los procesos de combustión. debe mencionarse que ciertos metales. Aunque existen muchos ejemplos de reacciones exotérmicas en las que el oxígeno no se encuentra presente. del mismo modo que lo hace el oxígeno. producen una mezcla que reacciona fuertemente. que el óxido nitroso alimenta la combustión del fósforo. que el propano (combustible) es el agente reductor y el oxidante es el oxígeno del aire. Ejemplos de estos materiales son la hidracina (N2H4).agente reductor es el combustible al ceder electrones y sufre una oxidación por la pérdida de estos. Prácticamente todos los combustibles corrientes. que consta aproximadamente de un quinto de oxígeno y cuatro quintos de nitrógeno. A menudo son reacciones complejas y no se conocen por completo. como el de los nitratos. como el propano (C3H8). lo que significa que el calor es uno de sus productos. Por ejemplo: Los hidrocarburos. como dióxido de carbono y agua. aquel que involucra aire con varios combustibles sólidos. El agente oxidante más corriente es el oxígeno molecular O2 del aire. del carbón y de muchos otros elementos y aun hace que una ascua (chispa) se convierta en llama. líquidos o gaseosos.
gases. la mezcla resultante puede ser muy inestable y. el deterioro de los alimentos. y a veces de miles. Oxidación muy rápida: La reacción se propaga en la masa de la sustancia que se oxida a una velocidad que se acerca a la del sonido. los hidrocarburos pueden ―quemarse‖ en una atmósfera de cloro o el polvo de zirconio puede arder en dióxido de carbono puro. El nivel máximo se alcanza cuando la tasa de calor desarrollado es equilibrada por la tasa a la cual el calor es absorbido por el medio circundante. tales como magnesio. como el nitrato de celulosa o el trinitrotolueno (TNT). entonces lo llamamos combustión. A temperaturas ordinarias podemos observar que éste sucede a nuestro alrededor. Así. la descomposición de sustancias vegetales. la fermentación del vino. humos. se descompondrá violentamente. humos. la temperatura es tan alta que en la zona de la combustión se produce una luz visible. que se produce a lo largo de semanas o meses. Oxidación Lenta: Una reacción lenta es una reacción entre el oxígeno y cualquier sustancia. La diferencia entre una reacción de oxidación lenta y una reacción de combustión es que esta última ocurre tan rápidamente que genera calor más velozmente de lo que se disipa. llamas y abundantes gases como producto de la reacción. aluminio. En este caso la llamamos deflagración. y muchos otros. A temperaturas elevadas aumenta rápidamente la velocidad de oxidación. Velocidad de Oxidación La oxidación es un fenómeno muy común. Caso de una pieza de hierro que se recubre de oxido pardo rojizo. Hay circunstancias en las que intervienen especies reactivas en las que la combustión puede dar lugar sin oxígeno. etc.700°C para algunos metales que entran en combustión. la oxidación de los metales. produciendo cantidades cada vez mayores de calor por unidad de tiempo. que no es una combustión. produce calor pero lentamente. el secado de la pintura. causando una importante elevación de la temperatura de hasta centenares de grados.093°C para algunos alcoholes y hasta más de 1. somos extremadamente conscientes de su importante papel en el asunto del metabolismo humano. luz. luz. Con frecuencia. de modo que la temperatura nunca sobrepasa en más de 6 a 7 grados la del entorno.
. Oxidación rápida: Sus efectos se perciban con emisión de calor. el sostenimiento de muchas acciones bacterianas.a un combustible. Los niveles hasta los que se elevan las temperaturas de combustión dependen en gran parte de la naturaleza de los combustibles utilizados. en condiciones adecuadas. hasta alcanzar el nivel en que se sostiene a sí misma en el medio de reacción por el calor que produce. Por encima de todo. los que pueden variar desde 1. Las distintas velocidades de oxidación hacen que estas se puedan agrupar en los siguientes tipos: Oxidación Extremadamente Lenta: Caso del papel que con el tiempo amarillenta. Esta reacción. por ejemplo. generando calor.
Oxidación rapidísima: La reacción se propaga en la masa de la sustancia que se oxida a una velocidad superior a la del sonido. es decir.
Fig. 3: Diagrama de la tasa de oxidación según su velocidad. La llamamos en este caso detonación y va acompañada por una onda de choque.
. una onda de presión mecánica que se produce como consecuencia de la propagación a la velocidad supersónica y se asocia y desplaza con el frente de llama.
en sus aspectos preventivos.P. 2.P. sobre quien hace el trabajo. la coordinación de funciones que hagan al proyecto.250 le a la Superintendencia Federal de Bomberos el otorgamiento de un certificado de habilitación. Si bien en la Ciudad autónoma de buenos aires mediante la ordenanza N° 50.B.). Los objetivos a cumplimentar son: 1. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. Dificultar la iniciación de incendios.587/72. Proveer las instalaciones de detección y extinción. el dimensionamiento. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. DECRETO REGLAMENTARIO 351/79 CAPITULO 18 Protección contra Incendios. Comentario: En este párrafo se ve lo problemática en la argentina.LEY 19.F posee diversos laboratorios. y los procedimientos para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones vigentes y las dictadas o a dictarse por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal (S. Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicará a cada parte y uso las protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso. quienes controlaran y exigirán el cumplimiento de la normativa estudiada. Artículo 160. entiéndase por este a cualquier organismo/s designado/s como tal/es en cada Estado y en cada caso en particular según el derecho nacional. las características técnicas de las distintas protecciones. convendrá con la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. cuando sea necesario.B. estructurales y activos. en materia de seguridad contra incendios. los métodos de cálculo. Se nota que es ambiguo este párrafo no dejando del todo claro cuáles son otras funciones o injerencias que propone la presente ley. En relación con la calidad de los materiales a utilizar. ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendio. — La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción. si bien la S. instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para los edificios. Comentario: Es útil definir quién es la autoridad competente. aún para trabajos fuera de éstos y en la medida en que las tareas los requieran. La autoridad competente. se cumplirán los requisitos para el nuevo uso. 3. 5. la seguridad contra inPágina | 14
. Esto se divide por jurisdicciones donde poseen inspectores de fiscalización. 4. Asegurar la evacuación de las personas.F.
donde la misma será determinada según las tablas del anexo VII y velocidad de combustión. y aislamiento térmico. . Se representa por un número que indica el tiempo en minutos durante el cual el elemento constructivo mantiene las propiedades que definen la resistencia al fuego y le son aplicables: estabilidad o capacidad portante. previa aprobación del organismo oficial específico. a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad antes de procederse a la rehabilitación de la misma. estanqueidad al paso de llamas y gases calientes. cuya resistencia al fuego se determinará conforme a las tablas obrantes en el Anexo VII y a lo establecido en las normas y reglamentaciones vigentes según lo establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación. Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una pericia técnica. a quien la ley le da la facultad solo de exigir protecciones a los diversos capítulos entendiendo el espíritu de la norma. La autoridad competente podrá exigir. protecciones diferentes a las establecidas en este capítulo. ya sea municipal. La resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia del revestimiento que lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte. que es el incremento de la seguridad. En cambio existe el Instituto Nacional Tecnología Industrial la Unidad Técnica Fuego quien se encarga de ensayar y certificar diversos elementos que hacen a la seguridad pasiva.cendios no es de su prioridad y desarrollo. y una autoridad de aplicación ya sea local y nacional. Esto es un aspecto a modificar para designar una autoridad de control de materiales. a la autoridad de aplicación.
RESISTENCIA AL FUEGO La resistencia al fuego es la propiedad que posee todo elemento constructivo de mantener las condiciones para la cual fue diseñado en condiciones simuladas de incendio (ensayo de laboratorio que simula condiciones de un incendio real). presumimos que el legislador confiere la capacidad de incrementar los requerimientos de seguridad según sea el riesgo. Por ejemplo: FR 120 RePágina | 15
. cuando sea necesario. no emisión de gases inflamables. Esto busco también de alguna manera cubrir la desactualización de la legislación en el futuro En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearán materiales incombustibles. En el artículo posterior se menciona a la resistencia al fuego. Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberá ser soportado por otros de resistencia al fuego igual o mayor. es útil para el desarrollo ordenado definir algunos términos y conceptos básicos que ayudaran a comprender los aspectos técnicos de la ley. Comentario: Al leer este párrafo reluce la importancia de la formación de la autoridad de aplicación. provincial o nacional. Las conclusiones de dicha pericia deberán ser informadas a la autoridad competente.
deberá primero considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios.
VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN El anexo también nos menciona que como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en "muy combustibles" o "combustibles" y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos. Resulta necesario desarrollar el concepto de ―velocidad de combustión‖ A estos fines se relaciona la velocidad de combustión del material analizado con la de un combustible normalizado (madera apilada. podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. Para esto debe consultar la tabla 2.2. relacionándola con la del combustible normalizado (madera apilada.Ventilacion Natural y 2.2. se determinará en función del riesgo antes definido y de la "carga de fuego" de acuerdo a los siguientes cuadros: (Ver cuadros 2.2.sistente al Fuego durante 120 minutos (clasificación de acuerdo a los resultados de ensayo). Si la relación es mayor o igual que la unidad se considerara como muy combustible y si es inferior a la unidad como combustible:
velocidad de combustión real
m  1  muy combustible m  1  combustible
velocidad de combustión estándar
. Para determinar las condiciones a aplicar en cada establecimiento.Ventilacion mecánica). sectores o ambientes de los mismos. en estado de densidad y superficie media).1. densidad).1 del anexo VII del decreto 351/79 La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos.
3 1.2 0. que contemplan grados decrecientes de la velocidad de combustión: Estado I: superficie elevada y densidad reducida. La madera en este estado constituye el combustible estándar.
EJEMPLO DE CÁLCULO 3 Superficie: 936 m2 Ocupación: Comercio de una Planta Ventilación: Natural Materiales Existentes en el Lugar:  Madera y sus derivados: 7389 Kg (mesadas de atención al público. libros.  Papelería en general: 23840 Kg (papeles de escritorio. característico de materiales compactados.8 1.5 0. Ing.7 1.6 0.  Goma: 2916 Kg (pisos y burletes de muebles y vidrios).6 1 1 Estado III 0.Estado del Combustible Se consideran tres estados típicos de subdivisión.  Poliuretanos: 90 Kg (proveniente de sillas y sillones). prensados. etc. Valores del Coeficiente " m " Materiales Madera Papel Algodón Lana Plásticos Goma Estado I 1. escritorios comunes. correspondiente a materiales apilados con intersticios que permiten el pasaje de aire. considerando que se encuentran en un 60% de ocupación).
Ejercicio tomado de apunte de la UMM por Prof. Rogelio Rosales
.5 0.2 0. etc.4 0. 4: Estados de los combustibles.3 Estado II 1 1. bibliotecas.  Cortinados: 15 Kg. Estado II: superficie y densidad media. Estado III: superficie reducida y elevada densidad. recipientes de residuos.7
Fig.8 0.).7 0.  Tapizados: 62 Kg (provenientes de las sillas y sillones).4 1.  Alfombrados: 44 Kg (solamente escritorios de gerencia). propio de materiales en estado suelto reducido a pequeños trozos. etc.
El valor del coeficiente m correspondiente al papel es 1.2. por lo que corresponde un Riesgo 3 y el material debe ser considerado muy combustible. impresoras. de la tabla correspondiente extraemos el valor F90. Los valores finales del cálculo son: Sector Carga de fuego Riesgo Resistencia al fuego requerida Local comercial 40 Kg/m² R3 F90
Pi [ Kg ] 23840 7389 2916 15 1500 90 62 44 Qt =  Qi [ Kcal ] Pm = Qt / 4400 [ Kg ]
Qf = Pm / 936 [ Kg / m ]
De acuerdo a la tabla de tipos de riesgos en función de la combustión de los materiales predominantes en el local. De la tabla de riesgos permitidos en función de la actividad. etc. teclados.. consideramos el coeficiente m de este. monitores.). Una alternativa para esta clasificación es la utilización de la velocidad de combustión. siendo el papel al que corresponde la mayor cantidad almacenada y que se encuentra distribuido en los diversos muebles con una densidad media. PVC: 1500 Kg (cálculo aproximado de los cables y equipos como PC. comprobamos que el Riesgo 3 para esta actividad está permitido y por lo tanto verifica. estos estarían entre muy combustibles o combustibles. correspondería el Riesgo 3 o Riesgo 4 respectivamente. La Resistencia al Fuego exigible viene dada por la Carga de Fuego y el tipo de Ventilación.
280 casas y los encargados de 635 edificios de departamentos de la Capital Federal. se considerará el material o producto como muy combustible. las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra incendios según lo establecido en el Anexo VI. — Las definiciones de los términos técnicos utilizadas en este Capítulo se encuentran detalladas en el Anexo VII. los que tendrán además. sus instalaciones blindadas a efectos de evitar las posibilidades de llamas o chispas. tendrán dispositivos automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía.Para relaciones iguales o mayores que la unidad. deberán instalarse lo más alejadas posibles de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrán carteles que avisen al personal el peligro ante un eventual contacto.
Información tomada del diario Clarín nota ―Tres de cada 4 hogares tienen deficiente instalación eléctrica‖ 26 de Julio 2007
. una institución que promueve el uso racional y seguro de la electricidad y la utilización de materiales normalizados surgió que 3 de cada 4 hogares tienen deficiente instalación eléctrica Para el estudio fueron encuestados los propietarios de 2. explosivos o pulverulentos combustibles. — En los establecimientos. Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos. 4Según una encuesta que fue realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) por encargo de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE). Artículo 163. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberán ser lo más cortos posibles y estarán separados por una distancia no menor de 1 metro de todo material combustible. el gran Buenos Aires y las ciudades de Córdoba. Artículo 161. San Miguel de Tucumán y San Juan. Comentario: el anexo VI corresponde al de Instalaciones eléctricas. Algunas de las conclusiones del estudio fueron: En el 92 por ciento de los hogares no había una llave que cortara la electricidad de toda la casa. El personal a cargo del mantenimiento y operación de las instalaciones térmicas deberá conocer las características de las mismas y estará capacitado para afrontar eventuales emergencias. por ejemplo el algodón y otros. es útil mencionar la importancia de cumplir con dicha reglamentación. Artículo 162. Se exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán "muy combustibles". agua caliente y similar. para relaciones menores como "combustible". También se pueden obtener definiciones en el glosario del presente documento. Las cañerías de vapor. — En los establecimientos no deberán usarse equipos de calefacción u otras fuentes de calor en ambientes inflamables. Rosario.
Una disposición del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) de 1996.
Para tener una idea de la importancia de adecuar las instalaciones vale la pena conocer las estadísticas de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal: Entre enero y octubre de 2006 esa fuerza intervino en 3. Se prohíbe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo. deberá cumplirse con lo establecido en la Ley Nº 13. Artículo 164. El 40 por ciento de esos desastre (es decir. — En las plantas de elaboración. El cumplimiento de esta norma no es obligatorio. 2.224 incendios) se iniciaron por desperfectos eléctricos. cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no hayan sido diseñados especialmente para los fines señalados. deben tener conexión a tierra. también en la Capital Federal.660 y su reglamentación. 3. además de lo siguiente: 1. murieron electrocutadas 9 personas. El 84 por ciento no tenía tomas de tres patas. transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de los establecimientos. transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales. además.El 78 por ciento no contaba con llave térmica. salvo en aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice. Si no tienen uno. para los inmuebles anteriores a 1996 que ya tienen medidor. Se prohíbe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales situados encima o al lado de sótanos y fosas. la cantidad almacenada en el lugar de trabajo superará los 200 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes. El 80 por ciento no disponía de conexión a tierra. sólo voluntario. 1. En el 55 por ciento los cables de la caja de electricidad no estaban protegidos (es decir. llaves térmicas y disyuntor. debe tener un cableado de un grosor acorde a su demanda de energía y sus cables deben ser de plástico (en muchas casas aún hay de tela y goma. obliga a todos los inmuebles construidos desde ese año a contar con instalaciones seguras. Durante el año pasado. líquidos o gaseosos. es decir. tomas de tres patas. que prenden fuego con facilidad).041 incendios en la Ciudad de Buenos Aires. a menos que tales áreas
. Para ser confiable una vivienda. podían tocarse accidentalmente al introducir una mano). En ningún caso. se haga necesario el uso de tales materiales. deben adecuar sus instalaciones a la disposición para que la distribuidora de electricidad se los coloque. Se prohíbe el manejo.
sino que debe ser Colocada en un depósito (con ventilación. 2. es la implementación de una cubeta (Fig. Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones. etc. tejido arresta llama. 4. Es importante controlar donde se ubica el mismo. 3.
Fig.000 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes. 6. Artículo 165.1) diseñada para contener derrames. Si la iluminación del local fuera artificial. de material incombustible.estén provistas de ventilación adecuada. 5: Cubeta de contención para líquidos. para evitar la acumulación de vapores y gases. Estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. la instalación será antiexplosiva.
. En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables. Poseerán piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles. La ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallama o conducto.). formando cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no sea miscible en agua y si fuera miscible en agua. ya que no podrá estar en el lugar mismo de trabajo (ver art 164 punto 2). éstas deberán ser almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación. dicha capacidad deberá ser mayor del 120%. Comentario: una opción practica para las empresas que usan hasta 500 lts. — Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes. cumplimentarán lo siguiente: 1. 4. En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10. 5.
6 . además de lo especificado en el art. y mediante un sifón ciego de 0. vía pública o lindero. — Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 1000 litros y hasta 10. sin atravesar un presunto frente de fuego. 165.102 metros de diámetro se lo conduzca a un estanque subterráneo. Como alternativa podrá instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada. debiendo separarse como mínimo 3 metros para una capacidad de 1000 litros. adicionándose 1 metro por cada 1000 litros o fracción adicional de aumento de la capacidad. el piso deberá tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape. valor éste que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables. Poseerán dos accesos opuestos entre sí. apartado 1.Artículo 166. además de lo especificado precedentemente deberán estar separados de otros ambientes. La distancia mínima a otro ambiente. 3. cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un 50% mayor que la del depósito. de la vía pública y linderos por una distancia no menor de 3 metros. de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos. cumplimentarán lo siguiente: 1. 2. para que en el eventual caso de derrame del líquido. sin llave. Ejemplo de depósito hasta 1000 lts
Artículo 167. La distancia de separación resultante se dupliPágina | 22
Fig. estará en relación con la capacidad de almacenamiento. Además de lo determinado en el artículo 165. — Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 500 litros y hasta 1000 litros de primera categoría o equivalentes.000 litros de primera categoría o sus equivalentes. Las puertas abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior. se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado.
encendedores de cigarrillos y todo otro artefacto que produzca llama. Para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición. encender o llevar fósforos. es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua y a su vez.
Artículo 168. equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda categoría. 7: Ejemplo de depósito desde 1000 lts y hasta 10.000lts. se adoptarán procedimientos especiales de prevención.
.cará entre depósitos de inflamables y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles. 4. deberán almacenarse conforme a sus características particulares para evitar su ignición. El personal que trabaje o circule por estos lugares. Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo. La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. cada una de estas cantidades. acumulen.
Fig. manipulen o industrialicen explosivos o materiales combustibles e inflamables. tendrá la obligación de utilizar calzado con suela y taco de goma sin clavar y sólo se permitirá fumar en lugares autorizados. debiéndose adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. — En todos los lugares en que se depositen. Artículo 169. queda terminantemente prohibido fumar. — La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflaciones es la siguiente: 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua.
Los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, con eliminación periódica de residuos, colocando para ello recipientes incombustibles con tapa. La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo será de 1 metro y las mismas serán accesibles, efectuando para ello el almacenamiento en forma adecuada. Cuando existan estibas de distintas clases de materiales, se almacenarán alternadamente las combustibles con las no combustibles. Las estanterías serán de material no combustible o metálico. Artículo 170. — Los materiales con que se construyan los establecimientos serán resistentes al fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas. En los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras correspondientes. Para determinar los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se dará a los edificios y los riesgos que se establecen en el Anexo VII, teniendo en cuenta también la carga de fuego. Comentario: Es útil para comprender el artículo anterior el concepto de ―carga de fuego‖ la que definiremos como la cantidad de calor desarrollado dado por la suma de de los pesos de los materiales combustibles presentes por sus respectivos poderes caloríficos divido la superficie estudiada. Con miras a simplificar el estudio de los materiales presentes en el lugar de trabajo para determinar el tipo de riesgo presente en el, se refieren los mismos a un combustible estándar, adoptándose a tal efecto la madera cuyo poder calorífico es 18,41 Mj / Kg, los cuales equivalen a 4400 Kcal / Kg. Es así que designamos con Pi los pesos en Kg. de los materiales combustibles y con K i sus respectivos poderes caloríficos en Kcal / Kg. Se obtendrá la cantidad de calor Q, desarrollada por estos combustibles, donde Pm es el peso equivalente en madera:
De acuerdo a la última fórmula, definimos a la carga de fuego equivalente como: "El peso de madera por unidad de superficie, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio". En el cálculo de la carga de fuego se incluyen todos los materiales presentes en el establecimiento considerado, aun los incorporados al mismo edificio (pisos, cielorrasos, alfombrados, etc.). Si la repartición del material combustible esta realizada de una manera irregular, se toma como base la carga de fuego más elevada en una superficie parcial de 200 m2. Poder Calorífico Se define como la cantidad máxima de calor que entrega la unidad de masa de un material sólido o líquido, o la unidad de volumen de un gas, cuando quema íntegramente. El poder calorífico se expresa en kilocalorías por kilogramo (Kcal/kg) o kilocalorías por metro cúbico (Kcal/m3). Otra unidad usada es el joule por kilogramo o por metro cúbico según el material. En la práctica se emplean múltiplos como mega joule por kilogramo (MJ/kg) o el kilo joule por kilogramo (kJ/kg). Las equivalencias son: 1 Kcal = 4,1855 x 103 J 1 kJ = 0,23892 Kcal Con los datos relevados en el paso anterior, ahora nos queda establecer el poder calorífico de cada combustible, en este punto nos podemos encontrar con el problema de falta de datos, especialmente con productos compuestos o de marca registrada, donde no sabemos específicamente la composición del producto. Para solucionar estos problemas podemos proceder de varias maneras distintas:
a) Solicitar al fabricante del producto la ficha técnica y ficha de seguridad del producto, donde seguramente estará el dato del poder calorífico y también la composición del producto. b) Si estamos en la presencia de un producto compuesto, como por ejemplo la cortina del ejemplo anterior, 70% algodón y 30% poliamida, en este caso procederemos a disgregar la cortina en sus compuestos originales y tratar a cada uno de estos como si se tratara de un combustible distinto, el peso de cada compuesto será proporcional al porcentaje del producto.
composición Cortina (2 kg) Kilos Proporcionales Poder calorífico (Mcal/kg) Calor total
70% algodón 30% sintético
5,6 Mcal 3,6 Mcal
En caso de desconocer la composición exacta de un determinado combustible, siempre hay que tomarlo como si todo fuera del combustible con mayor poder calorífico. Por ejemplo si no supiéramos cual es la composición exacta de la cortina, la debemos considerar como si toda fuera de poliamida, y de esa manera siempre trabajamos en exceso. EJEMPLO DE CÁLCULO Supongamos que tenemos almacenados 200 Kg de plástico, en un depósito de 15 m2 de superficie, cuyo poder calorífico es de 10000 Kcal / Kg. Q plástico = 200 [Kg.] x 10000 [Kcal / Kg] = 2000000 [Kcal] Pm = 2000000 [Kcal] / 4400 [Kcal. / Kg] = 454, 54 [Kg] Cf. = 454,54 [Kg] / 15 [m2] = 30,3 [Kg / m2]
Qf = 30,3 [ Kg / m ]
EJEMPLO DE CÁLCULO Uso y denominación: Deposito de mercadería, almacenada en estanterías incombustibles metálicas. Construido en estructura encajonado de hormigón. Superficie: 231.12 mts² Altura: 4 ms Riesgo: R3 - Muy Combustible Ventilación: Mecánica
CÁLCULO DE KILOCALORÍAS TOTALES EN TODA SUPERFICIE
Productos POLIURETANO MADERA PLASTICO AEROSOLES PAPEL TELGOPOR TELAS Masa (Kg) 200 1.500 8.000 98 1.200 570 1.800 Poder calórico (Kcal/Kg) 6.000,00 4.400,00 5.000,00 5.000,00 4.400,00 4.000,00 4.400,00 Calor Generado (Kcal) 1.200.000,00 6.600.000,00 40.000.000,00 490.000,00 5.280.000,00 2.280.000,00 7.920.000,00 63.770.000,00
Si se relaciona el calor total generado con el valor denominado Poder Calorífico Patrón (madera de pino 4400 Kcal. /Kg. Ó 18,41 MJ/Kg.). Se obtiene el denominado Peso en Madera Equivalente, que representa a la cantidad en kg., del combustible patrón, capaz de generar la misma cantidad de calor que la combustión completa de la totalidad de los diversos materiales combustibles habidos en el sector de incendio. Peso en Madera Equivalente (PME) = Calor Total Generado / Poder Calorífico Patrón PME = 63.770.000 Kcal / 4400 Kcal/Kg = 14.493,18 Kg Por último si este valor es relacionado con la superficie del sector de incendio se obtiene la carga de fuego. Carga de Fuego (Qf) = Calorías totales desarrollas por todos los combustibles Peso en Madera Equivalente (PME) / Superficie Qf = 14.493,18 Kg/ 231, 12 mts² Qf = 62, 70 Kg/m2
SECTORES DE INCENDIO Artículo 171. — Los sectores de incendio, excepto en garajes o en casos especiales debidamente justificados a juicio de la autoridad competente, podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento y cumplimentarán lo siguiente: 1. Control de propagación vertical, diseñando todas las conexiones verticales tales como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que impidan el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable también en el diseño de fachadas, en el sentido de que se eviten conexiones verticales entre los pisos.
dividiendo el sector de incendio. para evitar la 5 propagación por convección. en las que cada parte deberá estar aislada de las restantes mediante muros cortafuegos cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático. de acuerdo al riesgo y la magnitud del área en secciones. 8 Véase la importancia del control vertical y horizontes de un incendio. 4. deberá garantizarse la eficacia del control de propagación vertical.2. techos y paredes resistentes al fuego y en los muros exteriores de edificios. Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape.
3. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos. provistos de ventanas. Control de propagación horizontal.
Fig. quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de incendio.
Infografía del diario EL PAIS
.Fig. 9 Ejemplos de Sectores de incendio.
cuanto más grande sea en calor de un cuerpo mayor será la tasa de transferencia. ambos cuerpos deben tener una temperatura diferente. ya que este se transfiere de los cuerpos con mayor temperatura a los de menor. chocando entre si cada átomo. El principal parámetro dependiente del material que regula la conducción de calor en los materiales es la conductividad térmica. Es importante definir los criterios que deberá tener en cuenta el profesional en seguridad contra contraincendios. Se puede trasmitir el calor mediante tres métodos: Conducción. La inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica. La transferencia de calor de lugar a otro es un aspecto básico a considera en el estudio del fuego. pero para establecer la sectorización de un incendio. Combustibles presentes en la habitación adyacente pueden inflamar.PROPAGACIÓN DE UN INCENDIO. De igual manera el calor puede ser conducido de una habitación ardiendo a otra adyacente a través de una tubería de metal. que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. Cuando se caliente un extremo de una barra de un metal con llama. a pesar de que las dos habitaciones parecían aisladas entre si En general la transferencia d calor que se produce al principio de la propagación de todos los fuegos es casi toda por conducción. Conducción La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiende a igualar la temperatura dentro de un cuerpo y entre diferentes cuerpos en contacto por medio de ondas. convección y radiación los que definiremos siguientemente. pero antes es indispensable conocer las formas en que se propagara un incendio dentro de una estructura. una propiedad física que mide la capacidad de conducción de calor o capacidad de una substancia de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a otras substancias con las que está en contacto. esto nos dará una aproximación a la envergadura o riesgo de un incendio en una edificación. eleva la temperatura esta energía en forma de calor que provocan la colisión de los átomos se transfiere a la barra. la definición de calor deja bien en claro que para transferir calor de un cuerpo a otro. el calor se desplaza a través de toda la barra (Ver Fig.
. 9) esta trasferencia de energía se debe al incremento de la actividad de los átomos con un objeto.
aumentan de volumen y.
Fig. al calentarse. 11. un ventilador u otro dispositivo mecánico (convección mecánica o asistida). por lo tanto. agua) que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Éstos. Convección: La convección es la transferencia de energía calorífica por el movimiento de un fluido (aire. disminuyen su densidad y ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura. Lo que se llama convección en sí. Los buenos aislantes son materiales que no conducen bien el calor debido a que su composición física. Los mejores aislantes del mercado utilizados en la construcción son los fabricados a partir de partículas o fibras finas con espacios vacios intermedios llenos de un gas como aire. La materia mas frían desciende mientras que la más caliente asciende formando corrientes de convección
. 10: Ejemplo de conducción del calor
El aislamiento térmico está muy relacionado con la conducción. por lo que interrumpen la transferencia de energía calórica punto a punto. La convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos.Fig. es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendente y descendente del fluido. La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Se incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por medio de una bomba.
Fig. si no se los ilumina. dando lugar a la ignición de otros incendios ubicados a cierta distancia del lugar incendiado. ya que cuando un incendio crece irradia cada vez más energía en forma de calor. Radiación: Se denomina radiación a la transferencia de calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura.En la transferencia de calor libre o natural en la cual un fluido es más caliente o más frío y en contacto con una superficie sólida. A temperaturas más altas. A temperatura ambiente. 12 Ejemplo de propagación por radiación en un incendio. Todos los cuerpos con temperatura superior a 0 K emiten radiación electromagnética. vemos los cuerpos debido a la luz que emiten. vemos los cuerpos por la luz que reflejan. Así. La frecuencia de onda emitida por radiación térmica es una densidad de probabilidad que depende solo de la temperatura. pues un cuerpo que es capaz de emitir luz se encuentra a altas temperaturas. La relación entre la temperatura de un cuerpo y el espectro de frecuencias de su radiación emitida se utiliza en los pirómetros ópticos. es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color. Si no se hace incidir luz sobre ellos.
Dado que se trata de una onda electromagnética. La materia en un estado condensado (sólido o líquido) emite un espectro de radiación continuo. dado que por sí mismos no emiten luz. pudiendo causar muchos incendios. no podemos verlos. la energía viaja en forma recta a la velocidad de la luz. pues en este caso son luminosos por sí mismos. causa una circulación debido a las diferencias de densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. siendo su intensidad dependiente de la temperatura y de la longitud de onda considerada.
Imagen correspondiente al manual Fundamentos de la Luchas contra el fuego de IFSTA
por lo que debe tenerse en cuenta su diseño para que no se propague el fuego. podremos comprender los criterios de sectorización persigue el objetivo principal de limitar la propagación del fuego y los productos de la combustión. tuberías. servicios centrales de distinto tipo. pudiendo llegar a los 2000 m2 si se cubre todo el ambiente excedido con rociadores automáticos. e.Criterios de sectorización Luego de conocer los métodos de propagación. La delimitación de los sectores debe hacerse siempre con cerramientos o muros cortafuego y puertas contra incendio. Cada sector de incendio debe contar con su propia salida directa a un medio de escape. c. tenga en cuenta que esta propagación puede producirse a través de aberturas. en función al mayor riesgo del sector que divide y en los muros exteriores debe garantizarse la eficacia de la protección de la propagación vertical por las ventanas. La forma de encarar la sectorización depende de factores técnicos-económicos y Funcionales. escaleras. Los elementos resistentes al fuego deben cumplir las siguientes condiciones básicas en el periodo de incendio
. en general hay que tener en cuenta que:
a. techos y paredes resistentes al fuego. no se puede evacuar a través de otro sector. Cerramientos resistentes al fuego: Las reglamentaciones establecen que los sectores de incendio deben separar entre sí por pisos. Se deben subdividir los sectores cuando se superen las áreas máximas permitidas (riesgos 3 y 4 respectivamente).
Cuando un sector de incendio es de riesgo 3.
no debe superar los 40 m. huecos de ascensores. no se podrá exceder de los 1500 m2. Es de hacer notar que los frentes de edificios también son límites de sección. y en sótanos los 20 m. Separar áreas de distinto riesgo. se debe subdividir de manera que los ambientes no excedan de 1000 m2. Si se trata de un ambiente con riesgo 4. por lo que las instalaciones del edificio deben disponer de cerramientos para la oportuna clausura de los mismos y evitar la propagación del incendio a través de estos. etc. Agrupar actividades compatibles. los cuales funcionan como verdaderas chimeneas. La distancia desde un punto cualquiera de un piso alto a una caja de escalera b. d. El sector. Este control de la propagación debe hacerse tanto en sentido horizontal como vertical. en caso de incendio debe quedar aislado. pudiéndose ampliar a 3000 m2 con rociadores automáticos.
50m por lo menos el techo más alto de los sectores que divide.  No producir grandes variaciones en su conductibilidad térmica. Resistencia mecánica necesaria para garantizar la estabilidad de la construcción.13)
.  No deben emitir gases tóxicos o inflamables. para evitar la propagación horizontal. Muro cortafuego Es un muro destinado a subdividir un sector de incendio.12) Estos muros incluyen la puerta de comunicación que sebe ser del tipo de seguridad contra incendio.  Resistencia al impacto de modo que no sean afectadas por la caída de cuerpos o la acción de los chorros de agua de las mangueras de incendio. como se detallara posteriormente. 13: Sectorización interna de un hospital
El muro corta fuego debe alcanzar desde el solado. El muro debe cumplir además con las condiciones básicas y los requisitos de resistencia al fuego correspondiente al sector que divide. doble o sea a cada lado del muro.
Fig. (Ver Fig. al entrepiso inmediato correspondiente y en el último piso si se trata de techos de distintas alturas. (Ver Fig. debiendo impedir el pasaje de llama de una parte a otra parte.  Deformaciones y roturas que nos sean peligrosas para la estructura. debe rebasar en 0. con cierre automático.
. Estableciendo los sectores de incendio Los pasos que podríamos seguir son: .  Los muros deben prolongarse por encima del falso techo hasta el forjado.Verificar que cada sector hipotético esté ―delimitado por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego‖ (definición sector de incendio decreto 351/79 Anexo VII inciso 1. . .  Deben ser continuos en todo su trazado. por lo general es muy raro que las empresas tengan realizados los ensayos de incendios de su estructura y elementos estructurales. tal como dice la definición de resistencia al fuego (decreto 351/79 Anexo VII inciso 1. Este es el punto más crítico de todos.  Deben ser siempre resistentes al fuego (RF) según sea la carga de fuego a contener.Calcular la resistencia al fuego de cada sector hipotético. esta se determina durante un ensayo de incendio.Ahora bien. -.Establecer sectores de incendios hipotéticos.10).11). bueno.  Su construcción debe realizarse conforme a las especificaciones del fabricante.
.  Deben garantizar su resistencia al fuego mediante el correspondiente certificado de ensayo emitido por laboratorio oficialmente reconocido.Calcular la carga de fuego de cada sector hipotético. . como sé en la realidad ¿qué resistencia al fuego tiene un sector ya construido?. 14: Ejemplo de sectorización por muro y puerta contra el fuego
Los muros contra fuegos deben perseguir las siguientes recomendaciones  Forma básica de compartimentar horizontal y verticalmente un edificio.Fig.
15Sectorización de una edificación vertical
La protección pasiva es un escudo contra el fuego. Protección segura durante las 24 hs. En algunos casos esta puede ser leve y no tener consecuencias significativas desde el punto de vista de la seguridad y en otros casos tener consecuencias serias. En la práctica los orificios más comunes se producen por un sellamiento ineficaz del espacio entre conductos y muros o entre conductos de distinta naturaleza que pasan por el mismo agujero. Protección permanente. o sólo lo hace a nivel del sector incendiado. La efectividad de los muros contrafuegos se ve afectada por las perforaciones para cables conductos. no se produce. etc.Fig.
. encierra al fuego. Otro problema son los espacios ocultos por encima de los cielorrasos suspendidos. etc. por el que pasan diversas canalizaciones. Siempre está ahí. si se aplica. albergando frecuentemente materiales muy combustibles. La contribución de las perforaciones a la propagación del fuego dependerá del tamaño del mismo y la ubicación y la naturaleza del elemento constructivo en que ha sido practicado. falta de supervisión durante la construcción. Fallas en la compartimentación Estas fallas pueden deberse a una inadecuada selección de los elementos constitutivos de los límites físicos del sector. sin necesidad de intervención humana.
y el fuego a través de estas aberturas.Fig.
. 18 Puerta con cierre automático. de otra manera se trasladarían los gases tóxicos. inutilizada por una traba colocada en forma intencional. 16: Ejemplo de necesidad de sellado.
Fig. para evitar la propagación de gases tóxicos en caso de incendio.
Fig. 17: Ejemplo de sellado correcto de las instalaciones.
encargado. debiendo tener comunicación directa con un medio de escape. No obstante deberá existir una salida de emergencia. se acumularán los anchos exigidos. con un mínimo de F. En caso de superponerse un medio de escape con el de entrada o salida de vehículos. las mismas deben ser de doble contacto y cierre automático. No se considerará incompatible el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios. 3. sereno o cuidador será compatible con cualquier uso. las que puertas que comunican un sector de incendio con un medio de escape. La amplitud de los medios de escape.60 m. escalera u otro medio de escape. Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes. 5. La vivienda para mayordomo. El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de uso o destino diferenciado. siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la autoridad competente. pasaje. de ancho mínimo y de 0. será obstruido o reducido en el ancho reglamentario. — Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente: 1.12 m. 4. cada uso tendrá medios independientes de escape. con un mínimo de F30
. 2. se calculará de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él. Consisten en los cerramientos destinados a proteger las circulaciones de escape. deben ser de resistencia al fuego del mismo rango que la del sector más comprometido. Ninguna puerta. vestíbulo. Su resistencia al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido. Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que no reduzcan el ancho del mismo y serán de doble contacto y cierre automático. Comentario: Las Puertas que se utilizan para protección contra el fuego se pueden dividir en dos tipos: Puertas resistentes al fuego. En este caso habrá una vereda de 0. 30 (Anexo VII). Donde los medios de escape puedan ser confundidos. que podrá ser reemplazada por una baranda. para admitir un medio único de escape calculado en forma acumulativa. a 0 18 m. se colocarán señales que indiquen la salida. de alto.Artículo 172. corredor.
cuando este se funde deja liberada la puerta de su contrapeso. en la cual va interpuesto un eslabón fusible a 70°. El decreto 351/79 (Ver capítulo VII inciso 1. Puertas de seguridad contra incendios: Las puertas contra incendios son aquellas que se colocan en los muros corta fuegos con el fin de subdividir los sectores de incendio debiendo ser de cierre automático y de igual resistencia al fuego del sector donde se encuentra. Los dispositivos automáticos de cierre están provistos de un contrapeso. Las aberturas que comunican a un sector de incendio con el exterior del inmueble. ligado a la puerta por una soga o cable.Fig. una de cada lado de la abertura y separadas a una distancia igual al espesor de la pared. no requieren ninguna resistencia en particular. como mínimo. cerrándose por acción de la gravedad. denominada puertas dobles de seguridad contra incendio. 19Esquema de puerta resistente al fuego (RF)
En los casos de cajas de escaleras la resistencia al fuego debe ser del mismo rango que el de los muros de la caja.
.7) exige la obturación mediante dos puertas.
es importante aclarar que el uso de vivienda con el de oficinas o escritorios no se considera incompatible. 20 Puerta de seguridad contra incendios deslizable
En el ancho de pasillos.Fig.
Evacuación Comentarios: Medios de escape Los medios de escape deben proyectarse de modo que constituyan una línea natural de modo que cuando un edificio se desarrolla en uno o más niveles. el desplazamiento a través de los mismos debe realizarse por pasos comunes.13). dejando un nuevo vacío legal. Los medios de escape deben reunir características constructivas de resistencia al fuego de acuerdo al riesgo de incendio de mayor importancia de los sectores que en cada plano sirven o limiten y sus accesos deben estar normalmente cerrados mediante puertas resistentes al fuego de doble contacto y cierre automático. Las puertas que los comunican con los sectores de incendio deben abrir de modo que no afecten el ancho del medio de escape y las que se instalen en el mismo deben abrir en el sentido de circulación. vertical y horizontal (ver Decreto 351/79 Anexo VII inciso 1. En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos. e incertidumbre dependiendo de la autoridad y su criterio. Página | 40
. de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación.6. Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes o incompatibles cada uno debe tener medios independientes de escape. este constituido por los trayectos horizontal. libres de obstrucciones. se adoptará lo establecido en el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires u otros municipios según corresponda. queda prohibido el uso de puertas giratorias (Ver decreto 351/79 inciso 3.. corredores.) llamadas habitualmente "ruta de escape" y salida de emergencia―. la incompatibilidad lo decide la autoridad competente. escaleras y situación de los medios de escape se calculará según lo establecido en el Anexo VII.
se efectúa en función de la cantidad de personas a evacuar simultáneamente. Si bien la tabla 3. 21 Trayectos de una evacuación.3. que comprenden pasillos. debe hacerse usando los valores de la tabla 3.
Según los incisos 3. vertical y horizontal.S) este es un numero que representa el espacio mínimo requerido para que las personas a evacuar.3. puedan pasar en determinada tiempo por el medio de escape. numero de medios de escape y escaleras independientes.
Calculo de medios de escape El cálculo de las dimensiones de los medios de escape. provenientes de los distintos sectores que desembocan en el medio de escape. y escaleras. corredores. en una sola fila. la cantidad de estos elementos se determinará de acuerdo a las siguientes ecuaciones. se establece un valor denominado unidad de ancho de salidad (U.1.2 (Factor de ocupación según el uso del lugar) que me dice el número de personas a y la siguiente formula
El cálculo de la superficie de piso queda establecida en el inciso 1.1.1. la unidad real corresponde a m2 / personas. 3. El número de medios de escape se calcula según el inciso 3 del anexo VII del Decreto 351/72.Fig.2 del anexo VII del decreto 351/79.A. a menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un número adicional de medios de escape y de escaleras independientes.2 del mencionado decreto dice ―X‖ en m2.12 del decreto 351/79 anexo VII y Para calcular el número de las unidades de ancho de salida debemos hacer la siguiente ecuación
. El cálculo de las personas teóricas a evacuar.1. horizontal.1.1 y 3.3. Para determinar el ancho mínimo.
13).30 m. el ancho se medirá entre zócalos.45 m. del anexo VII del decreto 351/79. de acuerdo al siguiente cuadro: ANCHO MINIMO PERMITIDO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE Unidades 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 6 unidades Edificios Nuevos 1. 2.Donde: n = unidades de anchos de salida.45 m para las siguientes.
El ancho mínimo permitido es de dos (2) unidades de ancho de salida. Las fracciones iguales o superiores a 0.10 m. 1.90 m.1.85 m. para edificios nuevos. el ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0. 22 Dimensiones mínimas de pasillos de medios de escape
.5 se redondearán a la unidad por exceso.00 m. donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores.1. En todos los casos.55 m. 2. 1.
Fig. Para edificios existentes1. 2. 2.45 m. 2. que nos indica cual debería ser el tamaño mínimo de una salida y del correspondiente pasillo para que puedan salir todos los ocupantes de un sector Según el inciso 3.55 m cada una. N: número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor de ocupación). N = superficie de piso (m2) / factor de ocupación (personas/m2) Las unidades de ancho de salida (ver decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.80 m. 1.96 m. Edificios Existentes 0. para las dos primeras y 0. representan una distancia en metros.
.1.3. medido a través de la libre trayectoria. los medios de escapes deben cumplir las siguientes condiciones.5 minutos. Las fracciones E iguales o mayores de 0. — Las condiciones de situación. (3.2. conforme a las características del riesgo de los mismos. que constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a los edificios. por los menos dos accesos cuando tenga:  Ocupación de 300 personas  Algún punto del local diste más de 40 metros de la salida. sótanos y semisótanos Medios de escape en pisos bajos Debe contar con una comunicación a la vía pública.3.3.1. se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII.2.2.3 y 3. no se adopta un medio de salida independiente.2. que pueden modificar la cantidad de los mismos calculados anteriormente.3.2. Los 40 metros surgen de considerar la velocidad promedio de circulación en 16m/minuto que es un valor pequeño para contemplar la concentración de personas y el tiempo de evacuación e 2.2.Según los incisos 3. Para 4 i mas números de UAS. 3.2.3.2.
E =n + 1 4
Donde: E: Numero de medios de escape y escaleras independientes n: Números de UAS calculados anteriormente.50 se redondean a la siguiente unidad. Hasta 3 números de UAS.4) del anexo VII del decreto 351/79. Números de medios de escape y escaleras independientes. 3. La cantidad de medios de escape y escaleras independiente se calcula teniendo en cuenta lo siguiente. Las líneas de libre trayectorias constituye el camino que deben efectuar las personas libre de obstáculos y sin pasar por un eventual frente de fuego. como mínimo. se determina por la expresión.2. 3.
Artículo 173. Se consideran dos casos  En pisos bajos  En pisos altos. 3. 3.2.
que tengan una ocupación mayor de 200 personas deben contar por lo menos con dos puertas lo más alejadas posibles una de otra. 23: Posibilidades de escape a la vía pública
Los locales interiores. La distancia máxima de una caja de escalera a todo punto de un piso.
. excluyendo el piso bajo. deben tener por los menos dos medios de escape conformado caja de escalera. Una de ella puede ser auxiliar exterior. no situado en piso bajo. sótanos y semisótanos En todo edificio con una superficie de piso mayor a 2500m2 por piso excluyendo el piso bajo. conectada con un medio de escape general o publico. cada unidad independiente.Fig. (Ver fig. 24: Ejemplo de local con más de 200 personas. que conduzca a un lugar seguro. debe ser de 40 m a través de la línea de libre trayectoria. Todos los edificios que se usen para comercio o industria. 23)
Fig. La distancia máxima desde un punto dentro de un local a una puerta o la abertura exigida sobre un medio de escape que conduzca a la vía pública debe ser de 40 metros medidos en la línea de libre trayectoria. debe tener a disposición de los usuarios por lo menos dos medios de escape. Dicha distancia será reducida a la mitad en caso de sótanos.
Medios de escape en pisos altos. cuya superficie de piso exceda de 600m2.
Artículo 175. se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII. por las distancias o por la carga de fuego de un lugar. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. Artículo 176. — Las condiciones de extinción. sodio y otros. plásticos y otros. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles. construcción y extinción están detalladas en el Anexo VII. riesgo. Comentario: le legislación permite tres formas de obtener la cantidad necesaria de extintores. telas.Artículo 174. gomas. se determinarán según las características y áreas de los mismos. 2. titanio. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables. Las condiciones generales y específicas relacionadas con los usos de los establecimientos. instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. Clase C: Fuegos sobre materiales. pinturas. 4. Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra. Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C y D y son las siguientes: 1. grasas. como ser el magnesio. — La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo. que va a exigir mayor potencial de extinción. importancia del riesgo. situación. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos. gases y otros. carga de fuego. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie a ser protegida. se cumplimentarán según lo establece en el Anexo VII. ya sea por la superficie a proteger. los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles. El inconveniente resulta que no especifica donde debe colocarse y como. ceras. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. 3.
. papel. que constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. como ser maderas. potasio. que constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio. — Las condiciones de construcción.
las mismas son: A. La habilidad del operador. Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa baliza. exigiendo un mínimo de 1 A y 5 B. Se debe indicar en la parte superior derecha de la chapa baliza las letras correspondientes a los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego ubicado. Comentario Es ya conocido lo desactualizado de la legislación en cuanto a potenciales extintores.50 metros respecto del nivel de piso.005 parte 2 donde menciona lo siguiente. responderá a lo especificado en el Anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B. Calidad del polvo extintor del agente utilizado B. Las letras deben ser rojas en fondo blanco tal como lo muestra la figura 1. Para comprender definiremos que es el potencial extintor es un índice de tres variables que define y mide la aptitud de un extintor para apagar determinado fuego. El tamaño de la letra debe ser suficientemente grande como para ser vista desde una distancia de 5 metros.
Fig.A modo de guía graficaremos lo que dice la Norma IRAM 10. tal como lo muestra la figura siguiente. siendo números muy inferiores a los existentes en el mercado.
. Esta es una superficie con franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm de ancho. La parte superior de la chapa deber estar ubicada a 1.20 a 1. Características físicas del equipo (tiempo de descarga. exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado. caudales y demás) C. 25 Ubicación según Norma IRAM de un extintor y su chapa baliza
El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A.
fundamentalmente se realizan dos ensayos. el potencial extintor es el 40% del área en pies cuadrados que puede apagar un operador especializado. Para calificarlo. según la norma IRAM 3. el norteamericano (que trabaja sobre bandejas cuadradas) y el europeo (que trabaja sobre bandejas redondas). Por definición. y es el que va asociado al matafuego. una superficie determinada. se instalarán matafuegos de la clase C. Cuando la placa de un matafuego dice 20 B. Dado que el fuego será en sí mismo clase A o B. los matafuegos serán de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias.
Fig. se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado en base a una unidad extintora clase B por cada 0. sobre madera. el ensayo es similar pero sobre una pira de listones de madera. sin embargo. Si de las 3 veces el extintor apaga 2. se coloca un fuego sobre determinada bandeja y se tira tres veces con un extinguidor.Los tres elementos. Para fuegos A. — Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados. entonces en ese equipo califica ese potencial extintor. — En aquellos casos de líquidos inflamables (Clase B) que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado. En este caso cambia la cantidad de listones y el tamaño de la pira en función del potencial extintor.1 metro cuadrado de superficie líquida inflamable. es decir.
. respetándose las distancias máximas señaladas precedentemente. es una bandeja de 20 B. Si de las 3 apaga 1. con relación al área de mayor riesgo. Artículo 178. no califica. Éste define el potencial extintor por medio de un número que refiere la superficie del fuego apagado. En cuanto al potencial extintor A. sobre combustibles líquidos. influyen en la determinación del potencial extintor para definir el potencial extintor. en la Argentina se usa el sistema norteamericano. La bandeja tiene un número referido al área.543 Existen dos sistemas de calificación de potencial extintor. 26 Identificación de los extintores según el potencial extintor
Artículo 177. según la norma IRAM 3542 y para fuegos B. mientras que en el europeo el número refiere la cantidad de litros de combustible.
bromuro de metilo o similares. recarga y revisión. deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. si no que se contemplara cada caso en particular. — El cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación. Artículo 184. deberá identificarse en todos los casos responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados. podrán utilizarse. con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario.Artículo 179. — Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendios. una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio. — Cuando exista la posibilidad de fuegos de clase D. Comentario La legislación estudiada no menciona como y cuando hacer el control pero en la provincia de buenos aires y en la capital federal indica que debe cumplirse con las normas IRAM en cuanto a mantenimiento. Artículo 180. formulaciones o técnicas de aplicación de otros compuestos orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente. No obstante. Artículo 181. — El empleador que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios. dejando una interpretación vacía en cuanto a su obligatoriedad. La autoridad competente podrá exigir cuando lo crea conveniente. Esa norma es la 3517-2 y fija los niveles de calidad y los procesos a los que deben ser sometidos los mataPágina | 48
. — Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: tetracloruro de carbono. deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos. Comentario: Le legislación no exige que se coloque un extintor de este tipo. adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego. que individualizan a cada elemento. equipos semifijos y otros similares. en lo relativo a satisfacer las normas vigentes. Artículo 182. Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma bien visible la carga de fuego de cada sector de incendio. La entidad que realice el control y otorgue certificaciones. — Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales. como ser motobombas. se contemplará cada caso en particular. Artículo 183.
éstos deberán estar inscriptos en el registro correspondiente. complementando con un Registro de Servicios y Reparación de Equipos Contra Incendio. conforme a lo establecido en el artículo 186 de la presente reglamentación. Sello de seguridad no se encuentre reventado. — Cuando los equipos sean controlados por terceros. fruto del consenso entre tres sectores involucrados: productores. cornetas y boquillas estén en buen estado.fuegos. para brindar una seguridad razonable sobre su funcionamiento. — El empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. En sus artículos se describen los procedimientos que deben seguir las Empresas que realizan los trabajos. Obstrucciones (Libre)
ENSAYO HIDROSTATICO • CADA 5 AÑOS
ANUAL • • • PARTES MECANICAS GAS IMPULSOR AGENTE
Artículo 185. en las condiciones que fije la autoridad competente. Es. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos
. TRIMESTRAL. A modo de resumen mencionaremos los controles exigidos. así como las pruebas y los valores que se deben obtener en los ensayos de los equipos y sus diferentes partes. Artículo 187. Signos de daño o maltrato Señalización e instrucciones que estén legibles. Artículo 186. consumidores e intereses generales (en general representados por los Organismos Oficiales). • • • • • • Presión de carga el cual es indicado por el manómetro Mangueras. como toda Norma. El Ministerio de Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de Elementos o Equipos Contra Incendios. — Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deberá estar registrado como tal en el Ministerio de Trabajo.
.contra incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se exigirá un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina del personal afectado a las mismas. Ver gráfico ilustrativo "Cuadro de protección contra incendio". La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de trabajo.
clausuras. tiene la creencia y la convicción que solamente debe cumplirse con lo normado y que. pudiendo este derivar la culpa en proyectista. Pero no demuestra por si sola un compromiso con la seguridad de sus ocupantes.CUMPLIR CON LAS LEYES Y UN POCO MAS…
Las leyes son de cumplimiento obligatorio. teniendo como objetivo los resultados finales de construcción y seguridad. pero luego de un accidente se realizan pericias. hospitalario. de ocurrir algún accidente (incendio. Hay que considerar que el cumplir con las normas. Esta situación en la cual los distintos establecimientos industrias. está orientada a la protección de VIDAS y bienes.
. permitir el criterio personal. etc) su responsabilidad legal termina allí hasta donde se ha cumplido. eso lo sabemos.es totalmente riesgoso
El diseño basado en el desempeño se define en la última edición del código 101 de la NFPA. aquí lo importante de contratar profesionales de reconocida experiencia. edificios de uso variado. que solamente cumplir con el mínimo estipulado en la normativa –aún a sabiendas de que el mismo es insuficiente. instaladores y todo otro profesional que hubiere intervenido en este tema. conceptos erróneos o insuficientes. ¿pero es el compromiso de un empresario solo cumplir con la ley? ¿El poder legislativo puede creer que cumplir con una ley de más de 20 años de antigüedad se garantiza la seguridad de las personas en forma adecuada? La legislación higiene y seguridad presenta alguna debilidades como por ejemplo antigüedad. se centran únicamente en lo que la ley les exige en materia de protección contra incendios cumpliendo el mínimo de las exigencias. administrativo público y/o privado. etc. explosión. Hay que considerar entonces. Muchas veces se cumple a simple vista con lo normado. donde por ejemplo puede determinarse que las instalaciones de protección contra incendios no es la adecuada o incluso inexistentes y que deberían de haber sido contempladas. ―Life Safety Code‖. exigencias básicas sin especificaciones. con lo cual la responsabilidad civil y penal (incluso) correrá contra el propietario. sin alternativa para el diseño basado en el desempeño7 Ante el incendio de cromañón por ejemplo. Pero siempre el dueño del establecimiento termina siendo el máximo responsable. solamente garantiza que no se está ante una infracción a consecuencias de la cual luego cabrían multas. las que pueden terminar en causas civiles y/o penales. cabe la pregunta: Las instalaciones ¿cumplían con la normativa? La protección con la que contaban ¿era adecuada al tipo de riesgo?. ¿los entes de control funcionaron en forma correcta? Cuando algún empresario solicita asesoría respecto de los cumplimientos para encuadrarse dentro de la ley. si todos cumplieran con la legislación seguramente muchos accidentes no hubiesen existido. se tienen en cuenta distintos aspectos de seguridad contra incendios. centros de enseñanza. La legislación vigente. Donde según el uso de la edificación. o de diferentes normas en materia de seguridad antisiniestral. ambigüedad. la exposición a situaciones de orden jurídico es predecibles.
De igual forma. habiendo generado un riesgo del que se derivan aquéllos. estarán entonces involucrados el titular del establecimiento y de la instalación (que solamente la realizó para ―cumplir‖ con la norma) y luego por repetición. el incendio ocurrido en el barrio de once. muchos funcionarios públicos se horrorizaron al conocer las anomalías existentes ya sean técnicas como administrativas. cambio de procesos. Existe abundante jurisprudencia al respecto. sea por daños. pero solo era para cumplir con la legislación vigente. daños a terceros. jurisprudencia que establece la correlación entre riesgo que genera un daño en alguna actividad lucrativa y la responsabilidad de quien genera dicho riesgo. entre otras. una señalización. Un concepto muy arraigado entre algunos profesionales y usuarios.desde el punto de vista de las responsabilidades (civiles y/o penales). 89 Código penal De allí que sea necesario. Otros pensaron que esto es un mal argentino.). las instalaciones proyectadas y realizadas en su momento. así quedo demostrado en todo lo sucedido en ese incendio. que el proyecto y la instalación sean los adecuados desde el punto de vista de la protección contra incendio. especialmente a nivel internacional. éstas al momento de su uso resultarán insuficientes. en todo el mundo hubo incendios de este tipo como por ejemplo Suecia donde en 1997 eran víctimas de un incendio en un local público con 70 personas.Ver art. Dando verdadera importancia a la capacitación. sabemos que esto no es así. daños causados a la sociedad por negligencia. queden obsoletas y. puertas de emergencias. el proyectista y/o instalador (por mal diseño e instalación ineficaz). al no exigir la ley la actualización de las mismas (por ampliaciones de superficies. claro está) que cumpliendo con las exigencias de la normativa se cubre el trámite administrativo de la acreditación del cumplimiento de la misma y se exime de responsabilidades a ambos. hace responsable de los daños al que. o en Estados Unidos de Norteamericano de Rhode Island donde una bengala que animaba un concierto de rock originó un incendio que se cobró la vida de 95 personas y dejó dos centenares de heridos. es útil mencionar el caso que conmociono a nuestro país. En el proceso judicial de reclamaciones. A quien cuando hablamos de compromiso cotidiano. donde existía una instalación contra incendios. o por lo que fuere. parece ser (con excepciones. no puede demostrar que protegió razonable y adecuadamente el riesgo para evitarlos. sin considerar si dichas exigencias serán aptas o eficaces a la hora de la producción y desarrollo de un siniestro El ordenamiento jurídico vigente. al mantenimiento de las instalaciones y al compromiso cotidiano con la seguridad. además del cumplimiento de las reglamentaciones o legislaciones vigentes en la materia.
. no para salvar vidas. responden de forma ilimitada con sus bienes PERSONALES actuales y futuros. el avance de la tecnología hace que muchas veces. con los de sus cónyuges y herederos por los errores de gestión. Republica de cromañón luego de incendio pareció ser el único lugar de Buenos aires que incumplía con la seguridad. etc. en Republica de Cromañón.
La revisión de los requisitos para las salidas y los límites de capacidad de los locales. tratando de juzgar públicamente a los ―culpables‖ si no que pare ello está la justicia. y también el público hizo numerosas sugerencias. los funcionarios encargados de la seguridad pública temían que algo similar ocurriera en Massachussets. si no que ayudaron a muchas personas a vivir en lugares más seguros. A modo de conclusión debemos comprender la importancia de ser preventivos y no reactivos en cuanto a la seguridad contra incendios. se deben incluir en las iniciativas legislativas mecanismos de financiamiento que apoyen o incrementen la capacidad de cada uno para enfrentar las iniciativas de seguridad edilicia e incendios recomendadas. El 3 de abril de 2003. el Gobernador Mitt Romney.   
Es notable comentar brevemente lo sucedido luego del incendio de la disco ―The Station‖ en Rhode Island. y se deben prever dispositivos que mitiguen la carga financiera que pesa sobre la ―comunidad regulada‖ como ser descargas impositivas.
. Los jefes de bomberos de Massachussets hicieron recomendaciones para Mejorar la seguridad en espacios de uso público. en nuestro país fue más importante someter al dueño del local. que no siempre ver para creer es bueno. el Departamento de Seguridad Pública de la Comunidad puso en marcha un Cuerpo Especial para detectar violaciones al código en locales nocturnos. Edward A. muchos pueden no ser capaces de cumplir con las obligaciones legales y normativas que se les impone. Mayor regulación y/o eliminar el uso de pirotecnia en espectáculos. así como incrementar las penas por la violación de estas leyes Revisar las regulaciones existentes relacionadas con decoración inflamable y terminación de interiores. Flynn. que ya sabemos salvan vidas. El Departamento de Incendios y el Departamento de Seguridad Pública organizaron programas de capacitación. y encargó al grupo que investigara cuatro temas: La expansión del uso de rociadores. Su Excelencia. hable de cómo impactara económicamente en los dueños de todas las edificaciones por ejemplo una modificación de la normativa que exija rociadores automáticos. En este sentido. ordenó al Secretario de Seguridad Pública. etc. para funcionarios del área edilicia e incendios. que un cambio en los códigos de edificación y planificación del cumplimiento de la legislación. incluyendo su instalación en edificios existentes.
Es notable como se tomaron recomendaciones y decisiones políticas para evitar un nuevo hecho. no se realizo una caza de brujas. Cuando hablo de planificar el cumplimiento legal por parte de los establecimientos. que creara el Cuerpo Especial de Seguridad Edilicia e Incendios. De inmediato. centrados en espacios de uso público. y que nos debemos apoyar en la historia y en las victimas que por respeto a ellas y sus familiares no dejar que sean muertes en vano. El Comité de Regulación para la Prevención de Incendios promulgó una enmienda de emergencia al Código Estatal de Incendios para que se re-examinaran los permisos para el uso de pirotecnia.
1. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías. Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor. barriles y depósitos. pueden sufrir cambios en su estado físico. Transferencia de energía térmica desde un sistema a otro de menor temperatura Peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos. sin formación de materia combustible alguna. por Página | 54
Carga de Fuego:
Coeficiente de salida:
exotérmica Explosivos:
Factor de ocupación:
IEC incombustibles
. pólvoras.GLOSARIO Caja de Escaleras Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18. madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros. en particular se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles. acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas. por ejemplo: determinados plásticos. En la proporción de una persona por cada equis (x) metros cuadrados. El valor de (x) se establece en 3. que es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. Reacción química que desprende calor Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita.2. reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases.41 MJ/Kg. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y cierre automático. Comisión Electrotécnica Internacional Materias que al ser sometidas al calor o llama directa. lanas. Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera. se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios. por lo general necesitan un abundante aflujo de aire. por cada unidad de ancho de salida y por minuto. determinados esteres nítricos y otros. cueros. Número de ocupantes por superficie de piso.
Temperatura mínima. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura Materias que expuestas al aire. pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor. acetona y otros.
. a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. daño a la propiedad. Riesgo es la vulnerabilidad de ante un posible o potencial perjuicio o
Inflamables de 2da. : Materias que al ser sometidas a altas temperaturas. aún durante períodos muy prolongados. por ejemplo: kerosene. Inflamables de 2da. Forma de mantener un medio de escape libre de humo. éter. por ejemplo: celulosas artificiales y otros. categoría Líquidos que pueden emitir valores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. plomo y otros. por ejemplo: amianto. por ejemplo: hidrocarburos pesados. madera. En su mayor parte son latentes o potenciales Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas. por ejemplo Alcohol. en términos de una lesión o enfermedad. ácido acético y otros.ejemplo: hierro. ladrillos refractarios. Cualquier situación (acto o condición) o fuente que tiene un potencial de producir un daño. daño al ambiente o una combinación de éstos. Inflamables de 1ra. categoría
muy combustibles
poco combustibles
Punto de inflamación momentánea:
Refractarias. benzol. según el caso. tejidos de algodón y otros. su punto de inflamación momentáneo estará comprendido entre 41 y 120 grados C. puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. no alteran ninguna de sus características físicas o químicas. originan mezclas combustibles. originan mezclas combustibles. Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio. su punto de inflamación momentánea será igual o inferior a 40 grados C. mediante la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escaleras o al núcleo de circulación vertical. Medio de salida exigido. y otros. papel. nafta. hasta 1500 grados C. aguarrás. después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional.
menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. avería. comunicado con un medio de escape.daño. delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene. Por lo general.
Siniestro Superficie de piso
Unidad de ancho de salida (UAS) Velocidad de combustión
Pérdida de peso por unidad de tiempo. Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o la propiedad Área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores.
Local o conjunto de locales. Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor.
. Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.
. Ing.Prof. P.587/72 Fundamentos de la lucha contra incendios – IFSTA Asociación Internacional de formación de Bomberos Modulo I ― El Fuego‖ Ing.Ing. proyecto y calculo. Rogelio Rosales UMM Decreto 351/79 Reglamentario de la Ley 19. Quadri .587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo Norma NFPA 101 .José Antonio Neira Rodríguez Ley 19.Plan de protección contra incendios. Néstor Botta Fundamentos de Protección Estructural Contra Incendios . Rosato.BIBLIOGRAFÍA
Apuntes incendio II .Cortés Díaz. Mario E. Alsina Técnicas prevención riesgos 9a edición .Código de Seguridad Humana Protección de edificios contra incendio -N. Instalaciones de Protección contra Incendios . Editorial Centro de Estudios para Control del Fuego – Instituto Argentino de Seguridad.Edit. JosÉ María
determinados esteres nítricos y otros.2. por ejemplo Alcohol. su punto Página | 59
.5. originan mezclas combustibles. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y cierre automático. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías. 160 a 187 de la Reglamentación aprobada por Decreto 351/79 CAPITULO XVIII Protección contra incendios 1. 1.3. Definiciones 1. acetona y otros.2.5. manipulen o almacenen. Categoría. 1.2. por cada unidad de ancho de salida y por minuto. nafta. transformen. éter.ANEXO I . Materias explosivas: Inflamables de 1ra.5. Caja de Escaleras: Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente. Categoría: Líquidos que pueden emitir valores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. originan mezclas combustibles. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. se dividen en las siguientes categorías: 1.DECRETO 351/79 ANEXO VII Correspondiente a los art. El valor de (x) se establece en 3. 1. Inflamables de 2da. se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios. reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases. 1.41 MJ/Kg. incombustibles y refractarias. combustibles.5.4.3. 1.1. barriles y depósitos.1. su punto de inflamación momentánea será igual o inferior a 40 grados C. inflamables de 2da. En la proporción de una persona por cada equis (x) metros cuadrados.1. Explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita. 1. Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. las materias y los productos que con ella se elaboren. poco combustibles. Coeficiente de salida: Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera. por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos. Factor de ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso. muy combustibles. pólvoras. Inflamables de 1ra. Categoría. A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18. benzol. que es el número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso.
6. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estará constituido por: 1. cueros.2.50 metros por lo menos la cubierta del techo más alto que requiera esta condición.5. 1. 1.6. tejidos de algodón y otros.de inflamación momentáneo estará comprendido entre 41 y 120 grados C. por lo general necesitan un abundante aflujo de aire. espesor y disposiciones constructivas que establecen las normas respectivas. Muro cortafuego: Muro construido con materiales de resistencia al fuego. Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida. Poco combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas. 1. 1. por ejemplo: amianto. aguarrás. resistencia al impacto. no alteran ninguna de sus características físicas o químicas. relación. 1.3. por ejemplo: determinados plásticos. plomo y otros. por ejemplo: hidrocarburos pesados. 1. madera.8.5.6. ácido acético y otros.1.6. por ejemplo: kerosene.6. lanas.5. altura. Segunda sección: ruta vertical.5. similares a lo exigido al sector de incendio que divide. papel. Refractarias: Materias que al ser sometidas a altas temperaturas. Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación. En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0. en particular se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles. Muy combustibles: Materias que expuestas al aire. que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura. sin formación de materia combustible alguna. pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor. madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros. 1. 1. Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa.5. Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor.5. y otros. Deberá cumplir asimismo con los requisitos de resistencia a la rotura por compresión. Medios de escape: Medio de salida exigido. ladrillos refractarios. escaleras abajo hasta el pie de las mismas. puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. En caso de que el local sujetó a esta
. por ejemplo: hierro.7. hasta 1500 grados C. conductibilidad térmica. por ejemplo: celulosas artificiales y otros.4.7. acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas. pueden sufrir cambios en su estado físico. aún durante períodos muy prolongados. 1.
1.).2. el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro. sectores o ambientes de los mismos. 1. Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. La instalación de tuberías. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en "muy Página | 61
. deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios. menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuego se obturarán con puertas dobles de seguridad contra incendio (una a cada lado del muro) de cierre automático. 1. Resistencia al fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio. A tales fines se establecen los siguientes riesgos: (Ver tabla 2.1).3.11. Punto de inflamación momentánea: Temperatura mínima.8.exigencia no corresponda al último piso. 1. 2.1. comunicado con un medio de escape. a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. Para determinar las condiciones a aplicar.10. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos. según el caso. Sector de incendio: Local o conjunto de locales. 1. después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional. y 2. 1. Velocidad de combustión: Pérdida de peso por unidad de tiempo.2. Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios.9. se determinará en función del riesgo antes definido y de la "carga de fuego" de acuerdo a los siguientes cuadros: (Ver cuadros 2. Unidad de ancho de salida: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila.2.1.14. 2. Presurización: Forma de mantener un medio de escape libre de humo. 2. 2.13.12. mediante la inyección mecánica de aire exterior a la caja de escaleras o al núcleo de circulación vertical. Superficie de piso: Área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores.2. 1. el muro cortafuego alcanzará desde el solado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente. delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene.
relacionándola con la del combustible normalizado (madera apilada. Clasificación de los materiales Actividad Según su combustión Predominante Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Riesgo 6 Riesgo 7 Residencial NP NP R3 R4 ---Administrativo Comercial 1 Industrial R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Deposito Espectáculos NP NP R3 R4 ---Cultura NOTAS: Riesgo 1= Explosivo Riesgo 2= Inflamable Riesgo 3= Muy Combustible Riesgo 4= Combustible Riesgo 5= Poco Combustible Riesgo 6= Incombustible Riesgo 7= Refractarios N.1.P. TABLA: 2. podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos.1.combustibles" o "combustibles" y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos.= No permitido El riesgo 1 "Explosivo se considera solamente como fuente de ignición.2. Carga de fuego hasta 15 kg/m2 desde 16 hasta 30 kg/m2 desde 31 hasta 60 kg/m2 desde 61 hasta 100 kg/m2 más de 100 kg/m2 1 -----2 F 60 F 90 F 120 F 180 F 180 Riesgo 3 F 30 F 60 F 90 F 120 F 180 4 F 30 F 30 F 60 F 90 F 120 5 -F 30 F 30 F 60 F 90
Página | 62
CUADRO: 2. densidad).
El ancho total mínimo.45 m.
El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. 4 unidades 2. para las dos primeras y 0. para edificios nuevos. 6 unidades 2. cada una.30 m.10 m.00 m.2. Riesgo 1 -----2 NP NP NP NP NP 3 F 60 F 90 F 120 F 180 NP 4 F 60 F 60 F 90 F 120 F 180 5 F 30 F 60 F 60 F 90 F120
Edificios Existentes 0. para las siguientes. el ancho se medirá entre zócalos.1. donde resulten imposibles las ampliaciones se permitirán anchos menores. 5 unidades 2. 3. Carga de fuego hasta 15 kg/m2 desde 16 hasta 30 kg/m2 desde 31 hasta 60 kg/m2 desde 61 hasta 100 kg/m2 más de 100 kg/m2 NOTA: N.1. donde N: número total de personas a ser evacuadas (calcula-
Página | 63
. Para edificios existentes.45 m. se considerará el material o producto como muy combustible. Medios de escape. para relaciones menores como "combustible". 3. El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0.85 m.CUADRO: 2.80 m. 2. se determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida.P. 1. por ejemplo el algodón y otros. 3 unidades 1.45 m. 2. la posición y el número de salidas y corredores. = No permitido Para relaciones iguales o mayores que la unidad. En todos los casos. Se exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán "muy combustibles".55 m. Ancho de pasillos.96 m.55 m. de acuerdo al siguiente cuadro: ANCHO MINIMO PERMITIDO Unidades Edificios Nuevos 2 unidades 1.1.90 m. 1. 3. El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente fórmula: "n" = N/100. corredores y escaleras.2.
pistas 5 de patinaje.3.do en base al factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0.1. en su defecto será h) Salas de juego 2 i) Grandes tiendas.1. el número de ocupantes será declarado por 16 el propietario. mercados. supermercados. asi8 los.5 se redondearán a la unidad por exceso.1.3.1. A los efectos del cálculo del factor de ocupación. templos 2 c) Lugares de trabajo.1. salas de conciertos. corresponda no más de tres unidades de ancho de salida. pisos superiores 8 k) Hoteles. refugios nocturnos de caridad e) Edificio de escritorios y oficinas.2. restaurantes d) Salones de billares. Cuando por cálculo. 3.3. el número de medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá por la expresión: Nº de medios de escape y escaleras
Página | 64
. la cantidad de estos elementos se determinará de acuerdo a las siguientes reglas. gimnasios.
3. Cuando por cálculo. casas de baile f) Viviendas privadas y colectivas 12 g) Edificios industriales. 3.2. subsuelo 3 j) Grandes tiendas. corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida. planta baja y 1er. salas de baile 1 b) Edificios educacionales. locales. excepto para el primero a partir del piso bajo. bancos. USO x en m2 a) Sitios de asambleas. internados. se establecen los valores de X. patios y terrazas destinados a comer3 cio. supermercados. 3. bibliotecas. clínicas. auditorios. se supone un número de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior. A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un número adicional de medios de escape y de escaleras independientes. bastará con un medio de salida o escalera de escape. exposiciones. planta baja y restaurantes 3 l) Hoteles. ferias. pisos superiores 20 m) Depósitos 30 En subsuelos. canchas de bolos y bochas.
con comunicación directa a la vía pública.3. Los locales interiores en piso bajo. Números de salidas: En todo edificio con superficie de piso mayor de 2500 m2 por piso. siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio. tendrá por lo menos dos medios de escape.1.4.Las fracciones iguales o mayores de 0.2. Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso bajo.2. medidos a través de la línea de libre trayectoria. conformando "caja de escalera". no situado en piso bajo. 3.2.3. Podrá ser una de ellas auxiliar "exterior". 3. que tenga una ocupación mayor de 300 personas y algún punto del local diste más de 40 metros de la salida. puede usarse la salida general o pública que sirve a pisos altos.3.2.3. que tengan una ocupación mayor de 200 personas contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posibles una de otra. En pisos altos.3.1.2.2. Todo punto de un piso. 3. distará no más de 40 m. 3. Todos los edificios que en adelante se usen para comercio o industria cuya superficie de piso exceda de 600 m2 excluyendo el piso bajo tendrán dos medios de escape ajustados a las disposiciones de esta reglamentación.2.50 se redondearán a la unidad siguiente.2. que conduzca a la vía pública. de la caja de escalera a través de la línea de libre trayectoria. 3. será de 40 m. conectada con un medio de escape general o público. Situación de los medios de escape.2. Página | 65
. Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser alcanzadas desde cualquier punto de una planta. medidos a través de la línea de libre trayectoria. 3. 3. sin atravesar un eventual frente de fuego. a través de la línea de libre trayectoria. En todos los casos las salidas de emergencia abrirán en el sentido de circulación.3. Medio de escape. excluyendo el piso bajo. Caja de escalera. cada unidad de uso independiente tendrá a disposición de los usuarios.2. que conduzcan a un lugar seguro. Para el 2do. Distancia máxima a una caja de escalera. Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de escape. por lo menos dos medios de escape. La distancia máxima desde un punto dentro de un local a una puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape. esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos. 3. sótanos y semisótanos se ajustará a lo siguiente: 3.3. Independencia de la salida.
Su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto.3. 3.26 m. las cajas de escalera de los edificios destinados a oficinas o bancos cuya altura sea menor de 20 m.2.Las escaleras que conformen "Cajas de Escalera" deberán reunir los siguientes requisitos: 3. contando con cierre automático. Los acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al fuego. Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán iguales entre sí y responderán a la siguiente fórmula: 2a.3.3.3. aberturas para conductos de incinerador y/o compactador. 3. En los establecimientos la caja de escalera tendrá acceso a través de una antecámara con puerta resistente al fuego y de cierre automático en todos los niveles. tales como: armarios para útiles de limpieza. Cuando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificación. 3. = p = 0.3.9.3. la iluminación podrá ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al fuego.5.6. Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente.
Página | 66
. Se exceptúan de la obligación de tener antecámara. (pedada). p. Donde a=(alzada). Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas.60 m.4. no será mayor de 0. no será mayor de 0.3.1. el acceso a ningún tipo de servicios.8. hidratantes y otros. 3.3. con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja. 3.18 m. La puerta abrirá hacia adentro sin invadir el ancho de paso.3. 3. puertas de ascensor. 3. 3. Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo existente.63 m.3. Las escaleras se construirán en tramos rectos que no podrán exceder de 21 alzadas c/uno.7. Deberá estar libre de obstáculos no permitiéndose a través de ellas. a 0.
La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso. 3. Las cajas de escalera que sirvan a seis o más niveles deberán ser presurizadas convenientemente con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad al humo. y deberán dar directamente a espacios públicos abiertos o espacios seguros.4.5.4. Tendrán un ancho no menor de 0.
Página | 67
. y se distanciarán no menos de 0.45 m.5.15 m. 3.38 m. y el máximo de 0.2. Se desarrollarán en la parte exterior de los edificios.5.20 m. Serán construidas con materiales incombustibles.3. 3. 3.1. Escaleras auxiliares exteriores. pueden no tenerse en cuenta en la medición del ancho.5.1.12.40 m. 3. a ambos lados del eje de la escalera. Las escaleras verticales o de gato deberán reunir las siguientes características: 3. cuando por alguna circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o compensadas. el ancho mínimo de los escalones será de 0. Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 o más unidades de ancho de salida.4. Escaleras verticales o de gato. Las tomas de aire se ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire inyectado no contamine con humo los medios de escape. 3.75 m. será por lo menos de 0. y habrá un espacio libre de 0.3.3. 3. Las escaleras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes características: 3. de la pared. 3.3. en ambos lados.18 m.4. Los cerramientos perimetrales deberán ofrecer el máximo de seguridad al público a fin de evitar caídas.10.11. Los pasamanos laterales o centrales cuya proyección total no exceda los 0.2. Se construirán con materiales incombustibles.3. En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada podrá no exigirse la presurización. 3.Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera. Ninguna escalera podrá en forma continua seguir hacia niveles inferiores al del nivel principal de salida.
A la vez constituyen los caminos principales de intercomunicación de plantas. de modo de obtener una caja de escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos sobreelevado.2. Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad y deberán poseer tramos no mayores de 21 escalones con descanso en los extremos de cada uno de ellos. 3. Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y seguridad en el tránsito por ella. Estarán encerradas formando caja de escalera y sus aberturas deberán estar protegidas de forma tal que eviten la propagación de calor y humo.7. Las escaleras mecánicas cuando constituyan medio de escape deberán reunir las siguientes características: 3. Escaleras principales. Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el incendio. Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso.6.1. 3.5. deberán poseer apoyo continuo de espalda a partir de los 2.4. de altura respecto al solado. Cumplirán lo establecido en 3. 3. No se admitirá la instalación de montacargas en la caja de escaleras.3.6.3.25 m. Todo el recorrido de estas escaleras. Son aquellas que intercomunican sólo algunos sectores de planta o zonas de la misma. Escaleras mecánicas.6.7. 3.6. así como también sus descansos. preferentemente iguales o semejantes para cada piso. Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y los vestíbulos centrales del piso. 3. Se proyectará con superposiciones de tramo.
Página | 68
. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego.8. de la mayor parte de la población laboral. por los lugares comunes de paso y/o vestíbulos centrales de piso. 3.6. Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso. La operación de éstos no deberá interferir el libre tránsito. Son aquellas que tienen la función del tránsito peatonal vertical. Asimismo se tendrán en cuenta las especificaciones del Código de la Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de otros municipios según corresponda. Escaleras secundarias.4.
a menos de que estén reforzadas en su centro.10. No constituye medio de escape. Cuando sean de madera los largueros. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. según corresponda.
3. Las partes metálicas y herrajes de las mismas. 3. por lo que en tal sentido no se la ha de considerar en los circuitos de egreso del establecimiento.Se tendrán en cuenta las especificaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de los demás municipios. La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo menos de 0. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros. depósitos.75 metros. quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros.9. fundición maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios. salvo con barniz transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. estabilidad y seguridad y en su caso. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será por lo menos de 16 centímetros. máquinas elementos que las precisen. Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y para su utilización será obligatorio el cinturón de seguridad. Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez. a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello. Escaleras fijas de servicio. Se prohíbe el empalme de dos escaleras. serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente elevados. Las escaleras de madera no deberán pintarse. hierro forjado. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. se instalarán plataformas de descanso cada nueve metros o fracción. de aislamiento o incombustión. serán de acero. Escaleras de mano.
Página | 69
. Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros.
Plataforma de trabajo.
Página | 70
. Las escaleras de tijera o dobles. Las plataformas de trabajo.12.11. f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 3. Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. de peldaño. Rampas. se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos.En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo. descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 3. estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo. g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos. fijas o móviles. será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. grapas y otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. puntas de hierro. estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. d) El ascenso. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidas en todo su contorno por barandas. b) Estarán provistas de zapatas.
La pendiente máxima será del 12% y su solado será antideslizante. 5.13. Poco combustible
hasta 15kg/m2 16 a 30 kg/m2 31 a 60 kg/m2 61 a 100kg/m2 > 100 kg/m2
6B 8B 10 B 20 B
4B -6B -8B -10 B -A determinar en cada caso
5. exceptuando fuegos líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1 m2. 3.2. TABLA 1 RIESGO
Riesgo 1 Explosivo Riesgo 2 Inflamable Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Muy Combustible Combustible. Serán exigibles las condiciones determinadas para las cajas de escaleras. 4.
. Poco Combustible
--1A --2A --3A --6A A determinar en cada caso
1A 1A 2A 4A
1A 1A 1A 3A
4. TABLA 1 RIESGO
Riesgo 1 Explosivos Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5 Inflamables Muy Combustibles Combustibles. Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes de los medios de escape.Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape. responderá a lo establecido en la tabla 1. 4. Potencial extintor. Condiciones de situación. Condiciones generales de situación. responderá a lo establecido en la tabla 2. Puertas giratorias. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase B.1. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A.1. siempre que tengan partes horizontales a manera de descansos en los sitios donde la rampa cambia de dirección y en los accesos.
natural o mecánica. sea posible a cada uno de ellos.3.4. Condiciones específicas de situación.2. Condición S 1: El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y en general. constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio.25 m. de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0. El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas. con cierre automático de doble contacto. 6.2. Las condiciones específicas de situación estarán caracterizadas con letra S seguida de un número de orden.1. 5.2. el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación). se dispondrá que el acceso de los vehículos del servicio público de bomberos.1. (F). del tamaño de un círculo de 0. al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior.Si la edificación se desarrolla en pabellones.
5.00 m. 6. La separación tendrá la medida que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la peligrosidad. Condición S 2: Cualquiera sea la ubicación del edificio. de altura mínima y 0. de diámePágina | 72
. 6. Condiciones de construcción. conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de "Resistencia al Fuego".1. deberá tener una resistencia al fuego. Las condiciones de construcción.2. de todo local de vivienda o de trabajo. deberán ofrecer igual resistencia al fuego que el sector donde se encuentran. su cierre será automático. con un muro de 3. 5.1. de hormigón. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio. Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65 00 m2 deberán tener en su techo aberturas de ataque.1.1. Condiciones generales de construcción: 6.2.1. los ambientes destinados a salas de máquinas. En los riesgos 3 a 7. que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local. 6.30 m. 6.08 m. deberán ofrecer resistencia al fuego mínima de F 60. estando éste en zona urbana o densamente poblada. Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de incendio.
de las bombas elevadoras de agua. no deberá superar los 20 00 m.2. el acceso al ascensor no podrá ser directo. La distancia de cualquier punto de un sótano. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2. Condición C 1: Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego.7.00 m.1. 6. sin atravesarlo. de la Línea Municipal en el nivel de acceso. las ubicaciones de las mismas serán tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto. 6. A una distancia inferior a 5. el funcionamiento del equipo hidroneumático de incendio.1.2.00 m.2. En edificios de más de 25. la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 6. Condiciones específicas de construcción: Las condiciones específicas de construcción estarán caracterizadas con la letra C. 6.1. se deberá contar con un ascensor por lo menos. fácilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con baldosas. Condición C 2: Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales. Condición C 3: Página | 73
. medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera. vidrio de piso o chapa metálica sobre marco o bastidor. Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular. Cuando existan dos o más sótanos superpuestos.2. Cuando existan 2 o más salidas. seguida de un número de orden.5. de características contra incendio. 6.2. existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas.6. cada uno deberá cumplir el requerimiento prescripto. de los ascensores contra incendio. ante un frente de fuego. a los que se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no menor de 3. y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático. cuando el inmueble tenga pisos altos. 6. del mismo rango que el exigido para los muros. de altura total.1. 6. En subsuelos.tro. cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro.00 m.3. sino a través de una antecámara con puerta de doble contacto y cierre automático y resistencia al fuego que corresponda. de la iluminación y señalización de los medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación.
2. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2.2. salida del haz luminoso de proyección y puerta de entrada.5.2. a un medio de salida.6. que entre ellas exista una distancia no menor a 1. alejadas entre sí. la que abrirá de adentro hacia afuera. 6.2.1. del mencionado eje. por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre. En lugar de la interposición de muros cortafuego. podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficie cubierta que no supere los 3.2. 6.4. Depósitos: cuyas estanterías estén alejadas no menos de 1 m.2. para facilitar una rápida evacuación.6. 6. locales de revisión y dependencias. Talleres de revelación: cuando sólo se utilicen equipos blindados.000 m2. Condición C 6: 6. En lugar de la interposición de muros cortafuego.2. 6. Sólo podrán funcionar con una puerta de las características especificadas las siguientes secciones: 6.000 m2.50 m.
Página | 74
. Las puertas serán de igual resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo.1. visual del operador. Sin embargo. cuando se utilicen equipos blindados podrá construirse un piso alto. Si la superficie es superior a 1.500 m. Tendrá una resistencia al fuego mínima de F 60. Condición C 5: La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá más aberturas que las correspondientes.000 m2.6. deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha.50 m. En caso contrario se colocará muro cortafuego. Los locales donde utilicen películas inflamables serán construidos en una sola planta sin edificación superior y convenientemente aislados de los depósitos.2. que comunique directamente con los medios de escape exigidos.2. La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará aislada del público. podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2. Condición C 4: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1. del eje de la puerta.2.6. y que el punto más alejado del local diste no más que 3 m.2.000 m2. antecámara o patio. 6. al igual que la puerta. Tendrán dos puertas que abrirán hacia el exterior.6. ventilación.Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1. fuera de su vista y de los pasajes generales.
los pasillos. excepto en los escenarios destinados exclusivamente a proyecciones luminosas. un telón de seguridad levadizo. 6. que producirá un cierre perfecto en sus costados.2. Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen máximo de 30 m3 estarán independizados de todo otro local y sus estanterías serán incombustibles. sobre el techo de la sala. taller de escenografía y guardamuebles. Condición C 9: Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático. de espesor en albañilería. de espesor neto y las aberturas serán cubiertos con puertas metálicas. Condición C 8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo. piso y parte superior.6. Entre el escenario y la sala. como dependencia del piso inferior. sus dependencias. los camarines para artistas y oficinas de administración. Condición C 10: Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de 0. En ningún caso se permitirá la construcción de subsuelos. su coronamiento estará a no menos de 1 m. Las diferentes secciones se refieren a: ala y sus adyacencias. con capacidad adecuada para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.000 litros.07 m. se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.10. el muro proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a la boca del escenario y a la entrada a esta sección desde pasillos de la sala. vestíbulos y el "foyer" y el escenario.7. Sus características constructivas y forma de accionamiento responderán a lo especificado en la norma correspondiente.2.2. 6.30 m. En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura calculada a razón de 1 m2 por cada 500 m3 de capacidad de escenario y dispuesta de modo que Página | 75
.9. 6.6. de ladrillos macizos u hormigón armado de 0. Condición C 7: En los depósitos de materiales en estado líquido.4. ropería. maquinarias e instalaciones.8.6. con capacidad superior a 3.3. La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables. los depósitos para decoraciones. Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el escenario y la sala. Se exceptúan estaciones de servicio donde se podrá construir pisos elevados destinados a garaje. será con lámparas eléctricas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local estarán blindados.2. 6.2.2. 6. constituyendo una misma unidad de trabajo siempre que posea salida independiente.
La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. habrá solidario con la estructura un local para oficina de seguridad. sobre el solado e iluminadas.3. 7.teatro tendrán lluvia sobre escenario y telón de seguridad. para más de 1000 localidades y hasta 10 artistas. La autoridad competente podrá exigir. deberá equiparse con una cañería de 76 mm. y 2 50 m. Condiciones generales de extinción. Condiciones de extinción. Los cines no cumplirán esta condición y los cines . Las condiciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique. de lado no inferior a 1. desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo.2. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1 A y 5 BC. en lugares accesibles y prácticos. que permita tomar su caudal des-
Página | 76
. colocadas en las paredes a 2 m. Toda pileta de natación o estanque con agua.4. en cada piso. de metal bruñido o de espejo. De diámetro. ropas y aderezos no podrán emplazarse en la parte baja del escenario. no constituya un peligro para las personas.1. 7. se deberá colocar un sistema de rociadores automáticos conforme a las normas aprobadas.11. serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección. acumuladores. En el escenario y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de escape y con otras secciones del mismo edificio. así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción. distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción. mediante pilas. 7. 7. 6. Los depósitos de decorados. escaleras y rampas). 7. Condición C 11: Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores. de altura y puerta con una resistencia al fuego e F 60. 7. una mayor cantidad de matafuegos.1. con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas. o desde una derivación independiente del edificio. por lámparas compuestas por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica. cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio.1.por movimiento bascular pueda ser abierta rápidamente a librar la cuerda o soga de "cáñamo" o "algodón" sujeta dentro de la oficina de seguridad.1.50 m. Salvo para los riesgos 5 a 7. de capacidad no menor a 20 m3. en caso de incendio.1. excepto el de incendio.1. en las horas de funcionamiento de los locales.2.
7.2. De diámetro interior que remate en una boca de impulsión situada en la línea municipal.1. Condición E 2: Se colocará sobre el escenario. cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción.2. De diámetro interior con llave de incendio de 45 mm. Además tendrá como mínimo una llave de 45 mm. mediante una llave doble de incendio de 63. 7. cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. 7.2.1. 7. Condición E 4:
Página | 77
. En actividades predominantes o secundarias. Las condiciones específicas de extinción estarán caracterizadas con la letra E seguida de un número de orden. Los medios de escape deberán protegerse con un sistema de rociadores automáticos. en donde se realicen tareas de armado del encofrado. cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia. Toda obra en construcción que supere los 25 m. 7.
7. Condiciones específicas de extinción. de altura cumplirá la Condición E 1 y además contará con boca de impulsión. la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. De diámetro.3.5 mm. y hasta 38 m.7.1. de altura poseerá una cañería provisoria de 63.5 mm. 7.2. llevará una cañería de 63. conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio. En cada piso. cuyo accionamiento será automático y manual. la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto de eficacia adecuada. Todo edificio con más de 25 m.2. Condición E 3: Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E 1.5.6. Condición E 1: Se instalará un servicio de agua..4. 7. Todo edificio que supere los 38 m.2. Para este último caso se utilizará una palanca de apertura rápida.5 mm.de el frente del inmueble. completados con avisadores y/o detectores de incendio. En cada planta.1.
7. contará a partir del 2do. 7. cuando posean más de 600.2.5 mm. El extremo de esta cañería alcanzará a la línea municipal. 7.000 y 1. cumplirán la Condición E 1.000 m2 deberá cumplir la Condición E 1. Condición E 7: Cumplirá la Condición E 1 si el local tiene más de 500 m2 de superficie de piso en planta baja o más de 150 m2 si está en pisos altos o sótanos.2.2. Condición E 11: Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 m2 contará con avisadores automáticos y/o detectores de incendio. Condición E 10: Un garaje o parte de él que se desarrolle bajo nivel.2. 7.Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 1. Condición E 9: Los depósitos e industrias de riesgo 2. terminando en una válvula esclusa para boca de impulsión.5.2.2. Condición E 8: Si el local tiene más de 1.9. Condición E 5: En los estadios abiertos o cerrados con más de 10. 7.10. 3 y 4 que se desarrollen al aire libre.2. 7. inclinada a 45 grados hacia arriba si se la coloca en acera.500 m2 de superficie de predios sobre los cuales funcionan.8. respectivamente. satisfaciendo la Condición E 1.6.2. con anilla giratoria de rosca hembra. Condición E 12: Página | 78
. de diámetro.
7. En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2.7. 7. subsuelo inclusive con un sistema de rociadores automáticos. Condición E 6: Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63.11. 1.12.000 localidades se colocará un servicio de agua a presión. La superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos. Habrá una boca de impulsión. que permita conectar mangueras del servicio de bomberos. con boca de incendio en cada piso de 45 mm. cumplirá con la Condición E 1.500 m2 de superficie de piso.
la estiba distará 1 m. a lo largo de todos los muros y entre estibas.Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso que acumulada exceda los 900 m2. con superficie mayor de 100 m2.25 m.13. habrá camino de ronda. contará con rociadores automáticos
7. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 de solado y su altura máxima permitirá una separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0. Ver gráfico ilustrativo "Cuadro de protección contra incendio".
Página | 79
.2. Cuando la superficie exceda de 250 m2. de ejes divisorios. Condición E 13: En los locales que requieran esta Condición.
GRÁFICO ILUSTRATIVO "CUADRO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO".
Página | 80
Página | 81
por nadie más abarcada en el país con esta capacidad y proyección. a la inversión en infraestructura. Este trabajo fue realizado a través de asistencias técnicas. salvo momentos puntuales.). paneles muros. lo que permitió determinar por primera vez en el país la resistencia al fuego de elementos tales como. Esto nos permite constituirnos en apoyo técnico de los Organismos Nacionales de Fiscalización (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la seguridad. etc. INTI-Construcciones ha sido encargado de gerenciar el Banco Nacional de Halones. se constituye la Unidad Técnica Fuego del Departamento de Construcciones. puertas. la difusión ni la debida inversión en recursos humanos y económicos. ensayos de laboratorio e innumerables cursos y charlas técnicas en empresas. hemos realizado un incansable esfuerzo de colaboración con la industria vinculada a la fabricación de elementos de seguridad contra incendios. Bomberos. maderas. y hay mucho por recorrer. ayudando al desarrollo de materiales y productos seguros. Desde ese momento hasta ahora. no moviliza el interés. y en el marco de un proyecto que permitió el equipamiento de un Laboratorio de Reacción al Fuego de materiales (para la evaluación de plásticos. 20 años después. que tiene entre sus funciones conocer la cantidad total de producto disponible y la cantidad requerida para los llamados usos esenciales. equipos y formación técnica de sus profesionales y técnicos en los países de avanzada en el tema. Esta importante inversión fue posible después de muchos intentos frustrados a través de un proyecto presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2004.. comenzó a incursionar en evaluaciones de comportamiento ante el fuego de materiales en el año 1978 en el ámbito del entonces Departamento de Construcciones. Para eso ha apostado. asegurar la no emisión a la atmósfera por tratamiento inadecuado y establecer la necesidad de comprar o vender de un país a otro cuando algún uso crítico lo requiera.Anexo II .
Página | 82
. Hemos recorrido un camino. Este Proyecto también ha sido alcanzado con el apoyo del Banco Mundial. En 1984. etc. dentro de sus posibilidades. estructuras. textiles. En tal sentido. Además. Parámetro fundamental al momento de establecer condiciones de seguridad contra incendios en cualquier edificación. Prefectura Naval Argentina). universidades y en el mismo Instituto. el INTI ha entendido la importancia de asumir esta temática.INTI: pruebas de fuego
Antecedentes del INTI El INTI. Esta es la organización responsable del manejo de los halones existentes en el país. En el año 1999 se constituyó el Laboratorio de Resistencia al Fuego de elementos constructivos. posteriores a trágicos eventos como el de República Cromañón. habiendo realizado una importante formación profesional en el exterior. se creó el Laboratorio de Medio Ambiente que permitirá realizar el análisis cromatográfico de halones (excelentes compuestos para la extinción de incendios pero que producen el daño de la capa de ozono) que el país se ha comprometido en dejar de utilizar al firmar el Protocolo de Montreal (1987) junto a la mayoría de los países del mundo. espumas.
Equipo para la simulación de incendios para ensayos a escala real de elementos constructivos
Ensayo para determinar la propagación superficial de la llama para materiales de revestimientos
Página | 83
de la Asociación Central de Arquitectos y del INTI. Hace referencias a condiciones mínimas generales de seguridad e higiene y hace particularmente referencia a condiciones a cumplir para garantizar condiciones mínimas de seguridad contra incendios. de construcción y de extinción que deben cumplir las edificaciones de uso civil de acuerdo al destino y ocupación que tengan (viviendas. etc. hospitales. escuelas. . de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.Códigos de Edificación. En la Capital Federal se encuentra vigente el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Las reglamentaciones nacionales tienen serias deficiencias. que indica en sus capítulos vinculados a la seguridad contra incendios las condiciones mínimas de situación. Igualmente.Leyes Provinciales. Son reglamentos que surgen para referirse a temas particulares o pequeñas modificaciones o aclaraciones de temas que pueden o no estar contenidos en el Código vigente. . nuestra experiencia nos indica que el gran problema está más asociado con el desconocimiento de la reglamentación actual que con la deficiencia (qué sí la tiene y es importante) de la reglamentación vigente. falta de secPágina | 84
. En tal sentido. para redactar la modificación del tema de incendios del Código de Edificación vigente. Esta Comisión ha sido conformada a pedido de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la integran representantes de los Consejos Profesionales de Arquitectura y de Ingeniería. . lugares de espectáculos y diversiones. en las inspecciones que frecuentemente realizamos a edificaciones.) de manera de garantizar la seguridad de las personas en caso de incendio.Ensayo de resistencia al fuego de puertas
Situación actual en Argentina En nuestro país existe reglamentación (normas de cumplimiento obligatorio) vinculada al tema de seguridad contra incendios que en orden de amplitud de su aplicación son: . del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. encontramos que la mayor cantidad de patologías vinculadas al tema se hayan asociadas por un lado.587) y su Decreto reglamentario (351/79) de aplicación fundamentalmente en el sector industrial de todo el territorio nacional. a la falta de consideración de la problemática de la seguridad contra incendios en el proyecto de la edificación (medios de salida insuficientes. desde hace 3 años se ha conformado una Comisión Asesora. La presentación de la reforma será planteada en la Legislatura en el mes de febrero próximo. Pueden incrementar o especificar condiciones a ser cumplidas en el ámbito provincial.Ordenanzas Municipales. Este Código es tomado como código base o de referencia para los códigos del resto de las provincias.Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19. En nuestro quehacer diario.
se encuentra (postfacto) con que debió haber previsto ciertas condiciones de seguridad contra incendios recién al momento de conseguir su final de obra ante el organismo correspondiente en cada caso. geral@inti.ar
Página | 85
. ayudando a la industria en el desarrollo de productos específicos vinculados a la seguridad contra incendios. Para ayudar a resolver este problema hemos estado contactando universidades a fin de proponer la inclusión en la currícula de cursos semestrales para los años superiores de las carreras de arquitectura e ingeniería. (Dirección General de Fiscalización. la construcción y el medio ambiente.torizaciones) y por otro.ar. intentando generar conciencia de seguridad en la comunidad. Al mismo tiempo. presentamos proyectos internacionales que tienen como objetivo de mediano plazo el establecimiento de un postgrado en el país de seguridad contra incendios en el área de la construcción. Desde el área técnica.gov. Desde aquí seguimos colaborando técnicamente con los organismos de fiscalización. Unidad Técnica Fuego Contactos: vasily@inti.gov. se plantea la situación de que un profesional que proyecta y construye una obra. al uso de materiales inadecuados. y cooperando con las demás organizaciones públicas y privadas interesadas en la seguridad. Muchas veces. visualizamos el problema de la falta de formación que los profesionales y técnicos del área de la construcción poseen en materia de seguridad contra incendios. Obras y Catastro. en caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Esto se debe a que la formación de grado (arquitectos e ingenieros) no prevé cursos ni seminarios dedicados al tema. INTI-Construcciones.
Documentos similares a Tesis - Análisis técnico de la seguridad contra incendios en la argentina, una visión desde la normativa nacional. 02-11-09Skip carouselProteccion Contra IncendiosApunSeguridad31902011Tesis-proteccion Contra IncendiosMetodo_de_evaluacion_de_riesgo_de_incendio04-2 Manual Muros CortafuegosLey 13660 (Decreto 10877_60)Normas Basicas de Seguridad Laboral e Higiene IndustrialManual Seguridad IVCarga de Fuegomuros cortafuegosMedios de EscapeProteccion de Edificios Contra Incendios - Nestor QuadriCalculo+de+carga+de+fuegoEv.riesgo de Incendio ORGModulo II-11 - Rociadores-Teoria de FuncionamientoProcedimiento calculo rociadoresDiseño de un Sistema Contra Incendio con Rociadores Automáticos y CajetinesLey 13660Trabajo Especial de Grado Nº 22Control de Aceleracion y Potencia Mech y MecEstudio de Carga de FuegoCheck List (Instalaciones Electricas)TOXICOLOGIA LABORALDiseño de un Sistema Contra Incendio para una Empresa Productora de CerealesTESIS 2012 Contra Incendio HotelLegajo Tecnico y Programa de SeguridadManual Seguridad Contra IncendiosManual SprinklersPlan de Emergencia de un Taller MetalurgicoCálculo hidráulico de Rociadores con Ejercicios Resueltos 1-2-3

References: artículo 1702
 Artículo 160
 Artículo 163
 Artículo 161
 Artículo 162
 Artículo 164
 Artículo 165

Artículo 167
 artículo 165

Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo 170
 Artículo 171

Artículo 173

Artículo 175
 Artículo 176
 Artículo 178

Artículo 177
 Artículo 184
 Artículo 180
 Artículo 181
 Artículo 182
 Artículo 183
 artículo 186

Artículo 185
 Artículo 187
 Artículo 186