Source: http://docplayer.cz/12300794-Kanalizacni-rad-verejne-stokove-site-mesta-luby.html
Timestamp: 2018-06-18 02:44:49+00:00

Document:
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby
2 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu str Cíle kanalizačního řádu str Popis území str Charakter lokality str Odpadní vody str Technický popis stokové sítě str Popis stokové sítě str Hydrotechnické údaje str Údaje o čistírně odpadních vod str Kapacita čistírny odpadních vod str Limity vypouštěného znečištění str Současné výkonové parametry čistírny odpadních vod str Řešení dešťových vod str Údaje o vodním recipientu str Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace str Limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace - str. 13 jednotná stoková síť 7.2. Limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace - str. 14 původní (dešťová) stoková síť 7.2. Množství odpadních vod str Seznam látek, které nejsou odpadními vodami str Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných str. 16 událostech 10. Kontrola odpadních vod str Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním str. 17 řádem 12. Aktualizace a revize kanalizačního řádu str. 17 příloha č. 1 - Povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace str. 18 příloha č. 2 - Informativní výpis z platných zákonů a předpisů str. 21 grafická příloha č. 1 - Přehledná situace kanalizace měř: 1:5000 grafická příloha č. 2 - Schema stokové sítě měř: 1:4000 1
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : LUBY IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné stokové sítě Luby, zakončené čistírnou odpadních vod Luby Vlastník kanalizace : CHEVAK Cheb, a.s Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Tršnická 11, Cheb Vlastník kanalizace a ČOV : město Luby Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : nám. 5. května 164, Luby Provozovatel kanalizace a ČOV : CHEVAK Cheb, a.s. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Tršnická 11, Cheb Zpracovatel provozního řádu : CHEVAK Cheb, a.s. Datum zpracování : březen 2004 odd. vodorozvoje, Milena Hájková Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu... č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu 2
4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 20/2004 Sb., - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, b) Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které mohou být do veřejné stokové sítě vypouštěny a jejich množství a míru znečištění, c) Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které nesmí být do veřejné stokové sítě vypouštěny, jejich množství a míru znečištění, a seznam látek, které nejsou odpadními vodami, d) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., e) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 3
5 f) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, g) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, h) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, i) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě Luby tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 4
6 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY Město Luby leží cca 20 km severně od města Cheb. V Lubech bylo podle posledních oficiálních statistických údajů 2416 bydlících obyvatel, z toho bylo 1047 obyvatel v produktivním věku. Většinu zástavby ve městě tvoří bytové domy a rodinné domky. Je zde také výrobní areál f. Cremona - tradičního výrobce strunných nástrojů, malé provozovny služeb, výrobních objekty různého charakteru a objekty občanské vybavenosti. Město se nachází v kotlině vytvořené vodním tokem Lubinka, na území o rozloze cca 1,6 km 2. Srážkový úhrn dosahuje 709,8 mm/rok. Odpadní vody z města, včetně vod srážkových, jsou odváděny gravitačně jednotnou stokovou sítí na městskou čistírnu odpadních vod Luby. Vyčistěné odpadní vody pak odtékají přes sedimentační nádrž do Lubinky, která protéká městem směrem ze severu na jih. Lubinka je významným vodním tokem ve smyslu vyhl. č. 470/2001 Sb.. Část zástavby na východním a západním okraji města není odkanalizována do veřejné stokové sítě zakončené čistírnou odpadních vod. Objekty v těchto lokalitách jsou odkanalizovány do žump na vyvážení nebo přes septiky resp. domovní čistírny do původní dešťové kanalizace. Takto je odkanalizován i výrobní areál f. Cremona. Původní kanalizační síť je provozována CHEVAK Cheb, a.s. pouze ve východní části města - v ulici Zahradní, Sokolovské a Kostelní. Město Luby je zásobováno vodou z veřejného vodovodu CHEVAK Cheb, a.s. Rozvodná vodovodní síť je zásobována z vodních zdrojů samostatného vodovodu Luby. Voda je přiváděna z vodních zdrojů do soustavy vodojemů a odtud je dodávána do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno obyvatel obce, prostřednictvím 217 vodovodních přípojek ODPADNÍ VODY V odkanalizované lokalitě vznikají tyto odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu (obyvatelstvo) b) při výrobní činnosti - průmyslová výroba, podniky, provozovny ("průmysl") c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti d) dešťové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), 5
7 e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu (obyvatelstvo) Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností; z nemovitostí napojených přímo na kanalizační síť jsou odváděny dko kanalizace včetně dešťových vod. Odpadní vody z domácností tvoří většinu odpadních vod vypouštěných do stokové sítě. Tyto vody jsou v současné době produkovány od 2150 obyvatel. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ("průmyslu") Z nemovitostí napojených přímo na kanalizační síť jsou odváděny do kanalizace včetně dešťových vod. Jedná se o vody splaškové (z hygienických zařízení podniků). Vody technologické (z vlastního výrobního procesu) nejsou do kanalizace vypouštěny z žádného objektu napojeného na veřejnou kanalizaci. Některé průmyslové objekty, v nichž je možný vznik průmyslových vod, se nachází v okrajových částech města a nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou CHEVAK Cheb, a.s. Odpadní vody občansko-technické vybavenosti Jedná se o zejména o splaškové odpadní vody, které jsou na kanalizace odváděny společně se srážkovými vodami z nemovitostí napojených přímo na kanalizační síť. Jsou to odpadní vody ze sféry služeb, např. restaurace, školní jídelny apod. Dešťové a povrchové vody Jedná se o dešťové vody z objektů, které jsou napojeny na jednotnou stokovou síť a vody z komunikací, které jsou odváděny přes dešťové vpusti do jednotné stokové sítě. 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Asi z osmdesáti procent území města Luby jsou v současné době odpadní vody odváděny veřejnou kanalizací ve správě CHEVAK Cheb, a.s. Z toho je většina odváděna jednotnou stokovou sítí na městkou čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest stokové sítě je 6,33 km. V obci Luby nebyla vybudována až do roku 1997 soustavná kanalizační síť. Kanalizaci tvořily kanalizační stoky, které byly vybudovány postupně, bez vzájemné návaznosti. Všechny stoky odváděly srážkové, podzemní a splaškové vody předčištěné v septicích (resp. štěrbinové nádrži) do recipientu Lubinka. 6
8 V roce 1994 bylo vydáno městu Luby stavební povolení ke zřízení vodohospodářského díla "Městská ČOV a hlavní kanalizační stoka" Luby. Tato stavba zahrnovala výstavbu čistírny odpadních vod, hlavní kmenové stoky "A" vedené po pravé straně toku Lubinka v délce 1928 m a cca 43 ks kanalizačních přípojek. Během výstavby kmenové stoky byly postupně přepojovány na veřejnou kanalizaci jednotlivé nemovitosti, které se nacházely podél budované kmenové stoky. Nová městská čistírna odpadních vod společně s hlavní kanalizační stokou byla uvedena do zkušebního provozu v srpnu Během června 1997 byly odpojeny stávající septiky a štěrbinová nádrž u panelových domů a nově vybudovanými stokami, které jsou napojeny na kmenovou stoku A, byly odpadní vody z těchto domů přepojeny na městskou ČOV. Na kmenovou stoku byly přepojeny i další původní uliční stoky a tak bylo zajištěno odkanalizování části obce Luby, která se nachází na pravé straně toku Lubinka. V roce 1999 byly na kmenovou stoku A napojeny novými shybkami i tři volné výusti kanalizačních stok, do nichž jsou odváděny odpadní vody z nemovitostí na levé straně toku Lubinka. Ve východní části obce je provozována původní kanalizace, která je zakončena výustí bez čištění. Je to uliční stoka v Zahradní ulici, která je zakončena výustí do Lubinky. Na tuto stoku je napojeno cca 8 nemovitostí. Dále je to kanalizace v ulici Sokolovské a Kostelní, která je zakončena výustí do bezejmenné vodoteče. Na tuto stoku je napojeno cca 28 objektů. Kmenová stoka A a nové řady, které jsou na ni napojeny jsou vybudovány z plastového potrubí (PVC). Původní kanalizace je převážně z betonového potrubí. Přehled o stokové síti Luby: jednotná stoková síť majitel profil materiál délka (mm) sběrač A město Luby PVC 1922,30 m stoky město Luby 300 PVC 22,10 m stoky CHEVAK Cheb, a.s B,KT,PVC 3654,40 m odlehčovací stoky město Luby PVC 70,30 m odtok z ČOV město Luby 300 PVC 64,60 m celkem 5733,70 m původní stoková síť majitel profil materiál délka (mm) stoky CHEVAK Cheb, a.s B,KT 598,80 m 7
9 Podrobější údaje o stokové síti jsou uvedeny v technické a provozní dokumentaci CHEVAK Cheb, a.s. Odlehčovací komory: Na kmenové stoce A jsou tři odlehčovací komory - OK 1A, OK 2A a OK 3A. Další odlehčení je vybudováno v areálu čistírny odpadních vod. Situace a schema stokové sítě Luby je zakresleno v grafické příloze č. 1 a 2 kanalizačního řádu HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Množství vypouštěné vody: Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je 2416, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 2150 obyvatel, prostřednictvím 217 kanalizačních přípojek. Celkem bylo v roce 2003 do veřejné kanalizace Luby odvedeno m 3 /r odpadních vod, z toho bylo m 3 /r splaškových odpadních vod (fakturovaných). Specifická produkce kanalizací odváděných splaškových odpadních vod na jednoho připojeného obyvatele byla 73,2 l/d. 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD Městská čistírna Luby je mechanicko-biologická čistírna s těmito objekty: odlehčení, hrubé předčištění, směšovací aktivace, dosazovací nádrž, recirkulace kalu, kalové hospodářství, měrný objekt - Venturiho žlab s průtokoměrem, stabilizační nádrž. Výstavba čistírny byla zahájena v roce Zkušební provoz probíhal od srpna 1997 do července Trvalý provoz byl povolen rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Cheb č.j. ŽP/3080/98 ze dne Odpadní vody jsou z čistírny odpadních vod odváděny do stabilizační nádrže a odtud jsou vypouštěny do recipientu Lubinka. 8
10 5.1. KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD hydraulické zatížení ČOV projektovaná hodnota dosahovaná hodnota Q 24 7,86 l/s 8,1 l/s hydraulické zatížení 103 % látkové zatížení ČOV projektovaná hodnota dosahovaná hodnota BSK kg/d 707,5 kg/d CHSK Cr 313 kg/d 1914,7 kg/d NL s 143 kg/d 1394,1 kg/d účinnost ČOV dle látkového zatížení čistící efekt BSK % 98,8 % CHSK Cr 612 % 98 % NL s 975 % 99 % 5.2. LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace Luby bylo vydáno rozhodnutím o udělení změny povolení č.j. ŽP/239/94 ze dne pro stavbu "Městská ČOV a hlavní kanalizační stoky - Luby" : dne: č. j. : ŽP/4593/97 vydal: Okresní úřad v Chebu, referát životního prostředí platnost limitů do limity pro vypouštění odpadních vod z ČOV do recipientu jsou vztaženy k profilu za sedimentační nádrží: množství 8,1 l/s m 3 /rok BSK 5 max. 35 mg/l 6,81 t/r CHSK Cr max. 90 mg/l 26,49 t/r NL max. 35 mg/l 10,22 t/r 9
11 Kopie vodoprávního povolení je v příloze č. 1 kanalizačního řádu na straně SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V současné době je čistírnu odpadních vod připojeno 2090 fyzických, ve městě trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku reprezentuje 5194 ekvivalentních obyvatel, znečištění na odtoku reprezentuje 68,58 EO. Průměrně dosahovaná účinnost v čištění v ukazateli BSK 5 dosahuje 99,2 %. Přestože je čistírna značně látkově i hydraulicky zatížena, limity vypouštěného znečištění do recipientu nejsou překračovány. Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v příloze č. 2 na straně 21 kanalizačního řádu ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Odpadní vody přitékající na ČOV jsou nejprve přivedeny do odlehčovacího objektu, kde jsou přívalové dešťové vody odlehčeny do recipientu (naředění 1-5 Q24 ). Pak jsou ododpdní vody odváděny do objektu hrubého předčištění a následně do biologického stupně ČOV. Odlehčené vody odtékají z areálu ČOV do recipientu Lubinka samostanou odlehčovací stokou. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Recipientem pro vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace Luby zakončené čistírnou odpadních vod Luby je vodní tok Lubinka. recipient Lubinka kategorie podle vyhl. 470/2001 Sb. významný vodní tok číslo hydrologického pořadí vyústění OV do recipientu 7 km identifikační číslo vypouštění odpadních vod Q 355 BSK 5 správce toku 13 l/s 3,4 mg/l Povodí Ohře s.p. 10
12 7. ODPADNÍ VODY VYPOUŠTĚNÉ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE Kanalizační řád stanovuje všeobecně maximální míru znečištění pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace, vzhledem k tomu, že na kanalizaci nejsou napojeny žádné zdroje průmyslových nebo jiným látkami znečištěných odpadních vod. Je nutno respektovat typ kanalizace v konkrétním místě vypouštění odpadních vod. Do kanalizace je možno povolit vypouštění pouze takových druhů vod, pro které je v daném místě vypouštění stoková síť určena. Do jednotné stokové sítě, která je zakončená městskou čistírnou odpadních vod lze vypouštět splaškové odpadní vody, resp. dešťové vody. Do jednotné kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody z pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci přes septiky ani přes žumpy dle 18 odst. 4, zákona č. 274/2001 Sb - (viz. příloha č. 3 kanalizačního řádu na straně 22). Do původní (dešťové) kanalizace v ulici Zahradní, Kostelní a Sokolovské, která není zakončena čistírnou odpadních vod, je možno odvádět předčištěné splaškové odpadní vody a dešťové vody. 1) Do jednotné stokové sítě mohou být vypouštěny: Splaškové odpadní vody produkované vlastníky pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na jednotnou stokovou síť; v maximální míře znečištění uvedené v tabulce č. 1 na straně 13 kanalizačního řádu Dešťové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace Jiné vody (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace 11
13 Podmínkou pro vypouštění výše uvedených vod do veřejné kanalizace je uzavření smlouvy o dodávce vody a odkanalizování odpadních vod mezi dodavatelem t.j. CHEVAK Cheb,a.s. a odběratelem. 2) Do jednotné stokové sítě nesmí být vypouštěny: Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci (odběratel) nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení; odpadní vody z pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci přes septiky ani přes žumpy dle 18 odst. 4, zákona č. 274/2001 Sb. Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace (dodavatel) připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. 3) Do původní (dešťové) stokové sítě mohou být vypouštěny: Splaškové odpadní vody produkované vlastníky pozemku nebo stavby připojené kanalizační přípojkou na jednotnou stokovou síť, předčištěné před vypuštěním do kanalizace v septiku nebo domovní čistírně odpadních vod; v maximální míře znečištění uvedené v tabulce č. 2 na straně 14 kanalizačního řádu Dešťové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace Jiné vody (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území) - tyto vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a pokud připojení dovolují technické možnosti kanalizace Podmínkou pro vypouštění výše uvedených vod do veřejné kanalizace je uzavření smlouvy o dodávce vody a odkanalizování odpadních vod mezi dodavatelem t.j. CHEVAK Cheb,a.s. a odběratelem. 12
14 2) Do jednotné stokové sítě nesmí být vypouštěny: Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci (odběratel) nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení; Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace (dodavatel) připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE - JEDNOTNÁ STOKOVÁ SÍŤ Tabulka č. 1 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku adsorbovatelné organické halogeny AOX 0,05 biochemická spotřeba kyslíku BSK chloridy Cl 400 hliník Al 1,5 chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 600 dusík celkový N cel 50 dusík amoniakální N-NH extrahovatelné látky EL 40 fenoly jednosytné FN 1 10 fosfor celkový P cel 7 kadmium Cd 0,01 kyanidy celkové CN - 0,2 nepolární extrahovatelné látky NEL 5 nerozpuštěné látky NL reakce vody ph 6,0-9,0 rozpuštěné anorganické soli RAS 1200 rtuť Hg 0,002 tenzidy aniontové PAL-A 10 teplota T 40 ( C) železo Fe 1,5 13
15 7.2. LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE - PŮVODNÍ (DEŠŤOVÁ) STOKOVÁ SÍŤ Tabulka č. 2 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 70 chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr 170 dusík amoniakální N-NH fosfor celkový P cel 6 nerozpuštěné látky NL Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení maximálních hodnot znečištění u vypouštěných odpadních vod, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (ve smyslu 14 odst. 4 vyhlášky č. 428/2001 Sb. - viz. příloha č. 1 kanalizačního řádu na straně 17). Bude-li zjištěno překročení maximálních hodnot znečištění u vypouštěných odpadních vod závažné, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku je provozovatel kanalizace oprávněn omezit odvádění vod (případně jiných látek) do kanalizace do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení ve smyslu 9 zák. č. 274/2001 Sb. - (viz. příloha č. 1 kanalizačního řádu na straně 15) MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Objemová produkce odpadních vod je v Lubech zjišťována z údajů o stočném a měřením množství přitékajích vod na městské čistírně odpadních vod. Na kanalizaci nejsou napojeny žádné významné zdroje znečištění, proto kanalizační řád žádnému z napojených odběratelů limit v množství vypouštěných odpadních vod nestanovuje a neprovádí se pravidelně kontrolní měření. 14
16 8. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 15
17 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVARIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozu Aš, akciové společnosti CHEVAK Cheb, na telefon: v pracovní době: po pracovní době: Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace, podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává prostřednictvím oddělení vodorozvoje hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policii ČR, Povodí Ohře s.p.). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 16
18 10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD Na stokovou kanalizační síť v Lubech nejsou napojeni žádní významní producenti znečištění, proto se pravidelně kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace na žádném místě nezjišťuje. Pravidelně jsou prováděny rozbory vzorků odpadních vod odebraných na přítoku a odtoku čistírny odpadních vod Luby. Tato sledování slouží ke kontrole funkce čistírny odpadních vod a dále ke sledování kvality odpadních vod přitékajících z veřejné kanalizace a vod vypouštěných do recipientu. Odběry vzorků a rozbory vzorků odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř CHEVAK Cheb, a.s., která postupuje podle plánu odběru vzorků, zpracovaného dle platných předpisů a norem. 11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK, STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel veřejné kanalizace v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod na čistírně odpadních vod Luby. Pokud při pravidelných kontrolách zjistí provozovatel významný nárůst znečištění v přitékajích odpadních vodách nebo dojde k jiné významné změně v množství a kvalitě odpadních vod ve veřejné kanalizaci, podnikne šetření k nalezení zdroje znečištění. O výsledcích šetření (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vodoprávní úřad. 17
22 Výkonové parametry ČOV Luby v roce 2003 Příloha č. 2 přítok odtok účinnost v % množství OV l/s množství OV m3/r množství OV min m3/m BSK5 t/r EO (60g/EO.d) BSK5 průměr mg/l BSK5 max mg/l CHSK t/r CHSK průměr mg/l CHSK max mg/l NL t/r NL průměr mg/l NL max mg/l N-NH4 t/r N-NH4 průměr mg/l N-NH4 max mg/l Pc t/r Pc průměr mg/l Pc max mg/l EL t/r EL prům mg/l EL max mg/l NEL t/r NEL prům mg/l NEL max mg/l 0,77 0,09 21
23 Informativní výpis z platných zákonů a předpisů, které se dotýkají problematiky kanalizačních řádů Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách odst. 1 - Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo skládek odpadu. odst. 2 - Vody z drenážních systémů odvodńovaných zemědělských pozemků, vody použité na plavidlech, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky Druhy odpadních vod: 4.2 Druhy odpadních vod Podle původu a způsobu znečištění se odpadní vody rozdělují do těchto základních skupin: a) splaškové (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, Wc, technické občanské vybavenosti apod.); b) infekční (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, z tuberkulózních sanatorií, z mikrobiologických laboratoří, z výroben očkovacích látek z infikovaných zvířat, z přidružených provozu apod.) Tyto odpadní vody obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takové míře, že vyžadují zvláštní opatření před vypuštěním do stokové sítě; c) průmyslové (odpadní vody z technických provozů, chladící vody). Jejich znečištění je nejrůznějšího druhu podle technologie výroby; d) odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby; e) dešťové (včetně vod z tání sněhu a ledu); f) ostatní odpadní vody (odpadní vody, které nelze zařadit do některé z předchozích skupin nebo které se dostaly do stokové sítě za nepředvídaných okolností) 22
24 4.2.2 Neznečištěné vody (neznečištěné vody chladicí, kondenzované, podzemní, pramenité, dešťové podle 4.2.3b) nejsou odpadními vodami a doporučuje se je povrchově vsakovat (např. vegetační tvárnice, zelené plocha, příkop), podzemně vsakovat (např. vsakovací jímky), pokud však nemá negativní účinek (např. zvýšení hladiny podzemní vody), nebo odvést samostatnou stokou přímo do vodního recipientu. Tím se umožní změnšit průtok odpadních vod, profily stokové sítě a v případě nízkých teplot těchto vod zamezit zhoršení procesů čištění odpadních vod Dešťové vody po styku s povrchem mohou být: a) znečištěné (odtékají ze znečištěných povrchů a silničních komunikací, průmyslových a zemědělských areálu, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů); b) neznečištěné (odtékají z neznečištěných povrchů, pěších zón, parků, zahrad, střech a silničních kominukací s nízkou intenzitou provozu, pokud tato neslouží jako parkoviště a odstavné plochy). Mezi neznečištěné lze zařadit dešťové vody podle 4.2.3a) po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok podmínky pro vypouštění odpadních a neznečištěných vod do stokové sítě určují kanalizační řády stokových sítí Průmyslové odpadní vody je možno vypouštět do veřejné stokové sítě, pokud neohrozí životní prostředí (pachy, plyny,...) materiál, konstrukci a vodotěsnot stok, kanalizačních objektů a zařízení, zdraví pracovníků ve stokách, kanalizačních objektech a zařízeních, jakost vody ve vodním recipientu po odlehčení a technologické procesy čištění odpadních vod (v souladu s 4.2.9) neznečištěné podzemní vody je možné obecně vypouštět jen do dešťových stok oddílné soustavy; vypouštění do stok jednotné soustavy či splaškových stok oddílné soustavy je možné vyjímečně, jen v souladu s kanalizačním řádem a se souhlasem provozovatele kanalizace Povrchové vodní toky Napojení povrchových vodních toků se stálým nebo občasným průtokem do stok jednotné soustavy nebo splaškových stok oddílné soustavy je obecně nepřípustné; napojení do dešťových stok oddílné soustavy je možné vyjímečně, se souhlasem provozovatele kanalizace a vodohospodářského orgánu Do splaškových stok oddílné kanalizační soustavy nesmí být zaústěny dešťové vody. Odlišná úprava může být jen v koncových, vrcholových úsecích s minimálním 23
25 sklonem a profilem, kde samostatné splaškové odpadní vody nedosahují ani při maximálním hodinovém průtoku potřebnou unášecí sílu. Z provozních a technických důvodů lze vyjímečně určitou dešťovou přípojku napojit na splaškovou stoku. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu... 9 (4) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. (6) provozovatel je oprávněn přerušit mebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení, f) při prokázáni neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, 10 (2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem (3) Odběratel je povinnen nahradit ztráty vzniklé podle odstavců 1 a 2 vlastníkovi vodovodu, pokud ve smlouvě uzavřené podle 8 odst. 2 není stanoveno; že náhrada vzniklé ztráty je příjmem provozovatele; způsob výpouštu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis 18 (2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinnen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. (3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zahištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. (4) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. 24
26 Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 14 (1) Vlastník vodovodu mebo kanalizace, případně provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu ( 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace ( 10 odst. 2 zákona) posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatel, z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12. (2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle 27 a 29. V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosi (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody. (4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, podle prokázaných vícenákladů způsobených a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a čistírnu odpadních vo 25

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254