Source: http://docplayer.fr/99689-Concevoir-son-aire-de-remplissage-lavage-de-pulverisateurs-et-son-systeme-de-traitement-des-effluents-phytosanitaires.html
Timestamp: 2018-02-23 03:01:06+00:00

Document:
Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires - PDF
Download "Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires"
1 Concevoir son aire de remplissage / lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires
2 Impressum Editeur AGRIDEA Avenue des Jordils 1 Case postale 128 CH-1000 Lausanne 6 Tél / Fax Auteur-e-s Pierre Julien ( AGRIDEA ), Sébastien Gassmann ( AGRIDEA ), Clémentine Vautey ( AGRIDEA ), Laurent Chevalier ( Bureau ing. civil Gérard Chevalier SA ), Patrick Capela ( réalisation des schémas techniques, bureau ing. civil Gérard Chevalier SA ) Mise en page Sacha Pavlovic, AGRIDEA Impression Atelier de reproduction, AGRIDEA AGRIDEA, 2011
3 Photo de couverture ( AGRIDEA ) : Aire de lavage et installation collective de traitement des effluents phytosanitaires de type Biobac à Denens réalisées dans le cadre du projet 62a ( Loi sur la protection des eaux ) du Boiron de Morges ( VD ). Sommaire 1. Préambule 3 2. Bonnes pratiques phytosanitaires Que dit la loi? Bonnes pratiques Mesures préconisées pour éviter une pollution ponctuelle 5 3. Conception d une aire de remplissage, lavage et traitement des effluents Place de remplissage / lavage Décanteur / déshuileur Cuve de rétention Local technique Installation de traitement Systèmes de traitement des effluents sur lit biologique Traitement de type Biobed Traitement de type Biofiltre Traitement de type Biobac Mise en œuvre Planification du projet Implantation Demande d autorisation Choix d un système Bibliographie Annexes Adresses utiles AGRIDEA 3
5 1. Préambule CONCEVOIR SON AIRE DE REMPLISSAGE / LAVAGE DE PULVERISATEURS L utilisation des produits phytosanitaires vise à protéger les cultures contre les maladies, ravageurs ou plantes indésirables. Ces produits présentent cependant des risques pour l utilisateur-trice et l environnement. Après une application sur les cultures ou lors des opérations de remplissage, de rinçage et de lavage des pulvérisateurs, ces produits peuvent contaminer les eaux de surface ainsi que les eaux souterraines. Les risques d écoulement de produits vers les eaux lors des opérations de remplissage et de lavage des appareils de traitement sont particulièrement élevés. On estime qu il s agit de la principale source de contaminants pour les cours d eau. De tels incidents peuvent provoquer des dégâts considérables pour les écosystèmes aquatiques. Ce document technique AGRIDEA est une aide pour chaque agriculteur-trice qui désire garantir une gestion correcte du remplissage et du lavage de son pulvérisateur et une élimination optimale des effluents phytosanitaires afin d assurer une réduction des risques pour l environnement. Chaque système présenté peut être adapté à la situation de l exploitation agricole. 2. Bonnes pratiques phytosanitaires 2.1. Que dit la loi? Loi fédérale sur la protection de l environnement ( LPE ) du 7 octobre 1983 Art. 28 «Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l environnement ou, indirectement, pour l homme.» Loi fédérale sur la protection des eaux ( LEaux ) du 24 janvier 1991 Art. 1 Art. 3 Art. 6 Art. 7 «La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à : préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes ; sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes ; sauvegarder les eaux piscicoles ; etc.» «Chacun doit s employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu exigent les circonstances.» «Il est interdit d introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à polluer ; l infiltration de telles substances est également interdite.» «Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.» 2011 AGRIDEA 3
6 Art. 12 al.2 «Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l épuration dans une station centrale, l autorité cantonale prescrit un mode d élimination approprié.» Ordonnance sur la protection des eaux ( OEaux ) du 28 octobre 1998 Art. 8 «Il est interdit de laisser s infiltrer les eaux polluées.» Art 10 «Il est interdit : a. d éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux ; b. d évacuer des substances d une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l étiquette ou le mode d emploi.» Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses ( Orchis ) du 15 mai 2005 Art. 71 «Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l usage prévu.» A cette fin, il y a lieu : b. «de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux.» Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ( OrChim ) du 15 mai 2005 Annexe 2.5, chiffre 2 «L utilisateur est tenu de remettre les produits phytosanitaires qu il ne peut plus employer ou qu il veut éliminer entre les mains d une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.» Ordonnance sur les paiements directs versés dans l agriculture ( OPD ) du 7 décembre 1998 L annexe «PER : sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires ( Art. 6.1 al. 4 )» indique que les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés à partir de 2011, d une contenance de plus de 350 litres, doivent être équipés d un réservoir d eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses. La législation concernant les autorisations requises pour la construction d une installation de traitement d effluents phytosanitaires est traitée dans le chapitre 5.2 de ce document. Ces divers documents législatifs montrent que l utilisation de produits phytosanitaires et le traitement des effluents sont réglementés de manière très stricte et qu il est, par conséquent, judicieux de procéder de la manière la plus optimale lors de leur manipulation. 4 AGRIDEA 2011
7 2.2. Bonnes pratiques CONCEVOIR SON AIRE DE REMPLISSAGE / LAVAGE DE PULVERISATEURS De manière générale, afin de minimiser les risques de pollutions ponctuelles, plusieurs éléments doivent être pris en compte dans l utilisation de produits phytosanitaires. Voici quelques bonnes pratiques phytosanitaires à suivre afin de garantir une sécurité maximale 1 : Entreposer les produits phytosanitaires dans un local conforme, fermé à clef, et éloigné des habitations et des cours d eau. S équiper de protections individuelles adaptées. Calculer avec soin le volume de substance à préparer et limiter les volumes de sécurité («le déchet le plus facile à éliminer est celui que l on n a pas produit»). Ne pas s absenter pendant le remplissage du pulvérisateur afin d assurer une surveillance permanente et éviter d éventuels débordements. Ne pas tremper le tuyau dans la substance ( ex : col de cygne, potence de distribution, vanne antiretour ) pour éviter une contamination du réseau d eau potable. Rincer les emballages vides soigneusement plusieurs fois ( manuellement ou à l aide d un rince-bidon ) puis les égoutter et les éliminer de façon adéquate. Utiliser des machines sûres ( label CE sur le pulvérisateur, dispositif antirefoulement, manomètre visible, système antigoutte, etc. ) et vérifier leur bon fonctionnement avant chaque utilisation ; contrôles réguliers auprès d une institution approuvée. Régler avec précision les pulvérisateurs : quantité appliquée, vitesse d avancement, grandeur et largeur des buses, hauteur de l appareil, etc. Traiter seulement si nécessaire ( méthodes alternatives, favoriser des variétés robustes, bonnes rotations, etc. ). Traiter au bon moment : conditions climatiques, période de la journée, etc. Respecter les prescriptions d utilisation du produit ( concentration et quantités maximales, restrictions de cultures, interdiction d application en zone S2, etc. ). Elimination correcte des restes de produits phytosanitaires : remettre au vendeur ou déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet. Nettoyage correct des pulvérisateurs : rinçage intérieur sur la surface traitée, nettoyage extérieur sur une place conforme ( pas d infiltration, pas de raccordement aux égouts ou à la canalisation d eau claire ) Mesures préconisées pour éviter une pollution ponctuelle Il faut porter un intérêt particulier aux risques de pollutions ponctuelles, ces dernières pouvant être une source très importante de produits phytosanitaires dans l environnement. Ce document traite des étapes sensibles que sont le remplissage, le rinçage et le lavage des pulvérisateurs. 1 Références : - AGRIDEA, classeur Grandes cultures, Fiches techniques n et suiv. - AGRIDEA, cours Produits phytosanitaires : entreposage et sécurité, , Morges AGRIDEA 5
8 1. Remplissage sécurisé Le remplissage du pulvérisateur doit se faire sur une place étanche, avec toutes les conditions réunies pour éviter un déversement accidentel dans les eaux claires ou usées. Dans certains cas, une alternative à la place étanche peut être un remplissage sur la fumière ou avec écoulement vers la fosse à lisier. Voir chapitre 3.1. Place de remplissage / lavage. Certains équipements sont également recommandés : Un compteur d eau pour une précision maximale. Un dispositif antidébordement : plusieurs systèmes sont envisageables ( flotteur de trop-plein, volucompteur à arrêt automatique ou capteur de niveau relié à une électrovanne ). Un dispositif antiretour de bouillie. Une cuve intermédiaire d eau claire. Equipée d un système de remplissage automatique et d un tuyau de vidange à fort diamètre, cette cuve tampon assure un remplissage rapide tout en augmentant la sécurité. Idéalement le volume de la cuve ne devrait pas dépasser le volume de la cuve du pulvérisateur. 2. Rinçage aux champs obligatoire avant de revenir à la ferme! Cette étape préalable permet de réduire considérablement les fonds de cuve 2 à éliminer. 3 Diluer suffisamment le fond de cuve avec l eau d un réservoir additionnel ( minimum 10% du volume total de la cuve selon règle PER ). Il est nettement préférable de rincer le pulvérisateur 2 à 3 fois de suite avec des quantités réduites plutôt que d utiliser une grande quantité d eau en une fois ( voir figure 2 ). Répartir le solde sur une surface la plus grande possible pour éviter de dépasser les normes de résidus et permettre une dégradation optimale de la substance. Attention, le risque sur culture est plus élevé avec des herbicides ou des régulateurs qu avec des fongicides ou des insecticides. Afin de répandre correctement la substance diluée, il faut agir sur plusieurs paramètres lors de la pulvérisation, notamment : L eau de dilution. Photo 1 : pulvérisateurs équipés d un réservoir additionnel La vitesse d avancement. pour le rinçage au champ ( Revue UFA 4 / 2010 ). La pression de pulvérisation. 2 Les fonds de cuve ne comprennent que les quantités de bouillie techniquement inévitables. Des quantités supérieures de bouillie ( par exemple : en raison d un calcul erroné de la quantité à appliquer ) ne peuvent pas être traitées de cette manière mais doivent être remises au vendeur ou déposée dans un centre de collecte de produits chimiques. 3 Installation obligatoire dès le 1 er janvier 2011 selon l annexe de l OPD avec certaines exceptions pour les pulvérisateurs utilisés en vigne ( par exemple : enjambeurs ) où des systèmes alternatifs sont possibles. Informations disponibles auprès des services phytosanitaires cantonaux. 6 AGRIDEA 2011
9 Le tableau de dilution des soldes de bouillie ci-dessous permet d ajuster correctement ces trois paramètres : Volume d'eau à ajouter 1 X 1,5 X 2 X Par rapport au solde de bouillie à pulvériser ( 20 l ) ajout = total 20 l = 30 l ajout = total 30 l = 50 l ajout = total 40 l = 60 l Pression de pulvérisation Modification par rapport à la pression initiale inchangée ½ inchangée ½ inchangée ½ Vitesse d'avancement + 50% Augmentation par rapport à = 9 km / h 33% 25% 25% 18% 20% 14% la vitesse initiale ( 6 km / h ) + 100% = 12 km / h 25% 18% 20% 14% 15% 10% Exemple : en rajoutant 30 litres d'eau aux 20 litres initiaux du solde de bouillie, en ne modifiant pas la pression de pulvérisation et en augmentant de 50% la vitesse d'avancement ( de 6 à 9 km / h ), on épand encore 25% de la dose initiale du produit. Figure 1 : tableau de dilution des soldes ( SPP ). Le graphique de la figure 2 montre l efficacité du rinçage au champ. Exemple sans rinçage et avec un, deux et trois rinçages. 100 g Efficacité x 11 x37 x g 10 3 g 1 g 0 Sans rinçage 1x 100 l 2x 50 l 3x 33 l Figure 2 : efficacité du rinçage au champ ( Gérald Fiaux, 2007 ) AGRIDEA 7
10 3. Lavage du pulvérisateur Le lavage intérieur du pulvérisateur doit se faire sur une place avec revêtement étanche reliée à un système qui évacue et traitera les effluents. Le lavage extérieur peut se faire au champ sur une prairie où est exclu tout risque d écoulement dans les eaux claires ou usées. Voir chapitre 3.1. Place de remplissage / lavage. Le lavage est également possible sur une surface étanche ( fumière, aire d exercice ) avec écoulement dans une fosse à purin mais uniquement pour de très faibles quantités et pour autant qu un premier rinçage efficace a été fait aux champs. 4. Traitement des effluents Les effluents doivent être éliminés de manière à ne pas se retrouver dans les milieux naturels ou dans les canalisations d eau claire et d eaux usées. La plupart des stations d épuration ( STEP ) ne peuvent pas dégrader les pesticides contenus dans les eaux usées. Plusieurs méthodes existent pour éliminer ces effluents de manière correcte. Les chapitres suivants présentent des types d installations de traitement sur lit biologique réalisable sur des exploitations et qui ont fait leurs preuves jusqu à présent en Europe et en Suisse. 3. Conception d une aire de remplissage, lavage et traitement des effluents Afin de limiter au maximum les risques pour l environnement, il convient de remplir et laver son pulvérisateur sur une aire spécifique, en matériau dur et étanche, conçue pour permettre la récupération des eaux d écoulement. Ces eaux chargées en pesticides peuvent être récupérées et évacuées par un centre spécialisé, où elles seront traitées en tant que déchets spéciaux, avec néanmoins des coûts élevés. Elles peuvent aussi être traitées sur place dans des installations adéquates. Cette brochure présente trois systèmes de traitement permettant une dégradation des effluents. 8 AGRIDEA 2011
11 Les différentes parties de l installation, telles que présentées sur l exemple ci-dessous ( Biofiltre ), sont reprises et décrites dans la suite de ce document. Installation de traitement ( biobac, biofiltre, biobed ) Place de remplissage / lavage ( étanche et en principe couverte ) Local d'entreposage ou technique Figure 3 : installation complète de remplissage / lavage et traitement des effluents phytosanitaires ( par exemple : Biofiltre ) Place de remplissage / lavage Cette place consiste en un dallage en béton armé étanche, suffisamment grand pour permettre le lavage du ou des pulvérisateurs, équipé d un système de récupération des eaux d écoulement. Elle est utilisée à la fois pour le remplissage et le lavage des pulvérisateurs afin de récupérer les eaux de rinçage mais également les éventuels débordements ou renversements accidentels qui pourraient survenir lors du remplissage AGRIDEA 9
12 Figure 4 : plan de situation de la place de remplissage / lavage. Légende 1. Aire bétonnée. 2. Grille. 3. Alimentation en eau. 4. Couvert. 5. Local d'entreposage. 6. Lance à pression. 7. Rince-bidon. 8. Cuve de remplissage. 9. Armoire pour produits phyto. 10. Décanteur. Figure 5 : Aire bétonnée coupe de la place de remplissage / lavage. Le dimensionnement ( longueur, largeur, épaisseur, type de béton, armature ) doit prendre en compte plusieurs éléments : Les caractéristiques de la zone d implantation ( attention aux éventuelles zones de protection des eaux ). Les caractéristiques du terrain ( présence d eau, portance, glissement, etc. ). L évolution de l exploitation et du matériel à moyen et long terme. 10 AGRIDEA 2011
13 Il est recommandé d utiliser un béton étanche et lissé pour faciliter les écoulements : opter de préférence pour un béton armé ou fibré ( pour éviter les fissures ) et nonglissant, de cm d épaisseur. Un rebord d une dizaine de centimètres sur le pourtour de la dalle est obligatoire pour permettre de contenir les eaux de lavage et d empêcher l intrusion des eaux de ruissellement en cas de précipitations. Une pente de 2% dirige les écoulements dans un exutoire de la place. Tenir compte de la pente naturelle du terrain lors de sa localisation. La couverture Une toiture permet d éviter qu il pleuve sur la place de lavage. Les eaux de pluie chargeraient inutilement l installation de traitement. Elle est généralement conçue en tôles métalliques, en polyester, sous la forme d abri bâche ou en prolongement d une toiture existante. Si on ne veut pas couvrir la place de lavage, on peut installer un système de vannes qui permet, soit de diriger les eaux de pluie vers les collecteurs d eaux claires, soit de diriger les eaux souillées de produits phytosanitaires vers le système de traitement. Cette solution, moins coûteuse, présente néanmoins des risques. En cas de de mauvaise manipulation ( vanne mal orientée ), on peut soit inonder l installation de traitement, soit évacuer des eaux polluées vers les réseaux d eaux claires! Il peut être intéressant d utiliser la place pour le lavage d engins autres que le pulvérisateur. Dans ce cas, un décanteur / déshuileur s impose afin de capter les éléments terreux et les hydrocarbures avant que les eaux de lavage ne soient dirigées vers le collecteur des eaux usées. Le poste de remplissage Une potence peut être montée à proximité immédiate de la place afin de faciliter le remplissage. Pivotante et à hauteur réglable, la potence permet d éviter tout contact entre le réseau d eau et le pulvérisateur et de s adapter aux différentes cuves. Elle peut être équipée d un compteur volumétrique mécanique ( photo 3 ) ou électronique ( photo 4 ) qui peut aussi stopper l arrivée d eau une fois que le volume d eau désiré est atteint et d un système antiretour. Une cuve de remplissage avec arrêt automatique peut compléter cette installation en permettant un remplissage plus rapide. Volucompteur Photo 3 : Clapet antiretour compteur volumétrique mécanique avec clapet anti-retour ( G. Fiaux, 2007 ). Photo 2 : potence de remplissage ( AGRIDEA ). Photo 4 : compteur volumétrique électronique ( G. Fiaux, 2007 ) 2011 AGRIDEA 11
14 Les moyens de lavage L installation d un moyen de lavage à haute pression permet d utiliser moins d eau qu un jet normal. La pression importante assure un nettoyage rapide et économe en eau, limitant ainsi la quantité d effluents à traiter. Il peut être raccordé à l eau chaude pour un meilleur lavage. La place de remplissage / lavage représente un pôle de travail autour duquel se rassemblent : le local phytosanitaire pour l entreposage des produits ; l armoire où se rangent les équipements de protection ; Photo 5 : jet haute pression pour lavage ( AGRIDEA ). le système de remplissage sécurisé ( cuve à eau, potence de remplissage, etc. ); le matériel de lavage ( jet ou nettoyeur à haute pression ); un abri pour le pulvérisateur. Ce regroupement d installations engendre un gain de temps et une diminution des risques de manipulation des produits phytosanitaires. Une alternative à l aire bétonnée pour le remplissage du pulvérisateur est le Biobed. Ce système est développé dans le chapitre 4.1 de ce document Décanteur / déshuileur Avant d être entreposés puis traités, les effluents phytosanitaires récupérés sur la place de remplissage / lavage doivent passer par une chambre de décantation puis un déshuileur. Les solides les plus grossiers sont retenus par une simple grille recouvrant l exutoire de la dalle de remplissage / lavage. Ensuite, un décanteur ( figure 6 ) peut être combiné avec la grille de surface. Il permet de retenir les éléments solides ( feuilles, terre, pierres ) qui sont passés à travers la grille et assure la décantation des matières en suspension. Un curage régulier de la grille et du décanteur est nécessaire ( l opérateur doit se protéger ). Les résidus chargés en produits phytosanitaires doivent être récupérés et répartis sur l installation de traitement. Figure 6 : bac décanteur. 12 AGRIDEA 2011
15 Un séparateur d hydrocarbures ( figure 7 ) piège les résidus d huile, de graisse ou de fuel contenus dans les eaux de lavage. Ces hydrocarbures récupérés devront être évacués vers des centres de collecte ( par exemple : déchetterie communale ). Avant la première mise en service puis après chaque vidange et nettoyage, le décanteur et le déshuileur doivent être remplis d eau. Ces installations sont disponibles sur le marché de manière individuelle ou sous forme de cuve multifonctionnelle regroupant les deux traitements ( figure 8 ) Cuve de rétention Figure 7 : déshuileur. Figure 8 : déshuileur avec décanteur incorporé. Afin de permettre un apport régulier sur l installation, une cuve étanche reliée à la place de remplissage / lavage contient les eaux de rinçage avant leur dispersion sur l installation de traitement. Elle peut être soit enterrée, soit hors terre : Une cuve hors terre ( photo 6 ) peut être à simple paroi mais dans un bac de rétention ( avec 100% de rétention ). Une cuve enterrée ( photo 7 ) doit être à double manteau et équipée d un détecteur de fuite. Photo 6 : cuve tampon hors sol avec bac de rétention ( AGRIDEA ). Photo 7 : cuve enterrée avec double manteau ( L. Chevalier ) AGRIDEA 13
16 Matériaux utilisés Les principaux matériaux utilisés sont le béton, l acier et le plastique : Cuves en béton : elles n ont aucune contrainte de taille et de forme. On trouve des modèles préfabriqués. Cuves en acier : elles sont généralement utilisées pour les stockages horssol. Elles doivent subir un traitement anticorrosion pour les protéger de l acidité des effluents. Il est possible d utiliser des cuves de récupération recouvertes de résine époxy. Cuves en plastique ( polyester ou polyéthylène haute densité ): elles ne nécessitent pas de revêtement. La cuve devrait être brassée par recirculation d eau une à deux fois par jour à l aide d une pompe afin d éviter la formation d un dépôt de microsédiments qui risquent de boucher le système d aspersion. Cette pompe permet également l alimentation en effluents du système de traitement. Si le terrain est en pente, cette alimentation peut se faire par gravité. Il est cependant préférable de mettre en place une pompe, afin d augmenter la vitesse d écoulement et donc de diminuer les risques de colmatage et permettre une répartition homogène des effluents Local technique Un local technique peut être utile pour abriter les appareils de remplissage, lavage et traitement, un laveur à haute pression du matériel de maintenance, etc. Il peut également contenir la pompe servant à alimenter l installation de traitement. Il se résume parfois à une simple armoire technique Installation de traitement Ce document développe les systèmes sur lit biologique de type Biobed, Biofiltre et Biobac qui sont basés sur le pouvoir épurateur des sols et qui dégradent les effluents phytosanitaires grâce à un substrat organique. L utilisation de ces traitements demande peu de temps et d entretien aux exploitant-e-s. Les systèmes de type Biobed, Biofiltre et Biobac peuvent fonctionner en système fermé : en cas d excès d effluents, ces derniers sont récupérés à la fin du traitement. Bien qu ils soient normalement très peu chargés en produits phytosanitaires, ils sont réinjectés dans le système afin d offrir une sécurité maximale. Si les conditions le permettent, il est plus judicieux d avoir un système fermé car il offre une plus grande sécurité. Principe de fonctionnement du substrat organique Les micro-organismes dans le substrat assurent la biodégradation des pesticides en les décomposant en divers éléments n ayant plus de caractère nocif pour l environnement et les êtres vivants. Ce type d installation fonctionne selon les mêmes principes qu un sol ayant une bonne activité biologique. 14 AGRIDEA 2011
17 Afin de garantir cette biodégradation dans le substrat, certaines conditions doivent être respectées : Une bonne circulation de l air dans le substrat ( éviter les compactages ), afin de maintenir le système en aérobiose. Une structure correcte permettant une bonne circulation de l eau et de l air. Cette structure doit être homogène pour empêcher l apparition de chemins préférentiels qui diminueraient le temps de rétention des pesticides dans le traitement. Un bon taux d humidité dans le substrat. Un sol trop sec ou saturé en eau est moins actif biologiquement. Une température optimale. La préparation du substrat joue un rôle important dans le bon fonctionnement du système. Celui-ci est généralement composé de : Paille Compost Sol doit être hachée ( brins d environ 5 cm ) * qualité horticole ; tamisage 10 mm léger ( teneur en argile inférieure à 20% ), drainant ( éviter les sols de vignes qui peuvent présenter des teneurs en cuivre déjà élevées ) * Une mélangeuse ( chars mélangeurs utilisés pour l alimentation du bétail ) permet de hacher la paille et de la mélanger avec le compost en une seule opération Le mélange final de paille, compost et terre peut se faire à l aide d un épandeur à fumier utilisé en mode stationnaire. Entretien du substrat Chaque année ou chaque deux ans, de la paille est rajoutée et mélangée au substrat, ceci afin de compenser la minéralisation de la matière organique. Tous les dix ans environ, le substrat est remplacé. L ancien substrat est déposé sur une parcelle agricole et recouvert d une bâche ( géotextile ). Après 6 mois, il peut être épandu sur une parcelle agricole à raison de 10 m 3 / ha. Dimensionnement Avant de procéder aux travaux de construction, il faut définir la quantité d effluents qui seront à traiter. Pour cela, se référer à l annexe 1 «Calcul du volume d effluents phytosanitaires produit par année» AGRIDEA 15
18 4. Systèmes de traitement des effluents sur lit biologique 4.1. Traitement de type Biobed Le Biobed est un système simple qui a été développé en Suède ( 1'500 installations actuellement ), qui permet de collecter et dégrader les pesticides à la ferme. A l origine utilisé uniquement pour le remplissage, ce système peut aussi être utilisé pour le lavage des pulvérisateurs, moyennant quelques adaptations. a ) Principe Le Biobed est une fosse étanche d environ 80 cm à 1 m de profondeur qui contient un substrat organique. Le pulvérisateur est positionné directement au-dessus de la fosse. Celle-ci n est pas couverte. Le substrat est enherbé. Photo 8 : Biobed ( AGRIDEA ). Légende 3. Alimentation en eau. 4. Couvert. 5. Local d'entreposage. 6. Lance à pression. Figure 9 : plan de situation du Biobed. 8. Cuve de remplissage. 9. Armoire pour produits phyto. 10. Décanteur. 11. Caillebotis. 12. Herbe. 13. Pilier structure. 14. Substrat. 15. Couche d'argile. 16. Gravier. 17. Drain. 18. Géotextile. Figure 10 : coupe du Biobed. 19. Fosse étanche. 20. Réception eau de drainage. 16 AGRIDEA 2011
19 Le substrat est composé de : 50% de paille ; 25% de tourbe ou de compost ; 25% de sol. La tourbe, qui est un matériau acide, diminue le ph du sol ce qui permet le développement de champignons ( pourriture blanche ), capables de dégrader les produits phytosanitaires. Ces champignons ont l avantage de dégrader une large gamme de pesticides mais à une vitesse relativement faible. Dans nos régions, le compost peut très bien remplacer la tourbe. Dans le but d augmenter le temps de rétention des effluents dans le Biobed et donc d assurer leur dégradation, ajouter une couche d argile ( peu perméable ) d environ 10 cm entre le système de drainage et le substrat. Un mélange herbager recouvre le substrat. Il contribue à l efficacité du traitement en permettant l évaporation, améliore la rétention et la dégradation des pesticides et aide à la régulation de l humidité dans le Biobed. Après le semis, le substrat ayant une structure poreuse, la levée peut s avérer difficile. Dans ce cas, des rouleaux ou plaques de gazon denses et homogènes peuvent convenir pour l enherbement. Un possible excès d effluents ( selon conditions météorologiques ) peut apparaître dans les couches inférieures du substrat. Pour éviter cela, un réseau de drainage est disposé au fond du Biobed, sous la couche d argile. Il est recommandé de placer un géotextile sous la couche d argile afin de limiter la pénétration de matériaux fins dans le lit de gravier. Les liquides récupérés sont pompés ou récoltés manuellement afin d être ensuite dispersés sur la couche supérieure du substrat dans le but de former un système fermé. En Suède, ces liquides «traités» sont la plupart du temps pompés et épandus une ou deux fois dans l année sur des parcelles agricoles éloignées des cours d eau. Figure 11 : plan de situation du Biobed AGRIDEA 17
20 La résistance à la pression du poids des machines sur le substrat n étant pas suffisante, des rampes d accès sous forme de rails amovibles doivent être mises en place. Ces rails sont appuyés sur des colonnes en béton ou des poutres en acier elles-mêmes posées sur le bord du Biobed. Photo 9 : rampe d'accès ( AGRIDEA ). Photo 10 : système pour soutenir les rampes ( M. Castillo ). b ) Dimensionnement Figure 12 : dimensionnement minimal. Plus le Biobed est grand, plus la capacité de traiter toutes les eaux sera élevée. c ) Entretien Annuel : Avec le temps, le substrat se décompose ( plus particulièrement la paille ) et sa hauteur diminue. Compléter le volume perdu par un apport de paille ( éventuellement du compost ). L incorporer au reste du mélange à l aide d un petit motoculteur. Suite à cette intervention, il peut être nécessaire de réenherber. En cas de fortes précipitations et de faible évapotranspiration ( en hiver ), il peut être judicieux de couvrir le Biobed afin d éviter une trop grande infiltration d eau dans le système. A long terme : Renouveler l ensemble du substrat tous les dix ans environ. 18 AGRIDEA 2011

References: Art. 28
 Art. 1
 Art. 3
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 12
 Art. 8
 Art. 71
 Art. 6