Source: https://www.cira.org.ar/es/normativas/resolucion-conjunta-67-2019
Timestamp: 2019-09-22 20:40:03+00:00

Document:
CIRA - Resolución Conjunta 67/2019
Resolución Conjunta 67/2019
RESFC-2019-67-APN-SCE#MPYT
VISTO el Expediente N° EX-2018-41474071- -APN-DE#MP, y
Que la firma PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA, C.U.I.T. N° 30-69554247-6, ha solicitado los beneficios establecidos en el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de “Grandes Proyectos de Inversión” conforme a la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016 y 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que los bienes a importar forman parte de un proyecto destinado a la instalación de UNA (1) planta para el tratamiento de fluentes de la refinería, conforme al Artículo 3° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la empresa obtuvo el Certificado de Trámite Nº 647 emitido con fecha 7 de enero de 2019 con base en lo dispuesto en el Artículo 17 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA a fin de poder realizar las operaciones de importación al amparo del citado Régimen.
Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – Facultad Regional Avellaneda ha intervenido desde el punto de vista técnico en el análisis del proyecto opinando que el mismo responde a lo previsto en la legislación vigente.
Que conforme al Artículo 16 de la Resolución N° 204/00 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA, la Dirección Nacional de Industria de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, y la SUBSECRETARÍA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, han analizado el proyecto de manera conjunta, emitiendo un Dictamen del cual surge que la línea a importar encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA modificada por las Resoluciones Nros. 1.089/00, 8/01 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216/03 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424/16, 432/17 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 242/19 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, determinando procedente la solicitud de la firma PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA conforme a las disposiciones del Régimen referido.
Que la firma PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA declara bajo juramento que no está ingresando al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos y sus modificaciones y de la Ley Nº 24.040 de Compuestos Químicos.
Que conforme al Artículo 5° de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la empresa deberá adquirir bienes de uso nuevos de origen local por un monto igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor total de aquellos bienes nuevos importados al amparo del presente Régimen. Tal obligación deberá cumplirse desde la presentación de la solicitud del beneficio ante la Autoridad de Aplicación y hasta el plazo máximo de DOS (2) años posteriores a la fecha de emisión del Certificado de Trámite mencionado en el sexto considerando de la presente medida.
ARTÍCULO 1º.- Considérase sujeta a lo establecido por la Resolución Nº 256 de fecha 3 de abril de 2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, modificada por las Resoluciones Nros. 1.089 de fecha 28 de diciembre de 2000, 8 de fecha 23 de marzo de 2001 ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 216 de fecha 2 de mayo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 424 de fecha 31 de agosto de 2016, 432 de fecha 11 de septiembre de 2017 ambas del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 242 de fecha 11 de abril de 2019 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, para la importación de bienes integrantes del proyecto presentado por la firma PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA, C.U.I.T. N° 30-69554247-6, destinado a la instalación de UNA (1) planta para el tratamiento de fluentes de la refinería, cuya descripción de bienes se detallan a continuación:
1 SISTEMA SEPARADOR API
MARCA: Poseidón
DESCRIPCIÓN: Unidad de separación API para remoción primaria de hidrocarburos. Los efluentes ingresan por un extremo y a medida que van avanzando se van separando los hidrocarburos por flotación o bien por remanentes que se depositan en el fondo, para luego continuar el proceso hacia la unidad DNF.
Tanque rectangular en acero 316SS para partes en contacto con fluido, estructura externa en acero inoxidable 304 y otras partes metálicas sin contacto con fluido en acero 304 SS. Tiene una cubierta autosustentada equipada con bridas para instalar venteos a lugar seguro y equipamiento para blanketing. Cada cubierta está equipada con dos visores de inspección.
Tipo: horizontal, metálico
Dimensiones: 22m largo x 2,6m de ancho x 1,8m de altura
Peso: 17237 kg DOS (2)
2 SISTEMA SEPARADOR DNF
DESCRIPCIÓN: Unidad de flotación DNF (por sus siglas en inglés Flotación por Nitrógeno Disuelto). Unidad para remoción secundaria de hidrocarburos, los cuales provienen de la unidad API. La separación se produce por floculación mediante el agregado de químicos floculantes y burbujeo con Nitrógeno.
Modelo PPM 200-CE en acero 316 SS para las partes en contacto con fluido y sistema de remoción de flotados. Tiene una cubierta autosustentada equipada con bridas para instalar venteos a lugar seguro y equipamiento para blanketing.
Tipo: horizontal, metálicoDimensiones: 6,1m largo x 2,2m de ancho x 2,5m de altura
El equipamiento contempla bomba de recirculación de la unidad DNF (bastidor en acero inoxidable 304, sellos de acoplamiento mecánico simple de carbono tunsteno, bastidor del motor en construcción de acero 304).
Caudal de la bomba: 40 m3/h
El equipamiento se completa con tubos de coagulación, para dar tiempo de reacción y mezcla antes de la entrada del DNF
Dimensiones: 5m largo x 0,8m de ancho x 1,8m de altura DOS (2)
3 SOPLADORES
MARCA: Aerzen
DESCRIPCIÓN: Turbosoplador de aire de gran caudal y baja presión, con impulsor a turbina de alta velocidad en cojinetes de colchón de aire, con cabina de cerramiento para protección mecánica, eléctrica y atenuación sonora.
Se utilizan para inyectar aire a las piletas de los reactores biológicos.
Cuerpo y rotor de aleación de aluminio
Dimensiones:2,2m largo x 1,3m de ancho x 2m de altura
Caudal: 5080 m3/h TRES (3)
4 PUENTES RASCADORES TANQUES CLARIFICADORES
DESCRIPCIÓN: Puente rascador del tanque clarificador: Con un bafle de entrada (de acero al carbono con recubrimiento epoxy), y con un sistema de recolección de barros de tipo “succión por aire”. Se utiliza para extraer los barros de fondo y los flotados de los tanques clarificadores secundarios, previo al envío del agua clarificada al curso de agua natural.
Largo 19m
Peso 5350 kg DOS (2)
5 MEZCLADORES AGITADORES
DESCRIPCIÓN: Mezcladores sumergibles (con motor integrado, riel de guía y dispositivo de izaje) a instalar en los tanques del reactor biológico. Se utilizan para homogeneizar la mezcla de los efluentes que se reciben en la pileta BIOX y evitan que los barros se depositen en el fondo.
Potencia: 8 kW SEIS (6)
6 ANALIZADOR TOC (Carbón Orgánico Total)
MARCA: Endress &amp;Hausser
DESCRIPCIÓN: Medición en línea de las corrientes oleosas y de aguas clarificadas para el análisis de la contaminación orgánica. Tiene la función de monitorear que los contaminantes no superen los valores admisibles y emitir alertas en caso de upset. UNA (1)
7 SET DE ANALIZADORES EN LINEA
MARCA: Endress&amp;Hausser
DESCRIPCIÓN: Set de instrumentos para medir la calidad del agua clarificada previa al reactor biológico y derivación por fuera de especificación al tanque TK-503. Tienen la función de monitorear que los fluidos no superen los niveles de hidrocarburos admisibles en las operaciones subsiguientes y en caso de separarlos los mismos se derivan al taque de fluidos fuera de especificación. UNA (1)
8 INSTRUMENTOS - SET
DESCRIPCIÓN: Set de instrumentos de medición de nivel, nivel diferencial, caudal de líquido y gases, temperatura, rotámetros, swich de nivel. Se utilizan para realizar controles y mediciones durante el proceso de tratamiento de efluentes 1 (UNA)
9 BOMBAS SUMERGIBLES
DESCRIPCIÓN: Bombas sumergibles para alimentación y recirculación en el tratamiento biológico, envían los efluentes de una pileta a la otra a través de cañerías y canales que las comunican:
- 3 bombas de alimentación al reactor biológico
WW-P-490 A, B y C: caudal 135 m3/h - Potencia Motor: 18,5 kW
- 3 bombas de recirculación del licor mezcla
WW-P-400 A, B y C: caudal 472,5 m3/h; - Potencia Motor: 6 kW
- 2 bombas de exceso de barros
WW-P-491 A y B: caudal 13 m3/h - Potencia Motor: 2,4kW
- 3 bombas de recirculación de barros
WW-P-602 A, B y C: caudal 210 m3/h - Potencia Motor: 10 kW
- 2 bombas de espumas flotadas
WW-P-601 A y B: caudal 10 m3/h - Potencia Motor: 2,4 kW
- 2 bombas de centrado oleoso
WW-P-501A; WW-P-501B: caudal 17 m3/h; - Potencia Motor: 15kW
- 2 bombas de centrado de barros biológicos
WW-P-504 A y B: 17 m3/h - Potencia Motor: 15 kW DIECISIETE (17)
ARTÍCULO 2°.- El monto de los bienes sujetos al beneficio de la presente resolución es de un valor FOB de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO (USD 4.701.878) (sin repuestos). Asimismo, a fin de determinar el monto correspondiente a repuestos deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 10 de la Resolución Nº 256/00 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 7°.- A través de la Dirección de Exportaciones dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO de la SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, notifíquese a la firma PAN AMERICAN ENERGY S.L., SUCURSAL ARGENTINA, de la presente resolución.
e. 05/09/2019 N° 65899/19 v. 05/09/2019

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 Artículo 17
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5
 Resolución 

ARTÍCULO 1
 Resolución 

ARTÍCULO 2
 resolución 
 Artículo 10
 Resolución 

ARTÍCULO 7