Source: http://docplayer.cz/265220-Castka-128-vyhlaska-ze-dne-16-listopadu-2010-o-stanoveni-minimalni-ucinnosti-uziti-energie-pri-vyrobe-elektriny-a-tepelne-energie.html
Timestamp: 2018-03-24 04:36:44+00:00

Document:
Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie - PDF
Download "Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie"
1 Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/ /2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 177/2006 Sb. a zákona č. 574/2006 Sb., (dále jen zákon ) k provedení 6 odst. 1 zákona: 1 Předmět úpravy (1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie a) při výrobě tepelné energie v 1. kotlích, 2. solárních kolektorech, b) při dodávce tepelné energie, c) při výrobě elektřiny v 1. parním bloku, 2. fotovoltaických článcích, d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v 1. soustrojí s plynovou turbínou, 2. souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen paroplynový cyklus ), 3. jednotce s pístovým motorem, 4. palivovém článku a e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie. (2) Konkrétní způsob stanovení účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie je uveden v přílohách č. 1 až 16 k této vyhlášce. 2 Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie (1) Minimální účinnost výroby tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli ƞ v podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, respektive ze zdroje tepelné energie ƞ d podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. (2) Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárních kolektorech je účinnost výroby tepelné energie ƞ k podle přílohy č. 15 k této vyhlášce. Při posuzování minimální účinnosti těchto zařízení při jejich montáži do systémů centrálního zásobování teplem se postupuje podle přílohy č. 15 k této vyhlášce. (3) Minimální účinnost výroby tepelné energie při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou v příloze č. 3 k této vyhlášce. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z kotelny je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce. (4) Jestliže je v kotelně více kotlů, vztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie ƞ v na každý kotel, s výjimkou kotle, který by byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván jen v krátkých intervalech, popřípadě s podstatně sníženým výkonem. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie ƞ d uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce. (5) Není-li v kotelně instalováno měření výroby tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se splnění minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky z kotelny ƞ d uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce. (6) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu tepelné energie v kotli nemusí být splněna minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit, že její splnění není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota
2 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4773 účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení. 3 Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny (1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny v parním bloku je účinnost výroby elektřiny ƞ el podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. (2) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu parního bloku je uvedena v příloze č. 7 k této vyhlášce. (3) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 k této vyhlášce se nevztahuje na parní blok s kondenzačním provozem, který odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry průmyslového závodu. (4) Je-li ve výrobně elektřiny více bloků, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 k této vyhlášce na průměrnou hodnotu celé výrobny. (5) Minimální účinnost výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách (článcích) podle přílohy č. 14 k této vyhlášce se nevztahuje na zařízení o výkonu nižším než 30 kw. (6) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu elektřiny v parním kondenzačním bloku nemusí být splněna minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit, že pro její splnění nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. (7) Tyto účinnosti se nevztahují na výrobu elektřiny a tepelné energie v jaderném zařízení a na soustrojí poskytující pouze podpůrné služby, nebo na náhradní a nouzové zdroje energií, které jsou používány při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energií. 4 Minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie Veškerá zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí splňovat parametry vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovené vyhláškou č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů. 5 Změny hodnot minimálních účinností (1) Účinnosti pro nové a rekonstruované energetické zdroje musí odpovídat evropským kritériím nejlepší dostupné technologie. Změny referenčních závazných hodnot účinností pro vybraná energetická zařízení pro následující rok mohou být provedeny vždy nejpozději do 31. března roku předcházejícího, a to počínaje rokem (2) Přepočty jednotlivých projektovaných účinností v závislosti na rozsahu rekonstrukce, typu zaměněného zařízení či jeho části jsou stanovena v přílohách k této vyhlášce. (3) Pro zařízení, která současně splňují účinnosti dané touto vyhláškou a platné emisní limity podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se nevztahují postupy stanovené vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 6 Stanovení minimální účinnosti užití energie (1) Stanovené hodnoty minimálních účinností jsou závazné pro projektovou přípravu, povolovací řízení, realizaci projektu a povolení k trvalému provozu. (2) Nelze-li projektovanou minimální účinnost stanovit způsoby uvedenými v této vyhlášce, může vlastník zařízení nebo jeho provozovatel postupovat způsobem, který předloží k rozhodnutí a odsouhlasení ministerstvu. 7 Přechodná ustanovení (1) Tato vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb (dále jen rekonstrukce zařízení ). (2) Tato vyhláška se nevztahuje na
3 Strana 4774 Sbírka zákonů č.349 / 2010 a) zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 400 kw, jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kw a kotlů využívajících tepelnou energii odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním, b) zařízení, k nimž bylo do nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k nimž byla s příslušným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o smlouvě budoucí o připojení do doby nabytí účinnosti této vyhlášky. Zrušuje se: 8 Zrušovací ustanovení 1. Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 2. Vyhláška č. 478/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Kocourek v. r.
4 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4775 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
5 Strana 4776 Sbírka zákonů č.349 / 2010
6 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4777 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
7 Strana 4778 Sbírka zákonů č.349 / 2010
8 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4779 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
9 Strana 4780 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
10 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4781
11 Strana 4782 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
12 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4783 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
13 Strana 4784 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
14 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4785
15 Strana 4786 Sbírka zákonů č.349 / 2010
16 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4787
17 Strana 4788 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
18 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4789 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
19 Strana 4790 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 10 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
20 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4791
21 Strana 4792 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 11 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
22 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4793 Příloha č. 12 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
23 Strana 4794 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
24 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4795 Příloha č. 14 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
25 Strana 4796 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
26 Sbírka zákonů č.349 / 2010 Strana 4797 Příloha č. 16 k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
27 Strana 4798 Sbírka zákonů č.349 / 2010
SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 8. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H :
Zákazník: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR Projekt: Typový příklad analýzy nákladů a přínosů ve vztahu k opatření na podporu účinnosti při dálkovém vytápění a chlazení ve statutárním městě Zakázkové
Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu
Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů Obecná část Zhodnocení

References: zákona č. 406
 zákona č. 359
 zákona č. 694
 zákona č. 177
 zákona č. 574
 zákona č. 86
 zákona č. 183