Source: http://docplayer.pl/108539569-Znak-ikr-lubaczow-dnia-r-odpowiedz-na-zapytania-wniesione-po-terminie-wynikacjacym-z-art-38-ust.html
Timestamp: 2019-09-22 12:30:03+00:00

Document:
Znak: IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE PO TERMINIE WYNIKACJĄCYM Z ART.38 UST. - PDF
Download "Znak: IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE PO TERMINIE WYNIKACJĄCYM Z ART.38 UST."
1 Znak: IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE PO TERMINIE WYNIKACJĄCYM Z ART.38 UST.1 USTAWY PZP Dotyczy: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba Na podstawie art.38 ust.1a i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionych po terminie wynikającym za art.38 ust1. (odpowiedź Zamawiającego nieobowiązkowa) wraz z wyjaśnieniami. Odpowiedzi na zapytania wyróżniono kolorem czerwonym. Zapytania (4) do SIWZ z dnia r. i odpowiedzi Zamawiającego: Czy dla zadania nr 2 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) przedmiotowego zamówienia w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zasobnika c.w.u. oraz podpięcie go do kotła na biomasę? Jeżeli tak, to prosimy o określenie przez zamawiającego wymaganych parametrów technicznych projektowanego zasobnika c.w.u. w szczególności jego pojemności. W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż zasobnika CWU. Pytanie 2: Czy w przypadku konieczności dostawy i montażu zasobnika c.wu. przez wykonawcę dla zadania nr 2 przedmiotowego zamówienia w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy ładującej wężownicę zasobnika? Jeżeli tak, to prosimy o określenie przez zamawiającego wymaganych parametrów technicznych projektowanej pompy, w szczególności jej wysokości podnoszenia i średnicy króćców przyłączeniowych W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż pompy ładującej wężownicę zasobnika. Pytanie 3: W załączniku nr 8 do SIWZ w części: Instalacja z kotłem na biomasę dla co i cwu", w akapicie: Armatura instalacyjna" (str. 85) jest mowa o konieczności zastosowania na dopływie zimnej wody zaworu antyskażeniowego. Z racji znaczącej różnicy cenowej pomiędzy zaworami różnych klas prosimy o określenie przez zamawiającego wymaganej klasy i średnicy zaworu antyskażeniowego. 1
2 Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań odnośnie wymaganej klasy i średnicy zaworu antyskażeniowego. Pytanie 4: W załączniku nr 8 do SIWZ w części: Instalacja z kotłem na biomasę dla co i cwu", w akapicie: Armatura instalacyjna" (str. 85) jest mowa o konieczności zastosowania na dopływie zimnej wody naczynia przeponowego. Prosimy o określenie przez zamawiającego wymaganych parametrów technicznych tego naczynia w szczególności jego pojemności. Pojemność wzbiorczego naczynia przeponowego min. 18 l. Pytanie 5: W załączniku nr 8 do SIWZ w części: Instalacja z kotłem na biomasę dla co i cwu", w akapicie: Armatura instalacyjna" (str. 85) jest mowa o konieczności zastosowania na dopływie zimnej wody zaworu bezpieczeństwa. Prosimy o określenie przez zamawiającego wymaganej średnicy króćca wlotowego oraz ciśnienia otwarcia tego zaworu. Zamawiający nie określa szczegółowo wymagań odnośnie zaworu bezpieczeństwa. Pytanie 6: Czy dla zadania nr 2 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) przedmiotowego zamówienia w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż regulatora pogodowego? Zamawiający nie wymaga dostawy i montażu regulatora pogodowego. Natomiast sterownik, w funkcjach musi posiadać możliwość podłączenia regulatora pogodowego zgodnie z dokumentacją techniczną str. 84 Pytanie 7: W załączniku nr 8 do SIWZ w części: Instalacja z kotłem na biomasę dla co i cwu" na rys. nr 1 wyszczególniono zawór elektromagnetyczny DN20 (poz. 33). Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast wskazanego w poz. 33 schematu zaworu, zawór termostatyczny z kapilarą, doprowadzający zimną wodę do wężownicy schładzającej w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury? Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu termostatycznego. Pytanie 8: W załączniku nr 8 do SIWZ w części: Instalacja z kotłem na biomasę dla co i cwu" na rys. nr 1 wyszczególniono zawór termostatyczny mieszający DN25-32 (poz. 23). Czy w przypadku gdy w warunkach gwarancji producent kotła na biomasę zastrzegł konieczność zastosowania zaworu z elektronicznie sterowanym mieszaczem (z siłownikiem), zamawiający dopuszcza zamontowanie go zamiast wskazanego w poz. 23 schematu zwykłego zaworu mieszającego aktywowanego przez wzrost temperatury? Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania 2
3 Pytanie 9: W rozdziale VII.9 dla części II SIWZ zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego m.in. oświadczenia producenta/importera kotła na biomasę o udzielonym okresie gwarancji. Czy zamawiający wymaga aby zakres udzielonej gwarancji przez producenta kotła obejmował w takim samym okresie zarówno szczelność (korpus kotła) jak i wszystkie podzespoły elektroniczne i elementy zużywające się czy też udzielona gwarancja ma dotyczyć wyłącznie szczelności kotła? Zwracamy uwagę zamawiającego na fakt, iż standardowa gwarancja udzielana przez wszystkich znanych nam producentów kotłów na biomasę wynosi max. pięć lat i dotyczy wyłącznie szczelności (korpusu kotła), a w przypadku podzespołów elektronicznych wystawiana jest max. na dwa lata. Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie podzespoły i montaż kotła. Gwarancji może udzielić producent lub dostawca urządzeń Pytanie 10: W rozdz. I pkt. 18 SIWZ zamawiający podał iż: reakcja serwisowa polega na przyjęciu zgłoszenia serwisowego od wyznaczonego pracownika gminy na terenie której znajduje się instalacja oraz ustalenie terminu wizyty z użytkownikiem instalacji. Następnie Wykonawca informuje pracownika gminy o ustaleniach co od naprawy instalacji. Wykonawca w ofercie określa czas reakcji serwisu który może wynosić: 12, 24, 36 lub 48 godzin" Z kolei w rozdz. XVIII lit. c SIWZ zamawiający wyjaśnia iż: Kryterium czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii oceniane będzie następująco (...)" W naszej ocenie cytowane wyżej zapisy SIWZ są sprzeczne. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie przez zamawiającego określenia czas reakcji serwisu". Zamawiający wyjaśnia że określenie czas reakcji serwisu definiuje jako zapis rozdz. I pkt. 18 SIWZ Zapytania (5) do SIWZ z dnia r. i odpowiedzi Zamawiającego: Czy Dla zadania nr 2 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) przedmiotowego zamówienia zamawiający wymaga aby kocioł na biomasę spełniał wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 i jednocześnie posiadał sprawność nie mniejszą niż 85%. Zwracamy uwagę zamawiającego na sprzeczność powyższych wymagań bowiem wskazana wyżej norma zakłada, iż min. sprawność kotła musi wynosić min. 88%. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu odnośnie wymaganej min. sprawności kotła na biomasę poprzez podanie jej prawidłowego współczynnika. Zamawiający potwierdza iż kocioł na biomasę musi spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 Pytanie 2: Dla zadania nr 2 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) przedmiotowego zamówienia zamawiający na rys. nr 1 Schemat instalacji z kotłem na biomasę dla co i cwu" załącznika nr 3
4 8 do SIWZ wyszczególnił pod poz. 23: zawór termostatyczny mieszający DN zabezpieczenie temp. powrotu do kotła. Prosimy o podanie konkretnej średnicy wymaganego zaworu (DN25 czy DN32) oraz informacji czy wskazany zawór ma być wyposażony w siłownik, a jeżeli tak to jakie ma posiadać parametry techniczne. Zamawiający nie wskazuje w tym zakres szczegółowych wymagań technicznych. Pytanie 3: Czy dla zadania nr 2 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) przedmiotowego zamówienia zamawiający dopuszcza w ramach rozwiązania równoważnego zastąpienie wężownicy spiralnej wraz z zaworem elektromagnetycznym doprowadzającym do niej wodę poprzez montaż zaworu zabezpieczenia termicznego (np Syr), zapewniającego schłodzenie wymiennika kotła oraz odprowadzenie gorącej wody do kanalizacji? Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w tym zakresie. Pytanie 4: W rozdz. I pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ zamawiający podał, iż w zakres prac wykonawcy wchodzi: wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej". Zwracamy uwagę zamawiającego na fakt, iż w dostarczonej dokumentacji technicznej brak jest jakichkolwiek zapisów odnośnie wymagań komina. W związku z powyższym prosimy o podanie wymagań odnośnie komina i określenie kto ponosi koszt (wykonawca czy użytkownik) dostosowania komina do wymagań. Zamawiający potwierdza że w zakres prac Wykonawcy wchodzi wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina. Zamawiający wyjaśnia że koszt dostosowania komina ponosi użytkownik. Zapytania (6) do SIWZ z dnia r. i odpowiedzi Zamawiającego: Czy Zamawiający potwierdza, że podany w dokumentacji technicznej (załącznik nr 8) opis funkcji sterownika kotła na biomasę: ustawianie dobowej pracy kotła i sterowanie tygodniowe kotła odnosi się do takiej funkcjonalności sterownika która umożliwia zarówno dobową jak i tygodniową regulację temperatury ogrzewania z możliwością stosowania czasowych obniżeń temperatury? Zamawiający potwierdza, że opisane funkcje sterownika odnoszą się do funkcjonalności, która umożliwia regulację temperatury ogrzewania z możliwością stosowania czasowych obniżeń temperatury. Zapytania (7) do SIWZ z dnia r. i odpowiedzi Zamawiającego: Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego na fakt, iż określone w dokumentacji technicznej (zał. nr 8) wymagane parametry techniczne: powierzchnia grzewcza i pojemność wodna kotła nie są skorelowane z systemowym ograniczeniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery i tym samym nie przekładają się na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego, a zatem 4
5 ich zdefiniowanie jest nieuzasadnione z punktu widzenia celu programu objętego dofinansowaniem. Wiodący producenci kotłów na biomasę uzyskują wysoką sprawność (na poziomie ponad 90%) przy zastosowaniu urządzeń o powierzchni wymiennika i pojemności wodnej znacznie poniżej współczynników wymaganych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, zwracamy się z sugestią zmiany SIWZ poprzez rezygnację przez zamawiającego z wymagań odnośnie minimalnej i maksymalnej powierzchni grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła. Zamawiający rezygnuje z wymagań odnośnie minimalnej i maksymalnej powierzchni grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła. Pytanie 2: W dokumentacji technicznej (zał. nr 8) w części dotyczącej kotłów na biomasę zamawiający wymaga zastosowania wbudowanej lub zewnętrznej wężownicy schładzającej wraz z obsługującym ją zaworem elektromagnetycznym jako zabezpieczenia termicznego. Zwracamy uwagę zamawiającego na fakt, iż koszt takiego rozwiązania jest znacznie droższy niż np. zastosowanie równoważnego pod względem funkcjonalności zaworu schładzającego dwufunkcyjnego, stosowanego standardowo przez wiodących producentów kotłów na biomasę. Czy w związku z powyższym, zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie zamiast wężownicy schładzającej z zaworem elektromagnetycznym zaworu schładzającego dwufunkcyjnego np. Regulus DBV 1? Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pytanie 3: W dokumentacji technicznej (zał. nr 8) w części dotyczącej pomp ciepła na str. 88 zamawiający podaje: moc grzewcza pompy ciepła nie mniejsza niż 5,3 kw", natomiast na str. 93 poz. 12 schematu: jednostka zewnętrzna SPLIT, Qg=6,9". Z uwagi na sprzeczność powyższych zapisów prosimy o podanie przez zamawiającego właściwej min. mocy pompy ciepła. Zamawiający potwierdza, iż minimalna moc pompy ciepła wynosi 5,3 kw. Pytanie 4: W rozdz. I pkt. 5 SIWZ w Tabeli: Ilość instalacji powietrznych pomp ciepła w poszczególnych gminach" zamawiający dokonał podziału na instalacje z zasobnikiem c.w.u. min i min Z kolei w dokumentacji technicznej (zał. nr 8) na str. 88 zamawiający podaje: podgrzewacz 2001 izolowany (...)" i dalej: Opcjonalnie przewiduje się zastosowanie zasobnika 3001". Z uwagi na sprzeczność powyższych zapisów prosimy o podanie przez zamawiającego wymaganej min. pojemności zasobnika c.w.u.. Zamawiający wyjaśnia, iż pomp ciepła z zasobnikiem min. 200 l jest 47 szt., a pomp ciepła z zasobnikiem min. 300 l jest 88 szt. Pytanie 5: Czy dla zadania nr 3 przedmiotowego postępowania zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę pompy ciepła dedykowanej zarówno do przygotowania c.w.u. jak i do ogrzewania budynku? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 5
6 Pytanie 6: Zamawiający w opublikowanym piśmie z dnia r w odpowiedzi na pytanie nr 1 do zapytania (2) do SIWZ pisze, iż nie dopuszcza rozwiązania polegającego na zastosowaniu wymiennika zewnętrznego o powierzchni wymiany ponad 3m 2 z dodatkową pompą obiegową pracującą w układzie wodnym. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź dlaczego zastosowanie urządzenia z wymiennikiem czynnik chłodniczy/woda, pomimo lepszej efektywności, parametrów pracy w temperaturach zewnętrznych lepszych niż wymagane w SIWZ, nie może zostać dopuszczone do przetargu? Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania ponieważ wiązałoby się to ze zmianą zakresu rzeczowego projektu. Pytanie 7: Z przeprowadzonej przez naszą firmę analizy rynku wynika, iż nie istnieje pompa ciepła spełniająca wszystkie wymagane parametry techniczne z załączonej w obecnym brzmieniu dokumentacji technicznej i uzupełniających ją odpowiedziach zamawiającego na pytania do SIWZ. W związku z powyższym prosimy o wskazanie przez zamawiającego przynajmniej dwóch producentów pomp ciepła spełniających wszystkie wymagane parametry techniczne z SIWZ. Zamawiający, respektując postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności określone w art. 29 nie posiada legitymacji do wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SIWZ. Zapytania (8) do SIWZ z dnia r. i odpowiedzi Zamawiającego: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy? Wyznaczony termin jest nierealny i wręcz nie do wykonania. Termin składania ofert to r. a termin związania oferta to 60 dni. Na wykonanie przedmiotu zamówienia zostaje więc ok. 6 miesięcy. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy, gdyż wynika o z podpisanej umowy na dofinasowanie zadania. Wójt Gminy Lubaczów mgr Wiesław Kapel Sprawę prowadzi: Krzysztof Krzemiński, tel.: w. 53, faks: , pokój nr 15 6
Znak: IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA/MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak: IKR.271.23.2017 Lubaczów, dnia 08.01.2018 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA/MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz
Dane aktualne na dzień: 07-01-2019 05:42 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-tekla-solitek-3641kw-p-1085.html Kocioł TEKLA SOLITEK 36/41kW Cena 1 000 000,00 zł Opis produktu SOLITEK 6 Żeliwny,
METAL-FACH SEG BIO 50 kw kocioł na pelet
Informacje o produkcie METAL-FACH SEG BIO 50 kw kocioł na pelet Cena : 15.350,00 zł Nr katalogowy : MF_SEG_BIO_50KW Producent : Metal-Fach Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : poniżej średniego
DEFRO Smart EkoPell 16 kw kocioł na pelet
DEFRO Smart EkoPell 16 kw kocioł na pelet Cena : 12.619,00 zł Nr katalogowy : DEF_SMART_EKOPELL_16KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : poniżej średniego Średnia ocena
Dane aktualne na dzień: 11-01-2019 11:01 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-tekla-draco-bio-compact-12kwczyszczenie-palnika-fireblast-p-2155.html Kocioł TEKLA DRACO BIO COMPACT 12kW+czyszczenie
PROWADZĄCY: Krzysztof Lipka
PROWADZĄCY: Krzysztof Lipka Dyrektor Pionu ds. Inwestycyjnych Semper Power Sp. z o.o. Koordynator projektu: Żerdziński Oskar Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w związku z realizacją zamówienia pn.:
DEFRO Bio Slim 15 kw kocioł piec na pelet pellet
DEFRO Bio Slim 15 kw kocioł piec na pelet pellet Cena : 12.154,00 zł Nr katalogowy : DEF_BS_15KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak
Dane aktualne na dzień: 25-12-2018 03:03 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-sas-solid-48-kw-p-2100.html Kocioł SAS SOLID 48 kw Cena 17 747,00 zł Cena poprzednia 19 940,00 zł Opis produktu Kocioł
Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na ternie Gminy Adamówka
Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na ternie Gminy Adamówka Adamówka dnia 15.05.2018 r. I. DANE OGÓLNE 1. Podstawa opracowania a)
TRÓJCIĄGOWE, ŻELIWNE OLEJOWE KOTŁY KONWENCJONALNE Z PALNIKIEM I ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZGODNY Z ERP ERP Zawirowywacz spalin Wymiennik kotła wykonany z wysokiej jakości żeliwa odpornego na zmiany
DIVATECH D LN C [7,3-30,0 kw] ROZDZIAŁ 6 GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY KONWENCJONALNE [DO 30 KW]
[7,-0,0 ] ROZDZIAŁ GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY KONWENCJONALNE [DO 0 KW] Dwufunkcyjne, wiszące gazowe kotły z otwartą komorą spalania o niskiej emisji NOx DWUFUNKCYJNE, WISZĄCE GAZOWE KOTŁY Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
VIESMANN. Wyposażenie dodatkowe do kotłów o dużej mocy Podwyższanie temperatury wody na powrocie z pompą mieszającą.
VIESMANN Wyposażenie dodatkowe do kotłów o dużej mocy Podwyższanie temperatury wody na powrocie z pompą mieszającą Dane techniczne Numer katalog. i ceny: na żądanie Wyposażenie dodatkowe do kotłów o dużej
Dane aktualne na dzień: 13-12-2018 07:09 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-sas-efekt-36-kw-p-2085.html Kocioł SAS EFEKT 36 kw Cena 13 484,00 zł Cena poprzednia 15 150,00 zł Opis produktu Kocioł
METAL-FACH Agro Smart Plus 20 kw kocioł na pelet
Informacje o produkcie METAL-FACH Agro Smart Plus 20 kw kocioł na pelet Cena : Oferta informacyjna Nr katalogowy : MF_AGRO_SMART_PLUS_20KW Producent : Metal-Fach Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy

References: ART.38
 ART.38
 ART.38
 art.38
 art.38
 art. 29