Source: http://docplayer.es/1787207-Mct-sg-01-001-agosto-2-014-revision-1-0.html
Timestamp: 2017-05-27 06:42:02+00:00

Document:
MCT-SG AGOSTO Revisión PDF
MCT-SG AGOSTO Revisión 1.0.
Download "MCT-SG-01.001 AGOSTO 2.014 Revisión 1.0."
1 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Dirección General del Agua Mancomunidad de los Canales del Taibilla. AGOSTO Revisión 1.0. ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD2 INDICE 1. OBJETO SINTESIS-POLITICA DE SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Cerramiento Vallado Perimetral Canalizaciones y Cableado Características mínimas de tubos en canalizaciones Características mínimas de cableado en instalaciones Sistemas CCTV Características mínimas para alumbrado de leds Características mínimas para grabador digital Sistema de Control Accesos Sistema de Intrusión Características Barreras Infrarrojos Características Barreras Microondas Características Sensorización Vallado Características Detectores Volumétricos de Exterior Central de Alarmas Características Elementos Ópticos-Acústicos Sistema de Comunicaciones Ethernet Sistema de Alimentaciones Protecciones Eléctricas Bornas de Conexión Características Cuadros Baja Tensión Sistema de Señales Técnicas Sistema de Megafonía de Ordenes Sistema Protección de Personas NORMATIVA...40 Página 2 de 423 1. OBJETO El presente documento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas básicas que deben cumplir los sistemas de protección de seguridad, a utilizar en los edificios e instalaciones de uso productivo y administrativo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, para la protección de personas, patrimonio, información o medioambiente. 2. POLITICA DE SEGURIDAD El área de Seguridad de MCT, es consciente de la importancia de la prevención de los riesgos de su actividad, para personas, inmuebles e información en toda su amplitud. Por ello ha desarrollado las normas, procedimientos y características que regulan el empleo de los sistemas de protección, y que permiten mantener el nivel de seguridad en cualquier establecimiento. Las medidas y premisas a adoptar en materia de seguridad, deben cumplir con las funciones de disuasión, detección, reconocimento y reacción. Estableciendo que todos los edificios e instalaciones de uso productivo, y al tratarse de emplazamientos criticos, serán protegidos de acuerdo a la norma EN con clasificación como mínimo de Grado III. 3. CARACTERÍSTICAS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Para la protección de los edificios de uso productivo y administrativo de MCT es necesario que los mismos dispongan de un sistema de seguridad integral, el cuál podrá estar compuesto por los siguientes subsistemas: 3.1. Cerramiento por Vallado Perimetral en todo el perímetro y parcela Canalizaciones y Cableado Sistema de CCTV Sistema de Control de Accesos Sistema de Intrusión Sistema de Comunicaciones Ethernet Sistema de Alimentaciones Sistema de Señales Técnicas Sistema de Megafonía de Órdenes Sistema de Protección de personas. Los subsistemas objeto del presente documento, se ajustarán a lo que se dispone a continuación Cerramiento Vallado Perimetral Las parcelas que conforman los edificios de uso productivo y/o administrativo deberán estar rodeadas por un vallado mediante muro de bloque prefabricado con altura mínima de 1 metro, donde se Página 3 de 424 colocará mallazo electrosoldado de 2 metros de altura con protección mediante pintura epoxi o poliéster de color verde (RAL 6029) ó similar a especificar con las siguientes características: Malla electro-soldada con pliegues de refuerzo con cuadros de: 100 x 50 mm. y de 50 x 50 mm. en las zonas del pliegue. Diámetro del alambre de 4,20 mm. Alambre de estado duro y galvanizado en caliente por inmersión en baño de zinc fundido. Posteriormente plastificados con poliéster con puntas defensivas en uno de los lados del panel. Al ser éste reversible, las puntas pueden situarse en la parte superior o inferior del cierre. La altura del poste será de mm. sin brazo y se dispondrá de 4 abrazaderas en toda la altura de cada panel. Los postes serán con perfil de sección rectangular de 60 x 40 mm. y 2,00 mm. de espesor con tapón plástico colocado a presión. El poste no lleva ningún taladro para evitar efectos de corrosión prematuros. La abrazadera irá montada de forma que la cabeza de los tornillos este dentro del recinto protegido, colocándose los tapones una vez atornillados tanto en la parte exterior (tuercas) como en la interior (cabeza del tornillo). Un esquema frontal de una sección del vallado se muestra en la figura siguiente: 2,53m Tapa redonda de HGx20 con dos puntos de soldadura Cachera de 50 cm con 3 hiladas de alambre de puas 2,03m Acabado de forma piramidal para facilitar flujo de agua Cabos de tubo soldados para mejor agarre con el concreto 0,50m Nivel del terreno 0,3m Cimiento de cemento base cuadrada 0,3x0,5 m de profundidad Los elementos metálicos, tuercas, tornillos, quedaran alojados herméticamente, en el interior de la abrazadera, evitándose problemas de corrosión prematuros. Los cambios de nivel en el terreno mantendrán siempre la altura mínima de 2+1 metros de altura (incluyendo mallazo y muro), medidos desde la cota de suelo exterior. Página 4 de 425 Las puertas serán preferiblemente correderas mediante guía corredera de cremallera lateral, y guía para las ruedas encastrada en el firme, estando montada dicha puerta sobre borriquetas laterales en ambos lados, disponiendo de la suficiente rigidez para su perfecto funcionamiento. Su parte inferior estará provista de chapón metálico sin ningún tipo de perforación, con una altura de 50 cm. mínimo, y posteriormente el mallazo hasta igualar la altura mínima de 3 metros de altura, que se debe mantener todo el cerramiento. En caso de puertas batientes, se suministraran completamente listas para instalar elementos de cierre (cerradura incorporada al perfil y maneta interior). Llevarán goznes o bisagras regulables, e irán provistas de pasador de pie y tope para anclar en el suelo. El acabado será el mismo que el mallazo mediante pintura de poliéster de 125 micras de espesor y RAL 6029 o similar a especificar. En los accesos principales las puertas de entrada/salida dispondrán de puerta peatonal y puerta de acceso vehículos, totalmente diferenciadas. Siendo estas últimas totalmente motorizadas en su apertura, disponiendo su cuadro de maniobras de una temporización para su cierre automático trascurridos unos segundos tras el paso del vehículo, permitiendo de esta forma que el estado normal de estas puertas sea normalmente cerradas. La apertura de dichas puertas se realizará bajo supervisión de un vigilante de seguridad de acuerdo a la norma MCT-STI Nov/2013 del Plan Director de Seguridad de MCT y se efectuará mediante lectura de tarjeta desde el exterior, y salida libre mediante lazo electromagnético embutido en suelo, desde el interior. Para ello se preverá la instalación de una caja en acero inoxidable, que contenga el lector de tarjetas, el interfono de llamada, y los indicadores de armado/desarmado del sistema de intrusión (Semáforo) Canalizaciones y Cableado En la construcción de los diferentes emplazamientos, se deberán disponer de canalizaciones a ambos lados del marco de la puerta de acceso, con objeto de colocar el contacto magnético en un lado por el interior, y en el mismo lado, por la parte exterior, se dispondrá la caja de acero inoxidable con lector de proximidad y semáforo de conexión/desconexión del sistema. En el extremo opuesto de la puerta se utilizara la canalización para cableado del posible motor y alumbrado u otros usos. El diámetro mínimo de dichas canalizaciones será realizado con 2 tubos corrugados de M63 mm, disponiendo un tubo de datos para seguridad y otro para alimentaciones eléctricas del motor. Ambos laterales de la puerta estarán comunicados mediante arquetas de registro con dimensiones mínimas de 40 x 40 cm. colocadas en el suelo por su parte interior del recinto. Se dispondrá de un armario eléctrico en un extremo de la puerta y por la parte interior, donde se centralizarán los módulos multiplexores de alarmas y control de acceso, con todas las maniobras de Página 5 de 426 control de este acceso. En cualquier caso y obligatoriamente en todos los armarios tanto interiores como exteriores, se dotarán de interruptor anti-sabotaje, y al menos una de sus cerraduras irá equipada con cerradura y llave. Las mencionadas canalizaciones discurrirán enterradas hasta la sala de equipos, donde estará ubicado el armario de control principal Características mínimas de tubos en canalizaciones Las características del tubo para canalizaciones e instalaciones enterradas cumplirán como mínimo: Característica Código Grado Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA Resistencia al curvado Cualquiera de las especificadas Propiedades eléctricas 0 No declaradas Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Protegido contra objetos D ³ 1 mm Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media Resistencia a la tracción 0 No declarada Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Notas: NA : No aplicable (*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal Las canalizaciones dispondrán de arquetas registro con dimensiones mínimas de 40 x 40 cm. cada 25 metros, o bien en cada cambio de dirección. Página 6 de 427 Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla siguiente, se relacionan los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Sección nominal de Diámetro exterior de los tubos (mm) los conductores unipolares Número de conductores , , Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Para el conexionado de los sistemas de alarma y control de accesos desde los expansores hasta la central de alarmas, se utilizarán cables en forma de mangueras acrílicas con aislamiento no inferior a 1 KV, y protección anti-humedad, cuando discurran por el exterior, mientras que para los que discurran por el interior su aislamiento podrá ser de 750 V, con cubiertas libres de halógenos. Las canalizaciones exteriores y perimetrales serán subterráneas inicialmente, en caso de disposición, o bien mediante tubo metálico o bandeja metálica con tapa cuando sean a superficie en cualquier paramento. En la siguiente tabla se indican las características mínimas de canalizaciones superficiales: Características Código Grado Resistencia a la compresión 4 Fuerte Resistencia al impacto 3 Media Página 7 de 428 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 5ºC Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60ºC Resistencia al curvado 1 2 Rígido/curvable Propiedades eléctricas 1 2 Continuidad eléctrica/aislante Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D > 1 mm Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos es está inclinado 15º Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media Resistencia a la tracción 0 No declarada Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Las canalizaciones interiores, podrán ser bien mediante tubo de PVC libre de halógenos, según las características mínimas de tabla, o bien mediante canaleta blanca de superficie, suficientemente dimensionada para la correcta ubicación del cableado. En caso de utilización de tubo PVC, las bridas de fijación serán de material plástico, no disponiendo de una separación mayor de 0,40 m. entre cada uno de los puntos de fijación sucesivos, según ITC-BT-20. En caso de utilización de canales protectoras para la instalación de cableados, deberán disponer de tapa protectora con al menos un grado IP-4x, o superior, y estarán acordes a lo establecido en la ITC-BT-21. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla, figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir: Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm) Número de conductores , , Página 8 de 429 En cualquier otro caso las canalizaciones que se instalen deberán de disponer de una sección interior como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores existentes. Las características mínimas de las canales a instalar en superficie, serán tipo UNEX en color blanco o gris, según se adecue a las características del entorno, disponiendo como mínimo de las características que se adjuntan en la siguiente tabla: Característica Dimensión del lado mayor de la sección transversal 16 mm Grado > 16 mm Resistencia al impacto Muy ligera Media Temperatura mínima de instalación y servicio Temperatura máxima de instalación y servicio +15ºC +60ºC 5ºC +60ºC Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 no inferior a 2 Resistencia a la penetración de agua No declarada Resistencia a la propagación de la llama No propagador Página 9 de 4210 El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la misma canal. Los extremos de los cables serán estancos dentro de las instalaciones, utilizándose para este fin cajas, armarios u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas Características mínimas de cableado en instalaciones Las características principales de los tipos de cables a emplear en las instalaciones, serán: Cable de señal y Alimentación Composición del cable Diámetro máximo de hilos de cobre Resistencia Eléctrica Máxima (20º C) Diámetro de los conductores Espesor mínimo de los conductores Diámetro de la cubierta Espesor mínimo de la cubierta Filástica de drenaje Tensión de Aislamiento Tensión de Prueba 3x1,5 mm Trenzado con pantalla y funda 0,260 mm (CU) 14,81 Ω/km 3,00 ± 0,10 mm 0,600 mm 9,00±0,40mm 0,650 mm 7x0,250mm(SN) 450/750 V/1 KV V Cable de señal y Alimentación Volumétricos y Sirena Composición del cable Diámetro máximo de hilos de cobre 6x 0,22 mm+ 2x 0,75 Trenzado con pantalla y funda 0,210 mm (CU) Diámetro máximo de hilos de cobre Alimentación Resistencia Eléctrica Máxima (20º C) Diámetro de los conductores Diámetro de los conductores de Alimentación Espesor mínimo de los conductores Diámetro de la cubierta Espesor mínimo de la cubierta 0,260 mm (CU) 95,80 Ω/km 1,10 ± 0,10 mm 0,350 mm 0,150 mm 6,00 ± 0,40 mm 0,500 mm Página 10 de 4211 Filástica de drenaje Tensión de Aislamiento Tensión de Prueba Resistencia Electrica Máxima (20º C) Alimentación 7x 0,250 mm (SN) 450/750 V V 28,5 Ω/Km Cable señal de Video UTP Cat 6 Tipo Diámetros UTP Cat 6 8 x 0,25 mm2 Impedancia 100Ω +/ 15 Factor de Velocidad 0,64 Cable de Alimentación Cámaras Composición del Cable 3 x 1,5 mm RV K 3 Tensión nominal 0,6/1 Kv Temperatura máxima de servicio 90º C Tensión de ensayo En corriente alterna 3,5 KV Espesor de Aislamiento 0,7 mm Diámetro exterior 9,5 mm Peso 115 Kg/Km Resistencia Eléctrica a 20º C 13,3 Ω/Km ³ Se refiere al tipo de cable tipo RV-K (según norma UNE ) cable de tensión asignada 0,6/1 kv, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V). Nota 1: Las normas de la serie UNE también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que pueden utilizarse. Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. En el caso de cables del sistema de intrusión, las cajas serán tamperizadas cuando su uso sea para empalmes. Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo (muros, tabiques o techos) que separe dos locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que impidan la entrada de y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándose convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se dispondrá de modo Página 11 de 4212 que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente. En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso (interior-exterior), este se efectuará con el cableado cuyas prescripciones de instalación sean más severas Sistemas CCTV El sistema de CCTV permitirá la visualización y grabación de imágenes de las zonas con mayor riesgo y sirve de apoyo al sistema de detección de intrusion de forma tal que, ante la ocurrencia de una alarma, el sistema sea capaz de obtener imágenes relacionadas con la zona donde ésta ha ocurrido. La ubicación de las cámaras por tanto, estará de acuerdo con las zonas de alarma y en las puertas de acceso, así como cualquier otra zona de riesgo que se detecte por una especial característica constructiva del emplazamiento y/o edificio. A lo largo del perímetro se colocarán cámaras las cuales solaparan la imagen de una sobre la otra, de forma que queden los menores ángulos muertos, tratando de no colocar 2 cámaras sobre la misma columna y en sentidos opuestos, y con especial atención a no superar las distancias de visualización comprendidas entre los 60 y 100 metros para disponer de un buen detalle de la zona en caso de alarma a verificar, tanto por el día como por la noche en condiciones de baja iluminación. Las características técnicas de las cámaras serán como mínimo, las que a continuación se detallan: Sensor de imagen CCD Super HAD II de 1/3 Pixeles 640 x 480 Exploración Posibilidad de Sincronización Resolución Iluminación Mínima Relación señal / ruido (S/N) Balance de Blancos Progresivo Interna D1 0,05 LUX (COLOR), 0,00002 LUX (Sens Up) > 52 db Características de Gamma 0,45 Velocidad obturador electrónico Menú en pantalla Estabilizador de Imagen Compensación de Contraluz (BLC) Sensibilidad Expandida ATW/AWC/MANUAL/INTERIOR/ EXTERIOR 1/50~1/ seg Si SI BLC/HLC/OFF seleccionable Auto/OFF (x2~x256) seleccionable Página 12 de 4213 Función día/noche Detección de movimiento Función Espejo Privacidad Consumo Temperatura de Funcionamiento Color, AUTO, B/N, EXT ON/OFF (mínimo 8 zonas) ON/OFF ON/OFF (mínimo 8 zonas) 750 ma. 10ºC +50ºC En la elección del modelo concreto de cámara IP, se tendrá en cuenta los siguientes detalles y características: El objetivo de Videovigilancia. Se determinará por propiedad si se desea en esa zona en específico, una visión amplia o una visión con un nivel de detalle más elevado. Las imágenes de visión completa tendrán como objetivo ofrecer la totalidad de una escena o los movimientos generales de una persona mientras que las imágenes con nivel de detalle más elevado resultan muy útiles para la identificación de personas u objetos (por ejemplo, el reconocimiento de rostros o matrículas de vehículos o la supervisión de un punto de venta). El objetivo de vigilancia busca este tipo de detalle, por ello se estima no cubran más de 60 metros, lo que determinará el campo de visión, la ubicación de la cámara y el tipo de cámara u óptica requerido. La zona de Cobertura deseada. En cada ubicación concreta, se establecerá el número de zonas de interés, el grado de cobertura de dichos espacios y se tomará en consideración si éstos están situados relativamente cerca unos de los otros o si existe una separación notable entre ellos. La zona de cobertura determinará el tipo y el número de cámaras que se utilizarán, no debiendo superar como se mencionó anteriormente los 60 metros en caso de cámaras perimetrales. Ubicación en interior o exterior de la cámara. Tanto si la cámara va en interior como en exterior, se tendrá en cuenta la sensibilidad lumínica que se requiere y si es necesario prever el uso de iluminación adicional o luz especializada, con focos de led's IR (IR: Infrarrojo). Cuando las cámaras vayan a situarse en el exterior o incluso en interiores con entornos que requieran protección frente al polvo, la humedad o los actos vandálicos, será necesario utilizar carcasas. Solo se permitirá el uso de cámaras sin carcasa en el interior de oficinas. Vigilancia visible u oculta. Se analizará por propiedad si existe la necesidad de realizar una vigilancia visible, o bien algo más discreta estando la cámara oculta. Calidad de imagen. La calidad de imagen será la adecuada, seleccionando para ello la ubicación de las cámaras y teniendo en cuenta factores como deslumbramientos, contraluces, etc. Resolución. Se prevéera el uso de cámaras IP Megapixels, para aquellas aplicaciones que la propiedad solicite y exiga imágenes de alto nivel de detalle, siendo todas POE del tipo ONVIF. Página 13 de 4214 Compresión. Los tres estándares de compresión de vídeo que se utilizarán, serán H.2646, MPEG-4 y Motion JPEG (ó su variante JPEG2000). El formato H.264 y JPEG2000 son los estándares más recientes y ofrecen significativos ahorros en lo que a ancho de banda y almacenamiento se refiere. Audio. En caso de que sea necesario disponer de audio, se tendrá que valorar si se requiere audio monodireccional o bidireccional. Las cámaras podrán utilizar para transportar cualquier tipo de fuente de audio y en especial una megafonía de ordenes. Gestión de eventos y vídeo inteligente. Para disponer de funciones de gestión de eventos, éstos se configurarán, utilizando un programa de software de gestión de vídeo y deberán poder admitir la entrada/ salida de puertos y características de vídeo inteligentes en una cámara de red o codificador de vídeo, ya que realizar las grabaciones basadas en la activación de eventos desde puertos de entrada y funciones de vídeo inteligente, proporciona ahorro en el uso del ancho de banda y el almacenamiento. Asimismo, permite que el personal pueda supervisar un mayor número de cámaras, puesto que no todas requieren la supervisión en vivo a excepción de que se produzca una alarma o un evento. Funcionalidades de red. Se instalarán cámaras con POE (Alimentación a través del cable de red), que reducen la utilización de cableados. El cifrado HTTPS (protocolo de envío de datos por Internet) para cifrado de secuencias de vídeo antes de que se envíen a través de la red, filtrado de direcciones IP, que permiten o deniegan los derechos de acceso a direcciones IP definidas, en el estandar de video IEEE802.1X para controlar el acceso a una red, IPv6 (protocolo de comunicaciones de internet). Página 14 de 4215 Las cámaras a seleccionar deberán tener la posibilidad de disponer de una Interfaz abierta y aplicaciones de software gratuitas. La elección del proveedor de videograbador. Dado que las necesidades pueden crecer y variar, los fabricantes de estos equipos deben considerarse como un socio a largo plazo. Asimismo, los proveedores deberán proporcionar innovación, soporte, actualizaciones y ampliación de la gama de productos a largo plazo. Las cámaras fijas de exterior a instalar dispondrán de una sensibilidad de iluminación igual o inferior a 0,05 lux en color, ajustando el tipo de lente a los requisitos previstos a la zona a visualizar. Dispondrán de resolución mínima SVGA, y calidad D1. Las cámaras dispondrán dentro de su carcasa de protección de clase IP66 frente al polvo, la lluvia, la nieve y la luz del sol pudiendo funcionar a temperaturas bajas de hasta -40 C. Las cámaras podrán funcionar con alimentación a través de Ethernet, lo que simplificará la instalación porque no se necesita disponer de un cable de alimentación independiente, a estos efectos se podrá disponer de los correspondientes midspan o bien de los switch's tipo POE ONVIF. Las cámaras Domo a instalar serán iguales o similares a la familia P15xx-E de Axis, ajustando el tipo de lente a los requisitos previstos por propiedad. Las cámaras AXIS P5512-E ó similar permiten a los usuarios que en localizaciones remotas apliquen un movimiento horizontal de 360 para realizar una visualización general, apliquen un movimiento vertical de 180 y acerquen el zoom 12x con enfoque automático para obtener vistas detalladas. Se mantiene una alta calidad de imagen incluso en condiciones de poca iluminación gracias a la función de visión diurna/nocturna de la cámara. Estas cámaras proporcionan flujos de video con transmisiones H.264 y Motion JPEG a la frecuencia de imagen máxima con una resolución de 4CIF (704 x 480 en 60 Hz, 704 x 576 en 50 Hz). El formato de compresión H.264 optimiza en gran medida el ancho de banda y el almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen. En referencia a las ópticas que dispondrán las cámaras, en caso de no llevarlas incorporadas, serán: Alimentación 9 12 Vdc Consumo máximo 35mA Ajuste nivel de video 0,8 1,1Vpp Impedancia Motor D (NA) Ω Impedancia Motor damp (NA) 1150 Ω Temperatura de funcionamiento 10º a +50ºC Varifocal Si Distancia Focal 3,5 8 ó 5 50 Montura CS Formato 1/3 Apertura 1,4 64 y 1,6 90 respectivamente Angulo de Visión mínimo 33º 73º y 6,5ª 54º respectivamente Mínima dist. Al Objeto (m) 0,3 y <0,1 1,0 respectivamente Página 15 de 4216 Todas las cámaras de exterior de nueva instalación deberán de llevar alumbrado led de refuerzo y bajo consumo, en caso de no existir alumbrado externo, de manera que garanticen una apropiada visualización incluso con bajos niveles de luz en el perímetro Características mínimas para alumbrado de leds Alimentación 9 12 Vcc Alcance led s 50 metros Nº mínimo de Led s 30 Temperatura de funcionamiento 10º C ~ +50º C Dispondrán de Fotocélula de encendido/actuación Características mínimas para grabador digital Se instalarán grabadores digitales apropiados en su numero de canales y con previsiones de reserva a un futuro, de un 20% de crecimiento como mínimo. Para la instalación de los grabadores será necesario tener en cuenta la ubicación del mismo, preferiblemente en oficina o sala de equipos fuera del alcance de personal no autorizado. En edificios y/o instalaciones en las cuáles se disponga de personal operativo durante las 24 horas del día (atendida), y con un aislamiento geográfico, se instalará un sistema de videograbación y visualización como repetición del sistema de seguridad, basado en plataforma PC o plataforma hardware, que permita controlar los accesos y algún elemento de procesos industriales. Y si se tratase de una instalación no atendida o que solo dispone de personal esporádicamente, se instalará un equipo basado en plataforma hardware más económico y con prestaciones más restringidas. Las características mínimas en cualquiera de los casos del grabador/ trasmisor digital serán disponer del numero adecuado para trasmitir todas las cámaras previstas en la instalación, debiendo disponer de almacenamiento de disco duro con capacidad mínima de 500 GB, calidad de imagen D18, formatos de compresión MPEG-4, JPEG, ó H264. Pudiendo disponer de entradas analógicas o digitales. En cualquier caso siempre dispondrá de toma Ethernet 10/100/1000, grabadora de DVD, teclado y ratón, siendo compatible con los estándares aplicados en el centro de control de MCT. Estarán completamente integrados con la gestión de alarmas, de manera que seleccionen un preset o una cámara con pantalla completa a mayor resolución cuando reciban una señal de alarma a través de su puerto de comunicaciones. Las características técnicas que como mínimo deberán poseer estos equipos son las siguientes: Página 16 de 4217 Entradas Video/Audio Salidas Video/Audio Unidad de Disco Duro Interface Entradas/salidas Interface Entradas/salidas General Entradas video IP : Audio Bidireccional: 16 canales 1 canal BNC(2.0Vp p, 1kΩ) 1 canal, resolución: Salida VGA: P/60Hz, /60Hz, /60Hz, /60Hz, /60Hz 1 canal BNC (1.0 Vp p, 75 Ω) Salida CVBS: Resolución: (PAL); (NTSC) 1 canal, resolución: P / 60Hz, P / 50Hz, Salida HDMI: / 60Hz, / 60Hz, /60Hz, /60Hz Resolución 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/ VGA / 4CIF / DCIF Grabación: /2CIF/CIF/QCIF Salida Audio: 2 canales BNC(Nivel eléctrico, 600Ω) Resolución Reproducción: Reproducción sincronizada: Tipo Interface: Capacidad: e SATA Interface: Interface de Red: Interface USB: Interface Serie: Entradas de Alarmas: Salidas de Alarmas: Alimentación: Consumo: Temperatura de Trabajo: 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF /2CIF/CIF/QCIF En los 16 canales 8 SATA interfaces for 4 HDDs + 1 DVD R/W (por defecto), ó 8HDDs Hasta 4TB por disco 1 esata interface 2 RJ45 10M / 100M / 1000M adaptive Ethernet interfaces 3 USB2.0 interfaces 1RS 485 interface, 1 RS 232 interface, 1 RS 485 interface para teclado 16 canales 4 canales 100~240 VAC, 6.3A, 50~60Hz 40W 10 C ~ +55 C Humedad de Trabajo: 10% ~ 90% Chasis: Rack 19", 2U altura Dimensiones: mm (W x D x H) Peso: 8 kg (sin disco duro o DVD R/W ) 3.4. Sistema de Control Accesos El sistema de control de accesos, estará compuesto por un número de lectores necesarios para identificar y si procede aperturar las puertas de los diferentes edificios e instalaciones, y la propia puerta de entrada y salida principal, permitiendo de forma automática la desconexión del sistema de alarma, en caso de acceder mediante una tarjeta valida al edificio. Para ello los sistemas a instalar sobre la propia central de alarmas, son las placas controladoras de 1 ó 2 entradas de puerta, los Página 17 de 4218 lectores, así como las fuentes de alimentación que fuese necesario según el consumo máximo de apertura y cierre que tengan los abre puertas instalados. Los cabezales lectores de proximidad, irán totalmente sellados en resina epoxi y preparados para trabajar en exteriores, disponiendo de led y zumbador piezoeléctrico indicador de lectura. Su rango de lectura mínimo será de 6 cm para tarjetas plásticas, y su alimentación de 5 a 16 Vcc, tipo Prox-Point de HiD ó similar. Dichos cabezales iran instalados sobre caja de superficie de acero inoxidable, y dotados de la correspondiente señalización que indique el estado operativo (armado/desarmado) del sistema de alarma interior. Las tarjetas de proximidad serán de frecuencia 125 Khz, tamaño según norma ISO ó tipo Llavero según necesidades. Las características mínimas de los lectores de control de acceso se muestran en la siguiente tabla: Alcance máximo* típico de lectura Tarjeta ISO de Proximidad II Llavero de seguridad Proximidad II Dimensiones Distancia de hasta 6,25 cm Distancia de hasta 3,7 cm * Dependiendo de las condiciones locales de instalación 7,96 x 4,3 x 1,3 cm Material Policarbonato UL 94 Fuente de alimentación eléctrica Corriente Máxima Requerida Temperatura operativa Humedad operativa Frecuencia de transmisión Peso Certificaciones 4,75 16 V CC 35 ma, Pico 60 ma 30 a 65 C 0 95% de humedad relativa (sin condensación) 125 khz 75 g Homologado como UL 294 FCC sección 15, EE.UU. R&TTE Alemania, Reino Unido, Francia Conformidad CE aprobada Distancia de cable Interface Wiegand o Clock and Data EN55022, Australia 150 m 3.5. Sistema de Intrusión Para la protección de los diferentes edificios e instalaciones, los sistemas irán encaminados a detectar señales de intrusión en la zona protegida de los emplazamientos, su perímetro, de manera que el tiempo de reacción frente a una posible intrusión sea el mínimo posible. Para determinar que sistema Página 18 de 4219 se debe instalar, se tendrán en cuenta factores propios de cada una de los edificios e instalaciones afectadas, observando así las ubicaciones y situaciones de edificios, estado del vallado, la separación entre vallado y los edificios, desniveles del terreno, distancias a proteger, etc. Los sistemas más efectivos, son los basados en tecnologías de emisor/receptor (descartando los sistemas volumétricos de exteriores), y aquellos sistemas de detección basados en sistemas que no sean fácilmente alterables, por circunstancias climatológicas. Siendo los sistemas elegidos a instalar: a) Barreras Duales (IR+MW) instaladas en columnas traslucidas que impidan la visualización de la ubicación de los haces infrarrojos. Columnas de 2 y 3 metros de altura, con 180º ó bien 360º, según necesidades. b) Barreras de Microondas. c) Sensorización del Vallado mediante elementos Piezoeléctricos, identificables o bien de zonas menores de 60 metros, con lógica de actuación y respuesta, completamente programables. d) Detectores volumétricos de exterior. e) Central de Alarmas. f) Elementos óptico-acústicos para indicación de alarmas Características Barreras Infrarrojos Serán Barreras Fotoeléctricas inteligentes de 4 haces diseñada para exteriores (50, 100 ó 200 metros). Dispondrán al menos de 4 frecuencias diferentes (seleccionables) para asegurar que diferentes barreras no interfieren entre sí. Sincronización de los 4 haces que hace que sea necesario que se corten los cuatro simultáneamente para provocar la alarma asegurando el alcance y la estabilidad en condiciones medioambientales severas. Distancia máxima de los haces 10 veces superior al alcance nominal para asegurar el alcance del haz. Estarán equipadas con un sistema capaz de interpretar la doble modulación de la señal y descalificar la luz que pueda provenir del exterior. Protección contra luz externa frente a la luz del sol, faros de los vehículos fluorescentes o lámparas de mercurio. Dos niveles de potencia de transmisión del haz en función de la distancia de protección. Tamaño compacto y diseño atractivo. Cubierta de policarbonato. Resistente a golpes. Sistema óptico rotatorio. (horizontal ±90, vertical ±10 ) para facilitar la instalación. Debido a esto, el emisor y el receptor no tienen que estar instalados uno en frente del otro. Página 19 de 4220 Alineación precisa gracias a sus tres niveles de verificación: tono, tensión y atenuación de LEDs. Incremento automático de la sensibilidad en condiciones medioambientales desfavorables, tales como lluvia, nieve y niebla. Alarma por atenuación de la señal en caso de que las condiciones ambientales hagan que el haz de recepción sea demasiado débil. Protección contra mosquitos. Montaje en poste o en pared. Protección contra hielo y escarcha gracias a una caperuza asociada a la cubierta del sensor que asegura la protección del haz. Las columnas para las barreras de infrarrojos, dispondrán mínimamente de las siguientes características: Columna para alojar los emisores y receptores de las barreras de infrarrojos. Permite instalar diferentes modelos de barreras (por ejemplo Pulnix o similar) Las ópticas de las unidades pueden ser orientadas dentro de un arco de 180º de tal forma que los haces provenientes de dos lados sean recibidos por receptores / emisores en una sola barrera. La cubierta de color negro, transparente a los rayos infrarrojos permite esconder las unidades ópticas, ocultando tanto la altura como la orientación de las barreras. Disponible en altura de 2m y 3m. Resistencia óptima frente a agentes atmosféricos. Construcción diseñada para evitar la condensación. Sólido, resistente y Funcional. El anclaje de las columnas podrá realizarse en pared o sobre el suelo mediante los soportes de acero accesorios. Con Micro interruptor anti sabotaje / Calefactor/Termostato24VCA./CC Montado en soporte de fijación. Dimensiones (ancho) 178 x156 mm. COLUMNA 180º 2 m. PARA BARRERAS I.L. Accesorios a incluir en su montaje: Termostato y calefactor montados en soporte de fijación compatible con columnas Características Barreras Microondas Las barreras de microondas para la protección perimetral tendrán como mínimo las siguientes características: Especificaciones técnicas Modelo Distancia de Protección Frecuencia Microndas Requisitos de alimentación MW 50 ó MW m y 100 m respectivamente. 24,11 Ghz y 24,19 Ghz Desde 12 a 30 VDC. Página 20 de 42 Mostrar más
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Edificio Anexo Ministerio de Economía- 45 e/ 6 y 7 La Plata SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Sistema de Vigilancia por Video Cámaras El Sistema de Vigilancia por Video Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles ESPECIFICACIONES TECNICAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV Y CONTROL DE ACCESO DE LA SUBESTACION CAMPOBONITO 115 kv
Página :1 de 10 Nombre del documento: ESPECIFICACIONES TECNICAS CCTV y ACCESO DE SUBESTACION Consecutivo del documento: LE-FR-CON-256-EL-001 ESPECIFICACIONES TECNICAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV Más detalles RENFE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL MEDIANTE CCTV DEL TCR DE VALLADALID
RENFE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL MEDIANTE CCTV DEL TCR DE VALLADALID MEMORIA Protección perimetral TCR de Valladolid MEMORIA Página 1 de 10 ÍNDICE: MEMORIA 1. Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 0. índice. 1. GENERALIDADES... 2 2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN... 2 2.1. Prescripciones Generales... 2 2.1.1. Disposiciones... 2 2.1.2. Más detalles Protección de Máxima / Mínima Tensión TPI. Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B
Compatible ersys TPI Protección de Máxima / Mínima Tensión Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B Descripción Los relés de la familia 3/8TPI, diseñados con tecnología digital de la última generación, Más detalles SERIR P2P. Point ID Technology
SERIR P2P Point ID Technology SERIR P2P es un avanzado sistema anti-intrusión perimetral con tecnología de detección puntual (Point ID) creado para proteger los vallados metálicos flexibles y semis-rígidos. Más detalles CATALOGO DE ARTICULOS INGENIERIAS-DETECCION DE INCENDIOS
CATALOGO DE ARTICULOS INGENIERIAS-DETECCION DE INCENDIOS PROYECTOS FUTURO 2012 S.A. AVDA. TECNICA 19 Nº1 POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA 28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID) Tel: 91/499-02-14 Fax: 91/301-18-39 Más detalles Central de alarmas KNX
KNX Central de alarmas Central de alarmas con módulo GSM/GPRS integrado CA-96-IC CA-96-IC-GPRS La central de alarmas permite realizar el control de intrusión y alarmas técnicas de una vivienda. Dispone Más detalles ENXDVR-4C MINI DVR DE VIGILANCIA DE 4 CANALES CON 4 CÁMARAS CCD ENCORE
ENXDVR-4C MINI DVR DE VIGILANCIA DE 4 CANALES CON 4 CÁMARAS CCD ENCORE Controle sus propiedades día y noche, en todas partes desde su teléfono celular o computadora!" ENXDVR-4C de Encore es un equipo de Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles SUITE SIRAM Access Control. Guía de Instalación Hardware
SUITE SIRAM Access Control Guía de Instalación Hardware Copyright 2008 Innova Control Systems, s.l. Todos los derechos reservados. Esta publicación es propiedad de Innova Control Systems, s.l. por lo que Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: SUMINISTRO DE PANEL INTERACTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: SUMINISTRO DE PANEL INTERACTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA SUMINISTRO DE PANEL INTERACTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES TUBOS Y CANALES PROTECTORAS 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. TUBOS PROTECTORES...2 1.1 Generalidades...2 1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación...3 1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie...3 Más detalles CENTRALES CONVENCIONALES VISION PLUS2
La gama VISION PLUS2 está formada por centrales compactas de 4, 8 y 12 zonas con prestaciones únicas, pudiendo formar parte de un solo sistema o integrarse en un sistema general de control de varias instalaciones. Más detalles GAMA ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL RAF ARGOS 110-125-220Vcc
www.recticur.es GAMA ALTA FRECUENCIA INDUSTRIAL RAF ARGOS 110-125-220Vcc Página 2 de 19 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS GENERALES Espacio total por subrack de hasta 5 módulos rectificadores Más detalles ORTRAT, S.L. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS CONTROL DE GÁLIBO CONTROL + SISTEMAS ORTRAT S.L. CONTROL DE GÁLIBO
ORTRAT, S.L. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 1 ÍNDICE 1. 3 2 1. 3 1. CONTROL DE GALIBO Marca: ORTRAT, S.L. Tipo: GAL 2-1 1.1 DEFINICION Son del tipo de verificación de exceso de altura con detección de presencia Más detalles CATALOGO DE PRODUCTOS PANELES DE ALARMA
CATALOGO DE PRODUCTOS PANELES DE ALARMA VSA-HX916 PANEL DE ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO Sistema de alarma de zonas cableadas con panel operador y tablero metalico. Llamador integrado Cantidad de zonas: Más detalles SISTEMAS POR FIBRAS OPTICAS
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES Hardware de Red: ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACION JOHN GÓMEZ CARVAJAL johncar@univalle.edu.co http://eisc.univalle.edu.co/~johncar/ars/ En la mayor parte Más detalles DETECCIÓN SISTEMAS CONVENCIONALES. Mod. VSN4-PLUS. Mod. VSN8-PLUS. Mod. VSN12-PLUS. Mod. VSN-CRA. Mod. VSN-LL. Mod. VSN-4REL
Mod. VSN4-PLUS Mod. VSN8-PLUS Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas. Dimensiones: ancho 385 x alto 335 x prof. 95 mm. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta Más detalles Detección de Incendios Convencional
Detección de Incendios Convencional Centrales convencionales de detección de incendios de 2 a 8 zonas con microprocesador. Homologadas CE según norma EN54. No ampliables. Central convencional de Detección Más detalles REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL MODELO VR06 DE 6 CANALES
CRN TECNOPART, S.A. Sant Roc 30 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) Tel 902 404 748-937 591 484 Fax 937 591 547 e-mail:crn@crntp.com http:// www.crntecnopart.com BC-130.31 REGISTRADOR DE DATOS SIN PAPEL Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION 0. ÍNDICE...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 02 Y EL RBT 1973....2 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...3 3. TOMAS DE TIERRA...3 3.1 Instalación...3 Más detalles PROYECTO DE SEGURIDAD
PROYECTO DE SEGURIDAD Los Ángeles Villas Club Octubre de 2012 OBJETIVOS Los Ángeles Villas Club se distinguirá por un Sistema de Seguridad Perimetral innovador y de carácter exclusivo dedicado a salvaguardar Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
16 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN ST-3-3932-2005 Módulo de entrada de 8 canales Para la conexión en paralelo. ST-44-2002 Equipos de medición en campo Uso y conexión de los equipos de medición en campo, Más detalles VX ATM. Guía de instalación y uso. Equipo de videograbación y control ATM ESPAÑOL
ESPAÑOL VX ATM Guía de instalación y uso Equipo de videograbación y control ATM ÍNDICE 1 FUNCIONALIDAD... 2 2 INSTALACIÓN DE CÁMARAS... 3 3 CONEXIONADO DEL ATM AL EQUIPO VX-ATM... 4 4 CONFIGURACIÓN DE Más detalles LEYENDA. Dispone de antenas incorporadas o integradas en el propio lector. Soporta la lectura de múltiples tags simultáneamente
Lectores fijos Los lectores fijos son los dispositivos que permiten acceder a la información contenida en los tags y transmitirla a un ordenador o PLC. Estos lectores suelen utilizarse en puntos de lectura Más detalles PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 CAPÍTULO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS En este capítulo se Más detalles Imágenes Cristalinas...
Imágenes Cristalinas...... en calidad HDTV gracias al HD-SDI Vídeo sobre Coaxial www.monacor.com Visiblemente mejor... La moda en la videovigilancia es la mejora hacia una calidad de imagen superior. En Más detalles Cableado específico HARTING 4 pares
RJ45 Conectores [en página B. 2 06] Cables de sistema [en página B. 2 08] Módulos de distribución y outlets [en página B. 2 10] RJ45 HARTING PushPull Conectores [en página B. 2 12] Cables de sistema [en Más detalles COMPONENTES OPTICOS PASIVOS
COMPONENTES OPTICOS PASIVOS Los diferentes componentes ópticos pasivos, ( adaptadores, conectores, latiguillos, atenuadores, acopladores, etc.), fabricados con las más estrictas exigencias del mercado, Más detalles ACCESORIOS. KLESCO - C/Agregació, 43-08041 Barcelona - Tel. 93-450.48.00 - Fax. 93-456.72.83 - www.klesco.com - klesco@klesco.com
ACCESORIOS KLESCO - C/Agregació, 43-08041 Barcelona - Tel. 93-450.48.00 - Fax. 93-456.72.83 - www.klesco.com - klesco@klesco.com Pulsadores / Interruptores 221123NG Pulsador para salidas de emergencia Más detalles Aplicaciones sobre vallado y enterrado. Discriminación total de eventos. Mínima tasa de falsas alarmas.
SEGURIDAD PERIMETRAL FIBRA ÓPTICA TECNOLOGÍA LÁSER EN PRIMERA LÍNEA Aplicaciones sobre vallado y enterrado. Fibra óptica y diodos láser de última generación. Sencilla instalación y libre de mantenimiento Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles Equipos de medida para clientes de AT (< 36 kv)
Página 1 de 10 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Dpto. de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles BARRYNAX U-1000 R2V Agosto de 2012
Pág. 1 de 8 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1.1. Designación técnica. U-1000 R2V 1.2. Tensión nominal. 0,6/1 kv 1.3. Temperatura máxima de servicio En servicio permanente 90ºC En cortocircuito 250ºC 1.4. Más detalles Circuito Cerrado de Televisión CCTV
Circuito Cerrado de Televisión CCTV Es una red conformada por cámaras de video, que permite tener una vigilancia constante en cualquier escenario, interior o exterior. El propósito de un CCTV es visualizar Más detalles REDES CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO Objetivos Sistemas de cableado estructurado: Reglas para Cableado Estructurado de LAN. Subsistemas de Cableado Estructurado Escalabilidad Punto de demarcación Salas de equipamiento Más detalles Catálogo Alarma de Intrusión
Catálogo Panel de alarma Residencial VISTA-10P - Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. - Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos y de íconos. - 32 eventos en memoria. La Más detalles PLIEGO PARTICULAR: SUMINISTRO DE GABINETES, CELDAS DE SEGURIDAD y CABLEADO DE GABINETES
PLIEGO PARTICULAR: SUMINISTRO DE GABINETES, CELDAS DE SEGURIDAD y CABLEADO DE GABINETES El presente pliego incluye las especificaciones técnicas para el suministro de: 1. Gabinetes metálicos para servidor Más detalles Kit de 2 cámaras de video vigilancia CCTV "2D"
Kit de 2 cámaras de video vigilancia CCTV "2D" 1 Kit de Videovigilancia CCTV "2D" - 1 Videograbador + Disco duro 500 Gb - 2 Cámaras Domo CMOS 700 TVL IR - 2 Fuentes de Alimentación cámaras - 1 Cartel Zona Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN Las ITC-BT-12, hasta la ITC-BT-17, regulan las instalaciones de enlace, esto es, desde el Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...6 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles NORMA GE NNE002 EQUIPOS DE MEDIDA EN ALTA TENSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Hoja 2 de 11 1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN Esta Norma tiene por objeto establecer las características específicas, para la instalación de los equipos de medida indirecta y elementos asociados, para suministros Más detalles TR1 Terminal de red para conexión a línea de acceso básico RDSI. TR1 Terminal de red para conexión a línea de acceso básico RDSI
Alcance - (configuración por defecto): 150 m - Configuración punto a punto: 1000m Alimentación Según norma IT-I.430 Tensión nominal de alimentación 110 V / 60 Hz Rango de tensiones admitido 90-253 V / Más detalles Sistemas de vigilancia Gama completa de cámaras IP
Sistemas de vigilancia Gama completa de cámaras IP 2 Gama completa de cámaras IP Por qué conformarse con poco cuando puede conseguir lo mejor en cuestión de sistemas CCTV en red? FlexiDome IP Cámaras perfectamente Más detalles SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus. Manual
SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus Manual MARZO 2004 Energizador BR Plus, Manual del Usuario, Página 1 Indice 1. Introducción 3 2. Características 4 2.1 Batería de respaldo 2.2 Salidas Más detalles 2. Lector de tickets y tarjetas de abonados Mod. BP-200
2. Lector de tickets y tarjetas de abonados Mod. BP-200 Lector de tickets rotativos y tarjetas magnéticas de abonados para el control de salida. Las características son las siguientes: Dos sistemas de Más detalles ID-Bio 10 Terminal de control de accesos ID-Bio 21 Terminal de control de accesos y presencia ID-Bio 26 Terminal de control de accesos
Associated Partner Control de Accesos Control de Presencia Control de Rondas de Vigilancia Gimnasios y Centros Deportivos RFID - Tarjeta de proximidad Biométricos de huella digital Reconocimiento Facial Más detalles CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DEL PANEL DE CONTROL
1 CARACTERÍSTICAS - ARM + AURORA CPU - Compatible con 10 mandos a distancia, 50 sensores inalámbricos y 50 llaveros de proximidad (tags). - Incorpora 1.000.000 de combinaciones de código manteniendo una Más detalles Facultad de Ciencias Económicas
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVIDOR DE GESTION DEL SISTEMA DE CCTV: El o los Servidores de Gestión del Sistema de CCTV a instalar en los Puestos Centrales de Monitoreo y Control deberán tener Más detalles Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN
TI-P333-92 MIU Issue 1 Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN DESCRIPCIÓN Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU 18 canales Más detalles SISTEMAS FERROVIARIOS
SISTEMAS FERROVIARIOS SISTEMAS FERROVIARIOS 01 2/15 INDICE DE PRODUCTOS 1. ENCLAVAMIENTO ENCETRANS 2. SISTEMA DE CENTRALIZACIÓN SIGMA 3. CIRCUITO DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA PARA ENCLAVAMIENTOS CV- 3191 Más detalles CATEGORÍA 5e FTP. Categoría 5e FTP
Categoría 5E FTP Categoría 5e FTP El cableado FTP Cat. 5e de 3M Volition ha demostrado ser la mejor solución para las necesidades más exigentes de alta compatibilidad electromagnética que el mercado demanda. Más detalles Especificaciones de arquitectura e ingeniería para un sistema perimetral de detección anti-intrusión montado sobre valla.
Especificaciones de arquitectura e Ingeniería Sistema Perimetral de Detección anti-intrusión Especificaciones de arquitectura e ingeniería para un sistema perimetral de detección anti-intrusión montado Más detalles CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS BP. 1. Expendedor de tickets y Lector abonados Mod. BP-100
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS BP 1. Expendedor de tickets y Lector abonados Mod. BP-100 Expendedor de tickets magnético con grabación en banda magnética central de toda la información necesaria para ser Más detalles ANEXO I Pliego General de Especificaciones Técnicas INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CAMARAS DE VIDEO Y CENTRAL DE MONITOREO
ANEXO I Pliego General de Especificaciones Técnicas INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CAMARAS DE VIDEO Y CENTRAL DE MONITOREO ARTICULO 1: UBICACIÓN- El sistema de Seguridad mediante cámaras Más detalles Armario mural de empalme y reparto para 24 fibras Ref. GXF6-15N2 24 SC
Armario mural de empalme y reparto para 24 fibras Ref. GXF6-15N2 24 SC Armario terminal o de distribución, puede ser empleado como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Permite alojar Más detalles Características técnicas A.2 5. Características técnicas F.O. A.2 6. scon 3100-A A.2 7. scon 3100-AA A.2 8. scon 3061-AD A.2 9. scon 3063-AD A.
HARTING sc on Índice Página Introducción y características A.2 4 Características técnicas A.2 5 Características técnicas F.O. A.2 6 scon 3100-A A.2 7 scon 3100-AA A.2 8 scon 3061-AD A.2 9 scon 3063-AD Más detalles Kit NVR PoE HD de 4 canales
Kit NVR PoE HD de 4 canales TV-NVR104K (v1.0r) Videograbadora independiente de red PoE con cuatro canales Disco duro SATA de 1 TB preinstalado Cuenta con dos cámaras HD TV-IP320PI para exteriores de TRENDnet Más detalles Cámaras serie Illustra 600 IP
Cámara Bullet de alta definición La cámara Bullet HD de la serie Illustra 600 tiene una de las combinaciones más potentes de sensor/procesador del mercado. Esta cámara para interiores o exteriores ofrece Más detalles Fundamentos de los sistemas CCTV. Como hacer la elección correcta
SISTEMA CCTV Conocimientos básicos Fundamentos de los sistemas CCTV - Bases de la imagen - Transmisión de señal - Grabación - Tipos de productos Como hacer la elección correcta - Qué, Quién? - Por qué? Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles Centralización de contadores
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles INSTALACIONES ELECTRICAS CIVILES
índice FUENTES DE ALIMENTACION FUENTE DE ALIMENTACION MONOFASICA FUENTE DE ALIMENTACION MONOFASICA DL 2101ALA DL 2101ALF MODULOS INTERRUPTORES Y CONMUTADOR DL 2101T02RM INVERSOR DL 2101T04 INVERSOR E INTERRUPTORES Más detalles Prácticas de instalación
Prácticas de instalación Instalación del cable Canalizaciones Separación de las instalaciones eléctricas Distancias máximas Radios de curvatura Tendido y destrenzado Instalación del cable (cont.) Embridado Más detalles Llamado a propuesta técnica y económica para la adquisición de Sistema de Videovigilancia para el estadio Gigante de Arroyito
Llamado a propuesta técnica y económica para la adquisición de Sistema de Videovigilancia para el estadio Gigante de Arroyito Introducción El presente documento tiene por objeto el llamado a la presentación Más detalles 1.- SISTEMAS CONVENCIONALES
1.- SISTEMAS CONVENCIONALES 1.- CENTRALES 2.- DETECTORES 3.- PULSADORES 4.- SIRENAS 5.- RETENEDORES MAGNETICOS 6.- PILOTOS INDICADORES DE ACCION 7.- BARRERAS 1.- CENTRALES SISTEMA MORLEY La gama VISION Más detalles Catálogo DiSCaeS 2011 Cableado Estructurado GGC
Catálogo 2011 Cableado Estructurado GGC Cableado en cobre Cabictel Cables Manguera de Datos 668625CC4P 668725CVDP Estos cables Multipares tienen prestaciones para transmisión Gigabit Ethernet. Obtienen Más detalles SISTEMAS DE CABLEADO
SISTEMAS DE CABLEADO Aspectos técnicos generales Se deberá utilizar tubo conduit pared gruesa en exteriores y en aquellas áreas donde sea necesario proteger los cableados contra daño mecánico o medio ambiente Más detalles MODO DE FUNCIONAMIENTO RED DE RADIO WAVENET
106 MULTINETWORKING 107 108 MULTINETWORKING MODO DE FUNCIONAMIENTO RED DE RADIO WAVENET Usuario 1 Programa principal GUI PC con nodos de comunicación (CommNode) CentralNode SmartHandle Relé inteligente Más detalles Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno
Autor: Ismael Rodríguez Sánchez Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos Centro: Gonzalo Nazareno Introducción. Cableado Estructurado Introducción. Fibra óptica Introducción. AMPTRAC Solución del Más detalles Cámaras de red Axis Una amplia gama de productos para la videovigilancia profesional.
Cámaras de red Axis Una amplia gama de productos para la videovigilancia profesional. La mayor variedad del mercado en cámaras de red El mercado de la videovigilancia va prosperando, impulsado por la mayor Más detalles TR1 Terminación de red para conexión a línea de acceso básico RDSI. TR1 Terminación de red para conexión a línea de acceso básico RDSI
ANEXO RECICLAJE AMBIENTAL. No tire nunca el Terminal de Red () con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio Más detalles Sistemas de gestión de video. Indice
168 Sistemas de gestión de video Un aspecto importante del sistema de videovigilancia es la gestión de video para la visualización, grabación, reproducción y almacenamiento en directo. Si el sistema está Más detalles www.cctvcentersl.es Novedades SuperDynamic 5
Novedades SuperDynamic 5 Cámaras fijas día/noche Minidomos fijos antivandálicos WV-CP500 / WV-CP504 Grabadores digitales H.264 WV-CW500 / WV-CW504 Monitores LCD panorámicos WJ-HD716 / WJ-HD616 WV-LW1900 Más detalles 60 NETO 70 NETO 100 NETO
CÁMARAS IP SERIE TÉCNICA CÁMARAS IP FIJAS 7051/FJ3877 La Cámara 7051/FJ3877 con servidor Web incorporado, es un sistema ultra compacto de vídeovigilancia profesional en color, con función Día/Noche, para Más detalles Receptora RRL IP MODEM
Receptora RRL IP La Receptora RRL-IP se utiliza para conectar paneles de alarmas en localidades lejanas sin el costo de llamadas interurbanas, lo que significa una gran reducción en el costo de transmisión Más detalles El sistema de alta seguridad mediante haces de infrarrojos de gran intensidad
Patrón de haz opcional para una detección de intrusos de alto nivel Sólidos alojamientos de torre desde 1-4 metros de alto Torres precableadas para una fácil instalación y ahorro Aprobado por la OTAN El Más detalles RED POWER. Pulsar. Fuente de alimentación de serie EN54/LCD CÓDIGO: TIPO: EN54-3A17LCD v.1.0/v ES**
CÓDIGO: TIPO: EN54-3A17LCD v.1.0/v ES** EN54 27,6V/3A/2x17Ah/LCD Fuente de para sistemas de alarma contra incendios RED POWER Este producto es adecuado para los sistemas diseñados conforme a las normas Más detalles Línea Completa de Productos
Línea Completa de Productos NVR Full HD 4 Canales con Switch PoE de 4 Puertos Integrados NVR Full HD 8 Canales con Switch PoE de 8 Puertos Integrados Visualización y grabación en tiempo real Full HD. Capacidad Más detalles imagine la seguridad óptima
Superando toda expectativa... imagine la seguridad óptima Ha llegado la era de la seguridad óptima. Samsung Techwin está presentando un DVR que lo tiene todo; un rendimiento y una estabilidad sin igual Más detalles Cableado Estructurado
Cableado Estructurado Normas para una buena infraestructura de comunicación Concepto El cableado estructurado tiene el objetivo de integrar en un mismo sistema los servicios de: Voz Datos Vídeo También Más detalles Características técnicas econ 2050-AA A.1 5. econ 2030-A A.1 6. econ 2040-A A.1 7. econ 2050-A A.1 8. econ 2160-A A.1 9. econ 2050-AA A.
HARTING econ Índice Página econ 2000 Introducción y características A.1 3 Características técnicas econ 2030-A, 2040-A, 2050-A, 2160-A A.1 4 Características técnicas econ 2050-AA A.1 5 econ 2030-A A.1 Más detalles Cables y conectores. 1. Cables de redes Comunes. 2. Cables de par trenzado. Par trenzado. Cable coaxial. Fibra óptica
Cables y conectores 1. Cables de redes Comunes Par trenzado La tecnología Ethernet moderna generalmente utiliza un tipo de cable de cobre conocido como par trenzado (TP, Twisted Pair) para interconectar Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL
CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL 1. Objetivo El objetivo de esta descripción es explicar los más importantes términos y saber interpretar mejor las diferencias que existen dentro del concepto cableado estructurado Más detalles Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé. Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823
Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823 Datos para cursar pedido Entradas Digital 8 analógicamente Más detalles Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente. Siemens AG 2010 Energy Sector
Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente Energy Sector 1. Es su red lo bastante segura? Graves incidentes se deben muchas veces a causas pequeñas: Impacto de rayos viento ramas Más detalles ISOMETER IR427. con repetidor de alarma MK7
con repetidor de alarma MK7 Aparato de vigilancia de aislamiento con vigilancia de carga y temperatura integrada para sistemas IT médicos según IEC 60364-7-710, IEC 61557-8 y DIN VDE 0100-710 IR427_D00118_00_D_XXES/05.2015 Más detalles CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
CAPITULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES INTRODUCCIÓN Para la construcción de la Red de Sistema Estructurado, se utilizarán equipos y materiales de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones, Más detalles INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD DICROMAT + / DICROMAT 2+ INSTRUCCIONES DE EMPLEO
INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD DICROMAT + / DICROMAT 2+ INSTRUCCIONES DE EMPLEO DESCRIPCIÓN El interruptor de proximidad DICROMAT + capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras Más detalles DESCRIPCION IMAGEN VALOR UNIT. VALOR TOTAL

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución