Source: http://docplayer.it/6366678-Regolamento-per-l-effettuazione-delle-verifiche-sugli-impianti-fotovoltaici-ammessi-all-incentivazione.html
Timestamp: 2018-03-23 03:54:03+00:00

Document:
REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL INCENTIVAZIONE - PDF
Download "REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL INCENTIVAZIONE"
1 Pagina:1 di 31 REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , D.M , Delibera AEEG n. 188/05, Delibera AEEG n. 40/06 e Delibera AEEG n. 90/07) Rev 05 Data Redatto Collaborazioni Verificato Approvato 06/10/2008 G.Pipia R.Lucchini F.Trezza C.Lato
2 Pagina:2 di 31 INDICE 1 GENERALITÀ Ambito di applicazione Organizzazione e gestione DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VERIFICHE Sopralluoghi su impianti fotovoltaici a inizio lavori Finalità delle verifiche Programma di massima delle verifiche Esame della documentazione preliminare Incontro con il Soggetto Responsabile Sopralluogo sull impianto Sopralluoghi su impianti fotovoltaici a conclusione lavori Finalità delle verifiche Programma di massima delle verifiche Esame della documentazione finale Incontro con il Soggetto Responsabile Sopralluogo sull impianto Sopralluoghi su impianti fotovoltaici in esercizio Finalità delle verifiche Programma di massima delle verifiche Esame della documentazione Incontro con il Soggetto Responsabile Sopralluogo sull impianto PRECISAZIONI DI CARATTERE TECNICO E NORMATIVO Configurazione degli impianti fotovoltaici ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F...22
3 Pagina:3 di ALLEGATO G ALLEGATO H ALLEGATO I Generalità Scopo del presente documento è quello di individuare un regolamento volto a definire i criteri tecnici e le modalità operative da utilizzare per l effettuazione di verifiche mediante sopralluoghi sugli impianti fotovoltaici (a inizio lavori, a conclusione dei lavori o in esercizio) ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2006, e del Decreto Interministeriale del 19 febbraio Questo regolamento dovrà essere utilizzato dai soggetti che saranno appositamente incaricati dal GSE all effettuazione delle verifiche, individuati mediante specifica gara di appalto. 1.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell art. 6, commi da 6.2 a 6.5 della Delibera n. 188/05, integrata dalla Delibera n. 40/06 e dell art. 10 della Delibera n. 90/07 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 2. Le disposizioni contenute nel regolamento sono finalizzate all esecuzione di verifiche in un contesto di massima trasparenza nei confronti dei Soggetti Responsabili. 3. Per verifiche sugli impianti si intendono tutte le attività condotte mediante sopralluoghi presso gli impianti ammessi alle tariffe incentivanti con i seguenti scopi: il controllo e l esame di documenti, schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, comunque esibiti dal Soggetto Responsabile interessato e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti; la ricognizione sull impianto, parti di questo o luoghi riconducibili a questo per i relativi riscontri tecnici e documentali ai fini della verifica della corrispondenza della configurazione impiantistica agli schemi tecnici di progetto, in particolare per quanto riguarda la strumentazione di misura, le protezioni e i sistemi di interconnessione e sicurezza. 4. Le verifiche sugli impianti mirano al controllo della sussistenza in capo al Soggetto Responsabile interessato dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previsti dalla normativa di riferimento. 1.2 Organizzazione e gestione 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, comma 2.1 della Delibera AEEG n. 188/05, integrata dalla Delibera AEEG n. 40/06 e ai sensi dell articolo 10.2 della Delibera AEEG n. 90/07, l organizzazione e la gestione delle attività di verifica e sopralluogo, oggetto del regolamento, compete alla società Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., avvalendosi eventualmente
4 Pagina:4 di 31 della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione (enti di supporto per le verifiche). 2. Le modalità organizzative e gestionali che regolano i rapporti fra GSE e i soggetti incaricati delle verifiche sugli impianti sono definite nel documento denominato Modalità organizzative e pianificazione delle verifiche sugli impianti che, insieme ai documenti di gara e il presente regolamento, costituiscono la totalità dei documenti contrattuali. 2 Disposizioni specifiche per le verifiche 2.1 Sopralluoghi su impianti fotovoltaici a inizio lavori Finalità delle verifiche La finalità delle verifiche sugli impianti fotovoltaici in costruzione, ammessi alle tariffe incentivanti, è quella di controllare il rispetto, in capo al Soggetto Responsabile interessato, delle condizioni, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il riconoscimento effettivo delle tariffe incentivanti. In particolare, le verifiche e i sopralluoghi hanno anche lo scopo di: a) Inizio lavori: accertare che l opera sia effettivamente in corso di realizzazione, ai sensi dall art. 8, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005; b) Sito: accertare che il sito, dichiarato nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, corrisponda effettivamente a quello di realizzazione dell opera; c) Potenza nominale: accertare che la potenza nominale dell impianto fotovoltaico, dichiarata nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti o nella dichiarazione di inizio lavori, corrisponda effettivamente a quella in fase di installazione; d) Caratteristiche generali dell'impianto: accertare che le caratteristiche dell impianto fotovoltaico (nuova costruzione, rifacimento totale, potenziamento), dichiarata nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, corrispondano effettivamente a quella dell impianto in fase di installazione; e) Tipologia di installazione: accertare, in caso di richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del D. M. 6 febbraio 2006, che l impianto fotovoltaico in corso d opera sia effettivamente integrato architettonicamente secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera b), della Delibera AEEG n. 188/05 integrata dalla Delibera AEEG n. 40/06; f) Domanda di connessione: accertare che il Soggetto Responsabile abbia inoltrato al gestore di rete la domanda di connessione, nei tempi e nei modi previsti dall art. 8, comma 1 del D.M. 28 luglio 2005; g) Comunicazione punto di consegna: accertare che il Soggetto Responsabile abbia ricevuto dal gestore di rete la comunicazione del punto unico di consegna dell energia elettrica Programma di massima delle verifiche Fermo restando le necessità e le richieste specifiche fatte dal GSE e quanto previsto dal Piano generale di massima delle verifiche e dei piani operativi delle attività, il programma di dettaglio è definito, di volta in volta, dal gruppo di verifica sulla base della realtà impiantistica, delle specifiche
5 Pagina:5 di 31 problematiche evidenziate da precedenti sopralluoghi o dall esame della documentazione. Di norma, il controllo si svolge attraverso le fasi di cui ai punti seguenti Esame della documentazione preliminare Il gruppo di verifica esamina preliminarmente la documentazione disponibile, che nello specifico è costituita essenzialmente dalla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti con relativi allegati o, quando inviata, dalla comunicazione di inizio lavori con relativi allegati Incontro con il Soggetto Responsabile Dopo l esame documentale il gruppo di verifica incontra il Soggetto Responsabile, per eseguire il sopralluogo e richiedere informazioni, chiarimenti ed eventuale documentazione aggiuntiva necessaria agli accertamenti Sopralluogo sull impianto Il gruppo di verifica, attraverso ricognizione, verifica la rispondenza fisica delle informazioni rispetto a quanto noto e documentato. In particolare, con riferimento alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere accertata: a) L effettiva apertura del cantiere, nel sito specificato, con presenza di operai, mezzi, attrezzature, delimitazioni, segnaletica e quant altro utile a dimostrare i lavori in corso; b) L esistenza di un regolare contratto di appalto, mediante presa visione della documentazione; c) L esistenza di un progetto esecutivo, redatto ai sensi della norma CEI-02 da un progettista abilitato. Ove possibile, previa autorizzazione del Soggetto Responsabile o del proprietario del sito, il gruppo di verifica effettuerà una documentazione fotografica, comprovante lo stato dei lavori. Il sopralluogo dovrà essere condotto in modo da poter rispondere completamente almeno alle domande contenute nella lista di riscontro (Allegato D). 2.2 Sopralluoghi su impianti fotovoltaici a conclusione lavori Finalità delle verifiche La finalità delle verifiche sugli impianti fotovoltaici dopo la conclusione dei lavori è quella di controllare il rispetto, in capo al Soggetto Responsabile interessato, delle condizioni, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il riconoscimento effettivo delle tariffe incentivanti. In particolare, le verifiche e i sopralluoghi hanno anche lo scopo di: a) Fine lavori: accertare che l opera sia effettivamente completata e conclusa, ai sensi dall art. 8, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005; b) Sito: accertare che il sito di realizzazione dell opera corrisponda effettivamente a quello dichiarato nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti ; c) Potenza nominale: accertare che la potenza nominale installata dell impianto fotovoltaico corrisponda effettivamente a quella dichiarata nella scheda tecnica finale di impianto;
6 Pagina:6 di 31 d) Punto unico di consegna: accertare, se già realizzato, l esistenza effettiva di un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti, in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; e) Caratteristiche generali dell'impianto: accertare che le caratteristiche dell impianto fotovoltaico (nuova costruzione, rifacimento totale, potenziamento) corrispondano effettivamente a quelle riportate nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti e concordino con quelle dichiarate nella scheda tecnica finale di impianto; f) Tipologia di installazione: accertare, in caso di richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del D. M. 6 febbraio 2006, che l impianto fotovoltaico sia effettivamente integrato architettonicamente secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera b), della Delibera AEEG n. 188/05 integrata dalla Delibera AEEG n. 40/06; Programma di massima delle verifiche Fermo restando le necessità e le richieste specifiche fatte dal GSE e quanto previsto dal Piano generale di massima delle verifiche e dei piani operativi delle attività, il programma di dettaglio è definito, di volta in volta, dal gruppo di verifica sulla base della realtà impiantistica, delle specifiche problematiche evidenziate da precedenti sopralluoghi o dall esame della documentazione. Di norma, il controllo si svolge attraverso le fasi di cui ai punti seguenti Esame della documentazione finale Il gruppo di verifica esamina preliminarmente la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile, che nello specifico è costituita essenzialmente da: a) Copia della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti con, eventualmente, i relativi allegati. b) Dichiarazione di conclusione lavori. c) Documentazione finale di progetto come pervenuta al GSE. d) Scheda tecnica finale d impianto. e) Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante modello, marca e numero di matricola. f) Due diverse fotografie dell impianto g) Certificato di collaudo h) Elaborati grafici di dettaglio, completi di idonea documentazione fotografica nel caso di Integrazione Architettonica (richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006) Incontro con il Soggetto Responsabile Dopo l esame documentale il gruppo ispettivo incontra il Soggetto Responsabile per eseguire il sopralluogo e richiedere informazioni, chiarimenti e la documentazione prevista.
7 Pagina:7 di Sopralluogo sull impianto I verificatori controllano, attraverso ricognizione, oltre alla corretta archiviazione della documentazione tecnico-amministrativa, anche la rispondenza fisica delle informazioni rispetto a quanto noto e documentato. Con riferimento alla comunicazione di conclusione lavori, dovrà essere accertata: a) L effettiva chiusura del cantiere e completamento delle opere previste nel progetto esecutivo (aree di cantiere sgombre, senza mezzi né opere accessorie). Con riferimento alla documentazione finale di progetto, dovrà essere accertato: b) La completezza, ai sensi della norma CEI-02, della documentazione comprendente: Progetto esecutivo, timbrato e firmato da un progettista abilitato e integrato con le eventuali varianti realizzate in corso d opera (come costruito) Relazione generale ( 3.5.1) Relazione specialistica ( 3.5.2) Elaborati grafici ( 3.5.4) Calcoli esecutivi ( 3.5.5) Eventuale Piano di manutenzione ( 3.5.6) c) La dichiarazione di conformità dell impianto alle regole dell arte ai sensi della legge 46/90, sottoscritta dall installatore (con abilitazione lettera A) e corredata con gli eventuali allegati obbligatori e facoltativi ( 3.3 e 3.4 della norma CEI 0-3). d) La certificazione di conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN per moduli a film sottile, rilasciata da un laboratorio accreditato. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato. e) La certificazione di conformità per gli inverter installati, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, che attesti la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, con riferimento alle prove di tipo effettuate. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di inverter installato, corredata con gli eventuali allegati e risultati di prova. f) La rispondenza fisica complessiva dell impianto fotovoltaico agli schemi forniti e precedentemente esaminati. g) Documentazione attestante che l impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005). Documentazione di acquisto dei principali componenti dell impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d interfaccia). Certificazione di garanzia dei moduli: la certificazione, rilasciata dai costruttori, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici installati. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato. h) La rispondenza alle normative tecniche applicabili, con riferimento alle prove di tipo effettuate. i) La rispondenza delle opere alla documentazione fotografica. j) La consistenza e lo stato dell impianto, in relazione all effettiva capacità di produrre energia elettrica nelle quantità e con l efficienza dichiarata nel certificato di collaudo.
8 Pagina:8 di 31 k) La corrispondenza dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici all elenco inviato, mediante campionamento eseguito secondo le prescrizioni in Allegato G. Ove possibile, previa autorizzazione del Soggetto Responsabile o del proprietario del sito, il gruppo di verifica effettuerà una documentazione fotografica, comprovante lo stato dell impianto. Il sopralluogo dovrà essere condotto in modo da poter rispondere completamente almeno alle domande contenute nella lista di riscontro (Allegato E). 2.3 Sopralluoghi su impianti fotovoltaici in esercizio Finalità delle verifiche La finalità delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti fotovoltaici in esercizio è quella di controllare il rispetto, in capo al Soggetto Responsabile interessato, delle condizioni, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il riconoscimento effettivo delle tariffe incentivanti. In particolare, le verifiche e i sopralluoghi hanno anche lo scopo di: a) Esercizio: accertare che l opera sia effettivamente entrata in esercizio, ai sensi dall art. 8, del Decreto Ministeriale 28 luglio 2005 o dell articolo 2 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio b) Sito: accertare che il sito di realizzazione dell opera corrisponda effettivamente a quello dichiarato nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti. c) Potenza nominale: accertare che la potenza nominale installata dell impianto fotovoltaico corrisponda effettivamente a quella dichiarata nella scheda tecnica finale di impianto, e non vi siano state variazioni. d) Punto unico di consegna: accertare l esistenza effettiva di un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti, in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata. e) Caratteristiche generali dell'impianto: accertare che le caratteristiche dell impianto fotovoltaico (nuova costruzione, rifacimento totale, potenziamento) corrispondano effettivamente a quelle riportate nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti e concordino con quelle dichiarate nella scheda tecnica finale di impianto. f) Tipologia di installazione: accertare, in caso di richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del D. M. 6 febbraio 2006, che l impianto fotovoltaico sia effettivamente integrato architettonicamente secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera b), della Delibera AEEG n. 188/05 integrata dalla Delibera AEEG n. 40/06 ovvero che l impianto è installato secondo una delle tipologie indicate nell articolo 2 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio g) Misura dell energia elettrica: accertare la presenza dei gruppi di misura e che il Soggetto Responsabile abbia concordato, col gestore di rete o qualunque altro organismo competente, le attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure.
9 Pagina:9 di Programma di massima delle verifiche Fermo restando le necessità e le richieste specifiche fatte dal GSE e quanto previsto dal Piano generale di massima delle verifiche e dei piani operativi delle attività, il programma di dettaglio è definito, di volta in volta, dal gruppo di verifica sulla base della realtà impiantistica, delle specifiche problematiche evidenziate da precedenti sopralluoghi o dall esame della documentazione. Di norma, il controllo si svolge attraverso le fasi di cui ai punti seguenti Esame della documentazione Il gruppo di verifica esamina preliminarmente la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile, che nello specifico è costituita essenzialmente da: a) Copia della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti con, eventualmente, i relativi allegati. b) Dichiarazione di conclusione lavori. c) Dichiarazione di entrata in esercizio. d) Documentazione finale di progetto come pervenuta al GSE. e) Scheda tecnica finale d impianto. f) Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante modello, marca e numero di matricola. g) Elenco delle matricole degli inverter (solo per impianti entrati in esercizio secondo il DM 19 febbraio 2007). h) Fotografie dell impianto. i) Certificato di collaudo j) Elaborati grafici di dettaglio, completi di idonea documentazione fotografica nel caso di Integrazione Architettonica (richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006) ovvero della tipologia specifica come definita all articolo 2 del D.M. 19 febbraio k) Verbale di attivazione dei contatori rilasciato dal gestore locale della rete elettrica o dall U.T.F. l) Copia della apertura di Officina Elettrica per produzione e Licenza U.T.F (soltanto per impianti superiori a 20 kwp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kwp se ricadenti nell art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000) Incontro con il Soggetto Responsabile Al termine dell esame documentale il gruppo ispettivo incontra il Soggetto Responsabile, per eseguire il sopralluogo e richiedere informazioni, chiarimenti e la documentazione prevista Sopralluogo sull impianto I verificatori controllano, attraverso ricognizione, oltre alla corretta archiviazione della documentazione tecnico-amministrativa, anche la rispondenza fisica delle informazioni rispetto a quanto noto e documentato. Con riferimento alla comunicazione di entrata in esercizio, dovrà essere accertata:
10 Pagina:10 di 31 a) L effettivo completamento delle opere previste nel progetto esecutivo. b) L effettiva entrata in esercizio dell impianto, mediante: verifica del processo di produzione; presa visione del verbale di attivazione dei contatori rilasciato dal gestore locale della rete elettrica o dall U.T.F. presa visione della apertura di Officina Elettrica per produzione e Licenza U.T.F (soltanto per impianti superiori a 20 kwp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kwp se ricadenti nell art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000). Con riferimento alla documentazione finale di progetto, dovrà essere accertato: c) La completezza, ai sensi della norma CEI-02, della documentazione comprendente: Progetto esecutivo, timbrato e firmato da un progettista abilitato e integrato con le eventuali varianti realizzate in corso d opera (come costruito). Relazione generale. Relazione specialistica. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi. Eventuale Piano di manutenzione. d) La dichiarazione di conformità dell impianto alle regole dell arte ai sensi della legge 46/90, sottoscritta dall installatore (con abilitazione lettera A) e corredata con gli eventuali allegati obbligatori o facoltativi. e) La certificazione di conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN per moduli a film sottile, rilasciata da un laboratorio accreditato. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato. f) La certificazione di conformità per gli inverter installati, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, che attesti la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, con riferimento alle prove di tipo effettuate. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di inverter installato, corredata con gli eventuali allegati e risultati di prova. g) Documentazione attestante che l impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005). Documentazione di acquisto dei principali componenti dell impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d interfaccia). Certificazione di garanzia dei moduli: la certificazione, rilasciata dai costruttori, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici installati. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato. h) La consistenza e lo stato dell impianto, in relazione all effettiva capacità di produrre energia elettrica con l efficienza dichiarata nel certificato di collaudo e nelle quantità riportate nella dichiarazione annuale di produzione. In tale verifica sono di ausilio, oltre agli schemi disponibili, l esame dello stato di manutenzione, i dati di targa delle apparecchiature principali, le letture dirette dei più importanti parametri operativi.
11 Pagina:11 di 31 i) La rispondenza fisica agli schemi forniti e precedentemente esaminati; in particolare, l assenza di derivazioni non documentate che potrebbero alterare la contabilizzazione dei flussi energetici; j) La rispondenza delle opere alla documentazione fotografica. k) La corrispondenza dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici all elenco inviato, mediante campionamento eseguito secondo le prescrizioni in Allegato G. l) La corrispondenza dei numeri di matricola degli inverter all elenco inviato (solo per gli impianti entrati in esercizio con il D.M. 19 febbraio 2007). m) La rispondenza delle opere alla documentazione di dettaglio e fotografica nel caso di Integrazione Architettonica (richiesta di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all art. 7, comma 1 del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2006) ovvero della tipologia specifica come definita all articolo 2 del D.M. 19 febbraio Relativamente ai sistemi di misura dell energia prodotta, dovrà essere accertato: n) la presenza del verbale di attivazione di primo impianto, rilasciato dall U.T.F. o) la presenza del certificato di taratura del gruppo di misura dell energia prodotta. p) la presenza del registro delle misure U.T.F. q) la rispondenza fisica agli schemi forniti e precedentemente esaminati; r) l effettiva esistenza di un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti, in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; s) la rispondenza della strumentazione impiegata a standard minimi di qualità; t) la corretta installazione; u) lo stato soddisfacente di manutenzione; v) l applicazione di adeguate procedure per controlli/tarature periodiche; w) la presenza di sigilli (piombatura o similari) atti a impedire manomissioni, alterazioni dei dati o esclusione di strumenti. Ove possibile, previa autorizzazione del Soggetto Responsabile o del proprietario del sito, il gruppo di verifica effettuerà una documentazione fotografica, comprovante lo stato dell impianto. Il sopralluogo dovrà essere condotto in modo da poter rispondere completamente almeno alle domande contenute nella lista di riscontro (Allegato F). 3 Precisazioni di carattere tecnico e normativo 3.1 Configurazione degli impianti fotovoltaici In accordo con la Norma CEI 11-20, le configurazioni degli impianti fotovoltaici, funzionanti in parallelo alla rete del distributore sia di MT che BT, sono riportate schematicamente in Allegato H. L energia elettrica prodotta
12 Pagina:12 di 31 a) L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica. b) La produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento dell'energia elettrica prodotta annualmente ed espresso in kwh, ottenuto a seguito di un potenziamento, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento. Per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kw operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della Delibera AEEG n. 28/06, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento. c) Ai fini del potenziamento, la produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kwh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. Definizioni e disposizioni legislative In Allegato I sono riportati in esteso gli articoli della normativa ed i commi rilevanti per il presente Regolamento.
13 Pagina:13 di 31 4 Allegato A Spett. le NOME COGNOME Via INDIRIZZO, XXX CAP CITTA (XY) c.a. GSE S.p.A. Gestione verifiche FTV Viale M. Pilsudski, Roma Oggetto: Sopralluogo di verifica in sito, ai sensi della Delibera dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 188/05, come integrata dalla Delibera n. 40/06 e dalla Delibera n. 90/07, presso il Vs. impianto fotovoltaico identificato con il numero xyxy di potenza pari a xy kw... effettua per conto del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) sopralluoghi sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti e su quelli in corso di realizzazione che sono stati ammessi alle tariffe incentivanti ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 28/07/2005, del Decreto Ministeriale 06/02/2006 e del decreto Interministeriale 19/02/2007. Con riferimento all impianto fotovoltaico in oggetto ubicato in VIA INDIRIZZO, XXX nel comune di COMUNE (XY), il cui Soggetto Responsabile è NOME COGNOME, si comunica che è previsto un sopralluogo per il giorno XY mese p.v. Le operazioni di verifica, che avranno inizio alle ore hh:mm dello stesso giorno, verranno condotte dal personale di seguito indicato. Ai fini del riconoscimento, i funzionari incaricati esibiranno al Soggetto Responsabile o a un suo rappresentante, all uopo delegato, il tesserino di identificazione e una copia della presente. Ai fini della prevenzione di infortuni, prima dell'inizio delle operazioni di verifica, il Soggetto Responsabile è tenuto ad informare il personale incaricato degli eventuali rischi associati al sito sottoposto a verifica.
14 Pagina:14 di 31 Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni è necessario che il Soggetto Responsabile in indirizzo consenta ai funzionari incaricati l accesso all impianto e ai documenti/informazioni sottoelencati, con facoltà di estrarne copia per l acquisizione: 1. Documentazione finale di progetto cartacea. 2. Dichiarazione di conformità alla legge 46/ Documentazione attestante che l impianto fotovoltaico è stato realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti. 4. Certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici. 5. Certificazione di conformità per gli inverter. 6. Regolamento di esercizio o documento analogo rilasciato dal gestore locale di rete elettrica che attesti l entrata in esercizio dell impianto. 7. Denuncia di Officina Elettrica per produzione e Licenza U.T.F (soltanto per impianti superiori a 20 kwp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kwp se ricadenti nell art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000). 8. Verbale di attivazione dei contatori rilasciato dal gestore locale della rete elettrica o dall U.T.F. 9. Verbale di attivazione di primo impianto, rilasciato dall U.T.F. 10. Certificato di taratura del gruppo di misura dell energia prodotta. 11. Registro delle misure U.T.F. Vi chiediamo di dare conferma della Vostra disponibilità per la data indicata o, in caso di motivate necessità, di concordarne un altra. inviando una a:., oppure un fax al numero.. e riportando nell oggetto: sopralluogo di verifica sull impianto numero xyxy. Vi facciamo presente che, nel caso di un Vostro eventuale diniego all effettuazione del sopralluogo, sarà cura del GSE darne comunicazione scritta all AEEG per i provvedimenti di competenza. Nel ringraziarvi per la collaborazione, cordiali saluti. Dipartimento di. Dott... 5 Allegato B
15 Pagina:15 di 31 Numero identificativo d impianto: Denominazione impianto: VERBALE DI SOPRALLUOGO Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , D.M , Delibera AEEG n. 188/05, Delibera AEEG n. 40/06 e Delibera AEEG n. 90/07) Il giorno / /, presso il sito d'installazione in, è compilato il presente atto. Verbalizzanti cognome nome del Responsabile Tecnico di Verifica (RTV) Ente di appartenenza del RTV cognome nome del secondo verificatore Ente di appartenenza del secondo verificatore cognome nome de terzo verificatore Ente di appartenenza del terzo verificatore cognome nome del quarto verificatore Ente di appartenenza del quarto verificatore Parte (persona giuridica)
16 Pagina:16 di 31 Il Soggetto Responsabile - partita iva, con sede legale ; Rappresentante Legale -, nato a, il / /, residente a, in, provincia. Parte (persona fisica) Il Soggetto Responsabile - codice fiscale, nato a, il / /, residente a, in, provincia. Fatto I sottoscritti verbalizzanti, alle ore del / /, hanno avuto accesso al sito suddetto per eseguirvi il sopralluogo di verifica di cui alla lettera del GSE prot. n. del / /, si sono presentati a mostrando copia della citata lettera e qualificandosi mediante l esibizione dei documenti di identità. Dopo aver incontrato in qualità di (delegato dal) Soggetto Responsabile (a farsi rappresentare) durante il sopralluogo, e il sig., in qualità di responsabile tecnico, e aver loro presentato lo scopo del sopralluogo, hanno proceduto alle operazioni di verifica. Descrizione delle attività svolte e dei rilievi effettuati: presa visione e verifica dei documenti verifica presso sala quadri verifica presso impianto fotovoltaico rilievi fotografici controllo matricole pannelli fotovoltaici lista di controllo Sopralluogo su impianto altro: Durante il sopralluogo i verificatori hanno richiesto alla Parte la seguente documentazione: Documentazione finale di progetto cartacea. Dichiarazione di conformità alla legge 46/90. Documentazione attestante che l impianto fotovoltaico è stato realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti. Certificazione di conformità dei moduli fotovoltaici. Certificazione di conformità degli inverter.
17 Pagina:17 di 31 Regolamento di esercizio o documento analogo rilasciato dal gestore locale di rete elettrica che attesti l entrata in esercizio dell impianto. Denuncia di Officina Elettrica per produzione e Licenza U.T.F (soltanto per impianti superiori a 20 kwp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kwp se ricadenti nell art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000). Verbale di attivazione dei contatori rilasciato dal gestore locale della rete elettrica o dall U.T.F. altro: La parte ha quindi esibito i documenti evidenziati sopra; La parte non ha esibito i seguenti documenti: Prescrizioni, raccomandazioni e ulteriore documentazione richiesta: I documenti integrativi di cui sopra dovranno essere inviati dal Soggetto Responsabile al GSE S.p.A Viale Maresciallo Pilsudski, ROMA all attenzione di.., con oggetto documenti integrativi a seguito di verifica in sito dell impianto n. entro 30 giorni dalla consegna del verbale. Osservazioni e dichiarazioni della Parte: Le operazioni, come sopra descritte, sono terminate alle ore del / / I verbalizzanti si riservano comunque eventuali successive verifiche e la richiesta di ulteriore documentazione. Il presente verbale, che si compone di n. è consegnato alla Parte. pagine, viene redatto in due esemplari uno dei quali
18 Pagina:18 di 31 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alla fine di ogni foglio in data e luogo come sopra. I verbalizzanti La parte Allegato C Numero Identificativo Impianto:
19 Pagina:19 di 31 RAPPORTO DI VERIFICA Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , DM , Delibera AEEG n. 188/05, Delibera AEEG n. 40/06 e Delibera AEEG n. 90/07) 1. Tipo di intervento ispettivo: Sopralluogo su impianto fotovoltaico in corso d opera 2. Documentazione di riferimento Elenco della documentazione pervenuta dal GSE; Sopralluogo su impianto fotovoltaico concluso Sopralluogo su impianto fotovoltaico in esercizio Documentazione richiesta in via preliminare dal gruppo ispettivo; Documentazione ricevuta durante l intervento; Rapporti di ispezione precedentemente effettuati sull impianto. 3. Descrizione dell impianto Sintesi dello schema generale, della tipologia e delle caratteristiche dell impianto, con evidenza dei principali componenti e della connessione alla rete elettrica. 4. Sopralluogo sull impianto Completezza della documentazione acquisita; Corrispondenza dell impianto alla documentazione acquisita; Verifica della strumentazione. 5. Risposte alla lista di riscontro Secondo il tipo di intervento ispettivo. 6. Conclusioni Sintesi dei risultati dell intervento di verifica, con indicazione dei riscontri positivi, di quelli negativi, dei problemi che richiedono ulteriori approfondimenti e le eventuali raccomandazioni. Allegati... Firma del Responsabile Tecnico di Verifica A) Verbale di sopralluogo B) Documentazione fotografica C) Lista di controllo 7 Allegato D Numero Identificativo Impianto: Sopralluogo numero:
20 Pagina:20 di 31 LISTA DI RISCONTRO - SOPRALLUOGO SU IMPIANTO A INIZIO LAVORI Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , Delibera AEEG n. 188/05 e Delibera AEEG n. 40/06) N. DOMANDA SI NO N.a. 1 Il Soggetto Responsabile corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 2 Il sito corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 3 Il cantiere risulta effettivamente aperto? 4 Esiste un regolare contratto di appalto per l esecuzione dei lavori? 5 Esiste un progetto esecutivo redatto da un progettista abilitato? 6 Si tratta di nuova costruzione? 7 Si tratta di rifacimento totale? 8 Si tratta di potenziamento? La potenza nominale dell impianto fotovoltaico, dichiarata nella domanda di ammissione, corrisponde a quanto in progetto e/o in fase di installazione? Il Soggetto Responsabile ha dato evidenza della domanda di connessione al gestore di rete, nei tempi e nei modi previsti? Il Soggetto Responsabile ha ricevuto dal gestore di rete la comunicazione del punto unico di consegna dell energia elettrica?
21 Pagina:21 di 31 8 Allegato E Numero Identificativo Impianto: Sopralluogo numero: LISTA DI RISCONTRO - SOPRALLUOGO SU IMPIANTO A CONCLUSIONE LAVORI Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , Delibera AEEG n. 188/05 e Delibera AEEG n. 40/06) N. DOMANDA SI NO N.a. 1 Il Soggetto Responsabile corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 2 Il sito corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 3 Le opere relative alla realizzazione dell impianto risultano completate? 4 La documentazione finale di progetto è completa e redatta da un progettista abilitato? 5 Il collaudo è stato effettuato correttamente? 6 Esiste regolare dichiarazione di conformità alla legge 46/90, sottoscritta dall installatore? 7 Esiste regolare certificazione di conformità per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato, rilasciata da un laboratorio accreditato? 8 Esiste regolare certificazione di conformità per ciascun tipo di inverter installato, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato? 9 L impianto fotovoltaico risponde fisicamente nel complesso agli schemi? 10 Le protezioni d interfaccia rete, il dispositivo d interfaccia rete e il dispositivo di generatore sono installati correttamente? 11 Le opere corrispondono alla documentazione fotografica inviata? 12 I numeri di matricola dei moduli fotovoltaici, verificati a campione, corrispondono tutti all elenco inviato? 13 Si tratta di nuova costruzione? 14 Si tratta di rifacimento totale? 15 Si tratta di potenziamento? 16 La potenza nominale installata corrisponde a quanto in progetto ed è inferiore o uguale a quella dichiarata nella domanda di ammissione?
22 Pagina:22 di 31 9 Allegato F Numero Identificativo Impianto: Sopralluogo numero: LISTA DI RISCONTRO - SOPRALLUOGO SU IMPIANTO IN ESERCIZIO Impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in Conto Energia (DM , DM , DM , Delibera AEEG n. 188/05, Delibera AEEG n. 40/06 e Delibera AEEG n. 90/07) N. DOMANDA SI NO N.a. 1 Il Soggetto Responsabile corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 2 Il sito corrisponde a quanto dichiarato nella domanda di ammissione? 3 La potenza nominale installata corrisponde a quanto in progetto ed è inferiore o uguale a quella dichiarata nella domanda di ammissione? 4 Le opere relative alla realizzazione dell impianto risultano completate? 5 Il collaudo è stato effettuato correttamente? 6 L impianto risulta effettivamente in esercizio e produzione? 7 Esiste il verbale di attivazione dei contatori rilasciato dal gestore locale della rete elettrica o dall U.T.F? 8 La documentazione finale di progetto è completa e redatta da un progettista abilitato? 9 Esiste regolare dichiarazione di conformità alla legge 46/90, sottoscritta dall installatore? 10 Esiste regolare certificazione di conformità per ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato, rilasciata da un laboratorio accreditato? 11 Esiste regolare certificazione di conformità per ciascun tipo di inverter installato, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato? 12 L impianto fotovoltaico risponde fisicamente nel complesso agli schemi? 13 Le protezioni d interfaccia rete, il dispositivo d interfaccia rete e il dispositivo di generatore sono installati correttamente? 14 Le opere corrispondono alla documentazione fotografica inviata? 15 I numeri di matricola dei moduli fotovoltaici, verificati a campione, corrispondono tutti all elenco inviato? 16 L impianto è stato dichiarato come nuova costruzione? 17 L impianto è stato dichiarato come rifacimento totale? 18 L impianto è stato dichiarato come potenziamento? 19 Esiste un unico punto di connessione alla rete elettrica, come comunicato dal gestore di rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici? 20 Il Soggetto Responsabile autoconsuma parte dell energia elettrica prodotta? 21 Il Soggetto Responsabile si avvale del servizio di scambio sul posto?
23 Pagina:23 di I sistemi di misura corrispondono fisicamente agli schemi disponibili? 23 La strumentazione di misura soddisfa gli standard di qualità? 24 La strumentazione di misura è correttamente installata? 25 Lo stato di manutenzione della strumentazione di misura è soddisfacente? 26 Le procedure di controllo/taratura periodica sono adeguate e correttamente applicate? 27 La strumentazione di misura e tutti i componenti, inclusi i cablaggi e morsettiere, sono adeguatamente sigillati? Lettura apparecchiature di misura Contatore di produzione (a valle dell inverter): Contatore scambio o di cessione alla rete: kwh kwh Luogo: Data:
24 Pagina:24 di Allegato G Scopo del presente allegato è quello di definire il piano di campionamento e le modalità di esecuzione delle verifiche in campo sulla corrispondenza dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici all elenco disponibile. Piano di campionamento Secondo la norma UNI ISO Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi, si adotta preferibilmente il collaudo ridotto, campionamento semplice, livello II. Per particolari esigenze si adotta il collaudo ordinario (in questo caso equivalente al collaudo rinforzato ). Numerosità del lotto Lettera codice Numerosità del campione da a Collaudo ridotto Numerosità del campione Collaudo ordinario LQA Na Nr 2 8 A 2 2 0, B 2 3 0, C 2 5 0, D 3 8 0, E , F , G , H , J , K , L , M , N , P , oltre Q , dove: LQA = percentuale di numeri non corrispondenti sul totale; Na = numero di accettazione di non corrispondenze (riferito al numero di campioni testati); Nr = numero di rifiuto. Modalità di esecuzione Ove e quando possibile, si verificherà che i numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati corrispondano all elenco disponibile presso il GSE e fornito dal Soggetto Responsabile, mediante lettura visiva della targhetta posta sul retro dei moduli fotovoltaici.
25 Pagina:25 di 31 La selezione dei campioni deve essere fatta il più possibile casualmente, compatibilmente con le possibilità di accesso ai moduli. Qualunque mancata corrispondenza (tranne che per evidente refuso di stampa o trascrizione) deve essere evidenziato nel verbale di sopralluogo.
26 Pagina:26 di Allegato H La configurazione di un sistema di produzione funzionante in parallelo alla rete del distributore, in accordo con la Norma CEI 11-20, è riportata schematicamente in Figura 1 che ha carattere generale ed è valida per i sistemi sia di I categoria (BT) che di II categoria (MT). Figura 1 - Configurazione di un sistema di produzione funzionante in parallelo alla rete elettrica A titolo esemplificativo, si riportano i principali schemi di principio utilizzabili. Gli impianti fotovoltaici, funzionanti in parallelo alla rete in BT del distributore, possono applicare lo schema di Figura 2 in due modalità differenti: in regime di scambio dell energia sul posto o cessione parziale dell energia prodotta, come da Delibera AEEG n. 28/06 (Figura 2 comprendente i carichi elettrici delle utenze) in regime di cessione totale dell energia (Figura 2 senza i carichi elettrici delle utenze ed eventualmente, con un unico misuratore di energia prodotta e immessa in rete).
27 Pagina:27 di 31
28 Pagina:28 di 31 Figura 2 - Impianto fotovoltaico operante in parallelo alla rete pubblica in BT (norma CEI 11-20) Con la configurazione di Figura 2, la protezione e il dispositivo di interfaccia possono essere costituiti da un unico apparato posizionato internamente all inverter. Nel caso di impianto con un massimo di tre inverter installati e con potenza complessiva lato c.a. non superiore a 20 kw, non è necessaria l installazione di un unica protezione e un unico dispositivo di interfaccia, questa funzione può essere svolta dagli apparati contenuti negli inverter stessi (CEI 11-20;V1). Oltre i tre inverter installati e per potenze maggiori di 20 kw lato c.a, la protezione e il dispositivo di interfaccia dovranno essere unici. Potenza in kva Inverter installati Protezione d interfaccia Dispositivo d interfaccia 1 P 20 Fino a 3 Integrata negli inverter Integrato negli inverter 1 P 20 Più di tre Unica Unico P > 20 Uno o più Unica Unico P > 200 Uno o più Unica e con controllo della tensione omopolare Unico Riepilogo sull inserzione e l utilizzo delle protezioni e dei dispositivi d interfaccia Se l impianto fotovoltaico è funzionante in parallelo alla rete MT del distributore, si applicano le protezioni secondo lo schema di Figura 3.
29 Pagina:29 di 31 Figura 3 - Impianto fotovoltaico operante in parallelo alla rete pubblica in MT (norma CEI 11-20)
30 Pagina:30 di 31 Se tra il punto di consegna e l impianto fotovoltaico vi è un trasformatore dedicato e la potenza complessivamente prodotta dall impianto fotovoltaico è inferiore al 2% della potenza nominale del trasformatore del distributore, secondo la norma CEI V1, è consentito effettuare la connessione applicando le prescrizioni relative agli impianti di produzione collegati a reti BT del distributore, secondo lo schema elettrico di connessione in Figura 4. Figura 4 - Impianto fotovoltaico operante in parallelo alla rete pubblica in MT, ma con potenza di produzione inferiore al 2% della potenza nominale del trasformatore (norma CEI 11-20; V1)
31 Pagina:31 di Allegato I LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO I principali provvedimenti di carattere normativo e regolamentare di riferimento sono: a) Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. c) Decreto Ministeriale 28 luglio Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. d) Decreto Ministeriale 6 febbraio Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. e) Decreto Interministeriale 19 febbraio Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell articolo 7 del decreto legislativo 2003, n.387. f) Delibera AEEG n. 188/05 - Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio g) Delibera AEEG n. 90/07 Attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. h) Delibera AEEG n. 28/06 - Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kw, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n i) Delibera AEEG n. 260/06 - Modificazione ed integrazione della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
CONTO ENERGIA LE TRENTA DOMANDE PIU CALDE (Fonte FV n. 6 anno V, novembre-dicembre 2008)
CONTO ENERGIA LE TRENTA DOMANDE PIU CALDE (Fonte FV n. 6 anno V, novembre-dicembre 2008) 1) Che cosa s intende per meccanismo d incentivazione in conto energia? Il Conto Energia è un incentivo per l installazione
Delibera n. 90/07 L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione dell 11 aprile 2007. Visti:
Delibera n. 90/07 ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 19 FEBBRAIO 2007, AI FINI DELL INCENTIVAZIONE
GUIDA ALL UTILIZZO DEL PORTALE WEB PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE
REV. 1.6 del 17/05/07 GUIDA ALL UTILIZZO DEL PORTALE WEB PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE Impianti fotovoltaici che richiedono la tariffa incentivante in Conto Energia (D.M. 19.02.2007,
Pubblicata sul sito www.autorità.energia.it il 24 febbraio 2006 Delibera n. 40/06 Modificazione e integrazione alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05,
LUMEN/WATT è nata dall esperienza decennale del socio fondatore nel settore dell impiantistica elettrica.
L'azienda LUMEN/WATT è nata dall esperienza decennale del socio fondatore nel settore dell impiantistica elettrica. Oltre ai tradizionali impianti elettrici, grande importanza è stata data allo sviluppo
INFORMATIVA per APERTURA OFFICINA ELETTRICA FOTOVOLTAICA
INFORMATIVA per APERTURA OFFICINA ELETTRICA FOTOVOLTAICA Si richiede al cliente interessato di recarsi quanto prima all ufficio UTF di zona per chiedere la modulistica per la presentazione della Denuncia
Il Conto Energia in Italia Maurizio Cuppone Direzione operativa www.gsel.it 2 Indice Il primo Conto Energia Il nuovo Conto Energia Sistema informativo per il Fotovoltaico 3 Il primo Conto Energia I capisaldi
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE SULL ESECUZIONE DELLE OPERE Mod. TEC-11
pag. 1 di 9 Pag.1 di 9 INDICE 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 2 PROCEDURE DI ISPEZIONE 2 2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ... 3 2.2 IMPOSTAZIONE DELL ATTIVITÀ DI VERIFICA... 4 2.3 VERIFICA DOCUMENTALE... 4
Allegato A Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell incentivazione
Versione integrata e modificata dalla deliberazione 3 dicembre 2010, ARG/elt 225/10
Versione integrata e modificata dalla deliberazione 3 dicembre 2010, ARG/elt 225/10 Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela
Roma, 5 aprile 2011. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI
Roma, 5 aprile 2011 Protocollo: Rif.: 39218/RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Allegati: 2 E, per conoscenza:

References: art. 6
 art. 10
 art. 2
 articolo 10
 art. 8
 art. 7
 art. 8
 art. 8
 art. 7
 art. 7
 articolo 4
 articolo 4
 art. 8
 articolo 2
 art. 7
 articolo 2
 art. 7
 articolo 2
 art. 60
 art. 60
 articolo 4
 articolo 4
 art. 7
 articolo 2
 art. 60
 art. 60
 articolo 7
 articolo 9
 articolo 6