Source: http://docplayer.cz/18370552-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2018-06-24 17:18:45+00:00

Document:
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PDF
Download "POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ"
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Městská část Praha 12 Úřad městské části Odbor investic a správy majetku, oddělení investic Písková 830/ Praha 4 - Modřany ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Ing. Karel Šimůnek projektant v oboru TZB mob: STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro stavební povolení ZPRACOVATEL POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ Ing. Radek Lhotka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Podpis a autorizační razítko Číslo kopie DATUM ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ČÁST DLE PROJ. DOKUMEN. 06/07/2012 RL-PBS-36/12 1
2 1 ÚVOD Předmětem pro zpracování požárně bezpečnostní řešení je rekonstrukce stávající plynové kotelny, která je v havarijním stavu. 2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 2.1 PROJEKTOVÉ PODKLADY projektová dokumentace dodaná jejím zpracovatelem z data 07/ POUŽITÉ ČSN, VYHLÁŠKY, ZÁKONY, PUBLIKACE, OSTATNÍ ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou ČSN Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN Kotelny se zařízením na plynná paliva ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení Publikace PAVUS,,Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů Vyhláška MV č.246/2001 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška MV č.23/2008 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy OOTP Poznámka: U výše uvedených použitých předpisů je použito poslední platné znění. 3 POPIS ŘEŠENÍ - KOTELNY Ve stávající kotelně je instalováno v současné době 5 kotlů ETI o výkonu každého kotle 116 kw, celkový instalovaný výkon 580 kw (kotelna II. kategorie). Stávající kotle budou vyměněny za moderní kondenzační kotle, vyměněny budou zásobníkové ohřívače za nový nerezový zásobník o objemu 600L, doplněn havarijní automatický uzávěr na přívodu zemního plynu a vyměněna vzduchotechnika pro přívod vzduchu do kotelny. Kotelna bude vybavena kotli Hamworthy WESSEX serie /500 o celkovém výkonu 500 kw. Kotelna bude zařazena do III. kategorie. Stávající kotelna se nachází v místnosti č. 1.17, do které je vstup přímo z volného prostranství. Nová kotelna nepotřebuje již tak velké prostorové nároky, tudíž je navržena nová SDK příčka, která rozčlení původní místnost na dvě s označením 1.17A a 1.17B. V m.č. 1.17A bude umístěna nová kotelna a z m.č. 1.17B zůstane prázdný prostor a bude sloužit jako chodba pro přístup z vnějšku do kotelny. V sousední místnosti č se nachází měření plynu, ale tato místnost nebude stavbou dotčena. 2
3 Namísto jednoho ze dvou stávajících oken, bude osazena protidešťová žaluzie, která bude součástí nové VZT jednotky. Nová VZT jednotka bude přivádět spalovací vzduch o potřebném objemu 600 m 3 /h do prostot kotelny. Stavební konstrukce vymezující prostor kotelny jsou zděné z cihel plných nebo škvárobetonových tvárnic. Stropní konstrukce já zároveň nosnou konstrukcí ploché střechy, ve které jsou umístěny ploché polykarbonátové světlíky. 4 VLASTNÍ ŘEŠENÍ Rekonstrukce kotelny s výměnou celé technologie podmiňující její funkci se bude z hlediska požární bezpečnosti staveb posuzovat v souladu s požadavky ČSN v návaznosti na ČSN a další technické normy z oboru požární bezpečnosti. Požárně bezpečností řešení svým rozsahem a obsahem bude splňovat požadavky 41 vyhl. MV 246/2001 Sb. 4.1 POSOUZENÍ Z HLEDISKA ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Jestli navržené stavební úpravy a výměna technologie splňují požadavky na změnu užívání, se posoudí dle čl. 3.2 ČSN Změna užívání je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede: a) ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů o více než 15 kg.m -2 Vzhledem k tomu, že se stále bude jednat o plynovou kotelnu, nedochází k zvýšení požárního zatížení. b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části o více než 20% K navýšení unikajících osob z prostor kotelny nedochází. V prostoru kotelny je pouze občasné pracovní místo pro její kontrolu a údržbu. c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu. Nedochází bez dalšího průkazu. d) k záměně funkce objektu nebo části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy K záměně funkce prostoru ve vztahu k projektovým normám nedochází, stále se bude jednat o plynovou kotelnu. e) k změně objektu nástavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám K podstatným stavebním změnám nedochází. Nově navrhovaná příčka nebudou zajišťovat stabilitu stavby ani její části a při samotné rekonstrukci se do stávajících konstrukcí bude zasahovat jen minimálně. ZHODNOCENÍ: Na základě výše uvedeného zhodnocení v bodech a) až e) lze jednoznačně stanovit, že nejsou splněny požadavky uvedené v čl. 3.2 ČSN , a tím pádem se nejedná o změnu užívání z hlediska požární bezpečnosti. Pokud nedochází k změně užívání dle čl. 3.2, jedná se o změnu stavby skupiny I. dle čl. 3.3 b) ČSN výměna, záměna nebo obnova systémů, popř. prvků technického zařízení budovy, které svojí funkcí podmiňují funkci budovy. Změna stavby skupiny I. nevyžaduje žádné další opatření, pokud splní požadavky uvedené v kapitole 4. 3
4 4.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNY STAVBY SKUPINY I. V SOULADU S KAPITOLOU 4 ČSN a) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-a) Rekonstrukcí kotelny nebude zasahováno do stávajících nosných konstrukcí stavby základní školy. Prostupy pro jednotlivé rozvody TZB ať již jsou stávající nebo nově provedené postačí dozdít z klasických zdících materiálů v tloušťce dotčené konstrukce. Požadovaná požární odolnost REI/EI 45 bude touto úpravou dodržena. b) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-b) Svislé nebo vodorovné konstrukce mají povrchové úpravy konstrukcí provedené z vápenocementové omítky. Jiné povrchové úpravy nejsou PD navrženy. c) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-c) Stávající požárně otevřené plochy (okna a dveře v obvodové stěně, světlík ve střešní konstrukci) se nezvětšují. Naopak níže v textu bude světlík v prostoru m.č. 1.17A zakryt SDK podhledem s funkcí požárního stropu a tím pádem světlík nebude tvořit požárně otevřenou plochu. Světlík v m.č. 1.17B nebude tvořit požárně otevřenou plochu v souladu s čl b) ČSN , vzhlede k využití těchto prostor se jedná o požární úsek bez požárního rizika. d) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-d) Nová i stávající rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu nehořlavých látek, nebo hořlavých látek mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení požadavků na dotěsnění prostupů dle požadavků v čl. 6.2 ČSN Pokud je potrubí světlého průřezu do mm 2 = Ø 225 mm, bez ohledu na třídu reakce na oheň uvedeného potrubí, nestanovují se na něj žádné další požadavky v souladu s čl a) ČSN V našem případě jsou navržena plastová potrubí o max. Ø 100 mm. Potrubí a jeho příslušenství k rozvodu hořlavých látek musí být pouze z materiálů třídy reakce na oheň A1 (nehořlavá). Pokud je potrubí světlého průřezu do mm 2 = Ø 138 mm, nestanovující se na něj žádné další požadavky v souladu s čl b) ČSN V našem případě je potrubí pro rozvod plynu navrženo o rozměru DN 80. Prostupy (montážní otvory) pro jednotlivé rozvody TZB a elektroinstalaci musí být dotaženy (dozděny nebo jinak doplněny) až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení (např. potrubí) a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahové části k vnějšímu povrchu prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti ani k změně druhu konstrukce. Požadovaná požární odolnost je REI/EI 45. U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě výše uvedených úprav musí zamezit i šíření požáru samotným prostupujícím zařízením (např. potrubím). Těsnění těchto prostupů musí vykazovat následující klasifikační požadavky a požární odolnost max. EI 45: kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000 mm 2 jde-li o vertikální polohu, nebo přes mm², jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 (EI-UU nebo EI-CU); potrubí s trvalou náplní vody, nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-UC); potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm² (EI-UC); 4
5 Kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN či , vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN a zařízení navrhovaných podle ČSN ). e) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-e) V prostoru kotelny bude umístěna VZT jednotka pro přísun spalovacího vzduchu. Sání vzduchu je navrženo přímo z vnějšího prostoru a samotné VZT rozvody neprocházejí jinými prostory. Pokud VZT jednotka slouží pouze jedinému požárnímu úseku, může být jeho součástí dle ČSN f) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-f) Do stropní, respektive střešní konstrukce nejsou navrženy žádné prostupy. g) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-g) Rekonstrukcí kotelny, včetně jejího přepažení nedojde k prodloužení ani k zúžení stávající nechráněné únikové cesty, která ústí do volného prostranství. Nechráněná úniková cesta z prostoru kotelny bude nově procházet sousedním požárním úsekem bez požárního rizika viz. odstavec níže, ale toto řešení je v souladu s čl. 9.5 ČSN V prostoru kotelny je občasné pracovní místo tudíž šířka dveří 800 mm (1,5 u) ve směru úniku, je bez průkazu dostačující. Všechny dveře se otevírají ve směru úniku. h) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-h) Prostory uvedené v čl. 3.3 b) ČSN nově nevznikají. Kotelna je stávající a její tepelný výkon se nezvyšuje, ba naopak snižuje. Nehledě na toto zhodnocení bude vlastní prostor kotelny, tzn. místnost č. 1.17A vyčleněna jako samostatný požární úsek, u kterého se bez průkazu stanovuje III. SPB. Sousední stávající prostor tzn. m.č. 1.17B - chodba a sociální zázemí v 2.NP se vzhledem k svému nahodilému požárnímu zatížení dle tab. A.1 ČSN považují za prostor respektive požární úsek bez požárního rizika v souladu s čl. 6.7 ČSN , který se zařazuje do I. SPB dle čl ČSN Požární odolnost konstrukcí ohraničujících místnost 1.17A musí vykazovat požární odolnost REI/EI 45. Stávající konstrukce jsou zděné min. tl. 300 mm a mají požární odolnost REI 180 DP1 dle tabulky publikace PAVUS. Vzhledem k blízkosti světlíků m.č. 1.17A a m.č. 1.17B musí být v místnosti 1.17A proveden SDK podhled s funkcí požárního stropu a odolností EI 45 ze spodní strany. Ve vzniklé dutině (dutina mezi horním povrchem podhledu a stávajícím žlb. stropem) nebude žádné nahodilé požární zatížení (nebudou zde vedeny žádné instalace), tudíž se dále nemusí postupovat dle čl a) ČSN Nová SDK příčka stejně jako nový SDK podhled musí být provedeny v typovém složení za použití systémových prvků a příslušenství např. dle katalogu KNAUF nebo RIGIPS s požadovanou požární odolností a jejím deklarování prohlášením o shodě v souladu s vyhl. MV 246/2001, zákonem č. 22/1997 Sb. a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Nové dveře do m.č. 1.17A musí vykazovat požární odolnost EW 30 DP3 a musí být vybaveny samouzavíracím zařízením s klasifikací alespoň C2. Jedná se o kotelnu III. kategorie v souladu s čl. 5.1 a) ČSN vybavenou nuceným větráním. Kotelna bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. 5
6 Detekční systém má dvoustupňovou funkci: stupeň optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru) Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele. Mezní indikované parametry: 1. stupeň koncentrace plynného paliva mezní hodnota 10% dolní meze výbušnosti; teplota vzduchu v kotelně mezní hodnota ti = 45 C. 2. stupeň koncentrace plynného paliva mezní hodnota 20% dolní meze výbušnosti; koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší nejvýše přípustná podle hygienických předpisů u plynů jedovatých. Na vytápění je zpracována samostatná projektová dokumentace. Budou dodrženy všechny další zásady uvedené v ČSN a dalších souvisejících normách. Vybavení kotelny: 1x přenosný hasicí přístroj CO 2 s hasicí schopností 70B Pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů lékárnička pro první pomoc bateriová svítilna detektor na oxid uhelnatý Umístění jednotlivých tepelných spotřebičů především ve vztahu k hořlavým stavebním konstrukcím, nebo hořlavým zařizovacím předmětům, musí odpovídat technické dokumentaci výrobce. Pokud není tato vzdálenost stanovena výrobcem příslušného zařízení, stanoví se podle přílohy č. 8 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. Komín pro dokouření plynových kotlů musí být proveden jako systémový, s požadavky na jeho umístění dle ČSN EN 1443, ČSN EN a ČSN Komín musí být označený štítkem dle příslušné ČSN. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny požadavky ČSN , jinak musí být pouze z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1, A2). Dodrženy musí být minimální vzdálenosti od hořlavých konstrukcí dle uvedených ČSN a požadavků výrobce. Vzdálenost je dána třídou odolnosti při vyhoření sazí označovanou Gxx (např. G50, kde hodnota 50 označuje vzdálenost 50 mm, třída odolnosti se značí písmenem G nebo O ). i) ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ V čl. 4)-i) Rekonstrukce plynové kotelny nemá svým rozsahem vliv na zařízení umožňující protipožární zásah ať již v měněném prostoru nebo v celém objektu bez dalšího průkazu. 6
7 5 ZÁVĚR Posuzovaná rekonstrukce plynové kotelny se z hlediska požární bezpečnosti staveb hodnotí jako vyhovující při dodržení podmínek ve výše zpracovaném požárně bezpečnostním řešení a dále při dodržení všech zákonných podmínek na výstavbu a technologické kázni při výstavbě. Pokud v průběhu užívání objektu nebo jeho části dojde k dalším funkčním změnám zejména změně užívání a to bez ohledu na provedené či neprovedené stavební úpravy, musí být tyto změny posouzeny dle věcně příslušných norem z oboru požární bezpečnosti staveb, čímž bude zabráněno snížení bezpečnosti osob či zvýšení požárního rizika bez dalších opatření. Celkový počet stran PBŘ (formát A4) 7, bez grafické přílohy. V Berouně 07/07/2012 Ing. Radek Lhotka 7
- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SO 01.3 Akce : novostavba objektu HiLase Adresa : parc. č. 65/1 a další, k. ú. Dolní Břežany Projektant : LEN + k architekti s.r.o., Vinohradská
Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic
Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Ing. Petr Junga, Ph.D., Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,
D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení dle vyhl. 246/2001 Sb.
D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení dle vyhl. 246/2001 Sb. Zpracoval Martin Šolc-BEZPO Požární bezpečnost staveb ČKAIT 1400401 Šmolovy 164 580 01 Havlíčkův Brod IČO 464 42 553 569 433 824 774 481 462 e.mail:
Parametry navrhované podzemní hromadné garáže:
1. ÚVOD Posouzení požární ochrany musí být provedeno v souladu s požadavky těchto norem a předpisů: ČSN 73 0802: 2009 - Nevýrobní objekty ČSN 73 0804: 2010 - Výrobní objekty příloha I - garáže ČSN 73 0833:
Autorský popis objektu
Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

References: čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 6
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 9
 čl. 4
 čl. 3
 čl. 6
 čl. 5
 čl. 4