Source: http://docplayer.it/7596200-Variante-in-corso-d-opera-relazione-tecnica.html
Timestamp: 2018-11-19 08:33:34+00:00

Document:
VARIANTE IN CORSO D OPERA RELAZIONE TECNICA - PDF
Download "VARIANTE IN CORSO D OPERA RELAZIONE TECNICA"
2 CAPO 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL APPALTO...2 Art. 1 - Oggetto dell appalto...2 Art. 2 Descrizione sommaria delle opere in variante...2 CAPO 2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARE...2 Fissaggio degli apparecchi di illuminazione...2 1) Modifica quadro elettrico generale e realizzazione quadro biblioteca e aula informatica2 2) Realizzazione nuova dorsale di alimentazione quadro biblioteca e aula informatica...3 3) Nuovo layout impianto di illuminazione biblioteca e aula informatica...3 4) Modifica layout impianto di illuminazione antibagni...3 5) Integrazione impianto di illuminazione d emergenza...3 CAPO 3 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DA REALIZZARE...4 1)Modifica impianto rivelazione incendi...4 2) Modifica impianto anti-intrusione...4 CAPO 4 FINE LAVORI...5 Art. 1 Trasmissione al termine dei lavori degli elaborati grafici aggiornati e delle Certificazioni...5 pag.1 di 5
3 CAPO 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto Ad integrazione e a completamento di quanto previsto nel Capitolato Speciale D Appalto, che viene integralmente richiamato, gli interventi sugli impianti elettrici e speciali previsti nella presente perizia suppletiva di variante saranno realizzati al fine di migliorare la funzionalità degli impianti realizzati presso il Liceo Classico M. D Azeglio Via Parini nº 8 TORINO. Art. 2 Descrizione sommaria delle opere in variante Le opere di impiantistica elettrica da eseguirsi sono: IMPIANTI ELETTRICI 1) Modifica Quadro elettrico Generale e realizzazione quadro biblioteca e aula informatica. 2) Nuova dorsale di alimentazione Quadro Biblioteca e Aula Informatica. 3) Nuovo Lay out impianto di illuminazione Biblioteca e aula Informatica. 4) Modifica Lay out impianto di illuminazione antibagni. 5) Integrazione impianto illuminazione emergenza. 1) Modifica impianto rivelazione incendi. 2) Modifica impianto anti-intrusione. IMPIANTI SPECIALI CAPO 2 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARE Fissaggio degli apparecchi di illuminazione I vari apparecchi di illuminazione, a seconda delle caratteristiche dei solai o delle pareti su cui devono essere installati, debbono essere fissati con tasselli in materiale plastico, ganci e tiranti a ribaltamento, tasselli di sicurezza in acciaio o bronzo e ciascun tassello deve poter sostenere un carico, statico od oscillante, di almeno 50 Kg per 24 ore. 1) Modifica quadro elettrico generale e realizzazione quadro biblioteca e aula informatica La modifica del quadro elettrico generale consiste nell aggiunta di un interruttore magnetotermico differenziale avente le seguenti caratteristiche: 4P In=63 A curva C Idn= 0,3 AS con Pdi=10 KA. pag.2 di 5
4 Detto interruttore andrà ad alimentare il nuovo Quadro elettrico biblioteca e aula informatica posto nel locale server, il quale andrà a raggruppare il quadro biblioteca e il quadro aula informatica previsti a progetto per una migliore funzionalità dell impianto. Caratteristiche del quadro elettrico: - Quadro elettrico tipo ArTU L - Dimensioni (hxlxp):800x600x165 mm - Dimensioni esterne(hxlxp):800x690x240mm - Grado di protezione: IP65 - Accessori: Fissato a parete - Tipo portella: Vetro - Tipo carpenteria: Metallica verniciata 2) Realizzazione nuova dorsale di alimentazione quadro biblioteca e aula informatica Sarà da realizzare una nuova dorsale di alimentazione da derivare dal quadro eletttrico generale avente sezione : 1(4x25)+PE16, siccome i quadri elettrici biblioteca e aula informatica previsti a progetto verranno raggruppati in un unico quadro posto nel locale server. La linea di nuova fornitura dovrà passare all interno di tubazione corrugata doppia parete in PE ad alta densità avente diametro 63 mm. 3) Nuovo layout impianto di illuminazione biblioteca e aula informatica All interno della biblioteca, essendo cambiata la disposizione e la tipologia degli arredi, verranno disposte delle plafoniere in fila continua P=1x80W HF T5 (Ottica Darcklight RPX Emissione della luce diretta/indiretta) con sospensione di 2m e cavo di alimentazione trasparente, inoltre per l illuminazione perimetrale veranno posizionate delle applique di P=3X24W (con diffusore opalino e corpo in lamiera di acciaio) come indicato nelle planimetrie di variante. All interno dell aula informatica verranno disposte le stesse plafoniere previste in biblioteca P=1x80W e delle applique P=2X18W (con diffusore opalino e corpo in lamiera di acciao) per l illuminazione perimetrale dell aula. 4) Modifica layout impianto di illuminazione antibagni Nei locali antibagno essendo cambiata la tipologia di controsoffitto da quadrotti 600x600mmm a lastra unica saranno installati dei faretti 1x26W (come nei singoli wc), garantendo i lux previsti dalla normativa. 5) Integrazione impianto di illuminazione d emergenza L impianto di illuminazione sarà integrato con plafoniere d emergenza di tipo SE=18W nelle posizioni indicate sulle planimetrie di variante. Caratteristiche lampade d emergenza: Apparecchio per l'illuminazione di emergenza predisposto al funzionamento non permanente. Costruito in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma, conforme alle normative CEI 34-21, CEI EN Grado di protezione IP40. pag.3 di 5
5 Posa a parete o a soffitto con dispositivo di attacco rapido tale da garantire la connessione meccanica ed elettrica. Dispositivo di autodiagnosi (autotest) con led di segnalazione. Accumulatori ermetici ricaricabili al Ni-Cd per alta temperatura. Autonomia minima di 1 ora. Alimentazione V 50Hz. Flusso medio Lm 420 per lampada 18 W attacco G 13 CAPO 3 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DA REALIZZARE 1)Modifica impianto rivelazione incendi Alla Centralina rivelazione incendi convenzionale esistente, utilizzando le zone rimaste libere, dovranno essere sottese le linee dei magneti di trattenimento porte, i rivelatori di fumo ottico-termici, i rivelatori lineari della biblioteca e dell aula informatica, i pulsanti di allarme incendio e le targhe ottico acustiche.. Il collegamento tra la centrale e i componenti in campo dovrà avvenire tramite apposito cavo 2x1,5mmq twistato e schermato di colore rosso LSZH come previsto dalla UNI L unità centrale avrà il compito, quando riceve un segnale d allarme dai pulsanti, di attivare un indicazione ottico/acustica che avvertirà il personale addetto alla sorveglianza dell edificio il quale darà il via alle operazioni prestabilite dal piano di sicurezza da parte del Committente. L impianto in questione è classificato secondo la Norma CEI 64-8 di tipo FELV; si dovranno quindi collegare al conduttore di protezione tutte le masse costituenti l impianto di rivelazione incendi (a meno che non si faccia uso di componenti in classe II) ed il polo negativo dell alimentatore. 2) Modifica impianto anti-intrusione L impianto anti-intrusione dovrà essere modificato, spostando la tastiera d inserimento dell antifurto dal corridoio all ingresso dell edificio scolastico. I rivelatori a raggi infrarossi passivi portata 10m dovranno essere riposizionati come indicato sulle planimetrie di variante. Detto impianto dovrà essere integrato con n 2 rivelatori infrarossi da posizionare all interno della biblioteca. Le linee dei nuovi rivelatori dovranno fare capo alla centralina anti-intrusione esistente posta all ingresso dell edificio. pag.4 di 5
6 CAPO 4 FINE LAVORI Art. 1 Trasmissione al termine dei lavori degli elaborati grafici aggiornati e delle Certificazioni A lavori ultimati e prima del collaudo delle opere, la Ditta appaltatrice deve produrre e consegnare alla Direzione Lavori: o N 3 copie della dichiarazione di conformità per gli impianti di nuova installazione ai sensi del D.M. 37/2008 con i relativi allegati; schemi unifilari e certificazioni CE di tutti i quadri elettrici installati secondo la norma CEI EN (CEI ) e/o CEI (CEI ),indicando le modifiche apportate con la variante in corso d opera. o N 3 copie cartacee delle As- Built e una copia su supporto informatico (AutoCad 2008 ) degli schemi e planimetrie aggiornate con eventuali modifiche degli impianti apportate in corso d'opera. o Documentazione completa che illustri il tipo, le misure d'ingombro, la capacità nominale, la struttura, il nome del costruttore, le fotografie e/o i depliants di tutte le apparecchiature installate nell esecuzione degli impianti comprese le apparecchiature montate sugli impianti di illuminazione, apparecchiature di comando e regolazione, ecc. Per ogni centrale dovranno essere consegnati inoltre: o Il manuale di Programmazione o Il manuale Operatore o Il manuale di Installazione. Per i dispositivi periferici (Sensori, Moduli etc.) dovranno essere forniti: o Manuale di installazione che comprenda sia l'installazione meccanica che lo schema di collegamento con la centrale o Manuale con le norme da seguire per l'eventuale manutenzione. pag.5 di 5
PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA POR CALABRIA FESR 2007-2013 ASSE V RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA
CAPO 1 - OGGETTO DELL APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE
CAPO 1 - OGGETTO DELL APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE...2 Art. 1 - Oggetto dell appalto...2 Art. 2 Descrizione sommaria delle opere...2 CAPO 2 IMPIANTI ELETTRICI...3 Art. 1 Realizzazione del pulsante

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1