Source: http://docplayer.it/10191856-Impianti-termici-esercizio-e-manutenzione.html
Timestamp: 2018-12-16 20:18:04+00:00

Document:
Impianti termici: esercizio e manutenzione - PDF
Download "Impianti termici: esercizio e manutenzione"
1 Impianti termici: esercizio e manutenzione Quadro normativo: Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici. Legge 10/91 D.lgs 192/05 e s.m.i.; D.P.R. n. 412/93 D.P.R. n.74/2013; Domenico Prisinzano ENEA CCEI Sicilia Padova, 02 luglio 2014 Ing. Domenico Prisinzano Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. 1
2 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del Suppl. Ordinario n.26) Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa Definizioni Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/11/2012 Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (13A00571) (GU n.21 del ) 2
3 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa D.P.R. 16/04/2013 n.74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del ) convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 (G.U. 181 del 03/08/2013) D.M. 10/02/2014 Modello di libretto di impianto e modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013 (G.U. n. 55 del 07/03/2014 come modificato dal D.M. 20/06/2104 3
4 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: legge 10/91 Art. 25 Ambito di applicazione Art. 122 (L) (Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31 l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n , comma 1, del presente testo unico. Esercizio e manutenzione degli impianti termici: legge 10/91 Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti. Art. 123 (L) (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti. 4
5 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: legge 10/91 Art. 28 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 D.Lgs 192/05 Art. 3 Ambito di intervento) Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9, c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all articolo 6.\\ 5
6 D.Lgs 192/05 - Progettazione e installazione ALLEGATO E (DPR 59/09 art. 4, c. 25) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione. D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». 6
7 D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di: climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. a) non ci sono limiti sulla potenza; b) non dipende dal vettore energetico; c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria; d) non sono indispensabili gli organi di distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; e) sono impianti termici gli impianti individuali. D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 (( l-tricies) "impianto termico :. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Impianti assimilati: apparecchi fissi quali: stufe; caminetti; apparecchi ad energia radiante quando la somma delle potenze nominali del focolare è 5 Kw 7
8 D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 Esercizio Responsabile Controllo e Manutenzione Installatore e manutentore Autorità competente Accertamento/ Ispezione Organismo esterno Ispettore Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DPR 59/09 METODOLOGIE DI CALCOLO D.P.R. 74/13 E 75/13 ISPETTORI E SOGGETTI CERTIFICATORI CERTIFICAZIONE DM 26/06/09 LINEE GUIDA NAZIONALI D.M. 10/02/14 Nuovo libretto di impianto e rapporti di controllo di efficienza energetica. ISPEZIONI D.P.R. 74/13 8
9 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Esercizio e manutenzione degli impianti termici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 9
10 D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 Art. 15. Sanzioni 5.Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6.L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. D.Lgs 192/05 e s.m.i. (D.M. 22/11/2012) ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI (D.M. 22/11/2012) 1. Accertamento è l insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;. 3. autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 10
11 D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 13. esercizio: attivita' che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative : alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attivita relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto; D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 17. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG; 11
12 D.Lgs 192/05 e s.m.i. Il Grado Giorno (GG) di una località è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera ( ΔTi). Questo numero è quindi proporzionale alla rigidità del clima. 12 C -3 C Es. Cosenza: 1317 GG Potenza: 2472 GG D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto; 24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato; 12
13 D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e' qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalita' e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti; D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; 28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; 30. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici; 13
14 D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 37. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori; 42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche; D.Lgs 192/05 e s.m.i. ALLEGATO A ULTERIORI DEFINIZIONI 52. Terzo responsabile dell'impianto termico: l impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; 14
15 D.P.R. 412/93 e s.m.i. Art. 2 Zone climatiche 1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei Gradi Giorno della località indipendentemente dalla ubicazione geografica. Zona A: comuni con numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di e non superiore a 2.100; Zona E: comuni con numero di gradi-giorno maggiore di e non superiore a 3.000; Zona F: comuni con un numero di gradi-giorno maggiore di D.P.R. 412/93 e s.m.i. Art. 3 Classificazione generale degli edifici per categorie 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 15
16 D.P.R. 412/93 e s.m.i. Art. 3 Classificazione generale degli edifici per categorie 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. Art. 3. Valori massimi della temperatura ambiente 1. Durante il funzionamento dell impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 C 2 C di tolleranza per tutti gli edifici. 16
17 Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all articolo 3 del presente decreto. 2. L esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. Esercizio Responsabile/ Terzo Responsabile ART L esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. 17
18 ART In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell atto di delega sia espressamente conferito l incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Art. 6 18
19 Art. 6 19
20 Art. 6 ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. 20
21 ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) 2. Qualora l impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 21
22 ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) Nuovi impianti Impianti esistenti Le Operazioni di Controllo e Manutenzione e le relative cadenze sono definite in forma scritta (1) da: Installatori Manutentori (1) Sul libretto di impianto non c è alcun riferimento a questo documento; sul rapporto di controllo di efficienza energetica non c è riportata la cadenza prevista per le operazioni di controllo e manutenzione 22
23 ART. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) Libretto di impianto Impianti di : climatizzazione invernale; Senza limiti di potenza climatizzazione estiva; produzione di acqua calda sanitaria (diversi da quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate) Controllo di efficienza energetica (Quando va fatto?? ) 23
24 Controllo di efficienza energetica (Quando va fatto?? ) Compaiono i limiti di potenza; Il controllo di efficienza energetica è contemporaneo alle operazioni di controllo e manutenzione; >10 kw - climatizzazione invernale >12 kw - climatizzazione estiva va fatto quando si interviene sull impianto Impianti di produzione di acqua calda sanitaria???? ( siccome non vengono menzionati, sono allora esclusi??) MODELLI PUBBLICATI DAL D.M. 10 febbraio 2014 G.U. n. 55 del 07/03/
25 MODELLI PUBBLICATI DAL D.M. 10 febbraio 2014 G.U. n. 55 del 07/03/2014 Allegato II Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici) Allegato III Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) Allegato IV Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori) Allegato V Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori) D.M. 10 febbraio
26 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI Combustibili solidi??? Quali? 26
27 Quando vanno fatti?? 27
28 Cadenze delle trasmissioni all autorità competente Generatori di calore a fiamma Cadenza delle trasmissioni all autorità competente Macchine frigorifere e pompe di calore 28
29 Cadenze delle trasmissioni all autorità competente Teleriscaldamento Cadenze delle trasmissioni all autorità competente Microcogenerazione e Unità cogenerative Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) ed entrano in vigore il 01 giugno Fino al 31 maggio 2014 si continueranno ad usare, per i generatori a fiamma, i rapporti di controllo di efficienza energetica previsti dal D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. (allegato F per generatori con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw, allegato G per potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw). 29
30 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all articolo 4, comma 6, lettera e). Generatori a fiamma Rendimento di combustione limite Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre Log Pn Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre Log Pn Generatore di calore standard dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre Log Pn Generatore di calore a bassa temperatura dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre ,5 Log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre Log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dall8 ottobre Log Pn Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) dall8 ottobre Log Pn Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre Log Pn Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre Log Pn log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kw. Per valori di Pn superiori a 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw. 30
32 (Vecchi compiti che permangono) Ispezione Oggetto : (climatizzazione invernale e estiva) Controllo della corretta conduzione e manutenzione; (libretto di impianto/centrale impianto, libretto di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, e quando pertinente: denuncia ISPESL, C.P.I., conduttore di impianti termici patentato; Controllo dei requisiti di sicurezza (UNI 7129; regole tecniche; raccolta R); Controllo della combustione (UNI 10389) Ing. Domenico Prisinzano Corso di aggiornamento professionale per Ispettori di Impianti Termici (Nuovi compiti) Ispezione valutazione di efficienza energetica del sottosistema di generazione; Controlli di efficienza energetica sui gruppo frigo; stima del suo corretto dimensionamento; consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente Ing. Domenico Prisinzano 32
33 Accertamento con valore di ispezione Requisiti ispettori Allegato C 33
34 Catasto impianti termici 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. Aggiornamento Catasto impianti termici 1) trasmissioni alle autorita competenti delle scheda identificative dell impianto, riportata nel libretto di impianto, a cura dei responsabili nei casi di nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore e compilazione del libretto per un impianto esistente; 2) trasmissione alle autorita competenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica; 3) dati contenuti nei rapporti di prova; 4) comunicazioni dei terzi responsabili riguardante la loro nomina o la loro decadenza; 5) dati sugli impianti contenuti negli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori alla Regione; 6) dati trasmessi annualmente entro il 31 dicembre dalle societa di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ai sensi dell art. 9, comma 3 lettera b) del D.lgs 192/05 e s.m.i.; 34
35 Accertamento 8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l organismo incaricato provvedono all accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari. ISPEZIONI 9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; 35
36 ISPEZIONI c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni; d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; f) gli impianti, di cui all articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell Allegato B del presente decreto. Servizio Alimentazione Potenza termica utile nominale(1) Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici Gas metano o GPL Combustibile liquido o solido Compresa tra 10 kw e 100 kw Superiore a 100 kw Minore di 20 kw e non inferire a 10 kw Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti Accertamento del rapporto di controllo dell efficienza energetica Ispezioni ogni 4 anni Accertamento del rapporto di controllo dell efficienza energetica Compresa tra 20 kw e 100 kw Ispezioni ogni 4 anni Superiore a 100 kw Ispezioni ogni 2 anni Tutti (2) Macchine frigorifere/pompe di calore Compresa tra 12 kw e 100 kw Superiore a 100 kw Accertamento del rapporto di controllo dell efficienza energetica Ispezioni ogni 4 anni Cogenerazione e teleriscaldamento Superiore a 100 kw Accertamento del rapporto di controllo dell efficienza energetica (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione centralizzata di acqua calda sanitaria 36
38 Nuovo D.P.R. (esercizio, manutenzione ed ispezioni) 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 38
39 D.P.R. 412/93 e s.m.i. Art. 11 Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi 11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio Copia della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all ente competente per i controlli di cui al comma 18. D.M. 10 febbraio 2014 Libretto di impianto Istruzioni di compilazione La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima. 39
40 D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 Art.6 c L attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (( dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, )), comprese le eventuali necessità di adeguamento,previste (( dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 )). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all attestato di prestazione energetica. D.Lgs 192/05 e s.m.i. Grazie per l attenzione 40

References: articolo 4
 Art. 25
 Art. 122
 art. 25
 Art. 26
 Art. 123
 Art. 28
 Art. 125
 art. 28
 Art. 3
 articolo 6
 art. 4
 Art. 7
 Art. 7
 Art. 15
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 articolo 3
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 ART. 7
 ART. 7
 ART. 7
 ART. 7
 ART. 7
 ART. 7
 articolo 4
 art. 9
 articolo 8
 Art. 11
 Art.6
 articolo 4