Source: https://vdocuments.net/la-manutenzione-degli-impianti-elettrici-aspetti-giuridici-gli-impianti.html
Timestamp: 2020-05-28 15:43:21+00:00

Document:
La manutenzione degli impianti elettrici Aspetti giuridici ... ?· gli impianti elettrici e gli impianti… - [PDF Document]
la manutenzione degli impianti elettrici aspetti giuridici ... ?· gli impianti elettrici e gli...
49interventi
La manutenzione elettrica si pu definire come linsieme di operazioni tecnico-gestionali necessarie a mantenere nel tempo lefficienza funzionale e le prestazioni nominali di una macchina o di un impianto nel rispetto delle norme di sicurezza.
Non una condizione sufficiente aver progettato e costruito un impianto o una macchina a regola darte, poich qualsiasi compo-nente, anche se impiegato correttamente, non pu mantenere inva-riate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza.
Al fine quindi di preservare nel tempo gli impianti in conformit alla regola dellarte indispensabile una regolare e costante attivit di manutenzione da effettuarsi con periodicit indicate da leggi o norme tecniche del settore.
Le principali finalit della manutenzione sono: conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale contenen-
do il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;
La manutenzionedegli impianti elettriciAspetti giuridici e tecnici
Ciro TrombaLibero professionista
collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Trieste
ridurre i costi di gestione dellimpianto evitando perdite per mancanza di produzione a causa dellinvecchiamento dellimpianto stesso;
rispettare le disposizioni di legge.
Ogni utente deve valutare in dettaglio le attivit di manutenzione in riferimento a:
disposizioni legislative e regolamentari; norme tecniche; istruzioni del costruttore.
Obbligo generale della manutenzione
La manutenzione degli impianti elettrici, in particolare nei luoghi di lavoro, un obbligo ben preciso. In particolare per quanto riguarda la sicurezza delle persone, discende in maniera generica dal Codice Civile e da una serie di disposizioni legislative:
Codice Civile Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoroLimprenditore tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro.
Fin dal 1955 il DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ora abrogato) stabiliva:
Art. 267 Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi dincendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalit che si verifichino nel loro esercizio.
Art. 374Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilit, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso alle necessit della sicurezza del lavoro.Gli impianti, gli apparecchi, le macchine, le attrezzature, gli strumenti, gli utensili, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle
51interventi
necessit della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneit ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Lobbligo della manutenzione ai fini della sicurezza sul lavoro stato ribadito dal D.Lgs. 626/94, (anchesso abrogato) in particolare:
Art. 3 Misure generali di tutela.Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: omissis r) regolare manutenzione di ambienti , attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit alle indicazioni dei fabbricanti. omissis
Art. 32. Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede affinch: omissis b) i luoghi di lavoro, gli impianti e dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto pi rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. omissis d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o alleliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Anche il pi recente DPR 22 ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, relativo alle omologazioni e verifiche di legge, ribadisce nuovamente il principio:
Art. 4 Verifiche periodiche1) Il datore di lavoro tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dellimpianto, nonch a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.La verifica di legge richiesta dal datore di lavoro allASS o agli organismi abilitati ha lo scopo di verificare il buon risultato della regolare manutenzione dellimpianto.
Attualmente vige il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dellart. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
Tale legislazione, denominata Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpa in un unico documento e migliora tutte le precedenti norme di pari oggetto, introducendo la verbalizzazione dellesito dei controlli manutentivi.
Titolo II capo I Disposizioni GeneraliArt. 64 comma 1 lettera cI luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto pi rapidamente possi-bile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei la-voratori
Art. 64 comma 1 lettera eGli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o allelimi-nazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al con-trollo del loro funzionamento.
Titolo III Capo III Impianti elettriciArt. 86 comma 1 e 3 omissis gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodi-camente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.Lesito dei controlli di cui al comma 1 verbalizzato e tenuto a disposizione dellautorit di vigilanza.
Anche per quanto riguarda linstallazione di impianti allinterno degli edifici il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concer-nente lattuazione dellart. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle dispo-sizioni in materia di attivit di installazione degli impianti allin-terno degli edifici obbliga il proprietario dellimpianto ad effettuare regolari manutenzioni:
53interventi
Art. 8 comma 2Il proprietario dellimpianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per luso e la manutenzione predisposte dellimpresa installatrice dellimpianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, linosservanza della manutenzione nei luoghi di lavoro punita sia pecuniariamente che penalmente dal citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 87 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)Per la mancata valutazione del rischio di natura elettrica (classificazione) il datore di lavoro punito con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 .
Art. 87 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)Per non aver messo in atto procedure di uso e manutenzione dellimpianto elettrico secondo le indicazioni dei manuali duso e normative tecniche, il datore di lavoro punito con la pena dellarresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 .Art. 87 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09)Per la mancata esecuzione dei controlli manutentivi il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 .
Se dalla mancanza di manutenzione deriva un infortunio, si con-figura la responsabilit per colpa, cio per non avere agito con dili-genza, prudenza e perizia. Ovviamente questo (in caso di infortunio generico) vale ovunque e non solo sui luoghi di lavoro.
Se dalla mancanza di manutenzione consegue un danno, senza lesioni alle persone, il responsabile dellimpianto o il proprietario comunque tenuto a risarcire chi ha subito il danno in base allart. 2043 del Codice Civile.
Legislazione specifica sulla manutenzione
Oltre a quanto imposto dalla legislazione precedentemente elencata, lobbligo della manutenzione in particolare richiesto anche da una
serie di disposizioni legislative e regolamenti specifici riguardanti attivit ed edificio particolari:
Attivit soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
DPR 29 luglio 1982 n. 577 Approvazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi e s.m.i.
Art. 15 Adempimenti di enti e privati omissis Il responsabile dellattivit per la quale stato rilasciato il certificato di pre-venzione incendi altres tenuto a curare il mantenimento dellefficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla pre-venzione incendi. omissis
DPR del 12 gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dellart. 20, ottavo comma, della legge del 15 marzo 1997 n 59.
Art. 5 obblighi connessi con lesercizio dellattivit.Gli enti e i privati responsabili di attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno lobbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispo-s
Progettazione Impianti Elettrici - img. ?· Progettazione Impianti Elettrici Progettazione Impianti…
GLI IMPIANTI ELETTRICI NEI CANTIERI EDILI LA SCUOLA ELETTRICA Vega Formazione CEI 64-17 D88 1 GLI IMPIANTI…
GLI IMPIANTI ELETTRICI DI UNA GRANDE STRUTTURA ?· GLI IMPIANTI ELETTRICI DI UNA GRANDE STRUTTURA COMMERCIALE:…
Lezione6 Impianti Elettrici Ed02 - ?· Impianti Meccanici 1 Impianti elettrici Impianti Meccanici 2…
Attività su impianti elettrici - esti.admin.ch ?· Attività su impianti elettrici Autori ESTI, Electrosuisse,…
STAMPA IMPIANTI ELETTRICI [modalit compatibilit ] ELETTRICI .pdf · IMPIANTI ELETTRICI NELL’AZIENDA…
Regolamento Generale Verifiche Impianti Elettrici cte- Regolamento Generale Verifiche Impianti Elettrici…
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA Impianti elettrici e ?· Assistenza alla progettazione impianti elettrici:…
CENNI DI IMPIANTI ELETTRICI - DI IMPIANTI ELETTRICI... · CENNI DI IMPIANTI ELETTRICI Prof. M.S. Sarto…
PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL ... impianti elettrici Amb Pian... · gli impianti…
Gli impianti elettrici - ambiente e... · conformità degli impianti realizzati alle norme vigenti.…
Ordinanza 734.27 concernente gli impianti elettrici a ... ?· concernente gli impianti elettrici a bassa…
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI E ?· OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ... Gli impianti elettrici…
NORME AMMINISTRATIVE Impianti elettrici e ?· Per.ind. Simone Maestri PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI…
D3 IMPIANTI ELETTRICI - ?· D3 - IMPIANTI ELETTRICI D3.01 Cabine elettriche D3.01.001 Scomparto normalizzato…
Impianti Elettrici “Intelligenti” - iet.unipi.it ?· Impianti Elettrici “Intelligenti” Le infrastrutture…

References: Art. 2087

Art. 267

Art. 374

Art. 3

Art. 32

Art. 4

Art. 64

Art. 8

Art. 87

Art. 87

Art. 15

Art. 5