Source: http://docplayer.it/13599396-Direttiva-esercizio-in-parallelo-alla-rete-a-bassa-tensione-di-impianti-di-produzione-di-energia-ipe-esti-n-219-versione-1114-i.html
Timestamp: 2018-06-18 23:28:10+00:00

Document:
Direttiva. Esercizio in parallelo alla rete a bassa tensione di impianti di produzione di energia (IPE) ESTI n. 219 versione 1114 i - PDF
Direttiva. Esercizio in parallelo alla rete a bassa tensione di impianti di produzione di energia (IPE) ESTI n. 219 versione 1114 i
Download "Direttiva. Esercizio in parallelo alla rete a bassa tensione di impianti di produzione di energia (IPE) ESTI n. 219 versione 1114 i"
Giorgio Gustavo Corsi
1 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 219 versione 1114 i Direttiva Esercizio in parallelo alla rete a bassa tensione di impianti di produzione di energia (IPE) Autore ESTI Valida dal Sostituisce STI n i Disponibile per il download all'indirizzo: Documentazione_ESTI Pubblicazioni ESTI 219 Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse Fehraltorf Tel Fax
2 Indice Pagina 1. Campo d applicazione 3 2. Aspetti generali 3 3. Obbligo d'approvazione dei piani 4 4. Obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione 6 5. Controllo di collaudo 6 6. Allacciamento alla rete 7 7. Dispositivi di misura e regolazione 7 8. Dispositivi di manovra 8 9. Dispositivi di protezione Compensazione della potenza reattiva Condizioni di reinserimento Ripercussioni sulla rete Ripercussioni sugli impianti di telecomando centralizzato Messa in servizio Funzionamento Esempi di esecuzione 16 Esempio 1 16 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia senza funzionamento in isola 16 Generatore sincrono 16 Esempio 2 17 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia senza funzionamento in isola 17 Generatore asincrono 17 Esempio 3 17 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia con funzionamento in isola 18 Generatore sincrono 18 Esempio 4 18 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia dotati di ondulatori 19 Immissione trifase 19 Possibilità di allacciamento del generatore sincrono per l esercizio in parallelo alla rete 19 CEM Corretta esecuzione con punto centrale di messa a terra 20 Sistema TN-S con generatore di corrente di emergenza staccato (GCE) con messa a terra separata 21 Possibilità di allacciamento del generatore sincrono senza funzionamento in parallelo alla rete 22 Sistema TN-S in base alle prescrizioni aziendali (PAE) dell'allegato Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 2/24
3 1. Campo d applicazione La presente direttiva si applica alla pianificazione, costruzione, modernizzazione e all esercizio di impianti di produzione di energia (IPE) allacciati alla rete di distribuzione a bassa tensione del gestore di rete. Gli impianti di produzione di energia sono ad es: i generatori diesel d emergenza; gli impianti ad energia idraulica; le centrali termo-elettriche a blocco (CTEB), gli impianti ad accoppiamento termico (IAT); gli impianti ad energia eolica; gli impianti fotovoltaici. L immissione di energia elettrica può avvenire mediante generatori sincroni od asincroni con collegamento diretto o mediante ondulatore. Per l allacciamento alla rete a media tensione vigono requisiti tecnici addizionali. Per gli impianti fotovoltaici si applica inoltre la direttiva ESTI n Aspetti generali Gli impianti di produzione di energia vanno costruiti nel rispetto delle vigenti disposizioni e prescrizioni del gestore di rete, in modo tale da essere idonei all esercizio in parallelo alla rete ed escludere ripercussioni perturbatrici sulla rete o su altri impianti. Per la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia vanno osservate le seguenti leggi, prescrizioni e norme: legge federale sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE) RS 734.0; ordinanza sugli impianti a corrente forte (OCF) RS 734.2; ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici; (OPIE) RS ; ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) RS ; ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) RS ; ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) RS 734.5; EN Caratteristiche della tensione nelle reti pubbliche di energia elettrica; EN Requisiti per la connessione di micro-generatori in parallelo alla rete pubblica a bassa tensione; DACHCZ Regole tecniche per la valutazione degli effetti di rete; prescrizioni aziendali del gestore di rete. Il gestore di rete può esigere che vengano apportati mutamenti e complementi ad un impianto esistente o da costruire, nella misura in cui essi sono necessari per motivi inerenti all approvvigionamento sicuro e senza guasti, in particolare anche con riferimento alle esigenze della rete di distribuzione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 3/24
4 3. Obbligo d'approvazione dei piani Gli IPE con una potenza complessiva superiore a 30 kva, che possono essere fatti funzionare in parallelo a una rete di distribuzione a bassa tensione, sono soggetti all'obbligo d'approvazione dei piani ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b dell'opie. Gli IPE con una potenza complessiva 30 kva e 3,6 kva, che sono allacciati a una rete di distribuzione a bassa tensione, devono essere notificati al gestore di rete a norma dell'art. 23 dell'oibt. In conformità dell'art. 35 dell'oibt, per gli IPE con funzionamento in isola non allacciati alla rete di distribuzione a bassa tensione si deve inoltrare il rapporto di sicurezza all'esti al momento della messa in servizio Disposizione Obbligo di presentazione dei piani Obbligo di notificazione Obbligo di notificazione Impianto di produzione di energia all ESTI per l'approvazione secondo OPIE (RS ) al gestore di rete secondo OIBT (RS art. 23) all ESTI secondo OIBT (RS art. 35 cpv. 2) Fisso, mobile Funzionamento in parallelo alla rete 3,6 kva > 3,6 kva > 30,0 kva No No Sì Sì Sì Sì No No No Fisso, mobile Funzionamento isolato Tutti No No Sì La commutazione (rete/neutro/impianto isolato) è soggetta all obbligo di notifica presso il gestore di rete. Gli IPE con tensioni superiori a 1'000 V AC e 1'500 V DC sono soggetti all'obbligo d'approvazione dei piani. Per tutti gli impianti elettrici è obbligatorio il controllo secondo l OIBT. Si deve allestire un rapporto di sicurezza con protocollo delle misurazioni e delle prove. In caso di IPE soggetti all'obbligo d'approvazione dei piani, prima della costruzione dell impianto, il committente della costruzione o l'esercente dell impianto rispettivamente il suo rappresentante deve presentare all ESTI un progetto conformemente all art. 2 della OPIE e al gestore di rete una domanda di allacciamento. I seguenti documenti devono essere inoltrati all'esti in duplice copia: proprietario, ubicazione, genere e configurazione dell impianto pianificato e suo rapporto con gli impianti esistenti; la motivazione del progetto; gli aspetti determinanti per la sicurezza, quali le indicazioni sui dati relativi al prodotto rispettivamente alle macchine, i tipi di corrente, le tensioni e il genere delle messe a terra; Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 4/24
5 lo schema dell impianto e delle messe a terra, con indicazioni sulle sezioni del conduttore di fase, del neutro e del conduttore di terra; i possibili influssi su o da parte di altri oggetti, ad esempio situazioni aziendali particolari, che non possono essere dedotte dallo schema e dai disegni, quali ad es. il trattamento del neutro nel funzionamento in parallelo ed eventuale funzionamento in isola, scopo e modo d azione dei dispositivi di protezione; l'impatto sull ambiente e sul paesaggio; i costi di costruzione dell impianto; per gli IPE che funzionano in parallelo a reti di alimentazione di corrente la domanda di allacciamento firmata del corrispondente gestore di rete. Vedere anche: direttiva ESTI n. 235 "conformemente agli art. 2 e 4 dell ordinanza sulla procedura di approvazione dei progetti di impianti a corrente forte (OPIE) per la presentazione di progetti e i loro requisiti nonché il disinserimento". Si può iniziare a costruire, quando l approvazione dei piani è passata in giudicato. L ESTI deve essere informato per iscritto della fine della costruzione dell impianto. Alla notifica riguardante si deve allegare un verbale di collaudo e un rapporto di sicurezza per l'allacciamento alla rete di distribuzione a bassa tensione, da cui risulta che l impianto soddisfa le esigenze poste dalla legislazione e rispetta le regole tecniche riconosciute. Schiarimenti in merito alla domanda di allacciamento per impianti di produzione di energia (vedere allegato) Aspetti generali Per l allacciamento nello stesso luogo di parecchi IPE identici è sufficiente una domanda di allacciamento. All occorrenza il gestore di rete può richiedere ulteriori informazioni. Si deve presentare una domanda di allacciamento per: gli IPE previsti per funzionare in parallelo alla rete di distribuzione dell energia elettrica. Se la potenza supera i 30 kva e l'impianto viene fatto funzionare in parallelo a una rete di distribuzione, si deve prima presentare all'ispettorato federale degli impianti a corrente forte un progetto per approvazione. Per gli impianti a funzionamento in isola occorre inviare una notifica all'esti. Consigli per la compilazione della domanda di allacciamento: sezione 1 La compilazione corretta e completa delle rubriche consente al gestore di rete di disporre i chiarimenti necessari relativi alla rete ed eventualmente le misure richieste per un esercizio sicuro dell IPE nella rete di distribuzione dell energia elettrica o nell impianto del cliente. sezione 2 Le indicazioni sono necessarie per scopi statistici e le successive regolamentazioni contrattuali. sezione 3 Gli impianti ad accoppiamento termico (IAT) possono essere gestiti termicamente o elettricamente. Nel caso di impianti gestiti termicamente la potenza fornita alla rete viene regolata secondo la quantità di calore necessaria. Nel caso di IPE gestiti elettricamente la potenza fornita alla rete viene regolata secondo la quantità di corrente necessaria. Per l indicazione della potenza massima fornita alla rete di distribuzione dell energia elettrica si deve tenere conto del fatto che durante i fine settimana o i giorni festivi il proprio fabbisogno di corrente può essere minimo, l IPE produce però a pieno regime. Sotto potenza massima assorbita in caso di avaria dell impianto va indicata la potenza complessiva che in caso di guasto dell IPE il gestore di rete deve mettere a disposizione del Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 5/24
6 cliente. Occorre tener conto del fatto che in caso di avaria dell IPE il gestore di rete non deve sostituire l intera potenza dell impianto, poiché determinati utenti vengono disinseriti o vi era una fornitura di ritorno verso la rete di distribuzione dell energia elettrica. sezione 4 A seconda del tipo di impianto in questa sezione occorre indicare i parametri corrispondenti. Nel caso di un impianto ad accoppiamento termico (IAT) viene richiesto il rendimento termico massimo per un esercizio nominale. Per l ondulatore nel caso di impianti fotovoltaici per motivi statistici viene richiesta anche la superficie dei pannelli in m². Nel caso di generatori asincroni e impianti dotati di ondulatori si deve indicare la potenza della compensazione della potenza reattiva. Per il punto di fornitura dell energia (morsetti di connessione del contatore) quale fattore di potenza si deve indicare il cos ϕ. sezione 5 Il concetto di protezione deve soddisfare le esigenze del capitolo IPE delle prescrizioni aziendali. Per il dimensionamento degli interruttori il locale gestore di rete comunica su richiesta la potenza di cortocircuito della rete nel punto di connessione. 4. Obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione Gli IPE con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione sono considerati impianti elettrici ai sensi dell art. 2 cpv. 1 dell'oibt. In virtù dell art. 6 OIBT, chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un autorizzazione d installazione dell ESTI. Per gli IPE, dal punto di connessione alla rete fino all'interruttore principale dell'impianto, i lavori d installazione sottostanno all obbligo di autorizzazione secondo l'oibt. Per l allacciamento alla rete è necessaria un'autorizzazione generale d'installazione per le persone fisiche (art. 7 OIBT) o per le imprese (art. 9 OIBT). Per gli IPE con una tensione di al massimo 50 V di corrente alternata o di 120 V di corrente continua e con una corrente massima d esercizio pari a 2 A si applicano esclusivamente gli art. 1 5 dell'oibt. Conformemente all'oibt essi non sottostanno all obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione. Se, tuttavia, detti impianti possono mettere in pericolo persone o cose, l'oibt trova applicazione in tutta la sua estensione. 5. Controllo di collaudo In caso di IPE soggetti all'obbligo d'approvazione dei piani l ESTI controlla di regola entro un anno dal completamento se l impianto è stato costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati (art. 13 OPIE). La notifica del completamento dell impianto ai sensi dell'art. 12 OPIE e un rapporto di sicurezza secondo l'art. 37 dell'oibt per l'allacciamento alla rete di distribuzione a bassa tensione costituiscono la base del controllo di collaudo. In conformità all'oibt, in caso di impianti raccordati alla rete di distribuzione a bassa tensione il rapporto di sicurezza deve essere inoltrato al gestore di rete. Se l'impianto è fissato a/su un oggetto, i cui impianti elettrici hanno un periodo di controllo inferiore a 20 anni, il controllo indipendente ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OIBT deve essere ordinato dal proprietario dell impianto elettrico. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 6/24
7 In caso di impianti non allacciati a una rete di distribuzione a bassa tensione per l alimentazione di un impianto fisso, al momento della messa in servizio il proprietario deve consegnare il rapporto di sicurezza all ESTI (ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 dell'oibt). 6. Allacciamento alla rete Gli IPE, che devono funzionare in parallelo alla rete, vanno collegati stabilmente sul lato alimentazione della rete di dispositivi di protezione contro sovracorrenti dei circuiti di corrente degli utenti. L allacciamento alla rete viene definito dal gestore di rete tenendo conto delle determinate condizioni della rete, della potenza e del modo di funzionamento degli IPE nonché degli interessi legittimi del gestore. In tal modo s intende garantire che gli IPE vengano fatti funzionare senza ripercussioni perturbatrici e che l approvvigionamento di altri clienti non venga pregiudicato. Gli IPE possono essere allacciati monofase alla rete in base alle prescrizioni aziendali del gestore di rete. La valutazione della possibilità di allacciamento viene effettuata dal punto di vista della potenza di cortocircuito della rete nel punto di connessione, della potenza di allacciamento nonché del genere e del modo di funzionamento degli IPE. L allacciamento deve avvenire attraverso un punto di commutazione con funzione di separazione, al quale il personale del gestore della rete può accedere in qualsiasi momento. I punti di commutazione accessibili in qualsiasi momento sono: il dispositivo d interruzione della sovracorrente d allacciamento l armadio di distribuzione dei cavi la stazione di trasformazione 7. Dispositivi di misura e regolazione Il numero e la tipologia dei dispositivi di misurazione necessari (contatori dell azienda) e degli apparecchi di regolazione si conformano alle condizioni contrattuali per il prelievo e la fornitura di energia elettrica. I contatori, i trasformatori di misura, i morsetti di prova e i ricettori di telecomando centralizzato fanno parte dei dispositivi di misura e regolazione, e vengono comunemente denominati apparecchi per la fatturazione. Si raccomanda di trovare un accordo con il gestore della rete già allo stadio di pianificazione. Vedere anche le prescrizioni aziendali del gestore di rete. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 7/24
8 8. Dispositivi di manovra Per il collegamento degli IPE con la rete del gestore di rete si deve impiegare un dispositivo di manovra (interruttore di accoppiamento) con almeno il potere d'interruzione del carico (ad es. interruttore di protezione per motore, interruttore di potenza, interruttore di carico a fusibile, interruttore protettivo con contatti resistenti alla saldatura con potere d'interruzione sotto carico e protezione di cortocircuito installata a monte). Se non è previsto un funzionamento in isola, si può utilizzare il dispositivo di manovra dell IPE. Mediante il dispositivo di manovra si deve assicurare una separazione galvanica su tutti i poli. A seconda del sistema di rete sul luogo d'installazione dell'interruttore di accoppiamento risultano i seguenti requisiti: nel sistema IT e TT si devono collegare i tre conduttori polari e il conduttore di neutro; nel sistema TN-C e nella parte TN-C del sistema TN-C-S si devono collegare i tre conduttori polari; nel sistema TN-S e nella parte TN-S del sistema TN-C-S si devono collegare i tre conduttori polari e a titolo facoltativo il conduttore di neutro. Ciò significa che tutti i conduttori devono essere collegati ad eccezione del conduttore con funzione PE. Se occorre collegare il conduttore di neutro, si deve impiegare un interruttore di accoppiamento, che all'inserimento lo collega in anticipo e al disinserimento lo scollega in ritardo. Per gli impianti della protezione civile si deve tener conto della direttiva DePC ESTI n Se l IPE è dotato di ondulatore, si deve prevedere il dispositivo di manovra sul lato corrente alternata dell ondulatore. Se sistemato nell involucro dell ondulatore, il dispositivo di manovra non deve poter essere disattivato da un cortocircuito verificatosi nell ondulatore. Il dispositivo di manovra deve essere progettato per la corrente massima di cortocircuito che può manifestarsi nel luogo d installazione e deve poter essere azionato senza ritardo tenendo conto dei dispositivi di protezione necessari. Se si impiegano valvole a fusibile come protezione contro i cortocircuiti si deve calcolare il potere d interruzione del dispositivo di manovra per lo meno secondo l intervallo di reazione della valvola a fusibile installata a monte. Il gestore dell intero impianto elettrico deve apportare la prova che quest ultimo resiste ai cortocircuiti. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 8/24
9 9. Dispositivi di protezione Si devono prevedere le seguenti misure minime di protezione: protezione contro i cortocircuiti; protezione contro i sovraccarichi; protezione contro il contatto diretto e indiretto. Per proteggere il proprio e gli altri impianti occorrono misure di protezione che in caso di variazioni di tensione o frequenza azionino il rispettivo dispositivo di manovra. A seconda del tipo di impianto vengono impiegati differenti concetti di protezione. Per quanto riguarda l'autoprotezione dell'impianto di produzione di energia si deve tener conto del fatto che in caso di funzionamento isolato la corrente di cortocircuito è sensibilmente inferiore a quella in caso di esercizio in parallelo alla rete. Negli impianti di produzione di energia, che immettono corrente nella rete a bassa tensione attraverso convertitori, la corrente di cortocircuito può essere addirittura inferiore alla corrente di dimensionamento dell'impianto. Eventualmente è indispensabile l'impiego di dispositivi di protezione contro la corrente di guasto (RCD). In impianti con generatori asincroni o sincroni si devono soddisfare le seguenti funzioni di protezione: relè di tensione U N +10% / 15% tensione minima tensione massima relè a frequenza frequenza minima 50 Hz +/-2% frequenza massima La protezione minima di tensione deve essere eseguita sulle tre fasi, per poter individuare in modo sicuro anche i vuoti di tensione unipolari. Nel caso di generatori asincroni la protezione di tensione minima deve pure essere effettuata sulle tre fasi, per i generatori sincroni è sufficiente una protezione monofase. In caso di immissione in una rete con richiusura rapida risp. reinserimento automatico, per i generatori asincroni a partire da circa 250 kw e per quelli sincroni è tuttavia ammesso un ritardo di disinserimento, solo se per il disinserimento senza ritardo dell IPE è disponibile un dispositivo di protezione separato, p.es. un relé a salto vettoriale (solo in caso di generatori sincroni) o un relé a salto di carica. Per gli impianti equipaggiati con relé a salto vettoriale o a salto di carica si può fare a meno di sorvegliare la frequenza. A seconda del tipo e della dimensione dell IPE possono essere necessari anche dispositivi di protezione supplementari, quali ad es. il relé di corrente inversa. In impianti dotati di ondulatori è sufficiente che siano soddisfatte le seguenti funzioni di protezione: relè di tensione U N + 10% / 15% tensione minima tensione massima In caso di diminuzione o aumento unipolare della tensione in una fase alimentata dall ondulatore, quest ultimo deve essere sezionato dalla rete su tutte le fasi mediante la sorveglianza della tensione. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 9/24
10 Per gli impianti fotovoltaici (ondulatori elettronici) valgono i valori secondo la norma VDE rispettivamente VDE-AR-N 4105; fino a un massimo di 16 A e 400 V si può applicare anche la norma EN Compensazione della potenza reattiva In caso di prelievo e fornitura di potenza attiva il cos φ di un IPE deve essere situato entro il limite 0,9 a livello capacitivo e il limite 0,8 a livello induttivo. I valori corrispondenti vanno concordati con il gestore della rete. In caso di IPE di debole potenza (fino a 5 kva) si rinuncia generalmente alla compensazione della potenza reattiva. Per gli IPE di potenza maggiore la compensazione della potenza reattiva dipende dalle caratteristiche della rete e del generatore (potenza di cortocircuito nel punto di allacciamento, dimensioni della rete). Per limitare le tensioni delle componenti armoniche e per un funzionamento senza guasti degli impianti di telecomando centralizzato a frequenza acustica è necessario il blocco dei condensatori di compensazione riducendone la capacità. I condensatori di compensazione eventualmente necessari nel caso di generatori asincroni non possono essere inseriti prima del reinserimento del generatore. I condensatori devono essere disinseriti contemporaneamente al generatore. Per il dimensionamento dei condensatori si deve tener conto del modo di funzionamento dell IPE. Se la potenza di propulsione fluttua molto (impianti ad energia eolica) la compensazione della potenza reattiva deve essere regolata automaticamente. Nel caso di generatori sincroni il cos φ può essere regolato mediante l eccitazione. Spesso è sufficiente una eccitazione costante, in caso contrario si deve utilizzare una regolazione del cos φ. Gli IPE, che vengono fatti funzionare mediante ondulatori gestiti dalla rete, hanno generalmente un fabbisogno di potenza reattiva che corrisponde all incirca a quello dei generatori asincroni. Per i condensatori e i generatori asincroni sono pertanto valide le stesse condizioni di manovra. Gli IPE dotati di ondulatori autogestiti hanno un minor fabbisogno di potenza reattiva, cosicché non occorre nessun impianto di compensazione della potenza reattiva. Per gli impianti fotovoltaici (ondulatori elettronici) la compensazione della potenza reattiva avviene secondo le disposizioni della norma VDE-AR-N Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 10/24
11 11. Condizioni di reinserimento Per evitare le tensioni di ritorno, integrando dei dispositivi tecnici occorre accertarsi che il reinserimento dell IPE sulla rete del gestore di rete sia possibile solo se la tensione di rete è presente su tutti i poli. A tale scopo si può utilizzare la protezione minima di tensione, a condizione che essa sia allacciata sul lato rete del dispositivo di manovra. Per proteggere l IPE si consiglia di prevedere un valore di ritardo dell ordine di minuti tra il ritorno della tensione e il reinserimento. I generatori asincroni che vengono avviati mediante l aggregato, devono essere reinseriti senza tensione con un numero di giri compreso tra il 95% e il 105% della velocità sincrona. Per i generatori sincroni è necessario un dispositivo di sincronizzazione mediante il quale si possono rispettare le seguenti condizioni di sincronizzazione: differenza di tensione U < +10 /-15% U N differenza di frequenza f < +/-0,5 Hz differenza dell angolo di fase φ +/-10 A seconda del rapporto tra l impedenza della rete e la potenza del generatore può rivelarsi necessario definire limiti più stretti, per evitare ripercussioni inammissibili sulla rete al momento del reinserimento. Gli ondulatori possono essere reinseriti, solo se sono privi di tensione sul loro lato corrente alternata. Nel caso di IPE capaci di funzionare in isola e muniti di ondulatori che non vengono reinseriti senza tensione, si devono rispettare le condizioni di reinserimento per i generatori sincroni. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 11/24
12 12. Ripercussioni sulla rete Le ripercussioni degli IPE sulla rete vanno limitate, affinché non venga superata la tollerabilità delle reti pubbliche per le grandezze fisiche perturbatrici. In tal modo si deve poter garantire che altri impianti e mezzi d esercizio non vengano disturbati. Si deve tener conto delle seguenti grandezze perturbatrici e dei loro valori: a) fluttuazioni della tensione e flicker In linea di principio l esercizio di un IPE è autorizzato, se non vengono superati i valori limite stabiliti nella norma EN per la fluttuazione della tensione. Le misure volte a rispettare i valori limite sono descritte nelle DACHCZ Regole tecniche per la valutazione degli effetti di rete. Le condizioni sono soddisfatte anche quando è dimostrato che nel punto di connessione l IPE rispetta le condizioni seguenti: variazione di tensione U < 3% intensità del flicker su un lungo periodo P lt < 0,5 b) correnti di componenti armoniche In linea di principio l esercizio di un IPE è autorizzato, se non vengono superati i valori limite stabiliti nella norma EN per le tensioni delle componenti armoniche. Le misure volte a rispettare i valori limite sono descritte nelle DACHCZ Regole tecniche per la valutazione degli effetti di rete. D intesa con il gestore della rete, nel caso di generatori di grande potenza possono essere ammesse correnti più elevate di componenti armoniche, a seconda della potenza di cortocircuito nel punto di connessione. Nel caso di generatori con punto neutro accessibile, a causa delle possibili correnti dovute alla terza armonica può verificarsi un carico maggiore sul conduttore neutro. Se per consentire un funzionamento in isola con il conduttore neutro accessibile e collegato, si deve adottare una delle seguenti misure: generatore con avvolgimento speciale (avvolgimento a passo raccorciato) per sopprimere la terza armonica sezione maggiorata del conduttore del collegamento del punto neutro (125%) integrazione di una bobina di induzione al punto neutro (tenendo conto della protezione unipolare contro i cortocircuiti); sorveglianza della corrente del conduttore neutro; interruzione automatica del collegamento del punto neutro con la rete durante l esercizio in parallelo. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 12/24
13 13. Ripercussioni sugli impianti di telecomando centralizzato Gli impianti di telecomando centralizzato ad audiofrequenze (ITA) vengono di regola fatti funzionare con frequenze comprese tra i 100 e Hz. La frequenza per il telecomando centralizzato utilizzata localmente può essere richiesta al gestore di rete. I livelli di trasmissione vanno da circa l 1% al 4% dell U n. In caso di impiego di IPE dotati di ondulatori, nella rete possono essere generate tensioni con frequenze che disturbano i ricettori di telecomando centralizzato a frequenza acustica. Per questo motivo il livello della tensione con la frequenza per il telecomando centralizzato utilizzata localmente, che può essere immessa da un ondulatore nel punto di connessione, deve essere limitato allo 0,1% dell U n. Le frequenze delle tensioni generate dall ondulatore, che sono superiori risp. inferiori di 100 Hz alla frequenza per il telecomando centralizzato utilizzata localmente, non devono superare lo 0,3% dell U n. Se un IPE pregiudica il funzionamento degli impianti di telecomando centralizzato, il gestore deve adottare misure volte ad eliminare il disturbo. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 13/24
14 14. Messa in servizio La prima volta che gli impianti di produzione di energia vengono fatti funzionare in parallelo deve normalmente essere presente un rappresentante del gestore della rete. Vanno effettuati i seguenti controlli: visita dell impianto; confronto della struttura dell'impianto con i documenti presentati; accessibilità e funzione di sezionatore, secondo le disposizioni, del punto di commutazione; struttura del dispositivo di misurazione in conformità alle disposizioni tecniche e contrattuali. Si deve inoltre effettuare un controllo del funzionamento dei dispositivi di protezione. Esso va effettuato in condizioni reali o mediante simulazione con i rispettivi apparecchi di prova. Si deve inoltre verificare che i dispositivi di protezione reagiscano correttamente e che per le seguenti condizioni d esercizio vengano rispettati i tempi d intervento prestabiliti: interruzione monofase dell erogazione dalla rete (separata per tutte e tre le fasi) o la prova delle funzioni di comando e di protezione in caso di interruzione monofase dell erogazione dalla rete; interruzione trifase dell erogazione dalla rete; richiusura rapida / reinserimento automatico; variazioni di frequenza (simulazione con l attrezzatura per il collaudo); controllo delle condizioni di reinserimento della rete; funzione dell impianto di compensazione. Per analogia queste verifiche vanno effettuate anche per gli impianti dotati di ondulatori. La messa in servizio, in particolare la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione, deve essere documentata. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 14/24
15 15. Funzionamento A livello tecnico il gestore deve sempre tenere in perfetto stato le installazioni dell IPE necessarie per il funzionamento in parallelo alla rete. Deve fare esaminare il buon funzionamento degli interruttori e dei dispositivi di protezione secondo le indicazioni del fabbricante. In assenza di tali informazioni si deve verificare il buon funzionamento almeno ogni cinque anni. Il risultato dei controlli deve essere documentato. Questo verbale serve anche quale prova nei confronti di terzi che la gestione operativa viene effettuata secondo le regole. L IPE può essere collegato alla rete solo se sono soddisfatte le condizioni di reinserimento. In caso di pericolo e in caso di guasto il gestore di rete è autorizzato a separare immediatamente l IPE dalla rete. Le modifiche previste dal gestore nel suo impianto, nella misura in cui esse hanno ripercussioni sull esercizio in parallelo, quali ad esempio l incremento o la riduzione della potenza d'immissione, la sostituzione di dispositivi di protezione, le modifiche all impianto di compensazione, comportano l inoltro di un progetto (art. 15 della OPCF) e un accordo tempestivo con il gestore della rete. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 15/24
16 16. Esempi di esecuzione Esempio 1 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia senza funzionamento in isola Generatore sincrono rete a bassa tensione ~ 400/230 V gestore di rete punto di commutazione accessibile in qualsiasi momento secondo il capitolo 6 cassetta di allacciamento dell'edificio/dispositivo d interruzione della sovracorrente d allacciamento limite di proprietà cliente kwh prelievo kwh fornitura dispositivo di misurazione secondo il capitolo 7 contatore trifase con dispositivo anti-ritorno distribuzione ~ 400/230 V dispositivo di manovra secondo il capitolo 8 protezione contro i cortocircuiti protezione contro i sovraccarichi <U >U <F >F Si 3~ dispositivo di protezione secondo il capitolo 9 generatore Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 16/24
17 Esempio 2 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia senza funzionamento in isola Generatore asincrono rete a bassa tensione ~ 400/230 V gestore di rete punto di commutazione accessibile in qualsiasi momento secondo il capitolo 6 cassetta di allacciamento dell'edificio/dispositivo d interruzione della sovracorrente d allacciamento limite di proprietà cliente kwh prelievo kwh fornitura dispositivo di misurazione secondo il capitolo 7 contatore trifase con dispositivo anti-ritorno distribuzione ~ 400/230 V dispositivo di manovra secondo il capitolo 8 protezione contro i cortocircuiti protezione contro i sovraccarichi <U >U <F >F AS 3~ dispositivo di protezione secondo il capitolo 9 generatore Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 17/24
18 Esempio 3 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia con funzionamento in isola Generatore sincrono rete a bassa tensione ~ 400/230 V gestore di rete punto di commutazione accessibile in qualsiasi momento secondo il capitolo 6 cassetta di allacciamento dell'edificio/dispositivo d interruzione della sovracorrente d allacciamento limite di proprietà cliente kwh prelievo kwh fornitura dispositivo di misurazione secondo il capitolo 7 contatore trifase con dispositivo anti-ritorno interruttore di accoppiamento distribuzione ~ 400/230 V <U >U <F >F interruttore del generatore dispositivo di protezione secondo il capitolo 9 protezione contro i cortocircuiti protezione contro i sovraccarichi Si 3~ generatore Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 18/24
19 Esempio 4 Esercizio in parallelo di impianti di produzione di energia dotati di ondulatori Immissione trifase rete a bassa tensione ~ 400/230 V gestore di rete punto di commutazione accessibile in qualsiasi momento secondo il capitolo 6 cassetta di allacciamento dell'edificio/dispositivo d interruzione della sovracorrente d allacciamento limite di proprietà cliente kwh prelievo kwh fornitura dispositivo di misurazione secondo il capitolo 7 contatore trifase con dispositivo anti-ritorno distribuzione ~ 400/230 V dispositivo di manovra secondo il capitolo 8 protezione contro i cortocircuiti protezione contro i sovraccarichi <U >U dispositivo di protezione secondo il capitolo 9 ~ = ~ = generatore fotovoltaico con ondulatore = Si 3~ ~ generatore sincrono con circuito intermedio a corrente continua Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 19/24
20 Possibilità di allacciamento del generatore sincrono per l esercizio in parallelo alla rete CEM Corretta esecuzione con punto centrale di messa a terra Sistema TN-S Interruttore di potenza a 3 o 4 poli morsetto speciale punto centrale di monitoraggio della corrente di terra messa a terra PCMT (ZEP) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 20/24
21 Sistema TN-S con generatore di corrente di emergenza staccato (GCE) con messa a terra separata Intero sistema TN-S *Nell'esercizio normale interruttore di accoppiamento SS e GCE aperti, GCE staccato, punto neutro messo a terra. gruppo elettrogeno di emergenza staccato Diesel terra dell'impianto a 4 poli aperto* PEN 100% PE PEN (N) punto centrale di messa a terra 1 PEN 100% on* PEN 100% PE aperto* QP TN-S N PE N PE uscite TN-S 1 Il punto centrale di messa a terra deve essere etichettato. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 21/24
22 Sistema TN-S a 3 poli Sistema TN-S a 4 poli morsetto speciale morsetto speciale Sistema TN-C morsetto speciale allentabile con un utensile (madrevite pressata) morsetto speciale Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 22/24
23 Possibilità di allacciamento del generatore sincrono senza funzionamento in parallelo alla rete Sistema TN-S in base alle prescrizioni aziendali (PAE) dell'allegato 10.2 Alimentazione solo dalla rete di distribuzione dell energia elettrica Alimentazione dalla rete di distribuzione dell energia elettrica o dal generatore kwh 3) contattore di rete 3) relé del generatore 1) 2) dispersore in base alle PAE 3.2 1) dispositivo d interruzione della sovracorrente di allacciamento alla rete di distribuzione dell energia elettrica con cartello con la scritta "Attenzione tensione esterna" 2) dispositivo d interruzione della sovracorrente del generatore 3) bloccaggio elettrico e meccanico Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI 23/24
24 Allegato Direttiva: Azienda distributrice di energia elettrica (gestore di rete) Domanda di allacciamento per impianti di produzione di energia (IPE) che funzionano in parallelo alla rete di distribuzione dell energia elettrica 1. Indicazioni generali Contrassegnare con una crocetta ciò che fa al caso Nome e recapito del cliente (proprietario dell impianto) N. telefono N. di fax Ubicazione dell'impianto, eventualmente n. della parcella Tipo di edificio N. telefono Casa unifamiliare Artigianato Casa plurifamiliare Industria N. di fax Nome e recapito dell azienda che effettua il lavoro Collaboratore responsabile N. telefono Data presunta di messa in servizio N. di fax 2. Genere di impianto / vettore energetico Impianto nuovo Solo produzione di elettricità Trasformazione di impianto esistente Impianto ad accoppiamento termico (IAT)/centrale termo-elettrica a blocco (CTEB) Energia idroelettrica Sole Gasolio Gas naturale Biogas Rifiuti 3. Genere di funzionamento / produzione di energia Impianto collegato alla rete in continuazione Impianto d emergenza, collegato alla rete di tanto in tanto Fornitura di ritorno verso la rete Misurazione della fornitura di ritorno Impianto IAT gestito termicamente elettricamente gestito Potenza mass. fornita alla rete Potenza mass. assorbita in caso di avaria dell impianto Ore di funzionamento previste per anno kw kw h/a Presunta fornitura di ritorno d'energia nel semestre invernale (da ott. a marzo) kwh nel semestre estivo (da aprile a sett.) kwh 4. Dati tecnici / dati nominali Potenza totale installata elettrica kw termica kw Ondulatore Generatore sincrono Generatore asincrono Numero Superficie dei pannelli m² Prodotto/tipo Potenza nominale kw Tensione x V Potenza apparente kva cos ϕ Potenza di cortocircuito kva Compensazione della potenza reattiva kvar Frequenza di strozzatura Hz 5. Allegati Concetto di protezione Copia del progetto approvato dall ESTI 6. Firma del gestore della rete Luogo Data Firma 7. Decisione del gestore della rete Approvata Approvata previa adozione di misure Data Firma Osservazioni 8. Controlli di collaudo Controllo dell'installazione secondo l OIBT Controllo del concetto di protezione Autorizzazione di esercizio Rilevamento statistico Data Visto Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI pagina 24/24
Direttiva Sistemi fotovoltaici (FV) per l approvvigionamento elettrico
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 233 versione 0914 i Direttiva Sistemi fotovoltaici (FV) per l approvvigionamento elettrico Autore ESTI Valido dal 01.09.2014 Sostituisce
Criteri per la scelta degli interruttori differenziali
Criteri per la scelta degli interruttori differenziali Impiego degli interruttori differenziali negli inverter SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL e SUNNY TRIPOWER Contenuto Durante l'installazione di un inverter

References: art. 23
 art. 35
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 6
 art. 1