Source: http://docplayer.fr/42046668-Tuile-a-emboitement-petit-moule-a-relief-aa-monopole-n-1-huguenot-imerys-toiture.html
Timestamp: 2018-06-22 21:57:41+00:00

Document:
Tuile à emboîtement petit moule à relief AA MONOPOLE N 1. Huguenot. IMERYS Toiture - PDF
Download "Tuile à emboîtement petit moule à relief AA MONOPOLE N 1. Huguenot. IMERYS Toiture"
1 Tuile à emboîtement petit moule à relief 3 AA MONOPOLE N 1 IMERYS Toiture
2 LA MONOPOLE N 1 est produite sur le site de Wardrecques dans le Nord de la France. C est une tuile petit moule faiblement galbée à simple emboîtement qui se pose impérativement à joints droits. La finition parfaite des ouvrages est assurée par sa gamme d accessoires spécifiques. Cette tuile contemporaine, par sa taille et son choix de coloris est particulièrement adaptée aux constructions neuves et à la rénovation dans le Nord de l hexagone. Coloris Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits. Rouge Nuancé * Amarante Rustique Vieilli Noir * Caractéristiques Tuile à emboîtement Longueur hors tout 295 mm Largeur hors tout 215 mm Poids unitaire 2 kg Ml de liteaux par m 2 de couverture : Pureau moyen de 237 mm = 4,22 ml Nbre au m 2 22 Pose à joints droits Poids au m 2 44 kg Pureau catalogue 237 mm Largeur 192 mm Quantité par palette : 600 Cotations Coupes transversales au niveau du liteau Pose avec rives individuelles 255 mm 192 mm 192 mm 192 mm 215 mm Pose avec tuiles de rives à rabat Faîtage scellé 50 mm 190 mm 237 mm 237 mm 237 mm 237 mm 237 mm 30 mm 40 mm 212 mm 192 mm 192 mm 192 mm 183 mm *Produits siliconés
3 Garantie 30 ans La garantie qui s applique à ces matériaux est soumise au respect des règles de l art et du Document Technique Unifié (DTU) en vigueur. Ce document est édité par l Association Française de Normalisation (AFNOR) et diffusé par ce même organisme ainsi que par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Mise en œuvre selon les règles du DTU La tuile répond aux exigences de la Norme NF EN Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l imperméabilité (classe 1 ) et la résistance au gel (type C). Pour de plus amples informations, se référer aux documents en vigueur. Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité conforme à la norme ISO 9001 version 2000 certifiée par l AFAQ. Toutes les réponses techniques AFNOR CERTIFICATION Prescriptions de pose Ventilation en sous-face de la couverture D.T.U art. 4.7 (extrait). La ventilation de la sousface des tuiles et de leur support doit être assurée. L espace à ventiler sous couverture est constitué : soit par le volume du combledans le cas d une isolation disposée en plancher ; soit par la lame d air contenue entre, d une part la sous-face de la couverture et de son support, et, d autre part, la face supérieure de l isolant ou de l écran disposés sous rampant. Complémentairement, lors de la mise en œuvre d un écran, la sous-face de celui-ci doit être également ventilée. Section et répartition des orifices de ventilation de la sous-face de la couverture. Suivant la configuration de la couverture, les sections totales des orifices de ventilation sont données dans le tableau ci-après, en fonction de la surface de la couverture projetée horizontalement et limitée aux locaux couverts. Types de combles Section totale «ventilation» S = 1/5 000 S = 1/3 000 S1 = 1/5 000 S2 = 1/3 000 S1 = 1/5 000 S2 = 1/3 000 Section totale des orifices de ventilation. Les sections totales des orifices de ventilation doivent être réparties par moitié entre partie basse du (ou des) versant(s) et, pour l autre moitié, au voisinage du faîtage. S caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture. S1 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couverture. S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran. Dispositions particulières et accessoires destinés à la ventilation de l espace sous couverture. Les jeux entre les tuiles ne permettant pas la ventilation nécessaire, celle-ci doit être assurée par une entrée d air en partie basse et une sortie d air en partie haute de la couverture, au moyen de systèmes de ventilation linéaires en faîtage et en égout, ou au moyen de tuiles de ventilation (chatières ou autres) disposées en quinconce sur une ligne haute et une ligne basse. En égout. Des orifices de ventilation sont constitués : dans le plan de la couverture, par des chatières des tuiles de ventilation, ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles ; en façade ou en avancée de toit, par des grilles ou des fentes continues. Dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices et au minimum de 10 mm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 20 mm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s opposer à l intrusion des petits animaux. En faîtage. Les orifices de ventilation sont constitués : soit par des chatières, des tuiles de ventilation ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles ; soit par un dispositif de ventilation continue ; soit par des ouvertures résultant de la forme géométrique des closoirs de faîtage. Dans le cas de comble non aménagé en locaux occupés, les orifices de ventilation peuvent être constitués de grilles disposées en partie haute des pignons, si ceux-ci ne sont pas distants de plus de 12 m. Ecrans D.T.U art. 4.5 (extrait). On entend par «écran», un élément généralement continu souple ou rigide, interposé entre le comble et la face interne des tuiles. L écran doit permettre la fixation des liteaux supports des tuiles ainsi que les contre-liteaux destinés à assurer la ventilation de la sous-face de ces dernières, et pour lesquels les dispositions à respecter sont définies aux paragraphes ci-après. Ecran souple. L écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau d appui des liteaux est relevé par une contre-latte d épaisseur minimale de 20 mm, clouée sur la face supérieure du chevron. En égout, l écran doit être raccordé de façon à ce que les eaux de fonte des éventuelles pénétrations de neige poudreuse soient r econduites à l extérieur Mortiers 20 mm minimum D.T.U art. 3.4 (extrait). L emploi de mortier de ciment courant n étant pas admis, on distingue deux catégories de mortier, le mortier de chaux ou de ciment à maçonner et le mortier bâtard, destinés soit aux hourdages, soit aux filets ou aux solins. Le mortier de ciment courant conduit à une rigidité trop importante des assemblages et à des risques de fissuration. Se référer à l article 3.4 pour dosages et utilisations. Isolation thermique des combles D.T.U art. 4.6 (extrait). L isolation thermique peut être disposée en plancher de comble ou, dans le cas d occupation de ces derniers, sous rampant. L isolant ne doit jamais être en contact avec la sous-face des tuiles ou de l écran de sous-toiture, et ce, compte tenu des variations éventuelles de l épaisseur de l isolant. Il doit subsister un espace ventilé d au moins : 20 mm entre la sous-face des liteaux et la face supérieure de l isolant dans le cas des couvertures sans écran ; 20 mm entre la sous-face de l écran souple tendu ou de l écran rigide et la face supérieure de l isolant dans le cas des couvertures avec écran. du bâtiment. Les avis techniques concernant les écrans souples de sous-toitures précisent les particularités de pose en matière : d écartement maximal admissible des chevrons supports ; de valeur du recouvrement minimal des lés en fonction de la pente de la couverture. La ventilation doit être assurée selon les dispositions du paragraphe 4.7. Ecran rigide. Ecran en bois ou en panneaux dérivés du bois. Afin d assurer le passage de l air, le plan d appui des liteaux est relevé par un contreliteau d épaisseur de telle sorte qu un espace de 20 mm minimum soit réservé sous les liteaux. Contrelatte Protection contre la neige poudreuse Liteau Écran D.T.U art. 4.8 (extrait). Dans le cas d une couverture en éléments discontinus telle que celle faisant l objet du présent cahier des clauses techniques, la protection contre la neige poudreuse ne peut être assurée par le seul assemblage des éléments entre eux. En conséquence il est nécessaire de recourir à l emploi d un écran (souple ou rigide) tel que défini au paragraphe 4.5 et en veillant à respecter les dispositions prévues aux paragraphes 4.5 et 4.6 si cet écran est disposé au-dessus d un isolant thermique ; cela requiert une étude préalable de conception, notamment pour les ouvrages particuliers de couverture. Les exigences vis-à-vis de la protection contre la neige poudreuse doivent être précisées dans des documents particuliers du marché. Autres prescriptions de pose suivant D.T.U 40.21
4 ZONE 1 Tout l intérieur du pays ainsi que la côte méditerranéenne, pour les altitudes inférieures à 200 m. ZONE 2 Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole. Bande située entre 20 et 40 km de la côte, de Lorient à la frontière belge. Altitudes comprises entre 200 et 500 m. ZONE 3 Côtes de l Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur une profondeur de 20 km, de Lorient à la frontière belge. Altitudes supérieures à 500 m. SITE PROTÉGÉ Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent. Terrain bordé de collines sur une partie de son pourtour correspondant à la direction des vents les plus violents et protégé pour cette direction du vent. SITE NORMAL Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations). SITE EXPOSÉ Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres. A l intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s engouffre, les montagnes isolées et élevées (par exemple : Mont Aigoual ou Mont Ventoux) et certains cols. Mise en oeuvre Litonnage : écartement des liteaux (face amont à face amont) : 237 mm. Largeur 192 mm. Tableaux des pentes minimales Les pentes minimales admissibles indiquées dans les tableaux cidessous sont données en mètre par mètre de projection horizontale et sont celles du support (et non celles de la tuile en œuvre). sans écran SITES ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 PROTEGE 0,40 0,50 0,60 NORMAL 0,50 0,60 0,70 EXPOSE 0,70 0,80 0,90 avec écran SITES ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 PROTEGE 0,35 0,45 0,50 NORMAL 0,45 0,50 0,60 EXPOSE 0,60 0,70 0,75 Ces pentes sont valables pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m. Pour les rampants supérieurs à 12 m de longueur de projection horizontale, nous consulter. Les pentes définies dans les tableaux ci-avant s appliquent à l ensemble de la couverture. Toutefois, pour les coyaulures, les lucarnes ou les parties d ouvrage ponctuelles conduisant à des pentes inférieures au minimum exigé en partie courante, une étanchéité complémentaire doit être mise en place. Cette étanchéité doit être conçue de telle sorte qu elle soit de nature à se substituer aux tuiles pour reconduire les eaux d infiltration éventuelles à l égout, toutes précautions étant prises par ailleurs pour maintenir la bonne ventilation de la sous-face des tuiles. (voir D.T.U art. 4.7) ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 au-dessous de 200 m entre 200 et 500 m au-dessus de 500 m ZONES D APPLICATION ZONES D APPLICATION Lignes à 20 et 40 km de la mer Compte tenu de l imprécision de la carte, en particulier dans certaines parties où les différentes zones sont imbriquées, il convient de se référer aux définitions des zones indiquées ci-dessus qui seules font foi.
5 Fixation DTU art. 4.3 (extrait). La fixation est destinée à assurer le maintien de l assemblage des tuiles entreelles lorsque les effets du vent risquent d en déranger l ordonnancement. La fixation minimale des tuiles, en partie courante, doit être exécutée suivant les cas indiqués dans le tableau n 4 du DTU art Lorsque la couverture se trouve directement au-dessus de locaux ouverts, des dispositions doivent être prises pour éviter l envol des tuiles. EN RIVE ET À L ÉGOUT, TOUTES LES TUILES SONT FIXÉES. LES ZONES DE VENT ET SITES CONSIDÉRÉS SONT CEUX DÉFINIS PAR LE MODIFICATIF N 2 (DÉC. 99) AUX RÈGLES NV 65. Fixation des tuiles en plain carré pour tenue au vent par crochet Mono* (le choix du crochet Mono dépend de la section du liteau). Fixation des tuiles en plain carré pour tenue à forte pente, par vis et rondelle d étanchéité. Fixation des tuiles en rives latérales gauche et droite par vis et rondelle d étanchéité. Fixation des tuiles du 1 er rang d'égout par crochet "GM" Réf. CRP02. Fixation des rives individuelles et fronton par vis et rondelle d'étanchéité. * DETERMINATION DU CROCHET MONO Crochet Mono 14 réf. Mono 14 pour une section de liteau de 25x27 Crochet Mono 14 réf. Mono 14 pour une section de liteau de 27x40 Crochet Mono 17 réf. Mono 17 pour une section de liteau de 40x40
6 Points singuliers Réalisation d un faîtage à sec Après mise en place du closoir ventilé, les faîtières sont vissées dans la lisse de réhausse. Réalisation d un arêtier à sec Faîtage réalisé à sec avec faîtières 1/2 rondes à emboitement et closoir ventilé, sans emploi de mortier. Après coupe des tuiles d'approche, pose du closoir ventilé sur lisse de rehausse et fixation des arêtiers, par vis et rondelle d'étanchéité. Réalisation d une noue ouverte Arêtiers et about d'arêtier à emboitement posés à sec, sur closoir ventilé, sans emploi de mortier. Mise en place de la noue métal façonnée à relevés, contre liteau filant et patte de fixation. Les tuiles sont tranchées biaises parallèlement à l'axe de la noue.
7 Acc. de plain pan Acc. de rive Acc. de faîtage Accessoires devant tenon Autres Attention : les références des produits sont celles du tarif au 01/02/ devant tenon 45 Ø hors tout /2 tuile. Réf Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement (4,2 au ml). Réf Tuile de rive à rabat droite à emboîtement. (4,2 au ml). Réf Rive individuelle gauche à recouvrement. Réf Rive individuelle droite à emboîtement. Réf Rive universelle (3 au ml). Réf Fronton pour faîtière ondulée. Réf. 810** Tuile de ventilation (section avec grille = 20 cm 2 ). Réf Tuile à douille. Ø 100. Réf Lanterne petit modèle Ø 100 Phalempin (Section d aération 30 cm 2 ). Réf Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement. Réf. 807 Fronton de rive universelle. Réf. 1080* About de rive universelle à emboîtement. Réf About de rive universelle à recouvrement. Réf Faîtière ondulée à emboîtement (3 au ml). Réf. 722** Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml). Réf. 717 Arêtier ondulé à emboîtement (3 au ml). Réf. 761* Arêtier 1/2 rond à emboîtement Wardrecques (3 au ml) (1). Réf. 757 About d arêtier ondulé à emboîtement. Réf. 866** About d arêtier 1/2 rond à emboîtement Wardrecques (1). Réf. 862 About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement. Réf. 869 Rencontre / porte poinçon 3 ouvertures rondes Réf ouvertures rondes Réf. 906 Poinçon petit modèle. Réf. 982 Poinçon grand modèle. Réf. 981 Tuile en verre. Réf. VERCO 04 Châssis duralumin. Réf. CHALCO 03 * Non fabriqué en noir. ** Non fabriqué en noir et nuancé. (1) Accessoire commun aux modèles Panne N2,, Monopole N 3 et Super tempête Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.
8 IMERYS Toiture, c'est pour vous toutes les valeurs de la terre. Date de création : 09/02 - Date de mise à jour : 05/ DOS IMERYS TC - RCS LYON B Vieilli. Amarante Rustique. Amarante Rustique. A Contact Site industriel de Wardrecques B.P. 1 - F Wardrecques Tél. : (33) Fax : (33) C'est depuis toujours par notre capacité à développer des solutions nouvelles et performantes pour protéger et embellir les toitures, que nous gagnons chaque jour la confiance d'utilisateurs toujours plus exigeants. Aujourd'hui, avec la gamme des tuiles IMERYS Toiture, vous disposez d'un choix exceptionnel, que ce soit en terme de formes, de formats ou de coloris. Cette volonté d'innovation, qui s'appuie à la fois sur le savoir-faire de nos équipes, la diversité des argiles exploitées sur nos nombreux sites de production et un outil industriel performant, vous garantit une qualité constante. En définitive, en choisissant une tuile IMERYS Toiture, vous bénéficiez d'un savoirfaire exceptionnel et d'une implication de tous les instants pour offrir à votre toiture "toutes les valeurs de la terre".
Juin 2011. Dolmen & Bravan. Documentation Technique
Juin 11 olmen & Bravan ocumentation Technique Ardoises OLMN et Bravan our répondre aux exigences les plus modernes du marché, Cembrit fabrique et coercialise des ardoises en fibres-ciment sans amiante
Soutuile, plaque support pour tuiles canal
, plaque support pour tuiles canal Un système solide, esthétique et économique www.solutions.eternit.fr Le fibres-ciment Eternit Léger comme une plume, durable comme la pierre et résistant comme le béton,

References: art. 4
 art. 4
 art. 3
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4