Source: https://certificacionenergetica.info/aq-instalaciones-fotovoltaicas/
Timestamp: 2020-05-29 20:44:12+00:00

Document:
A&Q Instalaciones Fotovoltaicas | Eficiencia Energética
1. ¿En qué sección del Código Técnico de la Edificación se regula la contribución solar mínima a la producción de energía eléctrica en edificación?
> HE 5.
2. ¿Qué tipo de edificios sería obligatorio montar una instalación fotovoltaica?
> Ej: Hotel de 7.500m2.
Punto y tabla 1.1 del HE5.
Desde un punto de vista normativo, solo es obligatorio montar instalaciones fotovoltaicas en un determinado número de edificios. El marco de referencia es la sección HE 5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica”, los señala en su campo de aplicación:
3. ¿De qué depende la potencia nominal de la instalación fotovoltaica de un edificio que entre dentro del ámbito de la sección HE 5?
> De la superficie construida.
> Del tipo de edificio del que se trata.
> De la zona climática donde se ubique el edificio.
2.2.1 Potencia eléctrica mínima (HE5-2013) (HE5-2009=Potencia Pico)
La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: P = C ·(0,002 · S – 5)
P= la potencia nominal a instalar [kW];
C= el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en el apartado 4.1;
S= la superficie construida del edificio [m2]
4. ¿Cuál es la máxima caída de tensión permitida para cualquier circuito en una instalación fotovoltaica aislada?
> 1,5%.
5. ¿A partir de qué tensión nominal debe disponer una instalación fotovoltaica aislada de toma de tierra?
> 48 V.
6. ¿Qué real decreto regula los requisitos de conexión a red de una instalación fotovoltaica?
> Real Decreto 1663/2000. (DEROGADO, por Real Decreto 1699/2011),
7. ¿A partir de qué potencia debe disponer una instalación fotovoltaica conectada a red de una toma de tierra propia?
> Siempre, independientemente de la potencia.
La instalación fotovoltaica deberá disponer de una toma de tierra propia que cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1663/2000 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con la ITC BT 18 del Reglamento de Baja Tensión.
8. ¿Cuál es la máxima potencia que puede conectar una instalación fotovoltaica a una red de distribución?
> Un 40% de la máxima admitida por la red de distribución.
9. ¿Cuánto debe suponer el autoconsumo de un inversor en modo nocturno?
> Un máximo de 0,5% de la potencia nominal.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
No funcionarán en isla o modo aislado.
El autoconsumo del inversor en modo nocturno será inferior al 0,5% de su potencia nominal.
10. ¿Qué duración mínima debe tener el contrato de mantenimiento firmado tras la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica?
> Tres años.
Con la puesta en marcha de la instalación se deberá firmar un contrato de mantenimiento
de una duración mínima de tres años.
11. ¿Qué concepto implica el parámetro horas solares pico (HSP)?
> Es el tiempo teórico expresado en horas en el cual una superficie de un m² recibe una energía solar equivalente a 1 kWh.
La hora solar pico (hsp) es un parámetro fundamental para dimensionar instalaciones fotovoltaicas. La hsp representa el número de horas diarias teóricas en las cuales una superficie recibe 1 kWh/m2. Depende de la latitud, del emplazamiento, de la inclinación del panel y del mes considerado.
12. ¿Cuál será la potencia nominal del inversor de una instalación fotovoltaica conectada a red con 50 kWp?
> 40 kW.
La potencia necesaria del inversor, que es además la que fija la potencia nominal de la instalación, suele ser un 80% de la potencia pico instalada. Pinversor= 0,8 x Ppico
13. ¿En qué artículo del Real Decreto 1663/2000 se prescribe la obligatoriedad de disponer de protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red?
> Artículo 11.
Las instalaciones dispondrán de las protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y contactos indirectos, tal como establece el artículo 11 del Real Decreto 1663/2000 y el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.
14. ¿En qué artículo del Real Decreto 1663/2000 se prescriben las exigencias de compatibilidad electromagnética (CEM) en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red?
> Artículo 13.
15. ¿Cuál es el máximo rendimiento de transformación fotovoltaica que presenta un módulo de silicio policristalino?
> Hasta un 14%.
Paneles de silicio monocristalino: este silicio presenta una red atómica perfectamente ordenada. Es el que desarrolla un mejor rendimiento, hasta un 18% en la práctica.
Paneles de silicio policristalino: en este caso, la dirección de alineación de las estructuras de silicio varían. El rendimiento alcanzado máximo de estas placas es de un 14%. Tienen un proceso de fabricación menos costoso que las células monocristalinas.
Paneles de silicio amorfo: en estas células no existe estructura cristalina organizada. Son los paneles más baratos debido a que necesitan un proceso de fabricación menos complicado que los anteriores pero, en contraprestación, sus rendimientos reales apenas alcanzan el 10%. Se clasifican dentro del grupo de paneles de capa delgada.
16. ¿Cuáles son los paneles fotovoltaicos con mayor eficiencia?
> Silicio monocristalino.
Los módulos de silicio monocristalino son los que presentan mejor rendimiento, y los de silicio amorfo, los que menos.
17. ¿Cuál es el grado de protección mínima que debe presentar un inversor instalado en el interior de edificios y lugares accesibles?
> Grado de protección IP 30.
Los inversores tendrán los siguientes grados de protección mínima:
IP 20 para el interior de edificios y lugares inaccesibles.
IP 30 para el interior de edificios y lugares accesibles.
IP 65 para los instalados a la intemperie.
18. En una instalación fotovoltaica conectada a red, ¿cuál será la máxima caída de tensión permitida en los circuitos del lado de alterna?
> 2%.
19. ¿Entre qué rango de temperaturas ambientales debe estar garantizada la operatividad de un inversor?
> Entre 0 ºC-40 ºC.
Los inversores deberán ser operativos en las siguientes condiciones ambientales:
Temperatura 0 °C y 40 °C.
Humedad relativa 0% y 85%.
20. ¿De qué depende la corriente máxima de un regulador?
> Del número de módulos en paralelo.
El parámetro característico del regulador es la corriente máxima. Esta debe ser superior a la suma de las corrientes de cortocircuito de los ramales de paneles colocados en paralelo: Imáx = n x isc
21. ¿Cuál es la máxima frecuencia a la que una instalación fotovoltaica conectada a red debe desconectarse?
> 51 Hz.
Cuando la conexión sea trifásica, se instalarán protecciones por fase para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um, respectivamente).
22. ¿Qué significa el parámetro iSC en un panel fotovoltaico?
> Corriente de cortocircuito.
isc: corriente de cortocircuito de los paneles.
23. ¿A partir de qué potencia debe realizarse una conexión trifásica a la red de distribución en una instalación fotovoltaica conectada a red?
> 5 kW.
24. ¿Cuál es el grado de protección mínima que debe presentar un inversor instalado en el interior de edificios y lugares inaccesibles?
> Grado de protección IP 20.
25. ¿En qué artículo del Real Decreto 1663/2000 se prescriben las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red?
26. ¿Cuál es la potencia mínima que debe tener el inversor de la instalación fotovoltaica de un edificio que entre dentro del ámbito de la sección HE 5?
27. ¿De qué color debe ser el conductor de polo positivo de los circuitos de continuo de una instalación fotovoltaica?
28. ¿Qué instalaciones fotovoltaicas conectadas a red entran dentro del campo de aplicación del Real Decreto 1663/2000?
> Las instalaciones con una potencia igual o inferior a 100 kVA.
El presente Real Decreto 1663/2000 será de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión. A estos efectos, se entenderá por conexión en baja tensión aquella que se efectúe en una tensión no superior a 1 kV.
29. ¿Cuál sería el valor apropiado para el factor de corrección por inclinación de un módulo fotovoltaico situado en el plano horizontal?
k: es el factor de corrección en función de la latitud de la ubicación y
del ángulo de inclinación. Se distinguen dos situaciones especiales:
Para módulos situados planos k = 1.
Para módulos sobre seguidores solares k = 1,2 – 1,3 (20% ; 30% de incremento).
30. ¿Cuál es la máxima profundidad de descarga de una batería de níquel-cadmio?
Profundidad de descarga, pd: es el límite de descarga que admite una batería para no deteriorarse ante de los ciclos nominales que tiene asignado. Depende del tipo de acumulador, oscilando entre un 60% para las de plomo y 80% para las de cadmio.
31. ¿Cuál es la potencia pico mínima que debe tener una instalación fotovoltaica que entre dentro del campo de aplicación de la sección HE 5?
> 6,25 kW.
2.2 Determinación de la potencia a instalar (HE5 – 2009)
2. En cualquier caso, la potencia pico mínima a instalar será de 6,25 kWp. El inversor tendrá una
potencia mínima de 5 kW.
32. ¿En cuántas zonas climáticas divide el Código Técnico de la Edificación el territorio nacional a efectos de cálculo de la energía solar incidente?
> En cinco.

References: real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 11
 artículo 11
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto