Source: http://docplayer.es/16528286-Evaluacion-de-las-condiciones-de-evacuacion-en-centros-de-trabajo.html
Timestamp: 2019-11-20 08:50:21+00:00

Document:
Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo - PDF
Download "Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo"
Victoria Caballero Vidal
1 Año: Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo Assessment of Workplaces Evacuation Conditions Évaluation des conditions pour l évacuation des lieux de travail Redactor: Álvaro Fernández de Castro Díaz Ingeniero de Montes CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Las condiciones de evacuación en un centro de trabajo -edificio o establecimiento industrial- son un medio de seguridad para las personas y, por tanto, la evaluación de las mismas es parte de la tarea de evaluación de riesgos del técnico de prevención, lo que implica conocer los requisitos exigibles y metodologías de evaluación. Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición. 1. INTRODUCCIÓN El Artículo 20, de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea las medidas de emergencias, incluyendo, entre otras cosas: adoptar las medidas necesarias en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. Dentro del marco normativo de prevención de riesgos laborales, también hay que incluir, con referencia a las condiciones de evacuación, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Concretamente se desarrolla en los siguientes apartados: Artículo 4. Condiciones constructivas: facilitar la rápida y segura evacuación de los trabajadores. Anexo I. Condiciones generales de seguridad: Vías de salida y evacuación: Se ajustaran a lo dispuesto en normativa específi ca. Condiciones generales: mantenerse expeditas, señalización, sentido de apertura de las puertas de emergencia, alumbrado de emergencia. Anexo II. Orden, limpieza y mantenimiento: Zonas de paso, salidas y vías de circulación libres de obstáculos y elementos que dificulten el paso. 2. NORMATIVA ESPECÍFICA En la evaluación de las condiciones de evacuación de un centro de trabajo se han de tomar como referencia los criterios de la normativa específica, que es la que determina los parámetros que han de tenerse en cuenta: El Código Técnico de la Edificación, para los edificios. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. 3. PARAMETROS DETERMINANTES Los parámetros que fundamentalmente intervienen en la evaluación de las condiciones de evacuación son: 1. La ocupación de cálculo 2. Las salidas: número y dimensiones 3. Las escaleras: tipos y dimensiones 4. Los recorridos de salidas 5. Las condiciones generales de seguridad A la hora de evaluar, no obstante, hay que diferenciar los edificios de los establecimientos industriales al tener un criterio de aplicación diferente. 4. EVALUACIÓN La evaluación implica, al menos, la consideración de los parámetros determinantes que intervienen. La ocupación La ocupación de cálculo está basada en densidades de ocupación o número de personas por metro cuadrado, dependiendo del uso o actividad. Se aplica sobre la su perficie construida, en los casos de densidad elevada, y sobre la superficie útil en los de densidad baja. Las densidades de aplicación vienen recogidas en el CTE. Es la única referencia de carácter legal. No es ex haustiva, no obstante, por asimilación, se puede convertir en una herramienta muy útil para determinar la ocupación de cálculo en cualquier caso. Las densidades de ocupación se agrupan en dos niveles: Densidad elevada: de 0,25 a 3 m 2 /persona. Densidad baja: de 3 a 40 m 2 /persona El Código Técnico de la Edificación (CTE) indica las den sidades a aplicar según la actividad que se desarrolle en la zona o dependencia (ver tabla 1).
2 2 Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m 2 /persona) Cualquiera Zona de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: Salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. Aseos de planta. 3 0 Residencial vivienda Plantas de viviendas 20 Zonas de alojamiento 20 Residencial público Salones de usos múltiples 1 Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, etc. 15 Aparcamiento Otros casos 40 Robotizados (Se preve sólo medios de escape para mantenimiento) 0 Administrativo Plantas y zonas de oficinas 10 Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 Conjunto de la planta o del edificio 10 Docente Locales distintos al aula, laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. 5 Aulas (excepto aulas de escuelas infantiles) 1,5 Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2 Salas de espera 2 Hospitalario Zonas de hospitalización 15 Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10 Zona destinada a tratamiento a pacientes internados 20 Comercial En establecimientos comerciales En zonas comunes de centros comerciales Áreas de ventas de plantas sótano, baja y entreplanta 2 Áreas de ventas de plantas diferentes de las anteriores 3 Mercados y galerías de alimentación 2 Plantas con acceso desde el espacio exterior 3 Plantas diferentes de las anteriores 5 Zonas destinadas a espectadores sentados Con asientos definidos, fijos 1 pers/asiento Sin asientos definidos 0,5 Zonas de espectadores de pie 0,25 Zonas de público en discotecas 0,5 Zonas de público de pie en bares, cafeterías, etc. 1 Zonas de público en gimnasio Con aparatos 5 Sin aparatos 1,5 Zonas de baño 2 Piscinas públicas Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4 Pública concurrencia Vestuarios 3 Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1 Zonas de público en restaurantes de comida rápida (hamburgueserías, pizzerías, etc.) 1,2 Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5 Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones 2 Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta 2 Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y reunión 2 Zonas de público en terminales de transporte 10 Zonas de servicio en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 10 Archivos y almacenes 40 Fuente: Código Técnico de la Edifi cación Tabla 1. Densidades de ocupación
3 3 (a) (b) Figura 1. Diseño de escalera abierta Figura 2. Diseño de escalera protegida (a) y escalera especialmente protegida (b) Las salidas La consideración de salida se refiere tanto a la salida de recinto, como a la salida de planta, como una salida del edificio, o al exterior. Número de salidas Un recinto, una planta o un edificio pueden disponer de una única salida cuando se cumplan las condiciones: a) Que la ocupación de cálculo sea inferior a 100 perso nas, excepto: En edificios de vivienda cuando su ocupación sea inferior a 500 personas. En escuelas infantil/primaria/secundaria cuando la ocupación sea inferior a 50 personas. b) Que no existan recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor que 2 m. c) Que el recorrido de evacuación hasta la salida sea inferior a 25 m, con las excepciones siguientes: Inferior a 50 m cuando la ocupación sea menor que 25 personas y la salida comunique directamente con un espacio exterior seguro. Inferior a 35 m en uso aparcamiento d) Que, en cualquier caso, además de cumplir las condi ciones anteriores, la altura de evacuación del edificio sea inferior a 28 m. Dimensiones de las salidas Las dimensiones de los medios de evacuación se deter minarán en función de la ocupación total resultante en cada punto, calculada de acuerdo a los criterios ante riormente expuestos. Como criterio de aplicación para el dimensionamiento, se establece: Evacuación horizontal, puertas de paso y pasos ho rizontales, deberán determinarse las dimensiones de acuerdo con la ratio de 200 personas cada metro lineal, o lo que es lo mismo: A = N / 200 Siendo: A, el ancho requerido, N, la ocupación de cálculo. Escaleras especialmente protegidas Escaleras exteriores Escaleras abiertas Aquellas cuyo trazado discurre por un hueco abierto al menos por uno de sus lados y que, por tanto, presenta un riesgo de propagación de humos en caso de incendio, lo que supone favorecer la propagación del incendio y el bloqueo de la vía de evacuación (figura 1). Escaleras protegidas Son aquellas cuyo trazado discurre dentro de un recinto o caja de escalera cerrada cuyos elementos delimitadores son resistentes al fuego constituyendo, por tanto, un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes del edificio puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo (figura 2). Escaleras especialmente protegidas Son aquellas que reúnen las condiciones de escalera protegida y que además disponen de un vestíbulo de independencia en cada uno de sus accesos desde cada planta (figura 3). Es importante tener en cuenta que la existencia del vestíbulo de independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edifi cio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación. Escaleras En función de la protección que presenta la escalera se distinguen los siguientes tipos: Escaleras abiertas, o no protegidas Escaleras protegidas Figura 3. Diseño de escalera especialmente protegida
4 4 Escalera abierta al exterior Es aquella que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de 5xA m 2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. Debe tenerse en cuenta que una escalera abierta al exterior puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos. Dimensiones de las escaleras A efectos de dimensionar las vías de evacuación vertical debe diferenciarse la evacuación descendente de la evacuación ascendente. En evacuación descendente, el ancho de escaleras necesario se determina, en escaleras abiertas, o no protegidas de acuerdo con la ratio de 160 personas por metro lineal, o lo que es lo mismo: A = N / 160 siendo: A, el ancho de escaleras, N, la ocupación de cálculo. En evacuación ascendente en escaleras abiertas, o no protegidas, el ancho de escalera necesario tiene en cuenta la altura ascendente que hay que salvar, en función de la siguiente expresión: A = N / (160-10h) siendo: A, el ancho de escaleras, N, la ocupación de cálculo, h, la altura de evacuación ascendente. En escaleras protegidas o especialmente protegidas, el ancho de escalera debe cumplir la siguiente relación: N = 3S A siendo: A, el ancho de escaleras, N, la ocupación de cálculo, S, la superficie del recinto de escalera en el conjunto de las plantas consideradas. A todos estos efectos, las escaleras mecánicas podrán ser tenidas en cuenta como una escalera normal pero contabilizándose el 50%. La hipótesis de bloqueo Para el dimensionado de las salidas, cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, en la hipótesis más desfavorable. (CTE SI 3, 4.1.1) A efectos de cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras, cuando sean varias y sean no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. (CTE SI 3, 4.1.2) Si las escaleras son protegidas no se contempla la hipótesis de bloqueo de la escalera en su totalidad. Recorridos de evacuación A la hora de contemplar los recorridos de evacuación se deben tener en cuenta las dos posibilidades: El recorrido de salida cuando sólo se dispone de una sola opción de salida. Son los que realmente plantean riesgo de atropamiento. El recorrido de salida cuando existe más de una salida, cuando hay dos o más opciones de salida. Las limitaciones que se plantean para cada uno de ellos son las siguientes: La longitud del recorrido desde todo origen de evacua ción hasta algún punto desde el que parten, al menos, 2 recorridos alternativos hacia sendas salidas es in ferior a 25 metros, excepto en los siguientes casos: 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo. 35 m en el uso aparcamiento La longitud del recorrido desde todo origen de evacua ción hasta alguna salida es menor de 50 m, excepto en los siguientes casos: 35 m en el uso residencial vivienda y residencial público. 30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en el uso hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñaza primaria. Estas limitaciones pueden aumentar un 25 % cuando se trata de sectores protegidos por una instalación automá tica de extinción. Condiciones generales Las puertas de salida deben ser abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. La anchura de la hoja debe ser igual o menor que 1,20 metros, y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 metros. La anchura libre mínima será: puertas y pasillos: 0,80 m escaleras: 1 m Las escaleras serán protegidas según el uso y la altura de evacuación según lo indicado en la tabla LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES En los establecimientos industriales se emplean criterios específicos, distintos de los anteriores. Ocupación de cálculo Se determinará la ocupación, P, deducida de las expre siones que se dan en la tabla 3, donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. tipo A La evacuación del establecimiento industrial podrá reali zarse por elementos comunes del edificio, siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo previo. Si el número de empleados del establecimiento indus trial es superior a 50 personas, deberá contar con una salida independiente del resto del edificio.
5 5 Uso Vivienda Administrativo Docente Comercial Residencial público Hospitalario. Zonas de hospit o trat. intensivo Hospitalario. Otras zonas Altura de evacuación descendente < 14 m Abierta m Protegida Nivel de protección > 28 m Especialmente protegida < 10 m Abier ta m Protegida > 20 m Especialmente protegida una planta Aparcamiento - Uso Abierta 1ª pl - 28 m Protegida > 20 m Especialmente protegida < 14 m Protegida > 14 m Especialmente protegida < 10 m Abierta o no protegida m Protegida > 20 m Especialmente protegida Altura de evacuación ascendente Especialmente protegida, en cualquier caso Nivel de protección Aparcamiento -- Especialmente protegida Otros usos < 2,80 m Abierta o no protegida 2,80 6,00 m > 6,00 m Protegida Abiertas si ocupación inferior a 100 personas Protegida si la ocupación es < 100 personas Tabla 2: grado de protección requerido para las escaleras Ocupación de cálculo Aplicar cuando P = 1,10 p p < 100 P = ,05 (p 100) 100 < p < 200 P = ,03 (p 200) 200 < p < 500 P = ,01 (p 500) 500 < p Tabla 3: determinación de la ocupación de cálculo en los establecimientos industriales tipo B Serán de acuerdo con los criterios del Código Técnico de la Edificación. Se establecen, no obstante, condiciones específicas para los siguientes casos: Si el riesgo intrínseco es alto, deberán disponer de dos salidas alternativas. Si el riesgo intrínseco es medio deberán disponer de dos salidas cuando su número de empleados sea su perior a 50 personas. Respecto a los recorridos de salida, las distancias máxi mas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no supera rán los valores indicados en la tabla 4. Riesgo Longitud de los recorridos máximos admisibles Un solo recorrido disponibles Tabla 4. Recorridos de salida máximos dos o más salidas disponibles Bajo(*) 35 m(**) 50 m Medio 25 m (***) 50 m A l to m (*) Para actividades de producción o almacenamiento clasifi cadas como riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m. (**) La distancia se podrá aumentara 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas. (***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas. Escaleras protegidas Las escaleras que se prevean para evacuación descen dente serán protegidas, en función de su nivel de riesgo intrínseco y si se supera la altura de evacuación siguiente: Para riesgo alto: 10 m Para riesgo medio: 15 m Para riesgo bajo: 20 m Las escaleras para evacuación ascendente serán siem pre protegidas. tipo C Las condiciones de evacuación para estas configura ciones tipo C, deben satisfacer las condiciones que se establecen en el CTE, en toda su extensión o alcance. tipos D y E Las disposiciones en materia de evacuación y señaliza ción en los establecimientos industriales que estén ubica dos en configuraciones de tipo D y E serán conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumplirán, además, los requisitos siguientes: Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y mínimo 5 m. Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m. Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m. Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m. 6. PASOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN La evaluación de las condiciones de evacuación lleva consigo, entre otros, los siguientes pasos: 1. Identificar y analizar los medios de paso, los medios de evacuación o espacios generales de circulación. 2. Identificar los recintos o dependencias con más de 50 m 2 de superficie y/o con densidad de ocupación elevada. A ellos hay que aplicarles la evaluación de las condiciones de evacuación singularmente, con independencia de la evaluación general.
6 6 3. Identificar las salidas de recinto, las salidas de planta y las salidas al exterior. 4. Determinar los niveles de ocupación utilizando las densidades de ocupación que se establecen en la normativa en vigor (tabla 5). 5. Determinar las características de cada una de las escaleras que sirven a la evacuación, y sus capacidades de evacuación (tabla 6). 6. Determinar las características y la capacidad de las salidas. 7. Verificar los recorridos de salida. 8. Comprobar el número de salidas de los recintos, de las plantas y del edificio. 9. Determinar la asignación de ocupantes a los medios de evacuación vertical escaleras (tabla 7). 10. Determinar la asignación de ocupantes a las salidas. A cada salida se le deberá asignar la ocupación de la planta de salida que le corresponde según el criterio de proximidad, más la que le corresponde por el desembarque de las escaleras más próximas, que será el equivalente a 160 x A, siendo A el ancho de la escalera (tabla 8). 11. Verificar condiciones generales: Alumbrado de emergencia Alumbrado de señalización Señalización Desniveles Obstáculos que dificultan el paso Restricciones a la ocupación Sentido de giro de las puertas Planta Zona / Dependencia Uso Superficie (m 2 ) Densidad ocupación (m 2 / persona) Ocupación (nº de personas) Total ocupación planta: Tabla 5. Modelo para la determinación de la ocupación de cálculo Escalera Tipo Ancho 160 A S E1 E2 E3... Capacidad (nº personas) Tabla 6. Modelo para registrar características y capacidades de evacuación de las escaleras Planta Ocupación Total asignado: Capacidad: Conformidad: Asignación de ocupantes a las escaleras E1 E2 E3 E4... Tabla 7. Modelo para registrar la asignación de ocupantes a las escaleras y su conformidad. Salida Asignación ocupantes de Asignación ocupantes de las escaleras planta E1 E2... Total asignado Capacidad Conformidad S1 S2... Tabla 8. Modelo para registrar la asignación de ocupantes a las salidas y su conformidad REFERENCIAS (1) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (BOE de 10 de noviembre). (2) Real Decreto 486/1887, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (3) Código Técnico de la Edificación CTE DB SI. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E. nº 74, de 28 de marzo. (4) Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. BOE de 17 diciembre Reservados todos los derechos. Se autoriza su reproducción sin ánimo de lucro citando la fuente: INSHT, nº NTP, año y título. NIPO:
884 Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo Assessment of Workplaces Evacuation Conditions Évaluation des conditions pour l évacuation des lieux de travail Redactor: Álvaro Fernández

References: Artículo 20
 Real Decreto 
 Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto