Source: http://docplayer.es/352340-Codigo-tecnico-de-la-edificacion-y-otras-normas-relacionadas-con-el-alumbrado.html
Timestamp: 2017-04-24 21:47:22+00:00

Document:
Código Técnico de la Edificación. Y otras normas relacionadas con el alumbrado - PDF
Download "Código Técnico de la Edificación. Y otras normas relacionadas con el alumbrado"
María Elena Espejo Lara
1 Código Técnico de la Edificación Y otras normas relacionadas con el alumbrado2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 13 24 Índice INTRODUCCIÓN APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN AL ALUMBRADO SECCIÓN SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA Aplicación de la sección SU4 al alumbrado Texto Oficial B.O.E Alumbrado normal en zonas de circulación Alumbrado de emergencia SECCIÓN HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN PAG Aplicación de la sección HE3 al alumbrado Texto Oficial B.O.E Generalidades Caracterización y cuantificación de las exigencias Cálculo Productos de construcción Mantenimiento y conservación Normas de referencia SECCIÓN HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 33 Aplicación de la sección HE5 al alumbrado Texto Oficial B.O.E Generalidades Caracterización y cuantificación de las exigencias OTRAS NORMAS RELACIONADAS CON EL ALUMBRADO NUEVO MARCO JURÍDICO DE LA ILUMINACIÓN EN ESPAÑA Y EUROPA UNE : Norma Europea sobre la iluminación para interiores UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos RD 838/2002: Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes APÉNDICES APÉNDICE A:Terminología y vocabulario técnico APÉNDICE B: Preguntas frecuentes APÉNDICE C: Direcciones de interés5 46 Introducción APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN AL ALUMBRADO El Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 2006, aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones. El auge de la construcción en los últimos años y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas demandas. El punto de inflexión que significó la firma del Protocolo de Kyoto en 1999 y los compromisos más exigentes de la Unión Europea con respecto a las emisiones de CO 2, marcan el desarrollo de una serie de normativas que salen ahora a la luz y que cambiarán los parámetros básicos de construcción. El CTE se aprueba con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación y de promover la innovación y la sostenibilidad.aumentando la calidad básica de la construcción según se recogía en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE).Además, se han incorporado criterios de eficiencia energética para cumplir las exigencias derivadas de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética de edificios. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, como a la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Esta nueva norma regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, tanto los destinados a viviendas como los de uso comercial, docente, sanitario, deportivo, industrial o sociocultural. La estructura del Código se ha ordenado en torno a dos partes: Primera parte: Define el objeto, ámbito de aplicación, contenido y los llamados Documentos Reconocidos. Se entienden por Documentos Reconocidos aquellos documentos técnicos, de carácter no reglamentario, que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y cuya finalidad es la ayuda para cumplir las exigencias de los Documentos Básicos. Segunda parte: Está formada por una serie de Documentos Básicos (DB) en donde se recogen las exigencias mínimas básicas cuantitativas y cualitativas que deben cumplir los edificios. Dichos niveles o valores límite serán de obligado cumplimiento cuando así lo establezcan los DB correspondientes.también forman parte de estos DB algunos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de dichas exigencias. 57 Se regulan las exigencias básicas para: seguridad estructural (SE) seguridad en caso de incendio (SI) seguridad de utilización (SU) salubridad: higiene, salud y protección del medio ambiente (HS) ahorro de energía (HE) Esta nueva legislación afecta a la iluminación de edificios en varios aspectos que se recogen en las siguientes secciones del Código: SU 4 Seguridad frente al riesgo derivado de iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. HE 3 Eficiencia energética en instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. Se consideran las exigencias mínimas a cumplir lo dispuesto en las siguientes normativas: UNE de iluminación de los lugares de trabajo en interiores (Véase: Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y Europa) Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas (Véase: Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y Europa) HE 5 Aportación fotovoltaica mínima de energía eléctrica: prevé que en aquellos edificios donde no se pueda instalar un sistema de captación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos, se debe proveer al edificio de un modo alternativo de ahorro eléctrico equivalente a la potencia fotovoltaica que se debería instalar. Entre los modos indicados en el CTE la gestión del alumbrado se considera como una forma para conseguirlo. 68 El CTE entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE nº 74 con fecha 28 de marzo de En lo que respecta a los DB sobre Seguridad contra Incendios (SI) y Ahorro de Energía (HE), existe un periodo transitorio de aplicación de 6 meses, en los que se puede conceder licencias al amparo de las normas anteriores. En el caso de las obras a las que se conceda licencia de edificación y que se acojan a estos periodos transitorios (y por lo tanto no se adapten al CTE), tendrán un máximo de 3 meses para iniciar los trabajos de construcción. En caso contrario tendrá que rehacerse el proyecto. Atendiendo a la evolución técnica y a la evolución de la sociedad se tendrán que elaborar propuestas, recomendaciones y medidas pertinentes en materia de sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación.a tal fin, el Consejo de Ministros establece el RD 315/2006, del 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE). Entre las funciones de este Consejo está impulsar el desarrollo y la permanente actualización del CTE, atendiendo a la evolución de la técnica y a las necesidades de la sociedad. Hay que destacar que tras el CTE, se aprobará el reglamento de Certificación Energética de Edificios, donde estos se clasificarán en una escala según su eficiencia energética. En el escalón más bajo de esta clasificación estarán los edificios que se limiten a cumplir con los mínimos indicados en el CTE, por lo que se estimulará a mejorar estos mínimos con el uso de sistemas con una mayor eficiencia energética. Este documento contiene las disposiciones del CTE que son de aplicación en el ámbito de la iluminación de edificios: las secciones SU4, HE3 y HE5.Tras una exposición introductoria a cada capítulo, se transcribe literalmente el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. El compromiso de Philips con el desarrollo sostenible y con los objetivos planteados en el Protocolo de Kyoto no se limita a adaptar sus productos a las normativas medioambientales, sino a ir un paso por delante anticipándose a las leyes y liderando el mercado mundial en conciencia ecológica, energética e inversión en tecnología. Philips Alumbrado: comprometidos en ofrecer soluciones de alumbrado sostenibles que mejoren la vida de la gente ahora y en el futuro Número uno en comportamiento medioambiental Philips es líder del mercado en sostenibilidad empresarial según el Índice Dow Jones de Sostenibilidad de los años 2004 y9 SECCIÓN SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 810 Sección SU4 APLICACIÓN DE LA SECCIÓN SU4 AL ALUMBRADO Dentro de esta sección se recogen los niveles mínimos de alumbrado normal en zonas de circulación, medidos a nivel del suelo. Sin ser estos especialmente elevados, sí suponen un incremento respecto de la práctica habitual. Sobre todo en zonas de uso común de vehículos y personas (parkings y zonas de carga y descarga) y en las escaleras (tanto interiores como exteriores al edificio). Para estas zonas se exigirán unos niveles mínimos (Véase:Texto Oficial B.O.E Tabla 1.1). Respecto de las características de la instalación de iluminación de emergencia, los requerimientos son básicamente los que ya se recogen en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, dentro de la ICT-BT-28, incluyendo la siguiente consideración: los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos, teniendo en cuenta además el factor mantenimiento por envejecimiento de la lámpara y suciedad en la luminaria. 911 TEXTO OFICIAL B.O.E 1. Alumbrado normal en zonas de circulación 1.- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación Zona Iluminación mínima lux. Exterior Exclusiva para personas Escaleras 10 Resto de zonas 5 Para vehículos o mixtas 10 Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 Resto de zonas 50 Para vehículos o mixtas 50 El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 2.- En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 2. Alumbrado de emergencia 2.1 Dotación 1.- Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI; 1012 c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m 2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1; e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; g) las señales de seguridad. 2.2 Posición y características de las luminarias 1.- Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; iii) en cualquier otro cambio de nivel; iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 2.3 Características de la instalación 1.- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 2.- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 1113 3.- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: a) en las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo; b) en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo; c) a lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1; d) los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas; e) con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será Iluminación de las señales de seguridad 1.- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m 2 en todas las direcciones de visión importantes; b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 1214 1315 SECCIÓN HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 1416 Sección HE3 APLICACIONES DE LA SECCIÓN HE3 AL ALUMBRADO Éste es sin duda el documento que supondrá un mayor avance en materia de iluminación de las edificaciones. Su ámbito de aplicación son las instalaciones de iluminación de interior en: Edificios de nueva construcción. Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de más de m 2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. Reformas de locales comerciales y edificios de uso administrativo donde se renueve la instalación de alumbrado. Se excluyen específicamente: Edificios y monumentos de valor histórico, cuando la aplicación de estas exigencias supongan alteraciones inaceptables para ellos. Construcciones provisionales para menos de 2 años. Instalaciones Industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. Edificios independientes de menos de 50 m 2. Interiores de viviendas. Aún en estos casos, se deben adoptar soluciones, debidamente justificadas en el proyecto, para el ahorro de energía en la iluminación. Para la aplicación de esta sección se establece un procedimiento de verificación, que debe incluir: Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (según se explica más delante). Comprobación de la existencia del sistema de control y regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento. Así mismo, debe incluirse en la memoria del proyecto, la siguiente documentación justificativa: Para cada zona figura junto con los cáculos justificativos la siguiente información: Índice del local (K) utilizado en el cálculo, número de puntos considerados, factor de mantenimiento previsto (Fm), Iluminancia media 1517 mantenida (Em), Índice de deslumbramiento unificado (UGR), Índice de rendimiento del color (Ra), el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) y las potencias del los conjuntos lámpara más equipo auxiliar. (Véase: Apéndice A:Terminología y vocabulario técnico) Así mismo, debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación que corresponda. A continuación se detalla la caracterización y cuantificación de estas exigencias: 1. Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): Este valor se define como: Las unidades son, por tanto: W/m 2 por cada 100 Lux. Potencia instalada x 100 VEEI= Superficie iluminada (m 2 ) x iluminancia media mantenida Las unidades son, por tanto: W/m 2 por cada 100 Lux. Para este valor se establecen unos valores mínimos, diferenciándose en los edificios dos tipos de zonas: las de representación y las de no representación. Se entiende por zonas de representación aquellas donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. Por el contrario, zonas de no representación son aquellas donde los criterios como el nivel de iluminación, confort visual, seguridad y eficiencia energética son más importantes que cualquier otro criterio. Los valores límite de exigencia energética incluyen la iluminación general y de acento pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. Analizando, los sistemas actualmente utilizados, para iluminación de los distintos espacios interiores, hay que prestar especial atención a: Zonas de no representación: a) Iluminación general de oficinas, zonas de no representación: En general, las luminarias más comúnmente utilizadas, tanto con tubos fluorescentes T8 (siempre 1618 que sean gama 80 -trifósforo-), como con lámparas fluorescentes compactas, cumplen con los niveles mínimos de eficiencia exigidos. Únicamente determinadas soluciones con luminarias con sistemas de iluminación indirecta no cumplen con las exigencias mínimas de 3,5 W/m 2 por cada 100 Lux. Siempre se ha de tener especialmente en cuenta que el alumbrado de acentuación se debe incluir en el cálculo de eficiencia aunque no es muy habitual su uso en zonas de no representación. b) Andenes de transporte: En este punto, también se cumplen habitualmente los niveles mínimos, siempre que se utilice fluorescencia gama 80 (trifósforo). Se tendrá que prestar más atención cuando se utilicen difusores opales en las luminarias, ya que en este caso, los valores de eficiencia energética, fácilmente se superarán los niveles mínimos exigidos. c) Pabellones de exposición o ferias: Las soluciones habitualmente utilizadas para la iluminación general de estos espacios, como las luminarias para lámparas de descarga (halogenuros metálicos o vapor de mercurio) así como las luminarias para fluorescencia lineal (siempre que incorporen reflector de aluminio y reactancia electrónica), cumplen sobradamente con los mínimos exigidos. d) Habitaciones de hospitales: En este tipo de instalaciones hay que prestar especial atención a la proporción de luz indirecta utilizada, así como al rendimiento de los difusores utilizados, ya que en muchos de los casos, las eficiencias obtenidas no llegarán a los mínimos exigidos. Las luminarias tipo Cabecero de cama deberán tener un estudiado diseño para maximizar su eficiencia y cumplir así con los mínimos requeridos. e) Zonas comunes: En estas zonas hay que prestar especial cuidado al uso abusivo de lámparas halógenas (para iluminación general), ya que harían imposible conseguir los mínimos exigidos de eficiencia. Si se utilizan este tipo lámparas, deben ser en todo caso para aportar luz de acentuación en puntos concretos, y utilizando las tecnologías más eficientes disponibles. Lámparas halógenas ahorradoras del tipo MASTERLine y utilizar transformadores electrónicos. Zonas de representación: En general, los niveles de eficiencia exigidos para las zonas de no representación son conseguidos con cierta facilidad, siempre que el alumbrado no se base en lámparas incandescentes o halógenas estándar. Este tipo de iluminación es todavía habitual en determinadas oficinas, galerías de exposiciones, pequeños comercios y hoteles. Para aumentar la eficiencia es importante utilizar lámparas con la mayor eficiencia posible, como las lámparas de bajo consumo. 1719 En los hoteles y hostelería también es habitual la instalación de luminarias de diseño decorativo que incorporan difusores opales de vidrio o tela. Este tipo de luminarias no se deberá utilizar para hacer la iluminación general, ya que imposibilitará obtener las eficiencias mínimas exigidas. En todo caso ayudará el sustituir, en el interior de estas luminarias, cualquier fuente de luz halógena ó incandescente por lámpara fluorescentes compactas. 2. Sistemas de control y regulación: Las instalaciones de iluminación deberán contar con un sistema de regulación y control. Se prohíbe expresamente utilizar como único sistema de control el apagado y encendido en cuadros eléctricos, práctica muy habitual en la actualidad, por lo que se tendrá que instalar para cada zona, al menos, un sistema de encendido y apagado manual. El sistema de control dispondrá, al menos de detección de presencia o temporización en zonas de uso esporádico. Esto implica la obligación de instalar estos sistemas en aseos, pasillos, escaleras, aparcamientos, etc. Además los edificios que dispongan de una suficiente iluminación natural tendrán un sistema de regulación en las luminarias más próximas a las ventanas, de manera que se aproveche el aporte de luz natural. El CTE incluye las fórmulas que permiten calcular en qué tipo de edificios es obligatoria hacer esta regulación, en función de la superficie acristalada, respecto a la de la planta del edificio, la tramitancia del cerramiento acristalado y los posibles obstáculos exteriores al edificio, y que proyecten sombras sobre ellos. Se puede concluir que, en la mayoría de las configuraciones de los actuales edificios de oficinas, será necesaria su instalación. Así mismo, en muchos centros comerciales y polideportivos cubiertos se cuenta hoy en día con el suficiente aporte de luz natural. Quedan explícitamente excluidas del requerimiento de regulación: 1. Las zonas comunes de edificios residenciales. 2. Las habitaciones de hospitales. 3. Las habitaciones de hoteles. 4.Tiendas y pequeños comercios. 1820 3. Cálculo: Se establece que los parámetros de calidad de la instalación aceptados como mínimos, son los que se establecen en la norma UNE , Iluminación en lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo interiores, en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales y en la norma UNE Iluminación de instalaciones deportivas (Véase: Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y Europa) Dentro de la norma UNE , hay que prestar especial interés a los valores de deslumbramiento directo (UGR) e indirecto (límite de luminancia en luminarias con flujo hacia el hemisferio inferior; cd/ m 2 <65º), ya que en las instalaciones actuales estos parámetros de calidad suelen no ser considerados. Los parámetros mínimos de cálculo que se tienen que obtener para cada zona son: Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). Iluminancia media mantenida (Em) en el plano de trabajo. Índice de deslumbramiento unificado (UGR) para el observador. Así mismo se deberán indicar el índice de rendimiento cromático (Ra) y las potencias de los conjunto lámparas equipo auxiliar. El cálculo se puede realizar manualmente o bien mediante ordenador (por ejemplo con el programa Dialux). 4. Productos de la construcción: Se establecen en este punto unos valores mínimos de eficiencia de los equipos eléctricos asociados a las lámparas fluorescentes, halógenas de baja tensión y de descarga. Los valores exigidos para fluorescencia son los ya incluidos con anterioridad en el Real Decreto 838/2002. (Véase: Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y Europa) Para lámparas de descarga y halógenas de bajo voltaje, se exigen unos niveles inferiores a los que ofrecen algunos fabricantes en equipos convencionales. Utilizar reactancias y transformadores electrónicos garantiza el cumplimiento de este punto, en todos los casos. 5. Mantenimiento y conservación: El CTE obliga a elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación, de manera que se garantice el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y de la eficiencia energética. 1921 Éste contemplará los periodos de reposición de las lámparas, los de la limpieza de luminarias, así como la metodología a emplear. Actualmente es práctica común hacer un mantenimiento puntual de las lámparas, lo cual impide garantizar las condiciones de calidad de la instalación. 2022 TEXTO OFICIAL DEL B.O.E 1. Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1.- Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: a) edificios de nueva construcción; b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m 2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación. 2.- Se excluyen del ámbito de aplicación: a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m 2 ; e) interiores de viviendas. 3.- En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 4.- Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 1.2 Procedimiento de verificación 1.- Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 2123 c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado Documentación justificativa 1.- En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos al menos: a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo; b) el numero de puntos considerados en el proyecto; c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto; d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo; h) las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar; (Véase:Apéndice A:Terminología y Vocabulario técnico) 2.- Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación que corresponda. 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 1.- La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m 2 ) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: VEEI= P x 100 S x E m P la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; S la superficie iluminada [m 2 ]; Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 2.- Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes: 2224 a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética; b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. 3.- Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. Tabla 2.1.Valores límite de eficiencia energética de la instalación Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite Administrativo en general 3,5 Andenes de estaciones de transporte 3,5 Salas de diagnóstico (4) 3,5 1 Zonas de no representación Pabellones de exposición o ferias 3,5 Aulas y laboratorios (2) 4,0 Habitaciones de hospital (3) 4,5 Zonas comunes (1) 4,5 Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5 Aparcamientos 5 Espacios deportivos (5) 5 Recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior 4,5 2 Zonas de representación Administrativo en general 6 Estaciones de transporte (6) 6 Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6 Bibliotecas, museos y galerías de arte 6 Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 Centros Comerciales (excluidas tiendas) (9) 8 Hostelería y restauración (8) 10 Religioso en general 10 Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (7) 10 Tiendas y pequeño comercio 10 Zonas comunes (1) 10 Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12 Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior 10 23 Mostrar más
HE.3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. Santiago de Compostela, 30 de Junio de 2006 Coral García Placín Comité Español de Iluminación CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO B HE3 1.- GENERALIDADES. Más detalles Sección Acristalamientos HE 3 de ahorro energético
Ahorro Energético Iluminación Documento Básico HE Ahorro de energía de energía Sección Acristalamientos HE 3 de ahorro energético Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 1 Generalidades Más detalles Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE
Pedro Prieto Jefe del Departamento de Doméstico y Edificios. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) Código Técnico de la Edificación Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE Más detalles CTE HE4: Exigencias básicas de ahorro de energía
CTE HE4: Exigencias básicas de ahorro de energía Código Técnico de la Edificación (CTE) El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 17 de marzo de 2006 mediante un Real Decreto el nuevo Código Técnico Más detalles CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1
COACYLE / SEGOVIA CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 VISADO NUEVO DB-HE Se adjunta un extracto del nuevo DB-HE referido a los diferentes ámbitos de aplicación de cada sección y al contenido mínimo que se ha de Más detalles CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Sección HE 3 GRUPO lledosa.com BOE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Documento Básico HE Ahorro de energía / Septiembre Más detalles Sistemas de Control de alumbrado (CTE)
Sistemas de Control de alumbrado (CTE) Philips Lighting Controls Sistemas de control y regulación. ESEs. 2011 Centros hospitalarios Centros deportivos Centros comerciales Centros educativos (Fuente: Estrategia Más detalles 4.1 Definición de las instalaciones de pequeño y mediano terciario R PT GT
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Procedimiento simplificado de certificación energética de edificios existentes CE 3 X 4. Herramienta CE³X para pequeño y mediano terciario 1 RESIDENCIAL Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
C/. NTRA. SRA. REGLA, 3 ORNANZA REGULADORA LAS INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ARTÍCULO 1.- OBJETO. El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de las instalaciones de captación y transformación Más detalles MODIFICACIONES BÁSICAS DE LA ORDEN
Informe UNEF: MODIFICACIONES BÁSICAS DE LA ORDEN FOM/1635/2013 POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL DOCUMENTO BASICO DB-HE DE AHORRO DE ENERGÍA DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, APROBADO POR EL RD 314/2006, Más detalles EXIGENCIA BÁSICA HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
EXIGENCIA BÁSICA HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación EXIGENCIA BÁSICA HE-3 (Art. 15.3 Parte I) Los Edificios dispondrán de: Instalaciones de iluminación adecuada a las necesidades Más detalles 3.6. Ahorro de energía
Hoja núm. 1 3.6. Ahorro de energía Hoja núm. 2 HE1 Limitación de demanda energética Hoja núm. 3 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Se justifica en anexo de Proyecto Industrial Hoja núm. 4 HE3 Más detalles Ahorro y Eficiencia Energética. Rafael Díaz Villarejo
Ahorro y Eficiencia Energética Rafael Díaz Villarejo La iluminación representa en muchos edificios un porcentaje elevado del consumo eléctrico. Así, el porcentaje de energía eléctrica dedicado a iluminación Más detalles INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA INSTALCION DE ILUMINACION LED Y DETECTORES DE PRESENCIA EN ZONAS COMUNES DE ACCESO A VIVIENDAS, ESCALERAS Y TRASTEROS
INFORME TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA INSTALCION DE ILUMINACION LED Y DETECTORES DE PRESENCIA EN ZONAS COMUNES DE ACCESO A VIVIENDAS, ESCALERAS Y TRASTEROS EN LOS EDIFICIOS DE CALLE GRANITO 6, 8, 10 (28045-MADRID) Más detalles Grupo Municipal de UPyD Plaza del Ayuntamiento, Nº 1 28760 Tres Cantos (Madrid) Teléfono: 91 293 81 10 E-mail: upyd@trescantos.es
D. Fernando de Santiago Pérez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, formula para Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Aprobación del Pleno: 15-03-2007 Publicación BOP: 13-08-2007 Aprobación definitiva: 31-08-2007 Más detalles RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO
COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con Más detalles Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria
Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria Madrid, 25 de abril de 2013 II Mañana de la Edificación Modificaciones y nuevos aspectos del CTE Nuevo modelo Más detalles C.08. DBHE1 Ejemplo para la justificación de la opción simplificada
DBHE1 Ejemplo para la justificación de la opción simplificada C.08 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE AYUDA Y EJEMPLO DEL PROCESO DE CÁLCULO PARA CUMPLIMENTAR LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DEL DB HE1 (LIMITACIÓN DE LA Más detalles ANTECEDENTES Esta actualización pretende trasponer parcialmente a la normativa nacional, las siguientes Directivas del Parlamento Europeo:
www.coaib.es/atv Versión_v1.9.0_20140221 NOTA TÉCNICA COAIB ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento BOE 219 12.09.2013 Más detalles Programa Iluminación Eficiente de Andalucía. Resumen para empresas colaboradoras
Programa Iluminación Eficiente de Andalucía Resumen para empresas colaboradoras PROGRAMA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA 1 Entre las NOVEDADES incorporadas por la Orden de 7 de diciembre de 2010, Más detalles INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE 1. En relación a la instalación de un ascensor en edificio de viviendas existente que no lo tiene, el caso más usual es el que lo coloca en el Más detalles POLITICA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE EN ESPAÑA
POLITICA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE Santo Domingo, 4 de agosto de 2011 Juan Antonio Alonso González Director de Ahorro y Eficiencia Energética - IDAE 1 Mecanismo s 1. Normativa 2. Apoyo Público 3. Mecanismos Más detalles GB ELECTRICIDAD AHORRO ENERGÉTICO
GB ELECTRICIDAD AHORRO ENERGÉTICO Introducción: El consumo energético de una comunidad de vecinos supone uno de sus gastos principales. Ascensores y la constante iluminación son piezas fundamentales en Más detalles MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO por el que se arbitran MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (Actualizado a Junio/2006) Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Dirección General Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 23 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 23 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1 INTRODUCCIÓN Los edificios desde el punto de vista acústico tienen que cumplir unas condiciones acústicas mínimas exigibles, de Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 26 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 26 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO HE-5 SOBRE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Benito Anula Alameda
MANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO HE-5 SOBRE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Benito Anula Alameda HE-5.- SOBRE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 298 Viernes 11 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 104924 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 19915 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles El proyecto de luminotecnia de este edificio se desarrolla en tres espacios determinados:
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO El presente proyecto de luminotecnia plantea la instalación de iluminación interior en un edificio de tipo educativo, dedicado a escuela infantil. El edificio consta de Más detalles REGISTRO CEE REGISTRO DE CEE. Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.
REGISTRO DE CEE Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.net 1 TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA Directiva 2002/91/CE (EEE) Real Decreto 314/2006 Más detalles REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. Certificación Energética de Edificios Existentes Edificios Más detalles Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía. Sevilla, 23 de abril de 2014
Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía Sevilla, 23 de abril de 2014 Los incentivos del Programa se enmarcan dentro del impulso que se busca dar a la rehabilitación energética, y Más detalles Jornada de ahorro energético y sostenibilidad en el hogar. Castellón, 26 de septiembre de 2014. www.hoco.es
Jornada de ahorro energético y sostenibilidad en el hogar Castellón, 26 de septiembre de 2014 www.hoco.es Índice de contenidos EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL CERRAMIENTO ACRISTALADO PRESENTACIÓN DE Más detalles Iluminación. ! Apagar las luces, cuando no se necesitan, es una de las formas más efectivas de ahorrar dinero Pero todo no es tan simple.
Iluminación La iluminación ajustada a las necesidades de los puesto de trabajo, tanto en intensidad como en calidad, es un elemento de eficiencia económica. En algunas empresas, la iluminación puede representar Más detalles ASEner. El concepto. Nuestra Misión
Nuestra Misión ASEner El concepto :: Desarrollo del proyecto Investigación sobre la viabilidad de la integración de conceptos innovadores de sostenibilidad y eficiencia energética en el diseño de edificios Más detalles Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición)
Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN Evaluación y diagnostico de las condiciones de evacuación en edificios de elevada ocupación. (3ª Edición) Más detalles Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
NORMATIVA Adaptación de las Puertas Cortafuegos al nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) El pasado 29 de Septiembre de 2006 quedó fuera de uso la Norma Básica de Edificación/ Condiciones de Protección Más detalles Sistema de control de la intensidad de la iluminación de plataforma por localización del SAE y túneles por balizas
Sistema de control de la intensidad de la iluminación de plataforma por localización del SAE y túneles por balizas Autor: Silvia Encinas Lozano Institución: Metro Ligero Oeste (OHL Concesiones) Otros autores: Más detalles Jornada técnica CTE_ Orígenes. PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 )
Jornada técnica CTE Jornada técnica CTE_ Orígenes PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 ) MEDIDAS ADOPTADAS Establecer políticas nacionales Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA CTE HE5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1
CTE HE5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 0 Energía Solar Fotovoltaica: Estos sistemas aprovechan la radiación procedente del sol para producir energía eléctrica a través del denominado Más detalles REAL DECRETO 47/2007. Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción
REAL DECRETO 47/2007 Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción Febrero 2008 Información David Hernández Page 1 INDICE 1. Antecedentes 2. Real Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y DE COMUNICACIONES
ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y DE COMUNICACIONES INDICE 1.- NORMAS MUNICIPALES 2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 2.1.- ANTECEDENTES 2.2.- TRABAJOS REALIZADOS 2.3.- RESULTADO 3.- NUEVO FONDO Más detalles Para la elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Real Decreto /, de, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria Más detalles La entrada en vigor de dicho Reglamento supuso por tanto un avance cualitativo
ORDEN SOBRE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES, Y EN PARTICULAR, REQUISITOS ADICIONALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN, Más detalles MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTAS
MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SOBRE CUBIERTAS 1 VISITA TÉCNICA 2 VISITA TÉCNICA 3 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS 4 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS 5 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CUBIERTAS Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR
ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR CAPITULO I: Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización Más detalles TÉRMICA EN EL CTE. CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08
LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL CTE CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08 Joaquín L. Rodríguez Gascó - Insertec Iberia S.L. Francisco Galvany Castillo Más detalles Requisitos Básicos de Habitabilidad
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles La Directiva Europea 2002/91 y su transposición a la legislación española
La Directiva Europea 2002/91 y su transposición a la legislación española ÍNDICE La Directiva de eficiencia energética en edificios 2002/91/CE (DEEE) Código Técnico de la Edificación: Documento Básico Más detalles NUEVO DB HE. una explicación necesaria. afelma afelma@aislar.com
NUEVO DB HE una explicación necesaria La actualización en 2013 del DB HE, requiere de un estudio detenido para conocer de forma serena y reflexiva los cambios que introduce y sus repercusiones en la eficiencia Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles MEJORAS AMBIENTALES EN EDIFICIOS
Grupo de Trabajo de la CRUE CALIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DOCUMENTO MEJORAS AMBIENTALES EN EDIFICIOS Documento aprobado por el Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Más detalles EXIGENCIA BÁSICA HE 4 Contribución solar mínima de A.C.S. (Aspectos generales)
EXIGENCIA BÁSICA HE 4 Contribución solar mínima de A.C.S. (Aspectos generales) Grupo Formadores Andalucía Exigencia básica HE 4 Más detalles El potencial de ahorro energético del alumbrado eficiente
El potencial de ahorro energético del alumbrado eficiente Retos energía/cambio climático La creciente necesidad de la eficiencia energética Precios de la energía Cambio climático / Kyoto Seguridad del Más detalles Sección HE 0 Limitación del consumo energético
Sección HE 0 Limitación del consumo energético 1 Ámbito de aplicación 1 Esta Sección es de aplicación en: a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; b) edificaciones o partes Más detalles Guía de lámparas fluorescentes lineales
GE Lighting Guía de lámparas fluorescentes lineales La opción de bajo consumo idónea para todo tipo de aplicaciones Normas de la UE A partir del 13 de abril de 21 se aplicarán nuevas normas europeas a Más detalles CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES PREGUNTAS FRECUENTES Definiciones. Edificio: una construcción techada, con paredes, en la que se emplea energía para acondicionar el clima interior; puede Más detalles GP1 GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Esta guía ha sido realizada por: C/ Verónica, 16, planta 2 oficina 3 03201 Elche (Alicante) Tel. 902.929.483 info@renovarte.es www.renovarte.es www.etresconsultores.es Más detalles Documento Básico SU Seguridad de Utilización. Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos.
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kn/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3). 4 Escaleras y rampas 4.1 Escaleras de uso restringido Figura 3.3 Barrera de protección frente Más detalles CÁLCULO DE PRESUPUESTOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS
MARZO 2013 CÁLCULO DE PRESUPUESTOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS Aprobada en la Junta de Gobierno del CTAC en fecha 12 de marzo de 2013. Entrada en vigor 15 de marzo de 2013. PROYECTO DE NUEVA PLANTA En cada Más detalles A 1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
ORDEN de 11 de diciembre de 2009, por la que se efectúa convocatoria, para el año 2009, de concesión de subvenciones para la realización de distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia Más detalles DinamE somos un equipo de expertos en eficiencia y gestión de la energía, consiguiendo en nuestros Clientes:
White Paper Resumen ejecutivo del borrador de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes Febrero 2012 Sobre somos Más detalles CTE Documento Básico Seguridad en caso de incendio
CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación exterior SI 2 Propagación interior SI 4 Detección, control i extinción del incendio SI 5 de Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles Módulo 1.3 Lámparas: aplicaciones y modelos comerciales. Héctor Beltrán San Segundo Universitat Jaume I - Fundación F2e
Módulo 1.3 Lámparas: aplicaciones y modelos comerciales. Héctor Beltrán San Segundo Universitat Jaume I - Fundación F2e Contenido: Tecnologías lumínicas en instalaciones de alumbrado. Pros & cons de las Más detalles Tema 1. Conocimientos previos: la certificación energética de edificios y su normativa
Tema 1. Conocimientos previos: la certificación energética de edificios y su normativa TEMA 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS: LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y SU NORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 OBJETIVOS Más detalles Comunidades. Euskadi Etorbidea, 53, 5º A 20110 Pasaia. TF. 943400344 e-mail: ubee@ubee.es
Comunidades Ubee ofrece a las comunidades, y también a los particulares, un servicio integral que facilite a los usuarios el mantenimiento del edificio en condiciones adecuadas de uso. Este servicio se Más detalles Certificación Energética (preguntas frecuentes)
Certificación Energética (preguntas frecuentes) Qué es la certificación energética de edificios? Es el proceso normalizado según la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo mediante el cual se obtiene Más detalles Mejora de la eficiencia energética y reforma de las instalaciones existentes en el Hospital Príncipe de Asturias (HUPA)
Mejora de la eficiencia energética y reforma de las instalaciones existentes en el Hospital Príncipe de Asturias (HUPA) Rafael San Martín Director Comercial Dirección de Infraestructuras de Ferrovial Servicios Más detalles Pequeños gestos para un gran proyecto en común
Pequeños gestos para un gran proyecto en común Guía de soluciones en ahorro energético Nuestro compromiso En este gran proyecto tu pequeño gesto es imprescindible 2 ahorro energético con el planeta eficiencia Más detalles INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTECEDENTES
1 INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTECEDENTES Con el objeto de promover la eficiencia energética de los edificios, la Directiva 2002/91/CE y posteriormente la Directiva 2010/31/UE, exigía a Más detalles ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO
Exposición de motivos. ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO EI importante crecimiento del consumo energético Más detalles Qué está pasando con la Tierra?
Qué está pasando con la Tierra? Las consecuencias son ya visibles Glaciar en Patagonia 1928 2004 Situación Mundial El incremento de la temperatura media mundial experimentado desde la segunda mitad del Más detalles Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos)
Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos) Este documento es un manual de ayuda para cumplimentar el anexo IV: Certificado de Eficiencia Energética Más detalles Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos
Ordenanza Municipal de Captación Solar para Usos Térmicos Fecha de Aprobación definitiva: 25.02.2005 Publicación BOP: 19.03.2005 Esta Ordenanza entró en vigor con carácter de obligado cumplimiento el día Más detalles CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS QUE OBLIGAN A PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TODAS Más detalles Sección 4.ª. Disposiciones sobre estacionamientos y aparcamientos
2. Los ayuntamientos y, en su caso, la Corporación Metropolitana adoptarán, dentro de su competencia, las medidas precisas para asegurar las condiciones ambientales y la adecuación final del suelo a l-a Más detalles BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013
BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013 ORDEN FORAL 199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el Registro de certificados de eficiencia energética Más detalles Instalación de una planta de energía solar fotovoltaica en Canarias: Marco tecnológico, legal y económico
Instalación de una planta de energía solar fotovoltaica en Canarias: Marco tecnológico, legal y económico 1 1. Marco tecnológico y ventajas medioambientales de la energía solar fotovoltaica 2 Una instalación Más detalles IEE-CLM CONSULTORÍA. ESPECIALISTAS EN INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. EVALUACIÓN, PROYECTO Y EJECUCIÓN
PROFESIONALES Formamos un grupo de trabajo de más de 50 profesionales en Castilla-La Mancha especializados en la Gestión Integral de Edificios Existentes, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de Más detalles AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR EDIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2008-2012.
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR EDIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2008-2012. 2012. AYUDAS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS PLAN DE AHORRO Y EFICENCIA ENERGÉTICA Más detalles Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación
MINISTERIO DE VIVIENDA Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO
Núm. 219 Jueves 12 de septiembre de 2013 Sec. I. Pág. 67137 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 9511 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Septiembre 2006 I N D I C E Exposición de motivos... 3 Art. 1. Objeto... Más detalles proyecto diálogo con destacados mundo struc EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS. artículo téc
mundo struc proyecto artículo téc EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS. diálogo con destacados En esta sección se presenta un ejemplo de soluciones constructivas realizadas en la Más detalles 14/01/2014 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA
14/01/2014 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA SEDE SOCIAL DE ENDESA EN MADRID Índice La Sede Social de Endesa en Madrid La Norma de Referencia El Sistema de Gestión Energética de la Sede Más detalles Impulso a la construcción eficiente: El certificado energético de edificios y el Decreto 169/2011. Jaén, 20 de abril de 2012
Impulso a la construcción eficiente: El certificado energético de edificios y el Decreto 169/2011 Jaén, 20 de abril de 2012 1 Agencia Andaluza de la Energía Constituida como una entidad de Derecho Público Más detalles Sistemas de iluminación y ahorro energético
E.T.S. de Ingeniería Industrial Universidad Politécnica de Cartagena Curso de formación en Mercados Eléctricos Sistemas de iluminación y ahorro energético Elche, febrero de 2010 Ejemplo de aplicación Eficiencia Más detalles La sectorización que debe realizarse en un edificio deberá atender a las siguientes consideraciones:
ART. 4 SECTORIZACIÓN Sector de Incendios.- Se llama sector de incendios a una zona de un edificio compartimentada respecto del resto del edificio mediante elementos separadores resistentes al fuego. Los Más detalles CODIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN Documento Básico HE Ahorro de energía
CODIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN Documento Básico HE Ahorro de energía Ricardo Pizarro Villanueva Director Agencia Provincial Eduardo Montero García Catedrático E. U./Escuela Politécnica Superior Grupo ienergía. Más detalles TÉCNICO/A EXPERTO/A EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
TÉCNICO/A EXPERTO/A EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS La Directiva Europea 202/91/CE obliga a que los edificios puestos en venta o en alquiler dispongan de un Certificado de Eficiencia Energética. Más detalles GUÍAS. Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 X 004(3)
GUÍAS Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 X 004(3) Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. En las siguientes hojas, Isover aporta un ejemplo de soluciones constructivas realizadas en la rehabilitación de un edificio tipo construido en Más detalles ETIQUETA ENERGÉTICA. Además podemos encontrarnos los siguientes símbolos que nos pueden aportar información útil:
La mayoría de las bombillas incandescentes tradicionales y halógenas se están dejando de fabricar en la Unión Europea, en cumplimiento de la Directiva Ecodesign 2009/125/CE, la cual fija la eliminación Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 1
 artículo 91
 ARTÍCULO 2

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 real decreto 

Real Decreto 
 Artículo 1
 Real Decreto