Source: http://www.mojeenergie.cz/cz/vyhlaska-c-251-2001-sb
Timestamp: 2019-02-16 23:44:38+00:00

Document:
Vyhláška č. 251/2001 Sb. : mojeEnergie
Titulní strana > Energetická legislativa > Energetická legislativa ČR > Zákon č. 458/2000 Sb. > Vyhláška č. 251/2001 Sb.
ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a která ruší vyhlášky 196/1995 Sb. , 193/1995 Sb.a 318/1996 Sb.
Vyhláška 251/2001 Sb.
kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a která ruší vyhlášky 196/1995 Sb. , 193/1995 Sb. a 318/1996 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 57 odst. 1 písm. a), § 58 odst. 1 písm. a), § 58 odst. 8 písm. d), § 59 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 8 písm. c), § 62 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 2 písm. b), § 62 odst. 2 písm. c), § 63 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 2 písm. b), § 65 odst. 3 písm. b), § 71 odst. 2, § 71 odst. 3, § 71 odst. 11 a § 74 odst. 2 zákona:
a) teplota 15 st. C,
c) teplota spalování 15 st. C,
d) relativní vlhkost suchého plynu fí = 0.
1. Základem pro účtování dodávky plynu mezi dodavatelem a zákazníkem je dodané množství energie. Toto množství energie je součinem průměrného spalného tepla objemového za účtovací období a dodaného objemu plynu, za podmínek uvedených v § 1 odst. 7.
3. Je-li zákazníkům dodáván plyn z jednoho předávacího místa s kolísavou energetickou hodnotou, stanoví se časové průměry spalných tepel objemových, dodané objemy plynu a součiny objemů a spalných tepel objemových (dodané množství energie plynu). Vážený průměr spalného tepla objemového za celé účtovací období je součet časových součinů objemů a spalných tepel objemových, dělený celkovým objemem dodaného plynu za totéž období.
5. V mimořádných případech, při nichž dochází k výkyvům hodnot spalného tepla objemového (opravy, havárie, mimořádná opatření technologickými operacemi krátkodobého charakteru, větší náhodné chyby měřicího zařízení), po omezenou dobu, nejvýše 10 dnů v průběhu 12ti měsíců, nebudou tyto hodnoty spalného tepla objemového uvažovány při výpočtu účtovaného ročního spalného tepla objemového.
6. V případě, že tolerance spalného tepla objemového, vztažená na vážené měsíční průměry za předešlých 12 měsíců, nebude větší než +/- 4 %, použije se pro stanovení průměrného spalného tepla objemového údajů z jednotlivých měřicích míst, které jsou součástí samostatného zásobovacího systému.
7. V případě, že je tato odchylka větší než +/- 4 % z jiných důvodů než podle bodu 5, zřizuje příslušný provozovatel další měřicí místa složení plynu, prokazující dodržení stabilního spalného tepla v přípustné toleranci, uvedené v bodě 6,
Způsob stanovení spotřeby plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtem měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy
Pro stanovení velikostí odběru plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtení měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy či jiným ve smlouvě o dodávce plynu dohodnutým způsobem, se použije následující procentuální rozdělení měsíčních odběrů s uplatněním poměrné části u necelých měsíců:
a) koneční zákazníci se spotřebou nad 720 m3/rok, používající plyn k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a sporákem:
měsíc 01 ... 16,72%
měsíc 02 ... 14,29%
měsíc 03 ... 11,02%
měsíc 04 ... 7,94%
měsíc 05 ... 3,84%
měsíc 06 ... 1,83%
měsíc 07 ... 1,62%
měsíc 08 ... 1,62%
měsíc 09 ... 5,86%
měsíc 10 ... 6,83%
měsíc 11 ... 10,50%
měsíc 12 ... 17,93%
Počet hodin možného denního odběru plynu, použitý jako základ výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu je stanoven v tomto rozsahu:
a)	pro konečné zákazníky s ročním odběrem nepřevyšujícím 6 000 m3
–	u plynového vařiče 2 hodiny denně,
–	u plynového sporáku 4 hodiny denně,
–	u plynové chladničky 24 hodin denně,
–	u průtokového ohřívače vody 3 hodiny denně,
–	u plynového vytápění kromě kombinovaných kotlů květen až září 4 hodiny denně, říjen až duben 12 hodin denně,
–	u kombinovaných kotlů květen až září 7 hodin denně, říjen až duben 15 hodin denně;
b)	pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 6 000 m3:
–	u jednosměnného provozu 8 hodin denně,
–	u dvousměnného provozu 16 hodin denně,
–	u nepřetržitého provozu 24 hodin denně.

References: § 98
 zákona č. 458
 § 57
 § 58
 § 58
 § 59
 § 59
 § 62
 § 62
 § 62
 § 63
 § 63
 § 65
 § 71
 § 71
 § 71
 § 74
 § 1