Source: https://www.bozp007.cz/pravni-dokumenty/bozp/a85-1978-vyhlaska-o-kontrolach-revizich-a-zkouskach-plynovych-zarizeni/
Timestamp: 2019-10-18 04:44:41+00:00

Document:
85/1978 Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení :: Školení BOZP a požární ochrany
Úvod > Zákony, nařízení vlády a vyhlášky > BOZP > 85/1978 Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
85/1978
(4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 stupňů C absolutní tlak (tense) par vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2). /1/
(1) Provedením revizí ( § 4) nebo zkoušek ( § 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení 2) vydává inspektorát bezpečnosti práce 3) (dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
(2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění 4) vydané inspektorátem.
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.
(1) Revize zařízení jsou výchozí ( § 6) a provozní ( § 8); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
(2) Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. 5) Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
(4) V odůvodněných případech může stanovit inspektorát provedení mimořádné revize.
a) podle potřeby zajistí spolehlivé odpojení zařízení od přívodu energie a zabrání tak možnosti úrazů a havárie,
b) podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do stavu netečné atmosféry (inertizace), 6) popřípadě v zařízení zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,
d) provede podle místních podmínek v potřebném rozsahu protipožární opatření podle obecných předpisů, 7)
(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy 8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky;
d) aby měřící a ovládací zařízení, která se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,
f) aby byla zajištěna správnost hlavních měřicích přístrojů podle zvláštních předpisů. 9)
(2) Pracovník přihlášený k prověření odborné způsobilosti musí být zdravotně způsobilý 10) a musí:
(2) Druh osvědčení se stanoví podle druhu zařízení uvedených v § 1 odst.
d) v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžité odstavení zařízení z provozu,
b) vypracovat technologický postup zkoušky ( § 9 odst. 2),
1) ČSN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla.
3) Vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátu bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.
6) ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech;
ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro údržbu a obsluhu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech.
7) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně;
vyhláška č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany.

References: § 4
 § 9
 § 6
 § 8
 § 1
 § 9