Source: https://www.scribd.com/document/357048568/Tanques-de-Combustible
Timestamp: 2018-11-15 13:48:27+00:00

Document:
Consultas: www.medioambiente.gov.ar / www.infoleg.gov.ar
Establece las regulaciones generales para el almacenamiento de
Ley Congreso 13660 hidrocarburos a granel (considerar para almacenamientos mayores a 10.000 04/11/49
litros de inflamables de primera).
Artículo 325.infoleg. Cuando se trate de un agrupamiento de tanques. con una losa sobre el tanque de 15 cm. (Considerar para almacenamientos mayores a 10. Para almacenamiento en tambores Art. . 355 al 360. pudiendo reducirse la misma a 60 cm. Artículo 322. La distancia del tanque a la sala de bombas de incendio será como mínimo 30 m.gov. Cualquier tanque estará distanciado de los caminos públicos un diámetro.gov.000 litros de inflamables de primera).. La profundidad podrá reducirse a 45 cm. tendrán una capacidad igual al volumen útil del tanque más un 10%. y debajo de la cota de cualquier cañería conectada con él.medioambiente. Los distanciamientos entre tanques serán como mínimo una vez el diámetro del tanque mayor. Normas Nacionales Tanques de Almacenamiento de Combustibles Consultas: www. por afuera de contorno.. Para tanques enterrados Art. Cuando el tanque se encuentre en un lugar en que puedan transitar vehículos la cubierta superior será de 90 cm. Artículo 329. Los endicamientos para derrames. Reglamenta el almacenamiento en tambores para depósitos mayores a 200 m3 (puede tomarse como referencia para almacenamientos menores). 901 a 912. Para tanques en superficie: Artículo 321. el volumen total será igual al volumen útil del Decreto PE 10877 tanque de mayor capacidad más el 50% de la capacidad total de 09/09/60 almacenamiento de los tanques restantes.ar / www.ar Norma Emisor Número Tema Boletín Modificaciones Reglamenta la Ley 13660. y de viviendas e industrias 2 diámetros del tanque mayor. con un mínimo de 15 metros. Deberán tener su parte superior a una profundidad no menor de 60 cm. que se extenderá 30 cm. si la carpeta está formada por una losa 15 cm.
Normas Nacionales Tanques de Almacenamiento de Combustibles Consultas: www.medioambiente. 404/94 16/10/98 Energía Secretaría de Establece la obligación de inscribir los tanques para uso de combustibles Resolución 79/99 09/03/99 Energía líquidos.gov. Resolución 785/05 Secretaría de Disposición 286/98 Establece el modelo de informe para las auditorías de la Res. Resolución 655/03 .ar Norma Emisor Número Tema Boletín Modificaciones Modificado por Dec Establece las normas de seguridad para el suministro de combustible con Decreto PE 2407/83 20/09/83 1545/85 y Res surtidor 173/90 Decreto PE 1545/85 Modifica las normas de seguridad del Decreto 2407/83 21/08/85 Secretaría de Establece normas de seguridad complementarias para el suministro de Resolución 173/90 31/10/90 Energía combustible con surtidor Modificada por: Secretaría de Establece los controles que hay que realizar sobre los tanques de Resolución 419/93 13/12/93 Resolución 404/94 Energía almacenamiento de líquidos combustibles. Autoriza la instalación de tanques de polietileno de media o alta densidad Secretaría de para almacenamiento de gas oil para consumo propio en establecimientos Modificada por Resolución 76/02 23/09/02 Energía agropecuarios.gov. Resolución 785/05 Secretaría de Modifica la Resolución 419/93 y crea el registro de profesionales para Modificada por: Resolución 404/94 21/12/94 Energía verificar tanques de almacenamiento de líquidos combustibles.infoleg.ar / www.
Las cañerías y accesorios del tanque no deberán transmitir esfuerzos que provoquen deformación. con cañería y válvula para su vaciado. Los vehículos deben ubicarse de forma tal que les permita contar con una salida libre y despejada. capacidad nominal en litros.ar Norma Emisor Número Tema Boletín Modificaciones Modifica la Res SE 76/02 y autoriza la instalación en industriales de tanques de polietileno de media o alta densidad para almacenamiento de gas oil para consumo propio. número de fabricación. debiendo Resolución 655/03 17/10/03 Energía estar a cielo abierto y protegidos de la luz solar.75m de la pared del recinto de contención. prohibiciones y advertencias. presión de prueba. Normas Nacionales Tanques de Almacenamiento de Combustibles Consultas: www. La cantidad máxima de tanques será de 3.infoleg. y contar con rejilla perimetral que permita colectar los posibles derrames. Los tanques deben tener recintos de contención de derrames individuales e incombustibles de 110% de la capacidad del tanque. Secretaría de Los tanques no podrán estar instalados en espacios cerrados.gov. peligros. temperatura máxima de servicio y la leyenda "uso exclusivo para gas oil" El sector de tanques debe estar señalizado con carteles indicadores de prevenciones. demarcada con una franja amarilla en su contorno. Los tanques deberán poseer certificación de fabricación. ante la necesidad de evacuación y no obstaculice el movimiento de la flota restante.medioambiente. El tanque debe tener placa que indique datos del fabricante. .gov. Estarán protegidos con defensas metálicas colocadas a 0. Debe haber extintores según la carga de fuego Debe contar con puesta a tierra estática y realizar controles periódicos.ar / www. El piso de la zona de descarga y de carga debe ser de material impermeable. fecha de construcción. con una capacidad máxima de 5 m3.
medioambiente.ar / www. 6 m.gov.  Entre tanques. La auditoría de seguridad será anual realizada por empresas habilitadas por la SE. Da competencia a las provincias y municipios para Resolución 266/08 16/04/08 Planificación el control del resultado de estas auditorías. caminos y vía pública.90 m.50 m.5 m 17/10/03 Energía  A cualquier foco con llama abierta..  Separación entre la bomba y el tanque. El venteo tendrá una altura de 1. 1.5 m por encima del tanque y protegido para entrada de lluvia. Normas Nacionales Tanques de Almacenamiento de Combustibles Consultas: www.ar Norma Emisor Número Tema Boletín Modificaciones El tanque debe disponer de control de nivel de carga.45 m. La transferencia de combustible desde el tanque hasta el móvil.  Altura de la bomba respecto del piso: 0. se hará mediante la utilización de una bomba con motor e instalación eléctrica con protección IP 55 Los distanciamientos mínimos del tanque serán:: Secretaría de  A edificios.5m por encima de cualquier construcción o aberturas de edificios cercanos. También deberá estar 1. Resolución 655/03  A cualquier fuente de calor. Establece criterios técnicos de inspección de tanques. 0. .  A punto de descarga de camión cisterna.50 m. Resolución 266/08 Habilita a las universidades nacionales para realizar las tareas de auditoría Ministerio de de seguridad de tanques. 1. 3 m. 6 m.infoleg.gov.500 litros según Anexo I). 0. 05/01/05 Energía Secretaría de Establece nuevos requisitos para la inscripción y controles de integridad Modificada por: Resolución 785/05 28/06/05 Energía tanques de combustibles aéreos (mayores a 2. Secretaría de Resolución 1102/04 Se crea el registro de bocas de expendio y consumo de combustibles. Modifica las Resolución 404/94 y 785/05.  A estacionamientos de vehículos.
Res MP 266/08  Estas auditorías deberán ser realizados por Universidades Nacionales y empresas habilitadas por la Secretaría de Energía.  Realizar las auditorías de seguridad anualmente en los tanques de almacenamiento de 1102/04. 785/05. Normas Nacionales Tanques de Almacenamiento de Combustibles Lista de Verificación Tanques de Combustibles  Los tanques de combustibles debe encontrarse inscripto como Boca de Consumo Interno en el registro de la Secretaría de Energía Res SE 419/93 y 404/94. . 655/03.  Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas que el profesional de la empresa auditora deja registradas en el informe de los ensayos periódicos. 76/02. combustibles (subterráneos y en superficie).

References: Artículo 325
 Artículo 322
 Artículo 329
 Artículo 321
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución