Source: https://es.scribd.com/doc/129204387/Manual-de-Instalacion-de-Gas-Domiciliario
Timestamp: 2018-06-22 21:10:08+00:00

Document:
Cargado por Alexandr Ivanov Sarmiento
C O M I T É D E E S P E C I A L IDA D E S
Chilena de la Construcción, ha preparado este Manual preocupado por mejorar la información que deben tener presente los proyectistas, instaladores, mantenedores, arquitectos, constructoras, inmobiliarias e inspectores técnicos de obras al momento de proyectar, ejecutar y recepcionar
1. REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS 1.1 DS Nº 66 del Ministerio de Economía
3. SOLDADURA 3.1 Exigencias para la soldadura en instalaciones
interiores y medidores de gas 3.2 Soldadura fuerte 3.3 Composición química de los accesorios para la Soldadura Fuerte 3.4 Método de análisis cualitativo para distinguir aportes de soldadura 8 6 7
1.2 Resolución Nº 1191 del Ministerio de Economía 3 1.3 DS Nº 20 del Ministerio de Economía 3
1.4 Resolución Nº 1250 del Ministerio de Economía 3 1.5 Resolución exenta Nº 2076 de la SEC 1.6 DS Nº 29 del Ministerio de Economía 3 3
2. ETAPAS DE UN PROYECTO DE GAS: DISEÑO, EJECUCIÓN, CERTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN 2.1 Diseño de un proyecto 2.2 Ejecución de las instalaciones 2.3 Certificación e inspección 2.4 Declaraciones SEC TC5, TC6, TC7
4.1 Disposiciones legales 4.2 Riesgos de accidentes 4 4 4 5 5 ALGUNAS SOLUCIONES PRÁCTICAS 4.3 Recomendaciones de seguridad
a reglamentación vigente a la fecha de edición de este Manual está establecida en los siguientes documentos: DS Nº 66 del Ministerio de Economía, de fecha 2 de febrero de 2007, publicado en el diario Oficial el 19 de julio de 2007. Resolución Nº 1191 del Ministerio de Economía, de fecha 31 de agosto de 2007, publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2007. DS Nº 20 del Ministerio de Economía de fecha 11 de febrero de 2008, publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2008 Resolución Nº 1250 del Ministerio de Economía, de fecha 10 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial del 1 de agosto de 2009 Resolución exenta Nº 2076 de la SEC, de fecha 10 de noviembre de 2009 DS Nº 29 del Ministerio de Economía de fecha 21 de enero de 1986, publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 1986 1.1 ds nº 66 del MInIsterIo de econoMía
El DS Nº 66 del Ministerio de Economía, de fecha 2 de febrero de 2007, publicado en el diario Oficial el 19 de julio de 2007 aprueba el Reglamento de Instalaciones Interiores y medidores de Gas. Este reglamento establece los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones interiores de gas, sean individuales o colectivas, abastecidas a través de una red -gas de red- o de envases a presión -cilindros- como asimismo sus medidores de gas, que sean parte integrante de edificios colectivos o casas, de uso residencial, comercial, industrial y público. Este reglamento entró en vigencia el 1 de septiembre de 2007. El reglamento completo se encuentra disponible en la página www.sec.cl - Combustibles – Leyes - Decretos.
Decretos. La Resolución Nº 1250 del Ministerio de Economía. para la certificación. establece las distancias y protecciones de estanques de gas licuado. que fija las exigencias para las obras que se encuentran en ejecución al momento de entrar en vigencia este nuevo reglamento. • Protocolo de análisis y/o ensayos para la verificación de la conversión de las instalaciones interiores de gas. La Resolución completa se encuentra disponible en la página www. Estos protocolos entraron en vigencia el 01 de enero de 2010.cl .Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 1. inspección y verificación de la conversión de instalaciones interiores de gas.6 ds nº 29 del MInIsterIo de econoMía 1. 3 .sec.sec. aprueba los protocolos que a continuación se indican.cl – Combustibles – Leyes – Decretos.cl .4 resolucIón nº 1250 del MInIsterIo de econoMía El DS Nº 29 del Ministerio de Economía de fecha 21 de enero de 1986.Leyes Resoluciones. publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2008 perfecciona el DS Nº 66. El decreto completo se encuentra disponible en la página www.5 resolucIón exenta nº 2076 de la sec La Resolución Nº 1191 del Ministerio de Economía.Combustibles . La resolución exenta Nº 2076 de fecha 10 de noviembre de 2009.sec. La resolución completa se encuentra disponible en la página www. • Protocolo de análisis y/o ensayos para la inspección periódica de las instalaciones interiores de gas.sec. inspección periódica y verificación de la conversión de instalaciones interiores de gas: • Protocolo de análisis y/o ensayos para la certificación de instalaciones interiores de gas. publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 1986 corresponde al Reglamento de seguridad para el almacenamiento. modificando 58 ítems.sec.3 ds nº 20 del MInIsterIo de econoMía El DS Nº 20 del Ministerio de Economía de fecha 11 de febrero de 2008. Los Protocolos se encuentran disponibles en la página www. publicada en el Diario Oficial el 01 de agosto de 2009 establece procedimientos para la autorización y control de entidades de certificación de instalaciones interiores de gas y procedimientos de certificación.Combustibles . El decreto completo se encuentra disponible en la página www. de fecha 10 de julio de 2009. publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2007 establece condiciones para acogerse al artículo transitorio del DS Nº 66.Leyes . En lo relacionado con instalaciones domiciliarias. 1. transporte y expendio de gas licuado. 1.cl – Combustibles.Leyes Resoluciones.cl .Combustibles .2 resolucIón nº 1191 del MInIsterIo de econoMía 1. de fecha 31 de agosto de 2007.
3 certIfIcacIón e InspeccIón Etapas de Un Proyecto de Gas: Diseño. las de gas de ciudad. tiene por objetivo constatar que cumplen con los requisitos establecidos en la reglamentación.1 Instaladores Licencia Clase 1: Quienes la portan están capacitados para realizar las labores estipuladas en las licencias clase 2 y 3. el procedimiento de inspección periódica para los edificios no colectivos de habitación en uso será de aplicación voluntaria. 4 . Certificación e Inscripción dIseño de un proyecto En esta etapa es de vital importancia el compatibilizar el proyecto de instalaciones interiores de gas. Ejecución. Licencia Clase 3: Sólo pueden realizar instalaciones interiores de gas en baja presión. deben aplicarse a todas las instalaciones interiores de gas. almacenamiento.2 ejecucIón de las InstalacIones La certificación e inspección periódica de las instalaciones interiores de gas. con excepción de aquellas destinadas exclusivamente a procesos productivos o de manufactura. con el proyecto de instalaciones eléctricas. instalaciones interiores de gas licuado y gas natural en media presión y almacenamiento de cilindros de gas licuado con capacidad igual o inferior a 6. así como instalaciones interiores de gas en alta presión y almacenamiento de cilindros de gas licuado con capacidad superior a 6. inspección periódica y verificación de la conversión de instalaciones interiores de gas a que se refiere el DS Nº 66. TC6 y TC7.2. Los procedimientos de certificación. ventilaciones entre otros. el proyecto de arquitectura en relación con la ubicación de medidores. además de poder realizar instalaciones de producción. en relación con distancias y protecciones. La ejecución de las instalaciones interiores de gas debe ser realizada por un Instalador acreditado en SEC y que cuente con Licencia de Instalador requerida de acuerdo a la complejidad de la instalación.2. cuya potencia total instalada sea igual o inferior a 60Kw. con el proyecto de calefacción en relación con cruces de cañerías.000 kg.1 2. con el resto de los proyectos de la obra. 2. Licencia Clase 2: Pueden realizar las tareas contempladas para la Licencia Clase 3 además de instalación de redes de distribución de gas licuado en media presión. 2. shaft. 2. La aprobación del proceso de Certificación es un requisito para la presentación de las Declaraciones TC5. especialmente.000 kg. Como ejemplo se puede mencionar. transporte y distribución de gas. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior. del Ministerio de Economía. gas licuado o gas natural.
4. la inscripción es un trámite necesario para solicitar el suministro definitivo a las Empresas de Gas.4. Estos check-list se encuentran en www. 2. y para realizar trámites ante la ilustre Municipalidad respectiva para la Recepción Final. En la página web de SEC. Este proceso de declaración. 2.4 formularios para declaraciones Las declaraciones se hacen por internet utilizando el e-declarador que se encuentra en la página principal de la web www.Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades Esta certificación debe ser realizada exclusivamente por Entidades de Certificación de Instalaciones de Gas. tc6 y tc7 2.sec.sec. compuestas por artefactos tipo caldera de potencia superior a 70 kW. debidamente autorizadas por la SEC. Este proceso de declaración se debe realizar previo a la puesta en servicio de las instalaciones de gas. en el cual el usuario puede apreciar los aspectos que son revisados por ésta antes de recepcionar un proyecto de este tipo.1 declaración de instalaciones de centrales térmicas tc5 El trámite “Declaración de Centrales Térmicas”.3 declaración de instalaciones interiores industriales tc7 El trámite “Declaración Instalaciones Interiores industriales de Gas”. www. memorias. Para cada Declaración se indica los documentos que se deben adjuntar. 5 . Este proceso de declaración se debe realizar previo a la puesta en servicio de las instalaciones de gas. la inscripción es un trámite necesario para solicitar el suministro definitivo a las Empresas de Gas. 2.Check list. que presenten una central térmica.cl – combustibles – formularios – . como forma de verificar previamente su cumplimiento. tales como. Los formularios se encuentran en www. consiste en declarar ante esta Superintendencia la instalación de gas de centrales térmicas. esta declaración por el momento también se puede hacer en formulario en papel. En el caso de declaración de Instalaciones Interiores de gas. se puede encontrar un listado de Entidades Certificadoras separadas por Región. consiste en declarar ante esta Superintendencia todas las Instalaciones Interiores y Medidores de Gas. 2.cl .2 declaración de instalaciones interiores de gas tc6 El trámite “Declaración Instalaciones Interiores de Gas”. en este mismo lugar se encuentra un manual de ayuda para completar estos formularios.cl.4 declaracIones sec tc5 .sec. 2. Para el caso de instalaciones interiores industriales. la inscripción previa del trámite TC5 es un requisito para realizar el trámite TC6 en los casos que corresponda. Para el caso de instalaciones interiores domiciliarias. certificados y otros.5 check list Para facilitar el proceso de declaración. se debe realizar previo a la puesta en servicio de las instalaciones interiores de gas de inmuebles que utilizan artefactos calderas para calefacción o distribución de agua sanitaria caliente.sec.4.Combustibles – Certificadoras de Instalaciones Interiores. la Superintendencia pone a disposición Check List. que sirven para abastecer de agua sanitaria y/o calefacción.4.cl – combustibles – formularios – TC5 ó TC6 ó TC7 . trámite TC6. consiste en declarar ante esta Superintendencia todas las Instalaciones Interiores y Medidores de Gas.4. y para realizar trámites ante la ilustre Municipalidad respectiva para la Recepción Final. planos.
Artículo 45. bridadas o soldadas.1 Las uniones soldadas de los tubos de cobre o acero deberán ser realizadas mediante soldadura fuerte.2. 6 . DS Nº 66 del año 2007 y DS Nº 20 del año 2008 que modifica el DS Nº 66 establece en el artículo 45. bajo las condiciones de servicio. Soldadura cobre-fosfórica.6 Uniones para Tuberías Metálicas. El término varillas de aportación es reemplazado comúnmente por Soldadura Fuerte. Las uniones de este tipo de tubos deberán ser del tipo roscadas. 3.6 el tipo de unión que deben tener las tuberías de gas.3. a) Tubos rígidos. b) Tubería Flexible. 45.2. vibración. El tipo de unión utilizado para las tuberías metálicas deberá ser el adecuado para las condiciones de presión y temperatura de operación. La unión deberá resistir la fuerza máxima extrema producto de la presión interna y de todas las fuerzas adicionales ocasionadas por la expansión o contracción producida por cambios de temperatura. 3.2 soldadura fuerte El Reglamento de instalaciones interiores y medidores de gas. Uniones y Accesorios. pero menor que el punto de fusión de los metales a unir. fatiga o al peso de los tubos y sus contenidos.3 Los accesorios utilizados para unir tubos de cobre. latón o bronce. Uniones y Accesorios. Tuberías. la que en caso del acero no deberá contener más de 0.2. Las uniones de estas tuberías deberán ser realizadas con accesorios certificados para soldar tubería de gas. Soldadura de plata. 3.2 Tuberías Metálicas. con un contenido mínimo de 80% de cobre. 450ºC de los materiales de aporte o varilla de soldadura es la temperatura que separa el proceso de Soldadura Fuerte del proceso de Soldadura Blanda. 45. la que debe tener un punto de fusión sobre los 450ºC.05 (%) de fósforo. en cuya selección se deberá tener en cuenta la hermeticidad de la junta y la resistencia mecánica.1 definición Se entiende por Soldadura Fuerte o Brazing la unión de los metales mediante el calor y la aportación de una varilla metálica.2 diferencia entre soldadura fuerte y soldadura blanda La temperatura de fusión. La soldadura deberá cumplir con lo señalado en el literal a) precedente. d) Accesorios d. SOLDADURA exIGencIas para la soldadura en InstalacIones InterIores y MedIdores de Gas 3.2. Los materiales de aporte o varilla para la soldadura que tienen un punto de fusión menor que 450ºC pertenecen a la familia de la Soldadura Blanda o Soldering.
0 4.0 .2.0 .0 . Separación capilar.0 4.3 coMposIcIón quíMIca de los accesorIos para la soldadura fuerte La composición química de los accesorios utilizados para unir tubos de cobre mediante Soldadura Fuerte es determinante para soportar la temperatura en un proceso de Soldadura Fuerte.0 3. 4) Selección del equipo para soldar.0 2.Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 3. a transformaciones metalúrgicas normalmente asociadas a fisuras.3 .0 .5 6.4. 2) Selección del fundente o desoxidante.0 C 922 00 86.83.2 5.0 5.82.0 .6.0 C 844 00 78.7.0 .0 . tabla de composición química de los accesorios para unir tubos de cobre Mediante soldadura fuerte Elementos principales Cu % Sn % Pb % Zn % Mezcla de Gases proceso Máxima temperatura Oxigenoacetileno Oxigenopropano Airepropano Oxiacetilénico 3100ºC Oxipropánico 2200ºC Designación de la Aleación Airegas 1300ºC Nota: Para nuestro propósito Propano = Gas Licuado. Aleaciones con bajo contenido de cobre son muy sensibles. Normalmente la Soldadura Fuerte con Soplete manual utiliza las siguientes mezclas de gases: 3.6.8.3 ¿cómo lograr la temperatura para soldar? Para lograr la temperatura de soldadura se utilizan varios métodos de calentamiento.0 5.86.2. C 838 00 82.8 3. siendo el proceso de calentamiento oxi-gas con soplete manual el más común para nuestro propósito.6.0 . 5) Velocidad de soldadura y destreza del operador.0 4.0 7 .6. C 836 00 84.0 3. bajo temperaturas de Soldadura Fuerte.0 .5.5 .0 .4 factores que inciden en la calidad una soldadura fuerte La calidad de una soldadura fuerte depende de los siguientes factores: 1) Selección del material de aporte o soldadura.0 7.0 .3.3 .0 .90.8.0 -10.5 1.2. 3) Separación de la unión.
además de servir para efecto de inspección. apareciendo en la superficie analizada zonas doradas brillantes. recomendamos utilizar un detergente de cocina. usted está frente a una unión hecha con Soldadura Fuerte sin fósforo. El material de aporte será una aleación Cobre Fosfórica si la huella que deja su instrumento agudizado es de color acerado brillante. A continuación entregamos un método práctico y sencillo para determinar cuál fue el material de aporte empleado en una unión soldada. la unión fue hecha con Soldadura Blanda. nos orienta. lave y seque. usted está analizando un material de aporte de Soldadura Fuerte. • Si le es difícil obtener virutas y solo consigue rallar la superficie del aporte. 8 . Para el efecto. la superficie del aporte. en una reparación se debe utilizar un material de aporte igual al material de aporte que originalmente se empleó en la unión a reparar. cortaplumas o similar) intente obtener virutas del material de aporte que está a la vista.4 Método de análIsIs cualItatIvo para dIstInGuIr aportes de soldadura • Con el extremo de un filo aguzado (Ejemplo. determinar que material de aporte tenemos que utilizar ya que. el área a inspeccionar o reparar. El objetivo de este método de análisis. profundamente sin dañar. • Si con alguna dificultad arranca virutas o bien con facilidad logra rallar con el filo aguzado. Método de análisis: • Limpie. para el caso de una reparación. Interpretación de resultados • Si le es fácil obtener virutas de color plomo brillante.3.
2 Se deberá ventilar el recinto y cerrar las válvulas de paso de gas. axhídrica.7 Cuando se suspendan o finalicen los trabajos.Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 4. 1.4 Manipular las válvulas de corte de Instalaciones que se tenga la certeza que no cuenten con abastecimiento de gas.5 Cuando sea necesario purgar las instalaciones interiores de gas.1. aeroacetilénica.1 Medidas generales de Seguridad 44. aeropropano). 44. 44. oxipropano.1. se deberá proceder de manera que no quede posibilidad que exista mezcla gas-aire comprendida dentro de los límites de inflamabilidad del gas en cuestión. no presente fugas de gas.1. se deberá.6 Verificar.1. 9 . 44. 44.2 No efectuar trabajos en presencia de fuegos abiertos o fuentes de ignición. 44.1.1 No fumar durante la realización de los trabajos. se deberán tomar.1. al menos.aspectos Generales.3 Previo a la reanudación del abastecimiento de gas. cuando corresponda. 4. se deberán tomar las medidas que aseguren la ausencia de gas y prevenir la manipulación por parte de terceros. la ausencia de gas previo a la realización de los trabajos.1 44. encuentren con suministro suspendido antes de la realización de los trabajos. Alcance 1. dejando la instalación bloqueada.2 Esta norma establece además.2. fuera de servicio. comprobar que la instalación en cuestión. que deben adoptarse al ejecutar trabajos de corte y soldadura con gas.1 ds nº 66 del Ministerio de economía del capítulo Iv de la ejecucIón o contraccIón de InstalacIones InterIores de Gas: Artículo 44.3 Verificar. Artículo 44. la ausencia de gas después de los trabajos realizados. 44. aerogas. 1.1. las medidas de protección personal que deben adoptar los soldadores que realicen trabajos de corte y soldadura con gas (oxigas. cuando corresponda.2. las siguientes medidas: SEGURIDAD dIsposIcIones leGales 44.1 No se deberán accionar interruptores eléctricos ni generar chispas o llamas.2.1 Esta Norma tiene por objeto establecer las medidas mínimas de control de riesgos.2 nch 1466: prevención de riesgo en los trabajos de corte y soldadura con gas. En caso de sospecha o exista evidencia de fugas de gas en una Instalación Interior de Gas.1. oxiacetilénica.1. 44. 4. 5.2 Medidas de Seguridad en caso de fugas de gas.
10 . • Confirmar carga y vencimiento de Extintores portátiles de los instaladores. inflamables. • Confirmar certificación o calificación de los Instaladores. corte en manos. • Inflamación de ropa u otros accesorios del instalador. tuberías especialidades.3. los riesgos a que se encontrarán expuestos y sus medidas de prevención. caídas de diferente nivel. • Revisar y chequear condiciones de funcionamiento de herramientas y equipos.2 rIesGos de accIdentes 4.2. • Trabajo en zonas con baja ventilación.1 previo a la Instalación. • Exigir a los instaladores ropa y EPP apropiados.3 recoMendacIones de seGurIdad 4. • Verificar trazado de cañerías y posibles contactos con otros elementos (fierros.3. 4. • Controlar calidad y hermeticidad de uniones.4.2.3. • Inhalación de gases por fugas en equipos de soldadura.2 exposición a gases • Exposición a gases resultado del proceso de soldadura.3. 4. • Verificar orden y aseo en áreas de trabajo. • Verificar existencia de materiales explosivos. lesiones oculares. 4. 4. sobre esfuerzos. atricciones. • Evitar el uso de herramientas eléctricas en presencia de gas.1 quemaduras • Explosión por fugas de Gas combustible. • Inflamación de elementos cercanos al área de soldadura. tales como. • Coordinar con las demás actividades programadas en el área. combustibles u otros.3 otros riesgos • Riesgos asociados a cualquier trabajo desarrollado en una obra. 4. 4. caída en el mismo nivel.3 durante la Instalación. • Verificar existencia de ventilaciones naturales o artificiales. • Verificar que el área de trabajo quede limpia y ordenada.4 posterior a la instalación.2. otros).2 área de trabajo • Determinar requerimiento de plataformas o andamios para trabajo en altura.
ALGUNAS SOLUCIONES PRÁCTICAS 5.10 5.1 5.9 5.6 5.8 5.4 5.alGunas solucIones práctIcas Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.3 5.7 5.5 5.2 5.11 Temas administrativos Trazado de tuberías Ventilaciones y volúmenes Medidores Artefactos Descarga a fachada Conductos colectivos Calderas y salas de caldera Soldadura Estanques de gas licuado Señalética 11 .
publicada en el Diario Oficial del 1 de agosto de 2009 Resolución exenta Nº 2076 de la SEC. 12 . ya que el primero modifica al DS 66 y no se ha publicado una versión que incorpore las modificaciones.alGunas solucIones práctIcas reglamentación vigente Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades reGlaMentacIón vIGente al 30 de aGosto de 2010 La reglamentación vigente a la fecha de edición de este Manual está establecida en los siguientes documentos: DS Nº 66 del Ministerio de Economía. para los casos en que sea aplicable prevalece la Resolución Nº 1191 sobre el DS Nº 66. publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 1986 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : En la reglamentación vigente prevalece lo indicado en el DS Nº 20 sobre lo indicado en el DS 66. de fecha 10 de noviembre de 2009 DS Nº 29 del Ministerio de Economía de fecha 21 de enero de 1986. publicado en el diario Oficial el 19 de julio de 2007 Resolución Nº 1191 del Ministerio de Economía. Igualmente. publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2007 DS Nº 20 del Ministerio de Economía de fecha 11 de febrero de 2008. de fecha 2 de febrero de 2007. El no considerar lo indicado en los párrafos anteriores llevará a tener un proyecto que será rechazado al momento de una inspección. de fecha 31 de agosto de 2007. de fecha 10 de julio de 2009. publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2008 Resolución Nº 1250 del Ministerio de Economía.
Las instalaciones interiores de gas deberán cumplir con las disposiciones legales. Tratándose de normas técnicas de instalaciones o de urbanización.1 teMa: adMInIstratIvo Artículo 21 DS Nº 66.1 título II empresas constructoras responsabilidades Reglamentación Artículo 19 DS Nº 66.1. Las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante las Direcciones de Obras Municipales serán evaluadas y resueltas conforme a las normas vigentes en la fecha de su ingreso. tales como instalaciones eléctricas.3 DS Nº 66. Las empresas constructoras en lo que se refiere a la hermeticidad de las tuberías de gas y al funcionamiento de los conductos de evacuación de gases producto de la combustión. lo cual se acreditará ante la Dirección de Obras Municipales al momento de solicitar la recepción definitiva de la obra correspondiente. Artículo 1.3 DS Nº 66. de gas y de comunicaciones. Las empresas constructoras son responsables de la coordinación entre los proyectos y la ejecución de las obras civiles y especialidades. especialmente 5. con la constancia de acuso de recibo en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y serán evaluadas y aprobadas por el organismo competente de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 1. sanitarias. de acuerdo a las especificaciones técnicas de diseño del proyecto de la instalación respectiva y a las disposiciones del presente reglamento. Artículo 20 DS Nº 66. acompañando copia de la inscripción de la declaración de la instalación.3 de esta Ordenanza.9. deberán cumplir con lo establecido en el artículo 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Artículo 5. deberán ejecutar las partes de las instalaciones de gas que les correspondan. incluidas las obras complementarias. adMInIstratIvo 13 . Las empresas constructoras o propietario primer vendedor. Artículo 22 DS Nº 66.3 de la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones” o disposición que la reemplace.alGunas solucIones práctIcas titulo II empresas constructoras responsabilidades Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. deberán velar que tales instalaciones no sean deterioradas o destruidas por otras faenas ejecutadas posteriormente. Las empresas constructoras.1. durante la ejecución de las obras de la Instalación Interior de Gas y hasta el término de éstas. deberán ser evaluadas y resueltas por los organismos competentes de conformidad a las normas vigentes en la fecha de ingreso de la solicitud del permiso respectivo ante la Dirección de Obras Municipales.9. reglamentarias y técnicas correspondientes.1.
por un Ingeniero Calculista.alGunas solucIones práctIcas trazado de tuberías en el interior de una vivienda Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. ranura u otra intervención en elementos estructurales del edificio para realizar un conducto.1 trazado de tuberías en el interior de una vivienda Reglamentación Artículo 46 DS Nº 66.5 DS Nº 66. Para el caso que el tendido de cañerías se realice en espacios comunes. 46. Generalidades. Estas zonas se extenderán a no más de 200 mm de los muros paralelos a las respectivas tuberías. Las tuberías de gas se encuentran ubicadas en el piso. d) Las tuberías empotradas en losa deberán contar con protección de recubrimiento plástico y su trazado se deberá efectuar por zonas exclusivas y con elementos aptos para permitir la identificación del recorrido. 5. en la posición indicada en el plano. el trazado de la tubería de gas debe seguir la proyección del tramo inmediatamente anterior. estas zonas podrán extenderse a 350 mm. La instalación de tuberías de gas al interior de edificios se deberá realizar a la vista o en conductos registrables o empotradas en losas o radieres. deberá ser previamente autorizado. c) Todo corte. Instalación de las Tuberías de Gas. edIfIcIo: dIreccIón: coMuna: trazado de tuberías Tubería de Gas empotrada interior. Además se deberá considerar lo siguiente: a) La instalación de tuberías de gas no deberá provocar tensiones estructurales en los componentes del edificio que excedan los límites de diseño permitidos. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : En el caso de existir vanos o puertas como el mostrado en el plano. 14 . Sus uniones deberán ser protegidas con un aislante de poliestireno expandido u otro de características similares. Tuberías en Edificios.5.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20. Tubería de Gas desde Medidor. 46.2. en un informe escrito.2 teMa: trazado de tuberías b) Las tuberías de gas a la vista deberán ser aseguradas al muro o pared. a una distancia menor o igual a 20 cm del muro o tabique más cercano a las tuberías.
Generalidades. b) Las tuberías de gas a la vista deberán ser aseguradas al muro o pared. d) Las tuberías empotradas en losa deberán contar con protección de recubrimiento plástico y su trazado se deberá efectuar por zonas exclusivas y con elementos aptos para permitir la identificación del recorrido. el trazado de la tubería de gas debe seguir la proyección del tramo inmediatamente anterior. 46. La instalación de tuberías de gas al interior de edificios se deberá realizar a la vista o en conductos registrables o empotradas en losas o radieres. por un Ingeniero Calculista. Tuberías en Edificios. 46.5 DS Nº 66.20 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : En el caso de existir vanos o puertas como el mostrado en el plano. Además se deberá considerar lo siguiente: a) La instalación de tuberías de gas no deberá provocar tensiones estructurales en los componentes del edificio que excedan los límites de diseño permitidos. deberá ser previamente autorizado. Instalación interior de Gas 0. Instalación de las Tuberías de Gas. Para el caso que el tendido de cañerías se realice en espacios comunes.5. trazado de tuberías 15 0.2.35 PISO 3 0.2 trazado de tuberías en espacios comunes de un edificio sin cruce Reglamentación Artículo 46 DS Nº 66.alGunas solucIones práctIcas trazado de tuberías en espacios comunes de un edificio sin cruce Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.35 . en un informe escrito. esta zonas podrán extenderse a350 mm.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20. ranura u otra intervención en elementos estructurales del edificio para realizar un conducto. c) Todo corte. Estas zonas se extenderán a no más de 200 mm de los muros paralelos a las respectivas tuberías. Sus uniones deberán ser protegidas con un aislante de poliestireno expandido u otro de características similares.
35 cm. 46. en un informe escrito.35 0. c) Todo corte. Para el caso que el tendido de cañerías se realice en espacios comunes. cañería bajo losa a la vista o registrable pIso n -1 16 .3 trazado de tuberías en espacios comunes de un edificio con cruce Reglamentación Artículo 46 DS Nº 66. b) Las tuberías de gas a la vista deberán ser aseguradas al muro o pared. Además se deberá considerar lo siguiente: a) La instalación de tuberías de gas no deberá provocar tensiones estructurales en los componentes del edificio que excedan los límites de diseño permitidos. Tuberías en Edificios.50 PISO 3 0.5 DS Nº 66. d) Las tuberías empotradas en losa deberán contar con protección de recubrimiento plástico y su trazado se deberá efectuar por zonas exclusivas y con elementos aptos para permitir la identificación del recorrido. Estas zonas se extenderán a no más de 200 mm de los muros paralelos a las respectivas tuberías. La instalación de tuberías de gas al interior de edificios se deberá realizar a la vista o en conductos registrables o empotradas en losas o radieres. 46. esta zonas podrán extenderse a 350 mm.5. ranura u otra intervención en elementos estructurales del edificio para realizar un conducto. cañería embutida en losa losa El cruce de tuberías en pasillos se puede lograr con una cañería registrable ó a la vista como se indica en la figura en la zona que este fuera del área autorizada para instalar cañerías embutidas En este caso se debe cuidar de cumplir con el resto de las reglamentaciones existentes y con las exigencias de los decretos DS 66 y DS 20. por un Ingeniero Calculista. 1. Instalación de las Tuberías de Gas.alGunas solucIones práctIcas trazado de tuberías en espacios comunes de un edificio con cruce Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.20 trazado de tuberías Muro pIso n INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : 35 cm. deberá ser previamente autorizado.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.2. Sus uniones deberán ser protegidas con un aislante de poliestireno expandido u otro de características similares. Generalidades.
ésta se deberá instalar aguas debajo de la válvula de corte general y a un (1) metro sobre el nivel del radier.2.123 DS Nº 66. Accesorio de unión en forma de Te para la ejecución de la prueba de hermeticidad a una Instalación Interior de Gas. tener instalado(s) o conectado(s). medidor o conjunto medidor. los siguientes dispositivos de seguridad: c) Te de prueba.1.8 DS Nº 66. Generalidades de los proyectos 41. 49. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Artículo 10. Requerimientos Generales. al menos.1 DS Nº 66. que se deberán tener en cuenta al momento de la elaboración del proyecto de toda Instalación Interior de Gas. para la ejecución de los ensayos y controles requeridos en la certificación o inspección periódica de instalaciones de gas. según corresponda. cuya ubicación podrá corresponder a un punto de prueba de éstos. deberán incorporar.denominación comercialaguas abajo del regulador de servicio. Artículo 49 DS Nº 66. En esta sección se detallan las consideraciones generales. además de la información que éste deberá contener.2 DS Nº 66.4 te de prueba en Instalaciones con equipos de Gas licuado Reglamentación Artículo 41 DS Nº 66. Conexiones de Artefactos a Gas.2. Para conectar los artefactos a la red interior de gas se deberán cumplir los siguientes requisitos: 49. Conexiones y arranques de gas.52 (mm) hilo interior (½“ HI) .alGunas solucIones práctIcas te de prueba en Instalaciones con equipos de Gas licuado Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. Incluir un punto de prueba de 12.4 DS Nº 66. Considerando el flujo de gas. 41. trazado de tuberías 17 . Los equipos de GLP. Te de prueba.
cuya ubicación podrá corresponder a un punto de prueba de éstos. medidor o conjunto medidor. Requerimientos Generales En esta sección se detallan las consideraciones generales. que se deberán tener en cuenta al momento de la elaboración del proyecto de toda Instalación Interior de Gas.52 (mm) hilo interior (½“ HI) . Accesorio de unión en forma de Te para la ejecución de la prueba de hermeticidad a una Instalación Interior de Gas. para la ejecución de los ensayos y controles requeridos en la certificación o inspección periódica de instalaciones de gas. según corresponda.2 DS Nº 66.8 ds nº 66. 18 .2. Incluir un punto de prueba de 12. además de la información que éste deberá contener. Generalidades de los proyectos 41.denominación comercialaguas abajo del regulador de servicio. Te de prueba.alGunas solucIones práctIcas te de prueba en instalaciones con medidor Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.2.5 te de prueba en Instalaciones con medidor Reglamentación Artículo 41 DS Nº 66.123 DS Nº 66. 41. trazado de tuberías INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Artículo 10.
el cual se calcula por el producto del área limitada por sus paredes y la altura. deberán tener un volumen bruto mínimo. v (m3) = pt (kW) 0. correspondiente a la suma de las potencias nominales de los artefactos a gas tipo A instalados en un recinto. identificado con el símbolo “VR” y el Volumen Mínimo requerido para ello con el símbolo “VM”. a disposición de la Superintendencia.4 (m). 0. Volumen de recintos en función de la potencia del artefacto a gas tipo A. establecido en la Tabla XX.093 .alGunas solucIones práctIcas volúmenes de recintos Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. con excepción de estufas. excepto estufas. Volumen de un recinto (bruto.03 COCINA N-0. En cada recinto donde se instale un artefacto a gas se deberá indicar su Volumen Real. Artículo 70. al menos. en los cuales se instalen artefactos tipo A.3. a) Recintos con artefactos a gas tipo A. correspondiente a la suma de las potencias nominales de los artefactos a gas tipo A instalados en un recinto. El volumen de un recinto se deberá determinar a partir de sus dimensiones interiores y cuando la altura real del cielorraso sea mayor que 2. ventIlacIón y volúMenes 19 Los recintos en los cuales se instalen estufas tipo A deberán tener un volumen mínimo bruto al menos igual al resultado de la fórmula (f.1 DS Nº 66. Volumen del recinto con artefacto a gas. Es aquel delimitado por las paredes de un recinto.4 (m).10 LOGGIA VR= Volumen del recinto VM= Volumen mínimo Donde: Pt : Potencia total expresada en kilowatt (kW). se expresa en metros cúbicos (m3).75 x 2.4 DS Nº 66. Plano de la Instalación de Gas.03 VR = a m3 VM = b m3 N±0_0 42. se deberá efectuar de acuerdo a un plano confeccionado por un Instalador de Gas de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.3 teMa: ventIlacIón y volúMenes 5. Los recintos destinados a usos domésticos.1 volúmenes de recintos Reglamentación Artículo 42 DS Nº 66.2.8). sin considerar aquel correspondiente al mobiliario que contenga. la siguiente información de la instalación de gas: 42. 0. Potencia Total (kW) Pt ≤ 16 Pt > 16 Volumen Bruto Mínimo (m3) 8 Pm. El plano deberá registrar. durante todo el tiempo que ésta demore. Volumen de recintos en función de la potencia del artefacto a gas tipo A. Toda ejecución de una instalación de gas. el cual deberá permanecer. en la instalación en construcción. se deberá calcular su volumen en base a una altura de 2. colectivos o comerciales. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Artículo 10.75 x 2.1 DS Nº 66. Generalidades. con un valor mínimo de 15 (m3). Tabla XX.135 DS Nº 66.8 Donde: Pt: Potencia total expresada en kilowatt (kW). excepto estufas. Pm: Valor numérico de Pt (m3) a efectos del cálculo de volumen bruto mínimo.1. nominal).
correspondiente a la suma de las potencias nominales de los artefactos a gas de circuito abierto instalados en un recinto. de las dimensiones adecuadas y exento de obstrucciones.alGunas solucIones práctIcas ventilación directa Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. ventIlacIón y volúMenes INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Ventilación directa: abertura comunicada en forma permanente y directa con el exterior o un patio de ventilación. deberá ser efectuada a través de un conducto exclusivo.2 ventilación directa Reglamentación Artículo 70.3 Conducto colectivo. a) Ventilación directa Abertura con una superficie igual o mayor a la requerida para el recinto al cual pertenece. a.2.1 Abertura permanente. puerta o ventana. el sentido de circulación del aire podrá ser ascendente o descendente. Potencia total (kW) Superficie libre mínima de la abertura o conducto de ventilación S (cm2) Directa Pt ≤ 25 Pt > 25 S ≥ 100 S ≥ Pt (kW) x 4 Indirecta S ≥ 125 S ≥ Pt (kW) x 5 Pt: Potencia total expresada en kilowatt (kW). practicada en una pared. que comunique directamente al exterior o patio de ventilación.2 Conducto individual horizontal o vertical. cuya circulación de aire por tiro natural. Tabla XXI. a. que efectúe la ventilación del recinto por circulación ascendente del aire. que permite su comunicación permanente y directa con el exterior o con un patio de ventilación. a. Se pueden emplear conductos individuales o colectivos. Superficie de las aberturas de ventilación en función de la potencia. siendo este último sólo para instalaciones de gas que operen con gases menos densos que el aire. ventilación que deberá ser proporcionada por medio de algunos de los siguientes sistemas u otro de similares características. para lo cual se podrán emplear conductos. En los conductos verticales. 20 .2 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20. con una superficie libre total de al menos la establecida en la Tabla XXI. individuales o colectivos. Superficie de las aberturas de ventilación en función de la potencia.3.
3. o alternativamente podrá ser mediante una campana o extractor mecánico que cumpla lo establecido en lo literal e) del numeral 70. cuyo extremo inferior deberá estar a una altura de hasta 15 (cm) del suelo del recinto. Superficie de las aberturas de ventilación en función de la potencia. Una inferior. de éste o alternativamente puede ser mediante una campana o doble del lado menor.2.2 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.80 (m) del suelo del recinto o de hasta 40 (cm) del techo de éste. cada una de un sección de a lo menos la mitad de la establecida en la Tabla XXI. su Una superior.. Potencia total (kW) Superficie libre mínima de la abertura o conducto de ventilación S (cm2) Directa Pt ≤ 25 Pt > 25 S ≥ 100 S ≥ Pt (kW) x 4 Indirecta S ≥ 125 S ≥ Pt (kW) x 5 ventIlacIón IndIrecta LOCAL DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS A GAS DE CIRCUITO ABIERTO VENTILACIÓN AIRE DIRECTA Gas coMbustIble Menos densos que el aire artefactos tIpo a p. artefactos tIpo a y b artefactos tIpo b V e n t i l a c i ó n Ventilación directa o indirecta directa Posición: A cualquier altura Posición: Su extremo inferior deberá estar a una altura de a lo menos 1.2 del presente raglamento. cuyo extremo inferior deberá estar a una altura de a lo menos 1. ventilación directa o indirecta Posición: Su extremo inferior deberá estar a una altura de hasta 15 (cm) con relación al suelo del recinto y en el caso de aberturas rectangulares. cada una de una sección de a lo menos la mitad de la estalecida en la Tabla XXI. ducha o dormitorio.3 ventilación indirecta Reglamentación Artículo 70. o de hasta 40 (cm) del techo. Superficie de las aberturas de ventilación en función de la potencia.alGunas solucIones práctIcas ventilación indirecta Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : Ventilación indirecta: aquella que se hace a través de un recinto contiguo que disponga de ventilación directa y que no corresponda a baño. con una superficie libre total de al menos la establecida en la Tabla XXI. citada precedentemente y que cumple con los requisitos de altura de acuerdo al tipo de gas suministrado según se establece en la Tabla XXII. y podrá ser de ventilación indirecta. ventIlacIón y volúMenes 21 . Una inferior.2.2. cuarto de baño o ducha. ≤ 16 kW Ventilación directa o alternativamente campana de ventilación o extractor mecánico que cumpla lo establecido en el literal e) del numeral 70. Una superior. Más densos que el aire Ventilación directa Posición: Dividido en dos (2) aberturas.2 del presente reglamento. p. Ventilación de Recintos donde están instalados Artefactos de Circuito Abierto. para lo cual deberá existir una abertura de comunicación entre ambos recintos.80 (m) del suelo del recinto o de hasta 40 (cm) del techo de éste. Posición: Su extremo inferior deberá estar a una altura de a lo menos 1.80 (m) del suelo del lado mayor no deberá ser superior al recinto. y en caso de aberturas rectangulares. su lado mayor no deberá ser superior al doble del lado menor. ≥ 16 kW Ventilación directa Posición: Dividida en dos (2) aberturas. extractor mecánico que cumpla lo establecido en el e) del numeral 70. cuyo extremo inferior deberá estar a una altura de a lo menos 1.2. Superficie de las aberturas de ventilación en función de la potencia. b) Ventilación indirecta Aquella que se efectúa a través de un recinto contiguo que disponga de ventilación directa y que no corresponda a dormitorio. cuyo extremo superior deberá estar a una altura de hasta 50 (cm) del suelo del recinto.80 (m) del suelo del recinto.2 del presente reglamento. o hasta 40 (cm) del techo de éste.
según corresponda. Todo conducto individual o colectivo de más de tres (3) metros de longitud. Se podrán utilizar como sistema alternativo de ventilación.80 (m).3 Para instalar un artefacto a gas tipo A o B de tiro natural. que cuente con conducto de evacuación de gases producto de la combustión que descargue en fachada. la superficie libre establecida para cada caso. pintado. según el tipo de artefacto y de gas entregado. campanas y extractores mecánicos. Podrán contar. Las dimensiones o superficie libre de las aberturas de ventilación deberán cumplir con lo establecido en la Tabla XXI. el cual deberá cumplir. los que. No se podrá hacer uso de rebaje de puerta como abertura de ventilación. ii. d) Campanas y extractores mecánicos. Deberán estar situadas encima del artefacto a gas tipo A. ya citada precedentemente. i. puerta o ventana. colectivo o individual.2 precedente. de al menos 80 (cm2). igual a la establecida para cada caso. La superficie libre de ventilación de un recinto se calcula en función de la potencia total (Pt) de los artefactos a gas tipo A y B instalados en éste. Las aberturas de ventilación deberán ser protegidas con rejillas de malla de trama de al menos 6 (mm) o celosías.2.“Por su protección no tapar esta ventilación” . NOTA. con una sección libre. manteniendo.. deberán situarse en la misma pared que los orificios de salida de dicho conducto. con relación al suelo del recinto. deberá contar con una sección libre de ventilación de al menos el valor establecido en la Tabla XXI. cuya suma de las superficies libres deberá ser. o no. Las aberturas de ventilación podrán subdividirse en varios orificios situados en una misma pared. se deberá incrementar el área libre de la ventilación inferior en la sección resultante de aplicar la fórmula (f.. Arriba de las aberturas de ventilación se deberá disponer una advertencia de seguridad. mediante un conducto u orificio. Este deberá comunicar directamente con el exterior o patio de ventilación. con los requisitos establecidos en el numeral 60. según sea el caso. d.2 Extractor mecánico individual. salvo justificación fundada ante la Superintendencia. en los casos indicados en el literal c) del numeral 70. inscripción u otro sistema similar. con la siguiente leyenda inscrita: . El extremo inferior de dicho extractor deberá estar situado a una altura de al menos 1.alGunas solucIones práctIcas sistemas de ventilación Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades c) Sistemas de ventilación. según corresponda.1 Campana de ventilación. Deberá estar unida a un conducto de evacuación vertical. Q : Flujo máximo de aspiración del extractor (m3/h). de manera tal que su proyección vertical cubra los quemadores del artefacto.3 precedente.9) considera una velocidad de 1 (m/s) para el aire que atraviesa la abertura de ventilación ventIlacIón y volúMenes 22 .“El incumplimiento de esta disposición compromete la salud y seguridad de los consumidores. al menos. o desembocar directamente al exterior o patio de ventilación. autoadhesivo. fácilmente visible y durable. ya sea mediante una placa metálica o de plástico rígido grabada. o con un conducto de evacuación vertical individual o colectivo diseñado para tal efecto. deberán cumplir los siguientes requisitos: d.” Los recintos que cuentan con artefactos de gas tipo A y B deberán cumplir los requisitos establecidos en la Tabla XXII. Ventilación de recintos donde están instalados artefactos de Circuito Abierto. incrementado en un 50 (%). ya citada. cuando el extractor mecánico esté detenido. dispuesto o fijado por un Instalador de Gas de la clase correspondiente. o a menos de 40 (cm) del techo de éste. con una abertura de sección libre de al menos 100 (cm2) d. en un recinto equipado con extractor de aire o campana de ventilación de acción mecánica. La fórmula (f. Las aberturas de ventilación de un recinto. con extractor mecánico.9): S1= Q/0.36 en que S1: Área que deberá agregarse al área libre calculada de la ventilación inferior (cm2). al menos.
alGunas solucIones práctIcas sistemas de ventilación Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades INFORMACION COMPLEMENTARIA : a) Gases menos densos que el aire b) Gases más densos que el aire ventIlacIón y volúMenes 23 .
4 teMa: MedIdores 5.1 protección de medidores Reglamentación Artículo 59. además del gabinete. deberán contar con una protección adicional contra impactos. algunos ejemplos aceptados en la Inspección MedIdores 24 .8 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.4. Los medidores de gas que se encuentren a menos de tres (3) metros de lugares con tránsito vehicular.alGunas solucIones práctIcas protección de medidores Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.1.
incorporación de elementos de protección tendientes a incrementar la durabilidad del plano esquemático respecto de la vida útil de la instalación. . solución medidores intemperie depto 301 depto 304 depto 302 Pasillo depto 306 depto 305 conducto técnico medidores puerta pasillo MedIdores 25 INFORMACION COMPLEMENTARIA : Ordinario SEC Nº6706 del 18 Diciembre de 2008 Lo relativo a solución para identificar el recorrido de las tuberías en los sectores de zona de seguridad puede ser considerada una alternativa válida. con filtro U. d) Las tuberías empotradas en losa deberán contar con protección de recubrimiento plástico y su trazado se deberá efectuar por zonas exclusivas y con elementos solución edificios.5 DS Nº 66. medidores en espacios comunes interiores depto 303 aptos para permitir la identificación del recorrido. de espesor mínimo y plano impreso en vinilo de alta elongación y que sean instalados en lugares accesibles pero que no se encuentren expuestos a daños mecánicos de terceros. Para el caso que el tendido de cañerías se realice en espacios comunes.4. y que se cumpla con las especificaciones de las solución propuesta. 46.5. 46. Instalación de las Tuberías de Gas. Tuberías en Edificios.alGunas solucIones práctIcas plano en puerta de gabinete de medidores Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. base de polipropileno de 0.5 mm. ni a las inclemencias del tiempo.V.. a fin de evitar eventuales daños al utilizar los tornillos o remaches que se usan en su sujeción. Estas zonas se extenderán a no más de 200 mm de los muros paralelos a las respectivas tuberías. siempre que se especifique apropiadamente los elementos de protección que se considerarán para el respectivo plano. Sus uniones deberán ser protegidas con un aislante de poliestireno expandido u otro de características similares. tal como: Utilización de tinta disuelta en solvente.2 plano en puerta de gabinete de medidores Reglamentación Artículo 46 DS Nº 66. esto es. Generalidades. estas zonas podrán extenderse a 350 mm.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.
u otros tipos de recintos que se comunican directamente con recintos de dormitorio.5 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20. duchas y aseo. Living comedor Pasillo dormitorio Living-comedor dormitorio Ejemplo de instalación prohibida de artefacto estufa en living-comedor Ejemplo de instalación de estufa mural en Livingcomedor (c/ventilaciones) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Dicho párrafo se refiere a que los pasillos.1 Instalación de estufas tipo a Reglamentación Artículo 70.alGunas solucIones práctIcas Instalación de estufas tipo a Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. aún cuando cuenten con sensor de atmósfera. baño o ducha.1. no deberán contar con artefactos a gas de circuito abierto de tiro natural.5. cuyo único acceso sea a través de una puerta que comunique con éstos.5 teMa: artefactos 5. Los recintos que comuniquen con dormitorios y recintos de baño. no deben contar artefactos tipo A. artefactos 26 .
b) El diámetro interior mínimo deberá ser el especificado por el fabricante del artefacto a gas.1 40 (cm) respecto de cualquier ventana o puerta de un recinto al que se encuentra instalado el artefacto.1. vertical. Articulo 81. cuyo conducto deberá cumplir con. Diámetro Interior Mínimo para Conductos de Evacuación con Descarga Directa en Fachadas. que evacuen sus gases producto de la combustión mediante conductos individuales que descarguen directamente en fachada.7. e) El conducto de evacuación individual de gases producto de la combustión sólo deberá pasar por locales o recintos no habitables. se deberán efectuar mediante un método que asegure un ajuste hermético o estanco de las uniones.2 40 (cm) respecto de cualquier abertura permanente. Diámetro Interior Mínimo para Conductos de Evacuación con Descarga Directa en Fachadas. f) El extremo exterior o salida del conducto de evacuación de gases producto de la combustión deberá sobresalir del muro en una longitud de hasta 10 (cm) y tener conectado un sombrerete diseñado para descarga en fachada. interiormente liso. descarGa a fachada 27 Potencia útil nominal. sin contar el sombrerete o difusor. al menos. de tiro natural. sin presentar señales de deterioro.4 (kW) (21 Mcal/h). d) El conducto de evacuación de gases producto de la combustión deberá mantener una pendiente positiva en sus tramos horizontales y a la salida del artefacto a gas se deberá disponer un tramo recto. c) La unión del collarín del artefacto a gas con el conducto de evacuación de gases producto de la combustión y uniones entre los diversos tramos y accesorios de éste.alGunas solucIones práctIcas descarga a fachada Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.5 17.5<W ≤17. del artefacto (kW)(1) W ≤ 9.4 DS Nº 66. g. de entrada o salida de aire -ventilación.2 precedente. Sin perjuicio de lo establecido por el fabricante del artefacto indicado en su manual. W. Los artefactos de circuito abierto.0 Diámetro interior mínimo. sin rugosidad. NOTA. instalados tanto al interior como al exterior del inmueble deberán tener una potencia útil nominal de hasta 24. rígido y capaz de soportar temperaturas de trabajo. deberá cumplir con las siguientes distancias mínimas de seguridad: g. de una longitud de al menos dos (2) veces el diámetro del conducto de evacuación.1 descarga a fachada Reglamentación Artículo 81.4. que comprometan. su integridad o funcionamiento seguro.5<W ≤11.que disponga el recinto respectivo. diámetro que en función de la potencia útil nominal del artefacto.0 24. los siguientes requisitos: a) Ser metálico de acuerdo con lo prescrito en el literal b) del numeral 81. d (mm) 83 90 115 125 139 . respecto de los elementos constructivos del edificio.5 9. no deberá ser inferior al valor establecido en la Tabla XXXIII. Descarga directa en fachadas.5 11. de hasta 300 (ºC). medida entre el collarín de evacuación y el inicio de la curva del primer codo. significativamente.6 teMa: descarGa a fachada Tabla XXXIII.5 <W ≤ 24.0<W ≤ 24. 5. los del nivel superior o colindantes. g) El punto de salida de los gases producto de la combustión desde el extremo del conducto de evacuación.
figura 3: artefacto exterior recorrido final vertical descarGa a fachada INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : (Soluciones Fig. para el caso de recorrido final vertical y horizontal. conforme a la valoración establecida en la Tabla XXXIV. Medición de Distancias. g. Los dibujos tienen sólo un carácter ilustrativo.3 40 (cm) respecto de cualquier pared lateral externa.y la generatriz exterior más cercana del conducto de evacuación de gases producto de la combustión. según se muestra en la Figura 41. y 20 (cm) de cualquier otro resalte. se deberá valorar cada accesorio o tramo de éste. las distancias se deberán medir entre los planos paralelos de las aberturas de ventilación de edificios -marco de la parte abatible de las ventanas o límite de las rejillas. Figura 41. d figura 2: recorrido final horizontal D D<10 cm Marco fijo venta Marco hoja abatible Nota. La suma total de tales puntuaciones deberá ser un valor positivo igual o superior a uno (+1).alGunas solucIones práctIcas descarga a fachada Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades g. Valoración de Singularidades del Conducto de Evacuación Directa de Circuito Abierto y Tiro Natural.5 2. solucIones de tIro natural con salIda a fachada figura 1: recorrido final vertical D D<10 cm h) En todos los casos. g. Medición de distancias. 28 .2) La SEC definió en ordinario Nº 3994 de fecha 6 de abril de 2010 la distancia máxima de separación entre muros y descarga a fachada para artefactos de tiro natural.4 40 (cm) respecto de cornisas y aleros. i) Para el diseño del conducto de evacuación de gases producto de la combustión.1 y Fig.20 (m) respecto de cualquier nivel del suelo exterior al inmueble.
con un receptáculo para eventuales materiales sólidos. bajo la entrada de cada canal para gases producto de la combustión o humo. Sistema de Evacuación de Artefactos a Gas de Circuito Abierto.12 DS Nº 66. Conducto de enlace Artefacto a gas Conducto secundario Conducto primario INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : El conducto secundario debe ser solidario al conducto primario. Tiro Natural Conductos Colectivos 84.1 conducto secundario Reglamentación Artículo 84 DS Nº 66. la conexión del artefacto al ducto secundario se realiza por medio del ducto de enlace.1. conductos colectIvos 29 . Sin embargo. de dimensiones similares a la del conducto y con una altura de 20 a 30 (cm).7.alGunas solucIones práctIcas conducto secundario Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.7 teMa: conductos colectIvos 5. Los conductos secundarios deberán contar. se deberán considerar recursos técnicos destinados a impedir la penetración de cuerpos extraños al interior del conducto secundario. el cual no es exigible para aquellos conductos colectivos de evacuación de gases producto de la combustión externos al edificio y que no tengan lado adyacente alguno a la estructura del muro perimetral.
8.4. entre otros.1. pozos. que conecten a un recinto intermedio a su vez provisto de una puerta metálica. sumideros. a lo menos. Los artefactos que operen con gases menos densos que el aire.8 teMa: caldera y sala de caldera 5. El recinto deberá ser cerrado con acceso sólo al personal autorizado. desagües. OGUC.1.2 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20. Recinto. a menos de dos (2) metros. con niveles inferiores. citado precedentemente. el recinto. con las disposiciones que contienen los números siguientes: 4. alcantarillado.1 DS Nº 66 Modificado por DS Nº 20.1 DS Nº 66. piletas. deberá estar separado de éstos por un muro del material establecido en el numeral 5. cámaras. no deberá estar en un nivel inferior al del terreno circundante ni tener comunicación. Los edificios con calefacción central y/o central de agua caliente cumplirán. 30 . Deberán disponer de ventilación directa al exterior y tener una salida por cada 30 m2 o fracción de superficie. subterráneos. conductos de ventilación a ras de piso o suelo. debiendo ser necesariamente una de ellas oblicua y las demás podrán ser de tipo vertical.4 de la OGUC. se deberán instalar en recintos situados desde un nivel mínimo correspondiente a un primer subterráneo o piso zócalo 78. colectores de aguas lluvias. Cuando el gas utilizado sea más denso que el aire.1 exigencias para sala de caldera Reglamentación Artículo 78 DS Nº 66. Instalación de Calderas a Gas de Potencia Nominal superior a 70 (kW) para uso en calefacción y/o agua caliente sanitaria. o bien directamente al exterior. 78.alGunas solucIones práctIcas exigencias para sala de caldera Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.9. el GLP. entre otros GN. Las salas de caldera deberán construirse de material cuya resistencia al fuego sea a lo menos del tipo c y se aislarán de cualquier otro local mediante muros cortafuego y puertas metálicas. En caso que tal recinto se encuentre junto a escaleras o ascensores.9. caldera y sala de caldera INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA : La exigencia es solo para el material del muro separador cuando el recinto se encuentre junto a escaleras o caja de ascensor Artículo 5. entre otros. 78.
alGunas solucIones práctIcas exigencias para sala de caldera Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades Elementos de construcción TIPO a b c d (1) F180 F150 F-120 F-120 (2) F-120 F-120 F-90 F-60 (3) F-120 F-90 F-60 F-60 (4) F-120 F-90 F-60 F-60 (5) F-120 F-90 F-60 F-30 (6) F-30 F-15 (7) F-60 F-30 F-15 (8) F-120 F-90 F-60 F-30 (9) F-60 F-60 F-30 F-15 Resistencia al fuego requerida para los elementos de construcción de edificios SIMBOLOGÍA: Elementos verticales: (1) Muros cortafuego (2) Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera (3) Muros caja ascensores (4) Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta) (5) Elementos soportantes verticales (6) Muros no soportantes y tabiques Elementos verticales y horizontales: (7) Escaleras Elementos horizontales: (8) Elementos soportantes horizontales (9) Techumbre incluido cielo falso En el artículo 4.000 sobre 500 y hasta 1.3.000 sobre 1.500 y hasta 5. b.4 de la OGUC se definen los tipos a. como ejemplo 1 d c c c d 2 d b b c c 3 c a b b b 4 c a b b b 5 b a a a a 6 a a a a a 7 o más a a a a a Habitacional Hoteles o similares Cualquiera Sobre 5.500 hasta 500 caldera y sala de caldera 31 Destino del edificio Superficie edificada (M2) Número de pisos . c y d en función de superficie. numero de piso u otros parámetros.
Por lo tanto. en caso que éste fuere más bajo que el suelo natural. 70.2 calderas en subterráneos y pisos zócalo Reglamentación Artículo 70. se puede instalar artefactos que operen con gases menos densos que el aire en subterráneos de edificios cuyo piso 1 se encuentre bajo la cota de la calle y que cumpla con las características para no ser subterráneo. Requisitos Generales. Los artefactos que operen con tales gases.alGunas solucIones práctIcas calderas en subterráneos y pisos zócalo Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. correspondiente al suelo natural o al suelo resultante del proyecto.8. DS Nº 66.1. Gases menos densos que el aire. aún cuando una o más de sus fachadas queden al descubierto parcial o totalmente.1. Recintos. 32 . se deberán instalar en recintos situados desde un nivel mínimo correspondiente a un primer subterráneo o piso zócalo p1 pz s h p1 pz s pIso 1 pIso zócalo subterráneo altura nIvel calle a pIso zócalo nivel calle h INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA caldera y sala de caldera La OGUC define subterráneo en el artículo 1. 70. entre otros GN.1 DS Nº 66. Se considerará también como subterráneo aquél piso que emerge del terreno circundante en un porcentaje inferior al 50% de la superficie total de sus paramentos exteriores.2 como “Piso subterráneo”: planta o nivel de un edificio cuyos paramentos que la definen exteriormente se encuentran bajo la superficie del terreno circundante con el que están en contacto.1 DS Nº 66.
Tuberías.Para Uniones de tubos Cobre / Cobre ó Cobre / Aleaciones de Cobre (Latón–Bronce) con diámetro de hasta 1¾”.05 (%) de fósforo.Para uniones de tubos Cobre / Cobre ó Cobre / Aleaciones de Cobre (Latón–Bronce) con diámetro sobre 1¾”. La idea es alcanzar una temperatura homogénea en el 100% de las superficies a unir. Tuberías Metálicas. es recomendable exigir a su proveedor de Soldadura Fuerte el Certificado de Análisis correspondiente.9. Uniones para Tuberías Metálicas a) Tubos rígidos.2 DS Nº 66. . Aleación al 40% de Plata (Ag).9 teMa: soldadura 5. .alGunas solucIones práctIcas exigencias soldadura Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. bridadas o soldadas. la que en caso del acero no deberá contener más de 0. ¿Cómo alcanzar una temperatura de soldadura homogénea? En todo proceso de soldadura de tubos comience calentando el tubo macho y luego el conjunto propiamente tal.2.1 exigencias soldadura Reglamentación Artículo 45 DS Nº 66. • Es muy recomendable el uso de Fundente para Soldadura de Plata. Norma DIN L-Ag40Cg. Nota: Con el fin de asegurar el comportamiento esperado de la Aleación elegida durante el proceso de soldadura. Las uniones de este tipo de tubos deberán ser del tipo roscadas. soldadura 33 .6 DS Nº 66. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Por su baja temperatura de trabajo y fluidez se recomienda utilizar: Aleación Cobre Fósforo con 6% de Plata (Ag).Para uniones de tubos Cobre / Acero ó Acero / Acero en todo diámetro. • Es obligatorio el uso de Fundente para Soldadura de Plata. 45. Uniones y Accesorios. 45. Norma AWS BCuP-4. Uniones y Accesorios. . Las uniones soldadas de los tubos de cobre o acero deberán ser realizadas mediante soldadura fuerte.
En caso que los estanques queden ubicados en lugares accesibles al público.10 teMa: estanques de Gas lIcuado 5. ellos deberán protegerse por una reja de seguridad.En los estanques subterráneos.En los estanques de superficie. Se entenderá por conjunto habitacional a un grupo de uno o más bloques. La capacidad total agregada del conjunto de estanques de almacenamiento no debe exceder a 12 m3.80 m. la que debe estar colocada a una distancia mínima de un metro de los estanques y tener una altura mínima de 1.903 Pa (500 kgf/m2) y estar ubicada a no más de 10 cm sobre la caja protectora de los accesorios del estanque.8 m.10. siempre que lleve como techo una reja horizontal que permita abrir la caja protectora de los accesorios del estanque.1 exigencias reja protección de estanques de gas licuado Reglamentación Estas obligaciones se encuentran en el DS Nº 29 del MIMECON Artículo3. Disposiciones Generales para la Instalación de Estanques en Conjuntos Habitacionales y en Centros Comerciales.alGunas solucIones práctIcas exigencias reja protección de estanques de gas licuado Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5.3. estanques de Gas lIcuado foto SI NO 34 . . torres y/o 10 casas como mínimo. provista de una puerta con cerradura o candado. Esta reja de seguridad podrá reemplazarse: . de altura.2 DS Nº 29 MIMECON. por una reja vertical de menos de 1.2. por una reja horizontal anclada adecuadamente. Esta reja debe resistir como mínimo una carga concentrada de 980 N (100 kgf ) o una carga distribuida de 4. Esta reja se considerará parte integrante de la instalación de los estanques. Todo el conjunto debe construirse de material con una resistencia al fuego superior a dos horas. la que debe tener una escotilla con dimensiones tales que permita efectuar la operación de carga del estanque y estar dotada de cerradura o candado.
igual a la establecida para cada caso.“El incumplimiento de esta disposición compromete la salud y seguridad de los consumidores. incrementado en un 50 (%). al menos. ya citada.. salvo justificación fundada ante la Superintendencia. que cuente con conducto de evacuación de gases producto de la combustión que descargue en fachada.1 señalética en ventilaciones Reglamentación Articulo 70. con los requisitos establecidos en el numeral 60.. el cual deberá cumplir. deberá contar con una sección libre de ventilación de al menos el valor establecido en la Tabla XXI.2 DS Nº 66. dispuesto o fijado por un Instalador de Gas de la clase correspondiente.alGunas solucIones práctIcas señalética en ventilaciones Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades 5. Ventilación c) Sistemas de ventilación. Las aberturas de ventilación de un recinto.11 teMa: señalétIca 5. señaletIca 35 . pintado. autoadhesivo.11. la superficie libre establecida para cada caso. puerta o ventana. al menos. Arriba de las aberturas de ventilación se deberá disponer una advertencia de seguridad. Las dimensiones o superficie libre de las aberturas de ventilación deberán cumplir con lo establecido en la Tabla XXI.” Los recintos que cuentan con artefactos de gas tipo A y B deberán cumplir los requisitos establecidos en la Tabla XXII. Las aberturas de ventilación deberán ser protegidas con rejillas de malla de trama de al menos 6 (mm) o celosías. según corresponda. cuya suma de las superficies libres deberá ser. manteniendo. ya citada precedentemente.3 precedente. Ventilación de recintos donde están instalados artefactos de Circuito Abierto. No se podrá hacer uso de rebaje de puerta como abertura de ventilación. ya sea mediante una placa metálica o de plástico rígido grabada.“Por su protección no tapar esta ventilación” . deberán situarse en la misma pared que los orificios de salida de dicho conducto. según el tipo de artefacto y de gas entregado. con la siguiente leyenda inscrita: . Todo conducto individual o colectivo de más de tres (3) metros de longitud. fácilmente visible y durable. Las aberturas de ventilación podrán subdividirse en varios orificios situados en una misma pared. inscripción u otro sistema similar. La superficie libre de ventilación de un recinto se calcula en función de la potencia total (Pt) de los artefactos a gas tipo A y B instalados en éste.2.
Clasificación. ya sea atornillado. letrero. inscripción o sistema seleccionado deberá ser en un lugar destacado. según corresponda. soldado u otro de similares características. que deberá cumplir. d)El sistema de sujeción del letrero o placa deberá ser firme.5 (m) del suelo o piso. con los siguientes requisitos: a) Los autoadhesivos deberán ser permanentes y confeccionados en papel de alta adherencia. rígido grabada. autoadhesivos.Artefactos que usan combustibles – Elementos para el rotulado . inscripción u otro sistema de similares características.3 DS Nº 66. señalétIca 36 . remachado. e) La ubicación de la etiqueta. Rótulo. requisitos generales y métodos de ensayos. de manera que queden a la vista de las personas.Of1993 .alGunas solucIones práctIcas señalética en ventilaciones Manual de InstalacIón de Gas comité de especialidades INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Artículo 60. a una altura de 1. b) Las dimensiones del aviso de advertencia deberán ser las adecuadas y el formato de la letra de un tamaño tal que permita su lectura normal a una distancia de dos (2) metros y de un color que resalte del fondo de éstos. o disposición que la reemplace. según se establece en la Norma Oficial Chilena NCh2198. de clase III-C o similar. La identificación y señalética se deberán realizar mediante letreros. pintados. c) El pintado deberá ser efectuado con pintura cuyas características garanticen que no sea removida en el proceso normal de limpieza o condiciones ambientales.
cchc.cl .www.
cchc. con la colaboración de la Mutual de Seguridad.mutual.Chile www.. Noviembre 2010 Gerencia de Estudios Cámara Chilena de la Construcción Marchant Pereira Nº 10.Fax (2) 787 9380 Santiago .cl www.Email: mbrunet@cchc. Responsable: Manuel Brunet Bofill. Teléfono: 376 3368 .El Manual de Instalación de Gas. siempre que se cite expresamente la fuente. Se permite su reproducción total o parcial.cl Av. Libertador Bernardo O’Higgins 194 Teléfono: (2) 787 9000 . de la Gerencia de Estudios de la Cámara y de Empresas del Rubro. es una publicación del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción A. Santiago.G.cl . Piso 3. Providencia.
Documents Similar To Manual de Instalacion de Gas Domiciliario
Angel Andres Gutiérrez

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolucIón 
 resolucIón 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolucIón 

Artículo 45
 artículo 45
 Artículo 44
 Artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 21
 Artículo 19
 Artículo 1
 artículo 1
 Artículo 20
 artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 22
 Artículo 46
 Artículo 46
 Artículo 46
 Artículo 10
 Artículo 49
 Artículo 41
 Artículo 41
 Artículo 10
 Artículo 70
 Artículo 42
 Artículo 10
 Artículo 70
 Artículo 70
 Artículo 59
 Artículo 46
 Artículo 70
 Artículo 81
 Artículo 84
 Artículo 78
 Artículo 5
 artículo 4
 Artículo 70
 artículo 1
 Artículo 45
 Artículo3
 Artículo 60