Source: http://janhlavaty.cz/2017/04/doklady-pozadovane-pri-uvadeni-do-provozu/
Timestamp: 2019-10-23 16:34:13+00:00

Document:
Doklady požadované při uvádění do provozu
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v částech D.1.4 a D.2 (tedy v částech, které se týkají i elektroinstalací) po projektantech požaduje, aby v technické zprávě dokumentace pro provádění stavby byl uveden „Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání„.
Jaké doklady to v oblasti vyhrazených technických zařízení elektro jsou?
Co má zhotovitel dodat v rámci realizace díla a jeho uvedení do provozu?
prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (srov. článek 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)
ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)
EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu (srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)
technickou dokumentaci výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (tedy mj. i rozváděčů) (srov. § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. či § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
technickou dokumentaci strojních zařízení, uvedených nebo dodaných na trh (srov. Přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. Přílohu č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)
průvodní dokumentaci výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, přístrojů (srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)
doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4) uváděných do provozu, včetně provozní dokumentace (srov. § 46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
písemné potvrzení osoby, která prováděla montáž požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4), že při jejich montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popř. prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobců (srov. § 46 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. spolu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu (srov. § 194 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb.)
dokumentaci elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení (srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)
u ochrany před bleskem analýza rizika (srov. § 36 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.; toto platí jen mimo území hl. m. Prahy)
odpovídající dokumentaci k elektrickým zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)
odpovídající dokumentaci ke strojním zařízením (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 17)
u rozváděčů doklad o ověření, že nebudou překročeny meze oteplení (srov. ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.10.1)
protokol o určení vnějších vlivů (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 512.2.5)
další požadované podklady pro provedení výchozí revize (srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1)
zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení (srov. Přílohu č. 2 bod 3 vyhlášky č. 73/2010 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)
v případě VTZ třídy I. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru (srov. Přílohu č. 2 bod 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)
technickou dokumentaci pro údržbu (srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)
ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem nebo jinými orgány veřejné správy
Pokud bude laická obsluha (spotřebitelé), tak ještě navíc:
veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce (srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)
průvodní dokumentaci obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)
doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace (srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)
Pokud bude zdravotnictví, tak ještě navíc:
protokol o klasifikaci zdravotnických prostor a další důležité dokumenty (srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.1)
návody k obsluze a údržbě (srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.2)
V případě průmyslových instalací pak existuje šikovná norma ČSN EN 62337 ed. 2, která popisuje požadované kroky a činnosti, včetně rozdělení kompetencí, co má zajišťovat zhotovitel a co provozovatel (viz tabulky v příloze B). Bohužel je ale tato norma jen v angličtině.
Kdyby Vás někoho něco dalšího napadlo, napište do komentářů.
Počítám s tím, že to průběžně budu doplňovat a aktualizovat.
Kopírujte, přebírejte, používejte, dodávejte, vyžadujte 🙂
EDIT 20. 4. 2017: Doplněny požadavky pro zdravotnictví
EDIT 28. 4. 2017: Doplněny požadavky pro požárně bezpečnostní zařízení
EDIT 23. 5. 2017: Doplněny požadavky na oteplení rozváděčů a analýzu rizika
EDIT 9. 7. 2017: Zpřesněny odkazy na zakonyprolidi.cz (zjistil jsem, že jde odkazovat přímo odstavce)
EDIT 4. 8. 2017: Přidán odkaz na nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
2 komentáře: “Doklady požadované při uvádění do provozu”
19. 4. 2017 (16:13)
§ 125 SZ říká v podstatě to samé, co § 154.
Ale u toho § 154 se navíc v odst. 2 píše o "zařízení".
Což je podle mě stěžejní (nejen skutečný stav stavby).
Vyhláška 499/2006 Sb. je podle mě nepoužitelná, protože určuje obsah projektových dokumentací. Tzn. obsah dokumentací pro veřejnoprávní účely – pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele (blíže viz bakalářská práce).
Zbloudilec napsal:
19. 4. 2017 (16:06)
Ve stavebním zákoně ještě asi paragraf 125
Možná ještě vyhláška 499 z února roku 2013

References: § 13
 zákona č. 22
 § 13
 zákona č. 22
 § 6
 zákona č. 90
 § 4
 § 4
 § 4
 § 2
 § 46
 § 2
 § 46
 § 6
 § 194
 § 154
 zákona č. 183
 čl. 4
 čl. 4
 § 36
 čl. 132
 čl. 514
 čl. 132
 čl. 17
 čl. 10
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 1
 čl. 5
 § 3
 zákona č. 102
 § 11
 zákona č. 634
 čl. 5
 čl. 7
 čl. 710
 čl. 710

§ 125
 § 154
 § 154