Source: http://docplayer.es/13470704-Proyecto-basico-y-de-ejecucion-de-rehabilitacion-de-la-casa-consistorial-de-eslida.html
Timestamp: 2018-02-22 01:42:03+00:00

Document:
Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de la Casa Consistorial de Eslida. - PDF
Download "Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de la Casa Consistorial de Eslida."
1 Proyecto básico y de ejecuión de rehabilitación de la Casa Consistorial de Eslida Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de la Casa Consistorial de Eslida. PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA SITUACIÓN: PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1 LOCALIDAD: ESLIDA (CASTELLÓN) FECHA: DICIEMEBRE 2008 ARQUITECTOS: ESGAR ARQUITECTURA 2006,S.L. Representada por D. JOSÉ LUIS ESCUDER GALEANO Y D. DIEGO GARCÍA GARCÍA
2 ÍNDICE MEMORIA ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES MEDICIONES Y PRESUPUESTO PLANOS
3 MEMORIA ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA OBRA Esta memoria está redactada por los Arquitectos D. José Luis Escuder Galeano y D. Diego García García, representando a ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. y tiene por objeto la descripción de las obras a realizar para la rehabilitación del Ayuntamiento de Eslida, situadas en la Pza. De l Ajuntment, nº 1, de la localidad de Eslida (Castellón). Las obras se integran dentro de las ayudas de Viabilidad de equipamientos dentro de Áreas de Rehabilitación. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.- Situación del edificio dentro del área de rehabilitación. Se presenta plano adjunto indicando la situación del Ayuntamiento dentro de del área de Casco Antiguo. 2.- Estado de conservación. El actual edificio sigue albergando el uso administrativo de Casa de la Vila y su estado de conservación es regular. MEMORIA JUSTIFICATIVA 1.- Justificación de la contribucción de la rehabilitación del equipamiento respecto la implantación urbana dentro del contexto del área de rehabilitación. El actual ayuntamiento y el reformado presenta/rán una imagen acorde con los materiales y modelos constructivos de las edificaciones del Centro Histórico de Eslida. Es decir, relevancia del muro de carga de fachada, huecos verticales, carpinetría de madera, tres alturas, vuelos con balconada, 2.-Características del equipamiento y su interés, en cuanto a la relevancia del mismo para contribuir como actuación al área. La imagen histórica creada por la ubicación del Ayuntamiento y la Iglesia en el centro del Casco Antiguo de la población de Eslida prevalecerá al mantener la imagen del edificio con la fachada y cubierta rehabilitada. 3.- Características de la intervención que se plantea respecto al estado de conservación del equipamiento y finalidad prevista. El planteamiento de intervención de rehabilitación del edificio es el siguiente: - Mantenimiento de la estructura horizontal, salvo el aumento del hueco necesario para la nueva escalera y creación de un hueco para el ascensor - Se mantiene totalmente la estructura vertical. - Se cambia el acabado de la cubierta de teja y se impermeabiliza con una nueva recogida de aguas pluviales.
4 - Se elimina la actual escalera y se crea una nueva para realizar el ancho mínimo obligatorio de 1,20 m. - Se ejecuta un ascensor para garantizar la accesibilidad con nivel adaptado. - Se habilita la planta baja para uso admministrativo de ayuntamiento. - El interior se distribuye según criterios marcados por la programación del uso adminsitrativo. - Se crean aseos de nueva construción y uno de ellos de nivel adaptado. - Se ajusta a la actual legislación de cumplimiento del CTE. 4.- A efectos del posterior cálculo de ayudas: la superficie construida resultante tras la intervención, y el importe de la intervención, según presupuesto y documentación aportada al expediente. - La superficie construida total es de 340,65 m 2. - El PEM es de ,75.- (ciento setenta y un mil novecientos euros con setenta y cinco céntimos de euro) - El presupuesto total de contrata es de ,79.- (dos cientos treinta y siete mil doscientos noventa y un euro con setenta y nueve céntimos de euro) SITUACIÓN Y SUPERFICIES La edificación existente se encuentra en la Pza. De l Ajuntament, nº 1, de Eslida. El edificio está enclavado alrededor de la zona SU1 del casco antiguo, siendo su zonificación ADM, de tipología de edificación a vial, entre medianeras y consta de planta baja, dos plantas piso. Las superficies del proyecto a realizar son las siguientes: ELEMENTO SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGUNDA SALA DE PLENO 31,87 RELACIÓN 6,78 DESPACHO 4 14,66 ARCHIVO 6,11 ASEO 3 1,81 RELACIÓN-ASEO 2 2,92 ESCALERA P2 7,07 TOTAL PLANTA SEGUNDA 71,22 113,55 PLANTA PRIMERA DESPACHO 1 12,61 DESPACHO 2 13,30 DESPACHO 3 18,75 SALA DE ESPERA 10,21 ASEO ADAPTADO 4,36 REALACIÓN-ASEO 1 3,00 ASEO 2 1,44 ESALERA P1 11,64 TOTAL PLANTA PRIMERA 75,31 113,55
5 PLANTA BAJA SALA TRABAJO 40,44 ACCESO 15,86 SALA DE ESPERA Y CONTROL 9,20 ASEO 1 2,59 ESCALERA PB 6,83 TOTAL PLANTA BAJA 74,92 113,55 Las superficies totales del proyecto a realizar son: la superficie útil, doscientos veinticuatro metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados (221,45 m 2 ) y la superficie construida, trescientos cuarenta metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados (340,65 m 2 ). DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS AMBIENTACIÓN URBANÍSTICA El edificio mantendrá las fachadas actuales con el cambio de la carpintería exterior salvo las puertas de entrada que se mantendran de madera debidamente tratada. PROGRAMA DE NECESIDADES Y ESTUDIO FUNCIONAL Este proyecto completa el edificio de uso administrativo para uso exclusivo de oficinas del Ayuntamiento. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se realizan los acabados del edificio, además de completar las instalaciones y dotarlo de ascensor. En el apartado de medición y presupuesto se definen las partidas del proyecto. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de las obras queda manifestado por el plan de obra en su diagrama gráfico y es de ocho meses. PRESUPUESTO El Presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( ), y el presupuesto total es de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( ).
6 CARÁCTER DE OBRA COMPLETA Según articulado 125 del RGLAP, 1098/2001 del 12 de Octubre, se manifiesta que el proyecto comprende una obra completa. CLASIFICACIÓN EXIGIDA DEL CONTRATISTA El proyecto es de presupuesto mayor de ,42.- y según Art de la RDL 2/2000 de 16 de Junio es necesario que el empresario haya obtenido la correspondiente clasificación. NORMATIVA El presente proyecto cumple con las NORMAS VIGENTES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DE LA CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO, Y DE TODAS AQUELLAS QUE SON DE APLICACIÓN A ESTE TIPO DE PROYECTO. Se han tenido en cuenta las ordenanzas reflejadas en la ficha técnica y que son las que marca el Plan General de Ámbito municipal de Eslida. Este proyecto se adecua a la Normativa vigente. Castellón, Diciembre del 2008 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
7 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS Determinación del coeficiente K de Costes Indirectos. Dando cumplimiento a la comunicación de la Secretaría de la Subdirección General de Fomento Hidráulico, de 10 de Julio de 1968, en la que se dan normas complementarias del Reglamento General de Contratación; a continuación, determinamos el coeficiente K de Costes Indirectos: FÓRMULA Se aplica la expresión: Pn = (1 + K/100) Cd Pn = Coste de Ejecución Material Cd = Coste indirecto de la unidad de obra correspondiente K = Porcentajes de costes indirectos = K1 + K2 K1 = % de la relación de costes indirectos y directos K2 = % imprevistos sobre costes directos COSTE DIRECTO PREVISTO Coste directo, Cd = COSTE INDIRECTO PREVISTO Instalaciones de obra 751,00.- Ingeniero o Arquitecto 1502,00.- Ingeniero o Arquitecto Técnico 1502,00.- P. P. Administración 1251,82.- Coste indirecto, Ci TOTAL 5.006,82.- COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS K1 = 100 x Ci / Cd = 2 % K2 (obra terrestre) = 1 % Coeficiente K = K1 + K2 = 3 % PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PEM = (1 + 3 / 100) x = Castellón, Diciembre del 2008 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
8 HONORARIOS TÉCNICOS (Según baremos colegiales) 1. Edificación Honorarios = S/PEM (9,75%) = ,75 x 0,975 =16.760,32.- Honorarios Proyecto = ,22.- Honorarios dirección Obra (Arquitecto) = 5.028,10.- Honorarios dirección Obra (Arquitecto Técnico) = 5.028,10.- Honorarios Proyecto Baja Tensión (Ingeniero) = 900,00.- Honorarios Certificado Final de Obra Baja Tensión (Ingeniero) = 900,00.- Memoria Climatización (Ingeniero) = 700, Seguridad y Salud (Estudio Básico) Estudio Básico: 1.052,00.- a realizar por Arquitecto. 3. Seguridad y Salud (Coordinación) Coordinación del Estudio Básico de Seguridad y Salud: 2.235,00.- a realizar por Aparejador. Castellón, Diciembre del 2008 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
9 ANEXOS JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Unitarios, auxiliares y descompuestos según IVE. Desarrollados en el Documento del Presupuesto PLAN DE OBRAS E INVERSIONES Las obras se integran dentro de las ayudas de Viabilidad de equipamientos dentro de Áreas de Rehabilitación. ESTUDIO GEOTÉCNICO Según el Art. 124 TRLCAP dado que existen excavaciones se debe de hacer mención al estudio geotécnico. Este no se realiza debido que por experiencia en diversas obras en la zona, resulta que el terreno se puede considerar estable al desprendimiento para este tipo de zanjas, siendo no agresivo para el cemento, no existiendo aguas freáticas en niveles preocupantes, así como una presión admisible del terreno de 2 00 Kg/cm 2, para una profundidad mínima de 0 50 m. y máxima de 1 50 m. Simplemente se realizará una inspección visual para determinar que el terreno no presenta riesgo de desprendimiento al ejecutar estas zanjas de poca profundidad. La excavación que se realizará es sólo para realizar elementos de saneamiento y de recalce o aumeto de cimentación existente. Además no se incrementa el peso del conjunto del edificio. Con esto se determina la NO NECESARIEDAD DE ESTUDIO GEOTÉCNICO. MEMORIA DEL CONTROL DE CALIDAD No se considera necesaria, según el Art. 1.º del Decreto 107/1991, de 10 de Junio, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Castellón, Diciembre del 2007 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
10 PLAN DE OBRA Cap. Ejecución Obras M E S E S 1 Demoliciones y trabajos previos 2 Cimentación 3 Hormigones y estructuras 4 Cubierta 5 Albañilería 6 Instalaciones 7 Acabados 4 ENTREGA OBRA Castellón, Diciembre del 2008 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
11 CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS La normativa referenciada a la materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas es: ESTATAL: - Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. - Ley 15/1995. de 30 de mayo, sobre el límite de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas alas personas con discapacidad. - Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran media das mínimas sobre accesibilidad en los edificios. AUTONÓMICA: - Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. - Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. - Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitar, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 25 DE MAYO DE 2004 CONDICIONES GENERALES Se cumplirá lo descrito en el apartado 2.1 referente a circulaciones horizontales, de la orden de 25 de Mayo de 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia, que establece lo siguiente: El edificio se considera de nivel practicable, aunque algunos valores cumplirán con nivel adaptado como, por ejemplo, el ascensor. 1. Existirá un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido, desde el acceso exterior hasta los núcleos de comunicación vertical. 2. Los pasillos u otros espacios de circulación y sus condiciones según el nivel de accesibilidad, son los siguientes: Nivel de accesibilidad Adaptado Practicable El ancho libre mínimo será de: 1,20 1,10 En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una 1,50 1,20 circunferencia con un diámetro de: En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho de 1,00 m, con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la longitud del recorrido: No Si
12 3. Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 m de altura. En los planos adjuntos al presente anexo, se justifica y detalla estos aspectos, indicando los espacios practicables y adaptados para minusválidos físicos. Asimismo, se cumplirá lo descrito en el apartado 2.3 referente a Puertas, que establece lo siguiente: Nivel de accesibilidad Adaptado Practicable A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de puertas, 1,50 1,20 donde se pueda inscribir una circunferencia de diámetro: La altura libre mínima de las puertas será de: 2,10 2,00 El ancho libre mínimo de las puertas será de: 0,85 0,80 En los planos adjuntos al presente anexo, se justifica y detalla estos aspectos, indicando los espacios practicables para minusválidos físicos. La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 30 N. Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir en exclusiva las puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además con puertas abatibles o puertas correderas automáticas. Escaleras En este proyecto consideramos el nivel practicable. No existen tramos de menos de tres peldaños. Nivel de accesibilidad Adaptado Practicable Ancho mínimo del tramo 1,20 m 1,10 m Huella mínima 0,30 m 0,28 m Mesetas intermedias 1,50 m 1,20 m H mínima de paso 2,50 m 2,40 m Número máximo de tabicas por tramo Ascensor En este proyecto consideramos el nivel practicable aunque los valores puedan llegar a cumplir también con nivel adaptado.
13 Nivel de accesibilidad Adaptado Practicable Largo de cabina 1,40 m 1,20 m Ancho de cabina 1,10 m 1,00 m Frente del hueco del ascensor 1,20 m 1,50 m Puerta en cabina 0,85 m 0,80 m Elementos de atención al público y mobiliario. Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores, puedan considerarse adaptados, tendrán una zona que permita la aproximación a usuarios de sillas de ruedas. Esta zona deberá tener un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad mayor o igual de 0,60 m. Equipamiento. Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m. Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,50 m y 1.20 m. Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado estarán señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización. La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuará considerando una velocidad máxima de movimiento del usuario de 0,50 m/seg. En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, serán fácilmente manejables por personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de proximidad o movimiento. Señalización. En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá: Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de accesibilidad de uso público. Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los accesos adaptados. En los itinerarios de uso público con nivel adaptado existirá: Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso público. Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas, mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación suficiente.
14 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 25 DE MAYO DE 2004 CONDICIONES DE SEGURIDAD Seguridad de utilización. Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de mismo. Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de entrantes y salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar la orientación de los invidentes con bastón. Con este objeto y el de evitar que se salgan las sillas de ruedas, las rampas estarán limitadas lateralmente por un zócalo de 0,10 m. Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, que deberán estar provistas de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado. Las superficies acristaladas hasta el pavimento, deberán estar señalizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas, formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada la superior a una altura comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También deberán estar señalizadas las puertas que no dispongan de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como tales. Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con desniveles de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores. En zonas de uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni serán escalables. Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán de barandillas con pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. Las rampas tendrán un segundo pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m. Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm. Seguridad en situaciones de emergencia. Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, vendrán contempladas las posibles actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación. En los edificios que deban contar con sistemas de alarma, estos serán de dos tipos: sonoro y visual. La existencia de zonas en las que pueden no ser efectivos estos sistemas, deberá contemplarse en los planes de evacuación. CONDICIONES DE LOS APARATOS Y ACCESORIOS Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados Inodoros. La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m. Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene y será de un color que contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. Lavabo. Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.
15 Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. Grifería. Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca alargada. No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de presión. En bañera y ducha, el alcance horizontal tanto desde el interior como desde el exterior en posición sentado será igual o menor que 0,60 m en alcance horizontal y con alcance vertical comprendido entre 0,70 m y 1,20 m. Barras de apoyo. La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 3,00 cm y 4,00 cm La separación de la pared u otro elemento estará comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm Su recorrido será continuo, con superficie no resbaladiza. Las barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con una longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato. Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m del suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m. Castellón, Diciembre del 2008 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Fdo: José Luis Escuder Galeano y Diego García García
16 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI JUSTIFICACIÓN CTE: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 0. DB-SI OBJETO AMBITO DE APLICACIÓN CONDICIONES DE COMPARTIMENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS LABORATORIOS DE ENSAYO TERMINOLOGIA DB-SI-1: PROPAGACIÓN INTERIOR DATOS DE PROYECTO COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ESPACIOS OCULTOS REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO DB-SI-2: PROPAGACIÓN EXTERIOR MEDIANERAS Y FACHADAS CUBIERTAS DB-SI-3:EVACUACIÓN COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN CONTROL DEL HÚMO DE INCENDIO DB-SI-4:INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI-5:INTERVENCIÓN DE BOMBEROS CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO ENTORNO DE LOS EDIFICIOS ENTORNO DE LOS EDIFICIOS DB-SI-6:RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA GENERALIDADES RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA ELEMENTOS ESTRUTURALES PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUTURALES SECUNDARIOS DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO ANEJO C: RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO GENERALIDADES TABLAS ANEJO F: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA MURO, FABRICA O TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO O SÍLICO-CALCÁREO MURO, FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN...23 ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 1
17 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI 0. DB-SI OBJETO La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las mismas están detalladas las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. Además la correcta aplicación del conjunto del Documento Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes: 1. El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, Mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial: a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este CTE establece para el uso correspondiente. b) Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías AMBITO DE APLICACIÓN Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 2
18 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI Seguridad de utilización. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU, del presente proyecto. En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias CONDICIONES DE COMPARTIMENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos proyectados conforme a la clasificación europea establecida mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo que allí se indican. Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo LABORATORIOS DE ENSAYO La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello se exige que se realicen por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21de marzo. En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego TERMINOLOGIA A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento Básico DB SI, los términos que figuran en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 3
19 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI 1. DB-SI-1: PROPAGACIÓN INTERIOR DATOS DE PROYECTO PROY. DE EDIFICACIÓN: EL Presente Proyecto se desarrolla en FASE DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN TIPO DE ACTUACIÓN: REHABILITACIÓN NÚMERO DE PLANTAS. ADMINISTRACIÓN... III (3 PLANTAS). REFERENCIA DE USOS: Relación de Superficies construidas por usos y niveles es: ESPACIOS EXTERIORES COMUNES (piscinas, terraza-jardín,..) PLANTA BAJA m². ESPACIO INTERIOR: USO ADMINISTRATIVO PLANTA SEGUNDA... PLANTA PRIMERA... PLANTA BAJA m² m² m². TOTALES: m². DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO: ALTURA DE EVACUACIÓN m. TIPO DE ESTRUCTURA: ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES... Muro de carga. Forjados de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS... zunchos, brochales de hormigón armado. TIPO DE CERRAMIENTOS: EXTERIORES:... Fachada exterior cerramiento de mampostería. DIVISORIOS INTERIORES... Ladrillo hueco LHD7 cerámico en interior COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO El Edificio UNIFAMILIAR AISLADO se ha compartimentado en UN sector de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección: SECTOR 1: (USO ADMINISTRATIVO) m². La superficie construida de todo sector de incendio con uso administrativo no excede de m². No existe garaje. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 4
20 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI No existen elementos separadores entre sectores de incendios. Administrativo, Altura Evacuación h = 8 87 m 15 m EI 60 Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto. No existen elementos que separen viviendas. Se ha considerado la acción del fuego en el interior del sector. Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc La cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, al no precisar función de compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI, Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: Sala de instalaciones RIESGO BAJO:... EN TODOS LOS CASOS. Sala de máquinas de ascensores en su caso RIESGO BAJO:... EN TODOS LOS CASOS. Los Locales de Riesgo Especial Bajo, así clasificados se proyectan con los siguientes requisitos que se establecen en la tabla 2.2.: Tienen una Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90. La Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 90. No requieren Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio. Tienen como Puertas de comunicación con el resto del edificio del tipo EI2 45 C 5 El recorrido de evacuación hasta alguna salida del local, es siempre inferior a m. Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego no es nunca menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado DB SI 6. Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde como elemento estructural, es decir R ESPACIOS OCULTOS La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como cámaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la tabiquería hasta el encuentro con los forjados. En caso contrario éstos están compartimentados respecto de los primeros con la misma resistencia al fuego, donde se reduce ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Los puntos singulares donde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. la resistencia al fuego requerida a los ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 5
21 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI elementos de compartimentación de incendios se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90 o EI 120, según atraviese el uso administrativo REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1., superandose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado: Aparcamiento: No existe. Recintos de riesgo especial: Revestimientos de techos y paredes:... B-s1,d0 Revestimientos de suelos: :... BFL-s1 Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc ): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan. Revestimientos de techos y paredes:... B - s3, d0 Revestimientos de suelos: :... BFL - s2 En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. En Suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna condición. 2. DB-SI-2: PROPAGACIÓN EXTERIOR MEDIANERAS Y FACHADAS No existen medianerías o muros colindantes con los otros edificios, en su caso tienen una EI 120. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 6
22 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia d que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d se ha interpolado linealmente. Sólo existe posibilidad de propagación exterior con los edificios colindantes cumpliéndose la siguiente distancia de separación: α º d m. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por las fachada entre dos sectores de incendio y otras zonas más altas del edificio, las fachadas tienen al menos un EI 60 en una franja de 1 00 m de altura, medida sobre el plano de la fachada. paso de las llamas No existen elementos salientes aptos para impedir el La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas tienen la clasificación de B - s3 d2 en las que accede el público, desde la rasante exterior o bien desde la cubierta del patio de manzana. De la misma forma cumplirán esta condición al exceder los m. de altura CUBIERTAS Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre el edificio y los colindantes, ya sea en el mismo edificio, esta tiene una resistencia al fuego REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante. No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna condición. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 7
23 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (90). 3. DB-SI-3:EVACUACIÓN COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. En el presente proyecto no están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o Administrativo por lo que no se requiere ninguna condición especial CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona: USO PREVISTO:...CUALQUIERA ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD:...Zonas de ocupación ocasional y sólo de mantenimiento. OCUPACIÓN (m²/persona):...ocupación NULA. USO PREVISTO:...ADMINISTRATIVO ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD:...Tres plantas. OCUPACIÓN (m²/persona):...2 y 10 Ocupación Planta Segunda (Administrativo): Oficinas Vestíbulos generales y uso público Ocupación Planta Primera (Administrativo): Oficinas Vestíbulos generales y uso público m² : 10 = personas m² : 2 = personas m² : 10 = personas m² : 2 = personas. Ocupación Planta Baja (Administrativo): Oficinas m² : 10 = personas. Vestíbulos generales y uso público m² : 2 = personas. Ocupación Total: 51 personas. OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO: 51 personas NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. Como la ocupación total del edificio no excede de 100 personas en el conjunto del mismo, se puede proyectar una única salida al espacio exterior seguro. Aunque en la planta baja existen dos salidas, una para los ocupantes de las plantas altas y otra para el espacio de uso de planta baja. La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta (las puertas de las se han proyectado menores de m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de m. No procede en este proyecto. La longitud de los recorridos de evacuación que se indican no se aumentan en un 25%, por no tratarse de sectores de incendio protegidos al no preverse una instalación automática de extinción. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 8
24 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en el apartado siguiente CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.: Puertas y pasos: la puerta más desfavorable es la de salida del recinto: A = P / 200 = 51 personas : 200 = 0 25 metros proyectado 0 92 m La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0 60 m, ni excede de 1 20 m. Pasillos y rampas: no existen. En el presente proyecto existen Escaleras no protegidas de evacuación descendente, se han proyectado de 1,20 m de ancho. Escaleras protegidas: No existen * Escalera Protegida descendente en el Edificio: No existe * Escalera Especialmente Protegida ascendente en el Sótano aparcamiento: No existe En zonas al aire libre: Terraza jardín con piscinas en Patio de Manzana: No existe PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. EVACUACIÓN DESCENDENTE: USO PREVISTO:...ADMINISTRATIVO TIPO ESCALERA: NO PROTEGIDA: m > h = 8 87 m se proyecta una Escalera no Protegida PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre. En caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. No se prevén que abran en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 9
25 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se ha tenido en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias. No se prevén puertas de apertura automática SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo SALIDA. b) La señal con el rótulo Salida de emergencia, no se prevé al no existir dichas salidas. c) Se han previsto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo Sin salida en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. g) El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios: i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m CONTROL DEL HÚMO DE INCENDIO No procede en este proyecto al no exceder de 1000 personas la ocupación de pública concurrencia. 4. DB-SI-4:INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 10
26 Proyecto: Promotor: Situación: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESLIDA PZA. DE L AJUNTAMENT, Nº 1, ESLIDA (CASTELLON) DB-SI USO PREVISTO:...EN GENERAL. INSTALACIÓN:...EXTINTORES PORTÁTILES. CONDICIONES:...Uno de eficacia 21A -113B: Cada m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB. Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instala además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: Planta Baja: Planta Primera: Zaguán... 1 EXTINTOR PORTÁTIL Zona de trabajo... 1 EXTINTOR PORTÁTIL Planta Segunda: Zona común... 1 EXTINTOR PORTÁTIL Zona de trabajo... 1 EXTINTOR PORTÁTIL Zona común... 1 EXTINTOR PORTÁTIL Zona de trabajo... 1EXTINTOR PORTÁTIL USO PREVISTO:...PÚBLICA CONCURRENCIA Y ADMINSITRATIVO INSTALACIÓN: - BOCA DE INCENDIO. No procede ya que la superficie construida aplicada a este uso no excede de 500 m 2. - COLUMNA SECA. No procede ya que la altura de evacuación aplicada a este uso no excede de 24 m. - SISTEMA DE ALARMA. No procede ya que la ocupación aplicada a este uso no excede de 500 personas. - SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. No procede ya que la superficie construida aplicada a este uso no excede de 1000 m 2. - HIDRANTES EXTERIORES. No procede ya que el uso no es de cine, teatro, auditorio, discoteca o recinto deportivo. 5. DB-SI-5:INTERVENCIÓN DE BOMBEROS CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las siguientes caracteristicas: 1. anchura mínima libre m 2. altura mínima libre o gálibo m. 3. capacidad portante del vial kn/m² No existen tramos curvos del carril de rodadura ENTORNO DE LOS EDIFICIOS ESGAR ARQUITECTURA 2006, S.L. Telf/ fax: Página 11

References: Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18