Source: http://docplayer.fr/8940868-Reglement-sanitaire-departemental.html
Timestamp: 2018-06-18 22:09:33+00:00

Document:
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Préfecture de la Côte d'or Règlement sanitaire départemental Modifié par arrêté préfectoral n 262 du 10 mai 1984
2 Arrêté préfectoral n 728DDASS80 du 31 décembre 1980 Le Préfet de la région Bourgogne Préfet de la Côte d'or Commandeur de la légion d'honneur type ; Vu le Code de la Santé publique, et notamment ses articles 1 et 2 relatifs au règlement sanitaire ; Vu le Code de l'urbanisme, livres I, IV et V ; Vu le Code de la construction et de l'habitation, livre 1 er ; Vu la circulaire ministérielle du 9 août 1978, relative à la révision du règlement sanitaire départemental Vu les avis du Conseil départemental d'hygiène en date des 10 octobre 1979, 21 novembre 1979, 19 décembre 1979, 2 avril 1980 et 11 juin 1980 ; Sur proposition du Directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales ; ARRÊTE : Le Règlement sanitaire prescrit par les articles 1 er et 2 du Code de la Santé publique est établi comme suit pour l'ensemble des communes du département de la Côte d'or et remplace les dispositions du règlement sanitaire départemental du 29 juin 1973 et les arrêtés des 18 juillet 1974 et 19 juillet 1979.
3 SOMMAIRE TITRE I. - LES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE... 9 Article 1. Domaine d'application 9 SECTION 1. - RÈGLES GÉNÉRALES 9 Article 2. - Origine et qualité des eaux. 9 Article 3. - Matériaux de construction. 9 Article 4. - Température de l'eau. 9 Article 5. - Mise en œuvre des matériels. 9 Article 6. - Double réseau. 10 Article 7. - Stockage de l'eau. 10 Article 8. - Produits additionnels. 11 SECTION 2. - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS 12 Article 9. - Règles générales. 12 Article Les puits. 12 Article Les sources. 12 Article Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie. 12 Article Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires. 13 SECTION 3. - OUVRAGES ET RÉSEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS. 13 Article Desserte des immeubles. 13 Article Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs. 14 Article Qualité technique sanitaire des installations. 14 Article Les installations en sous-sol. 17 Article Entretien des installations. 17 Article Immeubles astreints à la protection contre l'incendie, utilisant un réseau d'eau potable. 17 SECTION 4. - DISPOSITIONS DIVERSES. 17 Article Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine. 17 TITRE II. - LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILÉS CHAPITRE I. - CADRE DE LA RÉGLEMENTATION 18 Article Définition. 18 Article Domaine d'application. 18 CHAPITRE II. - USAGE DES LOCAUX D'HABITATION 18 SECTION 1. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX 18 Article Propreté des locaux communs et particuliers. 18 Article Assainissement de l atmosphère des locaux. 19 Article Battage des tapis. Poussières. Jets par les fenêtres. 19 Article Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs. 20 Article Conditions d'occupation des locaux. 20
4 SECTION 2. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 21 Article Évacuation des eaux pluviales et usées. 21 Article Ouvrage d'assainissement. 21 Article Conduits de fumée et de ventilation. Appareils à combustion. 21 SECTION 3. - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DE LEURS ABORDS 23 Article Généralités. 23 Article Couverture. Murs. Cloisons. Planchers. Baies. Gaines de passage des canalisations. 23 SECTION 4. - PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION 24 Article Protection contre le gel. 24 Article Locaux inondés ou souillés par des infiltrations. 24 Article Réserves d'eau non destinées à l'alimentation. 24 Article Entretien des plantations. 24 SECTION 5. - EXÉCUTION DES TRAVAUX 24 Article Équipement sanitaire et approvisionnement en eau. 24 Article Démolition. 24 CHAPITRE III. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION 25 SECTION 1. - LOCAUX 25 Article Règles générales d'habitabilité. 25 Article Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs. 26 SECTION 2. - ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USÉES 26 Article Évacuation. 26 Article Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau. 27 Article Protection contre le reflux des eaux d'égout. 27 SECTION 3. - LOCAUX SANITAIRES 27 Article Cabinets d'aisances et salles d'eau. 27 Article Caractéristiques des cuvettes de cabinet d'aisances. 28 Article Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales. 28 SECTION 4. - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 28 Article Dispositifs d'accumulation. 28 Article Dispositifs de traitement. 28 Article Dispositifs d'évacuation. 28 SECTION 5. - INSTALLATIONS D ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D EAU CHAUDE 29 Article Installations d'électricité. 29 Article Installations de gaz. 29 Article Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion. 29 SECTION 6. - BRUIT DANS L'HABITATION 34 Article Bruit. 34 CHAPITRE IV. - LOGEMENTS GARNIS ET HÔTELS LOCAUX AFFECTÉS À L'HÉBERGEMENT COLLECTIF 34 SECTION 1. - GÉNÉRALITÉS 34 Article Domaine d'application. 34 Article Surveillance. 35
5 SECTION 2. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 35 Article Équipement. 35 Article Locaux anciens. 36 SECTION 3. - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 36 Article Service de l'eau et des sanitaires. 36 Article Entretien. 36 Article Mesures prophylactiques. 36 TITRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS AUTRES QUE CEUX À USAGE D'HABITATION ET ASSIMILÉS Article Type de locaux visés. 37 SECTION 1. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 37 SECTION 2. - VENTILATION DES LOCAUX 37 Article Généralités. 38 Article Ventilation mécanique ou naturelle par conduits. 39 Article Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement. 40 Article Ventilation par ouvrants extérieurs. 41 Surface du local en mètres carrés 41 SECTION 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE 41 Article Équipement sanitaire. 41 Article Équipement sanitaire des locaux de sports. 42 Article Équipement sanitaire des salles de spectacles et des locaux réservés au public des manifestations sportives de tous ordres. 42 Article Établissements de natation ouverts au public. 42 Article 71. Bains-douches. 42 SECTION 4. - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX. 42 Article Entretien des locaux. 42 TITRE IV. - ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALES SECTION 1. DÉCHETS MÉNAGERS 43 Article Présentation des déchets à la collecte. 43 Article Produits non admis dans les déchets ménagers 43 Article Récipients de collecte des ordures ménagères. 44 Article Mise des récipients à la disposition des usagers. 44 Article Emplacement des récipients à ordures ménagères. 45 Article Évacuation des ordures ménagères par vide-ordures. 45 Article Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures. 46 Article Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte. 46 Article Réglementation de la collecte. 46 Article Protection sanitaire au cours de la collecte. 46 Article Broyeurs d'ordures. 47 Article Élimination des déchets. 47 Article Élimination des déchets encombrants d'origine ménagère. 47
6 SECTION 2. - DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILÉS 48 Article Généralités. 48 Article Déchets de toutes catégories. 48 Article Déchets contaminés. 48 Article Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers. 48 SECTION 3. - MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE 48 Article Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général. 48 Article Déchargement des matières de vidanges. 49 Article Utilisation agricole des matières de vidange. 49 Article Dépôts de matières fermentescibles. 49 Article Utilisation agricole des résidus verts. 50 Article Mesures particulières visant les ports de plaisance. 50 Article Protection des lieux publics contre la poussière. 51 Article Protection contre les déjections. 51 Article Cadavres d'animaux. 51 Article Propreté des voies et des espaces publics. 51 Article Salubrité des voies privées. 53 TITRE V. - LE BRUIT Article Bruits émis sur les lieux accessibles au public. 54 Article Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public. 54 Article Voies fluviales publiques ou privées accessibles au public. 54 Article Survol des zones réservées à l'habitation ou à la détente. 54 TITRE VI. - MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE, ET LEUR ENVIRONNEMENT SECTION 1. - MESURES GÉNÉRALES 55 Article Déclaration des maladies contagieuses. 55 Article Isolement des malades. 55 Article Surveillance sanitaire. 55 Article Sortie des malades. 55 Article Surveillance scolaire. 56 Article Transport des malades. 56 SECTION 2. - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX 56 Article Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire. 56 Article Désinfection en cours de maladie. 56 Article Désinfection terminale. 56 Article Organisation de la désinfection. 57 Article Appareils de désinfection. 57 Article Centres d'hébergement de personnes sans domicile. 57 SECTION 3. - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES ET ESTHÉTICIENNES. 57 Article 117. Aménagement des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes. 57 Article Hygiène générale. 57
7 SECTION 4. - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT À L ÉTAT SAUVAGE, LES CHATS ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS. MESURES APPLICABLES.AUX ANIMAUX DOMESTIQUES 58 Article Rongeurs. 58 Article Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages nu redevenus tels. 58 Article Insectes. 58 Article Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 59 Article Autres vecteurs. 59 SECTION 5. OPÉRATIONS FUNÉRAIRES 59 Article Opérations funéraires. 59 TITRE VII. - HYGIÈNE DE L ALIMENTATION SECTION 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 60 Article Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation. 60 Article Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente. 60 Article Protection des denrées. 60 Article Déchets. 60 Article Transport des denrées alimentaires. 60 Article Ateliers et laboratoires de préparation des aliments. 60 Article Distribution automatique d'aliments. 60 Article Hygiène du personnel. 60 SECTION 2. - BOISSONS. 60 Article Boissons autres que le lait. 60 Article Hygiène des débits de boisson. 60 SECTION 3. - PRODUITS LAITIERS. 60 Article Magasin de vente des produits laitiers. 60 Article Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées. 60 SECTION 4. - VIANDES. GIBIERS. VOLAILLES. ŒUFS. 61 Article Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volailles, de gibier et plats cuisinés. 61 Article Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement. 61 Article Oeufs. 61 Article Abattoirs. 61 SECTION 5. - PRODUITS DE LA MER 61 Article Magasins et réserves de produits de la mer. 61 SECTION 6. - ALIMENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE, LÉGUMES, FRUITS, CRESSONNIÈRES, CHAMPIGNONS. 61 Article Généralités. 61 Article Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées. 61 Article Fruits et légumes. 62 Article Les champignons. 62 Article Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeriespâtisseries. 62 Article Installation des locaux de vente en cas de création, d'extension, de réouverture, ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain. 62 Article Dispositions applicables aux produits de panification ou de pâtisserie. 62
8 SECTION 7. - DENRÉES CONGELÉES ET SURGELÉES 63 Article Denrées congelées et surgelées. 63 SECTION 8. - ALIMENTS NON TRADITIONNELS. 63 Article Définition des aliments non traditionnels 63 Article Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention, et à la mise en vente d'aliments non traditionnels. 63 SECTION 9. - LA RESTAURATION COLLECTIVE. 63 Article Hygiène des restaurants et locaux similaires. 63 TITRE VIII. HYGIÈNE EN MILIEU RURAL Article 153. Logement du bétail. 64 Article Logement des petits animaux. 65 Article Porcheries. 65 Article Silos à fourrage. 67 Article Mares. Abreuvoirs. 67 Article Lavoirs. 68 Article Fumiers. 68 Article Fosses à purin et à lisier. 68 Article Celliers. Pressoirs. 68 Article Installations classées. 69 TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES Article Dérogations. 70 Article Pénalités. 70 Article Constatation des infractions. 70 Article Exécution. 70
9 TITRE I. - LES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE Complété par le décret n du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l exclusion des eaux minérales naturelles. ARTICLE 1. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. SECTION 1. - RÈGLES GÉNÉRALES ARTICLE 2. - ORIGINE ET QUALITÉ DES EAUX. À l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées a priori comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires. ARTICLE 3. - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau. Les canalisations et réservoirs d'eau potable et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée Revêtements. Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables. En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires (1). ARTICLE 4. - TEMPÉRATURE DE L'EAU. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée. ARTICLE 5. - MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIELS Précautions au stockage. Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés, destinés à la distribution des eaux. (1) Répression des fraudes et contrôle de la qualité. Brochure J.O. N Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments et denrées destinées à l'alimentation humaine et notamment le décret n du 12 février 1973 (J.O. du 15 février 1973).
10 Précautions à la pose. La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service Juxtaposition de matériaux. La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phénomènes de corrosion Mise à la terre. L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil électrique est interdite. ARTICLE 6. - DOUBLE RÉSEAU Distinction et repérage des canalisations et réservoirs. Les canalisation s et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes (1). Toute -communication entre l'eau potable et l'eau non potable est interdite Distinction des appareils. Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention «EAU DANGEREUSE À BOIRE» et un pictogramme caractéristique. ARTICLE 7. - STOCKAGE DE L'EAU Précautions générales, stagnation. Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage ; ces derniers doivent être manœuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante Prescriptions générales applicables aux réservoirs. Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir. L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du présent titre. Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs et, de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés. Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 m 3, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau. Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service. (1) Norme NF X d'octobre 1977.
11 Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique. En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre maximum). L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 cm au-dessus de l'orifice du trop plein), à l'exception des réservoirs d'équilibre. La section de la canalisation de trop plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante. La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir. Les orifices d'évacuation de trop plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux. De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal. L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir Les bâches de reprise. Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique Les réservoirs sous pression. En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes. À l'exception des réservoirs antibéliers, les offices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 cm et à 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément. La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz. ARTICLE 8. - PRODUITS ADDITIONNELS Les produits anti-gel. Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite Les autres produits additionnels. L'utilisation et l'introduction de ces produits, notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles, doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur (1). L'utilisation de produits additionnels n'autorise, en aucun cas, l'emploi de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent titre. Régime de l'eau - Brochure (1) - Circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates (J.O. du 2 mai 1962). - Circulaire du 3 mai 1963 relative à l'emploi des catio-résines dans le traitement des eaux d'alimentation et dans la fabrication des produits alimentaires (J.O. du 11 mai 1963). - Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates (J.O. du 9 juin 1964).
12 SECTION 2. - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS ARTICLE 9. - RÈGLES GÉNÉRALES. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du Ministre chargé de la Santé (1). Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations. Des espaces libres sont réservés de part et d'autre des aqueducs à plan d'eau libre, notamment dans la traversée des zones d'habitation, des zones agricoles ou industrielles. Sauf dispositions particulières prises en accord avec l'autorité sanitaire, aucun dépôt d'immondices ou de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d'alimentation ne doit être disposé à moins de 20 mètres de ces ouvrages d'adduction. Aucune fosse d'aisance ne doit être établie à moins de 35 mètres de la conduite. ARTICLE LES PUITS. Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage, en vue de l'alimentation humaine ou en rapport avec celle-ci, non visé par une procédure d'autorisation, doit faire l'objet d'une autorisation du maire après avis de l'autorité sanitaire obligatoirement consultée, et qui sera réputée avoir donné son accord si elle n'a pas fait connaître son refus dans le délai de deux mois à compter de la réception par elle du dossier. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. À défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen, d'un dispositif de pompage. L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et fouilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 centimètres au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable. Sur une distance de deux mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du Maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente «EAU DANGEREUSE A BOIRE» et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le Maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement. ARTICLE LES SOURCES. Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage. ARTICLE LES CITERNES DESTINÉES À RECUEILLIR L'EAU DE PLUIE. Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer. (1) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J.O. du 27 mars 1962 et du 15 avril 1962).
13 Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions des articles 3 et 8 de la section 1 du présent titre. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes. Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an. Sur la couverture des citernes enterrées, un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures, organiques ou autres, y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 3 ci-dessus. L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite. L'eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie. ARTICLE MISE À DISPOSITION D'EAUX DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE PAR DES MOYENS TEMPORAIRES Les citernes Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire. Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué Les canalisations de secours. Lorsque les canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées. Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée. SECTION 3. - OUVRAGES ET RÉSEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS. ARTICLE DESSERTE DES IMMEUBLES. Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution. Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies doit être relié à cette conduite par un branchement. Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit. Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble, soit encore d'au moins trois mètres (correspondant à une pression d'environ 0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur maximale. (1) Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L.25-1 du Code de la santé publique (J.O. du 26 août 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967, 28 juin 1973).
14 ARTICLE QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE AUX UTILISATEURS. Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissement, où de l'eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées. - pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires ; - pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage ; - d'une façon générale, dans tous les cas où la consommation de l'eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs tels que stades ou pistes ou circuits. La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crèmes glacées, ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires. Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le Préfet, l eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est potable. Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux frais desdites personnes. Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale après avis de l'autorité sanitaire obligatoirement consultée. ARTICLE QUALITÉ TECHNIQUE SANITAIRE DES INSTALLATIONS Règle générale. Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable Réseaux intérieurs de caractère privé. En plus -des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 4 du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractère privatif, tels que appartement, local commercial ou professionnel Réservoirs de coupure et appareils de disconnection. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux. L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop- plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : - L appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ; - La mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet de la part du propriétaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place ;
15 - L'appareil n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient adaptées à celles du réseau notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil ; - L'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilités d'immersion ; - L'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes sont effectués périodiquement sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire ; - L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée a priori comme eau non potable Manque de pression. Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assurent aucune distribution au passage. Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du Service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du Conseil départemental d'hygiène. Ce dernier avis n'est pas requis pour les surpresseurs en prise et refoulements directs. Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peut être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions. De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public Les dispositifs de traitement des eaux. Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérées dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article du présent titre. La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable. Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable Les dispositifs de chauffage. Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation. A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.
16 Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires. Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations. L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent. Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7-2 à 7-4 du présent titre. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre Le traitement thermique. Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes : - Toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille ; - L'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau potable à l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur. Toute installation utilisant les produits mentionnés au 1 er paragraphe du présent alinéa doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle. Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier paragraphe du présent alinéa, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif. Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre scientifique et technique du Bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine. Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau. Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites. Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour des eaux usées Les dispositifs d'arrosage, de lavage, ou d'ornement. Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau. Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable Les équipements particuliers. Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable, doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
17 Les installations provisoires. Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres) raccordées sur le réseau d'eau potable, ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent, de toute façon, répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre. ARTICLE LES INSTALLATIONS EN SOUS-SOL. Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes. Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable. ARTICLE ENTRETIEN DES INSTALLATIONS. En plus des dispositions visées à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 5, du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée. Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. ARTICLE IMMEUBLES ASTREINTS À LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE, UTILISANT UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes, raccordées à un réseau d'eau potable, doivent répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations. SECTION 4. - DISPOSITIONS DIVERSES. ARTICLE SURVEILLANCE HYGIÉNIQUE DES EAUX DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE Surveillance sanitaire de la qualité des eaux. La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur (1) Désinfection des réseaux. Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation, neuve au ancienne, destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d'un rinçage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées parles instructions techniques du Ministère chargé de la Santé (2). En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont observées ou à craindre Contrôle des désinfections. L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire. La mise en service d'un réseau collectif neuf (réservoir ou canalisation) public ou privé, ne peut être effectuée qu'après délivrance par l'autorité sanitaire du procès-verbal de réception hygiénique des ouvrages. (1) Notamment Code de la santé, livre premier, titre I, chapitre III et textes d'application, décret du 1er août 1961 et arrêté du 10 août 1961, arrêté du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars (2) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J.O. du 27 mars et du 15 avril 1962).
18 TITRE II. - LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILÉS CHAPITRE I. - CADRE DE LA RÉGLEMENTATION ARTICLE DÉFINITION. Par «habitation», il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. ARTICLE DOMAINE D'APPLICATION. Les articles suivants définissent, en application du Code de la Santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements, et de leurs dépendances. L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par le Code de la construction et de l'habitation, art. R à R. 11l-17 (1). Les dispositions du présent règlement s'appliquent à : - la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le Code de la construction et de l'habitation (art. R à R ). - l'aménagement et l'équipement des habitations existantes, même réalisées partiellement, chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement. L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du Code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances. CHAPITRE II. - USAGE DES LOCAUX D'HABITATION SECTION 1. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX ARTICLE PROPRETÉ DES LOCAUX COMMUNS ET PARTICULIERS. Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté Locaux d'habitation. Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. (1) - Arrêté du 14 juin 1969 concernant l isolation acoustique, les gaines de télécommunications, les vide-ordures, les fosses septiques (J.O. du 24 juin 1969). - Arrêté du 22 octobre 1969 concernant les installations électriques, les conduits de fumée, l'aération (J.O. du 30 octobre 1969). - Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection contre l incendie : façades vitrées, couvertures en matériaux combustibles, bâtiments d'habitation (J.O. du 29 septembre 1970). - Décret du 10 avril 1974 modifiant le décret n du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d habitation (J.O. du 18 avril 1974) et arrêté du 10 avril 1974 concernant l'isolation thermique et le réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation (J.O. du 18 avril 1974).
19 Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique Circulation et locaux communs. Complété par le décret n du 7 février 1996 modifié relatif aux risques liés à une exposition à l amiante, publié au J.O du 8 février Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence. Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits, même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement Dépendances. Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux, le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin. ARTICLE ASSAINISSEMENT DE L ATMOSPHÈRE DES LOCAUX. Pendant les périodes d'occupation des locaux, leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs au toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques. Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation. Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté. L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant. ARTICLE BATTAGE DES TAPIS. POUSSIÈRES. JETS PAR LES FENÊTRES. Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale ; en l'absence de réglementation municipale, l'interdiction s'appliquera de 8 à 22 heures. Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.
20 ARTICLE PRÉSENCE D'ANIMAUX DANS LES HABITATIONS, LEURS DÉPENDANCES, LEURS ABORDS ET LES LOCAUX COMMUNS. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les poulaillers, clapiers et pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2). ARTICLE CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX (3) Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols. L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L.43 du Code de la santé (article L du nouveau code de la santé publique). Cette interdiction s'applique également aux pièces communiquant avec des logements destinés aux animaux Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation. Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques ; b) l'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être- suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. À cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre Utilisation des caves et sous-sol comme remises de véhicules automobiles. Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage. Article Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation. Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (4). Leur ventilation doit en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. (1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la projection de l environnement (rubrique n 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement). Règlement sanitaire départemental, hygiène en milieu rural. (2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural. (3) Chapitre IV, titre 1er, livre 1er du Code de la santé publique et des textes pris pour son application. (4) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parc de stationnement couverts (J.O. du 6 mai 1975).

References: l'article 3
 l'article 3
 l'article 10
 l'article 3
 l'article 3
 l'article 14
 l'article 14
 l'article 7
 l'article 7