Source: http://docplayer.cz/18977708-Hercules-duo-navod-k-obsluze-a-instalaci.html
Timestamp: 2019-01-16 04:35:49+00:00

Document:
HERCULES DUO Návod k obsluze a instalaci - PDF
Download "HERCULES DUO Návod k obsluze a instalaci"
1 Teplo pro váš domov od roku 1888 HERCULES DUO Návod k obsluze a instalaci CZ_2014_24
2 Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle Technické údaje kotle Popis Konstrukce kotle Umístění a instalace Předpisy a směrnice Možnosti umístění Hydraulické schéma zapojení Montáž kotle Dodávka a příslušenství Postup montáže Instalace kotlového tělesa s podstavcem Montáž plášťů Montáž zásobníku paliva Montáž rozvodnice k zásobníku paliva Montáž čistícího nářadí Montáž havarijního hasicího zařízení Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení Elektrické schéma zapojení Obsluha kotle uživatelem Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky Regulátor Saphir Bezpečnostní termostat Teplotní čidlo na podavači paliva Havarijní hasicí zařízení Nucený odtah přebytečného tepla Nucený odtah přebytečného tepla kotle Nucený odtah přebytečného tepla ohřívače vody Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Saphir Umístění a připojení k regulátoru Saphir Obslužné prvky Konfigurace Struktura Změna parametrů Poruchy Rozvodnice Kontrolní činnost před spuštěním Nastaveni parametrů před rozběhem zařízení Uvedení kotle do provozu Nadřazená regulace Důležitá upozornění Údržba Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti Záruka a odpovědnost za vady...45
3 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na tuhá paliva HERCULES DUO a tím projevenou důvěru k firmě VIADRUS a.s. Abyste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív tento návod k jeho používání (především kapitolu č. 6 Obsluha kotle uživatelem, kap. č 7. Důležitá upozornění a kap. č. 8 - Údržba). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně montážní firmy, která Vám kotel instalovala, aby byl zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti. 1. Použití a přednosti kotle Teplovodní automatický kotel HERCULES DUO na tuhá paliva je určen především pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven apod. Přednosti kotle: automatický provoz kotle, možnost ohřevu TV mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba nízké provozní náklady vysoká účinnost 2. Technické údaje kotle Tab. č. 1 Rozměry, technické parametry kotle Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Hmotnost - malý zásobník kg velký zásobník kg Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 Průměr kouřového hrdla mm 156 Kapacita malého zásobníku paliva dm Kapacita velkého zásobníku paliva dm Rozměry kotle s malým zásobníkem paliva: šířka x hloubka x výška mm viz. obr. č. 1 Rozměry kotle s velkým zásobníkem paliva: šířka x hloubka x výška mm viz. obr. č. 1 Rozměry plnícího otvoru malý zásobník mm 422 x 545 Rozměry plnícího otvoru velký zásobník mm 422 x 1210 Maximální provozní přetlak vody kpa (bar) 250 (2,5) Zkušební provozní přetlak vody kpa (bar) 500 (5) Doporuč. provozní teplota topné vody C Rozsah nastavení regulátoru teploty C Minimální teplota vratné vody C Hydraulická ztráta kotle mbar 0,72 0,96 1,32 1,59 Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Komínový tah Pa Přípojky kotle - topná voda Js G 2 - vratná voda Js G 2 Připojovací napětí 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 10 Elektrický příkon W 85 Elektrický příkon Qmin W 85 Elektrický příkon QNjmen W 85 Elektrické krytí IP 44 Elektrický proud A 0,41 3
4 Tab. č. 2a) Tepelně technické parametry kotle při spalování hnědého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Třída kotle dle EN Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 4,5 5,6 6,65 7,65 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,4 1,7 2,02 2,32 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,1 0,1 0,1 0,1 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 19,17 19,17 19,17 19,17 Doba hoření při jmenovitém výkonu malý zásobník h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min Doba hoření při jmenovitém výkonu h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h velký zásobník Účinnost % až 83,1 až 85 až 87 až 89 Teplota spalin při min./jm. výkonu C 115 / / / / 160 Hmotnostní průtok spalin na výstupu při min./jm. výkonu kg.s -1 0,007 / 0,015 0,009 / 0,019 0,011 / 0,022 0,013/ 0,025 Tab. č. 2b) Tepelně technické parametry kotle při spalování černého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Třída kotle dle EN Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 3,4 4,21 5 5,8 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,03 1,28 1,52 1,76 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,13 0,13 0,13 0,13 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 25,1 25,1 25,1 25,1 Doba hoření při jmenovitém výkonu malý zásobník h 45 h 10 min 36 h 30 min 30 h 35 min 26 h 25 min Doba hoření při jmenovitém výkonu h 88 h 40 min 71 h 35 min 60 h 15 min 52 h velký zásobník Účinnost % až 84,2 až 85 až 86 až 87 Teplota spalin při min./jm. výkonu C 110 / / / / 150 Hmotnostní průtok spalin na výstupu při min./jm. výkonu kg.s -1 0,007 / 0,014 0,010 / 0,017 0,012 / 0,021 0,014 / 0,024 Tab. č. 2c) Tepelně technické parametry kotle při spalování dřevních pelet Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Třída kotle dle EN Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 4,85 6,06 7,26 8,47 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,5 1,84 2,21 2,57 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,35 0,35 0,35 0,35 Výhřevnost paliva MJ.kg Doba hoření při jmenovitém výkonu malý zásobník h 27 h 10 min 21 h 45 min 18 h 10 min 15 h 30 min Doba hoření při jmenovitém výkonu h 53 h 20 min 42 h 40 min 35 h 35 min 30 h 30 min velký zásobník Účinnost % až 87,3 až 87,4 až 87,5 až 87,5 Teplota spalin při min./jm. výkonu C 95 / / / / 145 Hmotnostní průtok spalin na výstupu při min./jm. výkonu kg.s -1 0,007 / 0,015 0,009 / 0,018 0,010 / 0,022 0,012 / 0,025! Důležité upozornění: Uvedené tepelně technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Proto mohou být nezbytné určité korekce při nastavování přikládacího cyklu (poměr času pro podávání paliva k času pro dohořívání paliva). Např. objevují-li se na roštu a v popelníku neshořelé kusy paliva, je zřejmé, že rychlost přikládání je vyšší než rychlost hoření a je nutné přikládací cyklus snížit viz popis parametrů (kap ). 4
5 Parametry předepsaného paliva palivo, na kterém byly prováděny zkoušky v SZÚ: obsah vody max. 12 % (černé uhlí, dřevní pelety), max. 20 % (hnědé uhlí) obsah prchavé hořlaviny % teplota deformace popela tavením > 1150 C nízká spékavost malá bobtnatost Tab. č. 3 Předepsané palivo Zrnitost Výhřevnost Palivo Druh paliva [mm] [MJ.kg -1 ] Černé uhlí Hrášek ,5 Ořech ,5 19,5 Hnědé uhlí Ořech ,5 19,5 Biomasa Dřevěné pelety Ø Tab. č. 4 Palivo Tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina (úpravna uhlí Ledvice) ořech 2 Předepsané palivo hnědé uhlí (automatický provoz) Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1 ] ,6 Obsah popele [%] 9,8 (v bezvodém stavu) Obsah vody [%] Obsah síry [%] Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: Směrnice č MŽP ČR DIN ÖNORM M 7135 Předepsaná zrnitost pelet 6 až 8 mm Obsah vody v palivu max. 12 % Obsah popele max. 1,5 % Měrná sirnatost [g/mj] Obsah dehtu v sušině [%] Obsah dehtu v hořlavině [%] max. 20 0,77 0,44 15,1 15,71 POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle. 5
6 Délky L [mm] L1 [mm] Obr. č. 1 Hlavní rozměry kotle (pravé provedení) (kóty za lomítkem platí pro variantu s velkým zásobníkem) 6
7 3. Popis 3.1 Konstrukce kotle Legenda k obr. č. 2a a 2b 1. Podstavec 2. Hořák 3. Kotlové těleso 4. Kouřový nástavec 5. Čisticí dvířka 6. Čisticí dvířka 7. Popelníková dvířka 8. Táhlo kouřového ovládaní 9. Plášť podstavce 10. Plášť kotlového tělesa vč. popelníku 11. Bezpečnostní termostat 12. Turbulátory 13. Přepážka spalovacího prostoru přední 14. Přepážka spalovacího prostoru 15. Deflektor 16. Popelník Obr. č. 2a) 17. Podavač paliva 18. Motor s převodovkou 19. Ventilátor 20. Zásobník paliva 21. Rozvodnice 22. Kohout plnicí a vypouštěcí G ½ 23. Příruba topné a vratné vody 24. Ventil pojišťovací 25. Zátka s vnějším závitem Js 1/2 26. Zátka kotlová Js 1/2 27. Zátka soudková Ø 52,5 mm 28. Hák 29. Keramika přední 30. Keramika spodní 31. Šamotová deska horní 32. Keramika zadní Hlavní části kotle 7
8 Obr. č. 2b) Hlavní části kotle Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle: ČSN EN Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Hlavní částí kotle je litinové těleso, které stojí na podstavci svařovaném z ocelových plechů. Kotlové těleso je sestaveno z článků spojených pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden dvěma přírubami 2 pro připojení k otopnému systému. Mezi kotlem a přírubou je těsnění Ø 60 x 48 x 2 mm z temafastu. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části podstavce kotle je příruba vratné vody. K přednímu článku jsou připevněna čisticí a popelníková dvířka. Za čisticími dvířky (6) je umístěn sklopný rošt. Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem (viz. obr. č. 3), který je tvořen litinovým roštem a retortou. Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem ústícím do retorty na litinový rošt. Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podavače paliva. Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn za zásobníkem paliva a napojen na hořák. Ventilátor je řízen regulátorem SAPHIR. Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. Kotel se vyrábí v levopravém provedení. 8
9 1. Směšovač 2. Retorta 3. Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem M8 x Litinový rošt 5. Těsnění 6. Víčko 7. Podložka 8,4 8. Šroub M8 x 20 Detail A Identifikační znak Obr. č. 3 Hořák se směšovačem Tab. č. 5 Přiřazení typu roštu dle velikosti kotle a typu paliva Počet článků a typ paliva 4 čl. 4 čl. 5 čl. 6 a 7 čl. 6 a 7 čl. Označení roštu (identifikační znak) černé uhlí černé uhlí černé uhlí pelety hnědé uhlí pelety hnědé uhlí hnědé uhlí pelety bez identifikačního znaku x 1 identifikační znak x 2 identifikační znaky x 3 identifikační znaky x x 9
10 4. Umístění a instalace 4.1 Předpisy a směrnice Kotel na pevná paliva smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Doporučené hodnoty Tvrdost mmol/l 1 Ca 2+ mmol/l 0,3 Koncentrace celkového Fe + Mn mg/l (0,3)* *) doporučená hodnota POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala. a) k otopné soustavě ČSN ČSN ČSN ČSN EN b) na komín ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Navrhování komínů a kouřovodů. c) vzhledem k požárním předpisům ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. d) k soustavě pro ohřev TV ČSN ČSN ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování. Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení. Vnitřní vodovody e) k elektrické síti ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení ČSN EN Výbušné atmosféry Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů Výbušné plynné atmosféry ČSN EN ed.3 Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ČSN EN ed. 2 Kondenzátory pro střídavé motory Část 1: Všeobecně Provedení, zkoušení, dimenzování Bezpečnostní požadavky Pokyny pro montáž a provoz. ČSN EN ed.2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Část 1: Všeobecné požadavky. 10
11 ČSN EN Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. ČSN EN ed. 4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN EN ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-3: Kmenové normy ČSN EN ed. 3 Emise Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). ČSN EN ed. 2 (ed. 3) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-3: Meze Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení. 4.2 Možnosti umístění Kotel je opatřen pohyblivým síťovým přívodem a vidlicí. Kotel musí být dle ČSN EN ed. 2 čl umístěn tak, aby byla vidlice přístupná. Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno! Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům: 1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm; je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují pomocí stavěcí nohy (viz. obr. č. 11) 2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot: při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D); pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm; bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána. Tab. č. 6 Třída reakce na oheň Třída reakce na oheň Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN A1) A1 nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky, A2 nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken, B těžce hořlavé dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit, C (D) středně hořlavé dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny, E (F) lehce hořlavé asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC, Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN ed. 2; před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min mm; minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm; na straně zásobníku paliva mezera min mm pro případ vyjmutí podávacího šneku; minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm; nad kotlem alespoň 450 mm. Umístění kotle vzhledem k elektr. síti: kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná. Umístění paliva: pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším; je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm; 11
12 výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel. Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Spotřeba vzduchu kotle: počet článků spotřeba vzduchu [m 3.h -1 ] UPOZORNĚNÍ: Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě a co nejblíže kotle umístěn vypouštěcí kohout. Obr. č. 4 Umístění kotle v kotelně Obr. č. 5 Kotel HERCULES DUO (pravé provedení s malým zásobníkem) s otevřeným zásobníkem paliva 12
13 4.3 Hydraulické schéma zapojení Obr. č. 6 Hydraulické schéma s přípravou TV čerpadlový topný okruh Obr. č. 7 Hydraulické schéma bez přípravy TV čerpadlový topný okruh 13
14 Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech: Kabely čidel je možné libovolně zkracovat nebo prodlužovat při zachování následujících zásad: - neořezávejte kabel čidla ve vzdálenosti menší než 0,5 m od obalu; - nedoporučujeme prodlužování kabelu čidla o více než 10 m; - pro prodlužování kabelu doporučujeme použít např. kabel CMSM H 2 x 0,5 mm; - spojení kabelu v případě prodlužování je třeba provádět velmi pečlivě. Při zkracování nebo prodlužování kabelu zajistěte vodivý spoj. Poznámka k trojcestnému ventilu V4044C (V4044F) od fa Honeywell: Zapojení AB výstup topné vody z kotle Zapojení A výstup do ohřívače vody Zapojení B výstup do topného okruhu 14
15 5. Montáž kotle 5.1 Dodávka a příslušenství Kotel je dodáván dle objednávky tak, že na paletě je umístěno kompletní kotlové těleso včetně podstavce, na boku je uchycen zabalený plášť kotle. Příslušenství je uloženo uvnitř kotlového tělesa, přístupné po otevření čisticích dvířek. Zásobník paliva (dle požadavku malý 269 dm 3 nebo velký 528 dm 3 ) včetně sestavy podavače paliva je umístěn na druhé paletě. Kotel je zabalen do přepravního obalu a během dopravy se nesmí překlápět. Standardní dodávka kotle: kotlové těleso s podstavcem sestava podavače paliva zásobník paliva rozvodnice SIMBOX WP 8GB sestava vč. elektrosvazku obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Saphir fa Siemens ventilátor mezikus šroub s půlkulovou hlavou a křížovou drážkou M6 x 16 (4 ks) k uchycení ventilátoru k mezipřírubě šroub se zápustnou hlavou M6 x 16 (4 ks), matice M6 (4 ks) a podložka 6,4 (4 ks) pro uchycení mezikusu k sestavě podavače paliva bezpečnostní termostat šroub s půlkulovou hlavou a křížovou drážkou M4 x 6 (2 ks) pro uchycení bezpečnostního termostatu plášť kotlového tělesa spojovací materiál pro plášť kotlového tělesa (4 ks úchytka pérová, 4 ks trn spojovací, 10 ks šroub ST4,8 x 13) plášť podstavce spojovací materiál pro plášť podstavce (16 ks šroub ST 4,8 x 13) spojovací materiál pro uchycení pláště podstavce k podstavci (4 ks podložka 8,4, 4 ks matice M8) popelník kotlový tmel tuba 310 ml vývodky PG 13,5 (2 ks) vývodky PG 11 (2 ks) závrtný šroub M10 x 30 (4 ks), podložky 10,5 (4 ks) a matice M10 (4 ks) k uchycení sestavy podavače paliva k podstavci šrouby se šestihrannou hlavou M8 x 20 (4 ks) a podložky 8 (4 ks) k uchycení zásobníku paliva k podavači paliva napouštěcí a vypouštěcí kohout Js 1/2 (1 ks) zátka Js 6/4 slepá (1ks) těsnění φ 60 x 48 x 2 (1 ks) hák (1 ks) deflektor (1 ks) keramiky do kotlového tělesa (6 ks) přepážky spalovacího prostoru (4 čl. 2 ks, 5 čl. 3 ks, 6 čl. 4 ks, 7 čl. 5 ks) turbulátory (8 ks) táhlo s rukojetí ovládání kouřové klapky (1 ks) průchodka HEYCO (2 ks) nálepka ovládání kouřové klapky (1 ks) příruba topné a vratné vody 2 (2 ks) těsnění φ 90 x 60 x 3 (2 ks) manipulační klíč (1 ks) čisticí nářadí (hák, kartáč s násadou, bodec, 2 ks hmoždinka 8 mm, 2 ks skoba přímá se závitem 5x60) termostatický ventil BVTS (fa Danfoss) nebo TS 130 (fa Honeywell) nebo STS 20 (fa Watts) litinový rošt (pro velikost 6 a 7 čl.) čidlo kotle QAZ /109 čidlo proti prohoření paliva QAZ /109 termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC312 (vnější závit) od fa ESBE (minimální teplota vratné vody 45 o C) (obj. kód: ) HERCULES DUO 4 čl. termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC512 (vnější závit) od fa ESBE (minimální teplota vratné vody 50 C) (obj. kód: ) HERCULES DUO 5 7 čl. nálepka kontrolka signalizace bezpečnostního termostatu návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list seznam smluvních servisních organizací 15
16 Povinné příslušenství (není součástí dodávky): Čidlo teplé vody QAZ36.526/109 (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV) (fa Siemens) Trojcestný ventil V4044F (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV) (fa Honeywell). - v tomto případě budou zapojeny pouze vodiče fázový, pracovní a ochranný. Pozn. lze použít i ventil V4044C. Pojišťovací ventil (1 ks) dle maximálního provozního přetlaku kotle (viz. tab. č. 1) Na přání: Oběhové čerpadlo Grundfos UPS Ohřívač vody (dle nabídky VIADRUS a.s.) Vybavení kotle objednávané jako povinné příslušenství a na přání není zahrnuto v základní ceně kotle. 5.2 Postup montáže Obr. č. 8 Připojovací rozměry kotle Instalace kotlového tělesa s podstavcem 1. Ustavit kotlové těleso s podstavcem na podezdívku (podložku) do vodorovné polohy. 2. Mezi přírubu topné vody a kotel vložit těsnění, poté namontovat pomocí čtyř šroubů ke kotli (dle dispozic kotelny). Výstup topné vody spojit svarem s topným systémem. 3. Mezi přírubu vratné vody a kotel vložit těsnění, poté namontovat pomocí čtyř šroubů ke kotli. Spodní výstup vratné vody spojit svarem s topným systémem. 4. Namontovat vypouštěcí ventil do otvoru v zadním části podstavce. 6. Na kouřový nástavec nasadit kouřovou rouru a zasunout do komínového otvoru. Průměr kouřové roury je 160 mm. 7. Otvor se závitem Js 6/4 v předním článku zaslepit zátkou JS 6/4. Pod zátku umístit těsnění. 8. Doporučuje se namontovat uzavírací ventily před a za čerpadlo s filtrem, z důvodu vyčištění sítka filtru nebo výměny čerpadla. 16
17 9. Otevřít čisticí dvířka (obr. č. 2b poz. 6) a zavěsit hák s deflektorem tak, aby byl střed deflektoru nad středem roštu hořáku (viz obr. č. 9). 10. Otevřít čisticí dvířka (viz. obr. 2b poz. 5) a vložit 8 ks turbulátorů (viz. obr. č. 2a poz. 12), 5 ks keramik a přepážky spalovacího prostoru (viz. obr. č. 9). 1. Rošt 2. Deflektor 3. Hák 4. Keramika spodní 5. Keramická deska horní 6. Přepážka spalovacího prostoru 7. Přepážka spalovacího prostoru přední 8. Keramika přední 9. Keramika zadní Obr. č. 9 Umístění komponent a keramik uvnitř kotle 17
18 5.2.2 Montáž plášťů Obr. č. 10 Opláštění kotle 18
19 Legenda k obr. č. 10: 1. Kotlové těleso s podstavcem 2. Levý boční díl pláště podstavce 3. Držák bezpečnostního termostatu 4. Bezpečnostní termostat 5. Šroub M4 x 6 (2 ks) 6. Šroub ST 4,8 x 13 (2 ks) 7. Izolace levého bočního dílu pláště podstavce 8. Izolace do výřezu 9. Pravý boční díl pláště podstavce 10. Vývodka PG 13,5 (2 ks) 11. Izolace pravého bočního dílu pláště podstavce 12. Podložka 8,4 (4 ks) 13. Matice M8 (4 ks) 14. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 15. Přední díl pláště dolní 16. Izolace předního dílu pláště dolního 17. Přední díl pláště horní 18. Izolace předního dílu pláště horního (sibral) 19. Izolace předního dílu pláště horního (rotaflex) 20. Zadní díl pláště dolní 21. Šroub ST 4,2 x 9,5 (4 ks) 22. Levý boční díl pláště 23. Izolace bočního dílu pláště 24. Průchodka HEYCO 25. Spojovací trn (2 ks) 26. Podložka 10,5 (1 ks) 27. Táhlo kouřového ovládání 28. Páčka ovládacího mechanismu 29. Podložka 10,5 (1 ks) 30. Kolík 3 x 25 (1 ks) 31. Závlačka 2,5 x 32 (1 ks) 32. Koule bakelitová 33. Pravý boční díl pláště 34. Izolace bočního dílu pláště 35. Spojovací trn (2 ks) 36. Šroub ST 4,8 x 13 (6 ks) 37. Čelo 38. Izolace čela (rotaflex) 39. Izolace čela (sibral) 40. Horní díl pláště 41. Úchytka pérová (4 ks) 42. Izolace horního dílu pláště 43. Přední díl pláště 44. Izolace předního dílu pláště (rotaflex) 45. Izolace předního dílu pláště (sibral) 46. Izolace zadního dílu pláště horní 47. Zadní díl pláště 48. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 49. Izolace zadního dílu pláště 50. Zátka soudková Ø 52,5 mm 51. Kryt 52. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 1. Vyjmout pláště z kartónového obalu. 2. Plechové komponenty osadit příslušným spojovacím materiálem dle obr. č Dle obr. č. 10 oplášťovat kotel. 4. Na držák bezpečnostního termostatu přišroubovat bezpečnostní termostat (2 ks šroub M4 x 6). Držák s bezpečnostním termostatem přišroubovat k levému plášti podstavce (2 ks šroub ST 4,8 x 13) - viz detail A. (Pozn. kapiláru bezpečnostního termostatu vést mezi pláštěm a izolací). Elektrické připojení bezpečnostního termostatu provedeme před samotným opláštěním kotle. Kabel prochází průchodkou přes boční díl pláště podstavce dle provedení buď v levém, nebo pravém bočním dílu pláště podstavce. Čidlo teploty výstupu kotle je nutné umístit do jímky kotle přes průchodku v bočním dílu pláště podstavce (dle provedení v levém nebo pravém) rovněž před samotným opláštěním kotle. 5. Nasadit levý a pravý boční díl pláště podstavce vč. izolace. Podle volby pravého nebo levého provedení vystřihnout plech pro připojení podavače. Na část vystřiženého otvoru přišroubovat kryt pomocí 4 ks šroubů ST 4,8 x 13. Boční díly k podstavci uchytit pomocí matic M8 a podložek 8,4 (pouze k přední části podstavce). 6. Nasadit přední díly pláště podstavce vč. izolace (horní a spodní) a zadní díl pláště podstavce přišroubovat k bočním dílům pláště podstavce. 7. Na kotevní šrouby nasadit boční díl pláště levý a pravý vč. Izolace (do obou bočních dílů plášťů našroubovat spojovací trny, do levého pláště osadit průchodky HEYCO). 8. Levým bočním dílem pláště protáhnout táhlo kouřového ovládání a zajistit kolíkem. Na táhlo namontovat páčku kouřového ovládání a zajistit ji pomocí 2 ks podložek a kolíků. Páčku kouřového ovládání spojit s klapkou kouřového nástavce a zajistit závlačkou, poté našroubovat bakelitovou kuličku. 9. Na levý boční díl pláště nalepit nálepku pro signalizaci kouřové klapky v místě táhla kouřového ovládání. 10. Nasadit přední díl pláště vč. izolace. 11. Zadní díl pláště přišroubovat k bočním dílům. 12. Na boční díly usadit čelo s izolací. 13. Do horního dílu pláště s izolací vložit pérové úchytky a nasadit na spojovací trny bočních dílů pláště. 19
20 5.2.3 Montáž zásobníku paliva 1. Podavač paliva 2. Závrtný šroub M10 x 30 (4 ks) 3. Podložka 10,5 (4 ks) 4. Matice M10 5. Ventilátor 6. Šroub M6 x 16 (4 ks) 7. Podložka 6,4 (4 ks) 8. Matice M6 (4 ks) Obr. č Zásobník paliva 10. Šroub M8 x 20 (4 ks) 11. Matice M8 (4 ks) 12. Podložka 8,4 (8 ks) 13. Stavěcí noha 14. Mezikus 15. Šroub M6 x 16 (4 ks) Montáž podavače paliva a zásobníku ke kotli 20
21 Zašroubovat stavěcí nohy na sestavě podavače paliva viz obr. č. 11 detail D. Na podstavec kotle nanést tmel, poté sestavu podavače paliva namontovat k podstavci kotle a dotáhnout. Tímto máme zajištěnu přesnou polohu sestavy podavače paliva kolmo k podstavci. Stavěcí nohy povolit tak, aby dosedly na podlahu. Nanést tmel na přírubu pro ventilátor na sestavě podavače paliva. Poté namontovat ventilátor. Nanést tmel na sestavu podavače paliva na místo dosedací plochy zásobníku paliva. Usadit zásobník paliva a dotáhnout šrouby. POZOR!!! Před navezením paliva do zásobníku zkontrolovat volnost otáčení šnekového podavače paliva Montáž rozvodnice k zásobníku paliva 1. Rozvodnice 2. Šroub M6 x 16 (4 ks) 3. Podložka 6,4 (4 ks) 4. Matice M6 (4 ks) 5. Nálepka kontrolka signalizace bezpečnostního termostatu Obr. č. 12 Montáž rozvodnice k zásobníku paliva 1. Rozvodnici přišroubovat k boku zásobníku paliva. 2. Provést elektroinstalaci dle schémat v kap Nalepit nálepku kontrolka signalizace bezpečnostního termostatu (5) na rozvodnici (1). 21
22 5.2.5 Montáž čistícího nářadí K montáži nebo demontáži kartáče a hrotu na bodec (je-li součásti dodávky) použít běžného montážního nářadí a kožených rukavic Montáž havarijního hasicího zařízení Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody s připojením 1/2, která slouží pro propojení ventilu BVTS nebo TS 130 nebo STS 20. Propojení provést např. ohebnou (nerezovou) hadicí. Musí se jednat o rozebíratelné spojení ventilu s trubkou ve víku čisticího otvoru, a to z důvodu možnosti demontáže. Čidlo ventilu umístit do držáku čidla, který je na podavači paliva. Pozn.: Čidlo ventilu se umísťuje do držáku čidla již bez vlastní jímky ventilu, která je součástí dodávky. Funkce havarijního hasicího zařízení: Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 o C), ventil BVTS nebo TS 130 nebo STS 20 otevře přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 o C zastavení přívodu vody. Poté je nutné demontovat motor s šnekovou hřídelí a nerezovou vložkou a provést vyčištění. Následně proveďte zpětnou montáž. Zkontrolujte, zda ventil nepouští i nadále studenou vodu do zásobníku, v případě že ano ventil vyměňte. 1. Víko čisticího otvoru 2. Držák čidla Obr. č. 13 Montáž havarijního hasicího zařízení 22
23 5.2.7 Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení Přestavba kotle po dodání před instalací: Sundáme rošt a vytáhneme hořák se směšovačem z podstavce (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Z levé strany podstavce odšroubujeme zaslepovací přírubu, izolace, držák izolací (viz. obr. č. 15 detail B) a namontujeme je na pravou stranu (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M10 x 30, 8 ks podložka 10,5, 4 ks matice M10). Odstraníme starý tmel. Je nutné těsnit tmelem plechy mezi podstavcem a držákem izolací a mezi držákem izolací a zaslepovací přírubou. Na přírubu hořáku se směšovačem naneseme tmel a vložíme hořák do podstavce z levé strany a přišroubujeme (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Z roštu odstraníme starý kotlový tmel. Na dosedací plochy naneseme přiměřené množství nového tmelu a rošt osadíme do hořáku. Pozn. Natočení seříznutí roštu dle obr. č. 3.! Na vyznačené místo nanést kotlový tmel a rošt položit na retortu se směšovačem. Je nutné zajistit těsnost mezi hořákem a roštem. Dále postupujeme dle kap. 5.2 Postup montáže. Přestavba již nainstalovaného kotle: Provedeme vyhašení kotle. Kotel odpojíme od el. sítě. Provedeme elektrické odpojení motoru s převodovkou, ventilátoru (rozpojíme konektor), primárního čerpadla kotle, bezpečnostního termostatu z regulátoru a vytáhneme čidlo proti prohoření z jímky, výstupní čidlo z jímky kotle. Odpojte čidlo TV s trojcestným ventilem TV. Sundáme rozvodnici včetně konzol k uchycení rozvodnice. Provedeme odpojení havarijního hasicího zařízení. Nejprve vyprázdníme zásobník. Provedeme demontáž zásobníku paliva z podavače paliva (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M8 x 20, 4 ks podložka 8,4 a 4 ks matice M8). Odpojíme podavač paliva od podstavce kotle (spojovací materiál je následující: 4 ks matice M10, 4 ks podložky 10,5). Sundáme plášť kotle. Sundáme rošt a vytáhneme hořák se směšovačem z podstavce (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Z levé strany podstavce odšroubujeme zaslepovací přírubu, izolace, držák izolací (viz. obr. č. 15 detail B) a namontujeme je na pravou stranu (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M10 x 30, 8 ks podložka 10,5, 4 ks matice M10). Odstraníme starý tmel. Je nutné těsnit tmelem plechy mezi podstavcem a držákem izolací a mezi držákem izolací a zaslepovací přírubou. Na přírubu hořáku se směšovačem naneseme tmel a vložíme hořák do podstavce z levé strany a přišroubujeme (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Z roštu odstraníme starý kotlový tmel. Na dosedací plochy naneseme přiměřené množství nového tmelu a rošt osadíme do hořáku. Pozn. Natočení seříznutí roštu dle obr. č
24 1. Rozvodnice 2. Matice M6 (4 ks) 3. Podložka 6,4 (4 ks) 4. Šroub M6 x 16 (4 ks) 5. Zásobník paliva 6. Matice M8 (4 ks) 7. Podložka 8,4 (8 ks) 8. Šroub M8 x 20 (4 ks) 9. Podavač paliva 10. Šroub M10 x 20 (4 ks) 11. Podložka 10,5 (4 ks) 12. Matice M10 (4 ks) Obr. č. 14 Přestavba kotle z pravého na levé provedení odpojení zásobníku a podavače paliva 24
25 1. Podstavec 2. Hořák 3. Rošt 4. Šroub M10 x 30 (6 ks) 5. Podložka 10,5 (16 ks) Obr. č Matice M10 (10 ks) 7. Zaslepovací příruba 8. Izolace (sibral deska) 9. Izolace otvoru (sibral rohož) 10. Držák izolace Přestavba kotle z pravého na levé provedení demontáž hořáku a zaslepovací příruby! Na vyznačené místo nanést kotlový tmel a rošt položit na retortu se směšovačem. Je nutné zajistit těsnost mezi hořákem a roštem. 25
26 - Na levém bočním dílu pláště podstavce vystřihnout plech pro připojení podavače. - Z levého bočního dílu pláště podstavce přemístit izolaci do výřezu do pravého bočního dílu pláště podstavce. - Provedeme opláštění kotle (viz. kap ). - Naneseme tmel na přírubu podavače paliva a připojíme ho k podstavci kotle (spojovací materiál je následující: 4 ks matice M 10, 4 ks podložky 10,5). Motor otočíme tak, aby byl vpředu při pohledu na kotel zepředu. - Z příruby podavače paliva odstraníme starý tmel a na dosedací plochu naneseme přiměřené množství nového tmele. Podavač spojíme se zásobníkem paliva (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M8 x 20, 4 ks podložka 8,4 a 4 ks matice M8). - Provedeme připojení havarijního hasicího zařízení. - K zásobníku paliva připojíme rozvodnici vč. konzol. - Provedeme zpětné připojení komponentů (v případě, že byla přestavba prováděná již po prvotní instalaci je nutno upravit délky kabelů dle potřeby). Obr. č. 16 Kotel HERCULES DUO (levé provedení) 26
27 5.2.8 Elektrické schéma zapojení Obr. č. 17 Obvodové schéma zapojení 27
28 Obr. č. 18 Schéma zapojení 28
29 6. Obsluha kotle uživatelem 6.1 Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky Regulátor Saphir Vytápění automatický režim Kotel musí být ve stavu ZAP (displej kotle HMI). Požadavek na vytápění je generován sepnutím kontaktu D2 (prostorový přístroj nebo nadřazená regulace). Kotel začne vytápět na nastavenou požadovanou teplotu. Rozběhne se ventilátor (konstantní otáčky) a podavač paliva dle nastavených parametrů pro chod a prodlevu podavače. Čerpadlo sepne při dosažení definované teploty kotle. Dojde li během vytápění k poklesu výstupní teploty kotle o 5 C pod nastavenou teplotu zapnutí čerpadla, dojde k jeho vypnutí. Při odeznění požadavku na topení provede čerpadlo doběh. Při překročení nastavené teploty kotle přejde kotel do útlumového stavu. Trvá li i nadále požadavek na vytápění, čerpadlo zůstává v chodu. Při poklesu výstupní teploty kotle (nastavená teplota mínus hystereze) dojde opět k automatickému režimu. Teplá voda Požadavek na teplou generuje čidlo B3. K požadavku dojde při poklesu teploty v ohřívači vody o nastavenou hysterezi. Tento stav je signalizován svítící zelenou diodou na displeji kotle. Trojcestný ventil se přetočí do okruhu teplé vody. Čerpadlo sepne při dosažení definované teploty kotle s podmínkou, že teplota kotle je o 7 C vyšší než aktuální teplota teplé vody v ohřívač. V opačném případě bude čerpadlo pozastaveno, aby nedocházelo k vychlazování ohřívače vody. Při odeznění požadavku na teplou vodu dojde k definovanému doběhu trojcestného ventilu do ohřívače vody. Bude li zároveň aktivní požadavek na vytápění, k doběhu trojcestného ventilu nedojde. Útlumový režim Není-li požadavek na topení ani teplou vodu, přechází kotel do útlumového režimu. Tento režim je signalizován blikající zelenou diodou displeje kotle. V tomto režimu je udržována minimální teplota kotle. Pokud je dosažena minimální teplota kotle, bude zapínán ventilátor a podavač pouze v definované časové prodlevě na určitou dobu, aby nedošlo k vyhasnutí kotle. Ventilátor je v chodu definovaně déle oproti podavači, aby došlo k dostatečnému rozhoření paliva. V útlumovém režimu je spínáno čerpadlo při dosažení teploty kotle 70 C. K jeho vypnutí dojde při poklesu o 5 C od této teploty. Kotel nedoporučujeme odpojovat od elektrické sítě. V případě odpojení kotle od el. sítě může dojít k zastavení času v regulátoru a tudíž k nesprávnému spínání časových režimů (platí pro časový režim teplé vody, je-li aktivován). V extrémním případě může rovněž dojít k prohoření paliva do zásobníku (palivo pelety). Při vypnutém kotli (neodpojeném od el. sítě) je aktivní ochrana proti prohoření paliva do zásobníku. V případě dlouhodobého výpadku dodávky el. energie doporučujeme odstranit pelety z hořáku, aby nedošlo k jejich prohoření do zásobníku. Zamezíme tím zalití hořícího paliva vodou (funkce havarijní hasicí zařízení viz kap ) a následně složitému odstranění rozmočených pelet z podavače paliva Bezpečnostní termostat Bezpečnostní termostat je umístěn na levém bočním dílu pláště podstavce a slouží k zastavení chodu kotle při překročení bezpečnostní teploty. Bezpečnostní termostat je nutné nastavit na teplotu 100 C, tj. na vyšší teplotu, než je nastavená maximální teplota kotle (90 o C). Po rozepnutí bezpečnostního termostatu se rozsvítí kontrolka signalizace bezpečnostního termostatu. Zastaví se podavač paliva a ventilátor. Deblokace bezpečnostního termostatu se musí provést manuálně po odmontování krytky a stisknutím terčíku. V případě opakovaného vypnutí bezpečnostního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle. Po rozepnutí bezpečnostního termostatu primární čerpadlo zůstává v chodu Teplotní čidlo na podavači paliva Objeví-li se na teplotním čidle teplota nastavená v parametru P 26, dojde ke zrychlenému podávání paliva, aby došlo k posunutí hořícího paliva do hořáku. Při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se kotel vrátí do původního režimu. Toto zabezpečení pracuje pouze tehdy, je-li kotel napájen elektrickou energií. Jestliže nedojde k poklesu teploty podavače do 7 minut (pevně nastavená hodnota) dojde k odstavení chodu podavače. 29
30 6.1.4 Havarijní hasicí zařízení Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 o C), ventil BVTS (TS 130, STS 20) otevře přívod vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 o C k zavření přívodu vody Nucený odtah přebytečného tepla Nucený odtah přebytečného tepla kotle Jestliže teplota kotle překročí 90 o C, nastane tzv. nucený odtah přebytečného tepla do topného okruhu. Ventilátor a podavač nejsou aktivní. Po podkročení aktuální žádané teploty kotle se vrátí kotel do aktuálního automatického režimu (v případě, že teplota kotle dosáhla 100 o C a došlo k blokaci bezpečnostního termostatu je nutná manuální deblokace bezpečnostního termostatu) Nucený odtah přebytečného tepla ohřívače vody Jestliže teplota v ohřívači vody překročí 80 o C, dojde k nucenému odtahu přebytečného tepla do topného okruhu. 6.2 Obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Saphir Jako display kotle je použita obslužná jednotka HMI (ACX84.910/ALG) pro ovládání regulátoru Saphir. Podmínkou připojení obslužné jednotky HMI je zachování levého segmentu přepínače S1 v poloze off. Obslužnou jednotku HMI není možno použít jako prostorový přístroj. Technické údaje Napájení Provozní napětí DC 12 V (napájení z regulátoru Saphir) Jmenovitý proud Max. 50 ma Připojení Připojovací kabel JST 4-vodičový Délka kabelu 3 m (max. 15 m bez zesílení) Rozhraní Sériové rozhraní 8-vodičový, zdířka RJ45 Ochrana Třída ochrany podle EN IP 50 jako jednotka pro ruční ovládání Okolní podmínky Rozsah teploty: - Provoz o C - Skladování o C Průmyslové normy Odolnost EN Rozměry Pouzdro 99,3 x 153,5 x 23 mm LCD displej: - Viditelná plocha 70 x 45 mm - Aktivní plocha 61 x 39 mm Všeobecné údaje Pouzdro: - Hmotnost 0,124 ks - Barva Antracit, RAL 7016 LCD displej: - Zobrazení - latinské znaky 8 řádků, 20 znaků v řádku - Rozlišení 128 x 80 bodů 30
31 6.2.1 Umístění a připojení k regulátoru Saphir Umístění Vhodné umístění obslužné jednotky HMI je na čelní straně zásobníku paliva kotle HERCULES DUO. Součástí obslužné jednotky HMI je magnet v zadní části jednotky. POZOR! Obslužnou jednotku HMI neumísťujte na přední díly pláště kotle s ohledem na provozní teploty přístroje. Připojení k regulátoru Saphir Součástí obslužné jednotky je připojovací kabel se síťovým konektorem. Kabel je ZAKÁZÁNO zkracovat nebo prodlužovat. Postup připojení obslužné jednotky HMI k regulátoru Saphir: - Odpojte kotel od přívodu elektrického napájení. - Odmontujte kryt rozvodnice, který je připevněn čtyřmi šrouby. - Prořežte přiměřeně kabelovou ucpávku ABB pro síťový konektor přístroje HMI. - Protáhněte kabel se síťovým konektorem kabelovou ucpávkou ABB a zapojte do vstupu pro síťový konektor na regulátoru Saphir. - Namontujte kryt rozvodnice. - Zapojte kotel k přívodu el. energie Obslužné prvky 1. LCD displej 2. Tlačítko Home 3. Zpětné tlačítko 4. Tlačítko aktuálních stavů 5. Tlačítko zobrazení poruch s LED-diodou 6. Tlačítka pro volbu řádků ( / ) 7. Nastavovací tlačítko 8. Tlačítko potvrzení (Enter) Obr. č. 19 Obslužné prvky jednotky HMI pro ovládání regulátoru Saphir 31
32 Obslužný prvek (tlačítko) Zobrazení Název Popis funkce Tlačítko Home Návrat na počáteční stranu Zpětné tlačítko Navrácení kurzoru o jedno menu Tlačítko aktuálních stavů kotle Zobrazí se aktuální stavy kotle Tlačítko zobrazení poruch s LEDdiodou Zobrazení a kvitování alarmů Tlačítka pro volbu řádků ( / ) Výběr menu/parametrů/řádků Nastavovací tlačítko Nastavovací hodnoty (+/-) Horizontální ovládání kurzoru ( / ) Tlačítko potvrzení (enter) Potvrzení nastavené hodnoty Konfigurace Vybavení kotle: Obslužná jednotka HMI pro ovládání regulátoru Saphir (ACX84.910/ALG) Termostatický ventil (Plnicí ventil) - řada VTC312 (vnější závit) Nutné příslušenství ke kotli Trojcestný ventil V4044C (pouze v případě, že je kotel využíván k ohřevu TV) Čidlo teplé vody QAZ36 (pouze v případě, že je kotel využíván k ohřevu TV) Typ řízení: Řízení na nastavenou teplotu kotle nebo řízení prostorovým přístrojem, případně nadřazenou regulací (kontakt D2) Struktura Přes menu (počáteční stranu) a ostatní submenu se dostanete k názvům parametrů nebo přímo na nastavovací řádky. Na displeji obslužné jednotky HMI nejsou vždy zobrazeny všechny řádky najednou (dle možností displeje). Na další řádky se dostanete tlačítkem pro volbu řádků ( / ). Kurzor se zobrazí na prvním řádku, který je možno měnit (např. u počáteční strany na řádku s datem a poté vždy na každém dalším řádku, který umožňuje změnu. 32
33 Počáteční strana obslužné jednotky HMI pro ovládání regulátoru Saphir. Vysvětlivky: z zobrazovací parametr (uvedenou hodnotu nelze měnit) + hodnotu parametru lze měnit TV teplá voda krok do druhé úrovně (stiskem tlačítka Enter) Poznámka: Textové popisy jednotlivých parametrů odpovídají zobrazení na displeji jednotky HMI. Zobrazenie na displeji jednotky HMI Parameter Rozsah Krok Popis Príklad bez hesla s heslom : Stav Kotle Zap + + Vyp / Zap Tepl.Kotle 68 o C z z Tepl. TV 56 o C z z Podav.Ručně Vyp + + Vyp / Zap Vent.Ručně Vyp + + Vyp / Zap /Nast. parametrů Heslo Volba jazyka Czech DUO model 2013 German/ Polish/ French/ Czech/ English Stav Kotle Tepl.Kotle Tepl. TV Podav.Ručně Vent.Ručně Nast. parametrů Heslo Kotel zapnutý/vypnutý. Zobrazení aktuální teploty kotle. Zobrazení aktuální teploty teplé vody (je-li stav přípravy TV aktivní). Zapnutí/vypnutí podavače na definovanou dobu (použití při zátopu). Zapnutí/vypnutí ventilátoru na definovanou dobu (použití při zátopu). Vstup do menu nastavení parametrů. Vstup do menu kotle, TV a časových plánů TV. Zobrazení na displeji jednotky HMI /Nastavení parametrů Parametr Popis Příklad bez hesla s heslem /Nastavení parametrů Rozsah Tepl.Kotle 70 C C 1 Tepl.TV Zap 55 C C 1 Min.T.Kotle 60 C C 1 Hyst.Kotle 3 C C 1 ChodPodavače 5s s 0,1 Prodl.Podav. 19s s 1 útlumchodp 10s s 0,1 útlumklidp 40min min 1 Vent.útlum 90s s 1 Zap.čerpadla 48 C C 1 Krok Tepl.Kotle Tepl.TV Zap Min.T.Kotle Hyst.Kotle Nastavení žádané teploty kotle. Nastavení žádané teploty TV a vypnutí /zapnutí přípravy TV. Nastavení teploty kotle, která bude udržována v útlumovém režimu. Nastavení hystereze kotle - při poklesu výstupní teploty kotle o tuto hodnotu, dojde opět k automatickému chodu kotle. Hodnota se odečítá od nastavené žádané teploty kotle. 33
34 ChodPodavače Prodl.Podav. útlumchodp útlumklidp Vent.útlum Zap.čerpadla Nastavení doby chodu podavače v automatickém režimu. Nastavení doby prodlevy podavače v automatickém režimu. Nastavení doby chodu podavače v útlumovém režimu. Nastavení doby prodlevy podavače v útlumovém režimu Nastavení doběhu ventilátoru v útlumovém režimu, po zastavení chodu podavače paliva. Nastavení teploty, při které dojde k zapnutí čerpadla. Aktuální stavy Po zmáčknutí tlačítka se zobrazí aktuální stav kotle Dioda svítí při požadavku na topení nebo teplou vodu, bliká při útlumovém režimu nebo při požadavku na minimální teplotu kotle, nesvítí při vypnutém kotli. Zobrazení na displeji jednotky HMI Parametr Popis Příklad bez hesla s heslem Aktuální stavy Rozsah ChodPodav. Vyp z z Vyp / Zap Ventilátor Zap z z Vyp / Zap čerpadlo Zap z z Vyp / Zap Ventil TV Vyp z z Vyp / Zap Prohořívání OK z z OK / Err Tepl.Podavač 24 o C z z Akt.Požadavek 70 C z z Krok ChodPodav. Ventilátor čerpadlo Ventil TV Prohořívání Tepl.Podavač Akt.Požadavek Zobrazení aktuálního stavu podavače paliva (vyp./zap.) Zobrazení aktuálního stavu ventilátoru (vyp./zap.) Zobrazení aktuálního stavu čerpadla (vyp./zap.) Zobrazení aktuálního stavu ventilu TV (vyp./zap.) Zobrazení aktuálního stavu, zda dochází k prohoření paliva do zásobníku: OK - nedochází k prohořívání paliva Err - dochází k prohoření paliva. Je aktivována funkce proti prohoření paliva. Zobrazení aktuální teploty podavače paliva. Zobrazení aktuálního požadavku teploty kotle. Zobrazení na displeji jednotky HMI Heslo Parametr Popis Příklad bez hesla s heslem - Zadat heslo - **** Rozsah Krok Po zadání správného hesla (9000) se objeví následující menu pod řádkem Heslo 34
35 Zobrazení na displeji jednotky HMI /Menu kotle Parametr Popis Příklad bez hesla s heslem /Menu kotle Rozsah Nast.Níz.T. 40 o C Níz.T.Zpoždění 30 min HoříChod 20s HoříKlid 10s Max.Tepl.Pod. 90 o C Max.Pod.Ručně 6min Max.V.Ručně 15min Režim čerp. Auto + Man/Auto Čerpadlo Man Zap + Vyp/Zap Doběh čerp. 3min DenProtočení Pá + Po Ne/ Vždy/Vyp Krok Nast.Níz.T. Níz.T.Zpoždění HoříChod HoříKlid Max.Tepl.Pod. Max.Pod.Ručně Max.V.Ručně Režim čerp. Čerpadlo Man Doběh čerp. DenProtočení Nastavení žádané minimální teploty kotle, která musí být dosažena do nastavené hodnoty v parametru Níz.T.Zpoždění. Nedojde li k dosažení hodnoty nastavené v parametru Nast.Níz.T. po dobu nastavenou v tomto parametru, dojde k poruchovému hlášení Níz.T.Kotle - vyhasnutí kotle a následnému odstavení chodu kotle. Nastavení doby chodu podavače, je-li aktuální teplota podavače nad nastavenou hodnotou maximální teploty podavače (výrobní nastavení 90 C). Nastavení doby prodlevy podavače, je-li aktuální teplota podavače nad nastavenou hodnotou maximální teploty podavače (výrobní nastavení 90 C) Při dosažení této teploty na čidle podavače paliva začne podavač posouvat palivo ve zrychleném tempu až do té doby, než dojde k poklesu teploty pod nastavenou hodnotu. Jestliže nedojde k poklesu teploty podavače po dobu 7 minut (pevně nastavená softwarová hodnota) dojde k odstavení chodu podavače. Výrobce doporučuje ponechat výrobně nastavenou hodnotu. Nastavení doby chodu podavače při zátopu. Podavač paliva podává nepřetržitě po dobu nastavenou v tomto parametru. Přerušení nebo opětovné uvedení podavače do chodu lze provést při zátopu pomocí displeje kotle. Nastavení doby chodu ventilátoru při zátopu. Ventilátor je v chodu nepřetržitě po dobu nastavenou v tomto parametru. Přerušení nebo opětovné uvedení ventilátoru do chodu lze provést při zátopu pomocí displeje kotle. Nastavení režimu čerpadla. Tímto parametrem je možno ověřit jeho funkčnost. Standardně je zvolen režim Auto. Ruční zapnutí/vypnutí čerpadla v případě zvoleného režimu čerpadla Man. Upozornění: Po ověření funkčnosti čerpadla je nutné opět zvolit režim Auto. Nastavení doby doběhu čerpadla. V určený den dojde k protočení čerpadla v 12:00 hod. na 30 sec. Hodnota 1 až 7 odpovídá dnům pondělí až neděle. Hodnota 0 protočení primárního čerpadla není aktivní. Hodnota 8 protočení primárního čerpadla je aktivní každý den. Pozn.: Bude-li v tuto dobu čerpadlo v chodu, funkce není aktivní. 35
Teplo pro váš domov od roku 1888 VULCANUS Návod k obsluze a instalaci CZ_2014_41 Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle...3 2. Technické údaje kotle...3 3. Popis...7 3.1 Konstrukce kotle...7 4. Umístění

References: čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 4
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 2
 čl. 3
 čl. 4
 čl. 5