Source: https://fr.scribd.com/document/326889016/GuiaTecnologiasANESE2016-pdf
Timestamp: 2020-01-24 16:37:42+00:00

Document:
GuiaTecnologiasANESE2016.pdf | Conservación de energía | Seguro
enregistrerEnregistrer GuiaTecnologiasANESE2016.pdf pour plus tard
de Tecnologas para el Ahorro
y la Eficiencia Energtica
OPININ DEL PRESIDENTE
QU ES ANESE?
Introduccin ................................................................................................... 14
Auditoria Energtica ...................................................................................... 16
Medicin y Verificacin de los Ahorros Energticos ................................... 16
Financiacin .................................................................................................... 18
Modelos de Contrato .................................................................................... 18
Seguros ........................................................................................................... 25
Requisitos para ser una ESE (Clasificacin ESE) .......................................... 27
Aislamiento - Envolvente ............................................................................... 33
Iluminacin - Tecnologa Led ........................................................................ 38
Generacin de Calor y ACS: ......................................................................... 42
Bomba de Calor Aerotrmica ............................................................. 42
Calderas de Biomasa ........................................................................... 46
Calderas de Condensacin a Gas de Alta Eficiencia ........................ 48
Energa Solar Trmica .......................................................................... 53
Quemadores ........................................................................................ 57
Emisores ............................................................................................... 59
Sistemas de Captacin para Geotermia Somera .............................. 61
Sistemas de Suelo Radiante ............................................................... 63
Tecnologa Inverter .............................................................................. 65
Generacin de Electricidad, Vapor y Aire Comprimido: ............................ 68
Aire Comprimido ................................................................................. 68
Calderas de Vapor ............................................................................... 72
Microcogeneracin .............................................................................. 76
Minihidrulica ....................................................................................... 78
Motores: .......................................................................................................... 80
Bombas Electrnicas ........................................................................... 80
Motores de Alta Eficiencia .................................................................. 82
Regulacin y Control: .................................................................................... 85
Control y Monitorizacin de Instalaciones ........................................ 85
Sistema Inmtico ................................................................................. 88
Equilibrado Automtico de Caudal .................................................... 90
Sistema de Gestin .............................................................................. 92
Repartidores de Costes ....................................................................... 94
Sector Industrial: Industria Lctea ................................................................. 99
Sector Residencial: Comunidad de Propietarios ....................................... 103
Sector Servicios: Centro Comercial ............................................................. 106
1. EL EDITORIAL
POR QU UNA GUA DE TECNOLOGAS PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGTICA?
Desde ANESE miramos al presente ejercicio con la confianza y esperanza de que 2016 ser el ao del giro
definitivo en el sector de los servicios energticos y de la eficiencia energtica. Para tal, entre muchos otros
factores, ganan importancia las soluciones tecnolgicas existentes actualmente en el mercado y que han
sido desarrolladas por las propias marcas fabricantes precisamente con el objetivo de garantizar eficiencia
Antes de seguir, no queremos dejar de recordar el informe anual de la Agencia Internacional de la Energa
que afirmaba que en 2015 por primera vez las tecnologas que garantizan eficiencia energtica haban debilitado el crecimiento energtico, lo que significa que existe una mayor demanda de este tipo de tecnologas.
Sin embargo, no todas las tecnologas existentes en el mercado son garantas reales de eficiencia y ahorro.
Por eso, y para dar respuesta a esta necesidad de ordenar y seleccionar la oferta tan variada de soluciones
y aportar claridad tanto al cliente final como a las propias empresas de servicios energticos, el Grupo de
Tecnologa de ANESE ha decidido lanzar la Gua de ANESE de Tecnologas para el Ahorro y la Eficiencia
Energtica. Y el resultado, tras un largo periodo de elaboracin, lo tiene en sus manos.
Ya sea en obra nueva o en proyectos de renovacin, se buscan cada vez ms, (aunque todava no es suficiente!) soluciones tecnolgicas ms eficientes y ms ahorradoras para mbitos tan dispares como la iluminacin
de interior o de exterior, como al aire acondicionado, la climatizacin, entre otros. La utilizacin de estas
soluciones, que son la respuesta a las demandas del sector teniendo en cuenta el actual marco normativo,
es un paso importante para llevar a cabo un proyecto de eficiencia energtica con garantas de ahorros.
Con la publicacin y distribucin de esta Gua de ANESE de Tecnologas para el Ahorro y la Eficiencia Energtica, pretendemos seguir avanzando como un referente de eficiencia energtica para las empresas y profesionales que dan forma al mercado de los Servicios Energticos y de la Energa. En la prctica, queremos
informar y documentar a los profesionales del sector en general y a los clientes finales, en particular, acerca
de las posibilidades tecnolgicas con eficiencia y ahorro energticos garantizados que tienen a su alcance.
Esperamos que este manual capte el inters de los profesionales hasta el punto de llevarles a buscar estas
tecnologas y a aplicarlas en sus proyectos de eficiencia energtica en los cuales estn inmersas muchas
empresas de servicios energticos, tanto en el rea residencial como industrial, hasta los proyectos puestos
en marcha por Administraciones.
Con esta herramienta de consulta, que es un referente de tecnologas de calidad y de garanta de ahorros
energticos, queremos concienciar a los profesionales sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y
as seguir aportando nuestros granos de arena hacia un futuro estado de sostenibilidad.
ANESE: SIEMPRE REFERENTES
El mercado de la eficiencia energtica ha despegado
y se va consolidando en parte debido a las necesidades que demanda la sociedad y la tendencia a un
modo de vida ms eficiente y, por otro lado, debido
a la filosofa y modo de hacer de las empresas que
conforman este sector tan complejo.
Desde la Asociacin Nacional de Empresas de Servicios Energticos (ANESE) defendemos que las empresas a las que representamos deben ser las primeras en generar confianza en el cliente final, huir de la
competencia desleal e identificarse cmo autnticas
empresas de servicios energticos. Desde la unin
de nuestras empresas se contribuye a que el mercado del sector energtico crezca sano y fuerte.
Todas las iniciativas que emprendemos con ilusin
y cario desde ANESE cuentan con el objetivo de
unificar criterios y ayudar a caminar por la direccin
correcta. Para ello hemos llevado a cabo decisiones
como la creacin de la primera clasificacin certificada de empresas de servicios energticos, una ordenacin que ha dotado de estructura al sector y ha
dado respuesta a la tradicional pregunta del cliente
Qu servicios ofrece exactamente este tipo de empresas? Un sello que acaba con el intrusismo y establece la diferencia entre una ESE de aquella empresa
cuyo objetivo final no es un ahorro garantizado. Por
ejemplo, slo las empresas que cumplan con los requisitos de ser una autntica ESE lograrn el sello de
clasificacin. Toda una credencial que, adems ayuda a que el mercado confe un poco ms en nuestra
compleja tipologa de empresas.
Es importante difundir el conocimiento y acercar
nuestro mensaje de una manera clara y transparente.
Para ello hemos puesto en marcha la Ruta EE+ESE
Hacia la Clasificacin a lo largo del territorio espaol, y hemos hecho paradas en ciudades como
Toledo, Barcelona o Zaragoza. Son unas jornadas sobre eficiencia energtica y clasificacin a las que se
acercan expertos de diferentes campos como son la
salud, las renovables, las propias empresas de servicios energticos, la alimentacin o profesionales:
fabricantes, miembros pertenecientes a distintas
asociaciones, auditores o instaladores.
Otro ejemplo de cmo contribuimos a la creacin
de un mejor mercado es precisamente la edicin de
esta Gua de Tecnologas. En ella se recogen algunos
de los casos de xito de nuestras ESEs. Es una herramienta pensada para funcionar como un manual de
consulta de los profesionales y que aporta, una vez
ms, respuesta a las necesidades del sector ante el
actual y difuminado marco normativo.
Estas son algunas propuestas de una Asociacin que
funciona con autonoma y que est formada por empresas cuya nica apuesta es el usuario final y que
desarrollan soluciones para construir un mercado
mejor al margen de las pocas o nulas ayudas polticas estatales.
Rafael Herrero Martn,
Presidente de ANESE.
ANESE?
3. QU ES ANESE?
ANESE, Asociacin de Empresas de Servicios Energticos, es un referente de inversin en ahorro y eficiencia energtica. En concreto, es una plataforma empresarial sin nimo de lucro y tiene como objetivo
estructurar el mercado de los Servicios Energticos, que presenta un modelo de negocio novedoso en el
sector y que presenta una importante proyeccin en el que las empresas espaolas, independientemente
de su tamao, tienen una gran oportunidad de negocio.
Inici su actividad en enero de 2010 y hoy es la asociacin ms representativa del sector con cerca de 100
empresas asociadas y que son compaas involucradas en el mbito de la gestin eficiente de la energa y
especialistas en distintas areas de actuacin. Entre ellas se encuentran empresas de servicios energticos
(ESEs), consultoras, auditoras, ingenieras, de instalacin, de mantenimiento, fabricantes y de servicios financieros y aseguradoras. Adems, ANESE viene desarrollando un sinfn de actividades y eventos para as
contribuir al crecimiento del mercado del ahorro y la eficiencia energtica e impulsar el desarrollo de las
empresas de servicios energticos. Por ello, ANESE es reconocida cada vez ms como una marca referente
en representacin del ahorro y de la eficiencia energtica garantizada.
Estructurar y hacer crecer el mercado del ahorro y de la eficiencia energtica
ANESE representa a las ESEs espaolas y defiende sus intereses; acta como interlocutor con las distintas Administraciones Pblicas; difunde los conceptos de Ahorro y Eficiencia Energtica para potenciar el uso adecuado de la
energa y crear un mercado ms informado y consciente de sus necesidades; apuesta por la creacin de sinergias entre
las empresas asociadas en la generacin de oportunidades de negocio; y fomenta los principios de sostenibilidad.
Adems, colabora con organismos y Administraciones proponiendo medidas o comentarios en las normativas
que impulsan el mercado de los Servicios Energticos; imparte formacin especializada; elabora un completo
plan de comunicacin para estar presente en los medios; forma parte del Comit organizador del Congreso
ESEs, de Genera, Feria Internacional de Energa y Medio Ambiente, y de Greencities; y cuenta con seis Grupos
de Trabajo: Contratacin, Financiacin, Rehabilitacin, Tecnologa, Clasificacin de ESEs y Poltica Energtica.
4. Modelo ESE
Para encontrar una definicin completa y con carcter oficial del concepto ESE, hay que remontarse al 2006.
Es la Directiva 2006/32/ECA la que presenta esta definicin:
Empresa de Servicios Energticos: persona fsica o jurdica que proporciona servicios energticos o de mejora de la eficiencia energtica en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo
econmico al hacerlo.
El pago de los servicios prestados se basar (en parte o totalmente) en la obtencin de mejoras de la eficiencia energtica y en el cumplimiento de los dems requisitos de rendimiento convenidos.
(Directiva 2006/32/EC)
En definitiva, las Empresas de Servicios Energticos, o ESE, son organizaciones que ofrecen ahorro energtico y ahorro econmico a travs de la implantacin de medidas de mejora de la eficiencia energtica. Estas
medidas de mejora se engloban dentro de un proyecto, un proyecto ESE en el que se presenta una serie de
actuaciones tcnicas o Medidas de Ahorro de Energa (MAEs). Las ms habituales son:
Mejoras en iluminacin
Sistemas de Control y Gestin de
Cerramientos ms eficientes
Mejoras en la Climatizacin
Sustitucin de calderas
Perfil de la demanda elctrica
Sustitucin de enfriadoras
Bombas de calor geotrmicas
Equipamiento de cocina de alta
Instalacin fotovoltaica
Las ESEs, en la mayora de los casos, condicionan el pago de los servicios prestados a la obtencin real de
ahorros de energa y pueden asumir total o parcialmente el riesgo tcnico y econmico del proyecto. Esta
es la razn por la cual el retorno de la inversin depende en gran medida de las mejoras realizadas, y por
tanto de la tecnologa que se utiliza.
No hay que olvidar que, por un lado, es necesario partir de una buena base, es decir, haber ejecutado una
auditora energtica correctamente que permita identificar los ahorros potenciales de la instalacin o pro-
Auditoras energticas y asesora
para el uso eficiente de los recursos
Claves para una ptima gestin
Reducir los consumos energticos puede traer a tu negocio importantes
ahorros econmico y contribuye de forma positiva al cuidado del medio
ambiente. Por eso, en Deloitte queremos ayudarte a identificar y ejecutar
las mejores medidas para potenciar el uso sostenible de los recursos
energticos de tu negocio.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL),
sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garanta, y a su red de firmas miembro y sus
entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad
jurdica propia e independiente. DTTL (tambin denominada Deloitte Global) no presta servicios a
clientes. Consulte la pgina www.deloitte.com/about si desea obtener una descripcin detallada de
DTTL y sus firmas miembro.
2016 Deloitte, S.L.
ceso y, por otro lado, establecer una serie de mecanismos que permitan el control y la verificacin de las
medidas o mejoras implantadas. De esta forma, se pueden confirmar los ahorros y tomar las medidas de
correccin ms oportunas.
Para llevar a cabo un proyecto ESE, la financiacin del proyecto cobra un papel protagonista, hasta el punto
de condicionar las modalidades de contrato. Cada vez es ms comn en el mercado ESE contar con un
seguro de ahorro energtico, que garantice los ahorros prometidos, de esta forma se aportar ms confianza
al cliente si cabe.
La auditora energtica es la base de cualquier proyecto ESE. Consiste en un proceso independiente y objetivo de acuerdo a una serie de reglas y por el que se documentan evidencias en relacin a los consumos
energticos de una organizacin, emplazamiento o proceso. Permite identificar el coste de esos consumos
energticos; caracterizar los factores que les afectan; y establecer medidas que permitan generar ahorros en
los consumos u otros beneficios asociados.
Actualmente, el Real Decreto 56/2016, define el concepto de auditora energtica del siguiente modo:
Todo procedimiento sistemtico destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de
energa existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalacin u operacin industrial o comercial,
o de un servicio privado o pblico, as como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de
energa a un coste eficiente e informar al respecto. En el caso del transporte, la auditora energtica slo se
referir al transporte vinculado a la actividad de la empresa. (RD 56/2016).
El Real Decreto establece la obligacin de realizar auditoras energticas para las grandes empresas antes
de nueve meses desde la publicacin del mismo y tambin la creacin en el Ministerio de Industria, Energa
y Turismo de un Registro Administrativo de Auditoras Energticas, de carcter pblico y gratuito donde las
entidades debern depositar sus auditoras energticas.
MEDICIN Y VERIFICACIN DE LOS AHORROS ENERGTICOS
La capacidad de poder comprobar el xito de las medidas implantadas con el fin de producir unos ahorros
energticos slo es posible a travs de su medicin. Existe una particularidad en el proceso de medicin
del ahorro energtico: ste no se puede medir de forma directa, puesto que por definicin representa la
ausencia del consumo de energa.
Por ese motivo, para la verificacin del ahorro que se genera tras la aplicacin de una o varias acciones tomadas es necesario comparar el consumo antes y despus pero en base a una misma serie de magnitudes.
En este sentido, una buena medicin y verificacin de los ahorros energticos debe ser un proceso que utiliza la medida para establecer de forma fiable el ahorro real generado en una instalacin o proceso.
Existen varios mecanismos para la medida y verificacin, pero el ms comnmente aceptado es el Protocolo
Internacional de Medida y Verificacin (IPMVP por sus siglas en ingls), elaborado por EVO (Efficiency Valuation
Organization). Segn este protocolo, la tarea de Medida y Verificacin contempla las siguientes actividades:
Instalacin, calibracin y mantenimiento de los equipos de medida.
Recopilacin y anlisis de los datos.
Desarrollo de un mtodo de clculo del ahorro y de las estimaciones adecuadas.
Realizacin de los clculos con las lecturas obtenidas, y
Elaboracin de informes, garantizando su calidad, y verificacin de los informes por terceras partes.
A da de hoy, identificamos diversas formas de financiacin de proyectos ESE. Existen los siguientes
Financiacin de proyectos con recursos propios (tanto de la ESE como del cliente)
Financiacin de proyectos a travs de programas de financiacin pblica, como por ejemplo Subvenciones.
Financiacin de proyectos a travs de terceros. Hasta ahora, son las entidades financieras las que financian este tipo de proyectos, pero a da de hoy existen tambin Fondos de capital privados interesados
en financiar proyectos ESE.
La evolucin de la financiacin por terceros, demuestra la evolucin del mercado, ya que refleja que cada vez
ms, diferentes entidades financieras estn confiando en el modelo ESE da garanta de ahorro. Un ejemplo
claro es que a da de hoy existen fondos especializados en la inversin en Proyectos de Eficiencia Energtica a travs del modelo ESE. Este tipo de Fondos busca asociarse a empresas con capacidad tcnica para
dar soluciones a las necesidades de mejora energtica de sus clientes. De esta forma, el Fondo aporta la
capacidad financiera para llevar a cabo las inversiones necesarias en estos proyectos, disponiendo de conocimiento especializado para dar solucin a distintos tipos de proyectos y contratos.
La novedad de los Fondos de capital privado es que existe la posibilidad de agrupar proyectos de menor dimensin y que tengan caractersticas similares entre ellos, aunque sean para distintos clientes, y as hacerlos
ms atractivos para la inversin. Este tipo de Fondos est destinado a financiar los activos y las actuaciones
necesarias para la implantacin de las medidas de ahorro energtico.
En conclusin, la financiacin a travs de este tipo de Fondos cumple con los siguientes requisitos:
Especializacin: Este Fondo es un instrumento especializado que
ayuda a las empresas a buscar una solucin financiera ptima para
Agilidad: Al entidad gestora es independiente y no est vinculada
a ningn banco ni institucin pblica lo que permite una autonoma
de gestin que se traduce en agilidad y capacidad de adaptacin.
Flexibilidad: Este Fondo permite soluciones financieras de distinto
tipo, que combinan el propio capital del Fondo, con capital de la
ESE, financiacin ajena, subvenciones y ayudas, de tal forma que
siempre se busca una solucin financiera ptima.
Proximidad: Los gestores del Fondo conocen en detalle el mercado
de los Servicios Energticos y esto permite que puedan ayudar a la
empresa a enfocar y mejorar los aspectos financieros de sus Proyectos de Eficiencia Energtica.
Sin duda, el contrato entre el cliente y la ESE aporta rigor al modelo ESE y aporta un valor diferenciador frente a cualquier otra empresa del sector energtico. Debido a la importancia que esto supone, a continuacin,
se exponen los tipos de contratos ms relevantes existentes en Espaa:
Contrato de rendimiento energtico
Ahorros Compartidos + Garantizados
First out (Primero en salir)
Contrato de suministro energtico
Contrato integral energtico
A. EPC: Contrato de rendimiento energtico
Un contrato de rendimiento energtico (EPC) es un acuerdo por el cual una empresa de servicios energtico (ESE) es contratada para mejorar la eficiencia energtica, con la garanta de ahorros necesarios para
pagar la inversin requerida para implementar las mejoras (Abdul Wahab, 2014). Otra definicin de EPC,
es la que aparece en la Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energtica: un contrato de rendimiento
energtico es todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora de la
eficiencia energtica, verificada y supervisada durante toda la vigencia del contrato, en el que las inversiones
(obras, suministros o servicios) en dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia
energtica acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento energtico acordado, como, por
ejemplo, el ahorro financiero.
En definitiva, es un acuerdo contractual entre la ESE y el cliente para la implantacin de medidas de mejora
de la eficiencia energtica, siempre y cuando las inversiones en dichas medidas se recuperen gracias a los
ahorros esperados por el nivel de mejora de la eficiencia energtica convenido por contrato. El pago de los
servicios prestados se basa, en parte o totalmente, en la obtencin de mejoras de eficiencia energtica y en
el cumplimiento de los dems requisitos de rendimiento convenidos. Es decir, el principio fundamental es
la garanta de ahorro.
En general, se estima que los ahorros de energa que se pueden llegar a obtener respecto al comienzo del
proyecto son del 30% (Abdul Wahab, 2014). Es el tipo de contrato ms comn a nivel internacional, y estos
contratos tambin reciben el nombre de contratos de servicios energticos, o Energy Savings Performance
Contract (ESPC) o contrato de prestaciones energticas (Garrigues, 2010).
Los puntos clave de un contrato de este estilo son (Basar, 2013):
La ESE necesita asegurar un ahorro en los costes energticos superiores a los costes energticos anteriores a la implantacin del proyecto de servicios energticos.
En lo primero que se invierte el flujo de caja generado por los ahorros energticos es en la recuperacin
de la inversin del proyecto.
Hasta el final del contrato, el cliente contina pagando una cantidad por los ahorros conseguidos, sin
embargo, despus de terminar el contrato, el cliente obtiene el total de los beneficios.
Dentro de este tipo de contrato, hay diferentes clases del mismo, segn como se reparta el riesgo de la
inversin o quin soporta cada tipo de riesgo:
Ahorros compartidos, o Shared savings
En este modelo de contrato no existe ninguna garanta de ahorros que conlleve una sancin econmica
para la ESE. Debido a esta razn, es un modelo de contrato en el que el cliente ha de confiar en la ESE. El
nivel de confianza determina su nivel de involucracin. De esta forma, el cliente solo asume riesgo financiero, tanto en cuanto aporte ms o menos cantidad en el presupuesto inicial, incluso la ESE puede acabar
financiando el proyecto entero, que es lo que ocurre en la mayora de los casos. La ESE asume totalmente
el riesgo operativo, y el riesgo financiero se reparte proporcionalmente segn el dinero invertido en cada
El cliente y la ESE se reparten un porcentaje predeterminado de los ahorros conseguidos. La proporcin de
esa parte de ahorros depender de la duracin del contrato, del tiempo de recuperacin de la inversin y
de los riesgos asumidos. Sea cual sea el proyecto a realizar, se debe acordar en el contrato una frmula o
mtodo claro y conciso donde se explique la distribucin de los futuros ahorros.
Un ejemplo explicativo de este modelo se presenta en la Figura 1: Contrato ahorros compartidos (Mihaela, 2014):
Reparto	de	Ahorros
Figura 1: Contrato ahorros compartidos
En caso de que el proyecto genere un mayor ahorro energtico y financiero del previsto, ambas partes, tanto
cliente como ESE, reciben beneficios adicionales que se reparten segn la frmula establecida en el contrato. En
general, el reparto es ms favorable para la ESE, ya que es quien soporta ms riesgo en la inversin del proyecto,
tanto operativo como financiero. Aun as, estos son trminos que se negocian en el contrato. De igual modo,
en caso de no obtener los beneficios esperados, y obtener prdidas, stas tambin se reparten. No hay ahorros
Para este modelo de contrato, es ideal utilizar la financiacin por terceros, ya que de esta forma no se satura el
balance de la ESE. Adems, es importante destacar que la financiacin por terceros es el modelo de financiacin
ms eficaz para desarrollar el mercado ESE, ya que aumenta la competencia entre las ESE y entre las propias instituciones financieras (Wagner, 2010).
A modo de resumen, las caractersticas fundamentales de un contrato de ahorros compartidos son:
El cliente no tiene que contratar ningn prstamo.
La ESE financia el proyecto: carga con el riesgo del prstamo.
Si hay prdidas, estas se comparten.
Ventaja principal: la capacidad de endeudamiento del cliente es independiente al proyecto.
Ahorros garantizados, o Guaranteed savings
El cliente proporciona el presupuesto del proyecto inicial, que incluye los servicios del contratista y la garanta de ejecucin, as como la inversin en nuevos equipos. En definitiva, el cliente asume el riesgo del
crdito, ya sea a travs de su propio capital o mediante un prstamo. Pero la ESE garantiza un determinado
nivel de ahorro, por lo tanto, indirectamente, la ESE soporta tanto el riesgo de desempeo como el riesgo
financiero, ya que asegura un nivel de ingresos al cliente para que este pueda justificar el prstamo que
necesita en la entidad financiera y que los intereses del mismo no sean demasiado elevados. Si el proyecto
no cumple con el ahorro prometido, la ESE debe pagar al cliente la diferencia y asegurarle los pagos. De
este modo, la financiacin est garantizada de cara al cliente, aunque es su responsabilidad conseguir dicha
financiacin, ya que es el cliente el que tiene que llegar un acuerdo con alguna entidad financiera. Pero, por
otro lado, si se superan los ahorros garantizados, el exceso de beneficios recae en la ESE.
Bajo un contrato de ahorros garantizados el cliente tiene dos contratos separados: uno con la entidad financiera que le ha prestado el prstamo para llevar a cabo el proyecto; y otro contrato con la ESE en el cual sta
garantiza que el proyecto va a generar un ahorro suficiente tanto para cubrir el prstamo como para pagar
una proporcin de ahorro para la ESE (Scott, 2014).
El prstamo de inversin necesario para llevar a cabo el proyecto de servicios energticos queda reflejado
en el balance del cliente (Abdul Wahab, 2014).
Un ejemplo explicativo de este modelo se presenta en la Figura 2: Contrato ahorros garantizados (Mihaela, 2014):
Figura 2: Contrato ahorros garantizados (Fuente: Mihaela, 2014)
A modo resumen, las caractersticas fundamentales de un contrato de ahorros garantizados son:
El cliente contrata un prstamo para realizar el proyecto, o utiliza fondos propios.
La ESE garantiza que el prstamo ser recompensado con los ahorros garantizados que se conseguirn
con la implantacin del proyecto.
La ESE paga la diferencia en caso de no haber conseguido los ahorros acordados previamente.
Ventaja principal: la ESE puede desarrollar ms proyectos.
Ahorros	Compartidos	+	Ahorros	Garantizados
Por	ltimo,	mencionar	que	tambin	existe	la	modalidad	EPC	de	Ahorros	Compartidos	+	Ahorros
garantizados.	Esta	modalidad	es	una	mezcla	entre	las	dos	categoras	anteriores	que	depende	del
nivel	de	ahorro	que	se	consigue.	Es	decir,	hay	una	primera	clusula	en	el	contrato,	mediante	la
Ahorros Compartidos + Ahorros Garantizados
Por ltimo, mencionar que tambin existe la modalidad EPC de Ahorros Compartidos + Ahorros garantizados. Esta modalidad es una mezcla entre las dos categoras anteriores que depende del nivel de ahorro
que se consigue. Es decir, hay una primera clusula en el contrato, mediante la cual se asegura una cantidad
mnima; hasta conseguir esa cantidad el modelo se rige por el contrato de Ahorros Garantizados, pero una
vez que se pasa de esta cantidad las reglas de reparto son las de Ahorros Compartidos.
Respecto la financiacin ocurre algo similar, son contratos en los que la financiacin del proyecto es llevada
a cabo parte por el cliente y otra parte por la ESE.
Tabla 41: Diferencias entre contratos ahorros compartidos o garantizados
Hay garanta de ahorros mnimos?
Quin soporta el riesgo del rendimiento?
Quin desembolsa la cantidad de la inversin inicial?
Quin soporta el riesgo de financiacin?
ESE/Cliente
Quin contrata el prstamo?
A quin se le ve reflejado el prstamo en su balance?
Primero en salir, o First out
En este tipo de EPC la empresa de servicios energticos (ESE) paga el total del coste del proyecto, hasta que
se consiguen los ahorros del proyecto. Es decir, el total del ahorro se dedica anualmente al pago de la deuda
de los equipos y de los intereses que dan el beneficio a la ESE (Bertoldi, 2014).
Normalmente se da prioridad al pago de los equipos. Una vez que la ESE obtiene el beneficio acordado
ya no existe contrato y el papel de la ESE desaparece. La duracin depende del nivel de ahorro alcanzado,
cuanto mayor ahorro se consiga, menor duracin tiene el contrato. El factor vinculante entre el cliente y la
ESE es la duracin del retorno de la inversin.
B. ESC: Contrato de suministro energtico
Este tipo de contrato tambin recibe el nombre de Chauffage, del francs calefaccin, por el cual la ESE
cobra una cuota por unidad de energa transformada vendida (Sierra Garriga et al, 2013). La ESE suministra
al cliente energa transformada (vapor, agua caliente, fro, etc.) de una instalacin implementada por la propia ESE, que puede ser independiente o no de las instalaciones del cliente. La energa se suministra en las
condiciones pactadas con el cliente (Bertoldi, 2014). La ESE suele mantener la propiedad de los equipos y
asume el riesgo del precio de la energa y del rendimiento de la instalacin.
De hecho, la ESE puede pagar la factura elctrica en nombre del cliente. De esta forma, el cliente se preocupa nicamente de recibir energa til en la tarifa pactada. Adems, aparte de pactar precios de energa
tambin se pactan niveles de confort.
Contrato de suministro energtico ESC (elaboracin propia)
Energa	Transformada
Figure 3: Energy Supply Contract (ESC)
El contrato de suministro energtico ESC es un modelo de contrato muy utilizado en grandes instalaciones
como pueden ser hospitales o universidades pertenecientes al Estado, donde la ESE evala el potencial de
ahorro energticos y realiza una oferta de servicios para mejorar el suministro energtico (Garrigues, 2010).
Por esta razn, hay veces que no es necesario realizar grandes obras, sino aumentar el rendimiento de los
recursos y analizar los gastos innecesarios. En este tipo de contratos, la Administracin Pblica evita asumir
la financiacin y evitar grandes inversiones. Los ahorros que se obtienen al mejorar el suministro sirven para
pagar el precio de energa pactado.
El cliente paga nicamente por la energa til que consume. Esta cuota es un precio garantizado en el contrato,El
elccual
nopcambia
durante lapor
aga	nicamente
la	energa
til	que	consume.	Esta	cuota	es	un	precio	garantizado	en
el	contrato,	el	cual	no	cambia	durante	la	duracin	del	mismo.
C. IEC: Contrato integral energtico.
C. IEC:	es
integral	energtico.
entre el modelo ESC y el modelo EPC. En muchos textos divulgativos se
habla de este tipo de contrato, refirindose a este como un contrato tipo IEC (siglas en ingls). En realidad,
quetextos
Este	modelo
es	una
entre	el	yamodelo
ESC	y	por
el	modelo
EPC.	En
divulgativos	se	habla	de	este	tipo	de	contrato,	refirindose	a	este	como	un	contrato	tipo	IEC	(siglas
en	ingls).	En	realidad,	este	contrato	no	guarda	caractersticas	especiales,	ya	que	se	define	por	ser
En Espaa, este contrato es ms conocido por el nombre de las 5Ps, por las cinco prestaciones que
un	contrato
de	los	contratos
EPC	yque
presencomprende.
de 2007ESC.
tado por el IDAE. Esta propuesta de contrato surgi con el objetivo de publicar y difundir un modelo
de servicios energticos y mantenimiento integral para las instalaciones trmicas y de
En	Espaa,	este	contrato	es	ms	conocido	por	el	nombre	de	las	5Ps,	por	las	cinco	prestaciones	que
comprende.	Es	de
un	los
muy	pblicos.
utilizado	El
en	objetivo
la	administracin
data	una
de	2007
y	fue
del mantenimiento y de la prestacin de servicios energticos en un nico contrato, incluyendo el
presentado	por	el	IDAE.	Esta	propuesta	de	contrato	surgi	con	el	objetivo	de	publicar	y	difundir	un
suministro energtico. En general, tambin recibe el nombre de contrato mixto o modelo de contrato
de las 5Ps. Sus cinco prestaciones son:
1. Gestin energtica, cuyo objetivo es la gestin de suministro de combustibles y electricidad, incluyendo el control de calidad, cantidad y uso, as como energa transformada.
2. Mantenimiento. Mantenimiento preventivo de las instalaciones para lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones de todos sus componentes al valor inicial.
3. Garanta total. Se aade una garanta total de reparacin con sustitucin de todos los elementos deteriorados en las instalaciones.
4. Obras de mejora. El adjudicatario se compromete a realizar las obras de mejora y renovacin de las
instalaciones que la Administracin titular del edificio especifique al inicio del contrato.
5. Mejora de la eficiencia energtica, tiene como objetivo promover la mejora de la eficiencia energtica
mediante la incorporacin, mejora o renovacin de equipos e instalaciones para conseguir niveles de
ahorro que produzcan beneficios econmicos.
En la administracin pblica, segn la fundamentacin jurdica, este tipo de acuerdo se clasifica como un
contrato administrativo tpico, de carcter mixto, de suministro y servicios, a partir de la legislacin de contratos de las Administraciones Pblicas. Es un contrato tipificado en la ley, concretamente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas (IDAE, 2007). Un contrato administrativo tpico
tiene la limitacin temporal de 4 aos, por lo que se utiliza la figura contractual mixta para poder abarcar las
distintas prestaciones contractuales, de ah que tambin se pueda nombrar este contrato como contrato
mixto. La razn por la que es clasificado como contrato de suministro y servicios, es porque conlleva la realizacin de servicios, por ejemplo: suministro de energa transformada, gestin, reparacin y sustitucin de las
instalaciones de conversin de dicha energa en aire fro, agua caliente, etc. Por otro lado, conlleva el suministro de bienes, por ejemplo: bienes como el gas, la electricidad y las instalaciones necesarias. Adems, al
clasificar este modelo de contrato como un contrato de suministro, permite que se establezca una duracin
de, por ejemplo, 10 aos del contrato.
Independientemente de la modalidad del contrato, hay ciertos puntos que deben aparecer en un contrato
de servicios energticos, y que son los siguientes:
Servicios que prestar la ESE
Auditora de Inversin
Suministro de energa primaria
Realizacin de MAEs
Quin toma la financiacin
Quin es el titular de los activos
Quin es el titular
Perodo de Contrato y Pagos
Duracin del contrato y fases.
Calendario de pagos de cada fase
Garanta de Ahorros
Protocolos de medida y verificacin
Qu ocurre si no se cumplen
Aceptacin de subcontratas
Fin anticipado
Para transmitir ms seguridad a todos los actores que participan en el modelo ESE existen los denominados
Seguros de Eficiencia Energtica. Estos Seguros tienen como objetivo proteger las inversiones en los proyectos ESE ya que su principal punto fuerte es que indemnizan al Financiador/Inversor/ESE/Propietario ante
cualquier prdida que sufra el proyecto, es decir, en caso de que los ahorros generados reales sean inferiores
a los ahorros previstos. De nuevo, otro mecanismo para garantizar el ahorro al cliente final.
Adems de garantizar los ahorros durante 5 aos, los seguros de eficiencia energtica tambin cuentan con
Asegurador tcnico.
Auditora tcnica.
Reserva de derecho de modificacin de proyecto a coste del asegurador.
A continuacin se presenta un ejemplo de Seguro de Eficiencia Energtica, en el que se puede ver claramente la estructura:
Seccin A: Todo Riesgo daos
El objetivo de esta seccin es cubrir los equipos
e inversiones realizadas, incluyen las averas de
maquinaria, instalaciones, etc.
Seccin B: Prdida de Beneficio
El objetivo de esta seccin es cubrir la prdida de
beneficios resultante de un siniestro cubierto bajo la
seccin A) ms los extracostes (ICOW) ocasionados para
aminorar la interrupcin en el negocio.
Seccin C: Cobertura Asset Performance
Dficit en el ahorro energtico comprometido
Hasta 5 aos fijos (no cancelable).
El objetivo de esta seccin es cubrir el dficit (shortfall)
en el ahorro energtico generado, respecto al ahorro
garantizado y comprometido.
El dficit se medir anualmente.
Para entender los trminos de un Seguro de Eficiencia Energtica es necesario tener en cuenta estas definiciones
Ahorro Generado La cantidad de ahorro conseguido gracias al conjunto de iniciativas de ahorro energtico instalado por la ESE respecto a la Lnea Base de Consumo Energtico; la cantidad de ahorro (o
dficit de ahorro) se medir en la fecha anual de revisin detallada en las condiciones particulares.
Lnea Base de Consumo Energtico La cantidad de energa consumida en las instalaciones del cliente durante los 12 meses anteriores al inicio del proyecto, o segn la definicin del Proyecto (normalmente se calcular una lnea base media sobre el consumo de los 3 ltimos aos).
Dficit La cantidad de dficit (si la hubiese) por la cual el Ahorro Generado es inferior al Ahorro Asegurado en base a los 12 meses anteriores - solamente debido a deficiencias en el diseo o implementacin de las iniciativas de la ESE.
REFERENCIAS)DE)COTIZACIN)/)EJEMPLO)
!!ESE/INVERSOR!
Garan5a!55.000/ao!
12!medidas!de!ahorro!energMco,!relaMvas!a:!
12!medidas!de!ahorro!energMco,!relaMvas!a:
SusMtucin!ventanas!
SusMtucin!ventanas
SubsMtucin!sistema!calefaccin/!aire!acondicionado
Sensores!lumnicos!/!Detectores!de!presencia.! !
Ajuste!de!variadores!de!frecuencia!en!bombas!y!venMladores!
Sensores!lumnicos!/!Detectores!de!presencia.!
Prima!17.780!(5aos)!
ASEGURADORA!
Inversin!1.800.000!
Ahorro!98.700/ao!
EDIFICIO!PROPIETARIOS!
10 Plantas10
9754,8
400 pax ocupacin
Ao construccin 1983
9754,8 m2
Consumo energtico anual:
320.000,EUR
Y todo esto sin necesariamente afectar al proyecto:
COBERTURA"DEL"RIESGO"TCNICO"
INVERSORES/ESE"
MEJORA"PERCEPCIN"DEL"CREDIT"
RATING"PROYECTO"
DISMINUCIN)0,40%)DE)LOS)
COSTES)FINANCIEROS)
7.200"(AHORRO"FINANCIERO)"
3.500"(COSTE"PRIMA)"
REQUISITOS PARA SER UNA ESE (CLASIFICACIN ESE)
Debido a la complejidad del modelo ESE, el propio mercado ha demostrado que la cadena de valor que
cubre una ESE necesita ser fiable y robusta. Es por eso que el papel de asociaciones como ANESE, actor
principal del mercado ESE en Espaa, ha fijado una serie de requisitos que una ESE ha de cumplir. Adems, para dar respuesta a la incertidumbre del mercado, ANESE cre en 2015 la primera Clasificacin de
Empresas de Servicios Energticos. Esta Clasificacin, tambin conocida como Sello de ANESE, se ha
creado dar criterio a esta modalidad de negocio y para diferenciar a las ESE que cumplen de forma exitosa
y demostrable el modelo ESE.
Estos son los requisitos principales que ha de cumplir una empresa para ser considerada ESE:
Capacidad tcnica: una ESE ha de presentar evidencias de los profesionales que tiene en su plantilla
(grados, ttulos, especializacin, carnets, etc.), para as demostrar que su personal est cualificado para
desarrollar el modelo ESE.
Metodologa + modelo de contratos: demostrar que la empresa cubre la cadena de valor de una ESE
(auditora, diseo, anlisis econmico contemplando la garanta de ahorro, mantenimiento y operacin,
medida y verificacin de ahorros).
Presentar mbitos de actuacin donde se dirigir la actividad de la empresa. En este sentido, la Clasificacin distingue los siguientes mbitos de actuacin:
o Iluminacin.
o Motores.
o Sistemas HVAC (aire acondicionado, calefaccin, ventilacin y agua caliente sanitaria).
o Regulacin y control.
o Aplicaciones industriales.
Demostrar en el contrato que la ESE cumple con la garanta de ahorros, es decir, que est estipulado claramente que, en caso de no cumplir con los ahorros prometidos, la ESE tiene que hacer frente a
alguna penalizacin.
Esta Clasificacin aporta una diferenciacin destacable respecto a la definicin de Proveedores de Servicios
Energticos que se encuentra en el Real Decreto 56/2016. A continuacin se presenta un cuadro comparativo entre el concepto de empresa ESE con la Clasificacin Certificada de ANESE y el concepto de Proveedor
de Servicios Energticos segn elReal Decreto 56/2016, basado en la Directiva 2012/27/UE.
(Clasificacin ANESE febrero 2015)
(Real Decreto 56/2016)
Proporciona servicios energticos o de mejora de la eficiencia
Afronta cierto grado de riesgo econmico.
El pago de los servicios prestados se basa (en parte o totalmente)
en la obtencin de mejoras de la eficiencia energtica y en
el cumplimiento de los dems requisitos de rendimiento
Incluye en su objeto social las actividades propias de la prestacin
de servicios energticos o de mejora de la eficiencia energtica.
Acredita una cualificacin tcnica adecuada:
Ttulo de formacin profesional o certificado de profesionalidad
Est en disposicin de contar con los medios tcnicos apropiados
para proveer los servicios energticos
Est obligada a demostrar que cuenta con un protocolo de
medida y verificacin de ahorros que asegure los niveles de
ahorro durante la duracin del contrato
Ha de estar dada de alta en el correspondiente rgimen de la
Seguridad Social y tener suscrito un seguro de responsabilidad
Cuenta con un Registro oficial en el Ministerio de Industria,
Energa y Turismo
Avalada y clasificada por una empresa certificadora de
Se somete a una auditora para demostrar que est capacitada
para llevar a cabo el modelo ESE de garanta de ahorros.
Tiene diferenciada su actividad segn la tecnologa que aplica:
Iluminacin; Motores; Sistemas HVAC (climatizacin y ACS)
Regulacin y control; Envolvente; Aplicaciones Industriales
Cuenta con sello y certificado personalizado que respalda su
Calderas de vapor para combustible lquido, gas o biomasa.
Gama VAPOPREX
Gama BI COMB
BI COMB S AC/ASL/ASH
930-2.907kW
Caldera de biomasa con tubos de agua y rejilla fija.
930-5.815kW
Caldera de biomasa con t.ubos de agua y rejilla fija.
do en Espa
5. TECNOLOGAS
El papel de las tecnologas en los proyectos ESE es fundamental. Gracias al avance tecnolgico, hoy
en da se pueden conseguir resultados ms eficientes. Por tanto, en este apartado se presentan las
tecnologas que se pueden encontrar en los proyectos de servicios energticos. En esta edicin se han
considerado las tecnologas ms relevantes y que tienen un papel protagonista en los proyectos, es
decir, que su implantacin suponga un verdadero ahorro energtico.
Para presentar cada tecnologa se ha estructurado la informacin de forma homognea y cada tecnologa tiene los siguientes apartados:
Consejos de utilizacin.
Sectores de aplicacin.
A continuacin, detallamos algunas de las tecnologas consideradas ms relevantes:
2. Iluminacin LED
Generacin de Calor y ACS
3. Bomba de Calor Aerotrmica
5. Calderas de Condensacin a gas
6. Energa Solar Trmica
8. Radiador de inyeccin de aluminio
9. Sistemas de captacin para
10. Suelo radiante
11. Tecnologa Inverter
Generacin de Electricidad, Vapor y Aire
12. Aire Comprimido
13. Calderas de Vapor
14. Micro-cogeneracin
15. Mini-hidrulica
16. Bombas electrnicas
17. Motores de alta eficiencia
18. Control y Monitorizacin de
19. Sistema de Gestin de la Energa
20. Equilibrado Hidrulico Automtico
21. Sistema Inmtico
22. Repartidores de Coste
A ISLAMIENTO
Es la capacidad de un material para oponerse al paso del calor por conduccin y viene definido mediante el coeficiente de conductividad trmica [W/mK]
No obstante, a efectos de clculo de la eficiencia energtica del material aplicado, la unidad utilizada habitualmente es la resistencia trmica, que se expresa en
mK/W y se calcula como:
Material comnmente usado en laconstrucciny en laindustria, que se caracteriza por una altaresistencia trmica y que ejerce de barrera trmica evitando que dos sistemas a temperaturas distintas
tiendan a igualar sus temperaturas.
La mayora de materiales usados en el sector del aislamiento basan su funcionalidad en confinar aire
en su interior, al ser ste uno de los mejores aislantes que hay frente a la conduccin, aunque se comporta mal ante la conveccin. Por ello, la mayora de materiales aislantes son fibrosos o porosos, y
retienen el aire en su interior mediante celdillas ms o menos estancas.
Se podra definir como la capacidad de un material de retener o absorber agua.
Que un aislante no sea higroscpico resulta bsico, pues en determinados momentos y condiciones
ambientales (o incluso por error de clculo del proyectista) la humedad en el aire confinado puede
condensar, y a partir de ese momento el agua condensada reduce sensiblemente las prestaciones de
aislamiento al aumentar la . Es cierto que la mayora de los materiales no retienen el agua sine die,
pero en algunos casos durante ese periodo se pueden llegar a provocar cambios estructurales muy
importantes que penalizan altamente las prestaciones y la durabilidad.
Transpirabilidad // Difusin de vapor
Sin entrar en definiciones del trmino, en el sector se habla comnmente de la capacidad que tienen
los aislantes al paso del vapor de agua, y los efectos beneficiosos que tiene en referencia a la salubridad interior. En este aspecto, los materiales aislantes formados por fibras (p.e. lanas minerales) son los
que presentan, con diferencia, una mejor transpirabilidad y minimizan el efecto edificio enfermo.
Se podra diferenciar entre 3 grandes grupos de aislamientos:
Minerales: obtenidos mediante fusin de minerales, p.e. lana de roca, lana de vidrio.
Orgnicos: comnmente denominados plsticos, y son derivados de la qumica del petrleo
tras procesos industriales, p.e. EPS, PUR, XPS, PIR, espumas elastomricas,
Naturales: materiales con escasa manipulacin y que presentan ya en su estado natural estas
prestaciones, p.e. lana de oveja, celulosa, madera, corcho
El mercado actual de la construccin est copado por los dos primeros, representando ms del 99%.
Un material se considera como aislante si < 0,06. Algunos de ellos, en determinados usos,
pueden verse sometidos a normativas y legislacin (p.e. acstica y/o fuego) que hagan inviable
su aplicacin. Se adjunta tabla con los valores standard declarados de los aislantes ms comunes.
XPS (Poliestireno extruido)
Es importante citar que si a la hora de escoger un aislante slo se considerase el valor , la toma de
decisin podra ser muy sencilla, pero considerar otras propiedades como la difusin de vapor, la
capacidad higroscpica o la estabilidad dimensional ante elevadas temperaturas, es la manera
adecuada de encontrar con el correcto aislamiento en cada momento.
Por lo que respecta al uso del aislamiento, existen diferentes normativas que rigen los parmetros
de proyecto y que obligan a cumplir con unas condiciones mnimas:
Cdigo Tcnico de la Edificacin, CTE:
o DB-HE, Documento Bsico, Ahorro de Energa.
o DB-HS, Documento Bsico, Salubridad.
o e indirectamente puede afectarle tambin:
DB-SI, Documento Bsico, Seguridad Contra Incendios.
DB-HR, Documento Bsico, Proteccin Contra el Ruido.
Reglamentos varios sobre Instalaciones Industriales, tales como por ejemplo:
o RITE, Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios.
o Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigorficas.
No habra un standard de uso y/o aplicacin, pues son muchos y variados los sistemas constructivos
en que se encuentra el aislamiento trmico, as muy distintas las formas de manipularlo (incluso en
funcin del tipo de fabricante). Es por ello que en este apartado se hablar ms del POR QU usarlo
(impuestas por la legislacin vigente) que del CMO usarlo.
LA ENERGA MS BARATA ES LA QUE NO SE CONSUME REDUCIR DEMANDA
En la infografa se puede apreciar la estimacin en % de por dnde se producen las prdidas energticas en un edificio tipo en Espaa. Los % pueden variar en funcin de las distintas zonas climticas
espaolas, pero en valor medio existe un 75% de potencial de reduccin de las prdidas a travs de
actuaciones con aislamiento trmico. Slo con aislar de acuerdo a las exigencias del CTE, una vivienda
rehabilitada puede llegar a reducir su demanda energtica en climatizacin en ms de un 50%.
En el horizonte del 2020, en Espaa todos los edificios nuevos se debern construir bajo el criterio de
NZEB (Edificios de Consumo Casi Nulo). Si bien este concepto est por definir y legislar, es evidente
que el aislamiento trmico ser la gran palanca para este objetivo.
SECTORES DE APLICACIN
No pretende ser este apartado una relacin exhaustiva de campos de aplicacin, sino
simplemente enumerar algunas de las aplicaciones ms comunes en las que se pone de
manifiesto el uso del aislamiento trmico como parte de las soluciones constructivas en
edificios, ya sean de Obra Nueva o de Rehabilitacin, ya sean tipologas de viviendas, ya
sean edificios del sector terciario o industrial.
Hay otras aplicaciones, NO menores en volumen de ventas, pero no tan enfocadas a la eficiencia
energtica. stas seran la tabiquera y las compartimentaciones de espacios interiores, as como aislamiento de techos y suelos.
El uso de aislamiento trmico confiere a los edificios importantes ventajas, que lo convierten en la
actuacin ms sostenible de cuantas se puedan llevar a cabo en un edificio.
Confort Mejora de las condiciones interiores y por tanto de la calidad de vida del usuario. Y
no slo los edificios de viviendas deben perseguir este objetivo, sino tambin centros laborales
o de ocio.
Reduccin consumo La reduccin de los costes que implica el mantener una temperatura ms
estable al no ser necesario el uso de fuentes de energa para compensar prdidas.
Compromiso medioambiental Como consecuencia de la anterior, y a causa del uso generalizado de combustibles fsiles para compensar la demanda energtica, se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero.
Salubridad Eliminacin de condensaciones y moho, lo que repercute en una mejor calidad del
aire ambiente y por tanto eliminacin de enfermedades asociadas.
De manera adicional a estos 4 puntos citados, las lanas minerales ofrecen prestaciones adicionales
mientras son usadas como aislamiento trmico: entre ellas la seguridad contra incendios al ser incombustibles y una mejora del aislamiento acstico nada despreciable.
I LUMINACIN
LED viene de las siglas en ingls Lighting Emitting Diode, Diodo emisor de Luz. El LED es un diodo
semiconductor que al ser atravesado por una corriente elctrica en determinadas condiciones, emite
luz. La longitud de onda de la luz emitida y por tanto su color depende bsicamente de la composicin qumica del material semiconductor utilizado.
Cuando la corriente atraviesa el diodo se libera energa en forma de fotn. La luz emitida puede ser
visible, infrarroja o casi ultravioleta.
La tecnologa LED o Diodo Emisor de Luz est revolucionando el mundo del alumbrado debido a su
larga vida, gran eficacia que junto con su pequeo tamao permite realizar pticas que dirigen la luz
all donde se necesita de forma ms precisa que otras fuentes de luz, y de este modo necesitar mucha menos energa para conseguir los niveles de iluminacin necesarios en las diversas aplicaciones.
Tienen un encendido instantneo proporcionando el flujo nominal desde el primer instante y admiten
regulacin inmediata. Estas ltimas caractersticas pueden proporcionar importantsimos ahorros en
combinacin con sistemas de control del alumbrado (deteccin de presencia y regulacin por aprovechamiento de luz natural) al mismo tiempo que nos permiten realizar juegos de luz y color en multitud
de aplicaciones para el confort y el bienestar.
En trminos generales se puede decir es una luz monocromtica. Los LEDs convencionales estn realizados sobre la base de una gran variedad de materiales semiconductores inorgnicos produciendo
los siguientes colores:
Puesto que la luz que se obtiene de un LED es prcticamente monocromtica, es decir, una vez fabricado el chip solo emiten en un determinado color de los anteriormente citados, una pregunta interesante sin duda es: cmo se puede luz blanca y de buena reproduccin de color producir con un LED?
Se puede hacer mediante dos mtodos:
La mezcla de la luz de tres chips: un chipo azul, otro verde y otro rojo; o mediante la combinacin de
un chip azul o ultravioleta y fsforos como se hace con el principio de la fluorescencia.
El primer mtodo rara vez se usa para producir un LED blanco, aunque si se hace para realizar juegos
de colores, puesto que regulando la intensidad de cada uno de ellos se puede pasar por todo el espectro de colores.
Mediante el segundo mtodo se puede obtener luz blanca fra o clida en funcin de los fsforos
que utilicemos. Si usamos LED azul con fsforos amarillos, tendremos un LED blanco fro y relativamente de buena reproduccin cromtica Ra sobre 70. En el caso de usar fsforo rojos y verdes junto
al chip azul podemos obtener un LED blanco clido de mejor reproduccin cromtica, podramos
llegar Ra > 90 pero conseguiremos algo menos de flujo.
La temperatura de color y el ndice de reproduccin cromtica, como suceda en las lmparas fluorescentes, vendrn determinados por el tipo de la capa de fsforos.
El chip emisor de luz es el corazn de la fuente de luz o luminaria desarrollada para l, pero hay que
tener en cuenta que para la aplicacin es necesario un conjunto de elementos sin los cuales el LED no
podr proporcionar sus caractersticas nominales: el driver, necesario para su funcionamiento, la placa
base donde se incorporen los distintos chips, las pticas tanto primarias como secundaras para dirigir
el flujo all donde se precisa y la construccin de la carcasa de la luminaria para la gestin global del
calor. Es la calidad del conjunto final lo que garantiza una buena solucin.
En la historia de la iluminacin Los LEDs son la fuente de luz que ms rpidamente ha evolucionado
y an sigue hacindolo. A nivel de diodo las eficacias en la actualidad estn sobre los 150lm/w, superando casi todas las fuentes de luz tradicionales. En lmparas y luminarias se instalan diodos que
van desde los 100lm/w hasta los 150lm/W, sin embargo hay que tener en cuenta perdidas que se
producirn por calor, al poner varios diodos juntos para obtener mayor flujo luminoso, en las pticas,
en los drivers, con lo que al final tendramos que hablar de productos acabados para su instalacin en
diferentes aplicaciones. Por ese motivo hacemos un breve recorrido sobre productos acabados y sus
eficacias totales:
Lmparas LED para sustitucin de lmparas incandescentes o halgenas.
o Eficacia total del sistema de 50 a 85lm/w.
o Posibles ahorros en potencia instalada del 85% para proporcionar la misma cantidad de luz
que las lmparas incandescentes o halgenas.
o Vidas tiles desde 10.000 horas hasta 45.000 horas.
Luminarias para sustitucin de Downlight de fluorescencia compacta.
o Eficacia total del sistema de 50 a 80 lm/W.
o Posibles ahorros en potencia instalada del 50%-70% para proporcionar los mismo niveles de
iluminacin que fluorescencia compacta.
o Vidas tiles desde 20.000 horas hasta 50.000 horas.
Luminarias para sustitucin de fluorescencia lineal en oficinas.
o Eficacia total del sistema de 60 a 130 lm/W.
o Posibles ahorros en potencia instalada del 65% para proporcionar los mismos niveles de
iluminacin que fluorescencia lineal.
o Vidas tiles desde 25.000 horas hasta 60.000 horas.
Luminarias para sustituir campanas industriales de halogenuros metlicos.
o Eficacia total del sistema de 70 a 100 lm/W.
o Posibles ahorros en potencia instalada del 60% para proporcionar los mismos niveles de
iluminacin que las campanas industriales con lmparas de descarga.
o Vidas tiles desde 50.000 horas hasta 75.000 horas.
Luminarias para sustituir alumbrado viario.
o Eficacia total del sistemas de 70 a 120lm/w.
o Posibles ahorros en potencia instalada del 70% para proporcionar los mismos niveles de
iluminacin en el alumbrado viario que las campanas industriales con lmparas de descarga.
o Vidas tiles desde 60.000 horas hasta 100.000 horas.
Cuando se realice un cambio de iluminacin se deber cumplir con los requisitos especificados en
segn sea alumbrado interior o exterior:
Cdigo Tcnico de Edificacin, seccin HE3.
Reglamento de Eficiencia Energtica Alumbrado Exterior.
La luminaria debe disponer del marcado CE. las Directivas que le afectan que en este caso son:
Compatibilidad Electromagntica (2004/108/CE); Real Decreto 1580/2006 y de Baja Tensin
2006/95/CE y Reales Decretos 7/88 y 154/1995 y de las normas UNE-EN relacionadas.
El fabricante o importador debe estar dado de alta en un SIG (Sistema Integrado de Gestin), que
garantiza un correcto tratamiento del residuo, como es el caso de ECOLUM o Ambilamp.
Como complemento de lo anterior, es recomendable que la luminaria cumpla la Norma General
de Luminarias EN 60598, la de Seguridad de los Mdulos LEDS, EN 62031y la de Radiacin ptica, EN 62471. En estas normas se incluyen temas de marcado y de parmetros fotobiolgicos.
Cuando se trata de aplicar LEDs para realizar una mejor gestin energtica en alumbrado y poder
obtener ahorros en el Coste Total de Propiedad gracias a los ahorros obtenidos en energa y mantenimiento se debe considerar un sistema de LEDs que proporcione:
Caractersticas cromticas de la fuente de luz: Temperatura de Color y Reproduccin Cromtica
adecuadas a cada rea de aplicacin.
Adecuada gestin del calor de las luminarias o lmparas seleccionadas. Ser el modo de asegurar
el flujo y la vida de la instalacin.
Luminarias con adecuado control del deslumbramiento segn el rea de aplicacin.
Seleccionar los haces de luz de las luminarias de modo que se pueda cumplir con los criterios de
uniformidad del nivel de iluminacin segn las aplicaciones minimizando el nmero de luminarias
Seleccionar la vida de la luminaria en funcin en las horas de uso del sistema de iluminacin.
Combinar los LEDs con adecuados sistemas de control que nos permitan ahorrar energa optimizando el uso de la instalacin, bien apagando las luces cuando no exista presencia en el local o
rea iluminada, aprovechando la luz natural y regulando el sistema de iluminacin o mediante una
gestin completa de horarios de encendido y apagado y regulacin.
La evolucin de los LEDs es tal que en la actualidad podemos aplicar soluciones en todos los sectores,
a nivel general se indican posibles ahorros y retornos de la inversin necesaria en aos para algunas
Hoteles: Ahorros del 85% de energa; retornos de inversin entre 0,5 a 2 aos.
Oficinas: Ahorros del 65% de energa: retornos de inversin entre 2 y 5 aos.
Hospitales: Ahorros del 40% de energa; retornos de la inversin entre 3 y 6 aos.
Industria: Ahorros del 50% de energa; retornos de la inversin de 2 a 5 aos.
Tiendas y Superficies comerciales: Ahorros del 50% de energa; retornos de la inversin de 2 a 5
Alumbrado Viario: Ahorros de energa del 70%; retornos de la inversin de 2 a 7 aos.
Importantes ahorros energticos, reduccin de las emisiones de CO2.
Largas vidas tiles, mejora de la gestin del mantenimiento.
Importantes ahorros econmicos en el Coste Total de Propiedad.
Sistemas libres de mercurio, cuidado del medioambiente.
G ENERACIN
BOMBA CALOR AEROTRMICA
Santiago Gonzlez Marbn
Se denomina bomba de calor a una mquina trmica capaz de transferir calor de un foco fro a otro
ms caliente.
Como bien es sabido, en el medio ambiente estn presentes distintos tipos de energas renovables
como la energa solar o elica. Otra energa renovable ilimitada existente en el medio ambiente,
causada por distintas variaciones de temperatura, es la aerotermia o dicho de otra forma, el calor
contenido en el aire exterior.
La bomba de calor aerotrmica aprovecha esta energa disponible en el aire exterior para proporcionar un mximo rendimiento, sin que sea necesario tener que consumir gran cantidad de energa
elctrica o la proveniente de combustibles fsiles.
Tal y como se puede ver en la anterior figura, la principal ventaja de esta tecnologa radica en la capacidad de suministrar ms energa de la que consume, esto se consigue gracias a la captacin de la
energa gratuita y renovable del ambiente exterior.
Como consecuencia directa de este aprovechamiento procedente del calor del aire exterior, la aerotermia est considerada como energa renovable. Adems, es posible utilizar las bombas de calor
para la produccin de ACS y por tanto, contribuir a reducir o suprimir la necesidad de instalar sistemas
de captacin y acumulacin solar.
La mayora de los equipos bomba de calor empleados actualmente son de tipo reversible, es decir,
capaces de proporcionar calefaccin en invierno y refrigeracin en verano, lo que simplifica las instalaciones dentro de los edificios.
Hasta el 1 de Enero de 2013, el rendimiento de estos equipos se meda a travs del COP (calefaccin)
y EER (refrigeracin). A partir de entonces, la eficiencia energtica tiende a ser medida con factores
estacionales: SCOP (calefaccin) y SEER (refrigeracin). Estos rendimientos estacionales se definen
como la demanda estacional de calefaccin/refrigeracin de referencia dividida por el consumo estacional de electricidad para calefaccin/refrigeracin. El clculo de la energa aerotrmica captada por
la bomba de calor se realiza de la siguiente manera:
ERES = Qusable * (1 1/SPF)
Qusable= HHP* Prated
Qusable = el calor til total estimado proporcionado por bombas de calor: solo se tendrn en cuenta
las bombas de calor para las que SPF > 1.15 * 1/.
SPF = el factor de rendimiento medio estacional estimativo para dichas bombas de calor.
el cociente entre la produccin total bruta de electricidad y el consumo primario de energa
para la produccin de electricidad, y se calcular como una media de la UE basada en datos de
Prated.-Potencia nominal o capacidad de refrigeracin o de calefaccin del ciclo de compresin o
del ciclo de absorcin del vapor de la unidad en condiciones estndar.
HHP.-Nmero anual de horas durante las que se supone que una bomba de calor debe suministrar calor a la potencia nominal, expresado en h.
A modo de ejemplo, en la siguiente figura se muestra un comparativo del coste de la energa y de
las emisiones de CO2 de distintos sistemas de calefaccin con la bomba de calor (ERHQ014BV3)
para una vivienda unifamiliar tipo de unos 100m2:
En bombas de calor aerotrmicas de potencia nominal menor de 12kW, los rendimientos estacionales (SCOP y SEER) que se manejan son los siguientes:
Para equipos Split, en calefaccin el SCOP se manejan valores que van desde 3,19 hasta 5,9. En
refrigeracin, los valores de SEER pueden ir desde 3,01 hasta 9,54.
Para equipos Multi-split, en calefaccin el SCOP puede estar entre 3,94 y 4,42. En refrigeracin,
los valores de SEER fluctan entre 6,02 y 7,08.
En bombas de calor aerotrmicas de potencia nominal mayor de 12kW, los rendimientos (COP y
EER) que actualmente se manejan son los siguientes:
En equipos Split, en modo calefaccin se tienen valores de COP entre 3,41 y 3,61. En refrigeracin, EER est entre 3,01 y 3,33.
El 1 de marzo de 2013 se publica la decisin de la comisin europea por la que se establecen las
directrices para el clculo por los Estados miembros de la energa renovable procedente de las
bombas de calor de diferentes tecnologas, conforme a lo dispuesto en el artculo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en su anexo VII.
El procedimiento para calcular el rendimiento estacional de las bombas de calor (SEER y SCOP)
queda detallado en la norma UNE-EN 14825.
La exigencia requerida para la contribucin de energa solar para el ACS viene determinado en el
Cdigo Tcnico de la Edificacin (CTE), en la seccin HE4.
El reconocimiento legal de la posibilidad de sustitucin de paneles solares para la produccin
de ACS mediante unidades de bomba de calor se recoge en la reforma del Reglamento de
Instalaciones Tcnicas en los Edificios (RITE) efectuada mediante el RD 238/2013 y la Orden
FOM/1635/2013 que actualiza el CTE.
Con el objeto de conseguir la mxima eficiencia energtica se recomienda utilizar sistemas de
programacin que optimicen el funcionamiento del equipo en base a la utilizacin y a las condiciones exteriores e interiores. En este sentido, las bombas de calor aerotrmicas son perfectamente compatibles con cualquier sistema de telegestin centralizada, domtica (protocolos
Modbus, BACnet, LON, etc.).
Para garantizar y obtener la mxima eficiencia operativa de las mquinas, se aconseja no obstaculizar la libre circulacin del aire entorno a las unidades.
Aconsejamos seguir las indicaciones de los fabricantes en lo relativo al mantenimiento de los
equipos prestando especial atencin en la limpieza de filtros, cuya recomendacin general es
realizar una limpieza cada 20 das de funcionamiento o 200 horas de operacin.
Por ltimo, para mantener la temperatura correcta del aceite del crter, se aconseja no desconectar de la red en ningn momento las unidades.
El sistema bomba calor aerotrmica se adapta perfectamente a:
VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O EN ZONAS URBANAS: Segn el Ministerio de Vivienda
en 2008 haba en Espaa un parque total de 25.129.207 viviendas, de las cuales se estima que el
50% no poseen sistema de climatizacin clsico. Al ser estos sistemas son capaces de proporcionar calefaccin regulable a alta temperatura (desde 25C hasta 80C), pudiendo sustituir a calderas convencionales (gas, gasleo, etc).
MBITOS COMERCIALES
1. La principal ventaja consiste en la gran eficiencia energtica vinculada a todos estos equipos.
2. Reduccin del consumo de energa primaria y por consiguiente, de las emisiones de dixido de
3. Posibilidad de sustituir o al menos reducir la instalacin de sistemas de captacin y acumulacin solar.
4. Gran versatilidad de equipos a la hora de adaptarse a distintos entornos o necesidades especficas.
Aurelio Lanchas
Se trata de aprovechar un recurso natural muy abundante en nuestro pas, para no tener que consumir un combustible fsil, y que
aporta grandes ventajas: menor dependencia del exterior en materia energtica, menores emisiones a la atmsfera, ahorros econmicos importantsimos, etc. Existe la posibilidad de aprovechar
casi cualquier fuente de energa renovable procedente de la naturaleza, siendo los ms habituales: pellet, astillas, orujillo, huesos de
aceituna triturados, restos de poda, etc.
Existen multitud de posibilidades en cuanto a la construccin de
la caldera, en gran parte por el abanico de potencias que puede
abarcar, desde los 20 kW hasta los 5.000 kW. Conseguimos incluso
poder generar vapor a travs de la biomasa.
Igualmente, en funcin del combustible a quemar, la construccin
de la caldera deber ser de una u otra forma: si se trata de combustibles con alta humedad, deberemos contar con calderas de
parrilla mvil; mientras que si no es as, la parrilla puede ser fija.
Los rendimientos tambin pueden ser muy variables en funcin del tipo de caldera y del
tipo de combustible usado. Hablamos de rendimientos desde un 85% hasta un 97%.
Debido a los rendimientos tan elevados de las calderas actuales de biomasa, as como por los
precios de los combustibles, los ahorros estimados de una caldera de biomasa con respecto a una
caldera equivalente en potencia de gasleo estn en torno al 50%. Con estos ahorros tan importantes los periodos de amortizacin son realmente bajos y asequibles.
UNE EN 303-5
UNE EN 14785
UNE EN 10683
UNE EN plus 14961
Muy importante realizar una buena instalacin adaptada al tipo de combustible que vayamos a
usar. Al tratarse de un combustible slido hay una serie de medidas a tener en cuenta.
Igualmente importante es tener presente un plan de limpieza, mantenimiento y revisin de la
Los sectores son prcticamente todos: residencial (tanto para vivienda unifamiliar como instalaciones centralizadas), terciario (hoteles, hospitales, polideportivos, etc.) y, por supuesto,
industriales, donde en muchos casos los consumos para la generacin de calor para cualquier
proceso industrial pueden llegar a ser muy altos y, por lo tanto, el potencial de ahorro es muy
Una tecnologa contrastada y sumamente probada, tanto en Espaa como en el resto de pases.
Un potencial de ahorro econmico enorme en funcin de los consumos habituales.
Grandes ventajas medioambientales tanto por la prctica ausencia de emisiones de CO2 como
por el aprovechamiento de residuos forestales.
Su uso genera una dependencia menor del exterior en materia energtica, aspecto muy importante para un pas como Espaa con una gran dependencia exterior.
CALDERAS DE CONDENSACIN A GAS DE ALTA EFICIENCIA
Noelia lvarez
MAS APROVECHAMIENTO, MAYOR AHORRO ENERGTICO
Al contrario de lo que ocurre en los sistemas convencionales, en donde gran parte de la energa escapa por la chimenea, las calderas de condensacin aprovechan al mximo el contenido energtico
de los gases de combustin, trasladando al agua la mayor parte de su poder calorfico a travs del
Esta mayor cantidad de calor se obtiene
gracias a la reduccin progresiva de la
temperatura de los humos hasta provocar la condensacin del vapor de agua
contenido en ellos.
La ganancia extra del calor de condensacin es recuperada y transmitida al agua
En el cuerpo de intercambio, los humos
discurren en sentido descendente, viendo reducida progresivamente su temperatura hasta alcanzar los niveles propicios
para la condensacin permitindonos
aprovechar entre el 98 y el 99 % de la energa que nos proporciona el combustible Gas.
Por lo general, en el mercado Espaol podemos encontrar calderas de condensacin fabricadas con
dos tipos de materiales; calderas con cuerpo de Aluminio-Silicio o de Acero Inoxidable. Siendo concebidas para garantizar el mximo aprovechamiento del calor contenido en los humos, estos dos tipos
de calderas nos permiten ofrecer la solucin ms conveniente, segn requerimientos y necesidades
de cada instalacin.
Los rendimientos de las calderas de condensacin se indican manteniendo la referencia porcentual que se estableci para los generadores
de calor estndar y de baja temperatura, donde
el calor de evaporacin no poda ser aprovechado. Por este motivo, se utilizaba el Poder Calorfico Inferior (P.C.I.) como valor de referencia para
los clculos del rendimiento estacional.
Rendimiento estacional 50 / 30C
(Rendimiento til con carga 100%)
Rendimiento estacional 80 / 60C
Con el aprovechamiento adicional del calor latente y la referencia al P.C.I., en los clculos referentes a
la condensacin se producen rendimientos estacionales superiores al 100%.
Las calderas de condensacin deben cumplir con las exigencias normativas de fabricacin correspondientes al producto y su comercializacin.
Desde el 26 de Septiembre del 2015, los fabricantes de la UE estn obligados a fabricar slo calderas
de condensacin para rangos de potencia inferiores a 70kW y calderas de condensacin de altsima
eficiencia para potencias de 70 a 400kW.
RITE (Reglamento de instalaciones trmicas en edificios).
Para el correcto diseo y dimensionado de instalaciones trmicas y la prescripcin de proyectos relacionados con la seleccin de equipos generadores de calor de condensacin, en Espaa se debe
tener en cuenta principalmente esta normativa.
Principalmente destacaramos tres puntos bsicos de buenas prcticas, en las instalaciones de calderas de condensacin en funcionamiento:
CONDUCCIN DE LA EVACUACIN DE CONDENSADOS
Las calderas de condensacin se caracterizan porque condensan los humos en el interior del
cuerpo de caldera y stos se evacuan al exterior de la misma. Esta evacuacin debe ser correctamente conducida hacia donde la instalacin lo permita, con el fin de evitar el contacto de estos
productos de condensacin con cualquier elemento el equipo generador y/o de la instalacin,
que pueda ser sensible a ellos.
LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS DE CONDENSACIN EN EL CUERPO DE CALDERA
Para la durabilidad y efectividad a largo plazo de los cuerpos de las calderas de condensacin, se
recomienda una limpieza peridica de los mismos, con el fin de evitar la acumulacin de residuos
de condensacin en el cuerpo, que puedan reducir la eficacia de su aprovechamiento.
ADECUAR EL NIVEL TRMICO DE LA INSTALACIN
Las calderas de condensacin permiten un rango de temperaturas de trabajo favorable al incremento del ahorro energtico en funcin de la temperatura exterior, lo que permite adecuar permanentemente el nivel trmico de la instalacin a sus necesidades reales. Para ello, es importante
tener en cuenta una buena planificacin hidrulica y trmica del sistema para el mximo aprovechamiento de esta tecnologa.
Las calderas de condensacin tanto a nivel domstico como en soluciones comerciales, permiten ser
instaladas en cualquier aplicacin donde se requiera calentar/transferir energa trmica al agua hasta
elevar su temperatura hasta 90C (que por lo general se considera la temperatura mxima de produccin de los equipos generadores en aplicaciones de agua caliente).
Quemadores Weishaupt monarch WM50
hasta 11 000 kW
La gama de quemadores monarch es el origen de la
reputada fiabilidad de Weishaupt.
La nueva serie monarch WM50 equipada con la
ltima tecnologa digital, garantiza alta rentabilidad y
mnimas emisiones.
Una potente y robusta serie de quemadores para su
uso en diversas aplicaciones industriales.
Sedical, por servicio y calidad
TERCIARIO GRAN CONSUMO
EL MERCADO EUROPEO REQUIERE LOS EQUIPOS DE CONDENSACIN.
El mercado ya se posiciona a nivel Europeo en estandarizar la fabricacin de equipos generadores
de calor para que stos sean de condensacin y que las instalaciones ya se diseen y ejecuten con
DISEO COMPACTO E INTEGRABLE
El diseo actual de este tipo de equipos, sobre todo los de aplicacin no-domstica, ya permiten
ser integrados en espacios considerablemente compactos, a diferencia de las antiguas calderas
convencionales, adaptndose as a los requerimientos actuales de los edificios de obra nueva y
de reforma, pudiendo cubrir gran capacidad de demanda trmica en el mnimo espacio posible.
ELEVADOS RANGOS DE MODULACIN DE POTENCIA
Una gran ventaja de estos equipos es que por su diseo, permiten funcionar desde un rango de
modulacin de potencia mnima de un 16-20% (en calderas domsticas hay equipos que modulan desde el 12%), por lo que ofrecen una mxima adaptacin del consumo y rendimiento a la
demanda real de la instalacin, favoreciendo tambin el mximo ahorro de combustible posible.
MXIMO AHORRO ENERGTICO
Una instalacin que funciona con este tipo de calderas, ofrece el mximo ahorro energtico posible, con respecto a otras tecnologas de calderas, proporcionando as una reduccin de entre el
20-30% en el consumo de energa primaria en el edificio.
Cristian M. Len
La energa solar trmica est basada en el calentamiento de agua para la produccin de agua caliente
sanitaria, calefaccin, calentamientos de piscinas etc.. mediante la energa que se encuentra en la
El sistema solar est constituido bsicamente por captadores solares trmicos, una acumulacin solar
y un sistema intercambiador de calor, cuyo objetivo es el de transferir la energa captada al volumen
de agua acumulada.
Podemos encontrar distintas tecnologas de paneles solares trmicos, siendo los ms habituales los
captadores solares planos y los de tecnologa de tubo de vaco.
En serie al acumulador solar se conectar el depsito de acumulacin convencional , el cual ser calentado por un equipo auxiliar, cuya potencia trmica debe ser suficiente para que se pueda suministrar la energa necesaria para la produccin total demandada en el caso de no existir radiacin solar
Los sistemas solares trmicos permiten reducir considerablemente las emisiones de CO2 a la atmsfera.
El rendimiento energtico de un sistema solar trmico va a depender de diversos factores como
la temperatura ambiente, temperatura del agua de red, factor de prdidas del captador etc.. La
curva de rendimiento de un captador solar trmico viene representada de la siguiente manera:
Dependiendo del diseo de la instalacin solar, del tipo de aplicacin y del tamao y del equipo
solar, se podr cubrir desde un 30% hasta un 70% de la energa necesaria para el calentamiento
del agua caliente as como la energa necesaria para la climatizacin de piscinas cubiertas, todo
ello sin emisiones contaminantes y sin consumo innecesario de combustible.
Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios (RITE) y sus correspondiente instrucciones
tcnicas (ITE).
Norma Bsica de la Edificacin NBE-CT-79, sobre Condiciones Trmicas en los edificios.
Norma Bsica de la Edificacin NBE-CA-88, sobre Condiciones Acsticas en los edificios.
Norma Bsica de la Edificacin NBE-EA-95, sobre Estructuras de acero en la Edificacin.
Proteccin para legionelosis, Real Decreto 865/2003.
Reglamento de recipientes a presin.
Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (R.D. 842/2002).
Ordenanzas municipales sobre instalacin de captadores solares para preparacin del a.c.s.
Cdigo Tcnico de la Edificacin. R.D. 314/2006
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Bsico DB-HE
Ahorro de Energa, del Cdigo Tcnico de la Edificacin, aprobado por Real Decreto 314/2006,
En cada batera de captadores y antes y despus de cada elemento de instalacin (circuladores,
intercambiadores, acumuladores,) se dispondrn de vlvulas de corte para facilitar su mantenimiento y poder aislarlos de la instalacin. Sern de latn y del tipo de cierre de bola o similares
con el mismo dimetro que las tuberas donde sern intercaladas. Dichas vlvulas debern estar
preparadas para condiciones extremas de funcionamiento.
Para limitar la presin de trabajo se debe disponer de la preceptiva vlvula de seguridad. Siendo
recomendable conducir la descarga al tanque de fluido caloportador.
Se instalar un purgador en la salida de cada fila de captadores, en el punto ms alto, as se eliminar el aire que contenga el fluido caloportador en el proceso de llenado de la instalacin.
El vaso de expansin se deber calcular de tal forma que despus de una interrupcin del suministro de potencia a la bomba de circulacin del circuito de captadores, justo cuando la radiacin
sea mxima, se pueda reestablecer la operacin automticamente. Se proceder a un diseo
especial cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento.
El intercambiador de placas no presentar ms de 3 m.c.a. de prdida de carga a ambos lados del
intercambiador, y su potencia en funcin de la superficie de captacin ser:
P > 500 W/ m2
En el caso de intercambiador incorporado al acumulador la relacin entre la superficie til de
Las tuberas sern en todo el recorrido de cobre o acero inoxidable capaces de soportar las
temperaturas y presiones del circuito primario. Se recomienda que la soldadura del circuito
primario sea de tipo fuerte.
Cualquier actividad en la que se necesite calentar agua para consumo o para calefaccin.
Completamente renovable.
Reemplaza a otras fuentes de energa como combustibles fsiles o nucleares.
Energa limpia y segura, absolutamente inocua para el medio ambiente.
Juan Alberto Alarcn
La combustin es una reaccin qumica entre el oxgeno y un material oxidable, acompaada de desprendimiento de energa. Este desprendimiento de energa se aprovecha en la caldera a travs de un
medio de transporte en fase lquida o vapor.
Los actuales equipos de gestin electrnica de la combustin en quemadores permiten obtener rendimientos elevados a lo largo del tiempo junto con un aumento de la
seguridad de funcionamiento y una reduccin de las emisiones contaminantes.
El control digital de la combustin ofrece las siguientes
ventajas comparativas frente a un equipo mecnico:
Mayor precisin de la dosificacin aire-combustible, por lo tanto mejor combustin.
Supervisin continua.
Puesta en marcha rpida y sencilla.
Al reducir la velocidad de un motor elctrico disminuye el consumo de energa elctrica y el nivel sonoro.
En la figura siguiente se puede observar cmo un quemador funcionando al 50% de su potencia, a velocidad variable (a 36Hz) consume casi la mitad que en la misma potencia a velocidad constante (50Hz).
La regulacin de potencia integrada en el controlador del quemador calcula la demanda para que el
control de la mezcla fije la posicin de los servomotores y la consigna.
Control de O2 en continuo
El control en continuo de O2 en humos permite trabajar con un margen de seguridad ms estrecho
que en una combustin sin control de O2. Esto hace que se consigan unas mejoras de rendimiento de
la combustin entre el 2% y el 4% dependiendo de los casos.
O2 en humos
El sensor de O2 mide en tiempo real el oxgeno en humos, mientras que el controlador lo compara con la consigna reducida y determina si es necesaria una correccin en la cantidad de aire
UNE-EN 267 Quemadores automticos de tiro forzado para combustibles lquidos.
UNE-EN 676 Quemadores automticos de tiro forzado para combustibles gaseosos.
RTDUGC Reglamento Tcnico de Distribucin y Utilizacin de Gases Combustibles
(R.D. 919/2006, de 28 de julio).
La correcta seleccin del quemador adecuado a la caldera tanto en potencia como en nivel de
emisiones, la correcta seleccin de los accesorios adicionales y el buen ajuste del quemador en la
puesta en marcha son los tres pilares bsicos que garantizarn un funcionamiento seguro y eficiente
Los sectores de aplicacin de las tecnologas de la combustin con quemadores eficientes son tantos como
sectores en los que sea necesaria una generacin de calor eficiente: residencial, industria, terciario, etc.
La aplicacin de quemadores puede ser tanto en calderas (agua caliente, vapor, aceite trmico) como
en hornos o en complejos procesos tcnicos industriales.
La utilizacin de un quemador digital, equipado con las ltimas tecnologas eficientes de combustin
es bsica para conseguir:
Reducir la factura energtica.
Toda instalacin de calefaccin necesita un medio por el que poder transmitir al ambiente la
potencia generada en la caldera. El mtodo ms extendido, seguro y eficaz es sin duda la instalacin por medio de emisores.
Tipos de emisores hay muchos y muy variados. Hasta ahora la principal variedad radicaba en el
material constructivo del radiador, que bsicamente poda ser: aluminio, chapa de acero y hierro
Por su versatilidad, poder de emisin, esttica y facilidad de instalacin, el radiador ms vendido e instalado con mucha diferencia es el radiador de aluminio. Sus principales ventajas son
la baja inercia trmica y su alta emisin trmica, que los hace ideales para trabajar en cualquier
condicin de funcionamiento de temperaturas en instalacin.
Debido a las nuevas condiciones de trabajo en instalaciones, sobre todo por el uso extendido
de instalaciones de baja temperatura, junto con el desarrollo masivo de calderas de condensacin, se estn extendiendo los denominados radiadores de baja temperatura, basados en
trabajar con un bajo caudal de agua y en potenciar su emisin con el apoyo de ventiladores de
muy bajo consumo elctrico y prcticamente nulo ruido.
En el caso de emisores, se debe hablar de emisin trmica obtenida:
UNE EN 442.
Es siempre muy importante que, adems de realizar una instalacin correcta conforme a la
normativa vigente intentando maximizar la emisin del radiador (por colocacin bajo ventana, no colocar elementos estticos justo encima del radiador que impide el efecto chimenea,
etc.), se asegure que el radiador o incluso la instalacin completa (si se trata de instalaciones
individuales dentro de una instalacin centralizada de viviendas, por ejemplo) nunca se quede aislado del resto del conjunto de la instalacin (para evitar sobrepresiones en su interior)
y que, por supuesto, se incorporen todos los elementos de seguridad para evitar esa posible
sobrepresin generada por cualquier otro motivo.
Los sectores de aplicacin son absolutamente todos en los que exista una instalacin de calefaccin.
Debido a sus caractersticas de emisin baja inercia trmica y esttica, son ideales para cualquier instalacin de calefaccin (tanto en obra nueva como en reformas), siendo adems
sumamente sencillo su mantenimiento.
Existen variedades diferentes de emisores para adaptarse a las necesidades de cada instalacin. Se trata del sistema ms usado con diferencia durante ms de 100 aos en el mundo de
la calefaccin, lo que constata que es un sistema seguro, contrastado y muy seguro y eficaz.
Los radiadores de aluminio, fabricados con materiales 100% reciclables, son totalmente respetuosos con el medio ambiente.
SISTEMAS DE CAPTACIN PARA GEOTERMIA SOMERA
Autores de la Ficha
Miguel ngel Torres/Israel Ortega Cubero
Definiremos geotermia somera, como la energa renovable e inagotable basada en el aprovechamiento de la energa almacenada en el terreno a pocos metros de profundidad, que no requiere
combustin de ningn material. Este tipo de geotermia se utiliza normalmente en aplicaciones para la
produccin de agua caliente sanitaria, calefaccin y refrigeracin, en todo tipo de edificios.
Este sistema aprovecha que la temperatura del terreno se mantiene estable durante todas las estaciones, siendo esta de entre 15C y 20C, independientemente de las condiciones climatolgicas en el
exterior. Por este motivo se consiguen grandes rendimientos que redundan en bajos consumos de energa, adems de la eliminacin de emisiones de CO2 sobre el edificio en el que se encuentran integradas.
En cuanto al principio de funcionamiento, el sistema se compone de una
serie de captadores integrados en el terreno por los que circula un lquido (normalmente agua con glicol), conectados a una bomba de calor
agua-agua que alimenta a su vez a los elementos terminales situados en
el interior del edificio. En funcin de la estacin del ao y por tanto de
las necesidades en el edificio, el calor ir desde el terreno al interior del
mismo o desde el interior del edificio al terreno.
En verano, en modo refrigeracin, el exceso de calor del edificio es absorbido por los emisores
interiores (generalmente suelo, techo o paredes radiantes) y conducido y almacenado en el terreno
a travs de la bomba de calor. En invierno, en modo calefaccin, el ciclo se invierte y se utiliza el
calor almacenado en el terreno para producir calefaccin tambin a travs de la bomba de calor
Sobre el proceso de instalacin podemos considerar los siguientes 3 bloques:
1) El captador geotrmico: lo ms habitual es instalar el captador geotrmico en perforaciones verticales de entre 80 y
200 metros de profundidad. Para pequeas potencias tambin existe la opcin de captadores horizontales planos o
en espirales (cestas de energa), que se instalan en una excavacin de entre 1 y 5 metros de profundidad. Incluso en
algunas ocasiones se hace uso de aquellas estructuras del
edificio integradas en el terreno: pilotes, micropilotes o muros pantalla, para termoactivarlas con sondas geotrmicas,
siendo la estructura el intercambiador.
2) La bomba de calor agua-agua o bomba de calor geotrmica, se instala en el garaje o sala de mquinas del edificio. Se
trata de mquinas compactas y silenciosas, sobre las que
no es necesaria la extraccin de humos por no existir combustin. Requieren una pequea instalacin elctrica y su
consumo es muy bajo debido a su alto rendimiento.
3) El elemento terminal: se seleccionan normalmente aquellos cuyo funcionamiento normal se da a
temperaturas de alimentacin bajas en calefaccin y altas en refrigeracin, consiguiendo por tanto
obtener el mximo rendimiento de la fuente de energa geotrmica.
Los rendimientos dependern de la localizacin sobre la que se vaya a encontrar nuestro
edificio, teniendo que considerar la composicin del terreno y el nivel fretico. De la misma
forma ser condicionante el tipo de captador a utilizar.
Con captadores geotrmicos verticales de PEX integrados en un buen terreno para el intercambio de calor, se pueden obtener potencias de unos 80W por metro de profundidad. Si el
terreno fuera poco conductivo esta potencia estara cercana a los 40W.
Otro factor determinante ser la bomba de calor geotrmica y su capacidad para aprovechar
al mximo las condiciones de los recursos del terreno, adems de trabajar con elementos
terminales a baja temperatura en calefaccin y alta en refrigeracin.
Como referencia los rendimientos medios en este tipo de instalaciones son de:
o COP Calefaccin: 4.6.
o EER Refrigeracin: 4.6.
UNE 100715-1:2014 Diseo, ejecucin y seguimiento de una instalacin geotrmica somera.
Manual de geotermia de IDAE. Junio 2008.
RITE - Reglamento Instalaciones Trmicas en los Edificios.
CTE Cdigo Tcnico de Edificacin.
El mayor rendimiento de estos sistemas de intercambio de energa con el terreno se consigue,
alimentado elementos terminales en el interior de los edificios que trabajen a baja temperatura
de agua en calefaccin y alta temperatura en refrigeracin.
Seleccionar el material de la sonda teniendo en cuenta su ciclo de vida en las condiciones de
trabajo necesarias.
Seleccionar el tipo de captador aprovechando las cualidades del terreno y del edificio: horizontal,
cesta energtica, vertical o mediante termoactivacin de estructuras.
Instalacin de los sistemas certificados, sujeta a personal Instalador Homologado.
Residencial: Viviendas en altura y unifamiliares, tanto de nueva construccin como a reformar.
Terciario: colegios, residencias, hospitales, universidades, aeropuertos, centros logsticos, hoteles, centros comerciales, museos, oficinas, tanto de nueva construccin como a reformar.
Industrial: en todo tipo de usos.
Ahorros de energa de hasta el 90% respecto a generadores de energa convencionales.
Instalacin nica y autosuficiente: calefaccin, refrigeracin, ACS e incluso calentamiento de
Energa continua y perpeta: independiente de las condiciones climticas exteriores.
Libertad esttica y de diseo: sin elementos en cubierta ni en fachadas.
SISTEMAS DE SUELO RADIANTE PARA
CALEFACCIN Y REFRIGERACIN
Ivn Rogelio Castao/Israel Ortega Cubero
El principio bsico del sistema de calefaccin y refrigeracin mediante superficies radiantes (suelo,
techo o paredes), consiste en la impulsin de agua a media temperatura, en torno a 40C en calefaccin y a 15C en refrigeracin, a travs de circuitos de tuberas de polietileno reticulado por el mtodo
ngel y con barrera antidifusin de oxgeno.
En el sistema de suelo radiante, estos circuitos se
embeben en una capa de mortero de cemento,
sobre la que se coloca un pavimento final de tipo
cermico, piedra, madera o cualquier otro tipo (consultar caractersticas tcnicas al fabricante).
En invierno funcionando en modo calefaccin, el calor contenido en el agua que circula por las tuberas,
es cedido al ambiente a travs de la capa de mortero y pavimento mediante radiacin, y en menor medida conduccin y conveccin natural.
En cambio en verano funcionando en modo refrigeracin, el exceso de calor contenido en la
estancia se absorbe a travs del pavimento y de
la capa de mortero que contiene las tuberas por
las que circula agua fra, disipndolo el exceso
Por este motivo el sistema de suelo radiante permite alcanzar el mximo confort trmico en cualquier
tipo de edificio, trabajando en los valores ptimos
de temperatura operativa segn UNE-EN ISO 7730
y obteniendo el mximo rendimiento de los equipos trmicos, lo que posibilita ahorros sustanciales
por la reduccin del consumo energa y en emisiones de CO2.
Capacidad de 100 W/m2 en el caso de una instalacin de suelo radiante en modo calefaccin con
un salto trmico de 10 K.
Capacidad de 50 W/m2 en el caso de una instalacin de suelo radiante en modo refrigeracin con
un salto trmico de 7 K.
Una caldera de condensacin, en combinacin con una instalacin de suelo radiante en modo calefaccin, con una temperatura de impulsin de 40C y de retorno de 30C tiene un rendimiento
del 108% sobre el PCI.
Una bomba de calor aerotrmica aire-agua, en combinacin con una instalacin de suelo radiante
tiene los siguientes rendimientos aproximados:
1. En modo calefaccin con una temperatura exterior de 0C, trabajando con 40C de impulsin y 35C de retorno un COP = 3,5.
2. En modo refrigeracin con una temperatura exterior de 35C, trabajando con 15C de impulsin y 20C de retorno un EER = 3.5.
Adems se trata del sistema ideal para trabajar con cualquier tipo de fuente de energa renovable
como la geotermia, la solar trmica, la absorcin o la aerotermia, al trabajar a baja temperatura
de agua en calefaccin y a alta temperatura de agua en refrigeracin.
UNE-EN 1264. Sistemas de calefaccin y refrigeracin de circulacin de agua integrados en
UNE-EN ISO 7730. Ergonoma del ambiente trmico. Determinacin analtica e interpretacin
del bienestar trmico mediante el clculo de los ndices PMV y PPD y los criterios de bienestar
trmico local.
UNE-EN 15377. Sistemas de calefaccin en los edificios. Diseo de sistemas empotrados de
calefaccin y refrigeracin por agua.
Compatible con todo tipo de fuentes de energa, tanto convencionales como renovables.
El mayor rendimiento y menor consumo de energa de los sistemas de climatizacin por suelo
radiante, se logra cuando van acompaados de un sistema de control inalmbrico, con funciones especficas para este tipo de instalaciones con capacidad para realizar mediciones de
Las instalaciones estn libres de mantenimiento.
Terciario: colegios, residencias, hospitales, universidades, aeropuertos, centros logsticos, hoteles, centros comerciales, museos u oficinas, tanto de nueva construccin como a reformar.
Industrial: todo tipo de usos.
Ahorros de energa de hasta el 90% en combinacin con fuentes de energa renovables.
Dos instalaciones en una (Calefaccin y refrigeracin).
Mximo confort trmico debido a la distribucin homognea de temperaturas y a la ausencia
Incremento de la superficie habitable. Entre un 3-5%.
LA CLIMATIZACIN MEDIANTE LA TECNOLOGA INVERTER
Las exigencias en materia de eficiencia energtica y medio ambiente son cada vez mayores, esto supone un esfuerzo por parte de los fabricantes de equipos de climatizacin para conseguir productos
cada vez ms eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Uno de los aspectos claves de la eficiencia energtica es disponer de sistemas capaces de adecuar su
produccin a la demanda en cada momento, evitando consumos innecesarios. La tecnologa inverter
consiste en variar la velocidad de giro de un motor (compresor o ventilador), de tal manera que dicha
variacin de giro suponga una adaptacin a la variacin de carga producida.
La adaptacin de la velocidad de rotacin del motor se consigue variando la frecuencia elctrica siguiendo la siguiente ecuacin:
N es la velocidad de rotacin (r.p.m.).
f corresponde a la frecuencia de alimentacin elctrica del motor (Hz).
p son los pares de polos del motor.
Por otro lado, la ecuacin que relaciona la velocidad de rotacin y la potencia consumida es:
P2=P1*(N2/N1)3
P2 potencia elctrica consumida a la velocidad de rotacin (N2).
P1 potencia elctrica consumida a la velocidad de rotacin inicial (N1).
N1 velocidad de rotacin inicial (r.p.m.).
N2 velocidad de rotacin final (r.p.m.).
A partir de la ltima ecuacin vemos cmo la variacin de la potencia elctrica es directamente proporcional a la variacin del cubo de la velocidad de rotacin. De esta forma, hay que destacar la incidencia bsica de la tecnologa inverter sobre el ahorro energtico a cargas parciales.
El principio de funcionamiento de esta tcnica consiste en, una primera etapa, la rectificacin de la
onda sinusoidal de red en corriente continua, para posteriormente convertir esta corriente continua
en alterna a la frecuencia deseada, atendiendo al control de capacidad del sistema. En la siguiente
figura se muestra un esquema del funcionamiento:
Dentro de los sistemas inverter hay que distinguir dos tipologas: AC INVERTER y DC INVERTER:
AC INVERTER se basa en la utilizacin de mquinas de corriente alterna de induccin (los ms
extendidos y utilizados en la industria). En este caso, la misin del circuito electrnico es la de
modificar la frecuencia de la onda sinusoidal de alimentacin al estator, consiguiendo modificar
as la velocidad de rotacin del rotor.
DC INVERTER est basado en el empleo de motores de corriente continua. En este sistema, el circuito electrnico controla la velocidad de giro mediante la conmutacin de la corriente continua
aplicada a las bobinas del estator.
En un perfil tpico de cargas trmico en verano el 80% del tiempo de funcionamiento, la carga es
inferior al 60%. Adems, el 50% de las horas, la carga es inferior al 30%. De aqu se explica la gran
importancia que tiene la mejora de la eficiencia a cargas parciales.
Para la medicin de la eficiencia a cargas parciales, Eurovent (organismo de certificacin europeo) ha
lanzado para enfriadoras el valor ESEER, un ndice que pondera el rendimiento energtico previsto
durante el funcionamiento en fro. Este nuevo indicador representa de manera mucho ms real la eficiencia de los equipos de lo que lo hace el EER.
Para conocer el ahorro que supone la tecnologa inverter, en esta grfica se puede ver la curva tpica
de potencia absorbida de un compresor en funcin de su carga cuando la velocidad giro del mismo
se mantiene constante a su velocidad nominal:
Podemos ver como por ejemplo, al 50% de carga del compresor en unas condiciones determinadas la
potencia elctrica absorbida por el compresor es aproximadamente el 73% de la potencia nominal absorbida al 100% de carga. El mismo compresor combinado su funcionamiento con un inverter muestra
un comportamiento completamente diferente en su funcionamiento a cargas parciales. Para el mismo
ejemplo podemos ver como en este caso al 50% de carga del compresor la potencia absorbida se
ve reducida al 50% de la potencia nominal. Es decir, estamos reduciendo desde el 73% al 50% de la
potencia elctrica consumida lo que supone desde luego un ms que significativo ahorro energtico.
La norma UNE-14825 establece la clasificacin a carga parcial y el clculo del rendimiento estacional,
adems, en esta norma se aconseja utilizar sistemas capaces de adecuar su consumo a la demanda.
Respetar las indicaciones de mantenimiento del fabricante del equipo.
La utilizacin de estos sistemas est extendida a equipos que van desde una potencia de 1,5kW hasta
equipos de 2000kW. Los sectores de aplicacin son los siguientes:
VIVIENDAS AISLADAS Y EN ZONAS URBANAS.
MBITOS COMERCIALES.
1. Mayor eficiencia a carga parcial, con una reduccin del consumo de energa de hasta un 70%.
2. Aumento del confort gracias a menores fluctuaciones de temperatura y de la humedad relativa
del aire y a una menor potencia sonora.
3. Mejora del factor de potencia (cos ) de la instalacin y la eliminacin de los picos de corriente
en el arranque de las mquinas elctricas.
4. Mejor control de la temperatura de consigna.
E LECTRICIDAD , V APOR
A IRE C OMPRIMIDO
El aire comprimido es una importante forma de energa que gracias a su flexibilidad de uso asume un
papel fundamental en la industria. Prcticamente cualquier instalacin industrial requiere disponer de
aire comprimido. Segn su aplicacin se utiliza a diferentes presiones. La presin de trabajo ms habitual est en torno a 7 barg, para accionamiento de control y otros accionamientos mecnicos, pero
tambin se utiliza a presiones menores de 1 barg, en soplantes (habituales en depuradoras de agua
residual) y a presiones ms elevadas, 40 barg, en sopladoras para formar botellas de plstico para uso
alimentario, y otros envases.
Los tipos de compresores que se utilizan con ms frecuencia son:
Pistn (pequeos caudales)
Tornillo (caudales intermedios)
Centrfugos (caudales grandes)
Secado Frigorfico
(alto punto de roco, sencillos, baratos, bajo
consumo, alta prdida de carga)
(bajo punto de roco, regeneracin por aire o
mediante calentamiento)
1. El compresor lubricado o exento
Compresor lubricado (sencillo, barato).
Introduce aceite en el circuito
Compresor exento o oil free (ms eficientes a
largo plazo a partir de cierto tamao)
El consumo de electricidad representa aproximadamente el 80% de los costes totales de produccin
del aire comprimido. La clave fundamental para optimizacin del consumo energtico es la regulacin, lo que significa que es fundamental seleccionar cuidadosamente el sistema de control. Este
control puede ser realizado mediante alguna de las siguientes opciones.
Marcha-paro
Carga-vaco
Vlido solo en
instalaciones muy
Lo ms extendido
Consume del
orden del 30 % en
porque utiliza
siempre la menor
El consumo especfico de todas las tecnologas de compresor (mquinas nuevas) es muy parecido,
estando comprendido normalmente entre 0,09 y 0,11 kWh/Nm3. Por ello el consumo especfico de la
central compresora nueva depende fundamentalmente de la variacin del caudal de demanda y del
sistema de regulacin empleado.
Una central de compresores bien gestionada, debe presentar un consumo especfico comprendido
entre 0,11-0,13 kWh/Nm3 (solo compresores). Es bastante habitual encontrar consumos especficos
comprendidos entre 0,17 y 0,2 kWh/Nm3.
Directiva de maquinaria 2006/42/CE de la UE.
Seguridad en equipos a presin
Directiva 87/404/CE de la UE y Directiva 97/23/CE de la UE.
6.4.3.4 Seguridad elctrica
Directiva 2004/108/CE de la UE.
EN 61000-6-4:2006, Compatibilidad electromagntica (EMC).
EN 60034- Parte 1 a 30, Mquinas elctricas rotativas Capacidad nominal y rendimiento.
EN 60204-1:2009, Seguridad de maquinaria - equipo elctrico de mquinas.
ISO 1217:2009, Compresores de desplazamiento Pruebas de aceptacinISO 8573-Parte 1 a 9, Aire
comprimido Contaminantes y grados de pureza Mtodos de ensayo.
Como aumentar la eficiencia en la produccin de aire comprimido:
Disminuyendo las fugas de aire comprimido (deteccin peridica de fugas en la red).
Mejorar la aspiracin de los compresores (tomar aire del exterior).
Trabajar a la menor presin de red posible.
Ubicar la central de compresin en lugar equidistante de los consumos.
Optimizar la eleccin de la calidad del aire (la calidad que se necesite).
Elegir el nmero, tipo y el tamao de compresores en funcin del perfil de demanda.
En lneas generales, es preferible hacer la base con compresores centrfugos y seguir los picos con
compresores de tornillo (carga/vaco) o mejor con compresores con variador de velocidad.
Controlar el nmero de compresores en marcha a partir de:
o curvas de carga identificando la base y los picos de produccin.
o grado de reserva que se debe mantener en caso de mantenimiento.
Sistema de refrigeracin. La refrigeracin por agua es ms costosa pero baja el consumo especfico.
Intentar recuperar calor para calefaccin o agua caliente.
Como se ha dicho, en el sector industrial su uso es general, es difcil encontrar una industria que no lo
utilice para control, para accionamiento de equipos, otros procesos, para formacin de envases, para
depuracin de aguas, refrigeracin o secado o para varias o todas esta aplicaciones simultneamente.
En el sector terciario, servicios, tambin es utilizado de manera general (centros comerciales, hospitales, estaciones de servicio).
Supongamos una instalacin compresora compuesta por 4 compresores de tornillo fijos (control por
carga y vaco), con control independiente de presin en cascada. El consumo especfico completo de
esta central es de 0,2 kWh/Nm3. El consumo medio de la central de compresin es de 1.500 Nm3/h,
durante 6.000 h/a. La propuesta es sustituir el compresor ms viejo por uno moderno con variador de
velocidad e instalar una centralita de control para todos los compresores. De esta manera disminuimos la presin media y se eliminan los ciclos de carga y descarga. El consumo especfico del nuevo
compresor ser de 0,1 kWh/Nm3 y el medio de toda la central compresora se ha estimado ser de
0,12 kWh/Nm3.
El ahorro anual previsto ser de 1.500*6.000*(0,2-0,12)=540.000 kWh, o lo que es lo mismo 54.000 /a
(precio medio de electricidad de 0,1 /kWh). Si la inversin es 120.000 , tenemos un retorno de capital simple de 2,2 aos.
La clave para tener un bajo consumo especfico en la produccin de aire comprimido es una adecuada regulacin.
Si se elige adecuadamente el tipo y tamao de los compresores y se les dota de una buena regulacin se consiguen ahorros en la generacin de aire comprimido del orden del 30 al 50%.
Nota: La figuras proceden del Manual de aire comprimido de Atlas Copco.
La caldera de produccin de vapor es un equipo que utiliza la energa de una fuente de calor,
bien sea a travs de la combustin de un combustible lquido, gaseoso o slido, para producir
vapor a una presin determinada y ser utilizado en algn tipo de proceso, normalmente industriales.
El rendimiento depende principalmente del diseo, capacidad y presin de la caldera, del combustible a quemar, de la eficiencia de la combustin, prdidas de calor y de las temperaturas de alimentacin de agua y salida de los gases de escape, pudiendo llegar a rendimientos del 96-97% si se instalan
equipos de ltima generacin. La gran diferencia estara en los costes de operacin, que se reduciran
1. Quemador:
Control de 02, hasta 3% de aumento del rendimiento de la combustin, significativo ahorro
Control CO, hasta 2% de aumento del rendimiento de la combustin, significativo ahorro
Variador de frecuencia en el ventilador, reduccin del consumo elctrico, variable en funcin de las horas de operacin del equipo.
Sistema de precalentamiento de aire combustin, Se pueden disear diferentes configuraciones con aumentos en el rendimiento de entre un 2 a 5%.
2. Purgas de sales y lodos automticas, supone un control fino de las purgas, reduccin de las
prdidas de calor por las purgas y del consumo de agua de aporte al sistema.
3. Variador de frecuencia en las bombas de alimentacin de agua, reduccin del consumo elctrico, variable en funcin de las horas de operacin del equipo.
4. Economizador, aprovecha el calor de los gases de escape para precalentar el agua de alimentacin a caldera. Se pueden disear diferentes configuraciones con aumentos en el rendimiento de entre un 4 a 6%.
5. Sistema de control, la instalacin de sistemas de control de ltima generacin, permite un
ajuste y supervisin avanzado de los procesos con una operacin de alta eficiencia, lo que
supone un ahorro en todos los aspectos.
6. Recuperacin de condensados, hasta un 90% de ahorro en productos qumicos y hasta un
12% de ahorro de combustible, dependiendo del porcentaje de retorno.
7. Desgasificacin trmica, ahorro de hasta el 90% en productos qumicos.
REP Reglamento de Equipos a Presin y sus instrucciones tcnicas complementarias. Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre.
Hay que realizar siempre una buena inspeccin y reparacin de los purgadores de vapor.
Evitar contaminacin del retorno de condensado.
El uso de economizadores de agua de alimentacin para recuperar los excedentes de calor.
De vital importancia la limpieza de las superficies de transferencia de calor de la caldera.
Intentar retornar condensados a la caldera, de este modo aumentamos la eficiencia de la caldera,
ahorramos combustible, agua, tratamientos qumicos, etc.
Hay que reducir las purgas de caldera para disminuir las prdidas de energa.
Podemos conseguir mayores rendimientos si recuperamos el calor del purgado de la caldera.
La caldera de vapor es ampliamente utilizada para procesos en industrias qumicas, alimentacin, farmacuticas, lavanderas industriales, papel, cartn, artes grficas, molturacin, refino,
destileras, refrescos, cerveza, etc
Centrales de produccin elctrica.
La caldera de vapor es ampliamente utilizada para procesos en industrias qumicas, alimentaVENTAJAS
cin, farmacuticas, lavanderas industriales, papel, cartn, artes grficas, molturacin, refino,
destileras,
Baja temperatura de ebullicin. Trae
cerveza, etc
consigo que si se requieren altas
de produccin elctrica.
temperaturas, tanto la caldera como las
tuberas deben ser diseadas para altas
Obligada utilizacin de equipos de
Capacidad calorfica.
tratamientos de agua para corregir su
Alta entalpa.
dureza y tendencia a provocar corrosiones.
Alta conductividad trmica.
Optimizamos la energa
hacia un modelo global sostenible
CARGADOR CON PICOTURBINA
Como expertos en soluciones energticas especializadas en instalaciones
hidrulicas, ofrecemos un amplio
catlogo de productos y tecnologas
enfocadas en optimizar el consumo
info@enerlogy.es
www.enerlogy.es
La cogeneracin consiste en la produccin combinada de calor y electricidad en
un mismo proceso, partiendo de un nico
combustible, generalmente gas natural. Por
su parte, la microcogeneracin comprende
aquellos sistemas y equipos que no superan
1 MW de potencia elctrica.
Actualmente en el mercado existen disponibles comercialmente dos tipos principales de equipos de microcogeneracin. Los micromotores alternativos, similares a los de cualquier automvil, se basan en el ciclo Otto mientras que las turbinas se basan en el ciclo Brayton. A efectos
prcticos tienen rendimientos parecidos:
Rend. trmico (%)
Rend. elctrico (%)
Rend. global (%)
RD 616/2007 sobre fomento de la cogeneracin: transposicin de la Directiva 2004/8/CE.
RD 1699/2011 sobre conexin a red de instalaciones productoras de electricidad: incluye procedimiento de conexin abreviada para inst. generadoras de potencia 10 kW.
ITC-BT-40 sobre inst. generadoras de baja tensin: de aplicacin en lo no previsto por el RD
1699/2011.
CTE HE 4 sobre Contribucin solar mnima de ACS: aplicable a edificios de nueva construccin,
permite sustituir la cobertura solar por cogeneracin.
Conexin a la red de gas natural: se trata del combustible ideal para obtener la mxima rentabilidad.
Conexin elctrica trifsica: los equipos de potencia elctrica > 5 kW requieren alimentacin alterna
trifsica.
Instalacin de un volumen de inercia: permite asegurar un tiempo de funcionamiento mnimo tras cada
arranque, y poder almacenar la energa trmica y cederla a la instalacin en las puntas de consumo.
Nmero elevado de horas de funcionamiento: el valor aadido de la cogeneracin reside en la
energa elctrica que genera, por tanto interesa maximizar tanto como sea posible el funcionamiento de los equipos instalados.
Evacuacin de humos: debe tenerse en cuenta si el equipo utiliza la tcnica de la condensacin
para disear el conducto adecuado.
La microcogeneracin requiere una elevada demanda de agua caliente y/o presencia de demanda
trmica continua, incluso en verano, aunque la potencia requerida sea baja. Asimismo, la demanda
elctrica tambin debe ser elevada y con un valor mnimo suficiente como para poder aprovechar en
la propia instalacin toda la electricidad generada.
Sector residencial con calefaccin individual/centralizada:
Sector terciario: hoteles, hospitales, residencias, polideportivos, etc.
Sector comercial: lavanderas, pequea industria, etc.
Ahorro de energa primaria gracias a la produccin simultnea de calor y electricidad.
Independencia energtica gracias a la generacin de electricidad.
Ahorro de emisiones de CO2 superior incluso a otras tecnologas renovables.
Dimensiones compactas: fcil implantacin en instalaciones existentes.
Sistema de Generacin hidrulica (SGH)
El potencial hidroelctrico. Las principales conducciones de transporte, distribucin y abastecimiento vinculadas al ciclo integral del agua presentan, en la mayora de los casos, un exceso de
presin esttica, que es disipada mediante la utilizacin de depsitos intermedios de rotura de carga,
vlvulas reguladoras de presin o cualquier otro dispositivo que produzca la prdida de energa requerida para ajustar el nivel de presin a la curva de demanda del sistema.
El potencial hidroelctrico disponible puede emplearse para la produccin de energa elctrica
(venta o autoconsumo) o para la recuperacin energtica.
Tecnologa SGH. Los SGH estn especialmente diseados para obtener una recuperacin energtica
ptima, a partir del aprovechamiento de las condiciones hidrulicas H-Q disponibles en los diferentes
emplazamientos, y aportar una importante repercusin social y medioambiental.
Tecnologa funcionando desde hace ms de 20 aos, ms de 8 GWh ya generados.
Segn las condiciones hidrulicas, posibilidades de generar potencias de 30 a 300 kW.
Las turbinas hidrulicas se implantan en dos tipos de ubicacin:
Reductoras de presin (donde se aprovecha el exceso de presin pero respectando la presin
aguas abajo).
Llegadas a depsito (donde se aprovecha la presin hasta una presin mnima).
Depsitos intermedios de Rotura de Carga
Descarga a Presin Atmosfrica.
Tecnologa CFT.
Estaciones de Regulacin de Presin
Descarga en contrapresin.
Tecnologa PAT.
Optimizacin Avanzada.
Tecnologa DCT.
Instalaciones de Captacin
Tecnologa HEP.
Solucin completa, compacta y verstil.
Coste de implementacin mnimo.
Energa 100% limpia y renovable.
BOMBAS ELECTRONICAS
La seleccin de los equipos de propulsin de los fluidos portadores de energa, se realizar de forma que su rendimiento sea mximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.
En los sistemas de caudal constante, se debe buscar que el punto
de rendimiento mximo de la bomba coincida con el de diseo.
Para sistemas de caudal variable, el requisito de rendimiento mximo, debe ser cumplido en las condiciones medias de funcionamiento a lo largo de la temporada, no en las condiciones extremas
de clculo. Este rendimiento mximo se consigue con las bombas
electrnicas de caudal variable.
Bombas de rotor seco:
Bombas de rotor hmedo:
REAL DECRETO 1027/2007 (RITE) y 238/2013 (Modificacin RITE).
REGLAMENTOS EUROPEO: La normativa referida a motores rotor seco (EC) No. 640/2009 estable
unos requisitos de eficiencia mnimos para los motores elctricos. No. 547/2012 establece unos
requisitos mnimos para la eficiencia de la hidrulica de las bombas de agua.
REGLAMENTO EUROPEO: La normativa referida a circuladores sin prensaestopas (EC) No.
641/2009, establece los requisitos de diseo y eficiencia mnima.
La eficiencia energtica en las instalaciones de transporte de energa, requiere; eficiencia en el
proyecto, eficiencia del producto, eficiencia en la instalacin y eficiencia en al explotacin.
Seleccin correcta de la bomba, segn sea el circuito a velocidad constante o variable.
Buscar la regulacin de la bomba que mejor se adapte a la instalacin, ya sea presin constante,
o presin variable.
Sector Residencial, con calefaccin individual o centralizada.
Sector Terciario: hoteles, residencias, hospitales, oficinas, colegios, etc.
Sector Industrial: circuitos de refrigeracin, calefaccin, industrias agroalimentarias.
El cambio a bombas de alta eficiencia se compensa ms rpido que cualquier otra medida energtica, con periodos de amortizacin menores a 2 aos.En comparacin con las bombas convencionales sin regulacin, tomando como base el perfil de carga ngel Azul (RAL-UZ 105) y unos
costes energticos de 0,10 euros/kWh, podemos obtener ahorros energeticos de 35.000 por
bomba en 15 aos.
Las bombas de alta eficiencia superiores a IE4, suponen un ahorro energtico de hasta el 70 %
en comparacin con una bomba convencional sin regulacin y del 40 % en comparacin con una
bomba regulada.
Los ahorros energticos suponen, segn el mix energtico de la UE, una reduccin en las emisiones de hasta 8 toneladas de CO2 por ao y bomba.
Los sistemas de caudal variable, aumentan el confort de las instalaciones de climatizacin al reducir notablemente los ruidos en los sistemas de tubera, ya que se disminuyen las velocidades de
paso por las tuberas y se facilita la regulacin en las vlvulas termostticas.
Sara Cob de las Heras
Los motores elctricos, suponen uno de los mayores consumidores de energa elctrica en los
procesos productivos, su correcto uso y en su adecuado nivel de eficiencia, promueve ahorros
energticos importantes.
Por ello y por los requerimientos de distintas normativas,
existen en el mercado una numerosa gama de motores
elctricos, diseados para obtener un mejor rendimiento
elctrico, sea cual sea el uso que se le d. Por otro lado,
cabe destacar, que hay fabricantes, dnde la mayora de
sus productos, pueden alcanzar un grado de Eficiencia Super Premium, cumpliendo con los tamao de motor estandarizados, evitando as un coste aadido para modificar la
bancada de los motores.
Acorde las normativas y estndares, se pueden obtener diferentes rangos de eficiencia:
o IEC 60034-30 IE Clases que van desde el IE1 hasta IE4. Actualmente, esta norma est ya
muy extendida.
o EN 50598 Requerimientos de Ecodiseo, para sistemas compuestos por motores y todos sus componentes o mquinas asociadas en cada aplicacin. Estas clases van desde el
IES0 al IES2.
Existen varias reglas bsicas que se deben cumplir para obtener siempre el mximo rendimiento
de un motor elctrico:
o De forma general, independientemente de la aplicacin, se pueden enumerar las siguientes:
Evitar las reparaciones a los motores. Reparar los motores, implica una disminucin
del rendimiento elctrico, lo que supone un mayor gasto asociado a la vida til del
Evitar pintar en exceso o con productos que el fabricante no recomiende. Parte de la
refrigeracin del motor, se produce a travs de su carcasa. Si se pinta superando el
espesor y el tipo de pintura recomendados, la eficiencia del motor ser inferior.
o En funcin de la aplicacin, podemos distinguir:
En motores accionados directamente a red, se debe utilizar el motor en un rango de
carga adecuado, que debe estar entre el 55% y el 75% de la carga del motor. Los motores elctricos estn pensados para un uso eficiente al 75% de carga y un uso fuera
del rango descrito, disminuye el rendimiento del equipo.
En motores accionados mediante variador de velocidad, se recomienda el uso de
motores pensados para trabajar en cargas parciales con este tipo de elemento, as se
consigue un mayor rendimiento del conjunto en todos los puntos de trabajo.
Si se est pensando en sustituir equipos por otros de mayor eficiencia, y se desea conocer su
rentabilidad o el retorno de inversin que puede suponer este cambio, se deben tener en cuenta
o Los motores con velocidades ms altas son ms eficientes.
o Sern ms rentables los que tengan mayor horas de funcionamiento anuales.
o Se pueden utilizar comparadores o software que nos ayudan a realizar estos clculos de
forma rpida y sencilla:
Aplicacin para mviles o tablets que ofrece un clculo preliminar, muy til para primeras
Software de clculo energtico con generacin de informes, para un clculo ms preciso:
Minera y Oil&Gas.
Calefaccin, ventilacin y Aire Acondicionado.
Alimentacin y Bebidas.
Se recomienda tener un listado completo de la poblacin de motores instalado
Observar la carga de uso de los motores ms significativos
Evitar reparar y/o pintar los motores.
Realizar diagnsticos energticos peridicos para establecer la Salud Energtica de la poblacin de motores.
Adicionalmente al potencial de cambio del motor, en determinadas aplicaciones (pares cuadrticos-bombas ventiladores), se puede obtener un muy alto potencial de ahorro incluyendo
un VFD.
R EGULACIN
CONTROL Y MONITORIZACIN DE INSTALACIONES
Los sistemas de Control y Monitorizacin permiten establecer un control integral, centralizado y en
tiempo real del equipamiento existente en una instalacin, incluyendo la monitorizacin de su estado
y sus consumos energticos. El control integral implica la gestin conjunta e integrada desde un nico
sistema de control de los subsistemas pertenecientes a la instalacin (iluminacin, ventilacin, aire
acondicionado, calderas, motores, sensores, distribucin elctrica, sistemas de deteccin, equipos
de medida, actuadores, etc.). La informacin proporcionada constituye un soporte para la toma de
decisiones sobre distintos aspectos de la instalacin gestionada.
Este tipo de sistemas engloba uno o varios de los siguientes conceptos:
Control integral. El control integral implica la posibilidad de actuar remotamente sobre los equipos existentes en la instalacin, ejecutando acciones como su encendido, apagado o regulacin.
Monitorizacin. La monitorizacin permite disponer de informacin sobre el estado de funcionamiento de los equipos de la instalacin.
Gestin energtica. La Gestin energtica es un procedimiento organizado de previsin y control
del consumo de energa en una instalacin con el fin de obtener el mayor rendimiento energtico
sin disminuir el nivel de prestaciones. Los sistemas de Control y Monitorizacin facilitan esta labor
ya que proporcionan informacin sobre los consumos energticos de la instalacin y los subsistemas que la componen, con el objetivo de optimizar su comportamiento a nivel energtico.
Ejemplo de grfica de monitorizacin de consumos de energa
Gestin del mantenimiento. La gestin del mantenimiento permite conservar los equipos de la
instalacin en un punto ptimo de funcionamiento, mejorando de esta manera el comportamiento global de la misma a todos los niveles.
Estos sistemas se basan en la existencia de unos equipos de control en campo, con posibilidad de actuar y monitorizar los subsistemas existentes en la instalacin, y un Software de control que centraliza
la gestin de estos equipos. Es necesario disponer de una red de comunicaciones para establecer la
comunicacin entre el Software y los equipos de control en campo.
Deteccin de situaciones ineficientes (consumos innecesarios, procedimientos de actuacin ineficientes, equipamientos obsoletos, etc.).
Acciones correctivas para resolver las situaciones ineficientes (control continuo del consumo, procedimientos ms eficientes, sustitucin de equipos, etc.).
Supervisin continua y en tiempo real del consumo energtico y funcionamiento de las instalaciones, con el objetivo de mantener el estado de eficiencia conseguido con las actuaciones
Estos ahorros pueden estimarse entre un 5 y un 10% del consumo total de la instalacin en
funcin del estado de funcionamiento de la misma, simplemente con la adopcin de buenas maneras o procedimientos eficientes en la actividad realizada. Es imprescindible realizar una gestin
energtica de la instalacin para mantener en el tiempo los ahorros conseguidos.
UNE-EN ISO 16484-3:2006. Sistemas de automatizacin y control de edificios (BACS). Parte 3:
Funciones. (ISO 16484-3:2005). Proporciona directrices para implantar un sistema de control en
Realizar una buena configuracin y puesta en marcha de la herramienta.
Establecer procedimientos para el uso continuado y buena explotacin de la misma.
Revisar de manera peridica los informes sobre consumos y otro tipo de aspectos relacionados
con la explotacin de la instalacin, con el objetivo de realizar un control peridico del estado de
Configurar avisos automticos para detectar situaciones ineficientes.
Usar la informacin proporcionada por la herramienta para la toma de decisiones sobre la instalacin controlada.
Ejemplo de interfaz de usuario de un Sistema de Control y Monitorizacin de Alumbrado
Hoteles, residencias y hospitales.
Centros educativos y deportivos.
Edificios de oficinas, edificios de viviendas, centros comerciales y comercios.
Locales de restauracin, infraestructuras, alumbrado pblico, industria.
Control y monitorizacin en tiempo real del equipamiento existente en una instalacin, incluyendo su gestin energtica y de mantenimiento.
Monitorizacin de los consumos energticos de la instalacin, con el objetivo de gestionar adecuadamente sus consumos.
Ahorros estimados entre un 5 y un 10% del consumo total de la instalacin en funcin del estado
de conservacin y del tipo de elementos consumidores de energa.
De aplicacin en cualquier instalacin consumidora de energa.
SISTEMA INMTICO
Por SmartBuilding entendemos la gestin inteligente de los automatismos de los inmuebles o infraestructuras de una empresa para mejorar aspectos como el confort, el mantenimiento, la accesibilidad,
la salubridad, etc, consiguiendo adems una gestin energtica ptima que conlleva un ahorro en el
Se aplica el trmino inmtica cuando se trata de edificios del sector terciario, como pueden ser hoteles, hospitales, residencias geritricas, centros comerciales, oficinas, aeropuertos, etc. Un sistema
inmtico interconecta e integra los diferentes sistemas existentes en un edificio y garantiza su funcionamiento eficiente de acuerdo con las necesidades de uso del mismo.
El sistema inmtico se divide en dos subsistemas, el BMS (Building Management System) que controla
la infraestructura y las zonas comunes del edificio y el EMS (Energy Management System) que analiza el
comportamiento de los edificios y propone nuevos modos de funcionamiento que reporten eficiencias.
La solucin debe estar basada en dispositivos de estndares de mercado en la automatizacin de
Adems la instalacin debera ser muy poco intrusiva y realizarse sin alterar el normal funcionamiento
de las ubicaciones.
Respecto a las comunicaciones de cada sede deberan reutilizar las comunicaciones existentes o bien, si as lo
requieren los requisitos de seguridad del cliente, mediante una comunicacin especfica (ya sea fija o mvil).
Podemos clasificar los beneficios que obtiene el cliente con la implantacin de una solucin Inmtica
o Reduccin de los costes de las facturas energticas de las infraestructuras.
o Reduce los costes de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras.
o Coste acotado y predecible.
o Optimizacin de la energa gestionando la relacin confort/ consumo energtico segn
criterios econmicos y comerciales.
o Implantacin de polticas Medioambientales y de Responsabilidad Corporativa (ecoMarketing): consumo energtico, aguas, emisiones.
o Cumplimiento marco regulatorio.
o Monitorizacin y control remoto centralizado y en tiempo real de dispositivos: iluminacin, climatizacin, de marketing, cmaras frigorficas, maquinaria, piscinas, depsitos
de combustible, etc.
o Solucin con alcance global.
o Facilita el Mantenimiento predictivo de las infraestructuras.
o Solucin escalable.
El ahorro final (en kWh) obtenido depender del punto de partida, se presentan a continuacin valores medios obtenidos en diferentes entornos:
Inmuebles: 30%.
Alumbrado pblico: 40%.
Equipamiento ofimtico: 20%.
Fro industrial: 15%.
La implantacin de un sistema de control Inmtico facilita la certificacin ISO 50001.
Los proyectos Inmticos deben incluir un estudio detallado de la instalacin reflejado en un acta
de replanteo y posterior plan de proyecto.
Es necesario un seguimiento del funcionamiento de la instalacin tras la entrega para verificar los
ahorros y detectar puntos de mejora.
Los mejores resultados se obtienen en redes de ubicaciones del Sector Servicios de ms de 100 m2
en los que el consumo producido por la iluminacin y climatizacin supere el 50% del consumo
energtico total.
La tecnologa Inmtica permite importantes ahorros energticos gracias a:
1. Telegestionar las infraestructuras de manera eficiente.
2. Reducir los costes de mantenimiento por la identificacin remota de incidencias.
3. Adecuar el funcionamiento de las infraestructuras a las condiciones contractuales de los
4. Complementa los proyectos de renovacin de equipamiento.
EQUILIBRADO AUTOMTICO DE CAUDAL
El equilibrado automtico es un sistema de equilibrado de caudales que se realiza mediante vlvulas
automticas limitadoras de caudal. El caudal deseado (constante o variable) es independiente, dentro
de un amplio campo de trabajo (rango), de la presin diferencial que soporta la vlvula.
Habitualmente se utilizan tres tipos:
1. Equilibrado a caudal constante. Caudal fijo: La vlvula se selecciona para el caudal deseado.
2. Equilibrado a caudal constante. Caudal ajustable: Se utiliza para instalaciones donde puede haber cambios en los caudales originales de proyecto.
3. Equilibrado a caudal variable: La vlvula se selecciona para el 100% del caudal nominal pero este
caudal puede variarse mediante una seal externa de control (0-100%).
En las instalaciones hidrulicas el mayor consumo elctrico es el que se tiene por la produccin y distribucin de la energa trmica. Reducir el nmero de vlvulas y elementos innecesarios en la instalacin es reducir la energa elctrica consumida (kWh). Se estima un ahorro de un 20 25 % en energa
elctrica respecto de una instalacin no equilibrada.
RITE RD 1027/2007 IT 1.2.4.2.7- Redes de tuberas
Se conseguir el equilibrado hidrulico de los circuitos de tuberas, durante la fase de diseo, empleando vlvulas de equilibrado si fuera necesario.
RITE RD 1027/2007 IT 2.3.3.4 Ajuste y equilibrado
Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, sern equilibradas al caudal
Equilibrar nicamente las unidades terminales (radiadores, fancoils, etc..).
Instalacin convenientemente filtrada.
Seleccin correcta y ajustada de la presin diferencial de la bomba circuladora.
No es necesario en ningn caso instalar dos vlvulas en serie (caso de equilibrado manual).
Los sectores de aplicacin del equilibrado hidrulico son todos aquellos que tengan instalaciones de
calefaccin, climatizacin y distribucin de agua. Estos sectores pueden ser:
El equilibrado hidrulico dinmico de una instalacin es bsico para conseguir:
Reduccin de ruidos y proteccin de elementos terminales.
Sencillez en la instalacin, reduccin de nmero de vlvulas.
SISTEMA DE GESTIN DE LA ENERGA
Juan Antonio Imbernn Manresa
Un sistema de gestin de la energa es un sistema de monitorizacin en tiempo real y control de
consumos sectorizado, que permite el control de todos aquellos consumos que sean de inters para
el cliente, poniendo a su disposicin informacin detallada para analizarla con un criterio objetivo y
llevar a cabo decisiones de medidas de ahorro.
Cmo funciona? Mediante la monitorizacin de consumos, el sistema registra los datos de los contadores principales y es capaz de sectorizar con equipos remotos a los principales, los puntos de medida que se deseen controlar (grandes equipo, lnea de iluminacin, climatizacin, equipos de fro,
oficinas, etc.) de manera personalizada para cada caso.
Esto permite optimizar la toma de decisiones en cuanto a
acciones correctoras con un criterio objetivo.
Este sistema es capaz de:
Herramienta multifluidos (luz, agua, gas).
Sistema web (acceso a la aplicacin desde cualquier
Sistema sectorizado (zonas, equipos, etc.).
Adaptable a los equipos existentes en la instalacin.
Ms de 1.000 instalaciones monitorizadas con este sistema.
Ahorros constatados entre 10 y un 20% en la factura elctrica real.
El sistema de gestin de la energa est diseado para facilitar el seguimiento de la implantacin de
la norma ISO 50001. Dispone de un mdulo dedicado que ya est preparado para ordenar los datos
segn normativa y agilizar as la implantacin.
El Sistema de Gestin de la Energa permite:
Clculo de facturas simuladas tanto con los datos del contador de la compaa suministradora
como con los equipos de medida remotos.
Control sectorizado de los consumos.
Programacin de alarmas por incidencias (excesos de consumo, prdidas, etc.).
Actuar sobre la instalacin apagando o encendiendo equipos para un uso ms eficiente de los
El sistema es aplicable a todo tipo de instalaciones en las que se requiera obtener informacin
para poder optimizar su eficiencia energtica.
El sistema de monitorizacin se adapta a los sensores ya existentes para recuperar los datos de
la manera la ms econmica posible.
Analizar los consumos globales y particulares de cada equipo.
Comparar consumos de equipos para estudiar desviaciones.
Analizar parmetros elctricos de cada una de las fases.
Efectuar comparaciones entre instalaciones.
Un repartidor de costes es un dispositivo que mide la
diferencia dos temperaturas, la de la superficie del radiador y la del ambiente. Con ello, mediante la aplicacin
de los factores de correccin aportados por el fabricante
en funcin de las caractersticas del radiador donde est
el repartidor instalado, se puede determinar un valor
que despus se utiliza para repartir el total del consumo
de calefaccin de un edificio entre los diferentes vecinos. Los repartidores de costes envan mediante GPRS
a una centralita instalada en el edificio las lecturas de
consumos diarios de cada radiador. Dichos consumos
son posteriormente accesibles al consumidor, que tendr la informacin de los consumos de cada radiador de
su vivienda cada da. Con ello, se facilita enormemente
la gestin del propio consumo de calefaccin y por tanto
Vida til: 10 aos
EN 834: 2004: Repartidores de costes de calefaccin para determinar los valores de consumo de
radiadores de locales. Aparatos alimentados con energa elctrica.
Directiva Europea de Eficiencia Energtica 2012/27/UE.
La correcta instalacin es crtica para el buen funcionamiento del repartidor
La instalacin de repartidores de costes en cada radiador es posiblemente la fase ms crtica y la
que requiere mayor atencin. Una deficiente instalacin es la razn ms habitual por la que el repartidor mide de forma errnea, con lo que el reparto de los costes de la calefaccin puede estar
basado en datos de consumo errneos, y sobre todo, porque una mala instalacin es la principal
causa de insatisfaccin y de reclamaciones del cliente.
Cada repartidor de costes de calefaccin est configurado y parametrizado, en base a lo que
dicta la norma UNE-EN-834, en funcin de pruebas realizadas en laboratorios homologados, y en
condiciones estndar de funcionamiento e instalacin. Por ejemplo, un repartidor que no est instalado en el sitio exacto del radiador para el que est diseado (en general, a un 75% de la altura
del radiador y en el centro horizontal del mismo, aunque segn el tipo de modelo de radiador a
veces se requiere la instalacin en otro lugar), no va a medir bien, o mejor dicho, no va a medir en
las condiciones en las que est parametrizado.
Las cuatro preguntas que hay que hacer para saber si el repartidor es el adecuado
Los repartidores de costes ms comunes en el mercado son, en esencia, en lo que se refiere a la
electrnica, muy parecidos, y no existen grandes diferencias entre ellos. Sin embargo, hay cuatro
factores que es importante verificar:
1. Comprobar que la base de datos de radiadores que proporciona el fabricante es completa
Lo ms importante, desde el punto de vista del producto, es que el fabricante del repartidor
aporte una amplia base de datos de radiadores y la informacin necesaria sobre el comportamiento de su repartidor en cada tipo y modelo de radiador.
Si el fabricante del repartidor no aporta una base de datos suficientemente amplia, y el
radiador concreto donde se instala no est en dicha base de datos, todo lo que habr son
problemas a la hora de medir. La base de datos de radiadores la construye cada fabricante
en base a su experiencia, a lo largo de los aos. Por eso es tan importante confiar en un fabricante que tenga instalados una gran cantidad de repartidores y en una gran cantidad de
pases diferentes.
2. En caso de que el radiador est cubierto por un cubre radiador, etc., se utilizan sensores
Todos los mayores fabricantes con dcadas de experiencia de repartidores de costes utilizan
sensores externos en los casos en que el radiador est cubierto total o parcialmente por
Segn la norma UNE-EN-834 que regula este tipo de dispositivos, no existe ningn factor
de correccin que resuelva los casos en que, por razones estticas u otras, el radiador est
cubierto. La nica solucin para medir bien es instalar un sensor externo.
3. Est el instalador homologado por el fabricante de los repartidores?
En lo que se refiere al instalador de los repartidores, es muy importante que sea un instalador autorizado por el fabricante. Slo el fabricante tiene la necesaria informacin y la
responsabilidad de disponer de cursos de formacin adecuados para que el instalador
garantice, mediante una instalacin adecuada, que el repartidor va a medir correctamente. AERCCA (Asociacin Espaola de Repartidores de Costes de Calefaccin), en Espaa,
valida y verifica que los cursos de formacin de los fabricantes cumplan con los mnimos
4. Tiene el instalador o empresa de servicios el certificado de empresa de reparto de costes
de calefaccin?
Las empresas de instalacin, lectura de consumos y liquidacin y reparto de costes de
calefaccin tienen la posibilidad de obtener, siempre que cumplan las exigencias de calidad del producto y del servicio, el Certificado N de calidad a las empresas de reparto
Edificios de viviendas dotados de calefaccin central por columnas.
Mediante la instalacin de repartidores de costes y vlvulas termostticas se obtienen ahorros
de un 20% en el gasto de calefaccin, en edificios dotados de sistemas centralizados de calefaccin.
Se instalan sin necesidad de obras de ningn tipo, en 5 minutos.
La lectura de los dispositivos es por radio, sin necesidad de entrar en las viviendas.
Los repartidores proporcionan al comunidad datos de consumos diarios de cada radiador, lo
que facilita el ahorro de los vecinos.
6. CASOS DE XITO
Para demostrar realmente el impacto de un proyecto ESE, en todas y cada una de sus fases que hemos visto
anteriormente, lo mejor es mostrar los resultados conseguidos. Para ello, en esta seccin incluimos tres casos de xito reales en los que se puede ver cada una de las actuaciones llevadas a cabo, las tecnologas que
se han utilizado y, lo ms importante, los resultados obtenidos.
SECTOR INDUSTRIAL: INDUSTRIA LCTEA
SECTOR RESIDENCIAL: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
SECTOR SERVICIOS: CENTRO COMERCIAL
Caso de xito en la Industria
INSTALACIN EN CUESTIN
Se trata de una industria lctea ubicada en la provincia
de Barcelona. Consume todos los vectores energticos habituales y por supuesto agua. Dispone de caldera de vapor, produccin de frio mediante compresores de amoniaco y distribucin en agua helada para
climatizacin y proceso, produccin de aire comprimido, tratamientos de agua bruta y de agua residual,
etc. Su produccin actual es aproximadamente 115
millones de litros de leche. La Empresa de Servicios
Energticos est realizando la operacin y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de la fbrica, incluidas calderas, compresores de aire, planta de
frio, planta de tratamiento de agua bruta, planta de
tratamiento primario y secundario de agua residual,
instalacin de gas natural, distribucin elctrica desde
FACTURA ENERGTICA EXISTENTE
La tabla siguiente muestra la produccin y los consumo
de energa del ao 2014, que se toma de referencia, antes de que las medidas de eficiencia implantadas por
la Empresa de Servicios Energticos hayan empezado
a surtir efectos sobre la eficiencia energtica. En ella se
muestran tambin los consumos y costes especficos
por unidad de produccin.
KPI gas
Ml leche
MWhPCS
kWhPCS/
m3leche
/m3 leche
MEDIDAS DE AHORRO ENERGTICO IMPLANTADAS
Las medidas implantadas han producido un ahorro
de 88 k durante el ao 2015, considerando el momento en que cada uno de las inversiones ha sido
puesta en marcha. A partir de diciembre de 2015 se
produce un ahorro a un rgimen de unos 20 k/ms,
esto es unos 240 k/a, e ir creciendo a medida que
se implantan nuevos proyectos de eficiencia.
TIPO DE CONTRATO DE GESTIN
ENERGTICA UTILIZADO
El modelo de negocio que propone la Empresa de
Servicios Energticos es una colaboracin industrial.
El alcance de la misma depende de las necesidades e
intereses del cliente, pudiendo limitarse a asesorarle
en la forma de rentabilizar ms su planta energtica,
a construir llave en mano una instalacin energtica o
parte de ella, o bien el desarrollo completo y explotacin conjunta con el cliente de un proyecto de mejora
de eficiencia (concepcin, financiacin, diseo, suministro, puesta en servicio, seguimiento de ahorros y
comparticin de los mismos). Pero, sin duda, el modelo preferido por la Empresa de Servicios Energticos es ser el socio energtico global del cliente, de
manera que ste puede centrarse en el corazn de
su negocio, mientras la Empresa de Servicios Energticos se ocupa de la operacin y mantenimiento de los
activos de servicios (sistemas de combustible, sistema
elctrico, generacin de calor, climatizacin, sistemas de
aire comprimido, sistemas de fro, contraincendios, iluminacin, tratamiento de agua industrial, tratamiento de
agua residual y gestin de residuos slidos, distribucin
de electricidad) del cliente (incluyendo ser la propiedad
de los mismos). Adems audita todas las instalaciones,
analizando tcnica y econmicamente todas las mejoras
posibles, financiando y ejecutando las que se acuerden.
que hoy en da tiene un elevado valor aadido al cliente,
puesto que cada vez los mercados son ms complejos
y la gestin inteligente de los contratos contribuye sin
duda a un menor coste energtico. Por ltimo, nuestro
asesoramiento en la consecucin y el seguimiento de
la ISO 50.001 asegura la mejora continua. Este tipo de
relacin (socio energtico global) es la que existe con
Calidad Pascual, en esta y otras de sus fbricas.
REDUCCIN DE CONSUMO PREVISTA Y
REDUCCIN DE CONSUMOS REAL LOGRADO
En la tabla siguiente se muestra la evolucin de la
produccin de leche y el consumo de energa, as
como el valor ms significativo ante una situacin de
produccin variable, que es el coste especfico de
produccin, en /m3 de leche.
El ahorro energtico demostrado debido a los proyectos de eficiencia implantados es de 88 k, como
se indica ms arriba y sin embargo se han obtenido
239 k de ahorro en 2015. Esto representa ms de un
8 % de la factura energtica del cliente. Se ha analizado las causas que han producido este ahorro, lo
que se representa grficamente ms abajo.
Las instalaciones son monitorizadas y los ahorros energticos reales son utilizados para amortizar las inversiones
realizadas y los ahorros netos resultantes son compartidos durante el periodo acordado con el cliente, de manera que ste tiene un ahorro positivo durante la etapa
de amortizacin y, al final de la misma, los activos pasan
al cliente, que se queda con una instalacin optimizada,
sin esfuerzo inversor. Por otra parte la Empresa de Servicios Energticos tambin puede asesorar en la contratacin de energa elctrica y de combustible, servicio
Lo que muestra la figura anterior es que el ahorro
obtenido, una vez descontados los efectos del volumen de produccin y el precio de la energa no slo
justifica los ahorros producidos por los proyectos de
eficiencia sino que ha habido un importante ahorro
adicional debido al sistema de seguimiento energtico y a otras actuaciones realizadas por el cliente,
los responsables de operacin de las instalaciones
energticas de la Empresa de Servicios Energticos
y la buena colaboracin entre ambos.
CONCLUSIN: ASPECTOS MS DESTACADOS
Y/O VENTAJOSOS
Calidad Pascual ha conseguido ahorrar en el ao
2015 un 8,4 % de su factura
energtica fundamentalmente gracias a la implantacin de un sistema de
gestin energtica y cinco
proyectos de eficiencia realizados por la Empresa de
Servicios Energticos. Ha habido efectos adicionales a los proyectos de eficiencia que han aumentado
este ahorro. Estos efectos en el futuro pueden variar,
mientras que el efecto de los proyectos de eficiencia
se mantendr y aumentar. De hecho ya a finales de
ao 2015 el efecto de los proyectos de eficiencia ya
tiene un ahorro asegurado del 8 %, al que se sumarn
los proyectos que estn en fase de construccin y de
anlisis, adems de otras posibles causas de mejora.
Estos proyectos adems han producido una mejora
de las instalaciones energticas, que ahora son ms
modernas, ms eficientes y de mejor calidad. Se han
mejorado adems las condiciones de seguridad y las
condiciones de trabajo. En particular se han mejorado
las condiciones de iluminacin de la fbrica (proyecto
de sustitucin a led) y la seguridad de la sala de calderas, por un control de funcionamiento ms adecuado.
Esta lnea ascendente de mejora tanto en los costes
energticos como en la calidad de las instalaciones
de fbrica continuar con los proyectos previstos sobre otros vectores energticos como compresores de
aire de alta presin, instalacin de frio, torres de refrigeracin, depuracin de agua residual, etc.
El buen hacer en el camino de la eficiencia se ha manifestado en la evolucin de los indicadores energticos y econmicos.
Los KPIs energticos se han mantenido ms o menos
constantes a lo largo de los aos 2012, 2013 y 2014
y se han desplomado en 2015, lo mismo ocurre naturalmente con el coste energtico de produccin,
descontando el efecto de los precios.
Esta evolucin de los consumos energticos no puede ser, ni es, casualidad.
Pablo Blanco Crdoba
BREVE DESCRIPCIN DE
LA INSTALACIN EN CUESTIN
La instalacin objeto de este estudio comprende el proyecto realizado por la empresa de servicios Energticos
en una comunidad de propietarios ubicada en vila y
formada por 101 viviendas distribuidas en 9 portales. El
principal cometido de este proyecto supuso la sustitucin de grupos trmicos y adecuacin de la sala de calderas con cambio de combustible de gasleo a gas natural.
El principal gasto energtico en esta instalacin proceda del consumo de gasleo de los antiguos gene-
radores trmicos, suponiendo un volumen de hasta
119.000 litros de combustible al ao para la produccin de la calefaccin y Agua Caliente Sanitaria.
Una vez que la nueva instalacin ha estado trabajando durante una temporada completa se ha obtenido como resultado un consumo de gas natural
de 72.855m3, reduciendo en ms de un 50% el gasto
econmico de la comunidad.
ENERGTICO IMPLANTADAS
MAE 1 - Mejora de la tecnologa de los equipos
de produccin trmica: Sustitucin de los anti-
Renovacin del sistema hidrulico, incluyendo bombas circuladoras electrnicas de alta eficiencia, menor consumo
y con posibilidad de adaptarse en todo momento a la demanda instantnea del edificio.
Aislamiento del circuito hidrulico para evitar prdidas innecesarias en sala de calderas.
guos generadores de gasleo por calderas a gas
natural con tecnologa de condensacin, aumentando el rendimiento de la instalacin, con el correspondiente ahorro energtico y econmico
MAE 2 - Implantacin del sistema de Telegestin
y Control: instalacin del sistema de monitorizacin, control y gestin energtica que permite
regular en todo momento la sala de calderas
modificando los parmetros de trabajo y optimizando su funcionamiento. Al estar continuamente monitorizada y bajo la supervisin de un
equipo de gestin, este sistema permite percibir
posibles fallos de funcionamiento antes de que
los propietarios de las viviendas noten ningn
cambio en su instalacin.
MAE 3 - Individualizacin de consumos: para
que los usuarios paguen nica y exclusivamen-
te por el gasto individual y segn se especifica
en la Directiva Europea 27/2012 se llev a cabo
la instalacin de contadores de energa junto
con electrovlvulas de corte y cronotermostatos
programables para que cada propietario pueda
gestionar la energa que consume su vivienda.
Contrato de Telegestin y Mantenimiento, con Techo de Consumo Garantizado.
ESSE se compromete por contrato a cumplir un objetivo de ahorro garantizado basado en no superar
un techo mximo de consumo energtico, asegurando de esta forma un ahorro mnimo a todos sus
clientes. Para esta comunidad ESSE calcul que tras
la implantacin de la instalacin obtendran como
mnimo un ahorro del 50%, consiguiendo incluso
aumentar este ahorro a un 62% en la temporada de
calefaccin 2014 2015.
CONCLUSIN: ASPECTOS MS
DESTACADOS Y/O VENTAJOSOS
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO ESTACIONAL ANUAL: La comunidad de
propietarios dispona de dos salas de calderas
que trabajaban de forma independiente para
cada zona del edificio, ests dos salas quedan unificadas en un solo bloque de produccin cubriendo la totalidad de la demanda del
edificio desde una nica sala de generadores
trmicos. Se realiza una reduccin de potencia
de un 20% al centralizar la produccin trmica
REDUCCIN DE LA FACTURA ENERGTICA:
A partir de una produccin de energa de forma centralizada y con el sistema de individualizacin de consumos mediantes contadores
se consigue un sistema con equipos de mayor
eficiencia, aportando seguridad al suministro,
y consumiendo combustible a tarifas ms baratas.
MAYOR AUMENTO DEL CONFORT: Los
propietarios de la comunidad pasan de tener un horario de calefaccin de 8 horas a
disponer de un sistema 24 horas con capacidad para dar calor y confort segn las necesidades y horarios de cada vecino de la
Caso de xito. Gestin Energtica
Integral en Centros Comerciales
Sandra Redondo Martnez
El Centro Comercial El Arcngel es el mayor centro
de compras, servicios, restauracin, ocio y tiempo
libre de Crdoba. Dispone de ms de 34.000 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos
en dos plantas con ms de cien establecimientos y
cuenta con un parking con 1.200 plazas de aparcamiento cubierto.
Las instalaciones objeto de la actuacin son:
Climatizacin, incluyendo central de produccin
que abastece los locales comerciales y climatizacin
del mall:
Para la climatizacin de los locales comerciales
existe una central de produccin de agua enfriada formada por tres grupos enfriadores de
intemperie, con compresores alternativos y con-
densados por aire, con una potencia instalada
de 2.520 kW. El sistema hidrulico es del tipo
cerrado, con circuito primario y secundario. Las
plantas enfriadoras utilizan R22, con EER 2,63.
Para climatizar el mall se utiliza un sistema basado en equipos Roof-Top, constituido por 5
equipos que funcionan a caudal constante, con
enfriamiento por expansin directa.
Iluminacin: el mall central dispone de 824 luminarias con una nica lmpara en cada una de ellas
(bajo consumo, vapor de mercurio, halogenuros metlicos). La potencia instalada total de estos equipos
es de 62 kW, incluyendo el consumo de los equipos
Control: sistema existente obsoleto y desactivado.
Dispone de un sistema de monitorizacin que permite identificar el consumo asociado a los diversos
sistemas, constituido por lectura remota del contador de compaa y 12 analizadores.
Se dispone de un nico contrato de suministro elctrico en Alta Tensin, siendo la tarifa de acceso 6.1, con
6 perodos: P1/P2/P3 y P4 a 1.184 kW y P6 1.212 kW
Los datos de consumo histricos son los que se reflejan, a continuacin:
La columnaResto presenta el consumo de los
equipos y sistemas del Centro Comercial que no estn monitorizados.
Agrupando los datos de los analizadores en equipos
del mismo tipo, los datos totales del perodo considerado son los siguientes:
Se han sustituido dos de los roof-tops existentes
por climatizadores con una batera de expansin
directa de 200 kW asociada a un sistema de bombas de calor, que producirn fro o calor segn
necesidad. Las otros dos roof-tops que se encuentran muy prximas a las enfriadoras de climatizacin de locales comerciales, se han sustituido
por climatizadores conectados al anillo de fro de
las mismas dotndolas de una batera para agua
de 140 kW, junto con una batera de expansin
directa menor, de 70 kW asociada a las bombas
Se sustituyen las 3 plantas enfriadoras por enfriadoras de agua ms eficiente. Concretamente, una
de ellas posee tecnologa INVERTER de condensacin por aire, versin muy alta eficiencia estacional
(ESEER 4,91). Esta planta ha sido especialmente diseada para cubrir la demanda de fro con cargas
trmicas pequeas.
Sustitucin de la iluminacin convencional por tecnologa LED. Adems, en la zona central del mall se
instalan detectores de luminosidad para una reduccin mayor del consumo energtico.
Instalacin de un sistema de control, medicin, verificacin, anlisis y gestin del consumo energtico y
de las instalaciones. Incorpora la posibilidad de controlar el apagado/encendido y conexin/desconexin
de los equipos, as como la gestin del inventario de
instalaciones y de los trabajos de mantenimiento.
En este proyecto, se ha optado por un modelo de
Contrato de Gestin Energtica integral con Ahorros
Garantizados y Compartidos (EPC).
En definitiva, el modelo se basa en la implantacin
de una serie de medidas para renovacin de las instalaciones y mejora de su eficiencia energtica, bajo
el modelo llave en mano, pero de forma que la
ESE permanece prestando servicios de gestin y
mantenimiento durante un determinado perodo de
tiempo posterior y sujeta a unos acuerdos de nivel
de servicio (SLA) que garantizan el cumplimiento de
las prestaciones comprometidas en el proyecto.
A partir de las caractersticas de las nuevas mquinas, se calcula el consumo energtico para su funcionamiento en las mismas condiciones y horarios que
en el perodo tomado como referencia:
kWh / ao
1.196.964
2.556.185
1.789.838
kWh /ao
644.519
La fase de servicios energticos comenz a principios
de ao pero en este primer mes se ha podido verificar
que los ahorros sern algo mayores a los previstos.
Se ha conseguido la viabilidad de 3 medidas de
ahorro energtico en un perodo de 10 aos garantizando un ahorro del 30% del consumo total, es
decir, 766.347 kWh / ao, que equivalen a 411,15
tCO2/ao.
Ignacio Abati, Consejero
Delegado de ista en Espaa
desde 2007, comenz su carrera
profesional en Accenture.
Antes de incorporarse a
ista desarroll, en empresas
energticas americanas
(Sempra Energy) y noruegas (Halfslund ASA)
diversos proyectos dentro del mercado elctrico
espaol. Adems de Consejero Delegado de
ista, compaa lder mundial en la medicin
de consumos de calefaccin, es Presidente de
AERCCA (Asociacin Espaola de Repartidores
de Costes de Calefaccin).
Juan Alberto Alarcn es
Ingeniero Tcnico Industrial,
se incorpor hace 15 aos a
la empresa SEDICAL en la que
durante 9 aos se especializ
en regulacin y control
globales que optimizan los recursos y minimizan
el consumo energtico.
Tras dicha etapa, pas al departamento
Comercial desde donde aporta a las Ingenieras
su experiencia en el diseo y especificacin
de productos, as como en el desarrollo de
soluciones integrales e innovadoras para todo
con ms de 12 aos de
experiencia, especialista
en Instalaciones trmicas
en grandes fabricantes.
la funcin de Commercial
Solutions Product Manager, del Grupo BDR
Thermea, como lder mundial en calefaccin,
del cual BAXI forma parte, gestionando la lnea
de negocio de producto enfocado a Soluciones
Comerciales de salas de calderas, en los
mercados de Espaa y Portugal.
Nombre: Ignacio Abati
Telfono: 91 444 4630
Email: Ignacio.abati@ista.es
Web de la empresa: www.ista.es
Nombre: Juan Alberto Alarcn Fernndez
Telfono: 916592930
Email: jaalarcon@sedical.com
Web de la empresa: www.sedical.com
Nombre: Noelia lvarez
Telfono: 902 89 80 00
Email: noelia.alvarez@baxi.es
Web de la empresa: www.baxi.es
DIEGO FRAILE CHICO
MARA DEL MAR GANDOLFO DE LUQUE
ESSE, Servicios Avanzados
de Energa S.L.. Es Ingeniero
Industrial CEM y cuenta con
Desarrollo en Remica S.A., fue
Director Tcnico y Director
de Aprovisionamiento en ROCA Calefaccin
S.L., Jefe departamento tcnico, en Compaa
ROCA Radiadores s.a., y Jefe de zona del
Departamento postventa en CEGELEC IBERICA
(grupo ALSTON).
Es Doctor Ingeniero de Minas
por la Universidad Politcnica
de Madrid. Con treinta aos de
experiencia en empresas del
sector energtico. La mayora
de ellos los ha dedicado a
la eficiencia energtica, as
como al diseo, construccin y optimizacin
de plantas de generacin, cogeneracin,
biomasa y otras energas renovables. Es autor
del libro cogeneracin, diseo operacin y
mantenimiento de plantas publicado por la
Editorial Daz de Santos, as como motores
alternativos de gas publicado por la Fundacin
de la Energa de la Comunidad de Madrid.
Nacida en Madrid, el 3 de
Febrero 1969.
Licenciada en CC Fsicas por
la universidad Autnoma de
Madrid, en la especialidad
de ptica y Estructura de la
En la actualidad es Directora de Formacin de
Alumbrado de Philips.
Entre las responsabilidades desarrolladas
dentro de Philips ha sido Segment Manager de
Distribuidores e Instaladores, Jefe de Producto
de Lmparas Profesionales y Responsable de la
oficina de proyectos de alumbrado interior.
Profesora colaboradora en diversos Masters
y cursos de Experto, entre los que se pueden
destacar: el Mster DIA, Master Diseo de
Interiores de Salamanca, Master ERMA, el en
Curso de Experto de Construccin Sostenible de
Es Ingeniero Superior Industrial por el ICAI
(Universidad Pontificia de Comillas), y es PDG
por el IESE.Colegiado COIIM.
Colegiado COITIM.
En la actualidad es Director de Tecnologa e
Innovacin de EDF Fenice Ibrica.
Nombre: Pablo Blanco Crdoba
Telfono: 918355506
Email: pblanco@essenergia.es
Web de la empresa: www.essenergia.es
Nombre: Diego Fraile
Telfono: 660148131
Email: diego.fraile@feniceiberica.es
Web de la empresa: www.feniceiberica.es
Contactar con Marketing
Web de la empresa: www.lighting.philips.es
ALBERT GRAU I TERS
Ingeniero Industrial por la Univ. Politcnica de Catalunya y MBA por EAE.
Es Dtor. de Operaciones en ENVOLVALIA, lnea de negocio del grupo ROCKWOOL focalizada en la
Rehabilitacin Energtica Integral de edificios mediante el concepto ESE.
A lo largo de sus ms de 25 aos de trayectoria profesional ha desarrollado funciones de responsabilidad
en varios sectores: Ingeniera (Proyectos y Project Management), Facilities Management, Energticas
(Distribucin y Comercializacin) e Industria (Fabricacin productos construccin).
Nombre: Albert Grau i Ters
Telfono: 932147299
Email: albert.grau@rockwool.es
Web de la empresa: www.rockwool.es
EXTRACTO CV AURELIO LANCHAS
Ingeniero Tcnico Industrial y
Master en Direccin Comercial
y Marketing por el Instituto de
profesional siempre ligado al
mundo de la Climatizacin, tanto
en empresas de frio industrial
como, sobre todo, en empresas de calefaccin.
Desde hace 10 aos est ligado al GRUPO
FERROLI como Jefe de Producto de Calefaccin
y Energas Renovables para las 3 marcas del
grupo (Ferroli, Cointra y Lamborghini)
Nombre: Juan Antonio IMBERNON
Telfono: 968 859 119
Email: Juan Antonio Imbernon Manresa
Web de la empresa: www.enerlogy.net
Nombre: Aurelio Lanchas
Telfono: 91 661 23 04
Email: alanchas@grupoferroli.es
Web de la empresa: www.ferroli.es
Nombre: Cristian M. Len
Email: Cristian.Leon@es.bosch.com
Web de la empresa: http://www.buderus.es/
http://www.bosch-industrial.com/es/
Director de Formacin y
Servicio Tcnico Uponor Iberia
Postgrado en Gestin de
Proyectos de Climatizacin.
Gestor Energtico Europeo.
israel.ortega@uponor.com
Intensificacin Energtica en ETSI
Certificada por EVO en
2010. Certified Measurement
Verification Professional (CMVP)
Certificada por AEE en 2015
Directora Tcnica en cactus2e
Especialidades: Certificacin Energtica de
Edificios, Climatizacin, ACS a travs de energa
solar y fotovoltaica. Medicin y verificacin de
ahorros. Auditoras energticas.
del producto de eficiencia
energtica de ETRA I+D,
basado en Sistemas de
monitorizacin y control de
instalaciones consumidoras de
energa y alumbrado pblico.
Nombre: Israel Ortega Cubero.
Telfono: 916853600
Email: atencion.cliente@uponor.es
Web de la empresa: www.uponor.es
Nombre: Sandra Redondo Martnez
Telfono: 955 13 79 93/ 610 18 90 31
Email: sandra.redondo@cactus2e.com
Web de la empresa: www.cactus2e.com
Nombre: Pedro Rosa Ferrero
Telfono: 96 313 40 82
Email: pedrofer.etraid@grupoetra.com
Web de la empresa: www.etra.es
Director de Eficiencia
Energtica en Water Advanced
Solution dentro del grupo
SUEZ, al que pertenece
desde 1993. Responsable de
de Ingeniera en el mbito
de Eficiencia Energtica en
optimizacin de consumo, compra, proyectos
renovables, energticos y software de gestin
Cristian M. Len es Ingeniero
Tcnico Industrial, Graduado
Industrial y Automtica y
Gestor Energtico Europeo
EUREM (European Energy
Manager). Durante sus ms
de 10 aos de experiencia en el mundo de la
calefaccin, climatizacin y energas renovables
ha desempeado distintos puestos tcnicos y
comerciales dentro de empresas tecnolgicas
de primer orden dentro del sector.
Documents similaires à GuiaTecnologiasANESE2016.pdf
Cogeneración Auditorías
JOEL Plagiarism Checker _ Viper - Free Plagiarism Checker and Scanner Software
Revista Agosto (Web)
A&UEE Temario
Guia Auditorias Energeticas en Restaurantes
AHORRO EN LA ENERGIA
Acq810 Tc Esp
ModelocertificadoenergeticoCOAATGr.rtf
Estrategia de Ahorra de Energia
Eficiencia en industria frutícola
Plus de rllsjv
DONAS.txt
Ideas Del Desrrrollo y La Integracion en Una Perspectiva Regional
Compra Venta Wismar Sandoval 15144667
Informe Auditoria Che-guevara-eti.juan p.
Pensamiento-financiero f Tradicional, Funcional, Moderno
Taller 3 Presupuesto Familiar
Relacion ahorro/ingreso
2. PERFIL TECNICO
Modelo de Crecimiento Kaldor Pasinetti
Estados Completos Para PDF
SUBSISTEMA BANCARIO.
Manualtrabajo CONAE
ROberto KarlOz
Investigacin_Emprendiendo_V4

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO