Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/es/produkte-shop/neuheiten/suntracer-knx-pro.html
Timestamp: 2019-11-14 00:41:57+00:00

Document:
Suntracer KNX pro - Sensores exterior (tiempo) - Sistema bus KNX - Productos/Tienda - Elsner Elektronik
Suntracer KNX pro
Suntracer KNX sl
KNX W sl
KNX R sl
KNX RW sl
KNX LW sl
Suntracer KNX-GPS
Suntracer KNX basic
KNX W
KNX RW
KNX LW
KNX L
KNX PY
Vari KNX GPS
Vari KNX 3L
Vari KNX T
KNX T-AP
KNX TH65-AP
KNX T6-UN-B4
KNX T-UN
Inicio > Productos/Tienda > Sistema bus KNX > Sensores exterior (tiempo) > Suntracer KNX pro
La Estación meteorológica Suntracer KNX pro para el sistema de bus de edificios KNX engloba claridad, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad del aire y presión de aire. Esta reconoce precipitaciones y recibe la señal GPS para tiempo y localización. Adicionalmente se calcula la posición exacta del sol (Azimut y elevación) de las coordenadas de la localización y el momento.
Todos los valores pueden ser empleados para el control de salidas de conmutación dependientes de valores límite. A través del gate lógico UND (Y) y el gate lógico ODER (O) se permiten enlazar los estados. Módulos mulifuncionales modifican datos de entrada según necesidad mediante cálculos, consulta de una condición o conversión del tipo d e punto de datos. El control integrado de sombreado permite el control inteligente de la protección contra el sol de hasta 12 fachadas.
Estaciones KNX con sensores para la luminosidad, viento (velocidad, dirección), precipitaciones y temperatura, humedad, presión atmosférica. Receptor de hora (medición de horas solares), control de sombreado, temporizador, módulo multifuncional, compuertas lógicas
N.º artículo: 70900
Medición de claridad (intensidad luminosa actual). Medición con 5 sensores separados, emisión del valor actual más alto (un valor máximo).Valores límites separados para la noche.
Receptor GPS con indicación del tiempo actual y de las coordenadas de localización. Adicionalmente la Estación meteorológica Suntracer KNX pro calcula la posición del sol (Azimut y elevación)
Control de sombreado hasta para 12 fachadas con guiado de láminas, guiado de bordes de sombra
Medición del viento: Medición de la velocidad y orientación del viento (0°-360°) por ultrasonido
Detección de precipitaciones: La superficie del sensor está calefaccionada de manera que solo se detectan gotas o copos como precipitación, pero no niebla o rocío. Cuando para de llover o de nevar el sensor rápidamente vuelve a estar seco y el mensaje de precipitación finaliza.
Medición de temperatura. Cálculo de la sensación térmica (bajo consideración de la intensidad del viento y la humedad del aire)
Protección ante heladas para sombreado
Medición de humedad del aire (relativa, absoluta)
Mensaje de bus, si los valores de temperatura y humedad del aire se encuentran dentro del campo de lo agradable (DIN 1946). Cálculo del punto de rocío
Medición de presión del aire
Reloj conmutador de semana y calendario: Todas las salidas de conmutación por tiempo pueden ser utilizadas como objetos de comunicación. El reloj conmutador de semanas posee 24 espacios de tiempo. Cada espacio de tiempo puede ser parametrizado ya sea como salida o como entrada. Si cada espacio de tiempo es una salida, el tiempo de conmutación se determina mediante parámetros u objeto de comunicaciones. El reloj conmutador de calendario posee 4 espacios de tiempo. Para cada espacio de tiempo se pueden determinar dos conmutaciones On/Off que se ejecutan diariamente.
Salidas de conmutación para todos los valores medidos y calculados. Valores límite ajustables por parámetros o a través de objetos de comunicaciones
8 gate lógicos UND (Y) y 8 ODER (O) c/u con 4 entradas. Como entradas para los gate lógicos pueden ser utilizados todos los eventos de conmutación así como 16 entradas lógicas en forma de objetos de comunicación. La salida de cada gate puede ser configurado selectivamente como 1 Bit o 2 x 8 Bit.
8 módulos mulifuncionales (calculadora) para modificación de datos de entrada por cálculo, mediante consulta de una condición o conversión del tipo de punto de datos
Compensación de verano para enfriamientos. A través de una línea característica se adapta la temperatura nominal en el recinto a la temperatura exterior y se determina el valor mínimo y máximo de la temperatura nominal.
Carcasa Plástico
Color Blanco / translúcido
Montaje Sobre revoque
Tipo de protección IP 44
Medidas de estación meteorológica aprox. 255 x 140 x 274 (A × H × P, mm)
Medidas de prolongación de mástil Longitud aprox. 50 cm
Diámetro del tubo aprox. 50 mm
Alojamiento para mástil 40-60 mm (estribo
atornillado)
Placa aprox. 130 x 110 x 3 (A × H × P, mm)
Medidas de fuente de alimentación aprox. 108 × 95 × 69 (A × H × P, mm), 6 TE
Peso de estación meteorológica aprox. 600 g
Peso de prolongación de mástil aprox. 1 kg incluyendo estribo
Peso de fuente de alimentación aprox. 350 g
Peso de accesorios de conexión aprox. 430 g
Temperatura ambiente Servicio -30°C … +50°C, almacenamiento -
30°C … +70°C
Tensión auxiliar 24 V DC ±10% (blanco + / amarillo GND)
Consumo de potencia Calefacción Off (a temperatura > 7,5°C): 6 W
Calefacción On (a temperatura ≤ 7,5°C):
hasta 40 W
Corriente de bus máx. 10 mA
Salida de datos KNX +/-
Tipo BCU Microcontrolador propio
Tipo PEI 0
Direcciones de grupo máx. 2000
Asignaciones máx. 2000
Objetos de comunicación 1415
Rango de medición -30°C … +50°C
Resolución 0,1°C
Precisión ±0,5°C a -30°C … +25°C
±1,5°C a -30°C … +45°C
Rango de medición 0% rF … 100% rF
Resolución 0,1% rF
Precisión ±7,5% rF a 0...10% rF
±4,5% rF a 10...90% rF
±7,5% rF a 90...100% rF
Rango de medición 300 mbar … 1100 mbar
Resolución 0,1 mbar
Precisión ±4 mbar
Rango de medición 0 m/s … 35 m/s
Resolución 0,1 m/s
Precisión con velocidad del viento v < 5 m/s: ±0,5 m/s
con velocidad del viento v > 5 m/s: ±10%
Rango de medición 0...360° (a partir de velocidad del viento v >
0,5 m/s)
Resolución 1°
Precisión ±5°
Rango de medición 0 Lux … 150.000 Lux
Resolución 1 Lux a 0…255 Lux
4 Lux a 256…2.645 Lux
163 Lux a 2.646…128.256 Lux
762 Lux a 128.257…150.000 Lux
Precisión ±15% del valor de medic
a 35 Lux … 150.000 Lux
Prolongación de mástil 50 cm de longitud, con 2 estribos atornillados para
6c tornillo prisionero DIN914 M4x10 mm acero inoxidable A2 con llave de
hexágono interior adecuada.
Cable M8 4 polos, 10 m
Caja de conexiones mini 25-L y 4x 2 bornes de conexión para conductores
Fuente de alimentación 24 V DC PS5000
Imán telescópico para programar
Manual (alemán, inglés, francés, italiano, español) como descarga
Archivo de producto (alemán, inglés, francés, italiano, español) como descarga
Suntracer KNX pro Ficha Tecnica N.º artículo 70900
Versión 09.10.2019 ES pdf
Suntracer KNX pro Manual N.º artículo 70900
Versión 11.11.2019 ES pdf
Suntracer KNX pro Applikation 1.1 N.º artículo 70900
Versión 28.03.2019 D, EN, FR, IT, ES zip

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 70900
 artículo 70900
 artículo 70900