Source: http://docplayer.it/63885105-5-eventuale-nome-e-indirizzo-del-responsabile-incaricato-dei-compiti-ai-sensi-dell-articolo-12-paragrafo-2-non-applicabile.html
Timestamp: 2018-11-17 16:02:30+00:00

Document:
1 1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: sistema camino metallico multistrato tipo TEC-DW-STANDARD ai sensi della norma 2. Numero di tipo, di lotto o di serie o altro codice di identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell articolo 11 paragrafo 4: sistema camino a doppia parete tipo TEC-DW-STANDARD con coibentazione da 25 mm 1) Modello 1 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O30 Modello 1 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O45 Modello 1 DN ( ) T400 N1 W V2 L99050 O60 Modello 2 DN ( ) T600 N1 W V2 L99050 O50 Modello 2 DN ( ) T600 N1 W V2 L99050 O75 Modello 2 DN ( ) T600 N1 W V2 L99050 O100 Modello 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G70 Modello 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G105 Modello 3 DN ( ) T600 N1 D V2 L99050 G140 1) per maggiori informazioni si veda l informativa sul prodotto 3. Destinazione d uso prevista dal produttore oppure destinazioni d uso previste del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile: Convogliamento dei prodotti di combustione dagli apparecchi di combustione all atmosfera 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell articolo 11 paragrafo 5: TECNOVIS GmbH Lessingstr. 20 DE Rodgau 5. Eventuale nome e indirizzo del responsabile incaricato dei compiti ai sensi dell articolo 12 paragrafo 2: non applicabile 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica dell costanza di prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell Allegato V del Regolamento per i prodotti da costruzione: sistema 2+ e sistema 4 7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell ambito di applicazione di una norma armonizzata: I organismo notificato per il controllo della produzione in fabbrica nr ha condotto l ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica e ha emesso il certificato di conformità 0036 CPR del controllo della produzione in fabbrica. Dichiarazione di prestazione: 009 Sistema TEC-DW-STANDARD Pagina 1 di 8
2 8. Prestazione dichiarata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA 8.1 Resistenza alla pressione Sezioni, pezzi stampati e raccordi camino Sezioni e pezzi stampati: Modello da 1 a 3 DN ( ): fino a 15 m Modello da 1 a 3 DN ( ): fino a 10 m Modello da 1 a 3 DN ( ): fino a 10 m Raccordi: n.p.d. Per maggiori informazioni si vedano l`informativa sul prodotto e le istruzioni di montaggio TEC-DW-STANDARD 8.2 Reazione al fuoco (reazione al fuoco dall interno verso l esterno) Modello 1 DN ( ): T400 O30 Modello 1 DN ( ): T400 O45 Modello 1 DN ( ): T400 O60 Modello 2 DN ( ): T600 O50 Modello 2 DN ( ): T600 O75 Modello 2 DN ( ): T600 O100 Modello 3 DN ( ): T600 G70 Modello 3 DN ( ): T600 G105 Modello 3 DN ( ): T600 G140 Verificato senza rivestimento con passaggio attraverso il soffitto completamente ventilato 8.3 Tenuta ai gas/perdita di gas Modello da 1 a 3 DN (80-600): N1 8.4 Resistenza aerodinamica della sezione del camino Pezzi stampati e mitra ai sensi della norma EN Componenti: ζ (valore zeta) resistori singoli Raccordo a T 87 : 1,14 Raccordo a T 45 : 0,35 Gomito 87 : 0,40 Gomito 45 : 0,28 Gomito 30 : 0,20 Gomito 15 : 0,10 Mitra: (da utilizzare solo in depressione) Parapioggia: 1,0 Cappello a lamelle tipo Hubo : Ø 140 mm 0,1/ Ø 150 mm 0,2 Cupola a fessure: Ø 140 mm 0,1/ Ø 150 mm 0,2 Hurrican: 0,1 8.5 Resistenza alla trasmissione termica Resistenza allo shock termico Modello da 1 a 3 DN (80-600): >0,256 m²k/w misurata a 200 C* *La resistenza alla trasmissione termica è in funzione dei diametri nominali dei tubi interni, si vedano l informativa sul prodotto & le istruzioni di montaggio 8.6 Resistenza al fuoco da fuliggine Modello 1 DN (80-600): no 2) Modello 2 DN (80-600): no 2) Modello 3 DN (80-600): sì 2) perché versione O 8.7 Sollecitazione termica a temperatura nominale Modello 1 DN (80-600): T400 Modello 2 DN (80-600): T600 Modello 3 DN (80-600): T600 Dichiarazione di prestazione: 009 Sistema TEC-DW-STANDARD Pagina 2 di 8
3 8. Prestazione dichiarata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 8.8 Resistenza alla flessione (solo per il collegamento delle sezioni del camino ai pezzi stampati del camino) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE Modello da 1 a 3 DN ( ): fino a 9 m Modello da 1 a 3 DN ( ): n.p.d. Modello da 1 a 3 DN ( ): n.p.d. SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA 8.9 Montaggio non verticale Modello da 1 a 3 DN (80-600): Offset massimo tra i sostegni fino a 3 m a 90 (canna fumaria inclinata: distanza max. tra due supporti, sostegni con montaggio non verticale) 8.10 Componenti sotto il carico dovuto al vento Durevolezza: Distanza massima tra due supporti laterali fino a: Modello da 1 a 3 DN (80-600): 4 m Massima altezza libera dopo l ultimo sostegno fino a: Modello da 1 a 3 DN ( ): 3 m (spessore di parete 0,5 mm) Modello da 1 a 3 DN ( ): 2,5 m (spessore di parete 0,5 mm) Modello da 1 a 3 DN ( ): 1,5 m (spessore di parete 0,6 mm) 8.11 Resistenza di diffusione acqua e vapore acqueo Modello 1 DN (80-600): sì Modello 2 DN (80-600): sì Modello 3 DN (80-600): no 8.12 Penetrazione di condensa Modello 1 DN (80-600): sì Modello 2 DN (80-600): sì Modello 3 DN (80-600): no 8.13 Resistenza alla corrosione Modello 1 DN (80-600): V2 Modello 2 DN (80-600): V2 Modello 3 DN (80-600): V Resistenza a cicli di gelodisgelo Modello da 1 a 3 DN (80-600): sì 9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato per nome e per conto del produttore: Rodgau, 23 febbraio Attila Kovacs Direttore generale Dichiarazione di prestazione: 009 Sistema TEC-DW-STANDARD Pagina 3 di 8
4 Identificazione del costruttore: TECNOVIS GmbH Lessingstr. 20 DE Rodgau Denominazione del prodotto: (denominazione commerciale) Organismo nominato: Nome e funzione del responsabile: Identificazione dei documenti accompagnatori TEC-DW-STANDARD (sistema camino a doppia parete con coibentazione da 25 mm) TÜV SÜD Industrie Service GmbH Attila Kovacs, direttore generale 0.1 Sistema camino metallico EN T400 N1 W V2-L99050 O30 O45 O Sistema camino multistrato, a doppia parete, insensibile all umidità, con coibentazione da 25 mm, ventilato su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione. 0.2 Sistema camino metallico EN T600 N1 W V2-L99050 O50 O75 O Sistema camino multistrato, a doppia parete, insensibile all umidità, con coibentazione da 25 mm, ventilato su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione. 0.3 Sistema camino metallico EN T600 N1 D V2-L99050 G70 G105 G Sistema camino multistrato, a doppia parete, resistente al fuoco da fuliggine, con coibentazione da 32 mm, ventilato su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione. Descrizione del prodotto Numero norma Classe di temperatura Classe di pressione Resistenza alla condensa (W: umido / D: asciutto) Resistenza alla corrosione Specifica dei materiali del tubo interno Resistenza al fuoco da fuliggine (G: sì / O: no) e distanza da materiali combustibili (mm) Diametro nominale (Ø) (tubo interno) in mm Sezione di un sistema camino metallico multistrato Resistenza alla pressione: Carico massimo (si vedano le istruzioni di montaggio) Resistenza aerodinamica: Rugosità media: 1,0 mm, valori Zeta (si vedano le istruzioni di montaggio) ai sensi della norma DIN EN Resistenza alla trasmissione termica: >0,256 m²k/w Resistenza alla flessione: Montaggio inclinato: Lunghezza massima tra due supporti 3 m a 90 Resistenza alla trazione: Si vedano le istruzioni di montaggio Carico dovuto al vento: tratto terminale libero dopo l ultimo supporto: 3 m fino a Ø300 mm (spessore di parete 0,5 mm) 2,5 m da Ø350 Ø400 mm (spessore di parete 0,5 mm) 1,5 m da Ø450 Ø600 mm (spessore di parete 0,6 mm) Distanza massima tra le staffe verticali: 4 m Resistenza f a cicli di gelo-disgelo: sì Pulizia: il sistema camino deve essere pulito esclusivamente con strumenti in plastica o acciaio inox. Vers. 2015/02 Pagina 4 di 8
5 1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: Raccordo rigido in metallo tipo TEC-DW-STANDARD ai sensi della norma 2. Numero di tipo, di lotto o di serie o altro codice di identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell articolo 11 paragrafo 4: Raccordo rigido a doppia parete tipo TEC-DW-STANDARD con valori coibentazione da 25 mm 1) Modello 1 DN (80-600) T450 N1 W V2 L99050 O50 M 3) Modello 2 DN (80-600) T600 N1 D V2 L99050 G100 M 3) Modello 3 DN (80-600) T600 N1 W V2 L99050 O100 M 3) 1] per maggiori informazioni si veda l informativa sul prodotto raccordo 2] Non misurato / calcolato (NM) significa 3 per diametro nominale, almeno 375 mm 3] Misurato / verificato (M) 3. Destinazione d uso prevista dal produttore oppure destinazioni d uso previste del prodotto da costruzione in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile: Convogliamento dei prodotti di combustione dagli apparecchi di combustione alla parte verticale del sistema camino 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore ai sensi dell articolo 11 paragrafo 5: TECNOVIS GmbH Lessingstr. 20 DE Rodgau 5. Eventuale nome e indirizzo del responsabile incaricato dei compiti ai sensi dell articolo 12 paragrafo 2: non applicabile 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell Allegato V del Regolamento per i prodotti da costruzione: sistema In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell ambito di applicazione di una norma armonizzata: l organismo notificato per il controllo della produzione in fabbrica n ha condotto l ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica e ha emesso il certificato di conformità 0036 CPR del controllo della produzione in fabbrica. Dichiarazione di prestazione: 010 Raccordo TEC-DW-STANDARD Pagina 5 di 8
6 8. Prestazione dichiarata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA 8.1 Resistenza alla pressione Modello da 1 a 3 DN (80-600): fino a 10 m 8.2 Resistenza alla trazione Modello da 1 a 3 DN (80-300): fino a 9 m Modello da 1 a 3 DN (> ): n.p.d. 8.3 Montaggio non verticale Modello da 1 a 3 DN (80-600): orizzontale 3 m tra i sostegni* *Rispettare le istruzioni di montaggio ed event. prevedere una pendenza 8.4 Reazione al fuoco Modello 1 DN (80-600): O50 M Modello 2 DN (80-600): G100 M Modello 3 DN (80-600): O100 M 8.5 Tenuta ai gas/ perdita di gas Modello da 1 a 3 DN (80-600): N1 8.6 Resistenza aerodinamica del raccordo ai sensi della norma EN Componenti: ζ (valore zeta) resistori singoli Raccordo a T 87 : 1,14 Raccordo a T 45 : 0,35 Gomito 87 : 0,40 Gomito 45 : 0,28 Gomito 30 : 0,20 Gomito 15 : 0, Resistenza al fuoco da fuliggine Modello 1 DN (80-600): no 2) Modello 2 DN (80-600): sì Modello 3 DN (80-600): no 2) 2) perché versione O 8.8 Resistenza contro la sollecitazione termica Modello 1 DN (80-600): T450* Modello 2 DN (80-600): T600* Modello 3 DN (80-600): T600* *(Sollecitazione termica a temperatura nominale) Durevolezza: 8.9 Resistenza di diffusione acqua e vapore acqueo Modello 1 DN (80-600): sì Modello 2 DN (80-600): no Modello 3 DN (80-600): sì 8.10 Penetrazione di condensa Modello 1 DN (80-600): sì Modello 2 DN (80-600): no Modello 3 DN (80-600): sì 8.11 Resistenza alla corrosione Modello da 1 a 3 DN (80-600): V Resistenza a cicli gelo-disgelo Modello da 1 a 3 DN (80-600): sì Leistungserklärung: 010 Verbindungsstück TEC-DW-STANDARD Seite 6 von 8
7 9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato per norme e per conto del produttore: Rodgau, 23 febbraio Attila Kovacs Direttore generale Dichiarazione di prestazione: 010 Raccordo TEC-DW-STANDARD Pagina 7 di 8
8 Tubazione di collegamento rigida a doppia parete TEC-DW-STANDARD Identificazione del costruttore: Denominazione del prodotto: (denominazione commerciale) TECNOVIS GmbH Lessingstr. 20 DE Rodgau raccordo TEC-DW-STANDARD (raccordo rigido, a doppia parete, con coibentazione da 25mm) Organismo nominato: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Nome e funzione del responsabile: Attila Kovacs, direttore generale Identificazione dei documenti accompagnatori 0.1 EN T450 N1 W V2-L99050 O50 M Tubazione di collegamento a doppia parete, insensibile all umidità, costituita da tubi e pezzi stampati rigidi, ventilata su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione (olio, gas). 0.2 EN T600 N1 D V2-L99050 G100 M Tubazione di collegamento a doppia parete, resistente al fuoco da fuliggine, costituita da tubi e pezzi stampati rigidi, ventilata su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione (combustibile solido). 0.3 EN T600 N1 W V2-L99050 O100 M Tubazione di collegamento a doppia parete, insensibile all umidità, costituita da tubi e pezzi stampati rigidi, ventilata su tutta la lunghezza, senza rivestimento. Funzionamento in depressione (olio, gas). Descrizione del prodotto Numero norma Classe di temperatura Classe di pressione Resistenza alla condensa (W: umido / D: asciutto) Resistenza alla corrosione Specifica dei materiali del tubo interno Resistenza al fuoco da fuliggine (G: sì / O: no) e distanza da materiali combustibili (mm) M = distanza verificata NM = distanza calcolata Raccordo rigido in metallo Resistenza alla pressione: >10 m sui pezzi stampati e i collegamenti degli elementi Biegefestigkeit: Installazione non verticale: 3 m tra due sostegni, staffe o staffaggi Coefficiente di resistenza aerodinamics: Rugosità media: 1,0 mm, valori Zeta ai sensi della norma DIN EN Distanza massima tra le staffe verticali: 4 m tra due staffe Resistenza alla trasmissione termica: > 0,256 m²k/w Resistenza al fuoco da fuliggine: sì Resistenza f a cicli di gelo-disgelo: sì Pulizia: il raccordo deve essere pulito esclusivamente con strumenti in plastica o acciaio inox. Diametro nominale (Ø) tubo interno in mm Vers. 2015/02 Pagina 8 di 8

References: articolo 11
 articolo 11
 articolo 12
 articolo 11
 articolo 11
 articolo 12