Source: http://sitesecurite.com/contenu/igh/gh40a48.php?id=GH40
Timestamp: 2017-04-28 04:31:36+00:00

Document:
SiteSecurite.com - IGH Open Iframe
Section VIII - Installations électriques et éclairage
GH 40 - Objectifs et généralités
GH 41 - Locaux de service électrique
GH 42 - Transformateurs de puissance
GH 43 - Sources de sécurité et de remplacement
GH 44 - Circuits d'alimentation en énergie
GH 46 - Tableaux électriques
GH 47 - Signalisations
GH 48 - Eclairage
GH 40 Objectifs et généralités
- d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de
propagation d'un incendie ;
- de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie ;
- de permettre la continuation de certaines activités dans les compartiments non atteints ou menacés par le
§ 2. Les installations électriques doivent être conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du
ministère chargé du travail et à ses arrêtés d'application.
§ 4. A l'exception des installations contenues dans les locaux de service électrique tels que visés à
l'article GH 41, la plus grande tension existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et
la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.
- à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à
décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;
- au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des
cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et si elles ne
comportent pas de connexion sur leur parcours.
GH 41 Locaux de service électrique
§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est
réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
- être faciles à atteindre par les services de secours ;
- être ventilés sur l'extérieur soit directement soit par l'intermédiaire d'un conduit ou être climatisés ;
- être dotés de moyens d'extinction adaptés au risque électrique ;
- disposer soit d'un éclairage minimal visé à l'article GH 48, soit d'un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes fixes et des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI).
§ 2. Les groupes électrogènes, les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules haute tension
et les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs
inflammables ou toxiques, les tableaux électriques de sécurité, le tableau électrique général « normal-remplacement » sont installés dans un local de service électrique dont le plancher haut et les parois sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 et les dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure
ou EI 60. En outre, ce local ne peut être en communication directe qu'avec des locaux techniques ou des
dégagements non visés à l'article GH 23.
§ 3. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés (chargeurs, onduleurs) sont installés dans un
local de service électrique.
Toutefois ils peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries est inférieur ou égal à 1 000 et si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé
de leur entretien et de leur surveillance. Les alimentations sans interruption (ASI) d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées dans les mêmes conditions.
Les batteries d'accumulateurs implantées dans les matériels des systèmes de sécurité incendie respectent les
règles d'installations de ces matériels.
§ 4. Le local abritant une batterie d'accumulateurs, ainsi que l'enveloppe éventuelle la contenant, est ventilé
dans les conditions définies dans l'article 554.2 de la norme NF C 15-100. Si la ventilation est mécanique, elle
est alimentée par une alimentation électrique de sécurité (AES).
§ 5. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être
installées dans le même local que le groupe.
§ 6. Les locaux renfermant des appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à
émission de vapeurs inflammables ou toxiques sont ventilés directement sur l'extérieur.
GH 42 Transformateurs de puissance
Les transformateurs de puissance peuvent être secs ou contenir un diélectrique liquide. Si les transformateurs
contiennent un diélectrique liquide, le local comporte un cuvelage de rétention étanche dont les dimensions
correspondent au volume total du diélectrique. Si le diélectrique est un liquide inflammable, la quantité ne doit
pas être supérieure à 25 litres par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants.
Pour les locaux renfermant des transformateurs alimentant des installations de sécurité, si la ventilation est
mécanique ou si un conditionnement d'air est prévu, le système de ventilation ou de conditionnement est
alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES).
GH 43 Sources de sécurité et de remplacement
Le maître d'ouvrage définit les installations qu'il prévoit de réalimenter par la source de remplacement en
cas de défaillance de la source normale. Cette source de remplacement reprend au minimum l'éclairage de tous
les dégagements et des locaux recevant plus de 50 personnes.
c) L'énergie nécessaire à l'alimentation des installations de sécurité est obtenue à partir d'au moins deux
groupes électrogènes conformes à la norme NF S 61-940, dont la puissance nominale de chacun est au moins égale à la puissance nécessaire au démarrage et au fonctionnement de tous les équipements de sécurité de
l'immeuble. Ces groupes constituent la source de sécurité de l'immeuble. Le temps maximal de commutation
est de 10 secondes.
Toutes dispositions, tant de conception que de réalisation, sont prises pour qu'un incident survenant sur l'un
des groupes électrogènes n'affecte pas le fonctionnement des autres groupes (écran incombustible par exemple).
d) La source de sécurité peut être utilisée comme source de remplacement à condition que les installations
autres que celles de sécurité soient délestées automatiquement dès lors qu'il ne subsiste qu'un seul groupe de
- les installations sont conçues pour éviter la mise en parallèle de la source normale avec les sources de
remplacement et de sécurité ;
- toutes les commandes automatiques des dispositifs de commutation sont doublées d'une commande locale
- les deux organes de coupure constituant chaque dispositif de commutation sont disposés de manière à
éviter la propagation d'un court-circuit par ionisation de l'air.
a) Les locaux où sont installés les groupes électrogènes ne doivent pas se trouver à un niveau supérieur au
niveau accessible aux engins des pompiers, à moins que ces locaux ne soient en terrasse et que les groupes ne
soient alimentés au gaz. De plus, l'installation de groupes fonctionnant au gaz, qui ne peuvent être utilisés que
comme source de remplacement, fait l'objet d'un examen par la commission centrale de sécurité.
b) Les locaux renfermant les groupes électrogènes sont largement ventilés sur l'extérieur, directement ou par
un conduit. Si la ventilation est mécanique ou si un conditionnement d'air est prévu, les ventilateurs sont
alimentés par une alimentation électrique de sécurité (AES).
c) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible
- le sol du local est imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins
0,10 mètre et toutes dispositions sont prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse
se déverser par les orifices placés dans le sol ;
- si le local est en sous-sol, il est desservi par un conduit en matériau M0 ou A1 aux parois coupe-feu de
traversée de même degré que celui des parois traversées et débouchant à l'extérieur, au niveau du sol,
permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif
démontable sans outillage ; les canalisations de combustible sont fixes, étanches et rigides ;
- si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle est munie :
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans
point haut ;
- d'indicateurs de niveau insensibles aux chocs et aux variations de température ;
- le réservoir principal est en contrebas de la nourrice, ou s'il n'en existe pas, du moteur. Si cette
disposition est impossible, l'alimentation du moteur est assurée par une tubulure en partie supérieure du
réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible est placé à l'extérieur du local ;
- il existe un dispositif de jaugeage à distance ;
- un dépôt de sable d'au moins 100 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe
B sont conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.
Commentaire § 2c
d) Dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et à
l'article GH 36, le stockage et l'utilisation de combustibles liquides de deuxième catégorie sont autorisés pour
l'alimentation des sources de remplacement et des sources de sécurité.
Le stockage se fait obligatoirement en réservoir fixe installé selon les règles techniques propres aux
installations classées pour la protection de l'environnement, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de
e) Les gaz de combustion sont évacués directement sur l'extérieur par des conduits qui sont réalisés en
matériaux A1, être étanches et placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.
Commentaire § 2e
f) Les groupes électrogènes font l'objet d'une maintenance régulière, d'essais conformes aux
recommandations du constructeur et selon la périodicité minimale suivante :
- tous les quinze jours, vérification des niveaux d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de
réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge
minimale de 50 % de la puissance du groupe en incluant le fonctionnement des installations de sécurité et
fonctionnement avec cette charge pendant trente minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats sont consignés dans un registre d'entretien qui est tenu à la
disposition de la commission de sécurité.
Une fois par an, un représentant de l'organisme agréé chargé de vérifier les installations électriques assiste
aux essais mensuels prévus ci-dessus et vérifie la tenue à jour du carnet d'entretien du groupe électrogène.
a) Les installations de sécurité doivent pouvoir être alimentées par une alimentation électrique de sécurité
(AES), à partir de deux tableaux de sécurité tels que définis à l'article GH 3, distincts et indépendants l'un de
l'autre. Chaque tableau doit pouvoir être alimenté par la source normale-remplacement et par la source de
sécurité par l'intermédiaire de dispositifs commutant automatiquement sur une source en cas de défaillance de
Chaque tableau de sécurité est installé dans un local de service électrique tel que défini à l'article GH 41.
L'un des deux tableaux est installé dans un local réservé à son seul usage ; l'autre tableau peut être installé
dans le même local que celui comprenant le tableau général normal-remplacement à condition d'en être séparé
de manière à éviter la propagation d'un arc électrique.
b) La source de sécurité peut réalimenter les circuits à haute tension de l'installation de l'immeuble sous
réserve de satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et aux conditions suivantes :
- les tableaux de sécurité doivent pouvoir être alimentés par au moins deux transformateurs installés dans
deux locaux distincts, chacun des locaux étant alimenté par deux câbles haute tension (soit en double
dérivation, soit en coupure d'artère). Chaque transformateur doit pouvoir être alimenté par la source
normale-remplacement et par la source de sécurité. En cas de défaillance de l'un des transformateurs,
l'ensemble des installations de sécurité doit pouvoir être réalimenté automatiquement par le ou les
transformateurs restant en service ;
- toute canalisation à haute tension alimentant un poste de transformation desservant des installations de
sécurité est installée dans un cheminement technique protégé réservé à cet usage dont les parois ont un
degré coupe-feu deux heures ou EI 120.
GH 44 Circuits d'alimentation en énergie
§ 1. Chaque installation de sécurité visée à l'article GH 3, à l'exception de l'éclairage minimal et de celles
possédant une alimentation électrique de sécurité spécifique telles que le système de détection incendie,
l'équipement d'alarme et le centralisateur de mise en sécurité incendie, est alimentée par deux canalisations
issues chacune des tableaux de sécurité définis à l'article GH 3.
Ces canalisations sont sélectivement protégées, suivre des parcours distincts et aboutir au tableau situé à
proximité immédiate de chaque installation de sécurité sur un dispositif commutant automatiquement
l'alimentation sur la canalisation restant alimentée en cas d'absence de tension sur l'autre.
§ 2. Les installations ne comportent que des canalisations fixes, posées suivant les dispositions de la
partie 5-52 de la norme NF C 15-100. Toutes les canalisations alimentant les installations de sécurité sont de
catégorie C2, exclusivement installées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu
de degré deux heures ou EI 120.
Il n'est pas nécessaire de placer ces canalisations à l'intérieur d'un cheminement ou d'un volume technique
protégé lorsqu'elles sont situées à l'intérieur du même compartiment que les équipements qu'elles alimentent.
Les canalisations alimentant les diffuseurs non autonomes de l'équipement d'alarme incendie sont de
catégorie CR 1.
§ 3. Chaque circuit est protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité,
rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la
§ 4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de
protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont
dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal que peuvent
supporter les moteurs.
§ 5. L'alimentation électrique des installations de sécurité réalisées à partir des tableaux de sécurité visés à
l'article GH 3 se fait :
- soit suivant le schéma IT ;
- soit suivant le schéma TN. Si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas
des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant
les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de
GH 45 Canalisations des installations normales. – Remplacement
§ 1. Les installations ne comportent que des canalisations fixes, posées suivant les dispositions de la
partie 5-52 de la norme NF C 15-100.
- soit en conducteurs ou câbles de catégorie C2 s'ils sont situés à l'intérieur d'un cheminement technique
protégé avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ou à l'intérieur du même compartiment
que les équipements qu'elles alimentent.
GH 46 Tableaux électriques
§ 1. Les tableaux de sécurité et le tableau général « normal-remplacement » sont installés dans les conditions
de l'article GH 41, § 2.
- dans un local de service électrique ;
- dans une gaine technique ;
- dans tous locaux et dégagements à l'exception des circulations horizontales communes, à condition d'être enfermés dans une armoire ou un coffret métallique.
GH 47 Signalisations
En complément et indépendamment des signalisations prévues sur l'Unité de Signalisation (US) du système
de sécurité incendie (SSI), les signalisations suivantes sont reportées au poste central de sécurité incendie :
- défauts d'isolement des installations réalisées en application de l'article GH 44, § 5 ;
- insuffisance de la réserve de combustible des groupes électrogènes ; cette signalisation étant commandée
par le dispositif de jaugeage à distance visé à l'article GH 43, § 2c ;
- synthèse de la position ouverte des dispositifs de protection placés dans les tableaux de sécurité à
l'exception des circuits terminaux d'éclairage et de télécommunication.
GH 48 Eclairage
b) Les appareils assurant l'éclairage des dégagements sont fixes ou suspendus et reliés aux éléments stables
c) Les parties externes des luminaires satisfont à l'essai au fil incandescent, la température du fil
incandescent étant de :
d) Les lampes mobiles d'appoint sont autorisées dans les locaux et dans les halls, en atténuation des
dispositions du paragraphe b ci-dessus. Ces lampes sont alimentées par des canalisations de catégorie C2, d'une
longueur aussi réduite que possible ne devant pas constituer une gêne à la circulation des personnes.
a) L'éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers
et leur dispositif d'accès. Il permet une circulation facile, la visibilité de la signalisation d'orientation vers les
escaliers et la bonne exécution des manoeuvres intéressant la sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou
partie des circuits d'éclairage par la source de sécurité.
b) L'éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au
moins deux circuits terminaux issus chacun d'un circuit principal distinct.
Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de
sécurité défini à l'article GH 3.
Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de
protection contre les surintensités, mais ne comporte pas d'autre dispositif de protection à l'intérieur du
L'éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d'occupation et ses dispositifs de
commande ne sont accessibles qu'au personnel de sécurité.
d) En complément de l'éclairage minimal, des blocs autonomes d'évacuation, conformes aux dispositions de
la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000), sont installés dans les sas et les escaliers. Pour palier la
défaillance de l'éclairage de remplacement prescrit à l'article GH 43, de tels blocs autonomes d'évacuation sont
installés dans les circulations privatives ainsi que des blocs d'ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes
où la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés.

References: § 2

§ 4

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
 l'article 554

§ 5

§ 6
 § 2
 § 2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 1

§ 1
 § 2
 § 5
 § 2