Source: http://docplayer.cz/1807712-Informace-provozovatele-zarizeni-obsahujiciho-fluorovane-sklenikove-plyny.html
Timestamp: 2017-12-15 23:53:13+00:00

Document:
INFORMACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍHO FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY - PDF
Download "INFORMACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍHO FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY"
Danuše Bohumila Dostálová
1 INFORMACE pro PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍHO FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY Stacionární chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla Nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a prováděcí předpisy
2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2009 ISBN DOI /73826 Evropská společenství, 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.
3 Obsah 1 Úvod... 2 Obecné informace o F-plynech a nařízení o F-plynech Globální oteplování Co jsou fluorované skleníkové plyny? Stručný přehled obsahu nařízení o F-plynech... 3 Komu je tato publikace určena? Kterých druhů zařízení se to týká? Identifikace chladiv, na které se nařízení vztahuje Kdo je to provozovatel zařízení?... 4 Jaké závazky se vztahují na provozovatele? Jak zjistit množství náplně s obsahem F-plynu v aplikaci Jak zjistit, zda se jedná o hermeticky uzavřený systém... 5 Za co provozovatel odpovídá? Zajištění správné instalace, údržby nebo servisu zařízení Prevence a opravy míst úniku Kontrola těsnosti Instalace systému detekce úniků Vedení záznamů Znovuzískávání chladiva... 6 Informace o certifikaci technického personálu a podniku... 7 Údaje na štítku... 8 Sankce za nedodržování... Příloha I: Seznam prováděcích předpisů k nařízení (ES) č. 842/ Příloha II: F-plyny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 842/ Příloha III: Vzor evidence zařízení... Příloha IV: Další informace
5 1 Úvod V rámci Kjótského protokolu se Evropská unie zavázala snížit v období 2008 až 2012 emise skleníkových plynů o 8 % ve srovnání se stavem v roce Kjótský protokol se týká hlavních skleníkových plynů: oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ), oxid dusný (N 2 O) a tři skupiny fluorovaných plynů, tzv. F-plynů : zcela fluorované uhlovodíky (HFC), částečně fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF 6 ). Za účelem snížení emisí těchto fluorovaných plynů v souladu s cíli a závazky EU ohledně změny klimatu v rámci Kjótského protokolu přijal Evropský parlament a Rada dne 17. května 2006 Nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (nařízení o F-plynech). Toto Nařízení, platné od 4. července stanoví zvláštní požadavky na jednotlivé etapy celého životního cyklu fluorovaných plynů, od výroby až po konečné vyřazení z provozu. Toto nařízení s sebou následně přináší vliv na různé subjekty v průběhu životního cyklu F-plynů včetně výrobců, dovozců a vývozců F-plynů, výrobců a dovozců určitých produktů a zařízení obsahujících F-plyn i provozovatele těchto zařízení. Nařízení je doplněno deseti nařízeními Evropské komise (prováděcí předpisy), vymezujících technické aspekty jeho vybraných ustanovení (viz příloha I). Tato publikace je určena provozovatelům stacionárních chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, v nichž se jako chladivo používají F-plyny. Netýká se chladících a klimatizačních systémů v dopravních prostředcích. Cílem tohoto dokumentu je zajistit informovanost a orientaci co se týče příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 842/2006 a jeho prováděcích předpisů. Nejedná se o právně závazný dokument. Pro provozovatele jiných zařízení a příslušný technický personál i podniky, na které se nařízení dále vztahuje, jsou k dispozici další brožury. Požadavky na výrobce, dovozce a vývozce F-plynů i výrobce a dovozce určitých produktů a zařízení obsahujících F-plyn i provozovatele těchto zařízení, vyplývající z nařízení o F-plynech jsou shrnuty na zvláštním letáku. 1 Článek 9 a příloha nařízení č. II vstoupily v platnost
6 2 Obecné informace o F-plynech a nařízení o F-plynech 2.1 Globální oteplování Pojmy globální oteplování nebo skleníkový efekt se obecně používají k popisu průběžného zvyšování průměrné teploty povrchu Země. Odhaduje se, že se planetární klima za minulé století oteplilo o 0,6 až 0,9 stupně Celsia. Vědci došli k závěru, že pozorovaný nárůst průměrné globální teploty od poloviny dvacátého století je velmi pravděpodobně způsoben pozorovaným nárůstem koncentrace antropogenních (uměle vyráběných) skleníkových plynů 2. Přehled hlavních uměle vyráběných skleníkových plynů je uveden v Kjótském protokolu: oxid uhličitý (CO 2 ), methan (CH 4 ), oxid dusný (N 2 O) a umělé F-plyny. Mezi další významné skleníkové plyny pak patří i látky poškozující ozónovou vrstvu, regulované podle Montrealského protokolu chlorfluorované uhlovodíky (CFC), hydrochlorfluorované uhlovodíky (HCFC) a halony. Obrázek 1 Zjednodušené schéma globálního oteplování Zjednodušené schéma globálního oteplování Země přijímá sluneční energii ve formě slunečního záření (krátkovlnné solární záření), které atmosférou relativně prochází bez jakýchkoli překážek. Asi 30 % příchozího krátkovlnného solárního záření je atmosférou a zemským povrchem odráženo zpět do vesmíru. Zbývajících 70 % pohlcuje zemský povrch (pevnina, oceány) a spodní část atmosféry. Při absorpci dochází k ohřevu zemského povrchu a ke zpětnému vyzařování ve formě dlouhovlnného (infračerveného) tepelného záření. Toto infračervené záření nemůže atmosférou procházet volně stejně jako krátkovlnné záření je odráženo oblaky a pohlcováno atmosférickými skleníkovými plyny. Skleníkové plyny tímto způsobem zachycují teplo v systému troposféry zemského povrchu hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), 2
7 Přírodní koncentrace skleníkových plynů takto po celou dobu udržovaly teplotu Země a tím i život v podobě, v jaké jej známe. Při vzrůstu uměle vyráběných skleníkových plynů v atmosféře dochází i k odpovídající míře odrážení infračerveného záření na zemský povrch. Toto pak vede k tzv. antropogennímu skleníkovému efektu, jehož důsledkem je globální oteplování Země. 2.2 Co jsou fluorované skleníkové plyny? F-plyny (HFC, PFC a SF 6 ) jsou uměle vyráběné chemické látky, které se používají v několika různých odvětvích a aplikacích. Od 90. let představují široce používanou náhražku za některé látky poškozující ozónovou vrstvu 3, které se v té době používaly ve většině aplikací, např. chlorfluorovaných uhlovodíků (CFC) a hydrochlorfluorovaných uhlovodíků (HCFC) a které byly vyřazeny z používání na základě Montrealského protokolu. Ačkoli F-plyny nemají vlastnosti, poškozující ozónovou vrstvu, většina z nich má v sobě vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). Hodnota GWP používaná v kontextu s nařízením o F-plynech se vypočítá ve smyslu stoletého potenciálu působit oteplování u jednoho kg F-plynu v poměru k 1 kg CO 2. 4 HFC jsou nejrozšířenější skupinou F-plynů. Používají se v nejrůznějších odvětvích a aplikacích jako např. chladící média v zařízení pro chlazení, klimatizaci a v tepelných čerpadlech, jako pohonná média pro pěny, hasicí přístroje, pohonná média pro aerosoly a rozpouštědla. Potenciál globálního oteplování (GWP) Ukazatel založený na radiačních vlastnostech skleníkových plynů dobře rozmíšených v ovzduší, představující kombinovaný efekt rozdílných dob, po které tyto plyny zůstávají v atmosféře, a jejich relativní účinnosti v pohlcování odcházejícího infračerveného záření. Tento ukazatel přibližně udává jednotkové hmotnosti daného na oteplování za celé zvolené časové období v poměru k oxidu uhličitému. (Zdroj: Třetí hodnotící zpráva IPCC) PFC se obvykle používají v odvětví elektroniky (např. plazmové čištění silikonových membrán), dále v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu (extrahování přírodních produktů např. doplňky výživy a ochucovadla), v menším rozsahu i při chlazení jako náhrada CFC často v kombinaci s jinými plyny. V minulosti se PFC využívaly jako hasební přípravky a v některých starších systémech požární ochrany se dosud vyskytují. SF 6 se převážně používá jako izolační plyn a pro zhášení oblouku ve vysokonapěťových spínačích i jako ochranný plyn při výrobě hořčíku a hliníku. V příloze č. II této brožury naleznete přehled látek, na které se vztahuje nařízení o F-plynech, a to včetně jejich potenciálu působit globální oteplení a obvyklé aplikace. 3 4 Látky poškozující ozonovou vrstvu jsou látky, poškozující ozonový obal Země. Obvykle obsahují chlor nebo brom. Tyto látky jsou předmětem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. Stoleté hodnoty GWP uvedené v příloze II jsou převzaté ze třetí hodnotící zprávy (TAR) přijaté Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC). Pohybují se od 97 pro fluormethan (HFC-41) až po pro fluorid sírový. 3
8 2.3 Stručný přehled obsahu nařízení o F-plynech Všeobecným účelem nařízení o F-plynech je snížení emisí F-plynů, a to prostřednictvím série opatření nebo zásahů prováděných v průběhu jejich životního cyklu. Každoroční oznamování údajů o výrobě, dovozu a vývozu F-plynů (čl. 6) Dovozce F-plynů Vývozce F-plynů Výrobce F-plynů Uživatel F-plynů Zákaz některých způsobů používání (čl. 8) Koho se to týká? Dovozce výrobků a zařízení obsahujících F-plyny Zákaz uvádění některých výrobků a zařízení na trh (čl. 9) Výrobce výrobků a zařízení obsahujících F-plyny Označování výrobků a zařízení před uvedením na trh (čl. 7) Provozovatel zařízení anebo systému obsahujícího F-plyny Technický personál a podniky Předcházení úniků z některých zařízení. Co nejrychlejší oprava zjištěné netěsnosti. (čl. 3 (1)) Provádění instalace, údržby nebo servisu některých systémů a zařízení včetně oprav netěsností prostřednictvím certifikovaných osob nebo podniků (čl. 5) Znovuzískávání F-plynu během provádění údržby, servisu a před konečným vyřazením z provozu (čl. 4) Povinnost podrobovat některá zařízení pravidelným kontrolám těsnosti prostřednictvím certifikovaných osob (čl. 3 (2)) Vedení příslušné evidence u některých zařízení (čl. 3 (6)) Instalace systému detekce úniků u některých aplikací (čl. 3 (3)) Obrázek 2 Přehled hlavních subjektů ovlivněných nařízením o F-plynech a souvisejících požadavků 4
9 Požadavky vyplývající z nařízení o F-plynech se týkají těchto subjektů: - výrobci, dovozci a vývozci F-plynů - výrobci a dovozci, uvádějící některé výrobky a zařízení obsahující F-plyny na trh na území EU - subjekty, využívající SF 6 při tlakovém lití hořčíku a k plnění pneumatik vozidel - provozovatelé některého zařízení a systémů s obsahem F-plynů - technický personál a podniky zapojené do některých činností souvisejících se zařízeními obsahujícími F-plyny Jak již bylo uvedeno výše, F-plyny se využívají v několika oblastech aplikací. V rámci nařízení o F-plynech jsou vymezeny konkrétní povinnosti pro provozovatele následujících druhů zařízení: - stacionární chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla - stacionární protipožární systémy a hasicí přístroje - vysokonapěťové spínače - zařízení obsahující rozpouštědla Nařízení o F-plynech se týká i dalších výrobků a zařízení, včetně mobilních zařízení obsahujících F-plyny. 5
10 3 Komu je tato publikace určena? Tato publikace se zabývá požadavky nařízení o F-plynech na provozovatele stacionárních chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, v nichž se jako chladivo používají F-plyny. Proto je třeba nejprve vymezit, na koho jsou příslušné požadavky nařízení o F-plynech zaměřeny a tím i koho se tato publikace týká. 3.1 Kterých druhů zařízení se to týká? Stacionárním zařízením je zařízení, které za provozu zpravidla není přepravováno. V této publikaci se nejedná o chladící a klimatizační systémy v dopravních prostředcích. Stacionární zařízení je provozováno v nejrůznějších konfiguracích a ve všech typech budov včetně domácností, administrativních prostor, supermarketů, prodejen, továren, zpracovatelských zařízení, chlazených skladů, restaurací, barů, nemocnic i škol. Chladící okru Okruh, ve kterém cirkuluje chladivo, obsahující kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla jsou založena na stejných termodynamických principech a plní se obdobnými chladivy. Existují přímé a nepřímé systémy chlazení a ohřevu. Přímý systém je charakterizován jediným okruhem obsahujícím chladivo. Tam, kde je třeba chlazení nebo ohřevu, probíhá výměna tepla. Nepřímý systém má okruhy dva, s jednou výměnou tepla mezi kapalinami primárního a sekundárního okruhu a druhou tam, kde je třeba chlazení nebo ohřevu. První okruh obsahuje chladivo. Chladící zařízení Chladící zařízení je určeno ke chlazení výrobků nebo skladovacích prostor na teplotu nižší než je teplota prostředí. Patří sem domácí chladničky a mrazničky, zmrzlinové pulty, velkoobchodní chlazené sklady, chladící boxy a chladící zařízení v průmyslové výrobě. Aplikace chladícího zařízení jsou různé, od využití v domácnosti přes maloobchod až po využití v průmyslu. Rozměry se různí od domácích chladniček s jediným úložným prostorem až po velké chladící boxy, přitom množství náplně S obsahem F-plynu sahá od necelých 0,1 kg u domácích spotřebičů až po tisíce kg u průmyslového chlazení. Klimatizační zařízení Hlavním úkolem klimatizačního zařízení je ochlazování nebo regulace teploty v prostorách nebo celých budovách na určitou úroveň. Velikost zařízení je v rozmezí od malých jednotek, např. přenosné systémy napájené z elektrické zásuvky až po rozsáhlá pevně nainstalovaná zařízení pro chlazení celých budov, např. administrativní centra nebo nemocnice. Klimatizační zařízení se používají v oblasti bydlení, obchodu, ve veřejném sektoru i v průmyslu. 6 Podle technického řešení lze rozlišovat mezi jednoduchými kompaktními jednotkami (všechny nezbytné součásti jsou zakomponovány do jediného obalu) a tzv. systémy split (nezbytné součásti procesu chlazení nebo ohřevu jsou zabudovány do několika obalů). V administrativních budovách, obchodních skladech nebo nemocnicích obvykle nalezneme různé systémy, jako jsou malé systémy split i velké centrální systémy, v nichž se často využívá sekundární okruh s chladnou vodou.
11 V případě velkých zařízení mimo domácí použití se náplň chladiva pohybuje mezi hodnotami od téměř 0,5 kg až přes 100 kg. Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla jsou zařízení, využívající chladícího okruhu k získávání energie z okolního prostředí nebo ze zdroje odpadního tepla a dodávající užitkové teplo. Kromě toho jsou k dispozici i obousměrné systémy s funkcí chlazení i ohřevu. Stacionární tepelná čerpadla se doma i v obchodních a průmyslových odvětvích využívají k ohřevu a chlazení, k výrobě teplé užitkové vody, k regeneraci tepla i k jiným účelům. Tepelná čerpadla jsou obvykle hermeticky uzavřené systémy s náplní chladiva od 0,5 kg u tepelných čerpadel pro ohřev vody až po cca 100 kg v případě průmyslových tepelných čerpadel. 3.2 Identifikace chladiv, na které se nařízení vztahuje Nařízení pro F-plyny se týká systémů a zařízení obsahující F-plyny uvedené v příloze II, i přípravků (společně nazývaných směsi ) obsahujících F-plyny v chladícím okruhu. Obecné druhy chladiv Pro chladiva se často používá průmyslová nomenklatura 5, označovaná písmenem R (tj. refrigerant, chladivo), např. pro HFC-134a se používá R-134a. Dále se mohou používat i konkrétní obchodní názvy. V Evropě se jako chladiva běžně používají uhlovodíky (na které se nařízení o F-plynech nevztahuje), např. R-600a (isobutan) a R-290 (propan), a to jak u domácích chladniček a mrazniček, tak i v chladících zařízeních v maloobchodu (např. mobilní chladící skříně). Používá se však i řada jednotek obsahujících F-plyny (obvykle R-134a). U velkých chladících zařízení, např. v supermarketech (tj. pulty s centrálním systémem chlazení) se rozsáhle využívají F-plyny, jako jsou R-134a (HFC) a R-404A (směs HFC). Kromě F-plynů se pak při chlazení zboží využívají i jiné druhy chladiv, např. HCFC 6, R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutan), R-290 (propan), R-1270 (propylen) a R-717 (NH 3 ). Na tato chladiva se nařízení o F-plynech nevztahuje. U klimatizačních zařízení se hodně používají chladiva s F-plyny (např. R-410A nebo R- 407C, obojí je směs HFC). Kromě HFC se v případě starších zařízení využívají i HCFC jako např. R-22. Dále také vrůstá četnost využívání jiných druhů chladiv, např. R-744 (CO 2 ), R- 600a (isobutan), R-290 (propan), R-1270 (propylen) a R-717 (NH 3 ). U tepelných čerpadel se využívají hlavně F-plyny, jako jsou R-134a (HFC) a R-407C (směs HFC), kromě toho stoupá i míra využívání alternativních chladiv, a to včetně R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutan), R-290 (propan), R-1270 (propylen) a R-717 (NH 3 ). 5 6 Podle ISO 817 Látky poškozující ozonovou vrstvu, regulované podle nařízení (ES) č. 2037/2000 7
12 Následující tabulka uvádí nevyčerpávající přehled látek používaných jako chladiva. Druh Látky spadající pod nařízení o F-plynech Běžná chladivamálo používané chladivo Méně používaná chladiva HFC čisté kapaliny R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a Směsi obsahující HFC R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Ostatní chladiva, na něž se nevztahuje nařízení o F-plynech, ale nařízení o látkách, poškozujících ozonovou vrstvu 7 HCFC čisté kapaliny R-22 R-123, R-124 HCFC - směsi R-406A, R-409 (A,B) CFC čisté kapaliny a směsi R-11, R-12, R-502 R-13 Ostatní chladiva, na něž se nevztahuje ani nařízení o F-plynech, ani nařízení o látkách, poškozujících ozonovou vrstvu Alterna vy R-717 (amoniak), R-290 (propan), R-600a (isobutan), R-1270 (propylen), uhlovodíky (HC)-směsi R-744 (CO 2 ) Tabulka 1 Chladiva, obvykle používaná u chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Jak identifikovat druh chladiva v zařízení Identifikaci druhu chladiva lze nejlépe provést kontrolou nálepky na zařízení. Chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla s obsahem F-plynů, která byla uvedena na trh EU od musí být označena štítkem s nápisem Obsahuje fluorované skleníkové plyny podle Kjótského protokolu 8 včetně označení typu a množství F-plynu. Příklad štítku je uveden v části č. 7. V mnoha případech je odpovídající informace k dispozici i na zařízeních, uvedených na trh v předchozím období. V případě, že štítek odpovídající informace neobsahuje, měly by být informace o druhu chladícího média obsaženého v zařízení k dispozici v příručce nebo technických specifikacích zařízení. Případně je třeba požádat o poskytnutí odpovídajících informací dodavatele, výrobce nebo servisní podnik provádějící údržbu nebo servis tohoto zařízení. Jak zjistit, zda se na chladící směs nebo přípravek nařízení vztahuje Kromě čistých látek se používají i přípravky (směsi), obsahující F-plyny. Přípravky se v rámci nařízení o F-plynech definují jako směsi tehdy, pokud - obsahují dvě nebo více látek, z nichž nejméně jedna je F-plyn a - celková hodnota GWP je 150 a vyšší. 7 8 Nařízení (ES) č. 2037/2000 Požadavky na označování stanoví nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 8
13 V případě prvního kritéria obsahuje příloha II seznam relevantních F-plynů, na které se nařízení vztahuje. Každý provozovatel by si měl podle tohoto seznamu ověřit, zda je jedna ze složek směsi v tomto seznamu obsažena. Při výpočtu celkové hodnoty GWP přípravku je třeba kromě hodnoty GWP F-plynů vzít v úvahu i hodnoty GWP ostatních složek, které plní stejnou funkci (tj. chladící). Při stanovování hodnot GWP látek obsažených v přípravku, které nepatří mezi F-plyny je třeba používat hodnot zveřejněných v první hodnotící zprávě IPCC 9. Celková hodnota GWP u přípravku je váženým průměrem odvozeným od součtu hmotnostních podílů jednotlivých látek vynásobených jejich GWP. Σ (látka X % GWP) + (látka Y % GWP) + (látka N % GWP), kde % je podíl na hmotnosti s tolerancí +/ 1 %. Příklad č. 1 R-415B 25 % HCFC-22 (GWP 1 500), 75 % HFC-152a (GWP 120) Příklad č. 2 R-410A 50 % HFC-32 (GWP 550), 50 % HFC-125 (GWP 3 400) Σ [(25 % x 1 500) + (75 % x 120)] GWP celkem = 465 Σ [(50 % x 550) + (50 % x 3 400)] GWP celkem= látka spadá pod nařízení o F-plynech (GWP 150) látka spadá pod nařízení o F-plynech (GWP 150) Tabulka 2 Příklady výpočtu GWP přípravku 3.3 Kdo je to provozovatel zařízení? Nařízení o F-plynech ukládá odpovědnost za dodržování právních předpisů provozovateli zařízení. Definice provozovatele zní: fyzická nebo právnická osoba, zajišťující technický provoz zařízení nebo systému. Podle této definice není vlastník zařízení využívající F-plyn automaticky jeho provozovatelem. Pojem zajišťování technického provozu zařízení nebo systému bude v zásadě zahrnovat následující prvky: volný přístup k systému, což zahrnuje možnost dohledu nad jeho součástmi a jejich funkčností i možnost udělit souhlas s přístupem třetích stran kontrolu běžného provozu a činnosti (např. rozhodování o zapnutí nebo vypnutí systému) kompetence (včetně finančních) k rozhodování o technické modifikaci (tj. např. výměna součásti, instalace trvalého detektoru úniků), změně množství F-plynů v zařízení nebo v systému a provádění revizí (např. kontrola úniků) nebo oprav 9 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK)
14 Provozovatelem domácího nebo malého komerčního zařízení je obvykle fyzická osoba, která je obvykle i jeho vlastníkem, zatímco v případě obchodních a průmyslových aplikací je většinou provozovatelem právnická osoba (obvykle nějaký podnik), která odpovídá za vydávání pokynů svým zaměstnancům ohledně běžného technického provozu zařízení. V některých případech, zejména tam, kde se jedná o složitá zařízení, jsou za účelem provádění údržby nebo servisu zpravidla najímány servisní podniky V těchto případech vyplývá stanovení osoby provozovatele ze smluvních a praktických ujednání mezi oběma stranami. Ačkoli vlastnictví není kritériem pro určení provozovatele, mohou členské státy vlastníka určit jako osobu odpovědnou za povinnosti provozovatele ve vymezených specifických situacích, a to i přesto, že vlastník není tím, kdo fyzicky zajišťuje technické fungování systému nebo zařízení. Proto je třeba zohledňovat i specifické podmínky členského státu na zavádění.! 10
15 4 Jaké závazky se vztahují na provozovatele? Je nutné plnit specifické povinnosti v závislosti na množství, obsaženém v dané aplikaci. Níže uvedený systém rozhodování pro kategorie 10 A-E a Table 5 obsahují přehled povinností pro jednotlivé kategorie. Aplikace obsahuje náplň Kategorie množství náplně s obsahem F-plynu 3kg? Ne E Ano Jak zjistit, zda se jedná o hermeticky uzavřený systém (viz část 4.2) 6kg? Ne Hermeticky zavřený systém? Ano D Ano Ne 30kg? Ne C Ano 300kg? Ne B Ano A Obrázek 3 Systém rozhodování 10 Kategorie podle množství F-plynu jsou v této publikaci použity pro zjednodušení. Nejsou jako takové v nařízení vymezeny. 11
16 Povinnosti provozovatele Kategorie množství náplně s obsahem F-plynu A ( 300 kg) B ( 30 kg a < 300 kg) C ( 3 kg a < 30 kg; u hermeticky uzavřených systémů 6 kg a < 30 kg) D (hermeticky uzavřené systémy 3 kg a < 6 kg) E (< 3 kg) Instalace 11, údržba nebo servis systému prostřednictvím certifikovaného personálu nebo podniku, čl. 5 (3) 12 Prevence úniků a neprodlená oprava zjištěné netěsnosti, čl. 3 (1) 12 Pravidelná kontrola úniků certifikovaným personálem, čl. 3 (2) 12 Instalace systému kontroly úniků a jeho kontrola nejméně každých 12 měsíců, čl. 3 (3) 12 Vedení evidence, čl. 3 (6) 12 Znovuzískávání F-plynů před konečným vyřazením z provozu a v případě potřeby i v průběhu provádění údržby nebo servisu pomocí certifikovaného personálu, čl. 4 (1) 12 Tabulka 3 Přehled povinností provozovatele podle množství náplně s obsahem F-plynu v aplikaci Rozdíl mezi požadavky u kategorie B a C je v četnosti kontrol úniků (viz Tabulka 5 ). 4.1 Jak zjistit množství náplně s obsahem F-plynu v aplikaci Při určování aplikace nebere Evropská komise v úvahu jako hlavní kritérium umístění nebo funkci, ale technickou strukturu (chladící okruh). Aplikací je nutno rozumět soustavu součástek a potrubí, tvořící jednu souvislou strukturu, kterou proudí F-plyny. Pokud je možné, aby jediná molekula F-plynu proudila strukturou z jednoho místa na druhé, znamená to, že jsou tato dvě místa součástmi jediné aplikace. Co se týče chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, znamená to, že i v případě používání dvou navzájem oddělených chladících okruhů (tj. bez jakéhokoli trvalého nebo dočasného způsobu propojení jednoho chladícího okruhu k druhému) ke stejnému účelu (tj. např. udržení nízké teploty v chladícím boxu nebo skladu) se tyto systémy budou považovat za dvě různé aplikace. 11 Dle relevance, např. neplatí pro přenosné systémy Nařízení (ES) č. 842/2006
17 Příklad Zařízení má 5 chladičů vody, z nichž každý obsahuje 100 kg chladiva s obsahem F-plynu. Tyto chladiče jsou propojeny na straně chlazení vody, jejich chladící okruhy jsou však oddělené. Ačkoli je tedy celkové množství náplně 500 kg, na každý z chladičů se pohlíží jako na samostatnou aplikaci, protože jejich chladící okruhy propojeny nejsou. Každý z chladičů musí splňovat požadavky, vztahující se na kategorii množství náplně s obsahem F-plynu B (systémy 30 a < 300 kg). Instalace stálého systému detekce úniků (povinnost v případě kategorie náplně s obsahem F-plynu A 300 kg) není vyžadována. Tabulka 4 Příklad zjištění množství náplně s obsahem F-plynu v aplikaci Provozovatel by měl množství náplně s obsahem F-plynu zjistit kontrolou štítku (viz také část 7) a nahlédnutím do příručky nebo technických specifikací. Tam, kde množství náplně s obsahem F-plynu nelze zjistit podle technické specifikace výrobce nebo štítku, avšak je možné, že jedná o jednu z kategorií A, B nebo C, musí toto množství zjistit certifikovaná osoba (viz část 6). V případě pochybností je třeba, aby se provozovatel obrátil na dodavatele zařízení, výrobce nebo servisní podnik. Obecně platí Malé hermeticky uzavřené chladící aplikace vybavené domácí zástrčkou se budou obvykle pohybovat pod limitem množství náplně 6 kg. Do této kategorie spadají téměř všechny chladničky a mrazničky používané v domácnostech (kromě velmi starých systémů). Například běžná domácí chladnička obvykle obsahuje okolo 0,1 kg chladiva. Chladící aplikace používané v maloobchodech (tj. např. zmrzlinové pulty, chladničky na nápoje, malé skříně na chlazené nebo mražené potraviny), v hostincích a restauracích (tj. např. vestavěné chladiče nápojů nebo výrobníky ledu), v administrativních prostorách (tj. např. prodejní automaty) a v jiných typech budov obsahují obvykle 0,05 až 0,25 kg chladiva. Jednodílné domácí klimatizační aplikace obsahují obvykle 0,5 až 4 kg chladiva (průměrně 0,31 0,34 kg na 1 kw chladícího výkonu). Tepelná čerpadla používaná pouze pro přípravu teplé vody obsahují obvykle méně než 3 kg náplně s obsahem F-plynu. U menších tepelných čerpadel (pro účely bydlení, množství náplně chladiva max. 6 kg) je obvykle chladivo obsaženo v hermeticky uzavřeném okruhu. Průmyslově používaná tepelná čerpadla mají obvykle více než 30 kg. 13
18 4.2 Jak zjistit, zda se jedná o hermeticky uzavřený systém V případě hermeticky uzavřeného systému je možno využít výhody méně přísných požadavků, a to za předpokladu, že štítek zařízení obsahuje větu hermeticky uzavřený systém (viz také část 7). Hermeticky uzavřeným systémem je systém, v němž všechny díly obsahující chladivo jsou utěsněny sváry, tvrdými pájenými spoji nebo podobným pevným spojením, který může obsahovat uzavřené ventily a uzavřené obslužné body umožňující řádnou opravu nebo vyřazení z provozu a který má prověřenou míru úniků menší než 3 gramy ročně pod tlakem alespoň čtvrtiny maximálního povoleného tlaku Čl. 2 nařízení (ES) č. 842/
19 5 Za co provozovatel odpovídá? Informace uvedené v předcházející části by měly umožnit zařazení aplikace do příslušné kategorie množství náplně s obsahem F-plynu a stanovit výsledné požadavky (viz Tabulka 3 v části 4).! V různých státech mohou platit specifické požadavky, a to zejména u aplikací obsahujících méně než 3 kg náplně s obsahem F-plynu, případně méně než 6 kg u hermeticky uzavřeného systému, a je třeba brát je v úvahu. V této části podrobně popisujeme specifické požadavky, které nařízení o F-plynech stanoví pro jednotlivé kategorie množství náplně. Pro označení příslušných kategorií se používají tyto symboly: Příklady: A B C D E A B C D E Týká se všech kategorií množství F-plynu Týká se pouze kategorie A ( 300 kg) 5.1 Zajištění správné instalace, údržby nebo servisu zařízení A B C D E Instalaci a údržbu nebo servis zařízení by měly provádět osoby a podniky, které jsou držiteli příslušného osvědčení (viz část 6). V kontextu nařízení o F-plynech je instalací myšleno spojení jedné či více čás zařízení nebo okruhu s obsahem nebo zamýšleným obsahem chladiva s fluorovaným skleníkovým plynem s cílem montáže systému na místě zamýšleného používání Jedná se rovněž o spojování chladícího potrubí za účelem vytvoření chladícího okruhu, a to bez ohledu na to, zda bude systém třeba po montáži naplnit nebo ne. údržba či servis zahrnuje veškeré činnos zahrnující vstup do okruhu, obsahujícího fluorovaný skleníkový plyn nebo okruhu, který má takovýto plyn obsahovat, a to vyjma znovuzískání a kontroly těsnos. Patří sem zejména: doplňování systému fluorovaným skleníkovým plynem demontáž jednoho nebo více součás okruhu nebo zařízení opětovnou montáž jednoho nebo více součás okruhu nebo zařízení opravu netěsnos 15
20 5.2 Prevence a opravy míst úniku A B C D E Každý provozovatel stacionárního chladícího a klimatizačního zařízení a tepelného čerpadla musí bez ohledu na množství obsaženého chladiva - zamezit úniku a - opravovat místa úniku neprodleně po jejich zjištění, a to prostřednictvím veškerých technicky proveditelných opatření, jež nepředstavují nepřiměřené náklady Kontrola těsnosti A B C D E Standardní kontrola těsnosti V případě instalace vhodného a správně fungujícího systému detekce úniků se četnost kontrol těsnosti sníží o polovinu, nikdy však nebude nižší než > 12 měsíců (viz část 5.4). Funkční systémy a systémy, které jsou dočasně mimo provoz, obsahující 3 kg chladiva s obsahem F-plynu a více (6 kg a více v případě hermeticky uzavřeného systému), je nutno pravidelně kontrolovat z hlediska těsnosti. Provozovatel aplikace je povinen zajistit provádění této kontroly certifikovaným personálem (viz část 6). Minimální četnost kontroly úniků Kategorie množství náplně s obsahem F-plynu Není-li k dispozici odpovídající řádně fungující systém detekce úniků Je-li k dispozici odpovídající řádně fungující systém detekce úniků A ( 300 kg) B ( 30 kg a < 300 kg) C ( 3 kg a < 30 kg; u hermeticky uzavřených systémů 6 kg a < 30 kg) každé 3 měsíce (*) každých 6 měsíců každých 12 měsíců každých 6 měsíců každých 12 měsíců každých 12 měsíců (*) Systém detekce úniků, který při detekci varuje provozovatele je povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více Tabulka 5 Přehled minimálních četností kontroly úniků Kontroly po provedení opravy V případě zjištění netěsnosti musí provozovatel neprodleně zajistit provedení opravy nádoby nebo její výměnu osobou s osvědčením provádět příslušnou činnost (viz část 6). Provozovatel je dále povinen zajistit po provedení opravy zkoušku těsnosti pomocí dusíku neobsahujícího kyslík (OFN) nebo jiného suchého plynu vhodného pro tlakové zkoušky (na základě posouzení certifikované osoby). Po zkoušce by mělo následovat vyprázdnění (odstranění suchého plynu), znovunaplnění a další zkouška těsnosti. 14 Čl. 3 (1) nařízení (ES) č. 842/

References: čl. 5
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 4
 Čl. 2
 Čl. 3