Source: https://www.tqmservicios.com/aviso-legal/
Timestamp: 2020-08-11 13:17:07+00:00

Document:
Aviso Legal - TQM SERVICIOS
Y PREVENCIÓN LEGIONELLA
TRATAMIENTO, DESINFECCION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES DE RIESGO
INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR
INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION
DE CONDUCTIVIDAD DEL AGUA
Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
LEGIONELLA EN AUTOLAVADOS
DESINFECCION Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS
ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES
DESINFECCION Y LIMPIEZA DE SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO MADRID
Aviso Legalalextalentum2018-02-13T22:19:52+00:00
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis
B.O.E. 171 del 18/07/2003
1.º Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
2.º Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
3.º Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria.
Los titulares y las empresas instaladoras de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están obligados a notificar a la administración sanitaria competente, en el plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento, el número y características técnicas de éstas, así como las modificaciones que afecten al sistema.
Asimismo, los titulares también deberán notificar en el mismo plazo el cese definitivo de la actividad de la instalación. Estas notificaciones se realizarán mediante el documento que se recoge en el anexo 1.
Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre las instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades sanitarias competentes.
A este efecto, deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria.
Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2 deberán disponer de un registro de mantenimiento.
El titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o jurídicas designadas al efecto, que realizarán las siguientes anotaciones.
Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas que se establecen en este real decreto, se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones.
Las instalaciones deberán tener las siguientes características.
1. La instalación interior de agua de consumo humano deberá.
b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-EN 13443-1, equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios ¿filtros mecánicos¿ parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 mm y 150 mm-requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.
i) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 ºC en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.
La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 ºC.
2. Las torres de refrigeración y sistemas análogos.
1. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.1.o se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán al menos los siguientes.
La inspección sanitaria podrá.
Dichas actuaciones podrán ser de tres tipos.
En las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario se podrá utilizar cualquiera de los desinfectantes que para tal fin haya autorizado la Dirección General de Salud Pública. Los sistemas físicos y físico-químicos no precisan de autorización específica, pero deben ser de probada eficacia frente a Legionella y no deberán suponer riesgos para la instalación ni para la salud y seguridad de los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente. Su uso se ajustará, en todo momento, a las especificaciones técnicas y régimen de dosificación establecidos por el fabricante.
Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la instalación, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.
Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder, las infracciones contra lo dispuesto en este real decreto tendrán carácter de infracciones administrativas a la normativa sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de acuerdo con ella se graduarán como.
c) No disponer del registro establecido en los artículos 3 y 5 de este real decreto o no realizar las anotaciones preceptivas, como supuestos previstos en el artículo 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.
d) El incumplimiento de las medidas preventivas específicas de la instalación previstas en el artículo 7 de este real decreto, en relación con el diseño de nuevas instalaciones, las modificaciones y reformas de las ya existentes, así como lo dispuesto en el artículo 8 sobre programas de mantenimiento, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.
h) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses, según preceptúa el artículo 35.B) 7.a de la Ley General de Sanidad.
Única. Inspección de las instalaciones militares.
Única. Adecuación de las instalaciones.
Segunda. Facultad de adecuación normativa.
Alta ( Baja ( Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Representante (en su caso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . .. . Fax . . . . . . . . . . . . . . Correo electrónico . . . . . . . . . .
Ubicación de los equipos. (Especificar: dirección y situación exacta, altura en metros, distancia en horizontal a la vía pública, tomas de aire y ventanas, en metros)TABLARégimen de funcionamiento: ( Continuo(1) ( Estacional(2) ( Intermitente(3) ( Irregular(4)
Horas/día de funcionamiento: ………………………….. Días/año: ……………………………
Captación del agua: ( Red Pública ( Suministro Propio: ( Superficial ( Subterráneo
¿Existe depósito? ( No ( Sí (Especificar ubicación)
(2) Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales (primaveraverano).
Datos de la empresa contratada:
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nº de Registro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalación tratada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalación notificada a la Autoridad Competente: Sí … No … Fecha de notificación . . . . . . . . .
Nombre comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocolo seguido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de biocidas, Nº de Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros productos, Presenta Ficha de datos de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosis empleada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiempo de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugar y fecha de realización del curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplicador del tratamiento:
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugar y fecha de realización del curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de realización y firma del responsable técnico y de la instalación . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Agua caliente sanitaria.
b) Agua fría de consumo humano.
1.ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente.
2.ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente.
2.º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 ºC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial.
Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 ºC.
c) Elementos desmontables.
a) En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria, siguiendo el siguiente procedimiento, en el caso de una desinfección con cloro.
b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente.
Cuando se detecten cambios en los parámetros físico- químicos que miden la calidad del agua, se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias (tabla 1). Cuando se detecten cambios en el recuento total de aerobios y en el nivel de desinfectante, se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla 3).
Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica ¿aerobios totales¿ (tabla 2) del agua antes de su puesta en funcionamiento.
En caso necesario, se realizará una limpieza y desinfección de la instalación.
El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente.
f) Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento.
Cuando este desinfectante sea cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dispositivo automático, añadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada.
El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que no pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente.
Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la misma solución durante el mismo tiempo.
En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado.
PARÁMETROS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS.TABLA 1FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS.TABLA 2ACCIONES PARA TORRES DE REFRIGERACIÓN Y DISPOSITIVOS ANÁLOGOS EN FUNCIÓN DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LEGIONELLATABLA 3
Cuando el agua proceda de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada, deberá instalarse un sistema de desinfección mediante métodos físicos, físico-químicos o químicos. En este último caso, y para la correcta desinfección del agua se instalará un depósito intermedio en el que, mediante dosificador automático, se desinfectará el agua. El depósito estará dimensionado para un tiempo de permanencia del agua suficiente para una correcta desinfección.
Los niveles de desinfectante residual serán los siguientes.
Dependiendo del estudio epidemiológico, se tomarán muestras de otras instalaciones como piscinas, pozos, sistemas de riego, fuentes, instalaciones termales, así como de otros equipos que aerosolicen agua, como nebulizadores, humidificadores o equipos de terapia personal.
En estos supuestos el número de puntos a tomar muestra de agua dependerá del tipo de instalación y su accesibilidad, y el volumen de agua a tomar dependerá de la cantidad de agua utilizada en su funciona- miento. En cualquier caso se deberá medir la temperatura y el cloro.
Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá un neutralizante. Deberán llegar al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas.
d) Normas de transporte. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR (44 edición, enero 2003). Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres niveles de contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo “Espécimen diagnóstico embalado con las instrucciones 650″.
Tratamientos de control y prevención Legionella
Desinfección y limpieza de conductos
Desinfección sistemas de climatización y limpieza de aire acondicionado
Dirección: C/ Arboleda 14, 28031 Madrid
Teléfono: 91 361 37 01
Escriba su número
© 2018 TQM Servicios | Hecho con ♥ por Talentum Digital Aviso Legal | política de Cookies

References: REAL DECRETO 
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 35
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 35
 artículo 35