Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/B1FC3917A6E3BC3903257B510068D617
Timestamp: 2020-07-06 23:43:37+00:00

Document:
Resolución ENRE 0133/2013. (no publicada en B.O.) , miércoles 17 de abril de 2013, 10 p.
Citas Legales : Contrato COM (Transener S.A. - Transportadora Río Coronda S.A.) - artículo 11, Especificación técnica AyEE S.E. T-80, Informe técnico DSP 2396/2013, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.552, Ley 19.552 - artículo 03, Ley 19.552 - artículo 04, Ley 19.552 - artículo 05, Ley 19.552 - artículo 06, Ley 19.552 - artículo 09, Ley 19.552 - artículo 16, Ley 19.552 - artículo 19, Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 18, Ley 24.065 - artículo 19, Ley 24.065 - artículo 56 incisos i) y s), Ley 24.065 - artículo 83, Memorándum D.AMB. 0019/2013, Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión (AEA) (versión 2003), Resolución ENRE 0375/2012, Resolución ENRE 0376/2012
Expediente Citado : ENRE 37745/2013
VISTO: El Expediente ENRE N° 37.745/2013, las Leyes N° 19.552, N° 24.065, y
Que la Empresa “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA SOCIEDAD ANÓNIMA” solicitó por Nota de Entrada N° 197.392, ingresada el 20 de Diciembre de 2012, la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) de las parcelas por donde atravesará la traza proyectada de la Línea de Interconexión en 500 kV ET ROSARIO OESTE - ET RÍO CORONDA, de acuerdo a la planimetría y listado de parcelas que forman parte de la citada Nota.
Que “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” es la sociedad autorizada para actuar como Transportista Independiente encargada de la construcción de la línea, definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV, y que cuenta con Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado por las Resoluciones ENRE N° 375/2012 y N° 376/2012.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 11 del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión ET ROSARIO OESTE - ET RÍO CORONDA, “Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de paso y/o de construcción para lograr la liberación de la traza y la constitución de las servidumbres y su inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia por donde pase la traza de la línea deberán ser realizadas por la Sociedad Autorizada”, es decir, por el contratista adjudicatario de la licitación, que en este caso es la empresa “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.”.
Que, además, todos los costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuere su naturaleza, necesario o conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la sociedad autorizada.
Que, asimismo, el contrato COM establece que será a cargo de la sociedad autorizada toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar necesaria a los dueños, poseedores u ocupantes de los predios afectados o terceros ocasionados con motivo de la construcción del electroducto.
Que como se ha mencionado precedentemente, “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” ha solicitado la afectación a servidumbre y las restricciones y limitaciones al dominio que regirán sobre las superficies sometidas a electroducto las que, conforme lo dispone el Artículo 5 de la Ley N° 19.552, deben ser aprobadas por la autoridad competente.
Que para ello, el contrato COM ha considerado dos sectores: un sector entre estructuras, en el que se calcula una franja de máxima seguridad calculada de acuerdo a la metodología de la Especificación Técnica N° T-80 de Agua y Energía Eléctrica, de OCHENTA METROS (80m), es decir, CUARENTA METROS (40m) medidos a cada lado del eje de la línea; más una franja adicional en zona rural, denominada franja de media seguridad, de OCHO METROS (8m) adyacentes a la de máxima seguridad, totalizando noventa y SEIS METROS (96m), es decir, cuarenta y OCHO METROS (48m) medidos a cada lado del eje de la línea.
Que el otro sector considerado es el propio de las estructuras, que serán del tipo Tronco Piramidal Autosoportadas (AS); de acuerdo a “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” la franja resulta con una afectación menor en los sitios de implantación de las estructuras, y cita para ello la ET N° 2 “Franja de Servidumbre” de los instrumentos integrantes del contrato COM (Sección VIII), pero no menciona en su solicitud cuál es la afectación solicitada.
Que las restricciones y limitaciones solicitadas por “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” para la franja de seguridad y de media seguridad, son: a) no se permitirán construcciones de ningún tipo; b) no se permitirán plantas que superen o puedan superar en su crecimiento natural los TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m) de altura; c) no se permitirá riego por aspersión ni la fumigación aérea; d) no se permitirá la circulación de maquinaria o vehículos cuya altura supere los CINCO METROS (5m); e) no se permitirá la quema de pastizales u otro tipo de cultivo o material, manipular o trasvasar combustible, efectuar voladuras de terrenos, debiendo los propietarios adoptar los recaudos necesarios para evitar lo expuesto; f) se prohíbe el emplazamiento de playas de estacionamiento de vehículos, la construcción de piletas de natación o lagos artificiales y la edificación de cementerios; g) no se permitirán emprendimientos de naturaleza que puedan presentar alto riesgo de contingencias como explosión, incendio, emanación de gases o líquidos; h) no se permitirá el establecimiento de espacios de recreación o basurales; i) no se permitirá la existencia de árboles o instalaciones de cualquier naturaleza como antenas, molinos, mástiles o torres, etc.; j) en la franja de media seguridad sólo se permitirán construcciones de una sola planta sin balcones ni terrazas accesibles; k) en la franja de media seguridad y zonas aledañas a las mismas no se permitirán árboles, mástiles, antenas o cualquier tipo de elementos que en su caída puedan dañar el electroducto.
Que el Departamento Ambiental del ENRE informó, en su Memorándum D.Amb. N° 19/2013, que ha verificado que la traza de la línea presentada en los planos es similar a la identificada como Alternativa 3 – Variante B, aprobada mediante el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública por Resoluciones ENRE N° 375/12 y N° 376/12.
Que el Departamento de Seguridad Pública del ENRE emitió su Informe Técnico N° 2396/13, en el que señala que las restricciones al dominio solicitadas por la empresa “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” no contradicen lo establecido en la Especificación T-80 de Agua y Energía Eléctrica, y en su mayoría son coincidentes con lo requerido por la Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores (Versión 2003) de la Asociación Electrotécnica Argentina, con la salvedad del punto d), en el que se deberá modificar la altura máxima permitida para la circulación de maquinarias o vehículos por debajo de la línea, de CINCO METROS (5m) a CUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (4,5m), y con la autorización escrita del titular de la línea.
Que “TRANSENER S.A.”, por medio de la Nota ingresada con el N° 199.588 se refirió a las restricciones solicitadas por “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” señalando que: a) no tiene observaciones en relación al cálculo del ancho de la franja de servidumbre; b) en relación al punto f) se deberá decir que “…se prohíbe el emplazamiento de playas de estacionamiento de vehículos, la construcción de piletas de natación o lagos artificiales y el emplazamiento de cementerios…”; c) respecto del punto i), se deberá decir que ”en la zona de electroducto o en las franjas establecidas no se permitirá la existencia de plantas que superen o puedan superar en su estado adulto una altura superior a los TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m)”; y d) en relación al punto k) se deberá decir que “en la zona aledaña a las franjas de seguridad no se permitirán árboles, mástiles, antenas o cualquier tipo de elementos que, en su caída, puedan ocasionar daños a la línea…”.
Que, a todo efecto, corresponde informar que la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de SANTA FÉ aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la obra de Ampliación consistente en la Interconexión en 500 kV RÍO CORONDA – ROSARIO OESTE.
Que por lo expuesto, corresponde afectar a servidumbre administrativa de electroducto las parcelas por las que atravesará la Línea de Interconexión en Extra Alta Tensión 500 kV ET RÍO CORONDA – ET ROSARIO OESTE, disponiendo las restricciones y limitaciones solicitadas por “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.”, corregidas por “TRANSENER S.A.”.
Que la afectación de la Servidumbre Administrativa de Electroducto será a favor de “TRANSENER S.A.”, sin perjuicio de que la empresa “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.”, es la responsable de realizar todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la misma conforme los Artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552 y a lo dispuesto en el Artículo 11 del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento.
Que “TRANSENER S.A.” tiene la obligación de operar y mantener sus instalaciones y equipos de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública (Artículo 16 Ley N° 24.065).
Que se ha emitido el correspondiente Dictamen legal conforme lo dispuesto por el Artículo 7 inciso d) de la ley 19.549.
ARTÍCULO 1.- Aprobar, en los términos del Artículo 4 de la Ley N° 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas atravesadas por la traza de la línea de extra alta tensión (500 kV) de Interconexión RÍO CORONDA – ROSARIO OESTE, cuyos planos originales obran a fojas 46-54 y las planillas a fojas 15-19 del Expediente del visto.
ARTÍCULO 2.- Determinar que las heredades afectadas a Servidumbre Administrativa de Electroducto en la línea de extra alta tensión (500 kV) de Interconexión ET ROSARIO OESTE - ET RÍO CORONDA, quedarán sometidas a lo establecido por los Artículos 3, 16 y 19 de la Ley N° 19.552 y además a las siguientes restricciones y limitaciones al dominio:
Franja de seguridad:
b) no se permitirán plantas que superen o puedan superar en su crecimiento natural los TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m) de altura;
c) no se permitirá riego por aspersión ni la fumigación aérea;
d) no se permitirá la circulación de maquinaria o vehículos cuya altura supere los CUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (4,50m);
e) no se permitirá la quema de pastizales u otro tipo de cultivo o material, manipular o trasvasar combustible, efectuar voladuras de terrenos, debiendo los propietarios adoptar los recaudos necesarios para evitar lo expuesto;
f) se prohíbe el emplazamiento de playas de estacionamiento de vehículos, la construcción de piletas de natación o lagos artificiales y el emplazamiento de cementerios;
g) no se permitirán emprendimientos de naturaleza que puedan presentar alto riesgo de contingencias como explosión, incendio, emanación de gases o líquidos;
h) no se permitirá el establecimiento de espacios de recreación o basurales;
Zona de media seguridad: i) en la franja de media seguridad sólo se permitirán construcciones de una sola planta sin balcones ni terrazas accesibles;
j) en la zona de electroducto o en las franjas establecidas no se permitirá la existencia de plantas que superen o puedan superar en su estado adulto una altura superior a los TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m); k) en la zona aledaña a las franjas de seguridad no se permitirán árboles, mástiles, antenas o cualquier tipo de elementos que, en su caída, puedan ocasionar daños a la línea.
Las restricciones y limitaciones deberán constar en toda escritura traslativa de dominio.
ARTÍCULO 3.- Establecer que el ancho de la franja de servidumbre se define como la sumatoria de las franjas de máxima seguridad y de media seguridad en zona rural, según el siguiente detalle, que regirá para toda la línea tanto para el sector entre estructuras como para el sector propio de estas últimas:
i) franja de máxima seguridad: OCHENTA METROS (80m), es decir, CUARENTA METROS (40m) medidos a cada lado del eje de la línea;
ii) franja de media seguridad en zona rural: ocho metros (8m) adyacentes a la de máxima seguridad;
iii) franja de servidumbre: sumatoria de los puntos i) y ii), totalizando NOVENTA Y SEIS METROS (96m), es decir, cuarenta y ocho metros (48m) medidos a cada lado del eje de la línea.
ARTÍCULO 4.- Determinar que la Servidumbre Administrativa de Electroducto se constituirá a favor de “TRANSENER S.A.”, sin perjuicio de que la empresa “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.”, es la responsable de realizar todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la misma conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión ET ROSARIO OESTE - ET RÍO CORONDA, y a lo estipulado en Artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552.
ARTÍCULO 5.- “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.” deberá notificar fehacientemente la presente Resolución, a los propietarios de los predios afectados, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, remitiendo a tal efecto una copia íntegra de la misma; haciéndoles saber los derechos que le corresponden junto con las restricciones y limitaciones al dominio, debiendo acreditar su cumplimiento en las presentes actuaciones, dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos.
ARTÍCULO 6. - Notifíquese a “TRANSENER S.A.” y a “TRANSPORTADORA RÍO CORONDA SOCIEDAD ANÓNIMA”.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 133/2013
Citas legales: Resolución ENRE 0375/2012
Resolución ENRE 0376/2012

References: artículo 11
 artículo 07
 artículo 03
 artículo 04
 artículo 05
 artículo 06
 artículo 09
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 56
 artículo 83
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 11
 Artículo 5
 Artículo 11
 Artículo 7

ARTÍCULO 1
 Artículo 4

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 Artículo 11

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

Resolución