Source: http://www.vimar.it/it/it/article/faq/index/id/62
Timestamp: 2013-05-26 05:11:36+00:00

Document:
Le domande su 'E-way' | Vimar
/E-way
Le domande su 'E-way'
Posso installare una lampada del sistema autotest senza comando remoto?
Sì, posso installarla senza l’obbligo di avere il comando remoto articolo 02795.
Quante lampade posso gestire con il comando remoto articolo 02795?
Con l’articolo 02795 posso gestire al massimo 120 lampade autotest.
Che cavo devo utilizzare per il bus del sistema E-way Test?
Per il sistema E-way Test si deve utilizzare il cavo bus articolo 01841.
Quante lampade posso gestire con una centrale E-way Test DIN?
Con centrali articolo 02824-02825-02826: 170 lampade (con queste centrali i gruppi max sono 4)
Quante lampade posso gestire con una centrale E-way Test da parete?
Con centrali articolo 02821-02822-02823: 256 direttamente +128 per ogni ripetitore fino a un max di 1024 lampade
Se devo gestire più di 256 lampade E-way Test, con una centrale da parete, cosa devo utilizzare?
Utilizzando i ripetitori E-way Test posso ampliare il numero delle lampade installate, gestite dalla stessa centrale da parete
Quanti ripetitori gestisce una centrale da parete E-way Test?
La centrale può gestire un massimo 8 ripetitori
Quali sono le estensioni massime del cavo bus sulle centrali E-way Test?
Ognuna delle 2 linee bus non deve superare i 500 metri di estensione, se realizzo una sola linea si può arrivare a 1000 metri di estensione
Devo terminare la linea bus E-way?
Sì, al termine del cablaggio di una linea di bus, occorre terminare il bus con una resistenza da 120 Ohm o jumper (J8).
Come si termina una linea bus E-way?
La lampada di emergenza E-way ha un connettore a bordo della scheda indicato come J8 dove è possibile inserire un jumper; tale operazione equivale a connettere una resistenza (120 Ohm) sul bus. Tale connettore non è invece presente sulla lampada si segnalazione E-way, per tanto occorre terminare il bus manualmente con una resistenza 120 Ohm.
Posso eseguire delle derivazioni sul bus del sistema E-way Test?
No, la tipologia di bus utilizzata (RS485, bus polarizzato)e prevede una esecuzione PUNTO-PUNTO quindi un cablaggio entra-esci del bus direttamente sulla morsettiera dei dispositivi.
Come viene conteggiata la centrale da parete E-way Test su una linea generata da un ripetitore?
Il loro “peso” sulla linea bus equivale a quella di una lampada E-way Test.
Posso integrare il sistema E-way Test con modem standard KNX in un sistema Well-contact Plus?
Sì, è possibile supervisionare il sistema E-way Test dal software Well-contact Suite.
Posso installare una lampada tradizionale in un sistema con comando remoto?
Sì, posso installarle e gestirle dal comando articolo 02795.
A cosa serve il comando remoto articolo 02795?
Il comando remoto consente di porre in stato di riposo e/o autotest tutte le lampade di emergenza di tipo tradizionale ad esso collegate.
La schermatura del cavo articolo 01841 come va collegata?
La schermatura va collegata sempre in modalità entra-esci su tutti i morsetti "S" delle lampade e delle centrali E-way presenti nell'impianto; la schermatura termina semplicemente sull'ultimo dispositivo del sistema.
Che Browser posso utilizzare per connettermi alla centrale DIN articolo 02821-02822-02823?
Posso utilizzare Microsoft Internet Explorer 5.0 e successivi o Mozilla Firefox 1.5 e successivi.
Che cavo devo utilizzare per la connessione tra la centrale DIN articolo 02821-02822-02823?
Un cavo di rete incrociato ( in dotazione alla centrale).
Quali sono e come si comportano i led dei ripetitori?
LED "Power ON" è acceso soltanto in caso di presenza rete (si spegne in emergenza); LED "Battery ON" è acceso sempre, sia in presenza rete, sia in emergenza. In caso di emergenza, esso si spegnerà al termine dell'autonomia (batteria scarica) e se la batteria non fosse inserita; LED "BUS" indica la presenza di dati in ricezione sul canale Master; LED "BUS1" - “BUS2” indica la presenza di dati in ricezione sul rispettivo canale di uscita. I LED "BUS", "BUS1" e "BUS2" emettono un flash nell'attimo in cui un dato è in transito.
Qual è autonomia della centrale E-way Test?
L’autonomia garantita dalla batteria tampone della centrale è di 4 ore(con salvataggio di tutti i dati).

References: articolo 02795
 articolo 02795
 articolo 01841
 articolo 02824
 articolo 02821
 articolo 02795
 articolo 02795
 articolo 01841
 articolo 02821
 articolo 02821