Source: http://docplayer.es/11618501-Procedimiento-para-la-habilitacion-de-suministros-en-instalaciones-internas-de-gas-natural.html
Timestamp: 2018-05-26 20:29:01+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN DE SUMINISTROS EN INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL - PDF
Download "PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN DE SUMINISTROS EN INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL"
José Godoy Maidana
1 PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN DE SUMINISTROS EN INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL Página 1 de 11
2 TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objetivo El objetivo del presente procedimiento es establecer, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por el Decreto Supremo N EM y sus modificatorias, los requisitos, las condiciones y los procedimientos para la habilitación de suministros de gas natural en las instalaciones internas residenciales, comerciales e industriales. Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación El presente procedimiento es de aplicación para todas las labores de habilitación de suministros de gas natural en instalaciones internas residenciales, comerciales, industriales y de Consumidores Independientes que se ejecuten a nivel nacional, exceptuando las instalaciones de los Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular Gasocentros de GNV y Consumidores Directos de GNV. Los instaladores registrados que realicen labores de construcción, reparación, mantenimiento o modificación de instalaciones internas de gas natural, deberán regirse por las normas contenidas en el presente cuerpo normativo. Durante todo el proceso de las actividades contempladas en el presente procedimiento, el instalador a cargo de las mismas deberá encontrarse debidamente inscrito en el Registro de Instaladores de Gas Natural y no encontrarse suspendido en dicho registro. TITULO II DEFINICIONES Artículo 3.- Para efecto del presente procedimiento se entenderá por: 3.1 Acta de Inspección: Documento técnico suscrito entre el Concesionario, el Instalador y el Consumidor, en el cual se detallan las características técnicas de la instalación y los resultados de las pruebas efectuadas, indicándose si la instalación queda habilitada o no. 3.2 Comisionado de Equipos: Puesta en operación de los equipos y verificación de su adecuado funcionamiento. 3.3 Estación de regulación de presión y medición primaria (ERPMP): Conjunto de elementos para reducir y regular automáticamente la presión y medir los volúmenes de gas consumidos, siendo de cargo y responsabilidad del Consumidor la custodia de la misma. 3.4 Estación de regulación de presión y medición secundaria (ERPMS): Conjunto de elementos para reducir y regular automáticamente la presión que suministran a redes internas y/o artefactos de consumo, cuyo responsable es el Consumidor. Puede existir mas de una estación de acuerdo a la instalación interna 3.5 Habilitación de Suministro de Gas Natural: Acto mediante el cual el Concesionario pone en servicio el suministro de gas natural contratado, previa suscripción del Acta de Inspección. Página 2 de 11
3 3.6 Inspector de Instalaciones Internas: Profesional titulado en ingeniería con calificación de la categoría IG-3 del Registro de Instaladores de gas natural de OSINERG, responsable del area de Inspectoria a cargo del Concesionario. 3.7 Instalador Registrado: Toda persona natural o jurídica registrada ante OSINERG para poder construir, reparar, mantener o modificar instalaciones internas de gas natural, según lo establecido en la categoría correspondiente. 3.8 Instalaciones Internas: Sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 71 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de ductos aprobado por Decreto Supremo No EM y sus modificatorias. Incluye las instalaciones internas residenciales, comerciales e industriales indistintamente. 3.9 Instalación Interna Industrial: Sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes que van desde la salida de la Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria (ERPMP) hasta los puntos de conexión de los equipos de consumo y/o ERPMS y que se encuentra regulada por la Norma Técnica Peruana o las normas internacionales según lo establecido en el artículo 71 del Reglamento Instalación Interna Residencial y/o Comercial: Sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes que van desde el medidor hasta los diferentes artefactos a gas del Consumidor y que se encuentra regulado por la Norma Técnica Peruana Prueba de hermeticidad: Prueba realizada a la instalación interna con la finalidad de detectar fugas (estanqueidad de las líneas), utilizando como medio de prueba aire o gas inerte, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Peruana y respectivamente Prueba hidráulica. Prueba realizada al sistema con la finalidad de verificar las condiciones de resistencia y hermeticidad de la instalación interna, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Internacional aplicable (ASME B 31.3) Proyecto de Instalación de Gas Natural (P.I.G.): Proyecto de ingeniería, el cual contiene los datos técnicos referidos al diseño y montaje de la instalación interna industrial de gas natural asi como de los equipos de consumo. Dicho proyecto deberá ser elaborado por un ingeniero colegiado habilitado para el ejercicio de la profesión e inscrito en la categoría IG-3 del Registro de Instaladores de OSINERG Registro de Instaladores de Gas Natural: Padrón a cargo de OSINERG, donde se inscribirán los instaladores que hayan obtenido la respectiva Constancia de Competencia Técnica y cumplido los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Instaladores de Gas Natural Solicitud de Revisión: Solicitud presentada por el Consumidor o el Instalador registrado al Concesionario, a fin que éste proceda a revisar y aprobar el Proyecto de Instalación de Gas Natural (P.I.G) Solicitud de Factibilidad de Suministro: Solicitud mediante la cual el Consumidor requiere del Concesionario, la aprobación para el suministro de gas natural. La evaluación de dicha solicitud deberá regirse por lo establecido en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo EM, sus modificatorias y demás normas que resulten aplicables. Página 3 de 11
4 3.17 Solicitud de Habilitación: Solicitud presentada por el Consumidor o el Instalador Registrado al Concesionario para que éste proceda con la habilitación del suministro de gas natural, previa visita de inspección y realización de las pruebas correspondientes. TITULO III PROCEDIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN CAPITULO I CONDICIONES PREVIAS Artículo 4.- Presentación de la Solicitud de Factibilidad de Suministro El Consumidor ubicado en el área de Concesión deberá presentar una Solicitud de Factibilidad de Suministro al Concesionario quien deberá pronunciarse respecto de la aprobación de la misma en un plazo máximo de quince (15) días útiles desde su presentación. Con la aprobación de la Solicitud de Factibilidad de Suministro, el Concesionario informará la fecha tentativa de la habilitación del suministro y alcanzará al Consumidor el Contrato de Suministro para su suscripción. En caso que la Solicitud de Factibilidad de Suministro no sea aprobada, el Concesionario deberá justificar debidamente dicha decisión y, de no estar el Consumidor conforme con la misma, podrá presentar a OSINERG su reclamo, el cual será evaluado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Artículo 5.- Contratación de Instalador Registrado Una vez cumplidos los supuestos establecidos en el artículo precedente, el Consumidor deberá contratar necesariamente los servicios de un Instalador registrado, para la elaboración del Proyecto de Instalación, debiendo verificar que el instalador se encuentre debidamente inscrito en el Registro de Instaladores de Gas Natural de OSINERG y cuente con el carné que lo acredite como tal. Artículo 6º.- Presentación del Proyecto de instalación interna residencial y/o comercial. El proyecto deberá ser presentado al Concesionario mediante una Solicitud de Revisión para la aprobación de las instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural, la cual deberá ser firmada por el Consumidor y por un Instalador Registrado, así como deberá contener la siguiente información y documentación: a) Datos del Consumidor. b) Número de Registro y datos del instalador registrado. c) Datos de ubicación de la instalación con el correspondiente croquis. d) Plano de Instalación en planta incluyendo los siguientes datos: artefactos, ventilaciones, medidor y puntos de consumos. e) Especificaciones técnicas de los materiales, equipos y artefactos de consumo. f) Memoria de cálculos: presiones, diámetros de tuberías, etc. g) Copia de la aprobación del Concesionario de la solicitud de factibilidad del suministro. h) Copia del contrato de suministro. El Concesionario deberá pronunciarse respecto a la aprobación o no del proyecto en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la presentación de la Solicitud de Revisión. Página 4 de 11
5 Artículo 7.- Construcción de instalación interna residencial y/o comercial El Instalador registrado deberá construir las instalaciones internas de gas natural de acuerdo al proyecto aprobado por el Concesionario o sobre la base de un proyecto tipo aprobado por el Concesionario, conforme a lo dispuesto en el artículo 71º del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo Nº EM y sus modificatorias. En todos los casos, el Instalador registrado será el responsable de garantizar que la construcción de las instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural cumplen las Normas Técnicas y de Seguridad vigentes. Artículo 8.- Construcción de instalación interna industrial La construcción de la Instalación Interna será efectuada por un Instalador registrado de acuerdo al proyecto aprobado por el Concesionario y tomando como referencia las especificaciones y plano tipo de la Estación de Regulación y Medición Primaria (ERMP) que el Concesionario pondrá a disposición de él, en un plazo no mayor de diez (10) días útiles después de ser solicitados. En todos los casos, el Instalador registrado será el responsable de garantizar que la construcción de las instalaciones internas industriales de gas natural cumplen las Normas Técnicas y de Seguridad vigentes. CAPITULO II PROCEDIMIENTOS Artículo 9º.- Procedimientos para obtener Habilitación de Suministro La habilitación de suministros de gas natural en instalaciones internas deberá regirse por los siguientes procedimientos, según sea el caso: 9.1. Procedimiento para la Habilitación de Suministros de Gas Natural en Instalaciones Internas Residenciales y/o Comerciales Presentación de la Solicitud de Habilitación Una vez que el Instalador concluya la construcción de la instalación interna (aún descubiertas, en el caso de tuberías empotradas), el Consumidor o Instalador registrado presentará ante el Concesionario la Solicitud de Habilitación de la instalación interna, la misma que contendrá: a) Plano de Instalación de acuerdo a Obra. b) Declaración Jurada del Instalador de haber realizado las instalaciones de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad vigentes Admisión de la Solicitud de Habilitación En caso que el Instalador haya cumplido con presentar toda la información y documentación requerida en el numeral precedente, el Concesionario admitirá la Solicitud de Habilitación. El Concesionario no admitirá las solicitudes de habilitación de instalaciones internas que no hayan sido ejecutadas por un Instalador registrado o que no cumplan con la normatividad vigente Aprobación de la Solicitud de Habilitación Dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de fecha en que se admitió la Solicitud de Habilitación, el Concesionario deberá pronunciarse respecto de la aprobación o desaprobación de la misma. Página 5 de 11
6 Ejecución del Proceso de Habilitación Una vez aprobada la Solicitud de Habilitación, el Concesionario deberá realizar la ejecución de la habilitación de la instalación interna, en un plazo máximo de diez (10) días útiles desde la aprobación de la Solicitud de Habilitación Prueba de Hermeticidad En la fecha programada para la habilitación, el área de Inspectoría del Concesionario, realizará una visita de inspección y, en presencia de la misma, el Instalador deberá efectuar la prueba de hermeticidad de la instalación interna, hasta las válvulas de corte de los artefactos, las cuales se dejarán abiertas y tapadas provisionalmente durante la prueba. De concluir exitosamente la prueba de hermeticidad de la instalación interna, el Concesionario procederá inmediatamente a instalar el medidor (registrando el número de serie y otros datos pertinentes) y abrir la válvula de servicio del Consumidor Prueba de Monóxido de Carbono Luego de realizadas las acciones a que se hace referencia en el numeral 9.1.5, se realizará la prueba de Monóxido de Carbono conforme a lo establecido en la Norma Técnica Peruana vigente; en ausencia de la misma, se deberá proceder conforme se detalla a continuación: Realizar la medición de la concentración de monóxido de carbono (CO) tomando como referencia tres (3) puntos ubicados a un metro de separación del artefacto a gas de mayor potencia. Dicha medición se hará con todos los artefactos a gas natural funcionando a su potencia nominal, cinco (5) minutos después de haber sido encendidos, siendo que el mayor valor obtenido no deberá superar a 50 ppm de concentración de monóxido de carbono (CO) diluido en el ambiente Detección de no conformidades En caso de que el área de Inspectoría del Concesionario detecte no-conformidades durante la visita de inspección, durante la prueba de hermeticidad o la prueba de monóxido de carbono, no se procederá a la habilitación de la instalación interna, debiendo registrar en el Acta de Inspección las no conformidades. Dicha Acta será firmada por el Inspector de Instalaciones Internas, el Instalador y el Consumidor, a cada uno de los cuales se les entregará copia de la misma. El instalador, una vez levantadas las no-conformidades, deberá presentar una nueva solicitud de habilitación. Además, cuando la concentración de monóxido de carbono (CO) de los gases producto de la combustión en cualquiera de los puntos de lectura sea superior a lo establecido en el numeral anterior, se consignará en el Acta de Inspección que los artefactos no reúnen las condiciones de idoneidad y calidad legalmente exigibles, procediéndose al cierre de la válvula de servicio hasta la subsanación del hecho Conformidad con la visita de inspección, con la Prueba de Hermeticidad y con la Prueba de Monóxido de Carbono En caso de culminarse de manera exitosa la prueba de hermeticidad, la prueba de monóxido de carbono y la inspección de la instalación interna, el área de Inspectoría del Concesionario consignará tal situación en el Acta de Inspección, la cual deberá ser firmada por el Instalador, el área de Inspectoría del Concesionario y el Consumidor o su representante, a cada uno de los cuales se les entregará copia de la misma. En esta Acta se detallarán los alcances de la inspección así como el resultado de ésta. Página 6 de 11
7 Modificación y/o Ampliación de una Instalación Interna Habilitada En caso sea necesaria una modificación o ampliación de una instalación interna habilitada, el Consumidor o el Instalador registrado en su nombre, deberán efectuar, previo a la modificación o ampliación, el procedimiento señalado en los numerales anteriores en lo que le sea aplicable, para la parte de la instalación que será modificada o ampliada El Concesionario se encuentra obligado a suministrar semanalmente a OSINERG la siguiente información con actualización al primer día útil de cada semana: a) Los proyectos aprobados. b) El programa de Habilitaciones. c) Las Habilitaciones ejecutadas Procedimiento para la Habilitación de Suministros de Gas Natural en Instalaciones Internas Industriales Solicitud de Revisión Previo al inicio de la construcción de las instalaciones internas y una vez cumplido lo señalado en el artículo 8º del presente procedimiento, el Instalador registrado deberá presentar al Concesionario la Solicitud de Revisión del Proyecto de Instalación de Gas Natural ejecutado por él o por otro Instalador registrado, adjuntando 2 copias del Proyecto de Instalación de Gas (P.I.G) Requisitos del Proyecto de Instalación de Gas Natural (P.I.G.) El P.I.G. presentado por el Consumidor o el Instalador registrado deberá contener la siguiente información y documentación: a) Cronograma de obras y actividades. b) Plano de ubicación del predio incluyendo recorridos en planta de las tuberías de la instalación interna y la ubicación de la estación de medición y regulación primaria. c) Planos Generales de la instalación en formato A1, debiendo tomarse en consideración lo siguiente: El isométrico deberá contener la planilla de cálculos donde se especifique: la longitud de la tubería incluyendo la longitud equivalente de accesorios, las presiones de diseño y de cálculo, la velocidad y caída de presión, las características de las tuberías y los accesorios incluyendo normas de fabricación y fabricante. El lay-out deberá contener los recorridos en planta de las tuberías de la instalación interna y la ubicación de la estación de medición y regulación secundaria. d) Planos mecánicos de la(s) Estación(es) de Regulación y Medición Secundaria(s) en formato A1 o A2; planos de elevación y planta indicando distancias de seguridad, los cuales deberán contener la lista de los componentes especificando para cada uno de ellos, materiales, normas con las que cumple, y el fabricante (los planos constructivos conteniendo aspectos mecánicos y civiles de la estación de regulación y medición primaria, deberán ser solicitados al Concesionario e incorporados al P.I.G). Página 7 de 11
8 e) Diseño de protección catódica (criterios de diseño, datos y resultados). f) Procedimientos de soldadura y especificaciones de las juntas soldadas. g) Consideraciones generales para el dimensionamiento y selección de materiales y equipos: - Carga térmica por equipos. - Consumo de gas natural. - Características del consumo: demanda máxima y mínima. - Criterios de caídas de presión permitidas y velocidades máximas. - Detalles y cálculos de los sistemas de combustión Evaluación de las Solicitudes de Revisión En caso de establecerse que el Consumidor no ha cumplido con lo dispuesto en los numerales y , la solicitud de revisión será devuelta al Consumidor, indicándose las observaciones encontradas Revisión al Proyecto de Instalación de Gas Natural (P.I.G.) El Concesionario comunicará el resultado de la revisión del P.I.G, en un plazo no mayor de diez (10) días útiles contados a partir de la entrega de la solicitud de revisión Aprobación del Proyecto de Instalación de Gas Natural (P.I.G.) Una vez aprobado el P.I.G. el Concesionario entregará una copia de éste al Consumidor o al Instalador registrado, con el cual se podrá dar inicio a los trabajos, siendo a su vez obligación del instalador entregar al futuro Consumidor dicha copia aprobada Obligación del Concesionario de suministrar información: El Concesionario se encuentra obligado a suministrar semanalmente a OSINERG, con actualización al primer dia útil de cada semana, la relación de todos los proyectos aprobados Requisitos que debe cumplir el Instalador para la Construcción de las Instalaciones El Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para la construcción de las instalaciones internas: Comunicar, con no menos de 10 días útiles de anticipación, al Concesionario la fecha de inicio de la construcción de las Instalaciones Internas Entregar durante y/o al final de la construcción al Concesionario, para el caso de tuberías de acero al carbono, polietileno, cobre, y equipos de combustión, los siguientes documentos: a) Certificados de Calidad de los materiales y equipos empleados, los que deberán cumplir con la normativa correspondiente. b) Plano P&ID de la(s) Estación(es) de Regulación Secundaria incluyendo detalles del tren de válvulas de regulación y seguridad y de los sistemas de combustión, para cada punto de consumo. En los citados planos se deberá indicar los valores de calibración de reguladores, válvulas de seguridad, presostatos, tiempos de Página 8 de 11
9 seguridad en secuencia de arranque y parada y planilla de cálculo de la velocidad y caída de presión en el tren de válvulas. c) Certificados de homologación de soldadores / fusionistas. ACERO CARBONO POLIETILENO COBRE - ASME IX - API Norma Europea - Ente calificador CEN EN 1555 y normas asociadas (ISO/DIS 19480, EN y ISO 12176) - NTP NTP :2000 d) Registro de los Ensayos No Destructivos realizados a las tuberías soldadas. e) Resultado de las pruebas hidráulicas y/o neumáticas en lo que corresponda y, de acuerdo a la normativa nacional y/o norma internacional aplicable (ASME B31.3). Las pruebas, deberán ser presenciadas por el Concesionario. f) Plano isométrico conforme a obra. g) Registro del comisionado de equipos. h) Registro de los parámetros de los equipos empleados en soldaduras de polietileno por electrofusión y soldaduras de acero al arco (incluyendo de trazabilidad de los accesorios). i) Procedimiento para la puesta en marcha de las instalaciones internas Documentación a presentarse concluida la construcción de las Instalaciones internas (aún descubiertas, en el caso de tuberías empotradas): El Consumidor o el Instalador registrado deberá presentar al Concesionario la siguiente documentación: a) Estudio de Riesgo de las instalaciones internas de gas natural, donde se considerará todos los riesgos que surjan del proceso y de las actividades relacionadas al trabajo. b) Manual de Operaciones de las instalaciones. c) Plan de Contingencias d) Programa de Mantenimiento. e) Planos conforme a obra de la instalación interna. f) Certificación de Obra Bien ejecutada de las Instalaciones Internas, expedida por una empresa certificadora acreditada ante INDECOPI. Dicha certificación, a cargo del Consumidor, deberá incluir los resultados de las inspecciones y pruebas técnicas que resulten necesarias Presentación de Solicitud de Habilitación Posteriormente, el Consumidor o el Instalador registrado presentará al Concesionario la Solicitud de Habilitación de la Instalación Interna, adjuntando la siguiente documentación: a) Contratos: a.1) Consumidores Independientes: Página 9 de 11
10 a.1.1) Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el productor, de ser el caso. a.1.2) Contrato de Transporte de gas natural vía la red principal de transporte suscrito con el Transportista. a.1.3) Contrato de Transporte de gas natural vía la red principal de Distribución suscrito con el Concesionario. a.1.4) Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el Concesionario, de ser el caso. a.2) Consumidores Regulados: a.2.1) Contrato de Suministro de gas natural suscrito con el Concesionario, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del presente Reglamento Programación de la Habilitación Una vez verificada la conformidad de cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales anteriores, el Concesionario programará la habilitación de la instalación interna Ejecución de la Habilitación La ejecución de la habilitación del suministro por parte del Concesionario, deberá realizarse en un plazo no mayor de quince (15) días útiles desde la recepción de la solicitud de habilitación Visita de Inspección y realización de pruebas En la fecha programada para la habilitación, el Inspector de Instalaciones Internas realizará una visita de inspección, y de ser requerido, las pruebas respectivas a la instalación interna, según lo indicado en el acápite f) del literal Una vez concluida en forma satisfactoria la visita de inspección y pruebas respectivas, el Inspector de Instalaciones Internas consignará tal situación en el Acta de Inspección, la cual deberá ser firmada por dicho Inspector, el Instalador y el Consumidor, a cada uno de los cuales se le entregará copia de la misma. En la citada Acta se detallarán los alcances de la inspección así como el resultado de la misma Obligación del Concesionario de suministrar información de los Cronogramas Generales de Habilitación El Concesionario se encuentra obligado a suministrar semanalmente a OSINERG, con actualización al primer día útil de cada semana, la siguiente información: a) El programa de habilitación de instalaciones internas de gas. La información deberá contener como mínimo: datos del Consumidor (nombre, DNI, dirección de la instalación), datos del Instalador (nombre, registro), fecha programada de la habilitación y tipo de Consumidor (A, B, C, y D). b) Todas las habilitaciones aceptadas Modificación y/o Ampliación de una Instalación Interna Habilitada En caso sea necesaria una modificación o ampliación de una instalación interna habilitada, el Consumidor o el Instalador en su nombre deberán efectuar, previo a la modificación o ampliación, todo el procedimiento señalado en los numerales Página 10 de 11
11 anteriores en lo que resulte aplicable, para la parte de la instalación que ha sido modificada o ampliada. TITULO IV OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Artículo 10º.- Obligaciones del Concesionario Además de las obligaciones antes señaladas el Concesionario deberá: Mantener un expediente por cada Consumidor, así como sus actualizaciones realizadas mientras mantenga habilitado el suministro de gas Mantener en sus archivos, por un plazo de cinco años, los expedientes relacionados a los contratos de suministro que hubieran sido resueltos Entregar la información relacionada a los expedientes de los consumidores, en caso ésta sea requerida por OSINERG. TITULO V OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR Artículo 11º.- Obligaciones del Consumidor Además de las obligaciones antes señaladas el Consumidor deberá: Operar y mantener en condiciones adecuadas sus instalaciones internas de gas natural Contratar los servicios de un instalador registrado en OSINERG, en caso de querer realizar eventuales ampliaciones y/o modificaciones de sus instalaciones internas de gas natural Contratar los servicios de un Instalador registrado en OSINERG para efectuar una revisión general de sus instalaciones internas de gas natural de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. Página 11 de 11

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 71
 artículo 71
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 71
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 8
 artículo 4
 Artículo 10
 Artículo 11