Source: http://docplayer.es/1208700-Sistema-integrado-de-proteccion-contra-incendios-en-un-establecimiento-industrial.html
Timestamp: 2017-06-27 12:39:40+00:00

Document:
Sistema Integrado de Protección Contra Incendios en un Establecimiento Industrial - PDF
Sistema Integrado de Protección Contra Incendios en un Establecimiento Industrial
Download "Sistema Integrado de Protección Contra Incendios en un Establecimiento Industrial"
María Jesús Contreras Montes
1 Sistema Integrado de Protección Contra Incendios en un Establecimiento Industrial Titulaci ó: Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial AUTOR: Josep Lluís Gebellí Jové. DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer. FECHA: Abril de 2005.2 Índice 0. Preámbulo Memoria Descriptiva Objeto del Proyecto Normativa General de la Instalación Descripción General de la Instalación Configuración del establecimiento industrial Descripción de la actividad Descripción de los Elementos Técnicos Central de detección y alarma Detectores Pulsadores direccionables Inundación mediante gas de salas técnicas Bocas de incendio equipadas Columna de hidrante exterior Sistemas automáticos de rociadores de agua Grupo de presión contra incendios Memoria de Cálculo Requisitos para una Planta de Manipulado de Papel Cálculo del nivel de riesgo intrínseco Requerimientos de protección de la planta Solución adoptada Selección de los Elementos Técnicos Configuración de la Instalación Abastecimiento de Agua Contra Incendios Presupuesto Elementos de Detección y Alarma Equipos de Extinción Condiciones de la Valoración Económica Planificación Preliminar de la Ejecución Manual de Autoprotección Riesgo Existente Condiciones de riesgo Evaluación del riesgo Propuesta de medidas correctoras del riesgo Medios de Protección Detección y alarma Extinción de incendios Iluminación de emergencia Señalización...54 Página 2 de 833 5.3 Plan de Emergencia Equipos de emergencia Esquema Equipos de Emergencia Acciones de emergencia Implantación del Plan Responsabilidad y organización Programa de implantación Programa de mantenimiento del Plan Consignas de Actuación Consignas de actuación en caso de incendio CCA Consignas de actuación en caso de emergencia JE Consignas de actuación en caso de emergencia JI Consignas de actuación en caso de emergencia EI Consignas de actuación en caso de emergencia EE Consignas de actuación en caso de emergencia PRE Consignas de actuación en caso de emergencia EA Consignas de actuación en caso de emergencia genéricas Anexos Mantenimiento equipos de protección contra incendios Medidas de prevención de incendios...83 Página 3 de 834 Preámbulo 0. Preámbulo La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. Cuando se produce una situación de incendio es primordial su rápida detección y actuación. Por ello es muy importante disponer de sistemas automáticos que permitan una actuación inmediata. Figura 1. Fases del fuego Si esto no es posible, para salvaguardar la integridad de las personas e instalaciones, la seguridad pasiva y la pronta intervención de los equipos de emergencia son los elementos que permitirán disminuir las consecuencias del fuego. Todo ello, estudiado e implementado en su conjunto, permite disponer de un sistema integrado de protección contra incendios. Página 4 de 835 Memoria Descriptiva 1. Memoria Descriptiva 1.1 Objeto del Proyecto En el presente proyecto se han estudiado, desde el punto de vista de la protección contra incendios, los requisitos legales que debe reunir un establecimiento industrial, que determinarán qué elementos constitutivos, técnicos y humanos son necesarios para detectar la presencia de fuego y poder actuar de forma eficaz. Los elementos técnicos son los que permiten realizar el control automático mediante dispositivos y actuadores, centralizando y procesando las señales de los distintos elementos del sistema. Algunos de éstos son: - Detección de incendios. - Comunicación de Alarma. - Activación de rociadores de agua. - Extinción mediante agua pulverizada. - Inundación de salas técnicas mediante gas. - Cierre de puertas. - Encendido de bombas. - Corte de las distintas fuentes de energía. Otros elementos técnicos, no automáticos son: - Pulsadores manuales, también enlazados al sistema de control. - Extintores. - Bocas de incendio equipadas. - Hidrantes exteriores. - Columna seca. - Alumbrado de emergencia. Éstos son los utilizados por los elementos humanos, que deberán organizarse en equipos con funciones específicas de manera que puedan garantizar las actuaciones imprescindibles en caso de emergencia, como son: - Coordinación de la emergencia - Intervención y lucha contra el fuego en el lugar del siniestro. - Evacuación de las personas situadas en las dependencias afectadas. - Comunicación interna y externa. - Funciones auxiliares o de soporte. No es propósito de este proyecto estudiar las características de los elementos constitutivos. A continuación citamos algunos de ellos: - Productos de revestimiento, cerramientos o falsos techos. - Estabilidad al fuego de los elementos constitutivos portantes. - Sectorización de las distintas dependencias, según el nivel de riesgo intrínseco. - Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. - Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, caudal y reservas. Página 5 de 836 Memoria Descriptiva Una vez determinados todos los elementos necesarios, según los requisitos legales, y analizadas las posibilidades que existen en el mercado para poder realizar este control, en los apartados correspondientes se indican las características de los distintos equipos, qué equipos se utilizarían en una actividad concreta para realizar un sistema automático, cómo configurar el sistema de control para esa instalación y, finalmente, se define cómo organizar los recursos humanos para controlar la emergencia y las consignas de actuación de cada uno de ellos. Página 6 de 837 Memoria Descriptiva 1.2 Normativa General de la Instalación La Norma Básica de la Edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece las condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio (NBE-CPI/96). Sin embargo, los elementos de evacuación, las escaleras, los aparatos elevadores, la señalización e iluminación si deberán estar conformes a esta norma. Mediante el Real Decreto 786/2001, de 6 de octubre, se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales, que en octubre de 2003 fue derogado por defectos de forma. El día 17 de diciembre de 2004 se publica en el BOE el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la "Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra incendios" o normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando los mismos superen los límites indicados en el Real Decreto (por ejemplo, cuando la superficie construida de la zona administrativa es superior a 250 m 2 ). La regulación de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento, además de la regulación de los instaladores y mantenedores, se contemplan en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y en la Orden del 6 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado real decreto. El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria, se ocupa del contenido general de los reglamentos de seguridad, estableciendo esta Ley además los instrumentos necesarios para la ejecución del Reglamento de Seguridad Contra Incendios con respecto a las competencias que corresponden a otras Administraciones Publicas. A parte de esta legislación, existen diversas normas y recomendaciones: - Norma UNE sobre característica cableado, entre central y sirena. - Normas UNE a sobre detectores de humo. - Norma UNE para bocas de incendio equipadas. - Norma UNE en los extintores de incendio, con independencia de lo establecido en la ITC-MIE-AP5. - Norma UNE sobre racores y mangueras. - Normas UNE a referente a hidrantes. - Norma UNE sobre abastecimiento de agua contra incendios. - Normas UNE a UNE para los sistemas de agua pulverizada. - Normas UNE a UNE para los sistemas de espuma física de baja expansión. - Normas UNE a UNE sobre los sistemas de extinción por polvo. - Norma UNE sobre el agente extintor HFC23 Página 7 de 838 Memoria Descriptiva - Normas UNE y de rociadores. - Normas UNE-EN y UNE-EN para las bocas de incendio equipadas. - Norma UNE-EN sobre exutorios de humos. - Regla Técnica de CEPREVEN R.T.2: Abastecimiento de agua contra incendios. - NFPA-13 (Nacional Fire Protection Asociation) para la instalación de sistemas automáticos de rociadores. - NFPA-2001 indicando los agentes extintores. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinará el catálogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquellos se realicen, que deberán disponer de un sistema de autoprotección dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, así como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas. Es importante señalar, por una parte, que una norma técnica, como una especificación técnica aprobada por una institución normalizadora, no es de observancia obligatoria hasta que no forman parte de un Reglamento Técnico o la Administración las hace formar parte de una disposición. Por otra, los instrumentos que la UE ha desarrollado en legislación son las Directivas. Esto implica que la pertenencia a la Unión Europea iguala el nivel de exigencia entre todos los Estados miembros. Una Directiva Europea pasa a ser de obligado cumplimiento cuando el país miembro la incluye en su legislación. Es decir, transponerlas, en forma de Ley o reglamento, al ordenamiento jurídico propio. En cambio, para demostrar su cumplimiento y desarrollo se utilizan normas denominadas Europeas (Normas EN) y, por tanto, estamos hablando de especificaciones técnicas. De esta manera permite certificar de un modo rápido y ágil el cumplimiento de una Directiva unificando criterios. Otras normativas que también se ha utilizado en este proyecto son: - Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en especial la ITC-BT-29 sobre prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. En el formato electrónico de este proyecto se adjunta la legislación principal, es decir: Real Decreto 2267/2004 y Real Decreto 1942/1993. Página 8 de 839 Memoria Descriptiva 1.3 Descripción General de la Instalación Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona del mismo, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. Los establecimientos industriales se caracterizarán por: - Su configuración y ubicación con relación a su entorno y - Su nivel de riesgo intrínseco. El emplazamiento del establecimiento industrial corresponde a la Av. Les Puntes del Polígono Industrial de Constantí. En la nave se distinguen dos partes: oficinas y factoría. La primera consta de dos plantas, cada una de ellas con una superficie de m 2 (125 m de fachada x 10 m de fondo), donde se encuentran los vestuarios, comedor, mantenimiento y administración. En la factoría se distinguen las actividades de manipulado de papel y la de almacenamiento, con una superficie total de m 2, que corresponde a 125 m de ancho por 108 de largo. Producto acabado Bobinas Línea 1 Línea 2 OFICINAS Figura 2. Planta del establecimiento Página 9 de 8310 Memoria Descriptiva Configuración del establecimiento industrial Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a: TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. Figura 3. Establecimiento tipo A TIPO B:El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro/s edificio/s, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro/s edificio/s, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. Figura 4. Establecimiento tipo B TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. Figura 5. Establecimiento tipo C Cuando en los establecimientos industriales se desarrollan actividades en espacios abiertos que no constituyen un edificio tenemos: TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, teniendo alguna de sus fachadas carencia total de cerramiento lateral. Página 10 de 8311 Memoria Descriptiva Figura 6. Establecimiento tipo D TIPO E:El Establecimiento Industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50% de su superficie), teniendo en la parte cubierta alguna de sus fachadas carencia total de cerramiento lateral. Figura 7. Establecimiento tipo E La configuración de la nave industrial considerada en este proyecto es del TIPO C, en la que se encuentran la planta y las dependencias auxiliares. Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias de estas configuraciones. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas, (sectores o áreas de incendio), del establecimiento industrial. Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye una "área de incendio" abierta, definida solamente por su perímetro Descripción de la actividad En la planta se realiza el manipulado de papel, mediante dos líneas de converting. Cada línea está alimentada por dos bobinas madre, colocadas sobre unos desbobinadores, que se van transformando en rollos de papel higiénico. El área considerada de producción es de m 2. Por otra parte, existe una zona de almacenamiento de materia prima (bobinas de papel), de producto acabado (paletizado de rollos de papel higiénico). La superficie que ocupa es de m 2 y la altura que dispone es de 7,2 m. Anexo a la planta están las oficinas, servicios y mantenimiento, con una superficie, por planta, de m 2. Página 11 de 8312 Memoria Descriptiva En la tabla 1 se detallan las zonas indicando la superficie y la actividad propia de cada dependencia: Tabla 1. Zonas consideradas Zona Planta Superficie (m 2 ) Actividad Oficina y Servicios Baja Recepción, comedor y vestuarios Administración Mantenimiento Baja 125 Recambios y taller de mantenimiento Producción Baja Líneas de manipulado de papel (converting) Almacenamiento Baja Almacén bobinas y producto acabado Página 12 de 8313 Memoria Descriptiva 1.4 Descripción de los Elementos Técnicos En este apartado se describen aquellos elementos que nos permiten realizar una protección activa. Asociado a estos, también deben considerarse algunos elementos de protección pasiva, tal como la ignifugación de elementos pasantes (cables eléctricos, tubos, etc.). Los elementos técnicos pueden clasificarse en cuatro grupos: Detectores Pulsadores Sirenas Centralita Gases Inertes CO 2 Hidrantes BIE s Rociadores Agua Nebulizada Figura 7. Elementos técnicos de detección, alarma y extinción Algunos de ellos permiten realizar el control automático del sistema contra incendios, estando conectados a una centralita que los supervisa y procesa las señales recibidas. Según la configuración que realicemos, estas señales serán de entrada o salida, por tanto detectores o actuadores. Pueden diferenciarse dos tipos de tecnologías: - Sistema Convencional: el sensor indica detección/no detección y, en caso de instalar varios en un mismo lazo, la centralita no puede distinguir cual de ellos ha motivado la alarma. - Sistema Analógico: los detectores incorporan un pequeño controlador para tomar decisiones o ajustar sus niveles de alarma en función del ambiente. La información proporcionada por el sensor tiene un rango de valores y puede referirse a detección, avería, suciedad, etc.. Cada uno de los elementos tienen una dirección asignada, que permite identificarlo, desactivarlo, etc. Los elementos que pueden encontrarse son: - Centrales - Detectores: los principales son del tipo:? Térmico? Iónico? Óptico? Láser - Pulsadores Página 13 de 8314 Memoria Descriptiva - Módulos de control :? Salida de relé de control? Sirenas? Electroimanes (cierre de puertas)? Entrada por activación de rociadores? Control de flujo en BIE s? Encendido de bombas? Bajo nivel de aljibe? Módulos monitores De forma esquemática sería: Figura 9. Esquema lazo con elementos de detección y alarma Página 14 de 8315 Memoria Descriptiva Otros equipos son: - Bocas de incendio equipadas (BIE) - Columnas de hidrantes exteriores (CHE) - Sistemas automáticos de rociadores - Equipos de bombeo - Sistemas de agua nebulizada - Inundación mediante gas de salas técnicas Otras características que pueden reunir estos equipos son: - Estancos: cuando deben utilizarse en exteriores y ambientes húmedos o mojados. - Antideflagrantes: para evitar que el propio elemento pueda suponer un riesgo de incendio o explosión, en caso de generar un chispa. - Intrínsecamente seguro: puede utilizarse incluso en los ambientes más peligrosos ya que está diseñado especialmente para no convertirse en una fuente de ignición en áreas donde sea probable la aparición de atmósferas explosivas Central de detección y alarma Conectan los distintos elementos, pudiendo ser capaces de controlar uno o diversos. La característica principal de las centrales analógicas es su capacidad para controlar e identificar individualmente todos los detectores, pulsadores, sirenas y módulos conectados a ella, que responden regularmente al muestreo realizado por la central, informando del tipo y estado del elemento interrogado. Permiten la configuración de numerosos parámetros de entrada (nivel de ruido, nivel admisible para señal) y es configurable mediante un teclado propio o conectado a PC. Otras características de este tipo de centrales son: - Auto programación: reconoce equipos instalados - Detección de equipos con la misma dirección - Pruebas de equipos por zonas - Desactivar un equipo concreto - Registro histórico de eventos - Funciones de retardo de salidas - Algoritmos de verificación - Llamada a números de teléfonos predeterminados, indicando mensaje grabado. También existe la posibilidad de enviar información a un panel repetidor, permitiendo tener conocimiento de cualquier incidencia en distintas dependencias. Página 15 de 8316 Memoria Descriptiva Detectores Reciben las señales ambientales. Existen diferentes tipos de detección, en función de las condiciones y variables de los ambientes a proteger, de acuerdo al principal efecto producido por el fuego: - Humo - Calor - Llama Condiciones ambientales Pueden ser del tipo: Figura 10. Tipos de detectores - Térmico: son adecuados para la detección de fuegos cuyas sustancias al arder producen una rápida elevación de la temperatura ambiental. Es útil cuando los detectores de humo o de llamas no son adecuados. - Iónico: detección de humo por reacción química. Es el menos común por generar un residuo radioactivo. - Óptico: utilizado para fuegos con humo. Es el más común. - Barreras de infrarrojos: para detección de humos, basado en un led emisor y otro receptor - Multiespectro de infrarrojos: detectores de llamas ópticos diseñados para detectar fuegos causados por hidrocarburos, se utilizan técnicas de procesamiento de señales con el fin de mantener todas las capacidades de la alarma con cuerpos negros modulados y otras fuentes de falsas alarmas. - Rayos ultravioleta/infrarrojos (UVIR): Están especialmente indicados para aplicaciones en las que son probables los fuegos causados por hidrocarburos y puede haber fuentes de radiación ultravioleta. Estos detectores mantienen una detección constante del fuego mientras tiene lugar la soldadura por arco. Las señales procedentes tanto de los sensores de ultravioletas como de infrarrojos son procesadas con el fin de producir una alarma de incendio cuando ambos sensores detectan un fuego, lo que resulta ser una protección excepcional contra las fuentes de falsas alarmas. - Láser: Detector de humo combina la tecnología de detección óptica e incorpora un diodo Láser extremadamente brillante y una lente de espejo enfocada al haz. Este diseño garantiza la detección de partículas de humo de tamaños hasta 50 veces Página 16 de 8317 Memoria Descriptiva inferiores a las detectadas por los detectores ópticos estándar (permite diferenciar las partículas de humo de la suciedad en el aire, que son de mayor tamaño, más dispersas y están en continuo movimiento). - Detección lineal de temperatura: existen dos clasificaciones:? Analógico: detector regulable. Consiste en una manguera de 4 hilos cuya resistencia varía proporcionalmente a cambios de temperatura.? Digital: detector de temperatura fija. Cable cuyo recubrimiento de PVC se deshace a una temperatura determinada provocando un cortocircuito. Permite el control a través de cualquier central convencional Pulsadores direccionables Es un sistema manual de detección. Cualquier persona que localice un fuego puede activar el sistema de alarma utilizando el pulsador. Si es direccionable, permite conocer el equipo concreto que se ha pulsado, y por tanto el lugar específico. El propio elemento dispone de selectores mediante los cuales se le asigna la dirección. Al romper el cristal del pulsador se acciona un microrruptor que se encuentra, normalmente, en la base del cristal Inundación mediante gas de salas técnicas Se entienden por salas técnicas aquellas donde se ubican equipos concretos, como son los compresores, transformadores, generador de emergencia u otros. Éstos, en ocasiones, pueden suponer por ellos mismos riesgo de incendio. Este sistema de protección se realiza por inundación total. Desde el 31 de diciembre de 2003 está prohibido el uso del Halón. Todos los agentes extintores incluidos en las normas ISO / UNE y NFPA 2001 son adecuados para sustituirlo. A parte de la inundación total por CO 2, también se dispone de: - Agentes limpios: derivados halogenados (ej.:hfc_125, FE_13, HFC-227) - Agentes inertes: Argón - Sistemas acuosos: Agua nebulizada. Consiste en pequeñas gotas a bar. Los sistemas de agua nebulizada son una eficaz alternativa a los sistemas de Halón y a la nueva generación de agentes extintores limpios. Realiza la descarga en forma de niebla, eliminando el riesgo de reignición y optimizando la cantidad de agua usada. En caso de inundación debe ser posible encender un letrero en los accesos al local técnico indicando esta situación. Por ejemplo, si el gas es CO 2 debe indicarse claramente la prohibición de entrar, al menos que se utilicen equipos de respiración autónomos. La automatización se realizará mediante sistema de detección de incendios controlados por la central de detección y alarma. Página 17 de 8318 Memoria Descriptiva Bocas de incendio equipadas Están formados por una manguera conectada a la red de abastecimiento de agua con los elementos necesarios, ya montados, para su utilización de forma inmediata. Está compuesto por manguera, manómetro y punta de lanza, todo ello guardado en un armario específico de fácil apertura. Estos equipos se utilizan en interiores, siendo de 25 mm de diámetro cuando se instalen en oficinas y de 45 mm de diámetro en zonas de producción o en almacenes. Los puestos de control de las redes de BIE s pueden disponer de un detector de flujo conectado a la central de detección y alarma para que avise cuando entre en funcionamiento el equipo Columna de hidrante exterior Están instalados en el exterior. Suelen estar instalados en el perímetro del establecimiento industrial. La columna dispone de rácores a los se conectarán las mangueras en caso de utilización. Normalmente disponen de una salida de 100 mm de diámetro, para alimentación de los vehículos de bomberos y dos de 70 mm para distribución del agua. A cada una de ellas se conectan reductores para el uso de mangueras de 45 mm de diámetro Sistemas automáticos de rociadores de agua También son conocidos por el nombre de sprinklers. Consisten en sistemas fijos, instalados por encima del área a proteger, que automáticamente se activan cuando el calor que reciben rompe un pequeño dispositivo, que permite la salida del agua. Aproximadamente, cada rociador cubre un área de 10 m 2. Los puntos de control y alarma de rociadores pueden incluir presostatos conectados a la central de detección y alarma, para indicar que el sistema de rociadores ha entrado en funcionamiento, en el caso de apertura de alguno de ellos Grupo de presión contra incendios Para disponer de un adecuado abastecimiento de agua, la instalación debe disponer de una reserva propia de agua, un grupo de bombeo y de una red exclusiva para los distintos elementos de lucha contra el fuego mediante agua, que se denomina combinado cuando abastece a más de un sistema contra incendios. En este caso, los sistemas serán calculados íntegramente y el suministro será capaz de dar la suma de caudales simultáneos máximos calculados para cada sistema. Los caudales se Página 18 de 8319 Memoria Descriptiva ajustarán a la presión requerida por el más exigente y la reserva de agua será igual o superior a la requerida por el sistema que de mande más. El arranque de cada bomba de incendios debe ser totalmente automático. Las bombas principales, que pueden ser eléctricas o diesel, no deberán arrancar de forma periódica para mantener presurizada la red. Para este uso, y la reposición de las fugas admisibles, los equipos de bombeo de abastecimiento de agua al sistema de protección contra incendios cuentan con la bomba conocida como Jockey. La bomba Jockey dispondrá de presostato de arranque y parada y las bombas principales dos presostatos de arranque para cada una de ellas. Aproximadamente, los caudales que suelen proporcionar son: - Bomba Jockey: 8 a 12 m 3 /hora - Bomba principal: 400 a 600 m 3 /hora En la figura 10 se muestra un ejemplo de un sistema de extinción por agua: Figura 11. Sistema de extinción por agua Página 19 de 8320 Memoria de Cálculo 2. Memoria de Cálculo 2.1 Requisitos para una Planta de Manipulado de Papel Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación Cálculo del nivel de riesgo intrínseco El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: Donde: i Gi qi Ci 1 Qs = A Ra (MJ/m 2 ) o (Mcal/m 2 ) (1) Q S =Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m 2 o Mcal/m 2. G i =Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). q i =Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Los valores del poder calorífico q i, de cada combustible, pueden deducirse de la Tabla 1.4. del Real Decreto 2267/2004. C i =Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. El valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, C i, de un producto puede deducirse de la Tabla 1.1. del Real Decreto 2267/2004. Ra =Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10% de la superficie del sector. Este valor puede deducirse de la tabla 1.2 del Real Decreto 2267/2004. A =Superficie construida del sector de incendio, en m 2. Para calcular el nivel de riesgo intrínseco debe tenerse en cuenta que existen dos actividades: producción y almacenamiento. Como base para el cálculo, se consideran los criterios establecidos en el Real Decreto 2267/2004. Página 20 de 83 Mostrar más
CATALOGO DE ARTICULOS INGENIERIAS-DETECCION DE INCENDIOS PROYECTOS FUTURO 2012 S.A. AVDA. TECNICA 19 Nº1 POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA 28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID) Tel: 91/499-02-14 Fax: 91/301-18-39 Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 80 1. APÉNDICE 1: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios. 1.1. Caracterización de los establecimientos Más detalles QDS Qué debería saber? Detección de incendios y gases inflamables
QDS Qué debería saber? Detección de incendios y gases inflamables QDS. Detección de incendios y gases inflamables Un Sistema de detección y alarma de incendios es básicamente un sistema capaz de detectar Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTION PREVENTIVA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN Índice Introducción 2 Contenido Más detalles PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de Seguridad Contra Incendios Más detalles Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral.
Curso de Inspección y Evaluación del riesgo de incendio en el ámbito laboral. La Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales Sevilla, 14 y 15 de junio de 2012 1 LPRL. Articulo 20 - Más detalles DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN DOCUMENTO 9: ESTUDIO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
eman ta zabal zazu ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA TRABAJO FIN DE GRADO 2013 / 2014 DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN DE Más detalles Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
Sección SI 4 Instalaciones de protección contra s 1 Dotación de instalaciones de protección contra s 1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra s que se indican Más detalles Detección de Incendios Convencional
Detección de Incendios Convencional Centrales convencionales de detección de incendios de 2 a 8 zonas con microprocesador. Homologadas CE según norma EN54. No ampliables. Central convencional de Detección Más detalles ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales se corresponde con la Protección Más detalles PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 CAPÍTULO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS En este capítulo se Más detalles INSTALACION CONTRAINCENDIOS
Reforma Interior Palacio de Deportes de Riazor 1/6 INSTALACION CONTRAINCENDIOS El presente estudio se refiere a las instalaciones de protección contraincendios para la reforma de un edificio destinado Más detalles SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS JOSE LUIS ALMENAREZ GARCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA TELEMÁTICA INTRODUCCIÓN La protección contra incendios comprende el conjunto Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION. 2. OBJETO DEL PROYECTO. 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 4. EMPLAZAMIENTO. 5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 6. Más detalles MANUAL DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DEL EDEFICIO
MANUAL DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN DEL EDEFICIO Los objetivos que se pretenden con la redacción de estos manuales son los siguientes: a) Conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido). Más detalles 4.1.Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados
4 CAPÍTULO 4 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 4.1.Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos Más detalles Memoria INSTALACIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS
Memoria INSTALACIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS 1 MEMORIA INSTALACIONES DETECCION DE INCENDIOS 1 INTRODUCCIÓN El sistema de detección automática de incendios proyectado tiene como objetivo notificar con suficiente Más detalles AUDITORIO NACIONAL NELLY GOITIÑO - SODRE Proyecto Técnico de Sistemas contra Incendio D.N.B.
ANEXO I MEMORIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 1.1 GENERALIDADES Se indican en la presente memoria, los sistemas de detección y alarma a ser instalados en la edificación del Auditorio Nelly Más detalles CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UNA NAVE INDUSTRIAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Proyecto Fin de Carrera CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UNA NAVE INDUSTRIAL CALCULATION AND DESIGN OF THE FIREFIGHTING SYSTEM Más detalles TÍTULO: INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UN ALMACÉN DE CALZADO
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS NAVALES GRADO EN MARINA TÍTULO: INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UN ALMACÉN DE CALZADO PROYECTO Más detalles DETECCIÓN SISTEMAS CONVENCIONALES. Mod. VSN4-PLUS. Mod. VSN8-PLUS. Mod. VSN12-PLUS. Mod. VSN-CRA. Mod. VSN-LL. Mod. VSN-4REL
Mod. VSN4-PLUS Mod. VSN8-PLUS Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas. Dimensiones: ancho 385 x alto 335 x prof. 95 mm. Distingue entre alarma de detector o pulsador por zona. Hasta Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012
51769 ORDEN INT/324/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias genéricas de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, Más detalles Convocatoria 2014 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales AT-0116/2014. Protección Contra Incendios
6 Protección Contra Incendios APP Móvil Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME ~ 49 ~ 6. Protección contra Incendios Los lugares de trabajo, integrados en algún tipo de edificio, Más detalles Detección de Incendios Analógica
Detección de Incendios Analógica Centrales analógicas de detección de incendios Central Analógica de 1 Lazo No Ampliable (hasta 125 elementos) Homologada CE EN-54 parte 2 y 4. CENANNA1 Central analógica Más detalles Control integral del incendio desde el sistema de detección
Control integral del incendio desde el sistema de detección Por CARLOS GUTIÉRREZ Director de la Delegación Norte de NOTIFIER ESPAÑA, S. A Introducción Es mucho lo que se ha escrito con relación a los Sistemas Más detalles Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio
928 Sistemas de control de temperaturas y evacuación de humos de incendio Smoke and heat control systems Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur Redactor: Álvaro Fernández de Castro Díaz Más detalles 1.- SISTEMAS CONVENCIONALES
1.- SISTEMAS CONVENCIONALES 1.- CENTRALES 2.- DETECTORES 3.- PULSADORES 4.- SIRENAS 5.- RETENEDORES MAGNETICOS 6.- PILOTOS INDICADORES DE ACCION 7.- BARRERAS 1.- CENTRALES SISTEMA MORLEY La gama VISION Más detalles LKS INGENIERÍA, S.COOP. Anejo 1.5.5. Exekuzio Proiektua Proyecto de Ejecución. Sustatzailea Promotor Basque Culinary Center Fundazioa
LKS INGENIERÍA, S.COOP. Inscrita en el Registro de Cooperativas de Euskadi, folio 534, asiento 1, número 96.0.011 C.I.F.: F-20545018 Anejo 1.5.5 Suteen aurkako babesa Protección contra incendios Exekuzio Más detalles Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Más detalles OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES
OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES Capítulo Item Cantidad Concepto Unitario 1 0 1.- DETECCIÓN DE INCENDIOS 1 1 7,00 Fuente Más detalles CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 4 zonas. Central de detección de incendios convencional de 12 zonas
60 CA-AP402C CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 2 zonas 128 Central de detección de incendios convencional de 2 zonas microprocesadas montada en chasis metálico y carcasa de plástico. Discrimina entre alarma Más detalles SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS El diseño debe ser desarrollado acorde a la NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio DISPOSITIVOS DE INICIACION 1. Iniciación manual de la alarma contra Más detalles GUÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN EDIFICIOS
GUÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN EDIFICIOS Para la confección de los planes de Emergencias y Evacuación, son varios los aspectos que se deben considerar, entre otros: Entorno, antigüedad Más detalles DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN
DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN FICHA NÚMERO 6 MEDIOS DE PROTECCIÓN: MEDIOS TÉCNICOS El CIMA está dotado de las instalaciones de detección automática de incendios, hidrantes, extinción de incendios automática Más detalles PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Página 1 de 6 Contenido de la unidad: 1. Introducción 2. Concepto de emergencias 3. Organización de emergencias 4. Manual de autoprotección Objetivo de la unidad: Conocer los principales mecanismos para Más detalles ID3000. Detección. Central analógica inteligente. Características. Descripción. Llame al 902 510 610 o visite www.chubbparsi.com
Analógica Central analógica inteligente ID3000 Características Función de auto programación del lazo. de equipos con la misma dirección. Prueba de equipos por zona. Capacidad para 255 zonas y 32 extinciones. Más detalles 1. PANEL INTELIGENTE DE CONTROL DE INCENDIOS XLS80E (P.I.C.I)
1. PANEL INTELIGENTE DE CONTROL DE INCENDIOS XLS80E (P.I.C.I) 1.1. Cumplimiento de normas El Panel Inteligente de Control de Incendios XLS80e cumple la norma EN54 partes 2 y 4. El XLS80e cumple las exigencias Más detalles Sistema de Detección y Alarma de Incendio. Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas expediente 2012-565
Sistema de Detección y Alarma de Incendio Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas expediente 2012-565 ÍNDICE 1 CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO... 4 1.1 OPERACIÓN... 4 1.2 EQUIPO DE CONTROL Más detalles 1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS.
1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS. En Europa los incendios se clasifican en 6 grupos: Clase A: Incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, tejidos, goma, papel, y algunos Más detalles DETECTORES ANALOGICOS SERIE 200
DETECTORES ANALOGICOS SERIE 200 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO DA - 200 Detector térmico, analógico direccionable, con microprocesador para la comunicación con la central, combina la detección termoestática, Más detalles ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS
ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS INFORME TÉCNICO SOBRE ALMACÉN DE NEUMÁTICOS EN NAVE LOGÍSTICA UBICADA EN POLÍGONO INDUSTRIAL S 11 DE FONTANAR (GUADALAJARA) 15 de enero Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik La central de detección de incendios Solution F2 Solution F2 con Más detalles CENTRAL DE 2-4- 8 ZONAS CERTIFICADA SEGÚN EN/ 54 2-4. Central convencional de 2 zonas Microprocesada
CENTRAL DE 2-4- 8 ZONAS CERTIFICADA SEGÚN EN/ 54 2-4 Central convencional de 2 zonas Microprocesada 2 salidas de alarma supervisada Una salida de alarma silenciable Una salida de avería Admite un módulo Más detalles APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.. Introducción.. Ámbito de aplicación
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2008-2009 APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Introducción. Ámbito de aplicación. Condiciones Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles Normativa Protección Contra Incendios. Sistemas de detección y extinción contra incendios, 25 Marzo 2010, COFEM S.
Normativa Protección Contra Incendios Sistemas de detección y extinción contra incendios, 25 Marzo 2010, COFEM S.A Diapositiva No 7 2.1.- Normativa PCI - La normativa básica de PCI (Protección Contra Incendios) Más detalles Extintores y bocas de incendio equipadas
Extintores y bocas de incendio equipadas Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS Art. 20, Ley 31/1995 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad Más detalles Lista de comprobación Checklist B Vías de Evacuación
Construcción y vías de salida B2.2.1 B.1 Compartimentos de incendio individuales B3.2.1 B.2 Las vías y salidas de evacuación son suficientemente anchas. Las vías y salidas de evacuación están protegidas Más detalles MANUAL DE AUTOPROTECCION
MANUAL DE AUTOPROTECCION GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL Los responsables de las empresas o actividades públicas o privadas, para aplicar el presente Manual, previamente podrán clasificar el posible Más detalles ANEXO III PRECIOS UNITARIOS
ANEXO III PRECIOS UNITARIOS PRECIO REPUESTOS SISTEMAS INTRUSION Todos de Grado 2 INTRUSION BIDIRECAL 8-16/48 UNIDAD BASE 8 ZONAS CONVERTIBLE EN 16.POSIBILIDAD DE ZONAS CABLEADAS Y VÍA RADIO SUPERVISADAS Más detalles Seguridad en Centros de Proceso de Datos. Una realidad.
Seguridad en Centros de Proceso de Datos. Una realidad. Building Technologies Protección completa. Las soluciones Siemens controlan completamente la infraestructura relacionada con la seguridad de un centro Más detalles CUESTIONARIO TÉCNICO LICENCIA
ÀREA D'URBANISME I MEDI AMBIENT CUESTIONARIO TÉCNICO LICENCIA 1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD Nombre o razón social Dirección Descripción actividad principal Número de edificios 2. CLASIFICACIÓN CCAE Más detalles La Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/95 en su Art. 20 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio NBE-CPI/96 Orden 29 de Noviembre de 1984
FOLLETO DIVULGATIVO La Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/95 en su Art. 20, establece la obligatoriedad de que el empresario analice las posibles situaciones de emergencia que puedan llegar a presentarse, Más detalles Solution F1 Centrales de Detección de Incendios La Nueva Generación
Solution F1 Centrales de Detección de Incendios La Nueva Generación Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik Central de Detección de Incendios Solution F1 El Concepto La central Más detalles La central sólo necesita 1 batería de 12V 7A. El código de acceso de fábrica es:
2 / 8 AVISOS IMPORTANTES La central sólo necesita 1 batería de 12V 7A (si se desea poner 2 para una mayor autonomía usar baterías de 6V 12A) El código de acceso de fábrica es: Tecla BUZZER + Tecla SIRENA Más detalles Los sistemas de Extinción
Los sistemas de Extinción Extintores portátiles Bocas de incendios equipadas Columna húmeda Instalación de rociadores de agua Hidrantes exteriores Columna seca Sistema de extinciones automáticas Extintores Más detalles MANUAL DE USUARIO ORION CRK 200, 400 y 800 (V. 1.1F)SP 28-07-04 CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 2, 4 Y 8 ZONAS
MANUAL DE USUARIO ORION CRK 200, 400 y 800 (V. 1.1F)SP 28-07-04 CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 2, 4 Y 8 ZONAS MANUAL DE USUARIO Y GUIA DE MANTENIMIENTO INDICE DE CONTENIDOS: 1. INFORMACIÓN PRELIMINAR Más detalles Potencia / Energía eléctrica
El Data Center utilizado fue construido en el año 2000 y está ubicado en Madrid. Se trata de una instalación diseñada en exclusiva para la actividad del alojamiento de equipos de misión crítica (housing Más detalles Mantenimiento de instalaciones de Protección Contra Incendios
Marzo 2014 Mantenimiento de instalaciones de Protección Contra Incendios Índice Argumentario... Legislación a tener en cuenta Soluciones Contrato de Mantenimiento. CRA & Centros de Servicio. Operatoria Más detalles Resumen de documentos encontrados
Resumen de documentos encontrados Consulta por Comité: 23 Documentos encontrados: 95 Fecha de consulta: 17 de abril de 2007 Código PNE 23007-2:1998/1M PNE 23007-4:1998/2M PNE 23578 PNE 23740 SISTEMAS DE Más detalles En su virtud, DISPONGO:
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Más detalles Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones. Arké.
Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones Este manual sirve para configurar Más detalles v.1.0.0 DOSSIER SISTEMAS PCI 2015
v.1.0.0 DOSSIER SISTEMAS PCI 2015 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Profesionales en el sector En el campo de la protección contra incendios existe una amplia variedad de sistemas para ayudar a proteger Más detalles PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
MÓDULO FORMATIVO Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad Resto de formación para completar el certificado de profesionalidad DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO Más detalles KOMTES dds ISUCA01-02. No mas de 32 elementos entre aisladores CENTRALES: Centrales Analogicas Supra COMPACT ( ISUCA01) SUPRA 6000 ( ISUCA02)
entrales Analogicas Supra ISUA00 ENTRALES: OMPAT ( ISUA0) lazo (Máximo puntos) no ampliable. SUPRA 000 ( ISUA0) entral de lazos ampliable a (en la misma caja) sistema ampliable a 9 lazos. SENSORES Y MODULOS Más detalles CATALOGO DE PRODUCTO APOLLO CATALOGO PRODUCTO
CATALOGO DE PRODUCTO APOLLO CATALOGO PRODUCTO 2013 LAM SECURITY C/ANGEL GONZALEZ 13 28522 RIVAS VACIAMADRID (MADRID) TLF Y FAX : 916665114 MOVILES :645868360 /659600961 angel@lamsecurity.es luis@lamsecurity.es Más detalles Manual del Conductor de Camiones. www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp.
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Manual del Conductor de Camiones Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica 1. Descripción general Este vehículo o máquina está equipado con Más detalles J.J. EMERPLAN SEGURIDAD S.L. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTRALES
ABCDE J.J. EMERPLAN SEGURIDAD S.L. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTRALES Es el equipo de control dende se planifica la operatividad de la instalación. Sus partes básicas son: Un microprocesador, que gestiona Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid Tels.: 91.349 51 29 / 4968 / 4000 Fax.: 91.349 Más detalles 3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE CTE SI Seguridad en caso de Incendio Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI Características generales del edificio SI 1 Propagación interior 1. Compartimentación Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles Matafuegos DRAGO Distribuidora San Martin I n s t a l a c i o n e s F i j a s.
MATAFUEGOS DRAGO-DSM Matafuegos DRAGO Distribuidora San Martin I n s t a l a c i o n e s F i j a s. Para: CLIENTES De: MATAFUEGOS DRAGODSM Fax: Páginas: Teléfono: Fecha: 27/07/2011 Asunto: ASPECTOS GENERALES- Más detalles ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES
ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES 1 MEMORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE: Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2. Más detalles Accesorios. Notas. 126 Honeywell Life Safety Iberia / Feb 12
Notas 126 Honeywell Life Safety Iberia / Feb 12 Cables CABLES PARA EL LAZO ANALÓGICO DE NOTIFIER 2x1,5-LH NOTIFIER dispone de una amplia gama de cables que cumple los requisitos de las normas contra incendio. Más detalles EQUIPOS DE EMERGENCIA
Prevención de Riesgos laborales Área de Seguridad Manuel Poblete Tamara Colonia San José, 4. Campus de Rabanales. Telf.: 81 37 y 22 59. Móviles: 51 37 y 51 38. Fax. 88 88 Correo electrónico: prevencion@uco.es Más detalles APÉNDICE 7º NORMAS EN O UNE ACTUALMENTE EN VIGOR A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULADO COMO EN O UNE CORRESPONDIENTES. Pag.
APÉNDICE 7º NORMAS EN O UNE ACTUALMENTE EN VIGOR A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULADO COMO EN O UNE CORRESPONDIENTES Pag.: 1 GENERALIDADES: Las Normas EN o UNE que a continuación se relacionan Más detalles ALARMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE BUCLE 4 CANALES. Revisión 1.00, SEPTIEMBRE 2007. 2007 AVYNTEC Todos los derechos reservados.
ALARMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE BUCLE 4 CANALES Revisión 1.00, SEPTIEMBRE 2007 2007 AVYNTEC Todos los derechos reservados. INDICE DE CONTENIDOS: Revisiones Documentación... 2 Qué es y para que sirve Más detalles Aplicaciones Marinas Manual de usuario Sistema de extición de incendios para compartimientos del motor
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Aplicaciones Marinas Manual de usuario Sistema de extición de incendios para compartimientos del motor Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica Más detalles NORMA INTECO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
NORMA INTECO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS INDICE 1. Objetivo 2. Normas para consulta 3. Referencias 4. Señales de seguridad 5. Correspondencia. 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN La presente norma define Más detalles Norma UNE 23500-2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Carlos Luján
Norma UNE 23500-2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Carlos Luján UNE 23500-2012 Apartado 6.4 Sistema de Bombeo Novedades Mejoras Detalles Los Equipos de Bombeo que cumplen UNE 23500-2012 Más detalles Sistema contra incendio. Integrantes: David Zambrana Pinto Divar Fernandez Ramos
Sistema contra incendio Integrantes: David Zambrana Pinto Divar Fernandez Ramos Historia El primer sistema de rociadores se instaló en el Reino Unido en 1812. El sistema fue diseñado por William Congreve. Más detalles Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera
Proyecto Final de Carrera Ingeniero Químico Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera ANEXO F: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Autor: Aida Moya Turbica Director: Ruth Más detalles Detector SE 230K / SE 233K
Detector de fugas de gas inflamable para uso doméstico. Características Técnicas Alimentación 230Vca, 50 Hz / 12 Vcc 2,5 W Consumo 20 ma max. Sensor Catalítico Salidas Relé 24V 1A SPST 4 20 ma lineal Temperatura/humedad Más detalles CENTRAL ANALÓGICA CONTRA INCENDIOS ID3000. Manual de funcionamiento. Centrales ID3000 con versión de software 4.2x
Honeywell Life Safety Iberia C/Pau Vila, 15-19 08911 Badalona (Barcelona) Tel.: 93 497 39 60; Fax: 93 465 86 35 www.honeywelllifesafety.es CENTRAL ANALÓGICA CONTRA INCENDIOS ID3000 Manual de funcionamiento Más detalles INCENDIO TARIFA CCTV INCENDIO INTRUSIÓN. auta comunicaciones, s.l.
INCENDIO TARIFA 2011 CCTV INCENDIO INTRUSIÓN auta comunicaciones, s.l. condiciones generales PRECIOS Todos los precios que aparecen en esta Tarifa, son Venta al Público (P.V.P.) y no incluyen IVA. PEDIDOS Más detalles Sistemas de protección contra incendios OneU. para uso en racks cerrados de 19"
Sistemas de protección contra incendios OneU para uso en racks cerrados de 19" Protección contra incendios Sólo 44 mm de altura No puede darse por sentado que los sistemas informáticos funcionen correctamente. Más detalles Documento Nº 996-202-005-2, Revisión 02 Marzo 2011. manual de usuario
Documento Nº 996-202-005-2, Revisión 02 Marzo 2011 manual de usuario Índice 1 Introducción... 1 1.1 Avisos... 1 1.2 Modelos... 1 2 Niveles de acceso de usuario... 2 2.1 Definición de nivel... 2 2.2 Claves Más detalles Sistema de alarma de 4 zonas. Sistema de protección de 4 zonas NC con retardos de E/S. José Miguel Castillo Castillo
Sistema de alarma de 4 zonas. Sistema de protección de 4 zonas NC con retardos de E/S. José Miguel Castillo Castillo Sistema de alarma de 4 zonas INTRODUCCIÓN. En el mercado existen infinidad de productos Más detalles GE Security Incendio y Protección de Vida Vigilant. Innovación. Serie V Sistemas Inteligentes de Protección de Vida
GE Security Incendio y Protección de Vida Vigilant Innovación. Serie V Sistemas Inteligentes de Protección de Vida Cuando usted elige un sistema de protección de vida Serie V, está confiando en una marca Más detalles UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA. @ Ignacio Díaz Cano
UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA MEDIDAS DE EMERGENCIA SE DEFINE EMERGENCIA COMO CUALQUIER SITUACIÓN NO DESEADA, QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, LAS DEPENDENCIAS Y EL MEDIO AMBIENTE, Más detalles DETALLES TÉCNICOS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DETECTOR DE INUNDACIÓN SIMON 27, 28, 31, 75, 82 Y 88
DETALLES TÉCNICOS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DETECTOR DE INUNDACIÓN SIMON 27, 28, 31, 75, 82 Y 88 Detector de inundación que mediante las correspondientes sondas, detecta posibles incidencias de escapes de Más detalles INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS I N D I C E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.... 1 1 OBJETO... 2 2 ABASTECIMIENTO... 2 3 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.... 2 4 RED DE TUBERÍAS DE Más detalles MANUAL DE USUARIO TITAN CRK 300 (V. 1.2d)SP 30 AGOSTO 2004 CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DIRECCIONABLE DE TRES BUCLES AMPLIABLE A 96 CON CAPACIDAD
MANUAL DE USUARIO TITAN CRK 300 (V. 1.2d)SP 30 AGOSTO 2004 CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DIRECCIONABLE DE TRES BUCLES AMPLIABLE A 96 CON CAPACIDAD PARA 126 ELEMENTOS POR BUCLE 1. Introducción El objetivo Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto