Source: https://es.scribd.com/document/58058179/Reglamento-de-la-Ley-de-Proteccion-Civil-en-materia-de-Seguridad-y-Prevencion-de-Riesgos-en-Gosoline
Timestamp: 2017-11-25 02:26:53+00:00

Document:
Reglamento de la Ley de Protección Civil en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Gosoline
Cargado por Alfredo Perez Benavides
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA, ALMACENAMIENTO Y AUTOCONSUMO
DE GASOLINAS Y DIESEL ACUERDO Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. DIGELAG/ACU-014/2009 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DE FEBRERO DE 2009 Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 19 fracción II, 21, y 22 fracciones I, III y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y atendiendo a los siguientes CONSIDERANDOS: l. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. II. El artículo 50 fracción VIII de la propia Constitución Local, faculta al titular del Poder Ejecutivo a expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y el buen despacho de la administración pública. En el mismo sentido, el artículo 11 fracción XV de la Ley de Protección Civil del Estado, establece como atribución del propio titular del Ejecutivo, la de expedir los reglamentos necesarios en todos los aspectos que no están encomendados expresamente a los ayuntamientos. III. La Ley de Protección Civil de esta Entidad Federativa establece en su artículo 2° que su materia comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, por lo que se establece como atribuciones legales en el ámbito de competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil, todo lo que implique riesgos generales a la población en esta materia. IV. Mediante acuerdo divulgado oficialmente en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 17 de abril de 1999, se expidió el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, mismo que tiene por objeto regular las acciones y medidas de seguridad y prevención de riesgos en establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolinas o diesel en el Estado de Jalisco.
V. El Ejecutivo del Estado, pendiente de las prioridades en materia de protección civil, y conciente de la necesidad de mantener las disposiciones reglamentarias acordes con las necesidades colectivas, estima pertinente expedir un nuevo Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, en el que se implementen una serie de disposiciones encaminadas a incrementar las medidas de seguridad a aplicarse en las estaciones de servicios en el Estado de Jalisco. Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente: ACUERDO ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, para quedar como sigue: REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA, ALMACENAMIENTO Y AUTOCONSUMO DE GASOLINAS Y DIESEL CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1°. El presente ordenamiento tiene por objeto regular las acciones y medidas de seguridad y prevención de riesgos en establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolinas o diesel en el Estado de Jalisco. No es materia de este Reglamento el sistema de abastecimiento o de operación tipo autoconsumo realizado por las fuerzas armadas mexicanas. Artículo 2°. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con apego a las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, emitirá los formatos para la tramitación de la autorización a que se refiere este ordenamiento. Artículo 3°. Las estaciones de servicio que se encuentren asentadas o pretendan establecerse en el territorio del Estado de Jalisco, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento. No podrán dar inicio las operaciones de las estaciones de servicio, sin que hayan obtenido previamente la autorización en materia de protección civil prevista en el presente Reglamento. Artículo 4°. Son autoridades competentes para aplicar el presente ordenamiento, dentro de su respectivo ámbito competencial: l. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; y II. Las Unidades Municipales de Protección Civil, en términos del artículo 70 de este Reglamento. Artículo 5°. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: l. Actividad de alto riesgo: aquéllas que implican el almacenamiento, transporte y, en su caso, utilización de sustancias con características de peligrosidad en cantidades iguales o superiores a las manifestadas en el Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, que se encuentren vigentes;
V. aditivos y otros productos para los vehículos automotores y la oferta de diversos bienes y servicios. de conformidad con las especificaciones técnicas. cualitativa y. IX. III. pudiendo incluir la venta de aceites. VII. en su caso. Pozo de monitoreo: infraestructura de obra civil que permite evaluar la calidad del agua subterránea de los niveles freáticos existentes en el predio de la estación. XI. durante su normal manejo. Análisis de riesgo: actividad dirigida a la elaboración de una estimación del riesgo. Estación de servicio: los establecimientos destinados a la venta de gasolinas y diesel al público en general. reactividad. XIII. transporte y almacenamiento puede representar un peligro para la salud. Ley: la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. XV. Espacio anular: espacio libre entre el contenedor primario y el contenedor secundario. cuantitativa. en el interior de la fosa de contención de los tanques de almacenamiento. en un período de hasta treinta minutos de exposición. Membrana interna flotante: dispositivo mecánico utilizado para evitar la vaporización de líquido. expedidas por PEMEX-Refinación. PEMEX: organismo público descentralizado de la administración pública federal denominado Petróleos Mexicanos. así como aquéllos reservados a su almacenamiento y autoconsumo. incluyendo a sus organismos subsidiarios. de uso público o privado. Peso volumétrico seco máximo: volumen máximo de tipo de material térreo en estado no alterado. XIV. Afluencia masiva de personas: concentración ordinaria de un mínimo de ochenta personas en un espacio de tipo cerrado o abierto. 3 .II. medio ambiente o infraestructura. X. explosividad. lubricantes. por sus características de corrosividad. XVII. VI. PSI: unidad de presión del sistema métrico inglés expresado en libras sobre pulgada cuadrada. Especificaciones técnicas: las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio y de Autoconsumo vigentes. Distribuidor: persona física o jurídica que cuenta con la franquicia de una estación de servicio. basada en la ingeniería de evaluación y en técnicas estructuradas para promover la combinación de las frecuencias y consecuencias de un accidente. IV. según sea el caso. Material peligroso: sustancia o material que. IDLH: valor máximo en partes por millón o miligramos por metro cúbico de concentración de una sustancia tóxica a la que una persona puede escapar sin daños irreversibles a su salud. VIII. Dispensario: equipo electro-mecánico por medio del cual se abastece de combustible a los automotores. Pozo de observación: infraestructura de obra civil que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo. XII. toxicidad. inflamabilidad o que contengan agentes biológico-infecciosos. grasas. XVI.
XXI. apoyado en bases de concreto armado. Unidad Estatal: la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. en la cual se presenta una concentración de material peligroso con afectación a la salud de manera reversible. Válvula tipo solenoide: válvula de cierre automático mediante acción mecánica o electrónica. XXII. Reglamento: el presente Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta. de conformidad con las especificaciones técnicas.XVIII. en su caso. estimando una jornada laboral de ocho horas y exposición de cuarenta horas semanales. Unidades Municipales: la respectiva Unidad Municipal de Protección Civil de los municipios del Estado. de acero estructural o de conformidad con las especificaciones técnicas. Artículo 6°. XXVII. Riesgo inminente: probabilidad inminente de pérdida o daño a la salud. Se prohíbe a toda persona la venta de gasolinas y diesel con fines comerciales en el territorio del Estado de Jalisco. XIX. de conformidad con las especificaciones técnicas. a la infraestructura. Tanque de almacenamiento: recipiente de cuerpo cilíndrico utilizado para almacenar los combustibles en las estaciones de servicios. XX. a la que pueden estar expuestos la mayoría de los trabajadores repetidamente día tras día. Las estaciones de servicio que pretendan instalarse en el territorio del Estado de Jalisco. así como su almacenamiento con fines de venta o autoconsumo. Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel. Válvula shut-off: válvula de corte rápido instalado en la base del dispensario que corta el flujo de líquido o vapor en forma inmediata. de conformidad con las especificaciones técnicas. distribución de combustible. XXVIII. XXVI. XXIV. en su caso. XXIII. y aquellas ya instaladas que requieran remodelación total o parcial en la zona de almacenamiento y. CAPÍTULO II De las Estaciones de Servicio Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 7°. sin presentar efectos adversos. XXIX. Zona de riesgo: área donde existe una concentración de material peligros con afectación a la salud de manera irreversible. licencias o permisos correspondientes. TLV8: concentración media ponderada en el tiempo. Zona de amortiguamiento: área posterior a la zona de riesgo. Tanque subterráneo: tanque de almacenamiento instalado por abajo del nivel de piso terminado dentro de muros de contención. al ambiente y. deberán observar invariablemente las siguientes prescripciones en materia de seguridad y prevención de riesgos: 4 . derivados de la presencia de sustancias o materiales peligrosos. a través de los cambios de presión hidráulica. y XXX. Tanque superficial no confinado: tanque de almacenamiento instalado por encima del nivel de piso terminado. sin las autorizaciones. XXV. Tanque superficial confinado: tanque de almacenamiento instalado por encima del nivel de piso terminado dentro de muros de contención.
En estaciones de servicio con tanques de almacenamiento subterráneo o superficiales confinados. y demás predios en donde se realicen actividades clasificadas como de alto riesgo. en su caso. así como de una distancia mínima de tres metros del límite del predio vecino. La Unidad Estatal. en materia de uso de suelo y construcción. y IV. Los tanques de almacenamiento se ubicarán a una distancia mínima de resguardo de treinta metros de líneas eléctricas de alta tensión. 5 . El dictamen de estudio de riesgos será intransferible e inalienable. y III. Artículo 10. a fin de que sirva de referencia para el otorgamiento de licencias o permisos de carácter municipal. elaborados por empresas debidamente acreditadas por los organismos estatales competentes. debe estar a una distancia de resguardo mínima de quince metros respecto de cualquier lugar de concentración pública. mismos que podrán ser del tipo de pared sencilla. Para el establecimiento y edificación de estaciones de servicio y de autoconsumo. El periodo para la emisión del dictamen podrá ampliarse a criterio de la Unidad Estatal. de la entrega de la información faltante o complementaria solicitada por la propia Unidad Estatal. se ubicará a una distancia mínima de resguardo de treinta metros de lugares de afluencia masiva de personas. dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación o. según se trate de persona física o jurídica. Los tanques cilíndricos verticales podrán ser utilizados previo análisis de un estudio técnico que justifique la necesidad de su utilización. La Unidad Estatal notificará al interesado el resultado del dictamen con relación al estudio de riesgo. en su caso. de tipo subterráneos. de ductos que transporten hidrocarburos y de vías férreas. respecto a plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado o de petróleo.l. cuando sea solicitada información complementaria al interesado. conforme a lo establecido en este Reglamento. contados a partir de la fecha de emisión. el límite de la fosa donde éstos se alberguen. estatal o municipal correspondiente o. Presentar a la Unidad Estatal el estudio de riesgos del proyecto y el dictamen del estudio de impacto vial emitido por la dependencia federal. Artículo 8°. El límite del predio de donde se realicen actividades clasificadas como de alto riesgo al límite de predio propuesto para la estación de servicio o autoconsumo. mismo que tendrá una vigencia de 365 días naturales. emitirá un dictamen respecto al estudio de riesgos presentado al efecto. de doble pared. debiendo remitir una copia al ayuntamiento en cuya jurisdicción se ubique el sitio propuesto para la ubicación de la estación de servicio. II. Los tanques de almacenamiento deberán ser de tipo cilíndricos horizontales. La tangente del tanque de almacenamiento de gas licuado de petróleo más cercano al límite del predio propuesto para la estación de servicio o autoconsumo. II. El eje de los dispensarios. junto con la documentación que acredite la identidad o personalidad del promovente. Artículo 9°. El predio debe estar a una distancia de resguardo mínima de cien metros. y superficiales-confinados o superficiales tipo atmosféricos. el predio y las construcciones deben cumplir con los siguientes requisitos: l. y II. Las distancias a que se refiere el artículo anterior se medirá tomando como referencia: l. III.
La distancia mínima que debe existir entre tanques de almacenamiento superficiales horizontales no confinados es de un metro. Por nivel del manto freático superficial. IV. será necesario elaborar y presentar ante la Unidad Estatal. Solamente en los siguientes casos se podría permitir la utilización de tanques superficiales: l. Por utilización en autoconsumo. III. En el caso de pretender instalar tanques de almacenamiento adicionales a los autorizados. sin el requisito previo del estudio de mecánica de suelos. y V. que cuente con sistema de contención de derrames que impida la dispersión del combustible en caso de fuga o derrame. solamente en estaciones marinas y de autoconsumo con un tanque con capacidad menor a treinta mil litros. doble pared. Artículo 13. para su autorización. II. Artículo 14. Artículo 12. Artículo 11.Los tanques de almacenamiento superficiales tipo atmosféricos de pared sencilla. 6 . un nuevo estudio de riesgos que contemple las modificaciones al proyecto original. En el establecimiento de tanques de almacenamiento superficiales no confinados. Se podrá optar por tanques superficiales. En los casos de estaciones de servicio localizadas en zonas urbanas. Por elevada dureza del suelo que imposibilite realizar la excavación. Por inestabilidad del suelo. Las distancias que debe haber entre tanques de almacenamiento vertical será igual o mayor a la media aritmética obtenida de la suma de los diámetros de ambos tanques y no menor a quince metros. solamente se permitirán tanques de tipo subterráneo. Instalaciones marinas. Dichos tanques serán de tipo cilíndricos horizontales. deberán cubrir lo que se establece para ello en materia de sistemas de almacenamiento en las especificaciones técnicas. se deberán mantener las siguientes distancias de resguardo: Distancias mínimas desde los tanques de almacenamiento A edificios ubicados dentro del predio A dispensarios A la vía pública en accesos y salidas Al límite del predio en colindancia A edificaciones que reciben una afluencia masiva de personas A líneas de alta tensión A ductos que transporten hidrocarburos A vías férreas con derecho de vía federal conocido Separación mínima entre elementos en metros 8 8 8 15 30 30 30 50 Artículo 15. rurales y carreteras.
personería o representación con que se ostenta. d) Actividad productiva principal. la cual deberá contener la siguiente información: a) Nombre o razón social. Artículo 17. El predio donde se pretenda establecer una estación de servicio debe estar a una distancia mínima de resguardo de treinta y cinco metros de estaciones de servicio de gas licuado de petróleo para carburación. a cualquier lugar de afluencia masiva de personas. II. deberán adjuntarse en copias certificadas. firmada bajo protesta de decir verdad en forma autógrafa por el responsable de la elaboración del estudio de riesgo. Si comparece como apoderado de una persona jurídica. Hoja de Datos Generales que contenga la siguiente información: a) Nombre del propietario o representante legal del interesado. así como a una distancia mínima de resguardo de cien metros de subestaciones eléctricas con capacidad igual o mayor a treinta y cuatro punto cinco kilovoltios. El acceso a las estaciones de servicio que se pretendan establecer en carretera. opcionalmente. teléfono.El eje de dispensarios a instalar debe estar a una distancia de resguardo mínima de quince metros. La isla de bombas más próxima al lindero del predio debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros. b) Los documentos con los que la parte interesada acredite o justifique la personalidad. así como de ciento cincuenta metros de zonas de curvas. entronques y pasos superiores e inferiores. b) Nombre del responsable de la elaboración del estudio de riesgos. Carta de presentación del estudio de riesgos. Sección Segunda Del Estudio de Riesgos Artículo 19. correo electrónico o fax. Artículo 16. medidos del lindero del predio a la tangente del tanque de almacenamiento de gas licuado de petróleo. según corresponda. el documento o los documentos con que acredite la existencia de su representada y que la persona que le confirió el mandato o poder tiene facultades para ello. 7 . así como el límite de la estación de servicio debe estar a una distancia mínima de treinta metros de cuerpos o corrientes de agua más cercanos. y f) Firma autógrafa del promovente. Artículo 18. El estudio de riesgos a que se refiere el artículo 7° de este Reglamento deberá contener lo siguiente: l. deberá ubicarse a una distancia mínima de cien metros de cruceros. e) Número de trabajadores por tipo de función o área de la estación de servicio que laborarán. Los documentos probatorios señalados en el inciso b). c) Domicilio para recibir notificaciones y.
donde se manifieste los puntos de muestreo y el sustento técnico para la determinación de los mismos. elaborado por persona física o moral especialista en la materia debidamente constituida y acreditada. así como el otorgamiento de número oficial por parte del ayuntamiento del municipio que corresponda. geología estructural por región. d) Debiendo incluir planos de localización a escala menor a 1:5. IV. estratigrafía. conteniendo croquis del sitio del proyecto. c) Hidrología: Determinar los procesos hidráulicos en materia de escorrentías superficiales y comportamiento de los mantos freáticos en un radio de 200 metros del sitio del proyecto. anexando la cadena de custodia de la muestra a analizar en el reporte del resultado de la misma. y f) Dictamen favorable de usos y destinos del suelo a utilizar en el proyecto. basada en el análisis de la cartografía temática edafológica. topográfica y uso potencial. V. y que contenga información sobre: a) Geología: Litología. infraestructura necesaria y su ubicación.00 metros. b) Descripción de la actividad a realizar. superficie total del proyecto. d) Mecánica de suelos. y e) Resultado del análisis realizado a profundidad de 10 metros que refleje la existencia o ausencia de contaminación del suelo por hidrocarburos. Descripción del proyecto que contenga: a) Nombre del proyecto. c) Ubicación del proyecto. así como localización en coordenadas geográficas determinadas en grados. minutos y segundos bajo el sistema de referencia geográfica WGS84. mediante análisis efectuado por laboratorio acreditado ante la Unidad Estatal. Descripción del sitio o área seleccionada en un radio de 500 metros que describa lo relativo a: 8 . Análisis del medio físico aplicado al entorno y al sitio del proyecto. que incluya sus procesos. descripción de accesos marítimos y terrestres. así como de instalaciones anexas que tengan vinculación con las actividades que se pretenden desarrollar. determinando la presencia o ausencia de niveles freáticos a una profundidad de hasta 15. deberá ser sustentado y referenciado en fuentes confiables y actualizadas. b) Geomorfología: Determinar los procesos geomorfológicos en un kilómetro a la redonda. anexando copia simple del registro otorgado. incluyendo además fotografías aéreas. siendo mínimo tres muestreos a una profundidad mínima de 10. basado en el análisis historial de los procesos geológicos.00 (quince) metros. mapas o cartas a escala adecuada que señale claramente la ubicación del predio del proyecto. III. e) Copia certificada de la documentación que acredite la legal posesión del predio.000 describiendo y señalando las colindancias del proyecto y los usos de suelo en un radio de quinientos metros en su entorno. y d) Una breve reseña del contenido del estudio de riesgos. altitud sobre el nivel del mar. que contenga la descripción detallada de la ubicación con domicilio registral o catastral. alcance e instalaciones que lo conforman. considerando que la información presentada corresponda con las superficies marcadas tanto en el dictamen de uso de suelo como en el manifiesto de la propiedad del terreno.c) Número de registro como consultor para elaborar estudios de riesgo autorizado por la Unidad Estatal.
3. subterráneo. incendios forestales. d) Susceptibilidad de Peligros en materia de: 1. Características climáticas del sitio del proyecto en forma detallada de manera mensual. e) Dirección y velocidad del viento promedio. e) Número de la población afectable. explosiones. VII. Fenómenos socio-organizativos: cercanía de lugares de concentración pública. nevadas.a) Centros de afluencia masiva de personas. c) Empresas que realicen actividades altamente riesgosas. g) Sistemas de suministro de agua potable. terrestres. actos de sabotaje y terrorismo. Fenómenos hidrometeorológicos: lluvias torrenciales. accidentes aéreos. alteración o posibilidad de afectación de servicios públicos de transporte terrestre. hundimientos. 2. vientos huracanados. marítimos o pluviales. con la finalidad de determinar las características de la red de distribución y conducción que permita determinar las posibles áreas de afectación por escurrimientos de combustibles derivados de fugas. Fenómenos sanitario-ecológicos: contaminación de suelo. en caso de la incidencia del riesgo de mayor consecuencia. Descripción narrativa del proceso de operación integral de la estación de servicio. contaminación de redes de agua. describiendo la actividad que desarrollen. máxima y promedio. granizadas. Fenómenos químico-tecnológicos: incendios urbanos. e) Características de la red local de drenaje y sistema de agua potable. deslizamiento o colapso de los suelos. derrames o fugas de materiales peligrosos. 4. b) Empresas ubicadas en el área. a fin de establecer las bases que se utilizarán para la identificación y jerarquización de riesgos. en un radio de 200 metros. huracanes y tomados. maremotos. inundaciones. vulcanismo. b) Precipitación pluvial mínima. radiactividad y envenenamientos por manejo de materiales peligrosos. f) Sub-estaciones eléctricas e infraestructura eléctrica. tormentas eléctricas. máxima y promedio. derrames o desbordamiento de los tanques o pipas. 5. d) Vías de comunicación. y h) Redes de distribución de hidrocarburos. drenajes o colectores y contaminación al medio ambiente. tomando en cuenta los siguientes factores determinados por la estación climatológica más cercana al sitio: a) Temperatura mínima. marítimo o fluvial. que incluya: a) Bases de diseño que indique los criterios y normas utilizadas para el proyecto con base a las características del sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos 9 . VI. drenaje y alcantarillado. Fenómenos geológicos: sismicidad.
d) Capacidad máxima de almacenamiento. realizado con base en los Diagramas de Tubería e 10 . almacenamiento de la estación de servicio. y f) Hojas de seguridad de aquellas sustancias o materiales peligrosos.meteorológicos adversos. y VIII. Antecedentes de riesgos: a) Antecedentes documentados de accidentes e incidentes ocurridos en la operación de instalaciones o de procesos similares. y f) Descripción de las condiciones de operación de la estación de servicio. nivel de afectación y cuando hayan existido. El estudio de riesgos se deberá llevar a cabo analizando y evaluando los aspectos enumerados en el artículo que antecede y las actividades a realizar. c) Planos y cálculos del proyecto mecánico e isométrico de conducción de los tanques o áreas de almacenamiento. causas. Características de almacenamiento que especifique: a) Cantidad y características de tanques y. legibles y con la nomenclatura y simbología correspondiente. líneas de producto. equipos de proceso auxiliares. recuperación de vapores. acciones realizadas para su atención. en su caso. bardas o delimitación del predio. para esquematizar detalles. e) Planos y resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto isométrico del sistema contra-incendios describiendo: la cantidad y capacidad de equipos extintores y radios de cobertura. debiendo contar con firma autógrafa de un ingeniero mecánico electricista. c) Dimensiones. debiendo contar los documentos con la firma autógrafa del ingeniero civil o arquitecto responsable del proyecto. pozos de monitoreo. balance de cargas. anexando los diagramas de tubería e instrumentación. Artículo 20. incluyendo planos del arreglo general de la estación de servicio a escala 1:200. perito o unidad verificadora en la materia. otorgada por el proveedor bajo el formato establecido en la Norma Oficial Mexicana vigente. e) Dispositivos de seguridad instalados y descripción técnica. almacenamiento y transporte. debiendo presentar plano de localización del sistema contra-incendios a escala mínima 1:200 señalando la ubicación de todos los componentes del sistema dentro del arreglo general del proyecto. así como los equipos de proceso y auxiliares. sustancias involucradas. el sistema de manejo de agua a presión y los sistemas auxiliares que existan. pozos de absorción. equipos de proceso y auxiliares. a efecto de determinar los radios de afectación ante la presencia de un fenómeno perturbador ocasionado a partir del funcionamiento y. contenedores. debiendo contar los documentos con la firma autógrafa del ingeniero responsable del proyecto. d) Planos y cálculos del proyecto eléctrico de los tanques de almacenamiento. el cual contendrá lo siguiente: l. describiendo el evento. en su caso. b) Código o estándares de construcción. b) Planos y cálculos del proyecto civil de las áreas de almacenamiento. b) Memoria de detalle de la identificación y jerarquización de riesgos en cada una de las áreas de proceso.
0 (uno) PSI 0. y e) Manifestación clara de las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos. debiendo incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos. se deberán utilizar los parámetros siguientes: Zonas de: Zona de Riesgo Zona de Amortiguamiento IDLH TLV8 1500 (un mil quinientos) 440 (cuatrocientos cuarenta) BTU/ pie2 h BTU/pie2 h 1. indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas.5 (punto cinco) PSI Toxicidad (Concentración) Inflamabilidad (Radiación Térmica) Explosividad (Sobrepresión) La representación gráfica de las Zonas de Riesgo y de Amortiguamiento deberá estar plasmada en un plano con escala menor a 1:200. Medidas preventivas destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas. mediante la utilización de una o más de las metodologías. Anexo fotográfico de las áreas consideradas a destacar en el estudio debiendo acompañarse de un plano en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas mostradas. IV. c) Determinación de radios potenciales de afectación.Instrumentación de la ingeniería de detalle. número o clave de identificación. volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones. que permita obtener un conocimiento general de la información que en la totalidad el estudio de riesgos contiene. III. se sujetarán a lo siguiente: a) Los planos. II. equipos o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo. 11 . d) Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas. sustentando técnicamente las modificaciones realizadas a estas metodologías. simbología. En modelaciones por toxicidad. fecha de elaboración. b) Las fotografías estarán identificadas por número de manera consecutiva y con leyenda de pie de foto que describa en forma breve lo que muestra la fotografía. Árbol de Fallas u otra con características similares a las anteriores. deberán considerarse las condiciones meteorológicas expresadas en el artículo 19 de este Reglamento. escala y orientación. obtenidos a través de la aplicación de modelos matemáticos de simulación de los eventos máximos probables de riesgo y eventos catastróficos identificados en el punto anterior. 13 coordenadas geográficas. cuando aplique. e indicando los criterios utilizados para la selección de la metodología utilizada para la identificación de riesgos. además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente. debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. los daños a los bienes y el deterioro del ambiente. nomenclatura. cartas y mapas de localización presentados en el estudio de riesgos deberán contener como mínimo el título. Los formatos de presentación del material gráfico. Resumen que muestre los aspectos más importantes del estudio. así como los nombres y firmas autógrafas de quien lo elaboró. así como de la evaluación de los mismos. revisó y autorizó. Análisis de Riesgo y Operabilidad. y V. Para definir y justificar las zonas de seguridad. Análisis de Modo Falla y Efecto con Árbol de Eventos.
deberán ser justificados de manera técnica indicando la referencia correspondiente. Los tanques superficiales no confinados deberán contar. con los siguientes equipos y accesorios: l. deberá notificarse a la Unidad Estatal el confinamiento final informando los datos de la empresa responsable del retiro. como mínimo. control de inventarios. CAPÍTULO III De los Tanques de Almacenamiento Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 21. en cuyo caso. 12 . Los tanques de almacenamiento superficiales podrán ser confinados o no confinados. debiendo ser reemplazados los tanques al término de este período. deberán cumplir con lo establecido en este Reglamento. y e) Los puntos señalados en el presente artículo que sean considerados como de no aplicación para el proyecto presentado. previa autorización de la Unidad Estatal. se podrá instalar un sistema de protección que realice la misma función de lo señalado en el presente párrafo. bocatoma de llenado con válvula de sobrellenado. integrando para ello un índice de anexos localizado posterior a la carta de presentación del estudio de riesgos establecida en la fracción II de este artículo. venteo de emergencia. Los tanques superficiales de pared sencilla tipo vertical deberán tener venteo normal. deberán contar con un sistema de protección basado en fosa de contención impermeabilizada. bien sean subterráneas. superficiales confinados o superficiales no confinados. además de un sistema de detección electrónica de fugas en espacio anular y venteo de emergencia en tanque secundario. En aquellas zonas comprendidas en área de costa con límites de veinte kilómetros de distancia de la marca de marea alta del mar con dirección tierra adentro del territorio de Jalisco. no se construya una fosa de contención impermeabilizada. deberán estar numerados en forma consecutiva. Cuando por causas justificadas del proyecto. Las estaciones de servicio con tanques de almacenamiento de tipo subterráneos y superficial confinado. Artículo 22. Artículo 24. construida de acuerdo a las condiciones del terreno donde se instalarán dichos tanques. sólo se permitirá la instalación de un tanque subterráneo o superficial confinado por cada fosa. y II. Los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio. entrada hombre y bomba sumergible o de succión directa. d) Los documentos considerados como anexos en el estudio de riesgos. deberán tener los mismos accesorios que los del inciso anterior. Los tanques de almacenamiento deberán contar con garantía por escrito que señale una vida útil contra efectos de corrosión y defectos de fabricación. Los tanques superficiales horizontales no confinados y de doble pared. de tal manera que evite el intercambio de líquidos entre el interior y el exterior.c) Bibliografía y fuentes de consulta que contenga en forma completa las referencias bibliográficas del material consultado. Sección Segunda De las Características de los Tanques de Almacenamiento Artículo 23.
Artículo 25. serán como a continuación se especifica: Gasolinas Destino de la Instalación Venta al Público Autoconsumo Diesel Magna I Premium Individual Agregada 45. evitando que este material sea anguloso para no generar alteraciones en la pared secundaria del tanque. Artículo 29.El uso de tanques de almacenamiento superficiales no confinados estará determinado como se manifiesta a continuación: l. para almacenamiento de gasolinas para uso solamente por empresas distribuidoras de combustibles. el ancho del anillo no será menor a treinta centímetros y estarán 13 . Los tanques subterráneos y superficiales confinados deberán estar cimentados sobre bases de concreto armado o acero estructural y quedarán confinados en material inerte al noventa por ciento de su peso volumétrico seco máximo.00 Individual 45. II. Verticales con techo fijo y membrana interna flotante. En el caso de los tanques tipo horizontal. Vertical con techo fijo. La capacidad máxima individual para los tanques de almacenamiento vertical. y III.6 100. Artículo 32.00 304. su membrana interna flotante debe estar diseñada para disminuir en un noventa y cinco por ciento la emanación de vapores a la atmósfera. será de ciento ochenta y nueve mil litros. Para el caso de los tanques de tipo vertical la ubicación será sobre la tapa de entrada hombre. que no sea susceptible a desmoronarse con facilidad y permita compactar eficientemente el relleno de la fosa. Horizontales cilíndricos. Los tanques verticales deben estar soportados al centro por cimientos construidos a base de anillos de concreto.6 76. Artículo 26.6 100. en el sitio en donde se ubiquen cada una de las boquillas de acople para accesorios. Sección Tercera De la Cimentación de los Tanques de Almacenamiento Artículo 31. Las capacidades de los tanques horizontales no confinados. En los tanques de almacenamiento superficial no confinado de tipo vertical y con techo fijo.00 45. para almacenamiento de Gasolinas y Diesel. las boquillas tendrán un diámetro variable de acuerdo a su uso y estarán localizadas en la parte superior del cuerpo del tanque sobre la línea longitudinal superior del mismo. Las placas de desgaste del tanque deberán estar localizadas en el interior de éste. Artículo 30. la tubería o accesorio deberá contar con una válvula de tipo solenoide unidireccional. cuya utilización sólo se autorizará a empresas cuya actividad principal sea la distribución de combustibles. situada ésta en el punto más cercano a la pared del tanque. para almacenamiento de Diesel para uso solamente por empresas distribuidoras de combustibles. Cuando exista una tubería o accesorio conectado en un punto inferior del tanque o en un nivel donde sea necesario elevar el combustible.00 Agregada 152. Artículo 28.00 Artículo 27.
o de tipo acero estructural protegido con material anticorrosivo. El diseño y construcción de los anillos dependerá del resultado obtenido en el estudio de mecánica de suelos. Los pozos de observación a los que hace referencia el artículo anterior. Los tanques superficiales no confinados de tipo vertical. Se deberá considerar en los tanques que cuenten con membrana interna flotante. se deberán construir tres pozos de monitoreo al suelo. deberán contar con pozos de observación instalados dentro de la fosa de contención que contará con un cárcamo en el fondo. En las estaciones de servicio que se localicen en terrenos con el nivel freático más cercano a la superficie a menos de quince metros de profundidad. Artículo 35. Los cimientos de los tanques horizontales serán con bases tipo silleta de concreto armado con resistencia al fuego por un periodo no menor a dos horas. o dos pozos de observación en esquinas diagonales en caso de ser más de un tanque en la misma fosa. Las estaciones de servicio con tanques subterráneos o tanques superficiales confinados. peso muerto del tanque. peso del producto a almacenar al cien por ciento de su capacidad. vientos predominantes. Los pozos de observación y de monitoreo se deberán construir en tubo ranurado de diámetro interior de cuatro pulgadas. así como de un factor de seguridad de acuerdo a la zona sísmica que garantice evitar asentamientos. Sección Cuarta De las Instalaciones Auxiliares Artículo 34. 14 . En todos los casos se deberá observar que se conserve la exacta horizontalidad del tanque. en cédula de 40 en material de polietileno de alta densidad. con tapa en su parte superior que hermetice el interior del tubo. para protección contra incendios tendrán instalados anillos de enfriamiento en la parte superior con accesorios de aspersión y sistema de supresión de vapores. lo anterior será exceptuado cuando el punto más bajo del tanque soportado no exceda de treinta centímetros por encima del nivel de piso terminado. para monitorear la presencia de vapores de hidrocarburos y líquidos en general. Artículo 37. siendo ubicados dentro del perímetro de la estación de servicio. Sección Quinta De las Medidas de Seguridad y Prevención de Riesgos Artículo 38. deberán ser ubicados en uno de los vértices de la fosa cuando contenga un tanque en forma individual. Los pozos de observación y de monitoreo se deberán identificar y numerar físicamente. Artículo 33. peso del producto a almacenar al cien por ciento de su capacidad. se conserve la exacta verticalidad del mismo que permita la adecuada operación de dicha membrana. peso muerto del tanque. Artículo 36. a un metro cincuenta centímetros por debajo del nivel freático inferior. con dirección del borde interior del anillo al extremo exterior del mismo. de tal manera que exista una diferenciación clara entre cada uno de ellos. así como de un factor de seguridad de acuerdo a la zona sísmica que garantice evitar asentamientos.rellenos con arena o grava y la superficie del relleno será de concreto con una pendiente máxima del dos por ciento. estando uno ubicado en posición aguas arriba y los restantes aguas abajo formando una delta. El diseño y construcción de las bases dependerá del resultado obtenido en el estudio de mecánica de suelo.
barandales y pasarelas para el personal. Artículo 49. así como en relación a otro tanque. las alturas mínimas serán contadas a partir de la losa de techo de la fosa. ubicadas a una altura mínima de cuatro metros por arriba del nivel de piso terminado. y a tres metros del edificio más cercano ubicado dentro de la propiedad. tratarse antes de ser descargada al sistema de drenaje. La agrupación de tanques de almacenamiento tipo superficial no confinados deberá realizarse de tal manera que en el mismo dique de contención se ubiquen los tanques que almacenan combustible con iguales propiedades físico-químicas. y de un metro cincuenta centímetros por arriba de la construcción más cercana en un radio de ocho metros. Los sistemas de contención deberán contar con un sistema de extracción de agua pluvial. deberán contar con válvulas de presión/vacío en los tubos de ventilación natural. con accesos como plataformas. Artículo 44. ubicadas a una altura mínima de cuatro metros por arriba del nivel de piso terminado. Para los tanques de tipo superficial confinado. Para los tanques de tipo superficial confinado. de tal manera que evite la dispersión del combustible a otras áreas. y al límite de la misma. escaleras. Artículo 46. y de un metro cincuenta centímetros por arriba de la construcción más cercana en un radio de ocho metros. Los hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación menor a sesenta grados centígrados en tanques subterráneos.20 veces superior al volumen del tanque de almacenamiento de mayor capacidad. Los tanques tipo superficial no confinado vertical que cuenten con sistema de doble contención. Cuando el sistema de contención sea basado en la colocación de diques. en su caso. Todo tanque de almacenamiento de tipo superficial deberá contar. Todos los tanques de almacenamiento superficial no confinado contarán con un sistema de contención de derrames o fugas que garantice una captación en un factor de 1. al igual que materiales combustibles. Se deberá garantizar una protección del tanque a través de la utilización de un recubrimiento adicional. lluvias ácidas y temperaturas extremas. Dentro de los diques de contención solamente podrán instalarse equipos eléctricos y electrónicos intrínsecamente seguros. Artículo 43. se utilizarán para ventilación normal las boquillas para venteos con arrestador de flama. En hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación mayor a sesenta grados centígrados en tanques subterráneos. cuando del resultado del estudio de riesgos se desprenda que en el sitio se presentan condiciones atmosféricas adversas como ráfagas de viento superior a 119 kilómetros por hora. así como con rampas y escaleras para el acceso de equipo portátil contra incendio. contando. Artículo 47. la distancia mínima del tanque de almacenamiento horizontal al muro del dique de contención será de un metro o la mitad del diámetro del tanque instalado. así como evitar contaminación del suelo. Artículo 48. además. Las válvulas de entrada y salida de productos estarán localizadas fuera del dique de contención. Artículo 45. a fin que facilite las operaciones contra incendio en caso de siniestro. misma que será canalizada a una trampa de grasas y combustibles o. como mínimo. Artículo 42. 15 . que puedan ocasionar daños a los tanques superficiales no confinados. salinidad. con un frente de ataque que tenga acceso a través de una calle de servicio. Artículo 40.Artículo 39. deberán tener un sistema de venteo de emergencia para el espacio anular. contenedores o tanques portátiles de cualquier tipo. Artículo 41. las alturas mínimas serán contadas a partir de la losa de techo de la fosa.
Artículo 57. Cuando la descarga sea remota se utilizará una motobomba centrífuga a prueba de explosión. Deberá contar con un sistema electrónico automatizado para detectar sobre-llenados. fugas y derrames de productos en el tanque de almacenamiento. que permita bloquear el sistema de suministro.Artículo 50. y III. durante sesenta minutos. Las pruebas de hermeticidad se efectuarán con una periodicidad de dos años. Deberá efectuarse por empresa acreditada como laboratorio de prueba en la materia. La operación de llenado de los tanques de almacenamiento se podrá efectuar por medio de gravedad o en forma remota. Artículo 53. La bomba de despacho podrá ser del tipo motobomba sumergible de control remoto o de succión directa. Las pruebas subsecuentes en los tanques de tipo no confinados serán de tipo no destructivo a partir de la fecha de la primera prueba. cumpliendo con lo siguiente: l. II. debiendo contar para ello con un equipo extintor móvil tipo carretilla por cada zona de tanques de almacenamiento. Invariablemente la estación de servicio deberá vigilar las siguientes medidas de seguridad: 16 . bajo los siguientes aspectos: l. La bomba de tipo succión directa podrá instalarse en el lomo del tanque adosada a la pared del mismo. explosión. El tanque deberá contar con una entrada-hombre con tapa hermética. la cual estará situada en el lomo del tanque. En los tanques de doble pared se deberá instalar un sistema de detección electrónico de fugas localizado en la parte más baja del espacio anular. Artículo 55. La primera prueba será de tipo neumático o de vacío cumpliendo con: a) Tanque primario a una presión máxima de punto treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado. Artículo 54. así como con herramienta antichispa para la atención de derrames y fugas. Artículo 51. con material absorbente de tipo sintético o musgo natural. CAPÍTULO IV Disposiciones Complementarias Artículo 56. la que estará colocada con una separación de diez centímetros como mínimo del fondo del tanque. Artículo 52. contando con un contenedor de polietileno de alta densidad o fibra de vidrio para recuperar el producto que se llegue a derramar durante la operación de llenado. fuga y derrame que puedan originarse en sus instalaciones o en las inmediaciones de las mismas. y II. y b) Tanque Secundario a una presión de vacío máximo de quince pulgadas de mercurio durante sesenta minutos. En los tanques no confinados se deberá contar con venteo de emergencia. Las estaciones de servicio deberán contar con equipos. que permita relevar la presión interna en caso de incendio. La boquilla de llenado deberá contar con válvula de sobrellenado. materiales y suministros preventivos para atender casos de incendio.
El propietario. En las estaciones de servicio y autoconsumo. limpieza o cambio de los tanques de almacenamiento en las estaciones de servicio y autoconsumo. En las zonas urbanas del Estado. En caso de no contar con servicio de drenaje municipal. Artículo 63. fosa séptica o algún cuerpo de agua. Artículo 60. responsable o encargado. Por ningún motivo se podrá tener una descarga del sistema de contención y de la trampa de grasas a pozos de absorción. IV. de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables. el propietario. explosión. que deberá tener la capacidad de retención del evento máximo probable por derrame. mamparas y cables de aterrizaje a tierra conectados al sistema. Fecha. para su trámite. Artículo 62. conforme se determine en el correspondiente estudio de riesgo aprobado por la Unidad Estatal. representante legal. conectados directamente a una trampa de combustibles. incendio. II. siendo una de ellas el operador del vehículo y otra persona designada por el gerente. nombre y firma autógrafa de la persona responsable. debiendo estar ambos debidamente instruidos en la mencionada operación. deberá llevar bitácoras de operación y monitoreo en las cuales se registrará lo siguiente: l. Durante las maniobras de descarga no deberá permitirse el paso de personas ajenas o vehículos a la zona de descarga. debiendo ser de manera exclusiva al sistema de red de drenaje municipal. representante legal. Durante las maniobras de descarga se deberá tener las herramientas apropiadas para ello. Artículo 58. Antes de iniciar la descarga el autotanque deberá ser conectado a los cables de aterrizaje a tierra. III. grasas y aceites. En el ámbito de su competencia. antes de conectarse al albañal de aguas sanitarias y pluviales. Cada estación de servicio deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil que garantice la completa reparación del daño en caso de situaciones de derrame o fugas de combustibles. el análisis de riesgo correspondiente. la Unidad Estatal emitirá los lineamientos para la capacitación a que se refiere este artículo. Artículo 64. responsable o encargado de la estación de servicio deberá capacitar a su personal de operación y despacho. Artículo 61. así como a la red de drenaje público. se deberá obtener la autorización de la Unidad Estatal con quince días hábiles de anticipación. con la finalidad de eliminar cargas electroestáticas parásitas. presentando. 17 .l. Artículo 59. y V. no podrán ser abastecidas las estaciones de servicio a través de oleoductos o sus similares. deberá presentar una propuesta de descarga o de disposición para ser evaluada y autorizada por la Unidad Estatal. encargado o responsable de la estación de servicio. Todas las estaciones de servicio deberán disponer de drenaje y albañales propios y exclusivos para la conducción de aguas aceitosas. gastos de remediación por contaminación ambiental y daños a terceros. Deberán estar disponibles en el sitio de la descarga el equipo de seguridad consistente en extintor de tipo carretilla. Para la realización de maniobras de vaporización. por parte de la estación de servicio. Las maniobras de descarga de combustible deberán ser supervisadas por dos personas hasta su término.
representante legal. conatos de incendios. fincas o cualquier medio o lugar. y en lo subsiguiente remitirá a ésta un reporte de registro de las lecturas en forma semanal en tanto no desciendan los niveles encontrados. Vehículos que carezcan del tapón del depósito de combustible tal y como lo establece la ingeniería automotriz. con un equipo detector de gases. Los retiros o sustituciones de equipos e instalaciones. Cuando el producto asegurado no exceda de seiscientos litros y se encuentre en condiciones adecuadas. La Unidad Estatal asegurará las gasolinas y diesel existentes en los establecimientos. expidiendo una copia a la Unidad Municipal que corresponda. pozos de monitoreo. que carezcan de las autorizaciones respectivas. Vehículos que se encuentren con el motor en funcionamiento. se deberá notificar de manera inmediata a la Unidad Estatal y al Ayuntamiento respectivo. IV. III. de personal privado o escolar con usuarios a bordo. u otras que se considere hayan generado situaciones de riesgo. Artículo 68.II. Cuando en las mediciones realizadas se detecte la presencia de niveles de explosividad superiores al diez por ciento. Conductores que se encuentren en visible estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o enervantes. la Unidad Estatal podrá disponer del mismo de manera inmediata. monitoreos de explosividad y su relación con oxígeno. informando su registro en forma mensual a la Unidad Estatal. Artículo 67. impactos de vehículos contra las instalaciones de la estación de servicio. dando aviso con la mayor brevedad a la Secretaría de Administración y a la Contraloría del Gobierno del Estado. se deberán implementar las medidas de mitigación de los niveles. simulacros de evacuación. como mínimo. trampa de grasas. Artículo 65. así como de los trabajos de mantenimiento que se efectúen de acuerdo a los programas establecidos. Vehículos de prestación de servicio de transporte público. y III. derrames accidentales de gasolina o diesel. quedando como depositaria del producto asegurado. Todas las situaciones eventuales como accidentes personales. para su utilización en el servicio público. Recipientes que sean susceptibles de afectación por la acción de los hidrocarburos. quienes dispondrán lo conducente respecto a dicho producto. El propietario. 18 . expidiendo una copia a la Unidad Municipal que corresponda. informando de manera inmediata a la Unidad Estatal. responsable o encargado de la estación de servicio. Se prohíbe el despacho de combustibles en las estaciones de servicio y autoconsumo a: l. deberá realizar diariamente la medición de porcentaje de explosividad y su relación de oxígeno en los pozos de observación. Para tal fin. Artículo 66. II. que carezcan de cierre hermético y envases destinados a bebidas de consumo humano. En caso de urgencia por riesgo inminente. con calibración vigente para la medición de los niveles de explosividad con su relación oxígeno. cada estación de servicio deberá contar. áreas de despacho y tanques de almacenamiento. y V.
En los municipios donde ya se encuentre integrada y funcionando la Unidad Municipal. el personal de la Unidad Estatal a cargo deberá designarlos. Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel. la Unidad Estatal deberá levantar un acta por cuadruplicado. tiempo. la cual deberá ser firmada por los que en ella intervinieron. Artículo 71. En todo aseguramiento de producto. se hará de conformidad con lo establecido en este Reglamento. ésta también podrá practicar las visitas domiciliarias de inspección a que se refiere el párrafo anterior. lugar y cantidades de producto asegurado. salvo situaciones de emergencia. siempre y cuando no se trate de aspectos que la Ley o sus Reglamentos reserven de manera expresa y exclusiva a la Unidad Estatal. Antes de concluir el acta. CAPÍTULO VI De las Inspecciones y Sanciones Artículo 70. se substanciarán y resolverán de conformidad con el mismo. Se abroga el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta. previo acuse de recibido y remitir un ejemplar a la Secretaría de Administración y otro a la Contraloría del Gobierno del Estado. con la entrega del manifiesto correspondiente a la Unidad Estatal y a las autoridades ecológicas competentes. conforme a lo que establece la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y sus reglamentos. Queda prohibido a los vehículos de transporte de gasolina o diesel. barriales o comerciales urbanas como estacionamiento. En todos los casos se deberá dejar constancia de este hecho. La Unidad Estatal. La falta de firma de alguno de ellos no invalida el acta. 19 . en caso de no hacerlo. utilizar las vías públicas. TRANSITORIO PRIMERO. CUARTO. con producto o remanente de éste. publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 17 de abril de 1999. se deberá solicitar al visitado que la firme en unión de los demás participantes. así como las zonas habitacionales. el responsable o poseedor deberá enviarlo a disposición final a través de alguna empresa autorizada para tal efecto. Artículo 69. Los trámites que hayan sido iniciados durante la vigencia del reglamento que se abroga en el presente acuerdo. debiendo observar al respecto lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley. designe dos testigos y. para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". En dichas diligencias se deberá requerir al visitado para que. TERCERO. realizará visitas domiciliarias de inspección en cualquier tiempo a las instalaciones y archivos operativos de las estaciones de servicio. previo al inicio de la misma. en la que se manifestarán las circunstancias de modo. SEGUNDO. En las estaciones de servicio que sea necesaria su reconstrucción o remodelación.En caso de que el producto asegurado esté contaminado o adulterado. La contravención a las disposiciones del presente Reglamento será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley. debiendo dejársele una copia de la misma en su poder.
VIGENCIA: 22 DE ABRIL DE 2009. ante el ciudadano Secretario General de Gobierno. ALMACENAMIENTO Y AUTOCONSUMO DE GASOLINAS Y DIESEL APROBACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2009. quien lo refrenda.Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. SECCIÓN III. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco (rúbrica) LIC. FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ Secretario General de Gobierno (rúbrica) REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA. PUBLICACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2009. 20 .
Documents Similar To Reglamento de la Ley de Protección Civil en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Gosoline
tanque elevado.docx
Dec2407 83 Seg Surtidores
Facultad de Ingenieria 114
20973. Instrucciones Painball
API Std 653 4ª Edicion 2009 ESP.pdf
DISEÑO DE TANQUES
El Negocio en La Guerra
28623-MINAE-S
DECRETO NACIONAL Nº 2407-83
Aforo de Tanque
Tanques de Petroleo
5.1 Diseño Tanques
MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION DE BOMBAS ARMSTRONG 1.pdf
Equipo para la eliminación de lodos del tanque de crudo
AB-Wasser Schaum L 6900mm Koln Bonn Es (1)
Hacia la codificación de una doctrina
Primer Informe de Actividades - Verónica Delgadillo
Guia Completa de Uncharted 2
00509536
SISTEMA EVAP.docx
Tanq Elevado Los Granados--UNJBG
especificacionjes tecnicass
More From Alfredo Perez Benavides
PRONTUARIO TAMSA
Elastomeros Comport a Mien To Con La Temperatura
2966 Hel Mwd System Hmr Spanish

References: artículo 36
 artículo 50
 artículo 11
 artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 70
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 10
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 16
 Artículo 18
 artículo 7
 Artículo 20
 artículo 19
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 23

Artículo 25
 Artículo 29
 Artículo 32
 Artículo 26
 Artículo 31
 Artículo 30
 Artículo 28
 Artículo 27
 Artículo 35
 Artículo 34
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 33
 Artículo 36
 Artículo 49
 Artículo 44
 Artículo 46
 Artículo 43
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 45
 Artículo 42
 Artículo 40
 Artículo 41

Artículo 57
 Artículo 53
 Artículo 55
 Artículo 54
 Artículo 51
 Artículo 56
 Artículo 52
 Artículo 63
 Artículo 60
 Artículo 62
 Artículo 58
 Artículo 64
 Artículo 61
 Artículo 59
 Artículo 68
 Artículo 67
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 71
 Artículo 70
 Artículo 69