Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.NSF/99276e734bfe8407032570b6006660b2/65146a51d1d51f0e03257a860060d4e7?OpenDocument
Timestamp: 2018-09-24 03:23:22+00:00

Document:
Resolución ENRE 0269/2012. Boletín Oficial n° 32.492, martes 2 de octubre de 2012, p. 29.
Citas Legales : Instructivo GDyCP 0005/2012, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); b) y k), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Nota ENRE 092.639, Nota ENRE 102.395, Nota ENRE 102.396, Nota ENRE 104.372, Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA), Resolución ENRE 0184/2009, Resolución ENRE 0225/2011, Resolución ENRE 0225/2011 - anexo - punto 3. - apartado 3.8., Resolución ENRE 0336/2009
Expediente Citado : ENRE 35036/2011
RESOLUCIÓN ENRE N° 269/2012
Punto 3.8: En el caso de viviendas unifamiliares -que cuenten únicamente con Tablero Principal- se deberá instalar en el mismo un interruptor automático por corriente diferencial de fuga menor o igual a 30mA debidamente protegido contra sobrecarga y cortocircuito. Asimismo para los casos de viviendas multifamiliares que cuenten con Tablero Principal y Tablero Seccional donde el Tablero Principal se encuentre fuera de la propiedad del usuario, se deberá instalar en él solo interruptores con protección termomagnética y en el tablero Seccional se deberán instalar interruptores con protecciones termomagnéticas y diferencial y las instalaciones correspondientes entre los dos tableros deben cumplir con la Reglamentación Para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2006). Si el citado suministro no pudiera cumplir con esta norma, se deberá proteger toda la instalación con protección diferencial.-

References: artículo 07
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN