Source: http://docplayer.it/10028833-Studio-di-geologia-applicata-dott-geol-pier-luigi-amadori.html
Timestamp: 2018-09-25 21:53:33+00:00

Document:
Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori - PDF
Download "Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori"
2 Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Viale della Repubblica, Meldola (FC) Tel-Fax. 0543/ C. F. MDR PLG 44L06 A 565 O - P. IVA PREMESSA La presente indagine, eseguita su incarico della Azienda Agricola LA QUERCIA di DANILO SABBATANI & Figli S.a.s. prende in esame le caratteristiche idrauliche dei terreni di proprietà siti in Loc. Grisisgnano, Via Arancina in Comune di FORLI. LA RELAZIONE TECNICA ed idrogeologica è allegata al progetto di ristrutturazione edilizia ed installazione di impianti tecnologici nell allevamento per la richiesta del Parere ai sensi dell Art. 9 (Invarianza idraulica) riferito al PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003 e s.m.i.) Alla relazione si allegano i seguenti elaborati cartografici: - Carta corografica in scala 1: Carta corografica su C.T.R. in scala 1: Planimetria dello stato attuale - Planimetria dello stato futuro - Planimetria del contenitore UBICAZIONE CARTOGRAFICA DELL AREA D INTERVENTO L area d intervento è situata in zona agricola lontana dal centro urbano di Forlì ed è compresa nella seguente cartografia: Carta Tecnica Regionale: - Elemento C.T.R. 1: n Planimetria catastale del N.C.T. del Comune di Forlì al : - Foglio n. 266 Part. 26, 107, 366, 367, 368, 320 Ristrutturazione edilizia Installazione di impianti tecnologici RELAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 - INVARIANZA IDRAULICA 1
3 Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Viale della Repubblica, Meldola (FC) Tel-Fax. 0543/ C. F. MDR PLG 44L06 A 565 O - P. IVA RELAZIONE TECNICA ai sensi dell Art. 9 - (Invarianza idraulica) Al fine di garantire l invarianza idraulica dell intervento in progetto, così come rappresentato nell allegato elaborato grafico, si prevede di realizzare una depressione atta alla laminazione delle piene, calcolata a servizio di tutte le nuove opere di impermeabilizzazione dei suoli, in conformità a quanto previsto dal Comma 5 dell art. 9 del PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003). Potendo considerare le prescrizioni contenute nel sopraccitato piano, come norme prestazionali e non prescrittive, per il calcolo del volume minimo dell invaso è stata utilizzata la procedura riportata nell allegato n. 6 della Relazione Tecnica Rischio Idraulico del Piano di Bacino, utilizzando i dati di progetto, inserendo gli input derivanti dall analisi del sito in oggetto e confrontandosi con la letteratura disponibile sul tema, di valenza scientifica. L intervento in progetto oggetto d invarianza riguarda l allevamento esistente della Azienda Agricola LA QUERCIA di DANILO SABBATANI & Figli S.a.s. e prevede la realizzazione di nuove superfici impermeabili (piazzole, ecc., vedi planimetrie allegate). Nel rispetto degli obiettivi dell invarianza idraulica, che impone a chi effettua trasformazioni di uso del suolo l onere di realizzare azioni compensative al fine di mantenere inalterata la capacità di un bacino di regolare le piene, si è considerata come superficie territoriale quella oggetto d intervento pari a Dai sopralluoghi effettuati e dalle prove condotte è emerso che il primo strato di terreno è costituito materiale di alterazione, di natura limosa sabbiosa e argillosa con uno spessore di > di 50 m. In seguito a questi risultati, al fine di giungere alla determinazione del volume di stoccaggio temporaneo a compensazione delle impermeabilizzazioni indotte dall intervento, è stato condotto il calcolo delle superficie trasformata e quindi il grado di impermeabilizzazione a seguito della realizzazione dei nuovi interventi in progetto. SITUAZIONE IDRAULICA ESISTENTE (vedi planimetria stato attuale allegata per il calcolo delle superfici impermeabili) Super. Fondiaria totale Ha Super. Fondiaria interessata idraulicamente Superficie Impermeabile esistente Superficie Permeabile esistente Ristrutturazione edilizia Installazione di impianti tecnologici RELAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 - INVARIANZA IDRAULICA
4 Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Viale della Repubblica, Meldola (FC) Tel-Fax. 0543/ C. F. MDR PLG 44L06 A 565 O - P. IVA Il progetto di costruzione prevede le seguenti trasformazioni: SITUAZIONE IDRAULICA DI PROGETTO (vedi planimetria stato futuro per il calcolo delle superfici impermeabili) Super. Fondiaria totale Ha Super. Fondiaria interessata idraulicamente Superficie Impermeabile di progetto Superficie Permeabile restante INVARIANZA IDRAULICA - ai sensi dell Art. 9 1 φ 1-N W = W * I - W P = mc φ φ = 0.9 IMP PER φ = 0.9 IMP PER V = Sup. fondiaria (ha) * W = mc ( Volume della vasca ) W = 50 mc/ha I = % P = % area che viene trasformata area che remane invariata I+P = 100 % area φ = Coefficiente di deflusso prima della trasformazione φ = Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione N = ( coefficiente o esponente delle curve di fattibilità climatica stimato (----) % delle piogge orarie nei 5 ( 30 % ), 15 ( 60 %), 30 ( 75 % ) PER e IMP = Frazioni di area totale permeabile e impermeabile prima della trasformazione. PER e IMP = Frazioni di area totale permeabile e impermeabile dopo la trasformazione. Ristrutturazione edilizia Installazione di impianti tecnologici RELAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 - INVARIANZA IDRAULICA 3
5 Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Viale della Repubblica, Meldola (FC) Tel-Fax. 0543/ C. F. MDR PLG 44L06 A 565 O - P. IVA CALCOLO DELL INVARIANZA IDRAULICA sup fondiaria sup impermeabile esistente I 5116 sup impermeabile di progetto I 7808 sup permeabile esistente P 4884 sup permeabile progetto P 2192 I+P = 100% calcolo del ø = 0,9 x ,2 x = 0,56 calcolo del ø = 0,9 x 0, ,2 x 0,2192 = 0,75 W = 50 x x 0, x 0,22 = mc/ha Volume vasca : x = mc Depressione DIAMETRO DELLO STRAMAZZO PER ALTEZZA DEL BATTENTE DI cm. 10 ø = mm. 120 Da tutte le valutazioni sopra riportate, al fine di garantire l invarianza idraulica dell intervento in progetto, il volume dell invaso atto alla laminazione delle piene avrà un volume di mc e sarà realizzato attraverso la realizzazione di una depressione a cielo aperto in area agricola con superficie in terreno naturale permeabile ad Ovest dei capannoni a monte del punto di scarico. 4 Ristrutturazione edilizia Installazione di impianti tecnologici RELAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 - INVARIANZA IDRAULICA
6 Studio di Geologia Applicata - Dott. Geol. Pier Luigi Amadori Viale della Repubblica, Meldola (FC) Tel-Fax. 0543/ C. F. MDR PLG 44L06 A 565 O - P. IVA OSSERVAZIONI SUL CONTENITORE PER GARANTIRE L INVARIANZA IDRAULICA Il contenitore d invaso per la laminazione delle piene deve avere un Volume = 65 mc verrà realizzato con le seguenti tecnologie: - contenitore a cielo aperto, laghetto esistente nell area agricola di proprietà sul lato Nord, il lago,essendo una figura non geometrica, si considerano le seguenti dimensioni medie : Lunghezza = 40 m Larghezza = 35 m Altezza allo sfioratore = 5.50 m Il laghetto verrà dotato di uno scarico calibrato a stramazzo di ø =120 mm posto circa 10 cm sotto lo scarico di troppo pieno ;lo scarico calibrato assicura un volume di laminazione molto maggiore di quello necessario ( Volume necessario = 70 mc) Volume di laminazione ha le seguenti dimensioni: Lunghezza = 40 m Larghezza = 35 m Altezza del volume di laminazione = 10 cm Volume di laminazione = 140 mc Lo scarico del troppo pieno del laghetto, lo scarico calibrato di laminazione confluiscono nel fosso di confine presente sul lato Sud che a sua volta scarica direttamente nel recettore principale che è il Fiume Rabbi. Il particolare costruttivo dello scarico del laghetto per garantire l invarianza idraulica è chiaramente riportato in planimetria allegata. Ristrutturazione edilizia Installazione di impianti tecnologici RELAZIONE AI SENSI DELL ART. 9 - INVARIANZA IDRAULICA 5
7 Area d'intervento COROGRAFIA Scala 1:25000
8 CARTA TECNICA REGIONALE Scala 1:5000 Area d'intervento

References: Art. 9
 ART. 9
 Art. 9
 art. 9
 ART. 9
 Art. 9
 ART. 9
 ART. 9
 ART. 9