Source: https://es.scribd.com/document/147000661/Instalacion-de-Pci-Memoria-y-Calculos
Timestamp: 2019-05-25 01:10:58+00:00

Document:
Instalacion de Pci - Memoria y Calculos
Cargado por Erick Rocatrejo
guardarGuardar Instalacion de Pci - Memoria y Calculos para más tarde
Curso Extintores Portatiles CBC
manual uso de extintores portatiles
251856876-Ruta-Critica.pdf
Guia de La Norma 002
ENVIO Extintores portátiles
COVENIN 1213-98
polvos_quimicos_secos
Caso de Estudio Unidad II Eduardo Enriquez
PROTECCION_INCENCIOS_oct10.pdf
Procedimiento Uso Extintor
Bc Incendio 2 Uso Extintores
Check list-1.docx
CAPACITACION EXTINTORES
Extin Clean Hfc-236 Gedes
Memoria y calculos Instalacin de PCI
INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
INSTALACIN DE PCI
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8.
MEMORIA Antecedentes. Objeto del Proyecto. Normativa y reglamentacin del Proyecto Construccin. Caractersticas de la edificacin. Accesos. Superficies. Obras a realizar JUSTIFICACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS Seccin SI 1 PROPAGACIN INTERIOR. Proteccin de las escaleras. Sealizacin de los medios de evacuacin Control del humo de incendio Seccin SI 3 EVACUACIN. Seccin SI 4 DETECCIN, CONTROL Y EXTINCIN DEL INCENDIO Seccin SI 5 INTERVENCIN DE LOS BOMBEROS Seccin SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1.1.Antecedentes.
En el proceso de ampliacin del Edificio del Parque Tecnologico con talleres y viveros se ha de ampliar la correspondiente instalacin de proteccin contra incendios de acuerdo con la normativa vigente, teniendo como primer objetivo utilizar el grupo de incendios existente en la fase I
1.1.1. Objeto del proyecto.
Definir el alcance, caractersticas, y coste de la instalacin de proteccin contra incendios a tratar en el presente proyecto, dando cumplimiento a cada una de las exigencias de la normativa que la compete, as como obtener los permisos oficiales de los Servicios
Competentes en materia de seguridad industrial, licencias municipales, y otros permisos que resulten preceptivos en funcin de la reglamentacin sectorial que sea de aplicacin.
1.1.2. Normativa y reglamentacion a las que se ajusta el siguiente proyecto.
Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin de Instrucciones complementarias
segn R.D. 842/2002 de 2 de Agosto B.O.E. n 224 de fecha 18 de Septiembe de 2002.
Normas Tcnicas de la Compaa Suministradora de electricidad sobre la
construccin y montajes de acometidas, lneas repartidoras e instalaciones de contadores.
Reglamento de verificaciones elctricas y regularidad en el Suministro de Energa
aprobado por Decreto 1725/1984 de 18 de Julio, por el que se modifica, en parte, el anterior.
Normas U.N.E./ E.N. o en fase de propuesta. ( en particular UNE 23585 y 23586 )
Cdigo Tcnico de la Edificacin
Reglas Tcnicas de CEPREVEN
Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre sobre disposiciones de aplicacin de la Directiva 89/392/CEE, sobre mquinas. Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas R.D.
2414/61 B.O.E. del 7/12/61.
Reglamento de aparatos a presin R.D. 1.244 del 4 de Abril de 1.979, B.O.E. 29 de
Mayo de 1.979.
Instrucciones Tcnicas Complementarias ITC-MIE-AP5 relativa a extintores de
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del
9-3-1971 y posteriores modificaciones.
Real Decreto 2135/1980 sobre liberalizacin Industrial aprobado en B.O.E.
Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero, relativo a las disposiciones de aplicacin de
la Directiva del Consejo 89/392/ CEE, sobre mquinas.
Ordenanzas del Ayuntamiento de Leganes
Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II.
El Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios RITE ( Real Decreto
1751/1.998 de 31 de Julio y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias ITE (BOE 5-81.998), as como la reglamentacin vigente que pueda afectar a las instalaciones objeto de este Proyecto. Norma sobre ventilacin de aparcamientos EN-100.166 DE 1992
Reglamento de Plantas e Instalaciones Frigorficas.
Reglamento de Recipientes a Presin. Segn Real Decreto 1244 / 1.979, de 4 de
Abril y correccin de errores segn B.O.E. 154 de 28 de Junio de 1.979.
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas, segn Real
Decreto 3099 / 1.977, de 8 de Septiembre.
1.2.Construccin.
1.2.1 Caractersticas de la edificacin.
Se trata de un edificio utilizado para actividades docentes/investigacin/laboratorios, compuesto a su vez de tres bloques comunicados, con una escalera en el modulo central hall ya existente, se ubican otras dos escaleras una al principio de la construccin y otra en el medio de la construccin, tambin tiene un ascensor y reas de uso comn entre s y con el edificio correspondiente a la primera fase de ejecucin del conjunto y separado de este por puertas y compuertas cortafuegos y que es de similares usos y caractersticas generales. Cada bloque dispone de planta baja, primera y segunda y el nivel de stano que es comn a los tres y se utiliza como aparcamiento.
El local tiene acceso directo desde fachada al patio interior del complejo universitario del que forma parte. La resistencia al fuego de los elementos constructivos se define en el correspondiente proyecto de obra civil y cumplir lo indicado en el vigente CTE. La estructura es de hormign y la envolvente /cerramiento esta hecho por carpintera metalica y fabrica de ladrillo asi como elementos de aislamiento de carton yeso.
1.2.2 Accesos.
El acceso a cada planta se realizara fundamentalmente desde el pasillo que rodea al hall principal, tambin tendr acceso desde el propio ascensor desde planta baja. Para los talleres por carga o descarga de mercanca el acceso ser directo desde el patio interior o de la calle circundante. El acceso al garaje es el mismo que el existente. Hay dos vestbulos que permiten ala aparcamiento o al exterior. a travs de las escaleras de comunicacin que disponen de vestbulos para ste fin.
Para el desarrollo de la actividad, el local se distribuir en distintas dependencias o zonas, entre las que se diferencian claramente, las plantas baja, primera y segunda de uso docente y aparcamiento la planta stano.
La distribucin y sectorizacin de recintos y zonas se muestra en planos y tabla adjuntos. TABLA DE OCUPACION SUP, (m2)
834 20 20 9 6 7 14 15 11 12 12 960
SOTANO Aparcamiento Almacen Extractores Reserva Telecomunic. Compresor Grupo Pres AS Cuadro Elctrico Vestbulo Pasillo Escalera Simultnea Planta Nivel 2 Impares Vivero n2 1 Vivero n2 3 Vivero n4b 5 Vivero n2 7 Vivero n2 9 Vivero n4b 11 Vivero n5 13 Vivero n1 2 Vivero n1 4 Vivero n3 6 Vivero n1 8 Vivero n1 10 Vivero n3 12
Aparc. Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula
SECTOR INCENDIOS
OCUPACION RIESGO Tabla 2.1 SI3
56 ( 15 per/m2) R Bajo R Bajo R Bajo R Bajo R Bajo R Bajo R Bajo
Vestbulo Esp. Prot. Esp. Prot. 56
26 26 52 26 26 53 105 21 21 41 21 21 41
Doc.. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula
5 5 10 5 5 11 22 4 4 8 4 4 8
Vivero n6 14
Doc. No Aula
Comunes Aseo 2 n2 Usos multiples Usos multiples Pasillo Escalera Simultnea Planta Nivel 2 Planta Nivel 1 Vivero n2 1 Vivero n2 3 Vivero n4b 5 Vivero n 2 7 Vivero n 2 9 Vivero n 4 11 Vivero Modulo Universidad Vivero n1 2 Vivero n1 4 Vivero n 3 6 Vivero n 1 8 Vivero n 1 10 Vivero n 3 12 Comunes Aseo 1 n 1 Usos multiples Sala de juntas Pasillo Escalera Simultnea Planta Nivel 1 Nivel 0 CPD Taller 3 Taller 5 Taller 7 Taller 9 Taller 11 Taller 2 Taller 4 Taller 6 Taller 8 Taller 10 Taller 12 Comunes Aseos U Multiples Vestuarios
23 29 24 161 23 853
Sala reuniones Sala reuniones Nula
5 29 24 32 207
26 26 52 26 25 53 242 21 21 41 21 21 41 23 24 29 161 23 853
Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula Doc. No Aula
5 5 10 5 5 11 44 4 4 8 4 4 8 5 24 29 32 207
51 48 51 51 51 51 39 39 39 39 39 39 23 24 30
Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio Taller/Laboratorio
10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 5 5 6
Pasillo Escalera Escalera 1 N0 Escalera 2 Hueco Hueco 2 Vest. Asc Simultnea Planta Nivel 0
151 23 14 20,00 6,00 7,00 3,00 765
Doc. No Aula Nula Nula Nula Nula Nula Nula
Indep. Indep. Prot. 148
TOTAL TOTAL Niveles 0-Niveles 2
3370 2536
618 562
1.2.4 Obras a realizar.
El edificio es de nueva ejecucin.
1.3. JUSTIFICACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
Para la justificacin de Elementos de Proteccin contra incendios no basaremos en el desarrollo Documento Bsico DB-SI (Seguridad en Caso de Incendio) del vigente Cdigo Tcnico de la Edificacin y en todos los casos, salvo indicacin en contrario, las referencias a tablas y documentos correspondern con el mismo.
1. 3.1 Seccin SI 1 PROPAGACIN INTERIOR
1. Compartimentacin en sectores de incendio
De acuerdo con la tabla 1.1 y en consideracin de que a efectos del cmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo y las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarn delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego ser, como mnimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 del DB SI 1.
Los ascensores, cuando sus accesos no estn situados en el recinto de una escalera protegida dispondrn de puertas E 30(*) o bien de un vestbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso aparcamiento, en cuyo caso deber disponer siempre de vestbulo de independencia En nuestro caso el acceso en la planta sotano se hace desde el pasillo de los cuartos de instalaciones, nn el resto de plantas que son consideradas otro sector, tiene un vestbulo de independencia. (Cumple )
De acuerdo con DB SI 1 1 Tabla 1.1, para uso docente, si el edificio tiene ms de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2., de acuerdo con esto, y puesto que la superficie total construida de las plantas baja a segunda es de 2536 m2 < 4000 m2, constituirn un nico sector de incendios que independizar de los correspondientes del edificio aledao mediante puertas cortafuegos., aunque se tomaran las medidas de sectorizacin como si fuera tres sectores independientes. Tambin constituir un sector independiente el aparcamiento de la planta stano.
2. Locales y zonas de riesgo especial
De acuerdo con la tabla 2.1 del CTE SI 1, se consideran de riesgo bajo los locales para instalaciones de la planta stano. De cara a la compartimentacin, los locales de Riesgo Bajo cumplen con las siguientes condiciones: 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a travs de elementos de
compartimentacin de incendios El apartado 3 del SI 1. , describe las condiciones que deben tener los espacios ocultos para el paso de las instalaciones, tal como se indica en los planos de sectorizacin, guardando la compartimentacin y la continuidad correspondiente y con la misma resistencia al fuego, excepto para los registros de mantenimiento , que puede ser la mitad. Los dos patinillos que comunican los sectores de incendios tienen resistencia EI120/EI90 en planta sotano y el resto de plantas. . Como los patinillos tendran mas de 13 mts de desarrollo vertical , sern divididos de forma por un forjado de resistencia a nivel de planta 1.
Debe colocarse de un elemento que, en caso de incendio, obture automticamente la seccin de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, una compuerta cortafuegos automtica EI90 t (i.o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacin atravesado para el caso de los conductos de ventilacin y de un dispositivo intumescente de obturacin para las
tuberas y bandejas con cables, con la misma resistencia al fuego.
1.3.2 Proteccin de las escaleras
En aplicacin de la tabla 5.1 del DB SI, sern No Protegidas las escaleras de evacuacin descendente (h <= 14 m), y especialmente protegidas las escaleras de evacuacin ascendente de la planta de aparcamiento y el pasillo que las vincula con ste, en stas se han dispuesto vestbulos previos desde el acceso del stano y por la longitud del pasillo, se verificar conforme a la estabilidad al fuego como un pasillo protegido, cumplen con la tabla
4.2 del SI 3 de evacuacin de ocupantes, en cuanto a dimensiones y ocupacin y se las dotar para la evacuacin de humos de los elementos exigidos en el Apartado 8 del DB SI 1. 1.3.3 Sealizacin de los medios de evacuacin
1 Se utilizarn las seales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrn una seal con el rtulo SALIDA, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fcilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estn familiarizados con el edificio. b) La seal con el rtulo Salida de emergencia debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse seales indicativas de direccin de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacin desde el que no se perciban directamente las salidas o sus seales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacin mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuacin en los que existan alternativas que puedan inducir a error, tambin se dispondrn las seales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, as como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continen su trazado hacia plantas ms bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacin debe disponerse la seal con el rtulo Sin salida en lugar fcilmente visible pero en ningn caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las seales se dispondrn de forma coherente con la asignacin de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el captulo 4 de esta Seccin.
g) El tamao de las seales ser:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacin de la seal no exceda de 10 m; ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 10 y 20 m; iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 20 y 30 m. 1.3.4 Control del humo de incendio
1. De acuerdo con el punto a de este apartado de la norma, se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacin de los ocupantes, de forma que sta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en el aparcamiento de la planta stano.
2.- El diseo, clculo, instalacin y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23585:2004 3.- Para el caso a) puede tambin utilizarse el sistema de ventilacin por extraccin mecnica con aberturas de admisin de aire previsto en el DB-HS 3 si, adems de las condiciones que all se establecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazasg y debe activarse automticamente en caso de incendio mediante una instalacin de deteccin, cerrndose tambin automticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extraccin de aire ms cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores deben tener una clasificacin F400 90.
c) Los conductos de ventilacin del aparcamiento tienen una clasificacin E600 90 que transcurran por un nico sector de incendio deben tener una clasificacin E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificacin EI 90. En el captulo de ventilacin se verifica el clculo del sistema segn estos criterios
1.3.5 SECCIN SI 3 EVACUACIN DE OCUPANTES
Lo referente a este apartado esta indicado en los planos de sectorizacin, donde en funcin del DB SI 3, indica lo siguiente : 1.- El calculo de ocupacin expresado en la tabla de ocupacin enunciada anteriormente, basndose como valores principales :
1 persona por 15 m2 en aparcamiento 1 persona por 5 m2 en laboratorio/viveros/ talleres 1 persona por 1 m2 en salas de reuniones
2.- Respecto de los recorridos y salidas de evacuacin del edificio al existir dos salidas por planta directamente al exterior , se cumple desde el punto mas alejado hay menos de 50 mts y tambin menos de 25 al punto alternativo del recorrido de evacuacin, esto se incrementa a 35 mts, en caso del aparcamiento.
3.- Respecto del dimensionado de los elementos de evacuacin se cumplen los siguientes requisitos : * Puertas de anchura > 0.8 mts * Escaleras protegidas E < 3 S + 160 As = 3 x 23 + 160 x 1,2 = 309 * Pasillos protegidos P < 3 S + 200 A = 3 x 160 +200 x 2,40 = 960 La capacidad de evacuacin de la escalera coincide a grandes rasgos con lo expuesto en la tabla 4.2 del DB SI 3
4.-- Respecto de la proteccin de la escalera se cumple que h < 28 , para escaleras protegidas. 5.- Tambien respecto de las puertas situadas en lo recorridos de evacuacin , cumple dicho en la norma EN 179.2003 , abriendo en el sentido de salida.
1.3.6 SECCIN SI 4 DETECCIN, CONTROL Y EXTINCIN DEL INCENDIO
a) Dotacin de instalaciones de proteccin contra incendios
El local dispondr de los equipos e instalaciones de proteccin contra incendios que se detallan a continuacin conforme se indican en la tabla 1.1. de dotacin de instalacin de proteccin contraincendios del DB SI 4.
El diseo, la ejecucin, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, as como sus materiales, componentes y equipos, cumplirn lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacin especfica que le sea de aplicacin.
a.1 ) Extintores porttiles
Uno de eficacia 21A -113B, cada 15 m de recorrido en cada planta, como mximo, desde todo origen de evacuacin. o en zonas de riesgo especial conforme al captulo 2 de la Seccin 1
Un extintor en el exterior del local o de la zona y prximo a la puerta de acceso, el cual podr servir simultneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarn adems los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto, de acuerdo al reglamento de Instalacion de Proteccion Contraincendios
Los extintores de incendio, sus caractersticas y especificaciones se ajustarn al " Reglamento de aparatos a presin y a su Instruccin tcnica complementaria MIE-AP5.
Los extintores de incendio necesitaran, antes de su fabricacin o importacin, con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE 23.110.
El emplazamiento de los extintores permitir que sean fcilmente visibles y accesibles, estarn situados prximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible prximos a las salidas de evacuacin y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como mximo, a 1,70 metros sobre el suelo.
Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de fuego (segn UNE 23.010), los agentes extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1 del RII.
En los planos correspondientes a Extincin de Incendios aparecen reflejadas la ubicacin definitiva de los estintores.
a.2 ) Hidrantes exteriores
Edificio de uso docente / investigacin, con superficie total construida < 5000 m2, no es exigible esta instalacin para el proyecto que se desarrolla.. Aspecto que tambien ocurrira con el sotano dedicado a aparcamiento que es otro sector de incendios y < 1000 m2.
a.3 ) Instalacin automtica de extincin
No hay en el edificio locales que requieran de esta instalacin. a.4 ) Bocas de incendio
Estaria agrupado en el Sector Plantas por ser local de uso Docente/Investigacin y la superficie construida es > 2.000 m2, los equipos sern de tipo 25 mm.
Sector Aparcamiento Sup. Const. > 500 m2, los equipos sern de tipo 25 mm. Se dimensionan de acuerdo al Reglamento de Proteccion Contraincendios ( RII ) :
Hay dos BIES equipadas por planta y otras dos en el sotano aparcamiento.
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarn compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberas para la alimentacin de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.
2.- Las bocas de incendio equipadas debern, antes de su fabricacin o importacin, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de este Reglamento, justificndose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.
3.- Las BIE debern montarse sobre un soporte rgido de forma que la altura de su centro quede como mximo a 1,50 m, sobre el nivel del suelo o a ms altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la vlvula de apertura manual si existen, estn situadas a la altura citada.
Las BIE se situaran, siempre que sea posible, a una distancia mxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstculo para su utilizacin. El nmero y distribucin de las BIE en un sector de incendio, en espacio difano, ser tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estn instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de accin de esta la longitud de su manguera incrementada en 5.
La separacin mxima entre cada BIE y su mas cercana ser de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE ms prxima no deber exceder de 25 m.
Se deber mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
La red de tuberas deber proporcionar, durante una hora, como mnimo, en la hiptesis de funcionamiento simultneo de las dos BIE hidralicamente ms desfavorables, una presin dinmica mnima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
Las condiciones establecidas de presin caudal y reserva de agua debern estar adecuadamente garantizadas.
El sistema de BIE se someter, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecnica, sometiendo a la red a una presin esttica igual a la mxima de servicio y como mnimo a 980 kPa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presin a prueba durante dos horas, como mnimo, no debiendo aparecer fugas en ningn punto de la instalacin.
a.5 ) Sistema de alarma
Sectores plantas local de uso Docente Sup. Const. > 1.000 m2, corresponde esta instalacin, de acuerdo al Reglamento de Incendios..
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarn constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirn provocar voluntariamente y transmitir una seal a una central de control y sealizacin permanentemente vigilada, de tal forma que sea fcilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
Las fuentes de alimentacin del sistema manual de pulsadores de alarma, sus caractersticas y especificaciones debern cumplir idnticos requisitos que las fuentes de alimentacin de los sistemas automticos de deteccin, pudiendo ser la fuente secundaria comn a ambos sistemas.
Los pulsadores de alarma se situaran de modo que la distancia mxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.
El sistema de comunicacin de la alarma permitir transmitir una seal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La seal ser, en todo caso, audible, debiendo ser, adems visible cuando 3l nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).
El nivel sonoro de la seal y el ptico, en su caso, permitirn que sea percibida en el mbito de cada sector de incendio donde este instalada.
El sistema de comunicacin de la alarma dispondr de dos fuentes de alimentacin, con las mismas condiciones que las establecidas par los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria comn con la del sistema automtico de deteccin y del sistema manual de alarma o de ambos.
a.6 ) Sistema de deteccin
Sectores de plantas por ser local de uso Docente Sup. Const. > 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto conforme al captulo 2 de la Seccin 1 del DB-SI. y si excede de 5.000 m2, en todo el edificio, no es el caso pero se plantea esta instalacin en todos los locales.
En los planos de deteccin y proteccin contraincendios se especifica los bucles y la posicion de los detectores , pulsadores , bocinas e indicadores luminosos.
Sector Aparcamiento por ser local de uso Aparcamiento Sup. Const. > 500 m2, se utilizarn detectores de tipo trmico.
Los sistemas automticos de deteccin de incendios y sus caractersticas y especificaciones se ajustaran a la norma UNE 23.007
Los detectores de incendio necesitaran, antes de su fabricacin o importacin, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en le articulo 2 de este Reglamento, justificndose el cumplimiento de lo establecido en la Norma UNE 23.007.
De acuerdo con esto y la aplicacin de la Regla Tcnica Cepreven R.T.3.-DET, se han distribuido segn se muestra en planos adjuntos detectores de incendios de tipo ptico en la consideracin de que existen techos con pendiente, que la instalacin se adecuar a obstculos constructivos no previstos en planos y que en caso de existir falsos techos, se debern instalar en el interior de los mismos, puesto que la instalacin de deteccin en este edificio se trata de un adicional no preceptivo, su instalacin se realizar solo en el nivel bajo del falso techo, no obstante, ser admisible la instalacin de equipos equivalentes mediante justificacin de cumplimiento por parte del fabricante.
a.7 ) Alumbrado normal y de emergencia
Si bien no es objeto de este apartado, el alumbrado normal del edificio deber cumplir con las prescripciones indicadas el documento CTE SU 4 1.
El edificio estar dotado de instalacin de alumbrado de emergencia que cumplir con lo indicado en el documento CTE SU 4 2 y en RBT ITC-28 y se realizar mediante bloques
autnomos, los cuales entran en funcionamiento cuando la tensin de alimentacin desciende por debajo del 70% del valor nominal.
El nmero de aparatos autnomos de alumbrado de emergencia, tipo y modelo de los mismos a instalar, estn reflejados en planos y en la memoria en su apartado correspondiente se sealan las caractersticas principales de los elementos a instalar y as como las condiciones de su mantenimiento posterior.
2 Sealizacin de las instalaciones manuales de proteccin contra incendios
1 Los medios de proteccin contra incendios de utilizacin manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincin) se deben sealizar mediante seales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamao sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacin de la seal no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 10 y 20 m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacin est comprendida entre 20 y 30 m.
Las seales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caractersticas de emisin luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
El programa de mantenimiento a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema de los equipos de lucha contra incendios es el siguiente: Cada tres meses Comprobacin de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacin,
seguros, precintos, inscripciones, manguera. Comprobacin del estado de carga del extintor y del botelln de gas impulsor ,
si este existe, estado de las partes metlicas. Cada ao
Estado de la manguera, boquilla, vlvulas y partes mecnicas. Verificacin del estado de carga y en el caso de extintores de polvo con
botelln de impulsin, estado del agente extintor. Comprobacin de la presin de impulsin del agente extintor,
Cada cinco aos A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrar el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP-5
1.3.7 SECCIN SI 5 INTERVENCIN DE LOS BOMBEROS
No es objeto de este proyecto la verificacin de este apartado, ya que el acceso se ha considerado en la fase I del edificio, donde se cumpli lo expresado para :
a) Aproximacion de edificios b) Entorno de los edificios c) Accesibilidad de fachada
1.3.8 SECCIN SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Como ya se ha indicado, no es objeto de este proyecto, no obstante, se detallan a continuacin los requisitos mnimos normativos que debe cumplir el edificio y que el Tcnico proyectista de las Instalaciones entiende as es, no obstante, si as lo entiende preceptivo, requerir al Contratista responsable de estructuras, paramentos y revestimientos presentar las certificaciones de cumplimiento. 1.- Generalidades Si, se utilizan los mtodos simplificados indicados en este Documento Bsico y por tanto, no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
2.- Resistencia al fuego de la estructura
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracin del incendio, el valor de clculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacin en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempotemperatura, se produce al final del mismo.
2 En el caso de sectores de riesgo mnimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamao y por la distribucin de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobacin de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segn se indica en el Eurocdigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicin previsible ms desfavorable.
3 Elementos estructurales principales 1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accin representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o b) soporta dicha accin durante el tiempo equivalente de exposicin al fuego indicado en el anejo B.
4 Elementos estructurales secundarios
1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daos personales o compromete la estabilidad global, la evacuacin o la compartimentacin en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, adems ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segn se establece en el Captulo 4 de la Seccin 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacin del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras debern ser R 30. No existen esta clase de elementos en el local.
5 . Determinacin de los efectos de las acciones durante el incendio
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el clculo en situacin persistente, si es probable que acten en caso de incendio.
2. Los efectos de las acciones durante la exposicin al incendio deben obtenerse del Documento Bsico DB-SE.
Compete al tcnico proyectista de las estructuras, paramentos y revestimientos la verificacin de este apartado y as lo ha hecho constar a quien suscribe.
6.- Determinacin de la resistencia al fuego
1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) comprobando las dimensiones de su seccin transversal con lo indicado en las distintas tablas segn el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;
b) obteniendo su resistencia por los mtodos simplificados dados en los mismos anejos.
c) mediante la realizacin de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
INSTALACIN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 2. CALCULOS.
2.1 Bocas de incendio equipadas 2.2 Presurizacin pasillo y escalera protegidos
2. CLCULOS 2.1. Bocas de incendio equipadas.
De acuerdo con el RII:
1.- Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarn compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberas para la alimentacin de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25mm, en este local sern de 25 mm.
El nmero y distribucin de las BIE en un sector de incendio, en espacio difano, ser tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estn instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de accin de esta la longitud de su manguera incrementada en 5. La separacin mxima entre cada BIE y su ms cercana ser de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE ms prxima no deber exceder de 25 m. Se deber mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
La red de tuberas deber proporcionar, durante una hora, como mnimo, en la hiptesis de funcionamiento simultneo de las dos BIE hidrulicamente ms desfavorables, una presin dinmica mnima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
A) Abastecimiento de Agua.
De acuerdo con el RII Apndice 1-7.3., La red de tuberas deber proporcionar durante un mnimo de una hora en funcionamiento simultaneo de las 2 BIE ms desfavorables 3,5 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
Caudal por BIE = 1,65 litros/seg. = 5.940 l/hora
5.940 x 2 = 11.880 litros = 12 m3
Por lo que se aprovecharaa el deposito , enterrado en la zona ajardinada junto al local de maquinaria contra incendios, un aljibe conforme Norma UNE 23500 con un mnimo de 12 m3 de capacidad, alimentado desde la red principal de abastecimiento de agua y dotado de vlvula de compuerta, vlvula de flotador y rebosadero a la red de saneamiento, que ya existe en la fase I.
Red de tuberas.
Para determinar el dimetro podemos utilizar la siguiente frmula: Q = v x s = v x ( x d2) / 4 d (m) = (1,27 x Q / v) donde:
d = dimetro interior de la tubera en m Q = Caudal en m3 / seg. v = velocidad del fluido en m/seg.
y en milmetros d (mm) = d (m) / 1000 y d(pulgadas) = d (mm) / 25,4
y posteriormente calcular la prdida de carga del circuito ms desfavorable, aplicamos la frmula de Hazen-Wiliams para un valor C = 120 correspondiente a tubera de acero segn UNE 23-506-89. P = (616252 x Q1,85) / (C1,85 x d4,87) donde:
Q = caudal de agua en l/min. P = prdidas por friccin en bar/m. C = coeficiente de prdidas por friccin de HazenWilliams = 120 d = dimetro interior del tubo en mm.
C) . Caudal mximo:
De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, cualquier columna o ramal deber proporcionar un caudal de 1,65 l/seg. x 2 = 3,3 l/seg., correspondientes a 2 BIE.
Qmx = 3,3 l/seg. = 200 l/min.= 12000 l/hora
D) Dimetro y Prdidas de presin:
Aplicando las frmulas anteriores se obtienen los siguientes resultados:
Caudal l/m 400 200
Dimetro (Pulgadas) 2 1
Prdida por Rozamiento bar/m 0,01 0,0018
Para la determinacin de cadas de presin se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Circuito ms desfavorable. 2) Los clculos se efectan determinando la longitud equivalente de cada accesorio (curva, te, vlvula) de acuerdo con la tabla de UNE 23-506-89. 3) Se determina la cdp desde el punto de salida del colector del grupo de bombeo, hasta el punto (x), tramo por tramo, considerando el dimetro y la pdc de friccin por metro en cada uno. 4) La cdp total es la suma de las cdp parciales.
En Tabla Adjunta se muestra el resultado de la aplicacin al circuito ms desfavorable ABCDEFG
Cada de presin total por rozamientos en m.c.a. = 9,01 m.c.a. x 1,15 Coeficiente de Seguridad = 10,37 m.c.a.
Pro = 10,37 m.c.a.
Prdida de presin en BIE, UNE 23-091-(2B)
Hoja 28
Tipo BIE 25 mm 20 m 45 mm 20 m
Prdida de Carga 16 m.c.a. 3,5 m.c.a.
Pbie = 16 m.c.a. Pr = Pro + Pbie = 10,37 + 16 = 26,37 m.c.a.
E) Presin dinmica en el extremo ms desfavorable:
Pd = 0,1 x v2 / (2 x g) = 0,1 x (3 m/seg.)2 / 2 x 9,81 m/seg.2 = 0,045 bar = 0,45 m.c.a.
Pd < 2 bar corresponde 2 bar por RII.
Pd = 2 bar = 20 m.c.a.
F) Altura hidrosttica:
Entendindose por sta la diferencia de alturas entre el nivel del grupo de bombeo y la mayor altura a la que deba salir el agua en la instalacin:
Ph = 15 m.c.a.
G ) . Presin Total al circuito BIE:
Pt = Pr + Pd + Ph = 26,37 + 20 + 15 = 61,37 m.c.a.
Sumamos a esto la cada de presin del Viking o puesto de control y alarma, equivalente a una vlvula de retencin de clapeta = 4,27
Pt = (61,37 + 4,27) = 65,64 = 65,64 m.c.a.
A efectos prcticos y dados los amplios coeficientes de seguridad aplicados se optar por un grupo de presin de 65 m.c.a. por ser altura normalizada convencional.
H). Grupo de bombeo:
Como se indic en el punto anterior, se ha ha confirmado que para esta fase se necesitara un , un grupo de presin de incendios segn norma UNE-23500-90 de 12 m3/h y 65 m.c.a.
En la actualidad se tiene un grupo de bombeo de las siguientes caractersticas :
1 Grupo electrobomba Jockey vertical 5 m3/h. 75 m.c.a 3 kW, IP-55 2 900 r.p.m. Vertical Multicelular
Caudal Altura manomtrica Potencia motor Velocidad Tipo
1 Grupo electrobomba Principal horizontal 12 m3/h. 65 m.c.a 7,5 kW, IP-55 2 900 r.p.m. Horizontal asp. Axial Imp. Radial
Por lo cual se confirma que el grupo de bombeo ser SUFICIENTE para cubrir las necesidades de la ampliacion del edificio.
El sistema se someter antes de su puesta en servicio a una prueba de estanqueidad y resistencia mecnica, sometiendo a la red a una presin esttica igual a la mxima de servicio y como mnimo a 10 Kg/cm2, manteniendo esa presin de prueba durante dos horas, no debiendo aparecer fugas en ningn punto de la instalacin.
CALCULO DISTRIBUCION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS
B.I.E. - 25 mm.
1,65 l/s
Velocidad mxima por defecto m/s.
Nmero de accesorios en el tramo Qi TRAMO B.I.E. B.I.E. Longitud m.
Codo 45 Codo normal 90 Codo 90 giro largo te o Cruz Vlvula de compuerta Vlvula de mariposa Vlvula de clapeta
L.eq. accesorios
ACERO Tipo de tubera Acero galvanizado, Hierro fundico (A/H) velocidad alimenta a los tramos mxima m/s Dimetro nominal
Prdida de carga J total m.c.a. Prdida de carga J mxima m.c.a. real
BA SI 1,65 5,00 1 2,44 3 CB SI 1,65 5,00 1 3,05 BA 3 DC NO 5,00 1 3,66 CB 3 ED NO 33,00 2 2 10,98 DC 3 FE NO 12,10 3 2 3 24,68 ED 3 GF NO 6,00 1 1 5,18 FE 3 2.- Reserva de agua: Funcionamiento simultneo durante una hora de 2 BIES 1,7 3,5 kg/cm presin minma 5 kg/cm presin de suministro 3.- Prdida de carga ms desfavorable 4.- Presin residual Como es superior a la presin mnima es ACEPTABLE 5.- Clculo del grupo de presin Rendimiento bomba Potencia 6.- Caldern de presin N de bombas en paralelo Presin mxima Volumen 1 5,5 13,41 9,01 4,10
1 1/2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"
38,10 50,80 63,50 63,50 76,20 76,20
0,64 0,62 0,22 1,14 0,39 0,12
0,64 1,26 1,48 2,62 3,01 9,01
70% 2,77
2.2. Presurizacin de pasillos y escaleras protegidos.
Como ya se ha indicado, por ser escalera de evacuacin ascendente de aparcamiento, tanto la escalera como el pasillo que la comunican con el mismo deben estar especialmente protegidos, la primera condicin se cumple mediante el correspondiente vestbulo previo y de acuerdo con CTE-DB-SI, adems de las condiciones constructivas indicadas en DB-SU:
A) Escalera protegida
El recinto cuenta con proteccin frente al humo, mediante:
A) Ventilacin mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta funcin y que cumplen las condiciones siguientes: - la superficie de la seccin til total es de 50 cm por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relacin entre los lados mayor y menor no es mayor que 4; - las rejillas tienen una seccin til de igual superficie y relacin mxima entre sus lados que el conducto al que estn conectadas; - en cada planta, las rejillas de entrada de aire estn situadas a una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire estn enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1,80 m.
B) Pasillo protegido
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reunir, adems de las condiciones de seguridad de utilizacin exigibles a todo pasillo (vase DB-SU 1 y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.
Si su ventilacin es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilacin debe ser como mnimo 0,2L m, siendo L la longitud del pasillo en m.
Si la ventilacin se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, stos cumplirn las mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro paramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como mximo.
El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por l hasta una escalera protegida o especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mnimo o bien hasta un punto situado a 15 m de una salida de edificio, como mximo.
En ambos casos se opta por la alternativa b de ventilacin por conductos, los resultados de las secciones resultantes se reflejan en la tabla y planos adjuntos.
Documentos similares a Instalacion de Pci - Memoria y Calculos
Cynthia ReSa
Eduard Redfields
Anonymous NlfFeItVO1
Juliamm Mart
ruchardrujano
Vladimir Aravena Castillo
Tilson Altamar Cogollo
PREVENCION-Y-CONTROL-DE-INCENDIOS.pdf
Pr - Sg - 009 Procedimiento Del Uso Extintor
2018 Recepción de Combustible
anexo9 gnv.pdf
Manual de Recargas y Servicios 2015
Evacuación en caso de incendio, Medidas preventivas
EA Alfonsina
Diapositivas Factor Riesgo Incendio
Más de Erick Rocatrejo
36316 EMSA
Presentacion AMANCO APR
Indice Eia
instalacioneselctricasenlasviviendas-100210023001-phpapp02
Informe Tecnico -De Tanque Rotoplas
ALB-002 ALBAÑ ILERIA
35739 EMSA
Pedido Material Redes Exteriores de Agua
19 Edificios Industriales AudioIntegrado
OT 9108 Valorizacion 04 Para AGUA CLEAR_Retencion 10%25 (4)
MANUAL [INSTALACIONES ELÉCTRICAS]
LAVANDERÍA+INDUSTRIAL%2FTOMO+II%2FAnejo+II,+III%2FAnejo+III_Tratamiento+de+Agua+Residual
Planilla.metrados.especialidad.instalaciones.sanitarias
Memoria Lodos Activados Batuco
Control de Obras 12-13
OT 9108 Suministros Materiales Certificados UL-FM a Cotizar
Ariel Eyton Rojas Torrez
CheckList Vehiculo Liviano
002 EPP Combero Estructural
823-4-2002 Sistema de Detección de Alarma y Extinción Comerciales
NTC1669
It-csm-pr-06-(1)_instrucion de Emergencia Ambiental Ante Incendio
Tiro[1]
Johel López
Cálculo Caída de Tensión
keikochan82
PONENCIA-03- EXTINTORES
6 Plan de Emergencia Minas
Brad Christopher Sanchez Tomas
Clases CLV-552_29-06-2015
Estandar de Seguridad Para Trabajos en Caliene Con Equipos de Soldadura Oxigas (1)
NFPA 10 Extintores Portátiles Contra Incendios 2007 Español.pdf
Apuntes Seg Anti-Incencios
judoka86
CASO DE ESTUDIO UNIDAD III.pdf
Planta Con Medidas
Plan Contigencia de Seguridad Ciudadana
INFORME DE NORMA A 130
ninón dioses velasquez
Fce secuencia didactica
MayeRea
Gb IV 06 Motoristas
Plan de Emergencia y Plan de Evacuación
Procedimiento de Transporte de Personal
Juan Carlos Ramos Sosa
0504.pdf

References: Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto