Source: https://www.scribd.com/document/106212011/Norma-Final-0-10
Timestamp: 2018-12-14 09:51:35+00:00

Document:
Uploaded by Gustavo A Rodriguez C
Barrido y recolección de residuos municipales
Mapas Concep. Habil. Urbana
NSR-10_Titulo_K Evacuaciones y Disposiciones Generales
9304_Criterios
REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI
20 Principios Para Un Codigo Urbano / Amaicha / TC / 2009
HSM - Predicción de accid.pptx
08813 Reglamento de Zonificacion
Cpu_00_Indice Sistemático
200711021130470.Manual de Señalización Transitoria.pdf
Carta a Vecinos Parque Forestal
Reglamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Zonificacion en Ladera en La Zona de Cajamarca
REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.pdf
TITULO III.1 ARQUITECTURA NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO CAPITULO I CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Artículo 1.
- La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5º de la norma G.010 del TITULO I del presente reglamento. Artículo 2.- Excepcionalmente los proyectistas, podrán proponer soluciones alternativas y/o innovadoras que satisfagan los criterios establecidos en el artículo tercero de la presente Norma, para lo cual la alternativa propuesta debe ser suficiente para alcanzar los objetivos de forma equivalente o superior a lo establecido en el presente reglamento. En este caso el proyectista deberá fundamentar su propuesta mediante normativa NFPA 101 u otras normas equivalentes reconocidas por la Autoridad Competente. Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente. Las edificaciones responderán a los requisitos funcionales de las actividades que se realicen en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen seguridad, durabilidad y estabilidad. En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, integrándose a las características de la zona de manera armónica. En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general. En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en cuanto a vías públicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y zonificación. Artículo 4.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguiente información: a) Zonificación. b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano de la localidad. c) Usos del suelo permitidos. d) Coeficiente de edificación. e) porcentaje mínimo de área libre. f) Altura de edificación expresada en metros. g) Retiros. h) Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes. i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las unidades que conformarán la edificación. j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo. l) calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. m) Condiciones particulares.
En las localidades en que no existan normas establecidas en los planes de acondicionamiento territorial. b) Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderos laterales colindantes con otros predios. Plantas industriales de bajo riesgo.70 m RADIO DE GIRO 7. con una altura mínima y radios de giro según la tabla adjunta y a una distancia máxima de 20 m de la edificación más alejada: EDIFICACIÓN Edificios hasta 5 pisos Edificios de 6 ó más pisos Centros comerciales. CAPITULO II RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA Articulo 8.00 m 4. El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. que será evaluada y aprobada por la Municipalidad Distrital. planes urbanos distritales o planes específicos. Edificios en general ALTURA DE VEHICULO 3. la solución arquitectónica.. Los elementos móviles de los accesos al accionarse... en base a los principios y criterios que establece el presente Reglamento.Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con las normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos. en caso que estas se encuentren expresamente indicadas en este Reglamento o en reglamentos sectoriales. debe incluir al menos una vía que permita la accesibilidad de vehículos de emergencia. Plantas industriales de mediano y alto riesgo.50 m 3.00 m ANCHO DE ACCESO 2.Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. planes de desarrollo urbano provinciales. Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los retiros.00 m Artículo 9.80 m 7. Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser: a) Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero colindante con una vía pública. no podrán invadir las vías y áreas de uso público Para el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la vía pública en más de 20 m. el propietario deberá efectuar una propuesta. No es obligatorio el cumplimiento de normas internacionales que no hayan sido expresamente homologadas en el Perú. El proyecto a edificarse puede proponer retiros de mayores dimensiones..Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite de propiedad y el límite de la edificación.00 m 12. Artículo 6. estándares y códigos de otros países o instituciones.70 m 2.. c) Posteriores: Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior.80 m 4.Las normas técnicas que deben cumplir las edificaciones son las establecidas en el presente Reglamento Nacional de Edificaciones. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Serán aplicables normas. Artículo 7. .Artículo 5.
en cuyo caso esta situación deberá estar indicada en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios o en el Certificado de Alineamiento. Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustibles Techos de protección para el acceso de personas. voladizos de protección para lluvias. pudiendo ser opacos o transparentes. b) La altura dependerá del entorno.El Plan de Desarrollo Urbano puede establecer retiros para ensanche de la(s) vía(s) en que se ubica el predio materia del proyecto de la edificación. azoteas. Muretes para medidores de energía eléctrica Reguladores y medidores de gas natural y GLP.00 m. ni sobre retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía.Los retiros frontales pueden ser empleados para: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1. con el fin de evitar accidentes de tránsito. terrazas y patios descubiertos..Los voladizos tendrán las siguientes características: a) En las edificaciones que no tengan retiro no se permitirá voladizos sobre la vereda. El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad. Cercos delanteros opacos.Artículo 10. Estacionamientos en semisótano. Artículo 13. salvo que por razones vinculadas al perfil urbano preexistente.. Artículo 14. e) Cuando se instalen dispositivos de seguridad que puedan poner en riesgo a las personas. Artículo 15. Voladizos mayores. en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3. existirá un retiro en el primer piso. a partir de 2. Piscinas Sub-estaciones eléctricas Instalaciones de equipos y accesorios contra incendio.. b) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0. cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya proyección caiga sobre la vía pública. cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1. medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. c) Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan.. Artículo 12. debiendo tener las siguientes características: a) Podrán estar colocados en el límite de propiedad..30 m de altura. Y otros debidamente sustentados por el proyectista. . Escaleras abiertas a pisos superiores independientes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retiros exigibles. Artículo 11. el Plan Urbano distrital establezca la posibilidad de ejecutar balcones. d) Se podrán instalar conexiones para uso de bomberos. c) No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios.50 m del nivel de vereda. cuando estos constituyan ampliaciones de la edificación original. cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos.. La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas. estos deberán estar debidamente señalizados.50 m. deberá contar con un sistema de recolección canalizado en todo su recorrido hasta el sistema de drenaje público o hasta el nivel del terreno.Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva y dar seguridad a los ocupantes de la edificación. exigen el aumento del retiro de la edificación en una longitud equivalente.El agua de lluvias proveniente de cubiertas. Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño.En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote.
.00 m por lado medido entre las caras de los paramentos que definen el pozo Para viviendas en edificaciones multifamiliares: a) Tendrán dimensiones mínimas de 2. Cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve. medido entre las caras de los paramentos que definen el pozo.. estudios.La separación entre edificaciones por seguridad sísmica se establece en el cálculo estructural correspondiente.Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las edificaciones vecinas.20 m por lado. la dimensión perpendicular del pozo se podrá reducir en un porcentaje proporcional hasta un mínimo de 1. según lo siguiente: a) Para edificaciones con vanos de dormitorios. que se sirven del pozo medida en el punto central o eje del vano y el muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de la altura del paramento mas bajo del pozo. cocinas. es menor hasta en 20% al mínimo establecido en los incisos b) y c) anteriores. tendrán una dimensión mínima de 2. CAPITULO III SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES Artículo 16. contra incendios o por condiciones de iluminación y ventilación naturales de los ambientes que la conforman. estudios. es mayor en mas de 10% al mínimo establecido en los incisos b) y c) anteriores. con una distancia mínima de 5. con una distancia mínima de 4. superior al 50% del área del pozo. la distancia de separación deberá ser mayor a un cuarto de la altura de la edificación más alta...00 m. y el muro opuesto que conforma el pozo.00 m sobre el piso más bajo.Los pozos para iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las siguientes características: Para viviendas unifamiliares.Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta transparente y dejando un área abierta para ventilación. Cuando los vanos se encuentren frente a los límites de propiedad laterales o posterior. b) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios. pasajes y patios techados. y será explicita en cada caso según se establezca en la Norma A. esta en función al riesgo de la edificación. la separación entre ellos. ni sobre espacios o vías de uso público. b) Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas. se determinará en función al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente.. comedores y salas de estar. medida en el punto central o eje del vano. por razones de seguridad sísmica.En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios multifamiliares. Artículo 17. salas de estar y comedores. la separación deberá ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja.00 m sobre el piso más bajo. Artículo 19. pasajes y patios de servicio techados que se sirven del pozo.130 Artículo 18. de acuerdo con las normas sismorresistentes.80 m En edificaciones de 5 pisos o mas. La separación necesaria por requerimientos de protección contra incendio.00 m. cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve. Esta cubierta no reduce el área libre. la distancia será igual o mayor a un tercio de la altura de la propia edificación. Artículo 20. .El agua de lluvias no podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros. la dimensión mínima perpendicular del pozo deberá aumentar en un porcentaje proporcional. . medido a partir de 1. c) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de servicio. medido a partir de 1. por razones de privacidad e iluminación natural. a los lados. no debe ser menor a un cuarto de la altura total del paramento mas bajo del pozo.
10 m sobre el piso terminado.30 m.. Artículo 23. la distancia total de viaje del evacuante (medida de manera horizontal y vertical) desde el punto mas alejado hasta el lugar seguro (salida de escape. c.15 m el ancho requerido. d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de emergencia. podrán tener una altura menor..2) Para edificaciones en general la clasificación de riesgo está en función del uso y carga térmica. siempre que permitan el ingreso y permanencia de personas de pie (parados) para la instalación. tendrán una altura mínima de piso terminado a cielo raso de 2..Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones mecánicas. área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores. reparación o mantenimiento. f) Contar con iluminación suficiente.CAPITULO IV DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES Artículo 21.1) En industrias se utilizará la clasificación de riesgo del Decreto Supremo 42-F Reglamento de Seguridad Industrial y para otros riesgos. según se establece en la siguiente tabla: TIPOS DE RIESGOS Edificación de Riesgo ligero (bajo) Edificación de Riesgo moderado (ordinario) Industria de Alto riesgo CON ROCIADORES 60 m 60 m 23 m. c) Para efectos de evacuación. siempre que no reduzcan en más de 0..Las vigas y dinteles. CAPITULO V ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN Artículo 25. la descrita en la Norma A.Los ambientes con techos horizontales. b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho requerido. c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o artificial. según el tipo y riesgo de cada edificación.130. Artículo 22. b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. Artículo 24. En climas calurosos la altura deberá ser mayor.Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes características: a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los que sirven. Las partes mas bajas de los techos inclinados podrán tener una altura menor. área y volumen. Esta distancia podrá aumentar o disminuir. de los ambientes de las edificaciones deben ser las necesarias para: a) Realizar las funciones para las que son destinados. deberán estar a una altura mínima de 2. salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes. SIN ROCIADORES 45 m 45 m Obligatorio uso de rociadores c. e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. de la siguiente manera: .Las dimensiones. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la Norma A130.
Oficinas con una sola salida hacia el vestíbulo o hall Salud – hospitales Estacionamientos techados abiertos en el perímetro. Riesgo Moderado (ordinario) mayor de 35 Kg.90 m.000 2 2 Kcal/m ) y menor de 70 Kg. Sin limite de distancia 90 m 23 m Obligatorios uso de rociadores (*) NOTA: Para el caso de oficinas donde la distancia de recorrido interno más desfavorable supere lo indicado se deberá considerar una ruta alterna.000 Kcal/m ) Los contenidos de riesgo alto se deberán clasificar como aquéllos que tienen posibilidad de arder con extrema rapidez o de los cuales se pueden esperar explosiones. 2 2 2 2 2   CASOS PARTICULARES EDIFICACIÓN Oficinas con dos o más rutas alternas de evacuación hasta la salida. que debido a ello no puede ocurrir la autopropagación del fuego. 60 m. . 0. e) Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado. Riesgo Ligero (bajo) menor a 35 Kg. de madera/m equivalente (160. Sin limite de distancia 125 m 30 m 45 m SIN ROCIADORES 60 m 23 m. Riesgo alto mayor a 70 Kg. de madera equivalente (340. 1. 45 m. ventilados por mínimo 3 lados Estacionamientos techados cerrados ALMACENES Almacenes de riesgo ligero (bajo) Almacenes riesgo moderado (ordinario) Almacenes alto riesgo Almacenes de líquidos inflamables CON ROCIADORES 90 m. de madera/m equivalente (160. deberán ser clasificados como aquellos que tienen tan baja combustibilidad.00 m.20 m. medidos desde la puerta del departamento hasta la puerta de ingreso a la ruta de evacuación.000 Kcal/m ) Los contenidos de riesgo ligero (bajo). la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores. Los contenidos de riesgo moderado (ordinario) se deberán clasificar como aquéllos que tienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de generar un volumen de humo considerable. medido entre los muros que lo conforman será las siguientes: Interior de las viviendas Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas Áreas de trabajo interiores en oficinas Locales comerciales 0.20 m.90 m 1. (*) 60 m. de madera/m equivalente (340. 125 m. 30 m.0 m adicionales. d) En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11. (*) Obligatorio uso de rociadores 90 m.000 Kcal/m ). 1.
Tener un ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1.Locales de salud Locales educativos 1.20 m.80 m 1. donde el acceso a la azotea podrá ser mediante una escalera del tipo gato. A excepción de edificios residenciales. pasamanos con separaciones de anchos mayores requieren aumentar el ancho de la escalera. que imposibilite a las personas que evacuan el edificio continuar bajando accidentalmente al sótano. Toda escalera de evacuación.20 m CAPITULO VI CIRCULACIÓN VERTICAL. materiales combustibles. sirven para la evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a emergencias. 3. Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con protección cortafuego (sellador) no menor a la resistencia cortafuego de la caja. . Deben ser continuas del primer al último piso incluyendo el acceso a la azotea. ya que dependen de la solución arquitectónica y características de la edificación. artículo 22º. En ningún caso tendrán un ancho de vano menor a 1. Estas escaleras deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. o a un nivel inferior al de la salida de evacuación El vestíbulo previo ventilado deberá contar con un área minima que permita el acceso y maniobra de una camilla de evacuación o un área mínima de 1/3 del área que ocupa el cajón de la escalera. a no ser que esté equipada con una barrera de contención y direccionamiento en el primer piso. No son de construcción obligatoria. No será continua a un nivel inferior al primer piso. b) De Evacuación Son aquellas a prueba de fuego y humos. VANOS Y PUERTAS DE EVACUACIÓN Artículo 26. Deberán ser construidas de material incombustible y mantener la resistencia estructural al fuego que se solicita para cada caso. 8. 7.Las escaleras pueden ser: a) Integradas Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de manera fluida y visible. 13. En el interior de la caja de escalera no deberán existir obstáculos. El ancho del pasamanos no será mayor a 5 cm. Deben entregar directamente a la acera. ABERTURAS AL EXTERIOR. podrán incluir pasamanos Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. 6. o en su defecto a un espacio compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública. 5. Estas escaleras pueden ser consideradas para el cálculo de evacuación. Al interior de las escaleras de evacuación. 4. ductos o aperturas. Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección del flujo de evacuación de las personas y su radio de apertura no deberá invadir el área formada por el círculo que tiene como radio el ancho de la escalera. 2.00 m. 11. 12. si la distancia de recorrido lo permite. salir del edificio en forma rápida y segura. 10. El ancho útil de las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras deberán ser calculadas de acuerdo con lo especificado en la Norma A. deberá ser ubicada de manera tal que permita a los usuarios en caso de emergencia. al nivel del suelo o en vía pública amplia y segura al exterior.130. 9.. son permitidas únicamente las instalaciones de los sistemas de protección contra incendios.
hacia el exterior de la edificación. Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en caso que tenga 5 niveles. Asimismo. con pasamano a ambos lados y con una clasificación de riesgo ligero Las escaleras de evacuación pueden ser: b. 16. de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles. que sirva a no más de 5 personas.30 m de altura medido a la parte superior del pase. que ventila a través de un sistema de extracción mecánica El vestíbulo previo. salvo que comunique máximo dos niveles continuos. Las escaleras de evacuación no podrán ser de tipo caracol.50 m .00 m medidos desde los extremos del vano por donde ventila. debidamente señalizado al interior de la escalera.14. 19. puertas y accesorios corta fuego con una resistencia no menor a 75 % de la resistencia de la caja de escalera a la que sirven y deberán ser a prueba de humo de acuerdo con la Norma A. a no mas de 0. es decir. No se permiten accesos a ductos y/o montantes a través de la escalera de evacuación.20 m de lado. Deberán contar con un pase para manguera contra incendio. Contar con marcos. podrá ventilar por medio de un sistema de extracción mecánica. 17. manteniendo el cerramiento cortafuego con material fácilmente frangible desde el interior de la escalera. de tipo cuadrado de 0. 2 deberá tener un vano abierto al exterior de un mínimo de 1. se establezca un cerramiento contra humos en dicho vestíbulo. el sistema de extracción mecánica puede ventilar al exterior de la edificación por medio de un ducto de ventilación propio. 18. El sistema de extracción mecánica deberá ser instalado en cada vestíbulo previo del nivel al que entrega.130. siempre y cuando. El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno. de uso . salvo de los sistemas de seguridad contra incendios. Muro Cortafuego b) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo. y de 3 horas en caso que tengan 25 niveles o mas. Asimismo.1) Con Vestíbulo Previo Ventilado (para evacuación de humos): en cualquiera de las siguientes configuraciones y características: a) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente al exterior El vestíbulo previo podrá ventilar hacia el exterior de la edificación (hacia un lugar abierto) siempre y cuando no exista algún vano cercano en un radio de 6. La escalera de evacuación no deberá tener otras aberturas que las puertas de acceso. 15.
Muro Cortafuego Extracción Mecánica Solución C: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica a un ducto de ventilación ubicado al exterior del vestíbulo Extracción Mecánica Muro Cortafuego Solución D: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica a un ducto de ventilación ubicado dentro del vestíbulo. . Este cerramiento podrá ser de vidrio hacia el exterior de la edificación (hacia un lugar abierto) siempre y cuando no exista alguna ventana o vano en 3.exclusivo para dichos extractores. Solución A: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica al exterior de la edificación Muro Cortafuego Extracción Mecánica Solución B: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción mecánica al exterior de la edificación.00 m mínimos medidos desde el extremo del vidrio en forma horizontal y/o perpendicular. No se aceptarán soluciones en las que el ducto cuente con vanos provenientes de otros ambientes de la edificación.
2. AMBIENTE SIN MATERIAL COMBUSTIBLE Muro Cortafuego . En caso que exista un segundo ingreso al vestíbulo previo ventilado.Muro Cortafuego Extracción Mecánica El diseño deberá garantizar que el sistema de extracción mecánica se active de forma automática. se podrá utilizar un vano cerrado con material translucido y accesorios corta fuego. b.80 m. deberán contar con cierre automático. El acceso será únicamente a través de un vestíbulo previo ventilado que separe la caja de la escalera del resto de la edificación. La profundidad del vestíbulo previamente ventilado medido entre ejes centrales de los vanos de las puertas en el sentido de la evacuación. deberá tener una resistencia al fuego mínima de 20 minutos. Los extractores mecánicos deberán ser abastecidos por una fuente secundaria. En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera. no se requerirá ampliar la profundidad del vestíbulo.50 m 5. 2. Características generales paras las escaleras con vestíbulo previo ventilado 1. La puerta de acceso al vestíbulo previo ventilado desde el área del piso deberá ser resistente al fuego con un mínimo de ¾ del tiempo de resistencia del cerramiento y con cierre automático. El suministro de energía necesario para el funcionamiento de los sistemas de extracción mecánica deberá ser protegido contra incendios con una resistencia no menor a 2 horas. cuando se genere un evento de incendio en la edificación. y con un área no menor de 4 m . 4. cuando el área en donde se encuentra la puerta de ingreso desde la edificación al interior del vestíbulo previo no ventilado a la escalera. La puerta que comunica el vestíbulo previo ventilado con la escalera. 62. El diseño. el cual 2 no excederá de 1.2) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo no ventilado Únicamente permitidas para ocupaciones de riesgo ligero y moderado (ordinario). como mínimo. no cuente con material 2 combustible. cálculo y dimensionamiento del sistema de extracción mecánica y sus componentes deberán ser efectuados de acuerdo a los requerimientos establecidos en el estándar ASHRAE 62. 3. deberá ser de 1.1 y 62.
22. (ver Artículo 25 inciso C).5) Cerradas: Sus características son las siguientes: a) Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento con una resistencia no menor a 1 hora. Artículo 22º (Para resultados de cálculos superiores a 1.. c) Este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones residenciales.El número y ancho de las escaleras se define según la distancia de viaje del evacuante medido desde el ambiente más alejado de la escalera y el número máximo de ocupantes por piso. deberá ser medida horizontal y perpendicular al vano. g) Cuando se requieran dos o más escaleras. . 28 b) Ancho útil requerido para evacuar. incluyendo la puerta. b) Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas 100 % por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13.130 b) Deben estar cerradas al exterior. d) Concepto de ruta alterna de escape e) Concepto de pasadizo ciego f) Según requerimientos específicos que establezca el presente Reglamento: RNE Norma A.20 m de ancho no es aplicable el redondeo en módulos de 0. La separación de 6. con la excepción señalada en el Art. Artículo 27. en toda edificación se requiere como mínimo dos escaleras de evacuación. y la edificación cuente con un sistema de rociadores.130. medido en función a la máxima carga de ocupantes por piso o nivel. c) Distancia de recorrido del evacuante.60 m) y Artículo 23º. b. c) Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1 hora. estas deberán ubicarse en rutas opuestas con una distancia mínima entre puertas de escape equivalente a 1/3 de la diagonal mayor de la planta del edificio al que sirven. La cantidad de escaleras de evacuación se calcula en función al cumplimiento de los siguientes criterios: a) Independientemente de la capacidad de carga de las escaleras y la relación con el número de ocupantes.00 m o más de un vano de la edificación a la que sirve. establecido en la Norma A. b) El vano abierto al exterior estará a una distancia de 6. b.130 art.00 m.4) Abiertas: Sus características son las siguientes: a) Están abiertas al exterior por lo menos en uno de sus lados con una superficie de 2 al menos 1 m en cada piso.3) Presurizadas: Sus características son las siguientes: a) Contarán con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro de la caja de la escalera siguiendo los parámetros establecidos en la Norma A.b. d) Esta escalera es solo aceptada para edificaciones residenciales no mayor a 5 niveles medidos sobre el nivel de la calle.
2. 26 incisos b). c) Cuente. e) Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20 m hasta 2.Las escaleras en general. con un mínimo de 0. En caso la edificación no cuente con un sistema de rociadores.90 m de longitud para escaleras lineales.30 m del inicio del paso. de salud y educación y un máximo de 0. la que podrá ser integrada y deberá cumplir con las características del Art. c) En cada tramo de escalera. Los tramos están formados por gradas. medidos desde el nivel de la vereda. medido entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos. podrán contar con una sola escalera. En edificaciones residenciales. o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes: a) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre descansos.40 m tendrán pasamanos a ambos lados. están conformadas por tramos..64 m. b) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0. descansos y barandas. De más de 5 pisos se requieren como mínimo dos escaleras de evacuación. Las que tengan más de 2. Artículo 28.28 m en comercios y 0. 2. 0.60 m. 7. con detección de humos. cada uno de los departamentos. De hasta 5 pisos.1. las escaleras deberán ubicarse en rutas opuestas con una distancia mínima entre puertas de escape equivalente a 1/2 de la diagonal mayor de la planta del edificio al que sirven. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera. b) El acceso a la escalera de evacuación sea a través de un vestíbulo previo. de acuerdo a cualquiera de las alternativas planteadas en la presente Norma.20 m f) Las escaleras de mas de 1. g) Únicamente en las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal siempre que a 0..25 m para los pasos en viviendas. Artículo 30. sin carga combustible. por cada edificación: 1.-.40 m.Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones: .30 m en locales de afluencia masiva de publico.28 m. para otro tipo de escaleras se considerará que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. este tenga cuando menos 0. por lo menos en el hall que une los dormitorios y alarma de incendios en el interior del departamento. debe tener entre 0. debiendo cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso. y 0. Las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. Artículo 29. integradas o de evacuación.. deberán contar además con unos pasamanos centrales. 8 y 20. ambos conectados a un sistema centralizado. los pasos y los contrapasos serán uniformes.1. salvo que se cumplan todos los siguientes requisitos para que se pueda contar con una sola escalera de evacuación: a) No mayor de 20 niveles medidos desde el nivel de la calle. d) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la conforman.18 m para los contrapasos.
1.Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso. siguiendo los mismos criterios que para una escalera. capacidad de las cabinas y velocidad. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. terrazas.. c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0. cumpliendo los siguientes requisitos: a) La altura mínima será de 2. según Código NFPA 72. mezanines..Las rampas para personas deberán tener las siguientes características: a) Tendrán un ancho mínimo de 0.. Artículo 32. b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los que sirve. Área útil de cada piso. deben estar interconectados con el sistema de detección y alarma de incendios de la edificación.00 m sobre el suelo adyacente. d) Todos los ascensores que comuniquen mas de 7 niveles. enviándolos automáticamente al nivel de salida. Número de pisos.00 m. se considera la sección. Artículo 31. superior a 50 kilos por metro lineal. En ausencia de paramento. sin importar el tipo de edificación a la que sirven.10 m. Debiendo tener las siguientes características: a) Tendrán una altura mínima de 0. medidos a partir del nivel del acceso desde la vía publica. Número de personas visitantes.Para el cálculo del número de ascensores.85 m medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso. salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal. Número de ocupantes por piso. c) Todos los ascensores.a) Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 12. se deberá considerar lo siguiente: a) b) c) d) e) f) Destino del edificio.Todas las aberturas al exterior. Este cálculo forma parte de los documentos del proyecto. altura de piso a piso y altura total. tales como andenes de descarga. rampas. deberán cumplir con un sistema de llave exclusiva para uso de bomberos bajo la Norma ANSI/ASME A17. que permita a los bomberos el control del ascensor desde la cabina. descansos. sobre el nivel del ingreso a la edificación desde la vereda. c) Deberán tener barandas según el ancho.90 m. El cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional responsable y del fabricante de los equipos. d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría con la instalación de barandas o antepechos. aplicada en cualquier punto de su estructura.13 m de diámetro entre ellos. y ventanas de edificios. que no permita el uso de los mismos en caso de incendio. Artículo 34. balcones. comunicación y salida. costados abiertos de escaleras. pasajes abiertos. Deberán resistir una sobrecarga horizontal. b) Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: .. medida desde el nivel de piso interior terminado. deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que sirven y al tipo de usuario que las empleará. b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0. Tecnología a emplear. Artículo 33. deberán estar provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.00 m o más. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11. b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa.00 m como mínimo. que se encuentren a una altura superior a 1. la altura será de 1.90 m entre los paramentos que la limitan.
g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán contar con un sistema de cierre automático. están establecidos en las normas específicas según cada uso.90 m. CAPITULO VI SERVICIOS SANITARIOS Artículo 36. en servicios sanitarios de uso público.. f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios de uso público. e) Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación deben abrir 180 grados y no invadir más del 50% del ancho calculado como vía de evacuación.Vivienda ingreso principal 0. f) Las puertas giratorias o corredizas no se consideran puertas de evacuación.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la ruta de evacuación..80 m.El número y características de los servicios sanitarios para discapacitados están establecidos en la norma A. mas los de uso general que se adecuen como puertas de evacuación..010-1 c) No podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que disimulen su ubicación. y señalizadas de acuerdo con la NTP 399.El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones. deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. c) El ancho de un vano se mide entre muros terminados. Artículo 39. Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que se deba ingresar al interior de la unidad a la que se mide... d) Deberán abrir en el sentido de la evacuación cuando por esa puerta pasen más de 50 personas.130. según lo establecido en la norma A-130 b) Deberán ser fácilmente reconocibles como tales. g) No pueden ser de vidrio crudo. y de superficie lavable. . a excepción de aquellas que cuenten con un dispositivo para convertirlas en puertas batientes. Vivienda habitaciones 0.70 m. deberán permitir la evacuación del local al exterior o a una escalera o pasaje de evacuación. d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. Artículo 38. Artículo 35. Pueden emplearse puertas de cristal templado.Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 m. c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con sumideros. Las puertas de uso general podrán ser usadas como puertas de evacuación siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma A. Las puertas de evacuación deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) La sumatoria del ancho de los vanos de las puertas de evacuación. para evacuar el agua de una posible inundación. e) Los sistemas de control de paso del agua. Artículo 37. b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán antideslizantes en pisos e impermeables en paredes.Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad. laminado o con película protectora. Vivienda baños 0.
desagüe o electricidad. e) Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación. las características que deberán tener los ductos de basura son las siguientes: a) Sus dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0. El sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente conectados a un cuarto de basura. c) La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio propio con puerta de cierre. sin incluir los estacionamientos. con un mínimo de 0. Artículo 43. d) El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del nivel del último techo y deberá estar protegido del ingreso de roedores y de la lluvia. Los ductos de ventilación deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0.80 m del nivel de cada piso y tendrá un dimensión mínima de 0. en edificaciones de más de 5 pisos. .004 m /m techado.Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse mediante ductos de ventilación.036 m2 por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso.50 m. los ductos de 0. protegido contra el ingreso de roedores.40 m.03 m3) por día. En caso de existir.Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener como mínimo dimensiones para almacenar lo siguiente: a) Uso residencial. c) El sistema de ventilación será natural o forzado.36 m2 o más deberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una persona.50 m largo 0./vivienda (0. o mediante el empleo de bolsas que se dispondrán directamente en contenedores. Deberá preverse un espacio para la colocación de carretillas o herramientas para su manipulación. al cual se accederá desde el vestíbulo de distribución La parte inferior de la boca de recepción de basura deberá estar ubicada a 0.. a razón de 3 2 0. Artículo 44.. que podrán estar dentro o fuera de la edificación. para lo cual deberán tener ambientes para la disposición de los desperdicios. pero dentro del lote.. deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de las montantes. b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua.CAPITULO VII DUCTOS Artículo 40.40 m por 0. No podrán ubicarse en las cajas de escaleras de evacuación. b) La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta metálica contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de la descarga de los pisos superiores.24 m2. b) Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza. c) Cuando los techos sean accesibles para personas.Las características de los cuartos de basura serán las siguientes: a) Las dimensiones serán las necesarias para colocar el número de recipientes necesarios para contener la basura que será colectada diariamente y permitir la manipulación de los recipientes llenos. y deberán estar revestidos interiormente con material liso y de fácil limpieza. Artículo 42. d) Los ductos para ventilación. los cuales deben diseñarse con soluciones de tipo horizontal o vertical con dispositivos internos que eviten el ingreso de los humos en pisos superiores al del incendio Artículo 41. b) Usos no residenciales donde no se haya establecido norma específica..Las edificaciones deberán contar con un sistema de recolección y almacenamiento de basura o material residual. deberán contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el último nivel. pero permitiendo su fácil ventilación. a razón de 30 lt. e) Los ductos deberán construirse con materiales resistentes al fuego por 1 hora como mínimo.-.
pudiendo ser cuartos de basura cerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir el número de contenedores de basura necesarios para la cantidad generada en un día por la población que atiende.90 m.Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tengan ventilación directa hacia el exterior. Artículo 53. Los ductos que contengan montantes de agua deberán contar en la parte más baja con un sumidero conectado a la red pública del diámetro de la montante más grande. Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces.Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada de aire desde el exterior..Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientes requisitos: a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la superficie de la habitación que se ventila. según lo establecido en la Norma EM. no será inferior a 0.. bajo el estándar NFPA13. Artículo 54. Los ambientes destinados a cocinas. deberán ser resistentes al fuego por 1 hora y disponer de protección por rociadores. Artículo 50. . Artículo 48.Todos los ambientes contarán. depósitos y almacenamiento. pasajes de circulación. En caso de ser inferior deberán incrementarse las dimensiones del vano. almacenes y depósitos pueden ser ventilados por medios mecánicos o mediante ductos de ventilación. medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50% ± 5%. podrán iluminar a través de otros ambientes.010 CAPITULO IX REQUISITOS DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Artículo 51. Artículo 45. que sirva de cierre de los vanos. desagüe y electricidad. Artículo 49.Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus ocupantes. servicios sanitarios.. depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera eventual...d) La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que permita su vertido directamente sobre el recipiente e) Los cuartos que reciban basura a través de ductos.Los ductos verticales en donde se alojen montantes de agua. b) Los servicios sanitarios. Artículo 47. podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes.. deberán tener un lado abierto hacia un ambiente de uso común..En las edificaciones donde no se exige ducto de basura. Artículo 46. Los ambientes destinados a servicios sanitarios. con medios artificiales de iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán proporcionar los niveles de iluminación para la función que se desarrolla en ellos.. deberán existir espacios exteriores para la colocación de los contenedores de basura.. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire.El coeficiente de transmisión lumínica del material transparente o translúcido. Artículo 52. deberán contar con un sistema mecánico de renovación de aire.Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo con el uso al que está destinado.Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24° C ± 2° C. pasajes de circulación.. además.
.050.060. A. A.080.En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado.. A. de acuerdo con la función que se desarrollará en el. en zonas donde la temperatura descienda por debajo de los 12 grados Celsius. El número de ocupantes es de aplicación exclusiva para el cálculo de las salidas de emergencia.En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento.. ancho y número de escaleras. CAPITULO X CALCULO DE OCUPANTES DE UNA EDIFICACIÓN Artículo 59. a nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación. En caso de edificaciones con dos o más usos se calculará el número de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. serán los siguientes: a) Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes que permitan mantener el nivel de confort al interior de los ambientes. Articulo 62. y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento.100 y A.. Artículo 60. A. deben ser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en las edificaciones vecinas.Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras de ruido.. mediante la modalidad que establezca la Municipalidad correspondiente.040. A.070. considerando la localización de la edificación. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano. deberán estar dotados de los dispositivos que aíslen las vibraciones de la estructura. y contar con el aislamiento acústico que evite la transmisión de ruidos molestos hacia el exterior. bien sea por medios mecánicos o naturales.Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y acústico..El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido en la Norma A 130 y de acuerdo a los índices de ocupación para cada tipo.. b) Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético. o bien contar con un sistema de generación de energía eléctrica de emergencia suficiente para mantener el sistema de aire acondicionado funcionando en condiciones normales o hasta permitir la evacuación de la edificación. . se instalarán rejillas de ventilación de emergencia hacia áreas exteriores con un área cuando menos del 2% del área del ambiente.110. o resolverse de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.020. Artículo 61. A. ascensores.Todas las instalaciones mecánicas. deberán ser adquiridos en predios que se encuentren a una distancia de recorrido peatonal cercana a la Edificación que origina el déficit. Artículo 55. Artículo 57. que le permita el uso óptimo. A. los espacios de estacionamientos requeridos. del exterior.Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación a la que sirven.. que requiera condiciones herméticas. Artículo 58. se ubicarán en predios distintos.090. de acuerdo a su uso y según lo establecido en el Plan Urbano. Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. A.Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos dentro del lote en que se edifica. según las Normas A. cuyo funcionamiento pueda producir ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación. pasajes de circulación de personas.030. dotación de servicios sanitarios.Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico. Artículo 56.
que no permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida. c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta.60 m cada uno Ancho: 3. Artículo 66.Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos solamente se darán. se contabilizan para alcanzar el número de estacionamientos exigido en el plan urbano. Ancho: 2. y Altura: 2. Dos estacionamientos continuos Estacionamientos individuales En todos los casos Ancho: 2. cuando no es posible el acceso de los vehículos requeridos al inmueble que origina el déficit..00 m. su longitud puede ser 9. es requisito efectuar los cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus características.00 m cada uno Largo: 5. cuando este tenga las dimensiones mínimas.10 m.Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso público serán las siguientes: a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: Cuando se coloquen: Tres o más estacionamientos continuos. es decir uno tras otro. e) Otros.. b) Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso.50m. y Altura: 2.00 m. d) Intervenciones en Monumentos históricos o inmuebles de valor monumental. ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o evacuación de las personas. Artículo 64.Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso privado serán las siguientes: a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: Cuando se coloquen: Tres o más estacionamientos continuos. d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o evacuación de las personas. En este caso.70 m cada uno En todos los casos Largo: 5.Articulo 63. pero constituyen una sola unidad inmobiliaria. que estén contemplados en el Plan Urbano. c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta.. será de 6. Para el estacionamiento de otro tipo de vehículos. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección). cuando este tenga las dimensiones mínimas. e) Los estacionamientos dobles. de un hidrante ni a 3 m.Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos.50 m cada uno Ancho: 2. Artículo 65.50 m f) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. será de 6.10 m.00 m. c) Proyectos o Programas de Densificación Urbana. por alguno de los siguientes motivos: a) Por estar el inmueble frente a una vía peatonal. b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento. b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento.. . d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir.40 m cada uno Dos estacionamientos continuos Ancho: 2.50 m cada uno Estacionamientos individuales Ancho: 2.
El sistema de extracción deberá contar con ductos de salida de gases que no afecten las edificaciones colindantes.la ventilación de las zonas de estacionamiento de vehículos.00 m. c) d) e) f) g) Artículo 68. Para 2 vehículos en paralelo: 4. f) Deberá considerarse en el acceso y circulación.70 m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección). . a nivel o en pisos superiores. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3. siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que se accede.. El radio de giro de las rampas será de 5. Artículo 67.El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá cortar la vereda.Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera conjunta o separada. Las zonas de estacionamiento en sótanos a partir del segundo sótano. o un ingreso doble de 6. a menos que se pueda demostrar una eficiente ventilación natural. que tengan o no encima una edificación de uso comercial o residencial. y donde no exista berma.00 m. Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 vehículos: 6. Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en los retiros. En el caso de estacionamientos en semisótano. Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3. semi-sótanos o pisos superiores.00 m. fuera de los límites de la vereda. requieren de un sistema mecánico de extracción de monóxido de carbono.00 m.00 m.e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. Las zonas de estacionamiento en sótanos de un solo nivel.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote la rampa de acceso al estacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad. Las rampas de acceso a sótanos. y salida doble de 6. b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: Para 1 vehículo: 2. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda.. cualquiera sea su dimensión debe estar garantizada. de un hidrante ni a 3 m.80 m. deberán tener una pendiente no mayor a 15%.00 m Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda. Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento individuales o con menos de 150 vehículos mantendrán su nivel en cuyo caso se deberá proveer de rampas para los vehículos en la berma. a más 12. Para 3 vehículos en paralelo: 7. requerirán de ventilación natural suficiente para permitir la eliminación del monóxido de carbono emitido por los vehículos. el ancho.. cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1. altura y radio de giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos. de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.00 m. del límite de propiedad.00 m o un ingreso y salida independientes de 3. Artículo 69.00 m medidos al eje del carril de circulación vehicular. Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos. cada una. de manera natural o mecánica. para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados.
Documents Similar To Norma Final 0.10
DENUEY Alarcon
arqferreyr
Maria Consuelo Zarama Ortiz
XxandreGxX

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 18
 Artículo 20
 Artículo 23
 Artículo 21
 Artículo 25
 Artículo 22
 Artículo 24
 artículo 22
 Artículo 26
 Artículo 25
 Artículo 22
 Artículo 27
 Artículo 23
 Artículo 28
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 32
 Artículo 31
 Artículo 34
 Artículo 33
 Artículo 36
 Artículo 39
 Artículo 38
 Artículo 35
 Artículo 37
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 40
 Artículo 42
 Artículo 41
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 50
 Artículo 48
 Artículo 51
 Artículo 45
 Artículo 49
 Artículo 47
 Artículo 46
 Artículo 52
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 55
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 56
 Artículo 66
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 68
 Artículo 67
 Artículo 69