Source: http://docplayer.cz/16280111-Kanalizacni-rad-verejne-kanalizace-obce-oskava.html
Timestamp: 2018-06-18 15:41:18+00:00

Document:
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA - PDF
Download "Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA"
1 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Datum: č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk Ing. Mirka Šperlichová
2 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 2 1 Obsah 1 Obsah Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu Popis území Odpadní vody Popis stokové sítě Stručný popis kanalizační sítě Oskava ( k.ú. Oskava, Nemrlov ) Stručný popis kanalizační sítě Oskava, část Mostkov Údaje o čistírně odpadních vod Charakteristika ČOV Libina Přehled objektů ČOV Recipient hydrologická data Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Odpadní vody ze stomatologických zařízení Měření množství odpadních vod Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Kontrolní vzorky Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Aktualizace a revize kanalizačního řádu Přílohy Grafická příloha... 21
3 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 3 2 Titulní list kanalizačního řádu Tento kanalizační řád platí pro veřejnou kanalizaci v obci Oskava, k.ú. Oskava, Nemrlov a Mostkov. Je závazný pro všechny osoby a organizace, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak využívají. Pokud dojde v budoucnu k rozšíření stokové sítě, nebo napojení dalších obcí, platí kanalizační řád i pro tyto kanalizace. Uvedená kanalizační síť je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v obci Libina.. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Vlastník kanalizace: Obec Oskava IČ: Provozovatel: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: DIČ: Ukončení kanalizace: Čistírna odpadních vod Libina - mechanicko - biologická čistírna Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk Ing. Mirka Šperlichová Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Šumperku č. j. ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu
4 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 4 3 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26), ve znění pozdějších předpisů Veřejná kanalizace je určena k hromadnému odvádění odpadních vod. V pochybnostech, zda jde o veřejnou kanalizaci, rozhoduje vodoprávní úřad. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace obce Oskava, k.ú. Oskava, Nemrlov a Mostkov jsou tvořeny vodami splaškovými, průmyslovými i dešťovými. Značnou část odpadních vod tvoří vody balastní (podzemní). 4 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Provozovatel povoluje připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci za těchto následujících podmínek: a) Odváděné odpadní vody nepřesáhnou hodnoty jakosti a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvách o odvádění odpadních vod. b) Nemovitost, kde vzniká odpadní voda, je připojena na veřejnou kanalizaci pouze samostatnou kanalizační přípojkou, odvádění odpadních vod z více nemovitostí jednou přípojkou je možné pouze ve vyjímečných případech a po schválení správcem kanalizace, podmínky připojení určuje správce kanalizace ve svých vyjádřeních. c) Kanalizační přípojka je stavebně povolena příslušným stavebním úřadem. d) Kanalizační přípojky, které jsou vybaveny měrnou šachtou umožňující měření průtoků a odběr vzorků musí být trvale přístupné. e) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí předčištění, jsou vypouštěny do veřejné kanalizace jen s platným povolením vodoprávního úřadu.
5 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 5 f) Odváděné odpadní vody nejsou ředěny balastními vodami (trvale tekoucí povrchové, chladící nebo podzemní vody). g) Další konkrétní podmínky napojení a odvádění odpadních vod určuje správce veřejné kanalizace při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod s velkoodběratelem.. Další povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu h) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, zákona č. 274/2001 Sb.. i) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. j) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. k) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. l) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. m) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. n) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
6 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 6 5 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Oskava ( k.ú. Oskava, Mostkov, Nemrlov ) tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na veřejné kanalizaci c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 6 Popis území 6.1 Odpadní vody V uvedené lokalitě - tj. z obce Oskava vznikají odpadní vody : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ) b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ) c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ) d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území - balastní) f) ze stomatologie Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků) - vody technologické (z vlastního výrobního procesu) Zde lze především uvést: CNM textil a.s., Oskava 35, OSKAVA Výrobna knedlíků, Zdeněk Ptáček, Oskava GDF, spol.r.o., Mostkov 28, Ing. Filip,Ing. Žert MASNA Tomáš Kapel, Oskava p. Ryšánek dřevovýroba, Mostkov NOVATRONIC, Oskava 75, Ing. Vladimír Mikulec TREFA- výroba knedlíků, Petr Valenta, OSKAVA
7 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 7 Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. Zvláštním druhem těchto vod jsou odpadní vody ze stomatologických zařízení, které jsou významným producentem odpadních vod s obsahem rtuti. Pro tato zařízení jsou určena dále zvláštní pravidla. 7 Popis stokové sítě 7.1 Stručný popis kanalizační sítě Oskava ( k.ú. Oskava, Nemrlov ) Kanalizace v obci Oskava byla vybudována v letech Tato kanalizační síť nahradila stávající nevyhovující způsob, splaškových vod, tj. vypouštění přepadů ze septiků do vodoteče. Stávající ČOV závodu Nobleslen neplnila dobře svou funkci a proto byl tento závod, stejně jako Družspoj napojen na nově vybudovanou kanalizační síť, která je napojena na kanalizační sběrač A, který odvádí splaškové vody na ČOV Libina, zde jsou odpadní vody čištěny na mechanicko-biologické čistírně. Trasa přivaděče stoka A, Oskava Libina je vedena souběžně se státní silnicí z Oskavy do Dolní Libiny. Její celková délka činí 3,553 km, provedena je z PVC DN 400. Páteřní stoka B je připojena na stoku A a prochází celou obcí. Její celková délka je m, materiál je následující: PVC DN ,00 m PVC DN ,00 m PVC DN ,00 m 7.2 Stručný popis kanalizační sítě Oskava, část Mostkov Kanalizace v obci Oskava, část Mostkov byla vybudována v letech Odkanalizování obce Mostkov souvisí s celkovým záměrem již provedené stavby kanalizace v obci Oskava, pod níž Mostkov správně náleží. Tato kanalizační síť nahradila stávající nevyhovující způsob, splaškových vod, tj. vypouštění přepadů ze septiků do vodoteče. Území Mostkova je pro odkanalizování rozděleno na dvě části. Většina obce je odkanalizována stokou C a sběrači do ní zaústěnými. Stoka C odvádí splaškové vody pod místní část Oskavy Nemrlov, kde je zaústěna do stávající stoky B, šachty Š 14. Několik nemovitostí v horní části Mostkova je spádově přikloněno směrem k rybníku. Tuto část obce bude odkanalizovat stoka D, která vede v horním úseku podél komunikace Oskava Mostkov, a ve spodní části ( pod hřbitovem ) již v komunikaci. U panelových domů v Oskavě bude stoka D zaústěna do stávající šachty Š 172, na stoce B. Veškeré splaškové vody jsou sběračem A, odváděny na ČOV Libina, zde jsou odpadní vody čištěny na mechanicko-biologické čistírně. Celková délka kanalizace Mostkov je m, materiál je následující: PP DN ,00 m PP DN ,00 m
8 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 8 Přehled údajů kanalizačního systému Oskava ( k.ú. Oskava, Nemrlov, Mostkov ) IČ majetkové evidence stoková síť /1 Počet obyvatel celkový 1134 připojených 964 Délka kanalizace a profil celková délka 11,015 km menší než DN 300 7,439 km DN DN 500 3,576 DN DN 800 0,0 DN 800 a větší 0,0 Materiál kamenina plast 11,015 Poznámky počet přípojek 263 odlehčovací komory 0 čerpací stanice 0 Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci Oskava, Mostkov, Nemrlov je 1134, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 964 a na veřejný vodovod 794 Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 263 přípojek.
9 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 9 8 Údaje o čistírně odpadních vod 8.1 Charakteristika ČOV Libina ČOV je mechanicko-biologická čistírna s klasickým hrubým předčištěním ( česle + lapák písku ) s usazovacími nádržemi, s aktivací, dosazovacími nádržemi a saerobní stabilizací kalu. 8.2 Přehled objektů ČOV Čerpací stanice K ČS jsou splašky přiváděny gravitační oddílnou kanalizací, jedna větev je z obce Libina, druhá z obce Oskava. ČS je rozdělena na suchou a mokrou část. Suchá část má půdorysný rozměr 7,05 x 4,02 m a hloubku 3,43 m. Mokrá část má půdorysný rozměr 7,05 x 6,80 m a hloubku 2,57 m. Celková hloubka ČS je 6,00 m. Na vtocích do ČS jsou osazeny česlové koše na zachycení hrubých nečistot a čtyři plovákové spínače, pomocí kterých se ovládá činnost čerpadel. Splaškové vody jsou čerpány ocelovým potrubím DN 200 do objektu hrubého předčištění, kde jsou zaústěny v betonovém přívodním žlabu v prostoru česlovny. Hrubé předčištění V přímém žlabu jsou osazeny ručně stírané česle jemné o šířce průlin 30 mm, šířka kanálu je 600 mm, hloubka 700 mm. Shrabky jsou shrabány do atypického ocelového žlabu. Z objektu hrubého předčištění jsou splašky vedeny kanálem ke zdvojenému lapáku písku. Ve vertikální části lapáku písku je osazeno vzduchové čerpadlo MAMUT DN 100, ze kterého je vedeno výtlačné potrubí oc. DN 100 do pračky písku. Potrubí je opatřeno šoupátkem DN 100. Biologické čištění Aktivace je tvořena dvěma samostatnými linkami. Každá tato linka sestává z denitrifikační zóny, nitrifikační zóny a odplyňovací části nádrže. Splaškové vody po hrubém předčištění přitékají žlabem do nátokové šachty, ze které přes kanálové šoupátko DN 400 jsou vedeny do dvou aktivačních linek. Celá nádrž biologického čištění má půdorysné rozměry 32,6 x 15,6 m. Denitrifikační zóna -V denitrif. zónách je obsah nádrže míchán míchadlem ABS. Nitrifikační zóna- Obě nitrifikační zóny aktivačních linek jsou vystrojeny vzduchovými rošty. Odplyňovací zóna Po průchodu nitrifikační zónou aktivační směs přitéká do odplyňovací zóny. V této zóně je umístěno recirkulační čerpadlo. Aktivovaná směs z odtokové šachty odvádí oc. potrubí DN 400 do dosazovacích nádrží.
10 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 10 Dosazovací nádrže- Potrubím DN 400 je aktivované směs z aktivace přiváděna do rozdělovací šachty u dosazovacích nádrží. Nátok na obě dosaz. nádže je obstavitelný kalovými šoupátky. Nádrž je vystrojena strojním zařízením sestávajícího z pojezdného mostu. Na mostě jsou zavěšeny shrabovací zařízení kalu i zařízení pro stahování plovoucích nečistot. Most je poháněn el. pohonem. Vyčištěná voda přepadá do obvodového žlabu nádrže přes pilovou hranu a z něj je dalším žlabem prostupujícím přes obvodovou stěnu odváděna do odtokové šachty. Plovoucí nečistoty jsou shrnovány z plochy před i za odtokovým žlabem a samovolně odtékají do jímky. Kal je stíracím zařízením shrnován do kal. Prostoru a odsud je odváděn do sací jímky ČS vratného kalu. Čerpání vratného kalu Z dosaz. nádrží je kal odebírán a gravitačně veden do sací jímky ČS vratného kalu. Dmýchána- jsou zde osazena tři dmýchadla LUTOS DITL, všechna jsou provozní. kalové hospodářství o zahušťovací nádrž V ČS vratného kalu se kal dělí na kal vratný a kal přebytečný. Kal přebytečný je odebírán potrubím ze sací jímky ČS a gravitačně přiváděn do zahušťovací nádrže jedná se o čtvercovou vertikální dosazovací nádrž 4,8 x 4,8 m. Vedle dosazovací nádrže je umístěna suchá jímka, ve které je osazeno čerpadlo přebytečného kalu. o odvodnění kalu Přebytečný kal je ze zahušťovací nádrže čerpán do odvodňovacího zařízení pásového lisu, který je umístěn v zastřešeném objektu. Zde je rovněž umístěno dávkovací zařízení polymerního flokulantu, který je dávkován do výtlačného potrubí před odvodňovací zařízení. Výstupní kal obsahuje 18 30% sušiny. o měření průtoku vyčištěných vod Z ČOV je měřen průtok vyčištěné vody z čistírny, okamžitá hodnota i součtové množství. Měřeno elektricky přístrojem MQ fy ELA Brno s ultrazvukovou sondou. Měřící sonda je umístěna v měřící šachtě, vyhodnocovací část je umístěna v místnosti rozvaděče. o provoz, ovládání Provoz čistírny je plně automatizován. Množství potřebného vzduchu je řízeno dvojicí kyslíkových sond, které ovládají frekvenční měnič dmýchadla. ČS surové vody a čerpání vratného kalu je řízeno pomocí plovákových spínačů. Čerpání kalu k zahuštění bude ovládáno časovými spínači ve vazbě na kalolis.
11 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana Recipient hydrologická data Recipientem čistírny odpadních vod Libina je vodní tok Oskava Název recipientu : řeka Oskava Kategorie podle vyhlášky č.470/2001 Sb. významný vodní tok Číslo hydrologického pořadí : Hydrogeologický rajón: 643 Plocha povodí A: 77,04 km 2 Profil : před soutokem s Mladoňovským potokem Průtok Q 355 0,111 m 3.s -1 Správce toku : Povodí Moravy, s. p., Brno Dřevařská BRNO tel fax:
12 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 12 9 Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Kyanidy Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů ( 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. V povolení stanoví vodoprávní úřad podmínky vypouštění s ohledem na emisní standardy v souladu s vyjádřením správce kanalizace.
13 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 13 Dále není dovoleno do veřejné kanalizace v obci Oskava, Mostkov, Nemrlov vypouštět následující látky, tyto látky by mohly ohrozit provoz ČOV nebo kanalizace. Vypouštět tyto látky je možné v omezené míře pouze s písemným souhlasem správce kanalizace a v souladu se stanovenými podmínkami. radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz ČOV, tzn. i vody jejichž znečištění přesahuje dojednané limity látky, které rychle sedimentují a vytvářejí pevné a soudržné sedimenty hořlavé, výbušné, popřípadě takové, které smísením se vzduchem nebo vodou vytvářejí výbušné, dusivé nebo otravné směsi látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny ropné látky všech typů a organické rozpouštědla uliční nečistoty, podzemní vody odpady zpracovávané v drtičích domovního odpadu (připojování těchto zařízení na veřejnou kanalizaci není přípustné) obsahy žump a septiků, silážní šťávy a jakákoliv průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky (kejda, hnojůvka, močůvka, ), aerobně stabilizované komposty, pokud se nejedná o řízené vypouštění externích odpadních vod, které zajišťuje provozovatel ČOV odpadní vody vypouštěné přes septiky odpadních vod - tyto musí být neprodleně zrušeny, možné likvidovat na ČOV 10 Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Jakost odpadních vod a jejich množství se posuzuje v kanalizační přípojce za posledním připojením vod z objektu a to pro každou přípojku zvlášť, obvykle ve sběrné - kontrolní šachtě. Odpadní vody vypouštěné z jednotlivých objektů, jejich částí a zařízení mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne uvedené nejvyšší míry znečištění vod. Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod jsou rozděleny do tří následujících skupin. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.
14 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 14 I Obecné míry znečištění Maximální přípustné míry znečištění standardních odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, na které se vztahují obvyklé smlouvy na vypouštění s obecnou cenou za vypouštění. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-8,5 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 0,2 Rtuť Hg mg.l -1 0,003 Měď Cu mg.l -1 0,20 Olovo Pb mg.l -1 0,10 Nikl Ni mg.l -1 0,10 Zinek Zn mg.l -1 1,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,03 Chrom celkový Cr mg.l -1 0,10 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,05 Arzen As mg.l -1 0,10 Selen Se mg.l -1 0,10 Stříbro Ag mg.l -1 0,10 Vanad V mg.l -1 0,10 Molybden Mo mg.l -1 0,10 Kobalt Co mg.l -1 0,50 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T o C 40
15 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 15 II Další míry znečištění Po dohodě se správcem kanalizace je možné připojit na veřejnou kanalizaci odpadní vody, které nepřesahují následující maximální míry znečištění. Konkrétní limity znečištění a podmínky odvádění budou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Na tyto vody se již nevztahuje obecná cena za vypouštění do kanalizace. Konkrétní cena je stanovena vzhledem k charakterů odpadních vod ve smlouvě. Tyto limity správce kanalizace dohodne podle kapacitních možností kanalizace a ČOV. Celkové maximální množství odpadních vod a znečištění přitékající kanalizací na ČOV je dáno kapacitou ČOV. Ve smlouvě o odvádění odpadních vod se může sjednat nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a režim jejich odtoku. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-10,0 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 5,0 Rtuť Hg mg.l -1 0,05 Měď Cu mg.l -1 1,0 Olovo Pb mg.l -1 0,5 Nikl Ni mg.l -1 2,0 Zinek Zn mg.l -1 5,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,5 Chrom celkový Cr mg.l -1 1,0 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,5 Arzen As mg.l -1 0,5 Selen Se mg.l -1 1,0 Stříbro Ag mg.l -1 1,0 Vanad V mg.l -1 1,0 Molybden Mo mg.l -1 0,5 Kobalt Co mg.l -1 3,0 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T C 50 Barvivo množství barviva bude na takové úrovni, která nezpůsobí žádné problémy ve vypouštěné vyčištěné OV z ČOV Libina
16 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 16 Některé externí odpadní vody a kaly jsou dávkovány provozovatelem do čistícího procesu ČOV podle svého typu, nejčastěji do prostoru lapáku štěrku nebo přímo do jímky primárního kalu. V případě potřeby snížení nárazového zatížení je možné tyto látky vypustit do určené šachty na vzdálené části kanalizační sítě. Vypouštění do kanalizace lze použít pouze tehdy, jestliže nedochází k odlehčení vod z dešťových oddělovačů při zvýšených dešťových odtocích. V tomto případě se nejedná o vypouštění odpadních vod do kanalizace dle hodnot a pravidel kanalizačního řádu. O tomto vypouštění rozhodne správce kanalizace a ČOV dle aktuální situace. III Zvláštní míry znečištění - přílohy kanalizačního řádu Pro subjekty, vypouštějící odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje maximální hodnoty znečištění uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění nebo i hodnoty znečištění z bodu II - Další míry znečištění, se sjednávají zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Tyto zvláštní podmínky jsou uvedeny v přílohách kanalizačního řádu a stávají se jeho nedílnou součástí. U těch ukazatelů, které nejsou dohodnuty z bodu I - Obecné míry znečištění a nejsou součástí přílohy kanalizačního řádu jako zvláštní míry znečištění, platí ukazatele uvedené pod bodem II - Další míry znečištění. Jako maximální hodnota se rozumí hodnota pro směsný dvouhodinový vzorek, získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku. Odlišný způsob odběru kontrolních vzorků je možné vyjímečně dohodnout se správcem kanalizace ve smlouvě o odvádění odpadních vod (např. 24 hod. směsné vzorky). Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních a limitů (maxim), které nejsou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení ve smlouvě dohodnutých limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat producenta vypouštěných odpadních vod a může na viníkovi uplatnit náhrady škody nebo ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Odpadní vody ze stomatologických zařízení Vypouštění odpadních vod z objektů stomatologických zařízení do veřejné kanalizace (vod s obsahem zvláště nebezpečné látky) je možné za následujících podmínek: a. všechna stomatologická pracoviště budou vybavena odpovídajícími separátory amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 % b. separátory budou provozovány podle pokynů výrobce a budou pravidelně odborně servisovány, podle životnosti bude prováděna jejich obměna c. manipulace se zachyceným odpadem bude prováděna podle platných předpisů d. bude stanoven kontrolní profil na kanalizační přípojce pro možnost odběrů vzorků e. koncentrace rtuti ve vypouštěných odpadních vodách z těchto objektů nepřesáhne ve dvouhodinovém směsném vzorku hodnotu 0,05 mg/l
17 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana Měření množství odpadních vod Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Vlastník nebo provozovatel kanalizace může požadovat po odběrateli přímé měření vypouštěných odpadních vod, kde další podrobnosti budou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Objemový přítok na čistírnu odpadních vod bude zjišťován z přímého měření průtoku vypouštěných odpadních vod. Kontinuální měření je umístěno v odtokovém žlabu za dosazovacími nádržemi ČOV. Všechny odpadní vody přiteklé na ČOV jsou tímto měřením zachyceny - měrný objekt nelze obtokovat. Obyvatelstvo s ohledem na skutečnost, že většina objektů v obci je zásobována vodou jak z vodovodu pro veřejnou potřebu, tak i z vlastních zdrojů, bude množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace buď měřeno měřícím zařízením odběratele ve smyslu ust. 19, odst.1 zákona č. 274/2001 Sb. nebo stanoveno výpočtem dle směrných čísel spotřeby vody dle ust. 27 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. 12 Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Při haváriích se postupuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, dle 40, 41, 42. Havárií je mimořádné závažné zhoršení, nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárií způsobenou producentem odpadní vody se považuje vypuštění látek do veřejné kanalizace, uvedených pod bodem 9, mimo látky v množství a kvalitě uvedených v platných rozhodnutích vydaných dle 16., zák. 254/2001 Sb. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s takovými látkami z tohoto hlediska zvláštními přepisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do veřejné kanalizace a tím následně neohrozily jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Původce havárie je povinen činit jednak bezprostřední opatření k zneškodňování havárie, jednak opatření k odstranění jejich škodlivých následků.
18 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 18 Bezprostředním opatřením k zneškodňování havárie je zejména: neprodlené hlášení havárie co nejrychlejší odstranění příčin havárie zabránění škodlivým účinkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je zejména: likvidace uniklých látek uvedení zasaženého místa pokud možno do původního stavu Původce havárie je povinen poskytnout provozovateli veřejné kanalizace, ČOV a příslušným orgánům účinnou pomoc při likvidaci následků havárie. Hlášení havárie Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle místních poměrů, např. osobně, telefonicky nebo písemně následujícím organizacím a úřadům: - Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Šumperk, č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk tel.: fax : Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická ul., Šumperk tel.: fax : Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc tel.: , fax : Český rybářský svaz, MO Šumperk, Kozinova 11, Šumperk tel.: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Nemocniční 7/265, Šumperk tel.: tísňový tel.: Policie ČR Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk tel.: tísňový tel.:
19 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 19 - Povodí Moravy, s. p., Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk tel.: fax : Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, BRNO tel.: fax :
20 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Správce veřejné kanalizace je oprávněn kdykoli namátkově nebo trvale kontrolovat dodržování podmínek kanalizačního řádu příslušným producentem odpadních vod. Tento je povinen mu kontrolu umožnit, a to zajištěním přístupu pro odběr vzorku odpadní vody z místa zaústění kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, případně k měrnému objektu či zařízení pro trvalé nebo občasné měření množství vypouštěných odpadních vod. Producent odpadních vod je povinen udržovat místa pro kontrolu přístupná, bezpečná a v čistotě, pokud jsou v jeho správě. Vzájemné vztahy jsou řešeny ve smlouvě o odvádění odpadních vod v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod správcem veřejné kanalizace je producent oprávněn vyžádat si paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a srovnávací rozbor, který však pro případ sporu musí být proveden laboratoří, jejíž práce podléhá soustavné vnější kontrole (např. střediska ASLAB, Praha nebo ČIA), vlastnící příslušná osvědčení a je uvedena v seznamu oprávněných laboratoří, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných jednotlivými producenty. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Kontrolu producentů odpadních vod provádí provozovatel kanalizace podle zpracovaného Plánu kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů (jedná se o vnitřní SMĚRNICI, která je každý rok aktualizovaná ) Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků platí následující obecné podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá 4) Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování
21 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Oskava strana 21 5) Metodiky pro provádění analýz jsou uvedeny ve vyhlášce k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, je možné použít i jiné metody při splnění bodu 3). 14 Aktualizace a revize kanalizačního řádu Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně. Kanalizační řád je zpracován pro výhledový stav; tzn. že budou napojeny všechny možné nemovitosti na současné vybudované sběrače a současně, budou zrušeny staré septiky a žumpy. Schválením tohoto kanalizačního řádu se povinnosti zde stanovené stávají závaznými a jejich neplnění může být důvodem k uložení sankčního postihu příslušnými orgány dle příslušných zákonných předpisů. 15 Přílohy 15.1 Grafická příloha Grafická příloha č.1 obsahuje přehlednou situaci kanalizace Oskava + Mostkov - základní situační údaje o kanalizaci

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274