Source: https://docplayer.cz/186068803-Koncepce-rozvoje-verejneho-osvetleni-ve-meste-bilina.html
Timestamp: 2020-06-01 23:30:43+00:00

Document:
KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ BÍLINA - PDF Stažení zdarma
KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ BÍLINA
Download "KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ BÍLINA"
1 KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ BÍLINA Část C Standardy veřejného osvětlení
2 Obsah 1 Úvod... 3 C STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ... 4 C.1 Standardy činností VO... 4 C.1.1 Právní předpisy a technické normy... 4 C.1.2 Terminologie... 6 C.1.3 Struktura veřejného osvětlení... 8 C.1.4 Správa VO... 9 C.1.5 Provoz a údržba VO C.1.6 Projektování VO (souhrn požadavků na zpracování dokumentace) C.1.7 Výstavba VO C.2 Standardy prvků VO C.2.1 Zapínací místa C.2.2 Stožáry konstrukční a designové řešení C.2.3 Stožárové elektrovýzbroje C.2.4 Řídící systém pro veřejné osvětlení C.2.5 Kabely a vedení C.2.6 Svítidla a jejich specifikace Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina je zpracována v rámci projektu Tvorba strategických dokumentů města Bílina (reg. č.: CZ / 0.0/0.0/16_058/ ), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 2
3 1 Úvod Dokument Standardy veřejného osvětlení vznikl v rámci Koncepce veřejného osvětlení ve městě Bílina, jako výstup C. Dokument je tvořen dvěma částmi Standardy činností VO a Standardy prvků VO. První část zahrnuje souhrn právních předpisů a technických norem určující návrh a provedení VO, příslušnou terminologii, strukturu VO, podmínky jeho správy, provozu a údržby a sadu doporučení pro projektování a pro výstavbu VO. Druhá část dokumentu popisuje prvky VO zapínací místa, stožáry, stožárové elektrovýzbroje, řídící systém VO, kabelová vedení a svítidla. Standardy veřejného osvětlení jsou klíčové z hlediska dlouhodobě udržitelného provozu VO splňující požadavky odpovídajících technických norem. Tyto standardy představují závazný dokument pro projektanty, investory a zhotovitele během návrhu a realizace staveb VO a dalších činností týkající se VO. Základním cílem standardů VO je: - v případě použití nových zařízení VO stanovit postup jejich výstavby, stanovit technologie prací a použitý materiál; - při výstavbě nových zařízení VO zajistit kompatibilitu se stávajícím zařízením VO a eliminovat potenciální problémy během připojování ke stávajícímu VO; - zajistit jednotný postup prací při zásahu do zařízení VO (doplnění, obměna svítidel, přeložky apod.) a při jeho opětovném uvádění do provozu; - docílit jednotných postupů při provádění obnovy a modernizace VO ve městě Bílina; - optimalizace toků peněžních prostředků dlouhodobě vynakládaných na VO; - využít případně rozšířit stávající systém řízení VO; 3
4 C STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ C.1 Standardy činností VO C.1.1 Právní předpisy a technické normy Uváděné právní předpisy a právní normy jsou platné k datu a je nutné vždy přihlížet k předpisům a normám v platném znění v dané době. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Stavba VO má po dobu výstavby vliv na životní prostředí, a to zejména kvůli zvýšené prašnosti a hlučnosti případně z titulu použitých strojů. Tento vliv je pouze dočasný do dokončení stavby. Po dobu výstavby VO je nutné postupovat zejména v souladu s předpisy: - z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, - z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 189/2013 Sb. MŽP o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.). Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy - ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích Technické normy: Norma ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací: - ČSN CEN/TR Osvětlení pozemních komunikací Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 9/ ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 2: Požadavky, 12/ ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 3: Výpočet, 6/ ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 4: Metody měření, 6/ ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti 6/2016 ČSN EN Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory 4
5 ČSN ed.2 Značení vodičů barvami anebo číslicemi - Prováděcí ustanovení ČSN EN ed. 4 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN IEC Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev ČSN ed.2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech ČSN ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed.2- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace ČSN EN Elektrické instalace nad AC 1 kv - Část 1: Všeobecná pravidla ČSN EN Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kv ČSN Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení Soubor norem ČSN EN 40-1 až 7 Osvětlovací stožáry části ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry Část 1: Termíny a definice - ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry Část 2: Obecné požadavky a rozměry - ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-1: Návrh a ověření Charakteristická zatížení - ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-2: Návrh a ověření Ověření zkouškami - ČSN EN Osvětlovací stožáry Část 3-3: Návrh a ověření Ověření výpočtem - ČSN EN 40-4 Osvětlovací stožáry Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu. - ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry - ČSN EN 40-6 Osvětlovací stožáry Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin - ČSN EN 40-7 Osvětlovací stožáry Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny - ČSN EN Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) ČSN EN ed. 2- Svítidla Část 2-3: Zvláštní požadavky Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací ČSN EN Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení ČSN EN ed.2 Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení ČSN EN ed.2 Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost Norma ČSN EN až 4 ed. 2 Ochrana před bleskem (soubor norem ) - ČSN EN ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 5
6 - ČSN EN ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika - ČSN EN ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života - ČSN EN ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách ČSN ISO Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky ČSN ISO Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách ČSN ISO Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad ČSN EN Provádění betonových konstrukcí ČSN EN ISO Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí Zákony ovlivňující a mající dopad na správu, provoz, údržbu, výstavbu VO Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb. k z. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů C.1.2 Terminologie Pro názvosloví byly použity zavedené pojmy z příslušných norem: ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR , ČSN EN , ČSN EN ed. 6 a dalších. Pro tento dokument platí zejména následující termíny: Osvětlovací soustava kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče a ovládací systém. Světelné místo každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 6
7 Svítidlo zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti. Světelný zdroj (umělý) je zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu. Rozvaděč zapínacího místa dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické energie. Osvětlovací stožár podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a která sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku. Jmenovitá výška vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou. Úroveň vetknutí vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. Vyložení vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem upevnění výložníku na stěnu apod. Výložník část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně, případně obdobný nosný prvek určený k upevnění na stěnu apod. Úhel vyložení svítidla úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. Elektrická výzbroj stožáru rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem. Patice samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. Převěs nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. Sklon svítidla úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině. Poloha světelného zdroje ve svítidle vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla (fotometrickou plochu svítivosti). Autonomní provozní režim provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na centrálním řízení. 7
8 C.1.3 Struktura veřejného osvětlení Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické rozvody neumisťují v patici u země, ale bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k nim je v určité výšce (desítky centimetrů) nad zemí. Elektrický rozvod tvoří kabely a rozvaděče. V nové zástavbě a při rekonstrukcích se používají výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické energie a samostatné měření spotřeby. Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojeny i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod. Ovládací systém funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného časového spínače, případně světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě. Součástí ovládacího systému jsou i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela vypnuto. Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je dálkové sledování jeho provozního stavu (zpětná signalizace poruch ze zapínacích míst) nebo dálkové odečty stavu elektroměrů pomocí rádiových modemů, pevných telefonních linek, systému GSM atd. Obr. 1 - Struktura veřejného osvětlení 8
9 C.1.4 Správa VO C Správa majetku Pro zachování kvality a funkčnosti VO je důležité se o veřejné osvětlení pravidelně starat. Mezi základní principy patří tyto činnosti: - správa, - provoz a údržba, - energetický management, - obnova a rozvoj zařízení. Ve městě Bílina je majitelem veřejného osvětlení město. Správou, provozem a údržbou veřejného osvětlení jsou pověřeny Městské technické služby Bílina. Energetický management není ve městě Bílina zaveden. Obnova a rozvoj zařízení je realizován průběžně s ohledem na finanční možnosti města. Navrhovaný systém optimalizace: Výše uvedené činnosti dnes nelze provádět bez aktuálních informací o systému (pasport, evidence provedených prací a spotřebovaného materiálu za každým světelným místem samostatně). To v dnešní době zajišťují databázové systémy s provázáním na telemanagement. Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozumějí systémy dálkového ovládání a monitorování provozních a poruchových stavů VO. Předpokladem jejich zavedení je zajištění přenosu dat mezi řídicím střediskem (dispečinkem) a zapínacími místy, případně svítidly. Aplikace telemanagementu ve VO je klíčem k dalšímu zefektivnění jeho správy, provozu a údržby. Tato technologie lokalizuje závady v osvětlení rychleji a přesněji v porovnání s tradičními metodami. Telemanagement zvyšuje komfort a bezpečnost uživatelů veřejných prostranství v nočních hodinách a snižuje náklady na údržbu VO především omezením počtu výjezdů za účelem fyzické kontroly zařízení. Bez instalace dálkového monitorování se závady na VO zjišťují fyzickými kontrolami a hlášením občanů. Zjištění nefunkčnosti svítidla fyzickou kontrolou trvá řádově několik dnů. Možnosti dálkového monitorování zajistí zjištění závady, a tedy i následné opravy mnohem rychleji. To znamená, že udržení kvality VO na projektované úrovni je mnohem snazší a poskytovaná služba je kvalitnější. Zavedení technologie dálkového monitorování napomáhá efektivnějšímu řešení poruch veřejného osvětlení. Rychlejší odstraňování závad snižuje počet dopravních nehod. Cíle VO jsou úzce spjaty s veřejnou bezpečností a dálkové monitorování významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizik. Následující podkapitoly uvádějí úkony související s jednotlivými činnostmi. C Zastupování vlastníka zařízení vůči třetím stranám - vyjadřování k projektovým záměrům v rámci stavebních řízení V rámci SŘ zajišťují pracovníci posouzení došlých projektových dokumentací, což představuje evidenci došlých žádostí, jejich posouzení jak v návaznosti na SW grafický, tak i evidenční (typy KP, způsoby napojení, posouzení kapacity apod.) a dále posouzení v terénu (dopad na stávající stav zeleň apod.). Ke každé žádosti je vydáváno vyjádření k zamýšlenému záměru stavebníka, které je podkladem pro zahájení SŘ. - účast na předání staveniště, přejímacím řízení, kolaudacích Pracovníci jsou účastni na všech stavbách, které mají dopad na spravované zařízení (např. přeložky, demontáže, koordinace, havarijní stavy, opravy fasád domů, oplocení apod. včetně rozsáhlých 9
10 staveb). Zajišťují průběžné a opakované kontroly staveb z důvodu kontroly záhozu kabelových tras, správnosti založení stožárů a zhotovení základů apod.). - účast na koordinaci prací subjektů, které jsou oprávněny provádět zásahy na spravovaném zařízení a kontrolní činnost Pracovníci se zúčastňují pravidelných i nepravidelných koordinačních jednání vypsaných dalšími organizacemi. - jednání s pojišťovnami při náhradě škod na spravovaném zařízení Pracovníci poskytují informace a nezbytné podklady pro řešení škodných událostí (v důsledku dopravních nehod, stavební činnosti apod.). Podávají podněty k řešení pojišťovnám (prostřednictvím pověřeného odboru úřadu) na základě vyžádaných protokolů od Policie apod. Tyto evidují a vyhodnocují plnění. - jednání s investory o náhradě škod na zařízení v případech investičních staveb V případě poškození spravovaného zařízení zajišťují pracovníci řešení nápravy. - vyčíslení nákladů na opravu škod na zařízení Při poškození zařízení (dopravní nehodou, stavební činností, nelegálním polepem, vandalismem zcizením apod.) je vyčíslována hodnota vzniklé škody pro pojišťovny, policii, obec apod. - řešení majetkových vyrovnání (zajištěno pověřeným odborem úřadu) - příprava podkladů pro věcná břemena (zajištěno pověřeným odborem úřadu) Při prodeji nemovitostí nebo i tam, kde již k prodeji došlo a dodatečně je prověřován skutečný stav daných nemovitostí v souvislosti se spravovaným zařízením (výskyt kabelového vedení na pozemcích, ramena na fasádách domů) a následně je navrženo a zpracováno technické řešení situace přeložky, vymístění - řešení podnětů na stav spravovaného zařízení (doplnění, přeložky apod.) Na základě podnětů jsou řešeny např. doplnění chybějícího zařízení, je provedeno místní šetření a následně zajištěno vypracování návrhu technického řešení. - řešení reklamací Jsou evidovány jednotlivé stavby z hlediska jejich záručních lhůt a dodavatelů, jsou řešeny reklamace, probíhá kontrola provedených oprav a jsou sjednávány a evidovány nové garanční lhůty po provedených opravách. Jsou řešeny opakované závady a náhrady při odstraňování závad vlastními silami. - spolupráce s orgány státní správy při řešení jejich požadavků, koordinací nebo stížností Na základě požadavků soudů, Policií ČR, Městskou policií atd. je prováděna součinnost při řešení sporů, trestních činů a přestupků, a to místním šetřením nebo jsou poskytovány informace z evidence zásahů a činností. C Ochrana spravovaného zařízení - vytyčování sítí 10
11 Všechny zásahy do spravovaného zařízení (stavby přeložek, vymístění, nové výstavby, ale i stavby bez dopadu na VO, které představují pouze práci v ochranném pásmu VO, přejezdy mechanizací apod.) a jeho ochranného pásma jsou umožněny za předpokladu vytýčení zařízení. - stanovení a kontrola dodržování technických standardů Pracovníci kontrolují dodržování podmínek stanovených vyjádřením včetně dodržování pravidel a technických podmínek pro výstavbu VO. Dodržování požadavků technických parametrů jednotlivých KP (odolnost, životnost, IP apod.). - kontrola technických podmínek pro umisťování a připojení zařízení třetích stran na spravované zařízení - jednání s majiteli a správci vegetace (umístění a prořez zeleně) Z důvodu nezbytného zajištění funkčnosti zařízení správné osvětlenosti komunikací a bezpečnosti při práci je nutná evidence konfliktních míst spravovaného zařízení se zelení (veřejnou i soukromou). Pravidelně je vypracován seznam těchto míst až do úrovně jednotlivých stožárů a zařízení, který je zasílán na příslušné majitele zeleně. Následně jsou prováděny kontroly, zda došlo k nápravě a odstranění. C Technická činnost - zpracování a kontrola řádu preventivní údržby (ŘPÚ) Pracovníci zajišťují zpracování řádu preventivní údržby, kde jsou uvedeny činnosti na jednotlivých typech zařízení z důvodu nezbytného zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti zařízení v souladu s platnými předpisy. Plán preventivních prohlídek je nezbytné pravidelně aktualizovat vždy pro daný rok na základě změn na zařízení za uplynulé období (v důsledku stavební činnosti na území obce, nové výstavby apod.). - evidence podkladů a zpracování hlášení o stavu přírůstků a úbytků spravovaného zařízení Prováděna je průběžná evidence změn stavu zařízení (přírůstky + úbytky zařízení dle typu v ks, změny příkonu, změny délky svícení apod.). Podkladem pro evidenci těchto změn je přesná a pravidelná evidence a výstupy z přejímacích řízení a činnosti servisních pracovníků, které jsou zpracovávány až do úrovně jednotlivých typů konstrukčních prvků. - pravidelné doplňování evidenčních prvků, - jednání s majiteli pozemků a objektů v případě nepřístupného zařízení, - zpracování dílčích krizových plánů pro mimořádné stavy, - zpracování podkladů pro další rozhodování v oblasti VO, - projednávání stížností občanů (neosvětlenost, přesvětlenou, oslňování atd.). C Pravidla pro označení zařízení VO Každé zařízení, které tvoří samostatnou část veřejného osvětlení nebo je jeho samostatnou funkční jednotkou, musí mít vlastní jedinečné identifikační číslo. Evidenční číslo zařízení musí být číselný znak, písemný znak nebo kombinace obojího (název města např. BI) a pořadového čísla zařízení. Evidenční číslo má každé světelné místo (stožár), rozvaděč VO, svítidlo slavnostního osvětlení (SO) a případně další zařízení. 11
12 Typ zařízení Popis Příklad značení Rozvaděč BI + tři místa BI001 Světelné místo a SO BI + čtyři místa BI0001 Svítidlo přechodové BI9 + tři místa BI9001 Tab. 1 - Značení stožárů Značení zařízení v terénu se provádí nástřikem tak, aby byly viditelné ze strany vozovky, popř. na komunikacích, které jsou pouze pro pěší, pak ze strany chodníku. Výška čísel u značení rozvaděče bude 3 cm, u ostatních zařízení 1,5 cm. C.1.5 Provoz a údržba VO Poruchy či další provozní záležitosti jsou hlášeny na dispečink případně Městské technické služby Bílina zajišťující správu, provoz a údržbu VO. Podněty jsou následně předány pověřenému odboru k řešení. Navrhovaný systém optimalizace (v případě zavedení níže uvedených opatření je nutné zajistit finanční prostředky na pořízení služeb a personální zabezpečení): C Centrální dispečink - zabezpečení nepřetržité dispečerské služby pro příjem a evidenci hlášených poruch (24hodinový provoz 365 dní v roce) - řízení havarijní údržby - dohled nad spravovaným zařízením - koordinace prací v případě mimořádných událostí - vazba na pasport VO veškeré změny v soustavě VO provedené v rámci údržby budou zaznamenány do pasportu VO - bezplatná telefonní linka - funkci dispečinku ve městě Bílině plní Městská policie, která hlásí vedoucím středisek zjištěné závady a problémy. Další formou dispečinku je telefonní linka na Technické služby města. C Preventivní údržba (podrobný řád preventivní údržby viz kapitola C.1.5.6) - periodické kontroly spravovaného zařízení - periodické revize spravovaného zařízení C Operativní údržba - opravy zařízení na základě hlášení poruch - opravy zařízení na základě vlastní kontrolní činnosti - výměny zařízení z důvodu dožití instalovaného prvku - kontrola spínání a vypínání zařízení změny času C Havarijní údržba - výkon 24 hod. pohotovostní služby - odstraňování následků závad a škod většího rozsahu, popř. závad nebezpečných z důvodu úrazu el. proudem - zajištění poškozeného zařízení proti možnosti úrazu el. proudem - mimořádné nebo náhradní zajištění zapínání a vypínání zařízení - řízení havarijní údržby do 24 hod C Ostatní činnosti - evidence zásahů na každém spravovaném zařízení včetně evidence provedené práce a použitého materiálu - materiálové zajištění nutné pro opravy spravovaného zařízení 12
13 - skladování, evidence, posuzování využitelnosti a ekologická likvidace demontovaného materiálu - hospodaření s náhradními díly - zajištění a kontrola zapínání a vypínání zařízení dle předem stanovených časů C Řád Preventivní Údržby Úvod Řád preventivní údržby platí pro provádění preventivní údržby elektrických zařízení VO. Tento řád platí i pro údržbu slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin (VVH) a dalších převzatých zařízení. Řád stanoví lhůty a způsoby provádění preventivní údržby, zpracované na základě předpisů výrobce, zkušeností s provozem zařízení a posouzení optimální varianty údržby. Předmět Podle 6 odst. a, b, d, e zákona č. 119/1988 Sb. o hospodaření se státním majetkem jsou organizace, které vykonávají právo hospodaření se svěřeným majetkem povinny udržovat tento majetek v řádném stavu. Ve smyslu vyhlášky ČUBP č. 20/1979 Sb. 4 odst. 4 jsou organizace povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol na zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Podle zákona č. 65/1965 Sb. a násl. 133, odst. 1, písm. m, v souladu s ČSN je provozovatel povinen provádět periodické revize ve stanovených lhůtách a stanoveným způsobem. Podle čl. 3.3 této normy, lze v organizaci s vlastním řádem preventivní údržby, kdy bezpečnost je zajišťována periodickými kontrolami a údržbou elektrického zařízení, lhůty periodických revizí je možné prodloužit až na dvojnásobek. Dle ČSN je nutné provádět periodické kontroly každé 4 roky. Termíny a definice - Údržba - souhrn všech technických a organizačních opatření zaměřených na udržování nebo obnovování provozuschopného stavu zařízení v souladu s platnými ČSN. - Preventivní údržba - souhrn činností zaměřených na bezpečnost a udržení provozuschopného nebo bezvadného stavu zařízení, spočívá v periodicky prováděné kontrole stavu zařízení a v provedení preventivních zásahů. - Kontrola - činnost prováděná na zařízení, při které se zjišťuje technický stav zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.) z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. - Protokol o preventivní údržbě, viz příloha č. 2, je písemný doklad o výsledku kontroly, z něhož je patrný současný stav elektrického zařízení z hlediska bezpečného a provozuschopného stavu, v rozsahu prací prováděných při preventivní údržbě. - Revize elektrických zařízení. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. - výměna světelných zdrojů je činnost, která dle předem připraveného harmonogramu zajistí výměnu světelných zdrojů na ucelených souborech zařízení. Časové plány výměn jsou zpracovány dle technických parametrů použitého světleného zdroje tak, aby byl podstatně snížen podíl operativních poruch. 13
14 Rozsah platnosti Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky provádějící preventivní údržbu v Bílině a přilehlých místních částech. Každý pověřený zaměstnanec je povinen se s tímto dokumentem seznámit. Řízené záznamy Protokoly uvedené v příloze. Ostatní dokumenty Občanský zákoník, Obchodní zákoník, ČSN Odpovědnosti a pravomoci Pověřenými pracovníky, zodpovědnými za provádění souboru činností na elektrickém zařízení stanovených v tomto dokumentu jsou příslušní vedoucí zaměstnanci. Preventivní údržba VO a dalšího zařízení Preventivní údržba zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz elektrického zařízení. Je chápána jako trvalý proces v péči o zařízení, jeho bezpečnost a provozuschopnost. Součástmi preventivní údržby VO, a dalšího zařízení jsou: - periodické revize el. zařízení - periodické kontroly el. zařízení Periodické revize elektrického zařízení Lhůta pro provádění periodických revizí je odvozena z ČSN ve vztahu k umístění el. zařízení ve venkovním prostředí. S přihlédnutím na zpracovaný řád preventivní údržby a provádění periodických kontrol, v souladu s ČSN čl. 3.3 jsou lhůty periodických revizí prodlouženy na dvojnásobek tj. 8 let. U zařízení starších 10 let se z hlediska bezpečnosti vyžaduje provádět revize každé 4 roky. Periodická revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby poslední revize, příp. periodické kontroly. Revize musí být provedena revizním technikem s kvalifikací podle 9 Vyhl. 50/78 Sb. Součástí pravidelné revize je vždy pořízení schématu skutečného zapojení VO příslušného ZM, popřípadě zákresu provedených změn od poslední revize. Periodické kontroly elektrického zařízení Periodické kontroly provádí kvalifikovaní zaměstnanci s patřičnou kvalifikací pro tyto práce. Kontroly jsou zaměřeny především na bezpečnost osob bez elektrotechnické kvalifikace, které mohou přijít do styku s živými a neživými částmi zařízení veřejného a slavnostního osvětlení. O výsledcích periodických kontrol a odstraňování závad zjištěných kontrolou, se musí provádět písemné záznamy s podpisem pověřeného zaměstnance. Předmětem periodických kontrol jsou úkony, které prověřují: - zda neživé části elektrického zařízení jsou dokonale spojeny ochrannou svorkou s ochrannou soustavou, - přechodové odpory vodičů ve svorkovnicích výzbrojí, u jistících prvků a u ochranných svorek, - správnost jmenovité hodnoty jistícího prvku, - nepřístupnost k živým částem el. zařízení. 14
15 Periodické kontroly na el. zařízení se provádějí: - v zapínacích místech - rozvaděčích včetně napájecího kabelu, - připojeného zařízení např. stožáry, kabelové skříně, - u provizorních převěsových vedení, z hlediska správnosti provedení instalace a se zřetelem na dobu, po kterou je provizorní vedení používáno. Lhůty a rozsah periodických kontrol: Periodické kontroly se provádí dle plánu během příslušného kalendářního roku. Kontrolované zařízení je jmenovitě vymezeno čísly zapínacích míst a zařízením, které je na jednotlivá zapínací místa připojeno. Periodické kontroly el. části stožárů: Při kontrole se prověřuje: - dotažení všech šroubových spojů s připojenými vodiči včetně ochranného vodiče, - dotažení matice u ochranné svorky stožáru, - správnost jištění, jmenovitá hodnota pojistkové vložky může být 6A, 10A, úchyt pojistky a její celistvost (kryt pojistky, sklíčko v pojistkové hlavici), - ochranný vodič k patici-nejmenší průřez Cu 6 mm 2, dotažení matice u ochranné svorky patice s připojeným ochranným vodičem, - dotažení šroubového spoje v místě připojení zemnícího pásku, - dvířka patice, především pohyblivost zámku, provede se promazání a zajistí se schopnost zámku pevně fixovat dvířka k patici. Tyto úkony zajistí na místě zaměstnanec provádějící kontrolu. Další zjištěné závady, které nelze provést v rámci periodické kontroly např. mechanicky porušená patice, ohořelá nebo zkorodována svorkovnice stožáru, ohořelé vodiče, budou zaznamenány do protokolu o kontrole. Závady uvedené v protokolu, odstraní pracovníci v rámci každodenní činnosti. Periodické kontroly mechanické části stožárů: Při kontrole se prověřuje aktuální stav stožárů s posouzením vlivů na mechanickou pevnost stožárů. U ocelových stožárů koroze, u dřevěných stožárů hnilobný proces a u betonových stožárů ztráta povrchových vlastností. Výsledek kontroly se zaznamená do protokolu o PK do kolonky KOROZE následujícím způsobem: - 0 = světelné místo, kde není stožár - svítidla na nosných lanech, svítidla na zdech domů atd., - 1 = bez koroze, stožár je nový, bez zjevné degradace materiálu, není porušena ochranná povrchová vrstva (nátěr, pozink apod.), - 2 = mírná koroze - povrchová, lokální, začínající rezavohnědý odstín kontrolované plochy, je poškozen ochranný nátěr. Mechanické poškození není však viditelné. U dřevěných stožárů je znatelná ztráta impregnace, u betonových je započata ztráta povrchových vlastností, - 3 = střední koroze - vykazuje změny povrchu stožáru lokálního rozsahu, hrubým povrchem. Významné je zbarvení povrchu stožáru rezavohnědým odstínem, které pokrývá převážnou část kontrolované plochy. Stožár nenese jiné známky poškození statiky a jeho životnost lze prodloužit mechanickým odstraněním vnějšího poškození, ošetřením povrchu a obnovou nátěru. Nutná mechanická kontrola důlčíkem, při kontrole nedojde k odpadávání materiálu stožáru, nedojde k proražení stěny stožáru. Dřevěný stožár má viditelné pukliny a betonový 15
16 stožár má deštěm vymyté povrchové vrásky, ale není odhalena vnitřní ocelová konstrukce. Podle stavu stožárů je zpracován návrh na opravu povrchu a zařadí se do plánu obnovy. - 4 = silná koroze - stožár má známky degradace materiálu. U ocelových stožárů jsou zřetelné velké puchýře hloubkové koroze, nebo má na úrovni nivelety komunikace odlupující se velké části materiálu. Dřevěný stožár má třepivé vnější vrstvy a v místě styku s niveletou povrchu, či v místě upevnění k betonové části má jiné vlastnosti než ve vyšších částech a je nasákavý. Betonový stožár vykazuje v místě puklin znečištění od koroze ocelové nosné konstrukce. Stožáry s tímto poškozením je nutné vyměnit za nové, popř. u ocelových stožárů provést kontrolní měření tloušťky stěny stožáru s následným návrhem na opravu povrchu se zařazením do plánu obnovy. - V případě stupně koroze 4 se stožár rovnou vymění nebo provede podpůrné měření v co nejkratší době. O výsledku měření se provede záznam a ten se k protokolu o PK přiloží. Záznam musí obsahovat: o sériové číslo měřeného stožáru, o datum místního šetření a měření, o typ použitého přístroje a naměřené hodnoty, o jméno a podpis zaměstnance provádějícího měření. Kontrolu pevnosti a stability stožárů se doporučuje provést pomocí Rochovy metody, která představuje nedestruktivní zkušební metodu pro stožárové systémy. Před realizací kontroly je nezbytné stanovit celkový počet stožárů vhodných ke kontrole. Zkouška pevnosti používá stavebního stroje se speciálně upraveným ramenem, pomocí kterého se uměle vyvolá větrné zatížení stožáru, jež zatěžuje stožár na ohyb. Průběh zkoušky stožáru je zaznamenán v diagramu, zachycující závislost průhybu a posunu na použité síle. Z diagramu se provede vyhodnocení zkoušky. Metoda prodlužuje životnost stožárů a redukuje tak náklady na jejich výměnu. Zkoušku je doporučeno provádět každých 5 let. Periodické kontroly rozvaděčů v zapínacích místech. Při kontrole se prověřuje: - dotažení šroubových spojů přicházejících a odcházejících kabelů ve svorkovnicích, - dotažení vnitřních spojů u přístrojových prvků, - jmenovitá hodnota jistících prvků - připouští se max. velikost jmenovitého proudu pojistek v silových obvodech do 35 A, pojistková hlavice musí mít krycí sklo, - nulování skříně, dotažení ochranné svorky včetně připojeného zemnícího pásku, - vyčištění prostoru rozvaděče, - správná funkce dveřních zámků, konzervace, - funkčnost ručního zapnutí a vypnutí, - označení rozvaděče výstražným symbolem pro el. zařízení, - funkčnost a správné nastavení spínacích hodin. Do protokolu o periodické kontrole zařízení uvede zaměstnanec provádějící kontrolu odstraněné i neodstraněné závady (závady, které pro svoji povahu nelze odstranit v rámci kontroly). Neodstraněné závady jsou odstraněny v co nejkratší době. 16
17 O výsledcích periodických kontrol a odstraňování závad zjištěných kontrolou, se musí provádět písemné záznamy s podpisem pověřeného zaměstnance. Schematické znázornění pracovního postupu periodické kontroly je znázorněno na následujícím obrázku č. 2. Obr. 2 - Popis činností při ŘPÚ 17
18 Popis činností: - Předání požadavku Pověřený pracovník podle schváleného plánu/řádu preventivní údržby vydá příkaz k práci servisnímu pracovníkovi. - Asistence PČR Pokud je nutná asistence PČR, servisní pracovník počká až se PČR dostaví na místo a pokud je nutné zařízení vypnout, provede jeho vypnutí. - Nahlášení vypnutí zařízení Pokud se zařízení bude vypínat, servisní pracovník nahlásí vypnutí zařízení včetně všech dalších připojených zařízení odpovědnému pracovníkovi. Ten tyto informace nahlásí pověřenému odboru. - Provedení všech plánovaných činností Servisní pracovník provede všechny naplánované činnosti a provede o nich záznam do protokolu Periodické kontroly. - Provedení opravy V případě, že servisní pracovník našel závadu, provede její opravu. - Splňuje zařízení technické parametry pro bezpečný provoz? Pokud zařízení splňuje po kontrole, resp. opravě všechny technické parametry pro bezpečný provoz, servisní pracovník ponechá zařízení v provozu. V případě předchozího vypnutí zařízení, uvede toto zařízení do provozu a nahlásí tuto skutečnost pověřenému pracovníkovi. - Vypnutí nebezpečného zařízení Pokud zařízení nesplňuje požadavky na bezpečný provoz, servisní pracovník jej vypne a vypnutí nahlásí pověřenému pracovníkovi (případně jej servisní pracovník ponechá vypnuté). - Provedení opravy Servisní pracovník provede opravu zařízení a provede o ní záznam do servisní dokumentace. - Uvedení do provozu Po ukončení opravy, servisní pracovník uvede zařízení do provozu. Pokud bylo zařízení vypnuto, nahlásí jeho zapnutí pověřenému pracovníkovi. - Zápis o kontrole, opravě Pověřený pracovník zajistí provedení zápisu o periodické kontrole nebo opravě do servisního modulu (SW), čímž se automaticky zaktualizuje plán/řád preventivní údržby. PERIODICKÉ KONTROLY Skutečnosti zjištěné při provedení periodických kontrol el. zařízení se zaznamenávají do Protokolu periodické kontroly. Protokol vyplní osoba provádějící kontrolu a následně předá pověřenému pracovníkovi. Po odstranění veškerých závad podepíše pověřený zaměstnanec protokol s uvedením data. Protokol je dokladem o kontrole el. zařízení z hlediska bezpečnosti a je archivován a je nedílnou součástí revize el. zařízení. Protokol se vyhotovuje pouze v jednom provedení. C Časový rozvrh Časový rozvrh periodických kontrol a revizí je dlouhodobě stanoven plánem/řádem preventivní údržby zpracovaném ve formě databázové tabulky. Tato tabulka obsahuje podrobný rozpis 18
19 periodických kontrol a revizí na řadu let pro všechna udržovaná zařízení. Z této databáze se zpracovává rozpis preventivní údržby pro jednotlivé roky. Níže jsou uvedeny použité zkratky: - Číslo - číslo identifikační číslo zařízení - Název - název zařízení - PK - periodické kontroly na el. zařízení - PK + R - periodické kontroly a periodické revize na el. zařízení - ZM - zapínací místo VO nebo SO 19
20 Číslo ZM Typ zařízení Název ulice ZM Pražské předměstí 1- Fűgnerova PK PK + R PK 2 ZM Pražské předměstí 2- Jiráskova PK PK + R PK 3 ZM Pražské předměstí - Bořeňská PK PK + R PK 4 ZM Pražské předměstí 2 - Mírová PK PK + R PK 5 ZM Plavecká hala Tyršovo údolí PK PK + R PK 6 ZM Poliklinika Pražská ul. PK PK + R PK 7 ZM Ředitelství Doly Bílina PK PK + R PK 8 ZM 5. května (Kyselka průtah) PK PK + R PK 9 ZM Náměstí u vchodu na MÚ PK PK + R PK 10 ZM Školní jídelna PK PK + R PK 11 ZM SEBA PK PK + R PK 12 ZM Křižovatka ulic B. Němcové a Mostecké PK PK + R PK 13 ZM Výsluní PK PK + R PK 14 ZM Větrák křižovatka B. Němcové, Fišerova PK PK + R PK 15 ZM Důlní Sklářská PK PK + R PK 16 ZM Chudeřice sklárna (pod mostem k dolům) PK PK + R PK 17 ZM Chudeřice u Vraha PK PK + R PK 18 ZM Panelové sídliště - TP PK PK + R PK 19 ZM Srbsko DDM PK PK + R PK 20 ZM SUNN PK PK + R PK 21 ZM u Pivovaru PK PK + R PK 22 ZM Čapkova (boční zeď VS Litom.) PK PK + R PK 23 ZM Antonína Sovy PK PK + R PK 24 ZM Chlum výměník 25 PK PK + R PK 25 ZM Chlum výměník 24 PK PK + R PK 26 ZM ul. Kyselská u Oázy PK PK + R PK 27 ZM Benzínka u Hobby PK PK + R PK 28 ZM Kasárna vrátnice MtsB PK PK + R PK 29 ZM Nerudova+ Pražská ul. PK PK + R PK 30 ZM Spojovací+Opletalova PK PK + R PK Tab. 2 - Databáze kontrol a revizí 20
21 Protokol o periodické kontrole Středisko: Bílina ZM č. Provedené úkony vyznačte: ANO NE vyčištění prostoru rozvaděče kontrola svorek a případná výměna kontrola a dotažení spojů přicházejících a odcházejících kabelů, případná výměna kontrola a očištění koncovek kabelů kontrola a doplnění kabelových štítků - označení směrů dotažení spojů na přístrojích dotažení ochranné svorky skříně včetně zemnění kontrola, popř. výměna pojistkových spodků (dotek, hlavice atd.) kontrola a doplnění jistících prvků (max. velikost 35A) kontrola žárovek kontrola napadení rzí rozvaděče a nosných prvků přístrojů prověření funkce dveřních zámků, zámků JUS, konzervace kontrola očíslování ZM označení rozvaděče výstražným symbolem prověření činnosti ZM ručním ovládáním prověření funkce zásuvky pro spínací hodiny a seřízení hodin datum odečtu číslo elektroměru stav souměrné zatížení napáječe, směrových kabelů fáze hl. 1.směr 2.směr 3.směr 4.směr 5.směr 6.směr 7.směr 8.směr 9.směr jistič jm. h. jističe cha-ka hl. jističe L1 L2 L3 Popis stavu ZM, základ, obezdění, nutná výměna: Celkové zhodnocení stavu zařízení (vč. světelných míst): Pracovník: Podpis: Datum: Vedoucí střediska: Podpis: Datum: 21
22 s m ě r u l i c e č í s l o s t o ž á r u k o r o z e ji n é s m ě r u l i c e č í s l o s t o ž á r u k o r o z e J i n é 22
23 C.1.6 Projektování VO (souhrn požadavků na zpracování dokumentace) Veřejné osvětlení musí splňovat podmínky ČSN CEN/TR a řady ČSN EN Elektrická zařízení nově budovaného veřejného osvětlení musí splňovat podmínky řady ČSN (tj. ČSN ed. 2 až ČSN ed. 2). Projekt veřejného osvětlení musí obsahovat výpočet hodnot ZS (impedance smyčky) pro zapínací místo a jednotlivá světelná místa. Veřejné osvětlení je tvořeno souborem jednotlivých technických zařízení vzájemně podmiňujících svůj provoz. Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé její stupně jsou dány platnými předpisy, (Stavební zákon č.225/2017 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 405/2017 Sb. určuje rozsah projektových dokumentací v jednotlivých stupních řízení a metodickými pokyny (např. příručky Českého svazu st. inženýrů atd.). Dokumentace musí obsahovat technická řešení a navržené materiály v souladu se standardy uvedenými v tomto dokumentu. Musí rovněž řešit způsob zajištění náhradního VO po dobu trvání stavby. Tento požadavek lze splnit souběžnou výstavbou nového VO. Níže jsou specifikovány podrobné požadavky na specifikaci jednotlivých prvků VO, které nejsou uvedeny ve stavebním zákoně, ale pro kvalitní, bezpečné a provozuschopné fungování budovaného zařízení potřebné. Tyto požadavky jsou formulovány správcem VO ve vyjádření ke stavbě VO. Investor je povinen ze stavebního zákona dodat potřebnou dokumentaci v patřičném stupni projednání: a) Studie je přípravná dokumentace, která specifikuje investiční záměr a uvádí koncepční řešení stavby b) DUR je dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby c) DZS dokumentace pro zadání stavby d) DSPS dokumentace skutečného provedení stavby Se správcem VO a dotčenými orgány se projednává každý jednotlivý stupeň projektové dokumentace. Pokud je stavba součástí velkého stavebního celku jako například komunikace, parkoviště atd., je stavba projednávána jako součást celého stavebního celku ve stupních pro tento celek. Zpracování studií a projektových dokumentací je zadávána ke zpracování odborné firmě v souladu s postupy Zadávacího řádu města Bílina pro zadávání zakázek malého rozsahu či zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. C Studie Rozsah dokumentů pro VO - Průvodní zpráva základní identifikační údaje o investorovi a stavbě jsou uvedeny v hlavičce studie, následuje popis stavebního záměru se zhodnocením stávajícího stavu a důvodů pro stavbu, zhodnocení vlivů stavby na životní prostředí s charakteristikou území, dotčení ochranných pásem, popis jednotlivých stavebních objektů včetně uvedení stavbou dotčených pozemků a jejich vlastníků. Pokud by stavba případně kolidovala s jinou stavbou, tak uvedení potřebných koordinací. - Technická zpráva základní technické údaje stavby včetně návrhu osvětlovací soustavy se světelnými výpočty dle zatřídění komunikací do tříd osvětlení a další technické parametry svítidel. Návrh napájení osvětlovací soustavy, uvedení způsobu spínání, popřípadě regulace osvětlovací soustavy. Z návrhu světelné soustavy musí vyplynout počty a umístění jednotlivých zařízení a jejich energetická bilance. Technický popis řešení stavby, pokud stavba obsahuje více 23
24 stavebních objektů, tak se stavba řeší po těchto stavebních objektech s uvedením jednotlivých požadavků na provádění stavby. - Dokladová část vyjádření vlastníka a správce VO - Výkresová část situace rozsahu stávajícího zařízení (dotčeného zařízení), situace rozsahu navrhovaného nového zařízení VO, dle potřeby situace s členěním stavby na jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) a další požadavky správce VO například situace s ovládáním (spínáním) nebo regulací v členění například po zapínacích místech. C Dokumentace pro územní řízení DUR Podrobný popis rozsahu DUR je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Tato vyhláška stanovuje maximální rozsah dokumentace pro všechny liniové stavby a může být upravena dle druhu a významu stavby. C Dokumentace pro provádění stavby DPS Podrobný popis rozsahu DPS je uveden v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Tato vyhláška stanovuje maximální rozsah dokumentace pro všechny liniové stavby a může být upravena dle druhu a významu stavby. C Dokumentace zadání stavby DZS Dokumentaci k zadání stavby řeší zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. C Dokumentace skutečného provedení DSPS Podrobný popis rozsahu DSPS je uveden v příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Tato vyhláška stanovuje maximální rozsah dokumentace pro všechny liniové stavby a může být upravena dle druhu a významu stavby. Dokumentace musí být odsouhlasena písemným vyjádřením správce. Řešení VO musí odpovídat uspořádání komunikací dle platného územního plánu, zatřídění dle pasportu vedeného správcem komunikací a dalším světelně-technickým parametrům. PD musí být vyhotovena s ohledem na probíhající nebo připravované stavební aktivity jiných investorů v dané lokalitě. - Pokud se realizace liší od PD, musí být zpracována dokumentace podle skutečného provedení. Ve výjimečných případech, kdy DSP nesplňuje a neobsahuje všechny podrobnosti potřebné pro realizaci stavby VO v souladu s touto směrnicí, musí správce požadovat vypracování a projednání RDS (realizační dokumentace stavby). 24
25 C.1.7 Výstavba VO C Povinnosti investora při rekonstrukci a výstavbě VO Rekonstrukci/výstavbu zařízení VO nebo jeho dotčení (vyvolané např. jiným investičním záměrem nebo jinou stavbou VO) se provádí pouze se souhlasem majitele VO (městem) nebo jím určeným správcem VO (dále jen správce). Tento souhlas správce VO vydá ve svém vyjádření na základě předložení projektové dokumentace. Správce VO vydá ve svém vyjádření podmínky k navrhované rekonstrukci či výstavbě: a) Požadavek na investora stavby o písemném uvědomění správce VO v předstihu minimálně 14 dní (nebo správcem jiný časový horizont) o termínu zahájení prací a výzvě k předání staveniště. b) Při předání staveniště se vypracuje Zápis o předání staveniště, ve kterém se zaznamená stávající stav soustavy VO a stanoví se podmínky provozu a údržby veškerého dotčeného zařízení VO po dobu trvání stavby. Na základě PD se stanoví způsob nakládání s demontovaným materiálem a stavebním odpadem. c) Investor stavby dohodne součinnost se správcem VO při odpojování, náhradním propojování a dalších pracích na stávajícím zařízení VO. d) Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na místě protokolárně přebírá vytýčenou trasu, a zhotovitel stavby následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří provádějí výkopové práce, s polohou těchto sítí. e) Pro investora stavby VO je povinnost provedení geodetického zaměření skutečné trasy kabelových vedení VO a zhotovitel je povinen vyzvat správce VO ke kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, zemničů a základů stožárů před záhozem 2 pracovní dny (nebo jiný časový horizont) předem písemně, nedohodnou-li se jinak. O provedené kontrole musí být proveden záznam do stavebního deníku. Záznam o provedené kontrole před záhozem se vyžaduje při technické prohlídce hotového díla v rámci přejímacího řízení. f) Po dokončení stavby provede správce VO přejímací řízení. g) Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení VO. h) Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí. i) V případě porušení podmínek je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které majiteli (správci) VO vzniknou porušením těchto povinností. C Předání staveniště Před zahájením stavby je povinností zástupce objednatele/investora zajistit předání staveniště zhotoviteli. Předání staveniště se uskutečňuje na základě písemného podnětu objednatele/investora, popř. zhotovitele stavby. Předání staveniště se zúčastní zástupci: - objednatele nebo investora stavby, - zhotovitele stavby, - správce zařízení (správa), - provozovatele zařízení (servis). 25
26 Předání staveniště se provádí pochůzkou v místě plánované stavby a kontrolou stávajícího zařízení, které bude stavbou dotčeno. Zápisem do stavebního/montážního deníku, popř. zápisem o předání staveniště vyjádří zúčastnění své stanovisko, popř. doplní podmínky pro provádění stavby, které nebyly zapracovány do vyjádření v rámci stavebního řízení (požadavky na úpravu zeleně, posuny stožárů, způsob manipulace s doplňky, způsob manipulace s demontovaným zařízením apod.). V případě neúčasti některého z výše uvedených účastníků musí tento zajistit uplatnění svých připomínek písemně před zahájením předání staveniště, později nebude na tyto připomínky brán zřetel. C Kontrola průběhu stavby V průběhu stavby provádí stavební dozor pravidelné nebo nahodilé kontroly staveniště a způsobu provádění staveb, zejména dodržování technologických postupů a norem. Z průběhu těchto kontrol provádí zápisy do stavebního deníku s uvedením: - zjištěných nedostatků a připomínek s uvedením způsobu nápravy, - termínu zjednání nápravy, - odsouhlasených změn oproti schválené PD, - odsouhlasených víceprací. C Přejímací řízení staveb VO 1. Přejímací řízení se uskutečňuje na podnět zhotovitele po dokončení stavby. Termín konání se sjednává předem dle smlouvy. Řízení se zúčastní zástupci investora (objednatele stavby), zhotovitele, budoucího správce a provozovatele. 2. Přejímací řízení veřejného osvětlení je proces, při kterém přejímající technik musí přezkoumat skutečnost, zda zhotovené dílo odpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci, na základě výchozí revizní zprávy ověřuje bezpečnost a funkčnost předávaného zařízení, kontroluje rozsah demontovaného zařízení. 3. Správce VO nebo jím pověřený technik vyhodnotí návaznost na stávající zařízení VO (SO) tak, aby nová část zařízení byla plně funkční v souladu s okolním zařízením a nezhoršila parametry rozšiřované části soustavy (např. úbytky napětí na konci větve, cos, rovnoměrnost zatížení fází, předepsaná hladina osvětlenosti podle příslušného výpočtu a norem apod.). 4. Přejímací řízení se provádí pochůzkou po stavbě a kontrolou předávaného zařízení. Kontrola je prováděna v návaznosti na všechny související státní normy jak závazné, tak doporučené, zejména pak výchozí revizní zprávu elektrické části zařízení. 5. Při zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel požadované doklady a po provedené kontrole dokladů pokračuje řízení kontrolou stavební části. C Dokumentace k přejímacímu řízení Vlastník předává správci prostřednictvím objednatele u přejímajícího řízení tuto požadovanou dokumentaci: 1. Dokumentaci skutečného provedení nebo prováděcí projekt upravený dle skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, potvrzený zhotovitelem a odsouhlasený správcem. 2. Dokumentaci ke stavebnímu povolení ověřenou stavebním úřadem včetně stavebního povolení případně odsouhlasené změny. 26
27 3. Je-li zařízení umístěné na jiném pozemku než na pozemku města (obce) - souhlas vlastníka s jeho umístěním, popř. smlouvu o věcném břemeni. 4. Výchozí revizní zprávu elektrické části zařízení, ne starší než 30 dní ve dvojím vyhotovení s uvedením izolačního stavu kabelů, proudové zatížitelnosti jednotlivých fází na přívodu do ZM a na jednotlivých vývodech. 5. V případě zřízení nového zapínacího místa: a) souhlas distributora elektrické energie (příslušné oblastní správy) s místem připojení na rozvod NN a odsouhlasenou výši příkonu, b) doklad o zaplacení příspěvku na rezervaci příkonu, c) předání zákresu NN přípojky do odd. technické dokumentace příslušného distributora el. energie, d) přihlášku na el. přípojku potvrzenou příslušnou oblastní správou distributora el. energie, e) přihlášku k odběru el. energie (tzv. na elektroměr ) potvrzenou revizním technikem registrovaným u distributora el. energie, f) výrobní dokumentaci zařízení ZM se schématem zapojení, revizní zprávou a osvědčení o jakosti. 6. Geodetické zaměření všech prvků stavby v digitální formě (zejména zakryté části, tj. kabeláž, chráničky) a potvrzení o jejím předání místně příslušnému správci GIS. 7. Zápis o souhlasu technika správy s pokládkou a záhozem kabelů. 8. Doklad o odevzdání nebo likvidaci demontovaného materiálu. 9. Protokoly o shodě u dodávaného materiálu a výrobků. C Soupis kontrolovaných prvků Zapínací místo 1. U nově zabudovaných rozvaděčů se kontroluje: - porovnání štítku výrobku s osvědčením od výrobce, - kontrola stavební části rozvaděče (jeho uchycení, umístění a ukotvení), - kontrola hlavního jističe (hodnota, typ a funkce), - kontrola přípojky NN, zda je pod napětím ve všech fázích, kontrola průřezu napájecího kabelu, kontrola označení všech kabelů (štítky), kontrola přípojky v předřazené skříni včetně hodnot zjištěných jištění, přeměření proudové zátěže v jednotlivých fázích, jejich souměrnost zatížení, - kontrola dotažení svorek na vývodních směrech a jednotlivých spínacích a jistících prvcích, - přeměření proudové zátěže fází jednotlivých směrů a jejich souměrnost, - kontrola funkčnosti a ovládání zařízení, - v případě nového typu ZM kontrola prohlášení o shodě, - provedení zásypu kabelového prostoru a základu pískem. 2. U stávajícího rozvaděče ZM se kontroluje provedení prací souvisejících s připojením nového směrového kabelu a dodržení podmínek vyjádření k projektu souvisejících s napojením nového zařízení. Stožáry - Provádí se kontrola stavby stožárů z hlediska projektovaných typů stožárů, včetně jejich označení evidenčními štítky. Označení výrobků štítkem výrobce a jeho odsouhlasení s protokolem o shodě. 27
28 - Umístění stožárů v závislosti na ochranném dopravním profilu komunikace nebo minimální průchodní šířce chodníku v souladu s příslušnými předpisy. - Pohledová kontrola provedení základu stožárů a u bezpaticových stožárů provedení čepice, kontrola svislého postavení stožárů, kontrola hloubky zapuštění dříku stožáru do základu. - Kontrola průchodu kabelů betonovým základem (ochrana kabelů proti poškození průchodem stožáru nebo pod paticí stožáru). - Kontrola funkčnosti dvířek a zámků stožárů včetně konzervace zámků. - Pohledová kontrola způsobu montáže a umístění stožárové elektrovýzbroje a hodnoty jištění, nulování dříků stožáru a patice stožáru, kontrola dotažení svorek svorkovnice stožárové výzbroje. - Kontrola příkonu svítidla (štítek) přeměření proudové zátěže a namátková kontrola souhlasu typu zdroje s odsouhlaseným projektem. Ostatní nadzemní části zařízení - pohledová kontrola upevnění a zavrtání výložníku (u převěsového osvětlení kontrola uchycení lan a svítidel), - kontrola způsobu uzemnění stožáru, - přeměření průchodnosti jednotlivých fází v koncových stožárech, - označení stožárů identifikačním štítkem se symbolem ležaté nuly v případech, kde je provedeno odjištění pokračujícího kabelového vedení nebo označení odbočných a rozpojovacích stožárů, - u skříněk zabudovaných do objektu provést kontrolu uložení kabelů jak zemních, tak napájejících svítidlo (zemní kabely musí být uloženy v dutině a kabely napájející SM musí být uloženy v chráničce). Podzemní části zařízení - V případě předání souhlasného stanoviska správce s pokládkou a záhozem kabelu není nutné kontrolovat vlastní uložení kabelů. - Pokud ze závažných důvodů nemůže být provedena kontrola kladení kabelů v průběhu stavby, je součástí přejímacího řízení prohlídka kabelové trasy a kontrola uložení kabelů namátkovými sondami. V tom případě se kontroluje: o hloubka kabelové rýhy (nedostatečná hloubka uložení kabelu způsobuje vznik kabelových poruch při budoucích terénních úpravách a zbytečné hluboké uložení komplikuje odstraňování kabelových poruch), o uložení kabelů (při souběhu více kabelů /i s jinými druhy např. při soubězích NN je nutno kontrolovat souběžnost kabelů vyrovnanost kabelů), způsob vstupu kabelu ke stožárové výstroji, způsob provedení uložení kabelů v místě vstupu do betonového základu a křížení s jinými poduličními zařízeními, způsob pokládky zemničů a provedení spojů zemničů, utěsnění vstupů do chrániček, o krytí kabelů zásypovým materiálem a pokládka v kabelové rýze, o uložení zemniče, jeho způsob spojení se stožáry a dalšími částmi zařízení. Pokud zařízení vyhovuje příslušným ČSN (případně ISO) a této Směrnici je předávajícím sepsán zápis, který podepíší zástupci zúčastněných stran. 28
29 C.2 Standardy prvků VO C.2.1 Zapínací místa Rozvaděč zapínacího místa je určen k napájení, jištění a zapínání veřejného osvětlení v určité oblasti. Upřednostňuje se 3 dveřové provedení (napájecí část (SR), elektroměrová část a vývodová část). 2 dveřové provedení (část elektroměrová a vývodová) se použije v případě omezeného prostoru pro umístění rozvaděče např. v soukromém objektu. Napájecí část je pojistková skříň pro osazení nožových pojistek. Tato část musí být uzpůsobena připojovacím podmínkám distributora NN. Elektroměrová část obsahuje hlavní jistič rozvaděče se jmenovitou hodnotou (povolenou dodavatelem) elektrické energie. Za hlavním jističem musí být opatřen zařízením pro osazení měření odběru elektrické energie. Za měřením je přes jištění připojena vývodová část rozvaděče. Tato část musí být uzpůsobena připojovacím podmínkám distributora NN. Vývodová část je za měřením připojena na společný stykač (astrohodiny, soumrakový spínač, fotobuňkou, centrálním signálem v rámci řídicího systému), dále obsahuje třípólový přepínač (0-1- Aut), vývody na jednotlivé větve veřejného osvětlení včetně jejich jištění (jištění každého vývodu samostatným jednofázovým jistícím prvkem (např. pojistkový odpínač), a výstupní svorky pro kabely 6-35mm2 a další jistící, spínací a ovládací prvky dle funkčnosti rozvaděče. Součástí vývodové části je také zásuvka pro připojení elektrického ručního nářadí pro případ údržbových prací. Tato zásuvka musí být vybavena zvýšenou ochranou samočinného odpojením od zdroje proudovým chráničem se jmenovitých vybavovacím proudem 30 ma (dle ČSN ed. 3 08/2007, čl ). Hodnotu jmenovitého proudu hlavního trojpólového jističe ZM stanoví projektant, schválí správce. Výsledná hodnota hlavního jističe je závislá nejen na instalovaném příkonu všech zařízení, ale i na rezervaci příkonu pro příležitostné instalace. Doporučuje se ve výši dvojnásobku jmenovitého proudu. Vzhledem k tomu, že celý odběr rozvaděče má induktivní charakter, lze po odsouhlasení distributorem NN použít jistič s charakteristikou C, obdobně jako u výtahů atd. Pokud to místní podmínky dovolují, jsou některé ZM ovládány signálem z předchozího ZM (řídící ZM). V případě, že je nový rozvaděč budován v lokalitě zařazené do systému dálkového řízení a monitoringu (vzdálené správy), je tímto zařízením vybaven a musí být kompatibilní s již instalovaným systémem a podléhá schválení správce. Pokud rozvaděč nebude instalován v lokalitě s dálkovým řízením, použije se skříň s dostatečnou prostorovou rezervou 0,15 m 2 pro pozdější dovybavení rozvaděče tímto řídicím systémem. - Umístění ZM: Umístění rozvaděčů musí splňovat podmínku trvalé přístupnosti. Přednostní umístění je ve volném terénu. Umístění v samostatné místnosti nebo zdi objektu se provede pouze na základě dokumentace stavby odsouhlasené majitelem nemovitosti a správcem VO a doložené smlouvou o věcném břemenu dotčeného objektu, pokud není vlastník totožný s vlastníkem soustavy VO. Spodní okraj skříně musí být vždy min. 600 mm nad terénem (podlahou). V terénu musí být, zejména je-li ZM umístěn mimo zpevněnou plochu, zhotoven k ZM přístupový chodníček 29
30 a manipulační plocha před dveřmi rozvaděče o minimální šířce 80 cm a délce přesahující šířku rozvaděče o 20 cm na každé straně. Betonový základ rozvaděče je pod úrovní terénu s volným prostorem pod přední částí rozvaděče pro uložení a zához kabelů. Při použití podstavce pod skříň ZM je třeba se řídit dokumentací výrobce. V nadzemní části základu prováděné do bednění jsou založeny plastové trouby v počtu, který je roven počtu vývodů ZM+1 (pro přívod). Půdorysná velikost nadzemní části základu nesmí přesahovat půdorysné rozměry ZM. Základ rozvaděče musí být umístěn v nezámrzné hloubce a je-li v násypu, musí být násyp dostatečně zhutněn. Zděné základy nebo sokly ZM je nutno vysypat pískem z důvodů zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. - Doporučené značení ZM: Každému ZM se doporučuje přidělit písmenný prefix BI a čitelné sériové číslo. Jednotlivé kabelové vývody musí být značeny u jistícího prvku hlavním směrem napájení (název ulice). U koncovky vývodového kabelu štítkem označujícím označení větve, materiálu a průřezu vodičů a vyznačení místa druhého konce kabelu. Na dveřích ZM musí být označení výstražnou značkou a tabulkou zákazu Elektrický rozvaděč - Nehas vodou ani pěnovými přístroji. V každém rozvaděči bude umístěno schéma napájení všech stožárů VO, resp. zařízení. - Provedení ZM: Skříně ZM v provedení plechové nebo plastové musí být opatřeny jednotným uzavíracím systémem správce, stupeň krytí skříně ZM je min. IP 54. Plechové skříně ZM musí být opatřeny protikorozním nátěrem s antiplakátovou úpravou. Plastové skříně je možné použít pouze v lokalitách, kde nelze předpokládat zvýšené riziko vandalizmu (místa se zvýšeným rizikem vandalizmu jsou např. podchody, odlehlá místa v souvislé zástavbě apod.) Plastové a plechové podstavce a pilíře se osazují podle dokumentace výrobce. ZM se dodávají s kompletní elektrickou výzbrojí a musí být vybaveny schématem zapojení. Technickou specifikaci vybavení a materiál ZM rozvaděče pro jejich osazení v jednotlivých lokalitách stanoví správce ve svém vyjádření v rámci projednávání dokumentace stavby VO. Označení vodiče Význam / využití vodiče Barva izolace jednotlivých žil L1 Fáze osvětlení Černá L2 Fáze osvětlení Hnědá L3 Fáze osvětlení Šedá PEN Ochranný vodič Zelenožlutá Tab. 3 - Označování vodičů Zapínací místo musí být rovnoměrně zatíženo. Rovnoměrnosti se dosahuje správným zapojením jednotlivých osvětlovacích větví do rozvaděče. Je nutné dodržet maximální zatížení na vývod ze zapínacího místa vzhledem k dovolenému úbytku napětí na konci vedení. 30
31 Rozvaděče zapínacích míst musí být vybaveny schématickým zapojením. Materiál skříně rozvaděče musí být buď žárově zinkovaný plech opatřený dvousložkovým lakem, nebo z umělé hmoty. Skříně musí být označeny výstražnou značkou s katalogovým číslem Pozor elektrické zařízení. Ovládání nové rozvaděče budou mít roční elektronické spínací hodiny v kombinaci s fotobuňkou. 31
32 ROZVÁDĚČ NN ZAPÍNACÍ BOD VO typ ZB FE 2D Dvoudveřový oceloplechový rozváděč je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy. Je určen pro napájení až dvanácti větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilnost pro další napojení jištěných vývodů, např. světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů atd. Ovládání rozvaděče je ukončeno svorkovnicí s konektorem, kam je možné připojit libovolný ovládací prvek. Rozváděč je možné zapnout i manuálně. Technický popis Oceloplechová skříň tvoří dvě samostatné uzamykatelné části: Měřící a Ovládací-jistící. V Měřící části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé Ovládací-jistící části jsou namontovány řídící a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče. Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení. Standardní provedení je pro 1 až maximálně 12 směrů, s možností připojení další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka. Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně demontovat střechu a zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře vyzděného z cihel. Pro samostatné umístění lze instalovat na nerezový podstavec. Schematické vyobrazení Základní technické údaje Název Rozvádeč nízkého napětí zapínací bod VO Typové označení ZB FE 3D Jmenovité proud Max In = 80 A Dimenze jištění Přívod standard 40 A/C 10 ka zkrat - odolnost Krytí IP 54/20 Počet vývodů až resp. až Odstín RAL 7032 Rozměry Bez střechy / se střechou Šířka 1478 mm / 1488 mm Výška 870 mm / 930 mm Hloubka 333 mm / 345 mm Tab. 4: Technické specifikace rozvaděče pro zapínací bod typu ZB FE 2D 32
33 ROZVÁDĚČ NN ZAPÍNACÍ BOD VO typ ZB FE 3D Třídveřový oceloplechový rozváděč je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy. Je určen pro napájení až dvanácti větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilnost pro další napojení jištěných vývodů, např. světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů atd. Ovládání rozváděče je ukončeno svorkovnicí s konektorem, kam je možné připojit libovolný ovládací prvek. Rozváděč je možné zapnout i manuálně. Technický popis Oceloplechová skříň tvoří dvě samostatné uzamykatelné části: Měřící a Ovládací-jistící. V Měřící části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé Ovládací-jistící části jsou namontovány řídící a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče. Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení. Standardní provedení je pro 1 až maximálně 12 směrů, s možností připojení další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka. Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně demontovat střechu a zapustit do obvodového zdiva objektu či do pilíře vyzděného z cihel. Pro samostatné umístění lze instalovat na nerezový podstavec. Název Typové označení Jmenovité proud Dimenze jištění Rozvádeč nízkého napětí zapínací bod VO ZB FE 3D Max In = 80 A Přívod standard 40 A/C 10 ka zkrat - odolnost Krytí IP 54/20 Počet vývodů až resp. až Odstín RAL 7032 Rozměry Šířka Výška Hloubka Bez střechy / se střechou 1478 mm / 1488 mm 870 mm / 930 mm 333 mm / 345 mm Tab. 5: Technické specifikace rozvaděče pro zapínací bod typu ZB FE 3D 33
34 C.2.2 Stožáry konstrukční a designové řešení Světelné místo je tvořeno zpravidla základem stožáru, stožárem s elektrovýzbrojí, výložníkem (pokud je použit) a jedním nebo více svítidly. Světelné místo je také tvořeno samostatným osvětlovacím výložníkem upevněným na jiném podpěrném bodu, než je stožár veřejného osvětlení (např. výložník na zdi, na stožáru jiné sítě apod.) nebo svítidlo na převěsu. Pro nově zřízená nebo rekonstruovaná světelná místa se použijí jen ponorem oboustranně žárově zinkované stožáry o jmenovitých výškách 4 m (použití pouze pro nepřístupná místa na schodech), 5 m (pouze na místa, kde nelze zajet vysokozdvižnou plošinou), 6, 8, 10, 12 m nebo jiných správcem schválených stožárů, které jsou součástí například osvětlení v historických částech nebo atypických světelných míst (v souladu s architektonickým záměrem města). Spodní část stožáru do výšky 10 cm nad terén se opatří speciálním antikorozním nátěrem. Stožáry VO se v souladu s ČSN /Z4 umísťují na komunikacích do části přidruženého prostoru (nezpevněná část, pomocný pás, chodník, pás pro pěší, cyklistický pás) do zájmových pásem podzemních vedení a s ohledem na ně. Vzdálenost přilehlé strany dříku stožáru VO, resp. patice stožáru od vnitřní (vozovkové) strany obrubníku nesmí být dle ČSN /Z4 7/2003 menší než 0,5 m. V místě křížení komunikací, v okolí vjezdů do průmyslových zón a areálů a na komunikacích s ostrým poloměrem zatáčky, na kterých není zakázán vjezd kamionům a nákladním vozidlům s návěsem, se umisťují stožáry VO s minimální vzdáleností přilehlé strany dříku stožáru 1,0 m od vnitřní (vozovkové) strany obrubníku, a to s ohledem na zájmová pásma podzemních vedení a jejich obsazenost. Obr. 3 - Vzorový řez vzdálenosti stožáru (patice) od komunikace 34
35 V okolí stromů se stožáry umisťují s ohledem na velikost koruny, v průměru minimálně 5 m od kmene stromu. Pokud nebude tato vzdálenost dodržena, jsou svítidla stíněna a následně nejsou dodrženy příslušné normy na komunikacích. Obr. 4 - Zapojení kabelů Základy stožárů: Základy pro všechny typy stožárů řeší dokumentace stavby v souladu s technickými listy výrobců stožárů. Rozměr základu stožáru je dán požadovanou funkčností stožáru, požadovanou stabilitou a také úložným prostředím. Rozměry základů je třeba upravit dle místních podmínek. V tabulce č. 6 jsou uvedeny příklady rozměrů základů pro různé typy stožárů. Přesný rozměr základu určí výrobce použitého stožáru nebo projektant. Typ stožáru Výška stožáru Rozměr základu Jednoduchý Hraněný do 6 m včetně od 6 do 12 včetně do 6 m do 8 m do 12 m Tab. 6 - Stožárové základy - rozměry 400 x 400 x 900 mm 800 x 800 x 1500 mm 400 x 400 x 800 mm 800 x 800 x 1000 mm 800 x 800 x 1200 mm Pokud to dovolí podmínky, použijí se přednostně stožáry bez osazení výložníky. Je však zapotřebí zohlednit místní podmínky, zejména umístění stožárů v blízkosti stromů nebo vzdálenost stožárů od osvětlované komunikace. Na obrázku č. 5 a č. 6 jsou znázorněny vzorové řezy základů stožárů uloženého ve volném terénu, respektive v chodníku. 35
36 Obr. 5 - Vzorový řez základu vetknutého stožáru VO při uložení ve volném terénu. Obr. 6 - Vzorový řez základem vetknutého stožáru VO pro uložení v chodníku. 36
37 Usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra se provede po době vytvrzení betonu. Vnitřní průměr pouzdra musí být větší než průměr stožáru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl být zásypový materiál, zpravidla písek nebo drobný štěrk, kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu. Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z keramického materiálu (dlaždice). Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu, lze použít např. korugovanou chráničku Ø 110 mm. Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny korugovanou chráničkou Ø 40 mm. Všechny bezpaticové stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou ochranou (čepicí) o průměru 100 mm od stěny stožáru se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm vzhledem k niveletě vetknutí do stávajícího terénu (povrchu). Pozn.: Betonová ochrana (čepice) se neprovádí: a) v zádlažbě musí být provedeno dobetonování ke stožáru pod povrchem dlažby v celé šíři pouzdra, b) v povrchu s litým asfaltem povrchová vrstva komunikace musí být pevně dokončena ke stožáru litým asfaltem, případně dobetonováním. Provedení: - povrchová úprava žárové zinkování - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství - min. rozměry dvířek 85 x 350 mm, uzamykatelné šroubem velké D v provedení nerez nebo mosaz - ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů - spodní část stožáru (část v zemi) bude opatřena antikorozní úpravou nebo v místě vetknutí bude stožár zesílen manžetou - použití nestandardních stožárů podléhá schválení správcem VO Použití dle výšky: - použití dle výšky se řídí tabulkou č. 7 4 m pouze do těžko přístupných míst jako jsou schodiště, srázy, kde obtížně lze zabezpečit pracoviště pro práci ve výškách 5 m na pěší komunikace, parky, kde nelze vjet s montážní plošinou 6 12 m ostatní komunikace, kde lze montážní práce se svítidlem provádět pomocí vysokozdvižné pracovní plošiny Tab. 7: Použití stožárů dle jejich výšky Použití dle typu: - všechny nové stožáry budou bezpaticové 37
38 - paticové stožáry se použijí pouze v případě doplnění stožáru do řady stávajících stožárů paticových, pro zachování jednotného vzhledu - paticové stožáry se také použijí v případě, kdy bude třeba více místa v prostoru svorkovnice pro instalaci dalšího zařízení - použití paticových stožárů bude schváleno správcem VO hraněné kulaté dvoustupňové kulaté třístupňové hlavní komunikace, kde je zvýšené riziko dopravní nehody stožáry jsou konstruovány tak, aby se po nárazu nezlomily, ale pouze zdeformovali, významně snižují riziko újmy na zdraví pouze do výšky 4m, použití svítidla bez výložníku standardní použití Tab. 8: Použití stožárů dle typu Použití dle materiálu: - použití stožárů dle materiálu se řídí tabulkou č. 9 ocelové hliníkové, litinové umělohmotné, plastové standardní použití pro dekorativní účely sestavy stožáru, svítidla a ozdobných prvků pouze do výšky 5 m Tab. 9: Použití stožárů dle materiálu Životnost stožárů - Životnosti stožárů v závislosti na typu stožáru jsou uvedeny v tabulce č. 10 Typ stožáru Stáří stožáru Sadové 25 let Výložníkové let Tab. 10: Stáří stožárů v závislosti na typu stožáru. Značení stožárů Každému stožáru se doporučuje přidělit prefix BI a čitelné sériové číslo. 38
39 Obr. 7 - Technické specifikace ohraněné stožáry jehlanovité 39
40 Obr. 8 - Technické specifikace ohraněné stožáry jehlanovité 40
41 Stožáry kulaté stupňovité Obr Technické specifikace stupňovité stožáry kulaté pro výšku 4 m Obr. 9 - Technické specifikace stupňovité stožáry kulaté pro výšky 5-10 m 41
42 Obr Technické specifikace stupňovité stožáry kulaté pro výšku 8-12m 42
43 C.2.3 Stožárové elektrovýzbroje Elektrická výzbroj musí umožňovat připojení hliníkových i měděných kabelů do průřezu 35 mm 2. Musí být opatřena ochrannou svorkou pro připojení ochranného vodiče a provedena tak, aby namontováním do prostoru stožáru bylo zajištěno vodivé spojení neživých částí stožáru a elektrovýzbroje. V případě svorkovnice tvořené svorky na DIN liště bude každá svorka od druhé oddělena zarážecí svorkou (přepážkou) pro eliminaci zkratu mezi fázemi při zvýšené vlhkosti. Součástí elektrické výzbroje je jistící prvek svítidla a jiného připojeného zařízení. Každé svítidlo nebo připojené zařízení je jištěno samostatně. Výjimku tvoří zemní svítidla, způsob jištění schvaluje správce. Provedení a typ stožárové výzbroje určuje projektová dokumentace a schvaluje správce. Odbočuje-li od paticových stožárů více kabelů, pro které není dimenzovaná svorkovnice, opatří se další potřebnou výzbrojí nebo rozšíří stávající výzbroj. V případě nutnosti odbočku jistit na trase se do stožáru umístí směrové jištění. Případné jiné řešení je nutno projednat se správcem. K jištění svítidel se používá schválená výzbroj, jejíž součástí je pojistka, přičemž: 1. jištění svítidel do příkonu 70 W se provádí pojistkami 6 A, 2. jištění svítidel s příkonem nad 70 W se provádí pojistkami 10 A, resp. dle příkonu svítidla Přívodní kabel ve směru od zdroje napětí do stožáru vede z levé strany, odchodní z pravé strany el. výzbroje. V prostoru pro připojení musí být zachován dostatečný manipulační prostor pro instalaci. 43
44 Obr Stožárová výzbroj 44
45 C.2.4 Řídící systém pro veřejné osvětlení Systém řízení VO musí být kompatibilní s centralizovaným informačním systém města, pokud takový již existuje. Celkový řídící systém (ŘS) je řešen třívrstvou architekturou, kde na první úrovni jsou jednotlivé ovládací (řídicí) prvky VO. Na druhé úrovni jsou umístěny data koncentrátory a řídící prvky napájecího systému VO, které ovládají jednotlivé rozvaděče případně i jednotlivé větve VO. Tyto prvky ŘS budou umístěny v rozvaděčích veřejného osvětlení (RVO) pod trvalým napájením. Třetí úroveň je tvořena nadstavbovým systém centralizovaného systému pro řízení a monitoring nejen VO, ale i dalších systémů městské infrastruktury s možností postupného rozšiřování o další funkcionality konceptu Smart City. Na druhé vrstvě architektury se nachází řídicí jednotka ve formě data koncentrátoru umístěná v rozvaděči veřejného osvětlení, která bude mít za úlohu řídit komunikační infrastruktury lokálních uzlů (řídících jednotek jednotlivých světelných bodů) a zároveň bude tvořit připojení na centrální systém. Komunikace musí být obousměrná, tedy směrem od centrálního systému směrem ke světelným bodům (řídící signály), i směrem od světelného bodu k centrálnímu systému (měřené veličiny a stavové signály). Pro zajištění dostatečné redistribuce informací a decentralizovaného přístupu probíhá komunikace v rámci sítě mezi jednotlivými světelnými body. Základní úlohou data koncentrátoru bude vyhodnocování vstupů (čas, měřené veličiny o intenzitě provozu, pohybu apod.) a nastavování intenzity osvětlení. Tato řídící funkcionalita bude přesunuta na samotné uzly, anebo na centrální systém (v případě dostatečné robustní komunikační infrastruktury). Podmínkou však je zabezpečení individuálního spínání světelných bodů, což umožní poskytnutí nepřetržitého napájení v rámci města pro jiné služby poskytované v rámci koncepce Smart City. Koncepce řídicího systému musí být navržena tak, aby byla zajištěna následující funkcionalita: - Dostatečně rychlá oboustranná komunikace mezi centrálním systémem a lokálními uzly pro zabezpečení real-time monitorování a řízení veřejného osvětlení. - Interoperabilita a otevřenost komunikační infrastruktury pro použití v rámci jiných systémů a podsystémů městské infrastruktury (připojení senzorů pro parkování, odvoz odpadu, kamerový systém apod.). - Nepřetržité napájení svorkovnic světelných bodů, které umožní vznik dalších služeb (napájení informačních tabulí, reklam, nabíjecích stanic apod.). - Využití sloupů VO pro další subsystémy a systémy pro napájení senzorů po celý den bez svícení za dne a současně možnosti dynamické regulace v závislosti na počasí a dopravní situaci na vybraných komunikacích. Při modernizaci a výstavbě nového VO doporučujeme přípravu pro Smart City: - Do nových výkopů uložit optický nebo jiný datový kabel pro budoucí konektivitu. - Trvalé napájení každého svítidla. - Všechna svítidla budou mít přípravu pro připojení NEMA socketu nebo obdobného komunikačního prvku. 45
46 C.2.5 Kabely a vedení C Podzemní vedení 1. Všechna rozvodná kabelová vedení veřejného osvětlení musejí být provedena v souladu s ČSN ed. 2 se stejným průřezem ochranného vodiče, jako jsou průřezy fázových vodičů. 2. Pro kabelová vedení se standardně používají měděné vodiče (typ J pevné uložení; typ G pohyblivé šňůry) s minimálním průřezem 4 x 10 mm Pro všechna nová kabelová vedení na území města Bílina se doporučuje použití silového kabelu CYKY 4B x 16 s měděnými vodiči pro pevné uložení. Vedení musí být po celé délce své trasy uloženo v plastových (korugovaných) chráničkách, přičemž je nutné ho vést tak, aby při nevhodném uložení, umístění nebo provedení nedošlo ke vzniku nebezpečí osobám, zvířatům nebo majetku. Pokud je vedení vystaveno zvýšenému nebezpečí mechanického poškození, je nutné při jeho návrhu zohlednit tato nebezpečí a zajistit jeho dostatečnou ochranu. Takové případy se vyskytují např. při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křižování komunikací. 4. Před pokládkou kabelů je nezbytné správně vytýčit kabelové trasy, světelná místa a zapínací místa veřejného osvětlení s vytýčením ostatních existujících inženýrských sítí. V odůvodněných případech je nutné provést zaměření hranic pozemků. 5. Kabely pro veřejné osvětlení se musí klást v souladu s normou Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN především následovně: a. v linii stožárů veřejného osvětlení, b. ve společné trase s ostatními silovými kabely NN, c. u převěsů a osvětlovacích výložníků na zdi nejblíže k regulační čáře a zařízení veřejného osvětlení. 6. Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN ed. 2, projektové dokumentace stavby za podmínek stanovených v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení s ohledem na majetkové vztahy dotčených pozemků. Při návrhu hloubky uložení je třeba brát v úvahu konstrukční tloušťku pozemních komunikací. Hloubky uložení kabelů jsou pro všechny varianty zátěže na komunikaci či nadloží kabelů popsány v ČSN ed Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, v půdách s hnijícími látkami a v půdách písčitých a kamenitých. V takových případech se doporučuje kabely uložit do kanálů, tunelů, ochranných trub nebo jinak vhodně chránit před mechanickým a chemickým působením, popř. použít kabely, odolávající vlivům těchto prostředí. Tento způsob uložení kabelů musí být navržen v projektové dokumentaci a schválen správcem VO, v případě nepředvídatelných výskytů těchto půdních podmínek musí být dodatečně zanesen do dokumentace skutečného provedení stavby. 8. Způsob položení kabelů řeší projektová dokumentace. 9. Venkovní teplota ovzduší při kladení kabelů VO, pokud to nepředepisuje příslušná předmětová norma jinak, nesmí být nižší než + 4 C. Pokud je venkovní teplota nižší, musí zhotovitel stavby VO práci s kabely přerušit nebo materiál předehřát. 10. Nestanoví-li příslušná předmětová norma kabelů poloměry ohybů kabelu menší, smí se kabely klást s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu 15 d, kde "d" je průměr kabelu. 11. Je-li v tomtéž výkopu (trase) více kabelů vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-li o křížení s podzemními vedeními, určuje prostorovou úpravu ČSN ed. 2 a ČSN Veškeré kabely v rozvodech veřejného osvětlení musí být spojovány, odbočovány, ukončovány nebo rozvětvovány kabelovými soubory schválenými správcem VO. 46
47 13. V odůvodněných případech, s ohledem zejména na ekonomiku provedení, je možno po dohodě se správcem VO pro napájení některých světelných míst (např. pro osvětlení přechodů) využít odbočení z kabelů rozvodných závodů T-spojkou a doplněním distribuční soustavy NN měřícím zařízením pro odběr el. energie a samostatným jištěním pro tento způsob odběru elektřiny, které musí být umístěno např. v patici či dříku světelného místa v části určené pro svorkovnici. Povolení tohoto připojení musí být předem projednáno se správcem VO a povoleno provozovatelem distribuční soustavy NN. 14. Všechna rozvodná vedení VO musí být provedena se stejným průřezem ochranného vodiče, jako jsou průřezy fázových vodičů. U průřezu fázových vodičů větších než 25 mm 2 je povoleno v soustavě TN-C použití průměru ochranného vodiče o jeden stupeň nižší. 15. Kabely elektrického rozvodu VO musí být na všech koncích v místech připojení v rozvaděčích a stožárových rozvodnicích tam, kde dochází k odbočení dalšího/-ch kabelu/-ů od průběžného rozvodu, označeny štítkem s údaji: a. materiál a průřez kabelu podle značení ČSN (příklad značení: CYKY 4J x 10 mm2), b. vyznačení místa druhého konce přípojky. Pozn.: Štítek musí být upevněn na ochranném vodiči kabelu tak, aby bylo zabráněno jeho sesunutí na dno stožáru, resp. patice 16. Konce kabelů musí být opatřeny smršťovací koncovkou zabraňující proniknutí vlhkosti. 17. Spojování vodičů ve spojkách, stejně jako spojování kabelových ok s vodičem za koncovkou, se provádí nerozebíratelným způsobem (pájením, lisováním, šroubovými spoji a další). 18. Konce kabelů nezapojených do stožárové svorkovnice (rezervní propoj) budou opatřeny smrštitelnými kabelovými koncovkami či uzávěry zabraňujícími proniknutí vlhkosti. 19. Kabely pro průřezy menší než 10 mm 2 budou měděné. Pro průřezy větší než 10 mm 2 se doporučují kabely rovněž měděné, v odůvodněných případech hliníkové. V takovém případě je však zapotřebí schválení od správce. 20. Svody od svítidla ke svorkovnici ve stožáru budou provedeny měděnými kabely v soustavě TN-S 3x1,5, ev. 2,5. Každé svítidlo bude mít samostatné jištění min. 1 x 6A, svítidla o příkonu nad 90 W budou mít jištění 1 x 10A. 21. Uložení kabelů pod vozovkou, vjezdy apod. budou kabely vedeny v ochranné trubce, trubka bude obetonována a konce zapěněny. 22. Všechny stožáry budou přizemněny zemnícím drátem FeZn ø10, který bude veden společně s kabely. 23. Před zahájením jakékoliv stavební činnosti v blízkosti kabelů VO je nutné si nechat tyto kabely vytýčit. Kabely nesmí být v základech zabetonovány. V tabulce č. 11 jsou uvedeny minimální povolené hloubky uložení kabelu VO v terénu, chodníku a ve vozovce. Hloubka uložení kabelu závisí jednak na materiálu, ve kterém je uložen a jednak na jmenovitém napětí soustavy. Jmenovité napětí soustavy (kv) Hloubka H (cm) nejmenší povolená Terén Chodník Vozovka, krajnice vozovky do 1 včetně 35, 70 1) od 1 do 10 včetně od 10 do 35 včetně od 35 do 110 včetně 2) Sdělovací, řídící a zvláštní obvody Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silový 47
48 1) Hloubka uložení H=70 se použije v terénu při pokládce kabelů bez mechanické ochrany způsobem podle obr ) Pro kladení kabelů 110 kv v chodnících je nutné projednat jejich uložení s provozovateli sousedních vedení, hlavně s příslušným plynárenským podnikem. Tab Minimální povolené hloubky uložení kabelů Na obrázku č. 13 až č. 15 je znázorněno, jak má být kabel VO umístěn za použití různých možností. Jedná se o 3 možnosti uložení, a to dle toho, zda je nad kabelem (respektive na pískové vrstvě) umístěna cihla nebo deska nebo zda je nad kabelem uložena ochranná fólie, popřípadě je celý kabel uložen v chráničce. Obr Vzorový řez uložení kabelového vedení VO s mechanickou ochranou v provedení pískové lože + mechanická ochrana nad kabelovým vedením (cihla, tvárnice, dlaždice či PVC deska) 48
49 Obr Vzorový řez uložení kabelového vedení VO s mechanickou ochranou v provedení pouze z pískového lože a s položením výstražné bezpečnostní fólie do výkopu Obr Vzorový řez uložení kabelového vedení VO s mechanickou ochranou v provedení ochranné trubky (PVC, HDPE ) a s položením výstražné bezpečnostní fólie do výkopu Legenda k obrázkům č. 13 až č. 15 -: H = hloubka uložení V = hloubka výkopu rýhy = H + d + Pv Pv = písková vrstva 80 mm do 52 kv včetně, pro 110 kv 120 mm p = pískové lože = d + 2 Pv d = vnější průměr kabelu 49
50 C Nadzemní vedení 1. Podmínky použití nadzemního vedení může být v různých lokalitách ČR upraveno vyhláškou místně příslušného obecního úřadu. 2. Na nově budovaném zařízení veřejného osvětlení nesmí být použito venkovní vedení z neizolovaných vodičů, doporučuje se použití izolovaných kabelů AES. 3. Přechod z podzemního kabelového vedení na nadzemní vedení s izolovanými vodiči musí být proveden přes pojistkovou skříňku upevněnou na sloupu venkovního vedení. Kabel VO na stožáru musí být chráněn proti mechanickému poškození do výšky 2,5 m. Ochranná trubka ze skříně k vrcholu stožáru musí být opatřena ochranou před zatékáním. 4. Nadzemní vedení VO je možné umístit na podpěrných bodech distribučního rozvodu NN jen se souhlasem jejich majitele, a to při splnění těchto podmínek: a. Rozvod VO má v tomto případě charakter silového vedení NN, a proto pro jeho navrhování a montáž platí ČSN ed. 3 a ČSN ed. 2. b. Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být u rozvodu VO stejná jakou distribučního rozvodu NN. Vodič PEN musí být vždy veden společně s fázovými vodiči VO. c. Svítidla se zásadně umísťují pod vodiče distribuční sítě NN. Nad vodiči distribučního rozvodu NN lze umístit svítidla jen na osvětlovacích výložnících s délkou umožňující údržbové práce v bezpečné vzdálenosti od těchto vodičů. Nedoporučuje se jejich umístění na střešníky. Neživé části svítidel musí být spojeny s neživými částmi podpěrného bodu. d. Oblast napájení VO musí být totožná s oblastí napájeni distribučního rozvodu NN (tj. ze stejné transformační stanice). Nepřípustné je zavlečení napětí na společné podpěrné body z jiné transformační stanice přes rozvod VO. e. Na podpěrné body distribuční sítě NN se smějí umístit nejvýše dvě vedení VO napájená ze stejného zapínacího místa. f. V případě využití podpěrných bodů distribuční sítě NN musí být všechny příslušné rozvodné prvky, tj. přechodové skříně, rozvaděče apod., opatřeny pouzdrem pro osazení jednotného zámku správce VO. Životnost kabelů Reálná životnost kabelového vedení z praxe je cca let. 50
51 C.2.6 Svítidla a jejich specifikace C Technické požadavky na nová svítidla Stanovení technických požadavků na svítidla je důležité stanovit tak, aby bylo v případě montáže nových LED svítidel vybrány takové, které splňují všechny důležité parametry, a to nejen mechanické, ale také světelné. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství LED svítidel, a ne vždy je důležité sledovat jen běžné parametry jako je příkon, měrný výkon, IK atd. Z hlediska světelně technického jsou důležité optiky svítidel, zejména jejich množstevní výběr, protože každá ulice (úsek) má své charakteristické parametry (šířku, umístění svítidla (výška, odsazení,),) a při možnosti výběru z více kvalitních optik je možné směrovat světelný tok jen tam, kam je to potřeba. Nejdůležitějším parametrem svítidla je tedy to, jak dokáže distribuovat světelný tok tam, kam je potřeba. Tento parametr svítidla je ale možné ověřit pouze světelně technickým výpočtem pro každou konkrétní ulici (oblast), tento parametr nelze vyčíst z katalogového listu. Výrobci svítidel sice v katalogových listech udávají množství optik a jejich vyzařovací křivky, ale vždy je nutné provést světelně technický výpočet, abychom věděli, jakou křivku na danou ulici použít. Světelně technické vlastnosti: - světelná účinnost svítidla - rozložení světelného toku - vyzařování do horního poloprostoru ULOR je 0 lm - teplota chromatičnosti, u LED svítidel je barva teplá (<3000 K), neutrální (3000 K 4000 K) nebo studená bílá (>4000 K) - oslnění a index podání barev Ra Konstrukční řešení: - Doba života Jedním z ukazatelů je životnost svítidel. Počet hodin v provozu, během kterých světelný výkon poklesne na x % od původního světelného výkonu. Příklad: doba životnosti h při L80B10 znamená, že po h svícení bude zaznamenán u 10 % svítidel pokles pod 80 % původního světelného výkonu. - Stupeň krytí optické a elektrické části IPxx Stupeň krytí udává odolnost elektrického zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapaliny (vody) - Mechanická odolnost svítidla IKxx Mechanická odolnost IK vyjadřuje na stupnici od 0 do 10 hodnotu mechanické energie, kterou je schopno zařízení nebo svítidlo absorbovat bez jeho poškození. - Použité materiály Vhodný materiál napomáhá odvodu tepla z čipu a tím zabraňuje jeho degradaci. - Složitost montáže na výložník nebo dřík stožáru - Náročnost přístupu do svítidla - Náklon svítidla - U svítidel s LED zdrojem je důležitá jakost a spolehlivost předřadníku a LED čipů 51
52 Designové řešení svítidla: - Vhodnost použití pro hlavní komunikace - Vhodnost použití pro pěší zóny, parky apod. - Respektování urbanisticky a památkově cenných oblastí Životnost svítidel - Životnost svítidel se pohybuje v rozmezí cca let. Existují tři typy charakteru osvícení, z nichž každý se hodí do jiné funkční zóny. Následuje přehled typů osvětlení Typ 1 Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch a nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací. Hlavním hodnotícím kritériem je jas nebo horizontální osvětlenost pozemní komunikace. Hlavním účelem tohoto charakteru osvětlení je zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a orientace v městském prostředí. Jedná se o ryze technické osvětlení pozemních komunikací určených hlavně pro motorovou dopravu s maximálním omezením světelného toku Obr Schématické znázornění osvětlení typu 1 do okolního prostředí. Tento charakter osvětlení je vhodný pro hlavní komunikační tahy a průmyslové zóny, které nejsou zpravidla urbanisticky hodnotné (bez dodržení uliční čáry, absence, popř. malé procento architektonicky cenných staveb apod.). Typ 2 Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních ploch. Při aplikaci tohoto charakteru osvětlení v ulicích jsou fasády přilehlých budov osvětleny maximálně do výšky prvního patra. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve směru podélné osy pozemní komunikace. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také Obr Schématické znázornění osvětlení typu 2 vytvoření určitého komfortu chodců při vnímání okolního prostředí (dobré rozlišení kolemjdoucích osob, okolního prostředí apod.). Tento charakter osvětlení je vhodný pro prostory obytných ulic, obslužné komunikace a drobné veřejné prostory (náměstí, parky, vnitrobloky apod.). Typ 3 Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale do prostoru tak, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení jeho hranic. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve všech směrech. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také vytvoření dobré orientace v prostoru, Obr Schématické znázornění osvětlení typu 3 52
53 podpoření charakteru místa, aby vznikla hodnota daného prostoru. Tento charakter osvětlení je vhodný pro historické části města. Typy charakteru osvětlení a další parametry zón jsou přehledně uvedeny v tabulkách: Charakteristika zóny Vymezení zóny Specifické prostory Skladba světelného místa Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava ZÓNA 1 HISTORICKÁ ČÁST Jedná se o historickou centrální část města Mírové náměstí a přilehlé ulice. Charakteristická je historická a architektonicky zajímavá zástavba, která převažuje. Výšková hladina se pohybuje okolo dvou až tří nadzemních podlaží (NP), případně s podkrovím. Zóna zahrnuje hlavní tři dominanty města: radniční věž, zámek a kostel sv. Petra a Pavla. Pivovarská, areál zámku, Tyršova, areál technických služeb, park u Starého zámku, Bílinská, Břežánská, Lidická, Fišerova Překryv se zónou 5 - ulice Břežánská (mezi Mosteckou a Bílinskou): Tato část ulice se sice nenachází v samém historickém jádru města, nicméně typ zástavby, skladba dopravního prostoru a vizuální vjem při průjezdu směrem k centru již částečně signalizují blízkost historického centra. Osvětleni chodníků i vozovky je proto tedy potřeba realizovat vysokým stožárem se svítidlem dle zóny 5, svítidlo zóny 1 bude na témže stožáru v nižší výšce a směrované na chodník. Osvětlení Mírového náměstí je nově zrekonstruováno, v obdobném duchu lze pokračovat i v ostatních lokalitách. Stožáry a výložníky tvoří tvarově propojený celek s jednotným soudobým designem, možné jsou ramínka na fasádách, rovněž v jednotném soudobém designu. V místech stávajících ramínek na zdi je nově instalovat níže. Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, v případě ramínek na zdi je možná vzhledově podobná varianta. Nutný jednotný tvar v celé zóně. Válcový stožár dle Mírového náměstí 6 m Charakter osvětlení prostoru Typ 3 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) Vyšší Barva světla Teplá ( 3000 K) Zóna životního prostředí E4 Příklady vzhledu svítidla Tab. 12: Parametry zóny 1 Charakteristika zóny Vymezení zóny ZÓNA 2 OBYTNÁ ČÁST Zóna, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů často s vlastním ohraničeným pozemkem (zahradou). Většina rozlohy města, spadají sem všechna předměstí (Teplické, Mostecké, 53
54 Specifické prostory Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Újezdské, Pražské). Zahrádkářské osady uvnitř osad není osvětlení instalováno, osvětleny jsou pouze přístupové cesty. Garáže skupina podlouhlých nízkých staveb s garážovými jednotkami. Chybí dostatečné rozmístění stožárů, osvětlení je proto vhodnější realizovat vyššími stožáry (min. 8 m). Technická nebo designová svítidla klasického nebo moderního tvaru. Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšku 8 m možno použít výložníky. 8 m Charakter osvětlení prostoru Typ 2 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) střední Barva světla Teplá (( 3000 K) Zóna životního prostředí E2 Příklady vzhledu svítidla Charakteristika zóny Vymezení zóny Specifické prostory Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Tab. 13: Parametry zóny 2 ZÓNA 3 PRŮMYSLOVÁ ČÁST Rozlohově zaujímá významnou část města, ve které však trvale pobývá minimum obyvatel. Zahrnuje převážně skladištní plochy, výrobní haly, manipulační plochy, železniční seřadiště apod. Severně od Mosteckého a Teplického předměstí, počínaje autobusovým nádražím a hypermarketem Albert směrem na Chudeřice Autobusové a železniční nádraží Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru. Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšky od 8 m možno použít výložníky. 10 m Charakter osvětlení prostoru Typ 1 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) nízká Barva světla Neutrální (3000 K K) Zóna životního prostředí E2 Příklady vzhledu svítidla Tab. 14: Parametry zóny 3 Charakteristika zóny ZÓNA 4 LÁZEŇSKÁ ČÁST Typické novorenesanční lázeňské budovy, altán, letní kino. Cesty parkového charakteru určené pro pěší, motorizovaný provoz jen výjimečně a pouze na obslužných cestách 54
55 Vymezení zóny Specifické prostory Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Areál Lázní Bílina kolem lázeňských budov, okrajové části lesoparku, od železniční trati, přes Lesní kavárnu, hudební altán, ulice Reussova a V Parku, a ulicí Kyselská až po ulici Boženy Němcové. nejsou Zachovat historizující svítidla Rosa a rozšířit je do dalších částí zóny. Zachovat historizující stožáry Rosa a rozšířit je do dalších částí zóny. 5 m Charakter osvětlení prostoru Typ 3 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) střední Barva světla Teplá ( 3000 K) Zóna životního prostředí E3 Vzhled svítidla Charakteristika zóny Vymezení zóny Specifické prostory Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Tab. 15: Parametry zóny 4 ZÓNA 5 PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACE Dvouproudé nebo víceproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat chodníky a parkovací stání, jsou též součástí zóny Bílinská (I/13), Mostecká, Důlní, Boženy Němcové (úsek mezi Mosteckou a Důlní), Břežánská, Pražská, 5. května (mezi Pražskou a Mírovou), Mírová, Jižní, Jenišovská, Pivovarská, Litoměřická, Teplická, Čsl. armády, Sídliště Za Chlumem (mezi Čsl. armády a Litoměřickou) Prostory okružních křižovatek osvětlení realizovat svítidly s odlišnou barvou světla (např. teplou žluto-oranžovou). Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru. Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšky od 8 m možno použít výložníky. 10 m Charakter osvětlení prostoru Typ 1 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) střední Barva světla Neutrální (3000 K K) Zóna životního prostředí E2 Příklady vzhledu svítidla Tab. 16: Parametry zóny 5 55
56 Uvnitř pěti výše uvedených zón se dále mohou nacházet menší podoblasti, které jsou svým charakterem specifické a zcela se svým vzhledem i funkčností odlišují od okolí. Takovými podoblastmi jsou: parkové plochy a zeleň, sportoviště, společensko-kulturní centra. Podoblast parkové plochy a zeleň Charakteristika podoblasti Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve vybraných lokalitách bude základní veřejné osvětlení doplněno o přiměřené prostorové osvětlení vybraných stromů, skupin stromů a keřů z důvodu zachování prostorové čitelnosti a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, což zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních hodinách. Příklad podoblasti Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Parčík před ZŠ Lidická, parčík mezi Wolkerova a Želivského, plocha u zahradnické osady pod Chlumem směrem k sídlišti Za Chlumem Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, možný i jiný designový typ svítidla, totožný typ dodržovat napříč městem. Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku 5 m Charakter osvětlení prostoru Typ 3 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) Nízká Barva světla Teplá ( 3000 K) Zóna životního prostředí E3 Příklady vzhledu svítidla Tab. 17: Parametry podoblasti parkové plochy a zeleň Charakteristika podoblasti Příklad podoblasti Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Podoblast sportoviště Účelové nebo multifunkční sportoviště a sportovní areály. Jedná se osvětlení hracích ploch, které je po setmění funkční jen po omezenou dobu, případně jen v některé dny. Dle významu sportoviště se k osvětlení používají stožáry výšek obvykle 8 až cca 20 m, téměř vždy bílá barva světla s vysokou intenzitou. Sportovní areál v ul. Kyselská a Tyršova, multifunkční hřiště v ul. Teplická naproti technickým službám. Lze sem zařadit i sportoviště v areálech škol. Speciální typ svítidla s asymetrickou optikou. U menších hřišť postačí svítidla totožná s technickými svítidly použitými pro osvětlení ulic (zóny 2, 3, 5) s odpovídající optikou. Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku Dle významu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) 56
57 Charakter osvětlení prostoru Typ 1 Úroveň jasu Vysoká Barva světla neutrální (3000 K K) Zóna životního prostředí E4 Příklady vzhledu svítidla Charakteristika podoblasti Příklad podoblasti Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Tab. 18: Parametry podoblasti sportoviště Podoblast společensko-kulturní centra Prostranství určená chodcům k trávení volného času, odpočinku, místa pro setkávání občanů při různých příležitostech Prostor na sídlišti Za Chlumem mezi kulturním domem Fontána a poštou Bílina 4 Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, možný i jiný designový typ svítidla, totožný typ dodržovat napříč městem. Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku 6 m Charakter osvětlení prostoru Typ 3 Úroveň jasu Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012) Střední Barva světla Teplá ( 3000 K) Zóna životního prostředí E3 Příklady vzhledu svítidla Charakteristika podoblasti Příklad podoblasti Typ svítidla Typ stožáru Max. výška světelného místa Barevná povrchová úprava Charakter osvětlení prostoru Typ 3 Úroveň jasu Tab Parametry podoblasti společensko-kulturní centra Podoblast hřbitov Klidové, ohraničené místo s několika hlavními cestami a mnoha pěšinami. Výskyt stromů. Hřbitov u křížení ulic Mostecká a Boženy Němcové LED svítidlo se solárním systémem, soumrakovým čidlem a čidlem pohybu. Standardně bude svítit v tzv. "úsporném režimu". V případě pohybu se svítidlo sepne na plný výkon. Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku, zesílený pro vyšší zatížení. 5 m + solární panel Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny jiných standardů (např. RAL 7012), pozink Nízká 57
58 Barva světla Teplá ( K) Zóna životního prostředí E3 Příklady vzhledu svítidla Tab. 20: Podoblast hřbitov Specifikace obecných technických parametrů svítidel je uvedena pouze pro názornost a zadavatel není povinen se těmito parametry při budoucím výběru svítidel řídit. V tabulce č. 21 jsou uvedeny technické parametry S1, S2 a S3 pro tři typy svítidel. Svítidla s technickými parametry S1 jsou určena pro montáž na stožáry s výškou do 10 m a jsou vhodná pro technické osvětlení pozemních komunikací určených především pro motorovou dopravu s maximálním omezením světelného toku do okolního prostředí (Typ 1). Tento typ svítidel se pohybuje v cenovém rozsahu od 5000,-Kč s DPH do ,-Kč s DPH. Svítidla s parametry S2 jsou určena pro montáž na stožáry s výškou do 6 m při osvětlování prostorů obytných ulic, obslužných komunikací a drobných veřejných prostor (Typ 2). Cenová úroveň svítidel je do 5000,-Kč s DPH. Svítidla s parametry S3 jsou určena pro montáž na historické stožáry s výškou do 6 m pro osvětlení historických částí města (Typ 3). Tento typ svítidel je nejdražší s cenou nad ,-Kč s DPH. Zvolený typ svítidla s příslušnými technickými parametry a světelným zdrojem musí být podložen světelně technickým výpočtem. Technické parametry S1 S2 S3 Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB ANO ANO ANO Funkce konstantního ANO ANO ANO Index podání barev K 3000 K Teplota chromatičnosti 4000 K 3000 K Optické charakteristiky ANO ANO ANO Měrný výkon svítidla 120 lm/w 115 lm/w 115 lm/w Účiník (cosφ) 0,95 0,95 0,95 Ochrana proti přepětí 10kV 8 kv 8 kv Krytí svítidla IP Světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou ANO ANO ANO 58
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POPIS POLOŽEK
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) na služby Provoz a údržba veřejného
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání VO na území Města Úvaly do nájmu, o jeho provozování a správě (dále jen Smlouva)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání VO na území Města Úvaly do nájmu, o jeho provozování a správě (dále jen Smlouva) Smluvní strany: 1. Město Úvaly, se sídlem Pražská 276, Úvaly, PSČ 250 82 IČ: 00240931
Veřejné a slavnostní osvětlení v obci Loučovice v roce 2016 Zpráva o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a obcí Loučovice ze dne 1.9.2011 o nájmu, provozu
Zásady organizace výstavby Stavba : Místo : místní komunikace v obci Pouzdřany Katastrální území : Pouzdřany (okres Břeclav); 726729 Investor : Obec Pouzdřany Zhotovitel dokumentace : Viadesigne s.r.o.
Plán organizace výstavby POV
Plán organizace výstavby plán organizace výstavby (dále jen ) není zakotven v žádném právním předpise ZOV ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb jsou legislativně upraveny zásady organizace výstavby

References: zákona č. 201
 zákona č. 185
 zákona č. 114
 zákona č. 119
 zákona č. 65
 čl. 3
 čl. 3
 zákona č. 137