Source: http://www.vimar.it/it/it/article/faq/index/id/70
Timestamp: 2013-05-25 13:29:46+00:00

Document:
Le domande su 'Cronotermostati' | Vimar
/Cronotermostati
Le domande su 'Cronotermostati'
Istruzioni semplificate cronotermostato a parete 01910
Istruzioni semplificate per la programmazione del 01910
Istruzioni semplificate cronotermostato da incasso 20445 - 14445
Istruzioni semplificate per la programmazione del cronotermostato da incasso 20445 - 14445
Istruzioni semplificate cronotermostato da incasso 20446 - 14446
Istruzioni semplificate per la programmazione del cronotermostato da incasso 20446 - 14446
Istruzioni semplificate cronotermostato da incasso 16575 - 16576
Istruzioni semplificate per la programmazione del cronotermostato da incasso 16575 - 16576
Non trovate il cronotermostato 16578 e 16758.B nel catalogo?
Il cronotermostato 16578 e 16578.B della serie idea è uscito di produzione nel 1997 e non è quindi più visibile a catalogo. Però il manuale istruzioni è ancora disponibile allo scarico cliccando nell'allegato sottostante.
Non trovate il cronotermostato 16577 e 16577.B nel catalogo?
Il cronotermostato 16577 della serie idea è uscito di produzione nel 2003 e non è quindi più visibile a catalogo. Però il manuale istruzioni è ancora disponibile allo scarico cliccando nell'allegato sottostante.
Quando conviene utilizzare il sistema radio per comandare una caldaia?
Nei casi in cui manchi una conduttura adatta e non si voglia rompere i muri per passare il cavo di comando tra il cronotermostato (o il termostato) e la caldaia.	Altre info
Quando conviene utilizzare il sistema bidirezionale piuttosto di quello monodirezionale?
Nel caso in cui si desideri monitorare lo stato dell'impianto (tramite il combinatore GSM 01941) e gestire via telefono (SMS o con menù vocale) il cronotermostato 01910.	Altre info
Qual'è è la copertura di trasmissione tra cronotermostato e attuatore 01923-01924?
120 metri in campo aperto. Per aumentare la portata è possibile utilizzare un attuatore aggiuntivo con funzione di "ripetitore\".	Altre info
E' necessaria l'antenna sull'attuatore 01923-01924?
Si, altrimenti la copertura radio non sarebbe soddisfacente.	Altre info
Quanto durano le batterie della la base radio 01930?
Circa un anno.	Altre info
Viene segnalato il valore basso di batterie per la base radio?
Si, appare sul display del cronotermostato l'icona lampeggiante della batteria e, nel caso sia collegato il comunicatore 01941, viene inviato un messaggio SMS.	Altre info
Posso comandare con un cronotermostato 01910 più attuatori 01923 o 01924?
Si.	Altre info
Posso comandare con più cronotermostati 01910 un solo attuatore.01923 o 01924?
No.	Altre info
Quanti cronotermostati 01910 posso comandare via telefono attraverso comunicatore GSM 01491 dotato di interfaccia di comunicazione radio 01931?
8 al massimo.	Altre info
Con 2 cronotermostati 01910 se scelgo il comando via radio monodirezionale che dispositivi aggiuntivi devo prevedere?
Devo prevedere un modulo trasmettitore 01921 per ogni cronotermostato e un attuatore 01924.	Altre info
Posso usare gli attuatori bidirezionali 01933 e 01934 al posto dei monodirezionali 01923 o 01924 senza utilizzare la base radio 01930?
No, hanno frequenze di funzionamento diverse e sono concettualmente diversi.	Altre info
Come comunica il gsm articolo 01941 con il sistema Radioclima?
Il comunicatore comunica via radio con il / i cronotermostati radio bidirezionale tramite l’interfaccia di comunicazione radio bidirezionale articolo 01931.	Altre info
Posso gestire con l’interfaccia 01931 dispositivi monodirezionali?
No, il sistema deve essere composto da apparecchiature radio bidirezionali.	Altre info
In un sistema bidirezionale posso integrare un termostato 01915?
No, il termostato 01915 non ha base radiobidirezionale, può essere integrato solo in un sistema monodirezionale(vedi modulo di trasmissione articolo 01921).	Altre info
Un cronotermostato articolo 01910 con base radio articolo 01930 può gestire un attuatore radio articolo 01923 o 01924?
No, posso gestire solo attuatori radio bidirezionali articolo 01933 o 01934.	Altre info
In caso di scarso segnale posso migliorare il segnale su attuatori radio monodirezionali articolo 01923 e 01924?
Si, per migliorare la ricezione, posso applicare un fili rigido di 17 cm all’apposito morsetto od applicare un antenna di 433Mhz con collegamento tramite cavo coassiale.	Altre info
In caso di scarso segnale posso migliorare il segnale su attuatori radio bidirezionali articolo 01933 e 01934?
No, non posso applicare antenne od altro per migliorare la ricezione.	Altre info
Qual’è la procedura di reset della base radio bidirezionale articolo 01930?
Per eseguire il reset della baseradio bidirezionale articolo 01930 devo cortocircuitare icontatti delle batterie per 10 secondi, senza che il dispositivo sia alimentato dalle batterie (vedi foto allegata).
Nota : questa procedura effettuata il RESTART del microcontrollore della base radio bidirezionale. I dati di configurazione della rete radio, memorizzati nella base radio bidirezionale, non vengono cancellati. Per effettuare il ripristino dei dati iniziali di configurazione della rete radio memorizzati nella base radio bidirezionale, è necessario effettuare la relativa procedura descritta nel manuale utente.
Quali accorgimenti devo prendere in fase di configurazione del sistema?
La configurazione va eseguita tenendo i dispositivi interessati a breve distanza (2-3 metri) senza interporre alcun ostacolo tra di loro. Altre info
Perdo la configurazione se tolgo alimentazione ad un dispositivo?
No, non perdo la configurazione. Per resettare un dispositivo devo eseguire l’apposita procedura.	Altre info
Nel caso di anomalie o mal funzionamento qual è la prima verifica da eseguire?
Si consiglia di verificare sempre i dispositivi a breve distanza tra loro e di eseguire la procedura di reset e configurazione prima di procedere alla sostituzione di un dispositivo.	Altre info
Non riesco a configurare il sistema.
Verificare gli articoli radio acquistati devo essere tutti mono o bidirezionali, non sono ammesse applicazioni miste.	Altre info
Eseguire sempre la procedura di reset per ogni singolo dispositivo del sistema, prima di iniziare la configurazione.	Altre info
Non ricevo sms di conferma comandando o interrogando il sistema.
Verificare il credito della SIM e la ricezione del comunicatore.	Altre info
Non riesco a spegnere il crono da remoto collegato via cavo al comunicatore gsm (no sistema radio).
Verificare la versione software del crono premendo i pulsanti “termometro” e “0h” per 3 secondi circa, se tale versione non è aggiornata non permette di eseguire le operazioni di ON-OFF ma solo la funzione ON.	Altre info
Il cronotermostato non presenta l’icona di riconoscimento della baseradio bidirezionale.
Il cronotermostato non riconosce la base radio. Verificare la connessione con la base 01930 e l’integrità dei pettini del connettore. Eseguire il reset del cronotermostato e della base radio bidirezionale e riagganciare la base al crono.	Altre info
Il modulo di trasmissione radio articolo 01921 deve essere collegato al comunicatore gsm 01941?
Si, il modulo deve essere collegato al comunicatore gsm tramite il cavo articolo 01921.C	Altre info
Possono comandare il cronotermostato/termostato con il comunicatore gsm articolo 01942?
No, non posso utilizzare il comunicatore gsm articolo 01942 per gestire un sistema radioclima.	Altre info
Possono ricevere un messaggio di avviso che le batterie del cronotermostato/baseradio bidirezionale si stanno esaurendo?
Si, posso ricevere un messaggio sms di avviso batterie scariche.	Altre info
Possono arruolare il sistema radio tramite la cassetta attrezzi-EasyTool?
No, non posso arruolare il sistema tramite il programma. Posso solo impostare etichette e funzioni del comunicatore gsm.	Altre info
Qual’è la procedura di ripristino dati iniziali sull’interfaccia articolo 01931?
Per eseguire il reset bisogna seguire la seguente procedura :
Premere il tasto CFG fino a quando si accende il led rosso CFG.
Premere a lungo e per tre volte il tasto GSM finché si accende il led giallo 3.
Premere il tasto CFG finché il led 3 comincia a lampeggiare. Da questo momento comincia la fase di ripristino delle impostazioni iniziali dell’Interfaccia di Comunicazione Interna. L’accensione fissa del led 3 indica che l’operazione è terminata con successo, mentre un lampeggio veloce indica che l’operazione non è andata a buon fine; in quest’ultimo caso la procedura deve essere ripetuta.
Per uscire dalla procedura, premere il tasto CFG sul comunicatore fino allo spegnimento del led CFG.
Il comunicatore gsm articolo 01941 viene sorretto in caso di assenza di rete?
Si, il comunicatore è dotato di 3 batterie stilo tipo AA che gli permettono di gestire la comunicazione remota per circa 24 ore (vedi situazione tipo).Nel caso di sistema radioclima è consigliabile l’utilizzo di batterie dello stesso tipo ma con capacità superiore (2400 mAh).	Altre info

References: articolo 01941
 articolo 01931
 articolo 01921
 articolo 01910
 articolo 01930
 articolo 01923
 articolo 01933
 articolo 01923
 articolo 01933
 articolo 01930
 articolo 01930
 articolo 01921
 articolo 01921
 articolo 01942
 articolo 01942
 articolo 01931
 articolo 01941