Source: http://docplayer.org/61411329-Haeufige-bei-der-abnahme-nach-art-61-baywg-festgestellte-maengel-und-deren-auswirkungen.html
Timestamp: 2018-12-14 13:25:58+00:00

Document:
Häufige bei der Abnahme nach Art. 61 BayWG festgestellte Mängel und deren Auswirkungen - PDF
Häufige bei der Abnahme nach Art. 61 BayWG festgestellte Mängel und deren Auswirkungen
Download "Häufige bei der Abnahme nach Art. 61 BayWG festgestellte Mängel und deren Auswirkungen"
Klemens Winter
1 Häufige bei der Abnahme nach Art. 61 BayWG festgestellte Mängel und deren Auswirkungen
3 Vorgehensweise Grundwasserwärmepumpen < 50 kw 1) Bohranzeige Art. 30 BayWG (Recherche der Grundwasserverhältnisse) d.h.: Beantragen der Bohrgenehmigung (ungefähre Heizleistung sollte bekannt sein) 2) Behörde genehmigt die Bohrung der Brunnen 3) Beauftragen der Brunnenbohrarbeiten 4) Bohrbeginn anzeigen Erstellen der Brunnen 5) Erstellung Gutachten PSW und Antrag wasserrechtliche Genehmigung nach Art. 70 BayWG 6) Kreisverwaltungsbehörde erlässt wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid nach Art. 70 BayWG für den Betrieb 7) Auflage im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid: Abnahme der Anlage nach Art. 61 BayWG durch PSW 8) Abnahme durch PSW: PSW prüft ob die Auflagen des Bescheides eingehalten werden
4 Bauabnahme durch einen PSW nach Art. 61 BayWG Vor-Ort-Termin zur Bauabnahme durch einen PSW Der wasserrechtliche Genehmigungsbescheid der Kreisverwaltungsbehörde muss vorliegen. PSW prüft ob Auflagen im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid eingehalten werden: 1) Förderbrunnen mit Brunnenvorschacht und Schachtdeckel 2) Schluckbrunnen mit Brunnenvorschacht und Schachtdeckel 3) Heizungskeller mit Leitungen und Wärmepumpe Die vollständige Dokumentation der Anlage muss vorliegen.
5 Häufig festgestellte Fehler: Erstellung der Brunnenanlage 1) Positionierung der Brunnen falsche Ausrichtung im Grundwasserstrom zu geringer Abstand der Brunnen zueinander zu nahe am Gebäude, an der Grundstücksgrenze, an der Niederschlagswasserversickerung nicht zugänglich für spätere Montage- und Wartungsarbeiten 2) Ausführung der Brunnen falsche Dimension, nicht angepasst an benötigten Förderstrom Sandführung; mangelhafte Entsandung falsche Bohrtiefe, zu flach oder zu tief Filter- und Vollrohre nicht richtig positioniert; Pumpe im Filter eingebaut Falsche Hinterfüllung (falscher oder kein Filterkies, Ton-Pellets statt Flüssigabdichtung)
6 Positionierung der Brunnen
7 Positionierung der Brunnen
8 Häufig festgestellte Fehler: Brunnenabschlussbauwerk und der Fördereinrichtung 1) Brunnenvorschacht nicht zugänglich - Brunnen unter der Erdüberdeckung Schacht liegt tiefer als das umliegende Gelände Schachtabdeckung nicht tagwasserdicht Mauerdurchführungen nicht wasserdicht keine Schachtsohle oder Abdichtung des Ringraumes wassergefährdende Stoffe werden in der Nähe gelagert (Heizöltank in der Nähe des Brunnens) 2) Fördereinrichtung Brunnenkopf fehlt oder nicht wasserdicht Leistung der Pumpe falsch ausgelegt Pumpe in einer falschen Tiefe eingebaut
9 Schachtbauwerk Brunnenvorschacht trocken Brunnenvorschacht nass
10 Schachtbauwerk Brunnenkopf Sickerschacht
11 Schachtdeckel Deckel tagwasserdicht Deckel nicht tagwasserdicht
12 Schachtdeckel Verschraubbarer Deckel Dichtungsring
13 Auslegung der Unterwassermotorpumpe Förderhöhe Fördermenge Leistungsoptimum Nicht in der Kennlinie!
14 Position der Unterwassermotorpumpe Richtige Position der Unterwassermotorpumpe
15 Häufig festgestellte Fehler: Heizungskeller Anlage falsch ausgelegt (nicht Aufgabe des PSW!) Wärmepumpe nicht geeignet für Wasserqualität; Wasser enthält Eisen oder Mangan Kein Wasser- oder Betriebsstundenzähler Keine Thermometer im Vor- und Rücklauf des Primärkreises Rohrleitungen sind nicht gekennzeichnet (kein Trinkwasser) Kein Nachweis der Abschaltung bei Leckagen Kein Betriebstagebuch
16 Anforderungen an die Wasserqualität Anforderungen beachten: Grundwasserqualität Sandführung Grundwasseranalyse durchführen!
17 Heizungskeller Kennzeichnung Messeinrichtung
18 Leckageerkennung
20 Vorgehensweise Erdwärmesondenfelder < 50 kw 1) a) Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen: Bohranzeige Art. 30 BayWG b) Mit Grundwasser ist zu rechnen: Wasserrecht nach Art. 15 BayWG mit Gutachten Privater Sachverständiger, zugelassen für thermische Nutzung in geschlossenen Systemen. 2) Kreisverwaltungsbehörde erlässt wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid nach Art. 15 BayWG 3) Auflage im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid: Abnahme der Anlage nach Art. 61 BayWG durch PSW 4) Beauftragen der Bohrungen - Bohrbeginn anzeigen 5) Erstellen der Bohrungen 6) Baubegleitende Abnahme durch PSW: PSW prüft ob die Auflagen des Bescheides eingehalten werden
21 Bauabnahme durch einen PSW nach Art. 61 BayWG 1. Baubegleitende Abnahme der Bohrungen durch einen PSW 2. Abnahme nach Fertigstellung: Verteilerschacht der Erdwärmesonden Heizungskeller Vollständige Dokumentation muss vorliegen: Bohranzeige / Wasserrechtantrag / Genehmigungsbescheid Verpressprotokoll Datenblatt zum Verpressmaterial Druckprüfungsprotokoll Produktbeschreibung der verwendeten Sonden und Datenblatt Soleflüssigkeit
22 Häufig festgestellte Fehler: Erstellung der Sondenbohrungen 1) Positionierung der Sonden zu geringer Abstand der Sonden zueinander (mind. 6 m, besser mehr) zu nahe an der Grundstücksgrenze Abstimmung mit Nachbarn erforderlich 2) Ausführung der Bohrungen zu geringe Dimensionierung der Anlage, zu wenige Bohrmeter für die gewünschte Leistung Bohrverfahren nicht angepasst an geologische Verhältnisse; keine geeignete Bohrprobengewinnung; keine Auslegung in Kernkisten vorgeschriebenen Mindestdurchmesser (152 mm) nicht beachtet Bohrungen nicht senkrecht ungeeignete oder keine Hinterfüllung (Verpressmaterial) mangelhafte technische Ausführung der Abdichtung (nicht aufsteigend)
23 Richtige Positionierung der Sondenbohrungen
24 Falsche Positionierung der Sondenbohrungen
25 Doppelkopfbohrung 1) Anschlussflansch oberer Spülkopf 2) Ausgleichstange 3) Auswurfglocke 4) Drehpreventer 5) Flansch unterer Spülkopf 6) Drehbohrrohre (DA =146; 152,4; 168,3; 177,8; 203; 219,1 mm) 7) Ringbohrkrone 8) Meissel
26 Bohrproben bei Sondenbohrungen Bodenproben in Kernkisten Bodenproben in Tüten
27 Häufig festgestellte Fehler: Erstellung der Sonden 3) Erstellung der Sonden meist pauschale Annahme der spezifischen Entzugsleistung (50 W/m) Bohrdurchmesser und Sondendurchmesser passen nicht zusammen keine Druckprüfung der Sonden (vor Einbau, nach Einbau, nach Verpressung) Materialgrenzen nicht beachtet Beschädigung der Sonden Abschürfen, Abknicken Sonde liegt an Bohrlochwand an Sonden nicht einzeln regulierbar Soleflüssigkeit nicht genehmigungsfähig
28 Entzugsleistungen VDI 4640 Teil 2 Häufiger Untergrund im Großraum München
29 Druckprüfungsprotokoll
30 Dr. Werner Knorr Privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft für thermische Nutzung, Bauabnahme und Eigenüberwachung Gottfried-Keller-Str Ottobrunn Telefon 089 / Fax 089 / Mobil 0171 /
Adresse:... Tel... WERKVERTRAG
Auftraggeber: Datum:... Name:... Adresse:... Tel.... Auftragnehmer:... Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Günter Humer GmbH, 4682 Geboltskirchen, Feld 16 Tel.: 07732/4146 Fax DW 22; Mail: office@ib-humer.at; Internet:
Vorhabensträger Erreichbarkeit: Beauftragte Bohrfirma: Das Grundstück liegt in einem Wasserschutzgebiet: ja nein für Trinkwassergewinnung Heilquellen
1 Anzeige nach 49 WHG i. V. mit Art. 30 BayWG des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) für Bohrungen und Bodenaufschlüsse, die nur das erste, nicht gespannte Grundwasservorkommen erschließen Anlagen: Lageplan
Erdwärme. einer wasserrechtliche Erlaubnis gem. 8, 9, 10, 11 und 13 Wasserhaushalts-gesetz
Juli 2016 Stadt Duisburg Der Oberbürgermeister Amt für Umwelt und Grün Untere Wasserbehörde Friedrich-Wilhelm-Straße 96 47049 Duisburg Erdwärme Antrag auf (zutreffendes bitte ankreuzen): Erteilung Änderung
Energetische Schulsanierung in Sünching
Energetische Schulsanierung in Sünching Projektbeschreibung Im Zuge einer energetischen Gebäudesanierung wurde an der Grund- und Teilhauptschule in Sünching neben dem Vollwärmeschutz auch die Heizungsanlage
Unverbindlicher Antragvordruck, alle Antragsunterlagen sind in 3-facher Ausfertigung einzureichen
Unverbindlicher Antragvordruck, alle Antragsunterlagen sind in 3-facher Ausfertigung einzureichen Abs. Stadt Bielefeld Umweltamt -360.32- Ravensberger Str. 12 33602 Bielefeld Antrag auf Erteilung einer
International Geothermal Center Hochschule Bochum. Lehrveranstaltung. Geologie und geogene Energieträger
International Geothermal Center Hochschule Bochum Lehrveranstaltung Geologie und geogene Energieträger VDI 4640 Thermische Nutzung des Untergrundes Blatt 2 Prof. Rolf Bracke Timm Eicker / Gregor Bussmann
Überarbeitung des Merkblatts zu den wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen zur Gewinnung oberflächennaher Erdwärme in Nordrhein-Westfalen
Fachgespräch Erdwärmenutzung in Hessen 18.09.2014, Idstein Überarbeitung des Merkblatts zu den wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen zur Gewinnung oberflächennaher Erdwärme in Nordrhein-Westfalen
Absender: (Adresse, Tel., Fax, E-Mail) An: Landkreis Märkisch-Oderland Untere Wasserbehörde Puschkinplatz 12 15306 Seelow Hinweise zum Ausfüllen dieses Formulars: Die ausgepunkteten Stellen können handschriftlich
1) Vortext VDI 4640 Teil 2
Ausschreibungstexte 1) Vortext VDI 2) Flächenkollektoren PE 100-RC SDR 11 PN 16 3) Verpressmaterial Calidutherm 4) Erdwärmeverteiler für Erdwärmesonden 5) Erdwärmeverteilerschacht aus Beton 6) Erdwärme-Wandanschlussbox
Symposium Geothermie - Wärme aus der Erde Vortrag Erdwärme, ein sinnvoller Beitrag zur Energiewende - Planung und Projektumsetzung
Symposium Geothermie - Wärme aus der Erde Vortrag Erdwärme, ein sinnvoller Beitrag zur Energiewende - Planung und Projektumsetzung Frank v. Brandis, Dipl.-Geologe, Erdwärme plus Ich bräuchd amol a Bohrung
Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin
ERDWÄRMESONDENANLAGE (TIEFSONDE) Anzeige gemäß 31c WRG: An die Bezirkshauptmannschaft [STRASSE UND NUMMER] [ORT UND PLZ] Die Erdwärmesondenanlage wird angezeigt durch (Antragsteller/Antragstellerin) [STRASSE
L I N R Leitfaden Erdwärmesonden in Bayern Energie aus Erde Wasser Luft in Zusammenarbeit mit Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verdrängerpumpen. Charakteristik und Arbeitsweise einer Verdrängerpumpe. Funktionsschema
Verdrängerpumpen sind hydrostatische Arbeitsmaschinen. Es sind zwangsfördernde Pumpen. Diese dürfen nicht gegen ein geschlossenes System betrieben werden. Alle Kreis- und Drehkolbenpumpen sind nach dem
Kleinbohrpfahl-Bohrsysteme D 244,5 D 508 mit Doppelkopf-Bohranlagen (Drehen/Drehen)
Bohrtechnik für den Spezialtiefbau Kleinbohrpfahl-Bohrsysteme D 44, D 0 mit Doppelkopf-Bohranlagen (Drehen/Drehen) Pfähle mit kleinem Durchmesser sind für unterschiedliche Anwendungen vorgesehen. Sie leiten
auf Errichtung einer Anlage zur Erdwärmenutzung mittels Erdwärmesonde Erdwärmenutzung mittels Erdwärmekollektor Landkreis Stade - Umweltamt -
A N Z E I G E / A N T R A G auf Errichtung einer Anlage zur Erdwärmenutzung mittels Erdwärmesonde Erdwärmenutzung mittels Erdwärmekollektor Landkreis Stade - Umweltamt - 21677 Stade Eingangsvermerk: Aktenzeichen:
Ausbau: Materialien im Brunnenbau
Idstein, 24.06.2014 Auswirkungen von Spülungszusätzen und Ausbaumaterialien auf das Grundwasser Ausbau: Materialien im Brunnenbau - Rohre, Filter, Kies - 1 Dipl.-Ing. Kerry F. Paul IBB Ingenieur- und Beratungsbüro
Merkblatt Erdwärmesonden (Tiefsonden)
Merkblatt Erdwärmesonden (Tiefsonden) Stand: Juni 2008 Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung Grund- und Trinkwasserwirtschaft Merkblatt Erdwärmesonden (Tiefsonden) zum Ansuchen um wasserrechtliche

References: Art. 61
 Art. 61
 Art. 61
 Art. 61
 Art. 30
 Art. 70
 Art. 70
 Art. 61
 Art. 61
 Art. 30
 Art. 15
 Art. 15
 Art. 61
 Art. 61
 Art. 30