Source: https://www.scribd.com/document/156050660/Cat-Motores-Siemens
Timestamp: 2019-04-21 06:52:54+00:00

Document:
Uploaded by celuxscribd
Cap 7 Sistemas de Potencia Libro Tovar
Www.apiro.com Husilloscatalogo
EjemploOPF.pdf
Informe_LAB_3_Análisis de Circuitos en Corriente Alterna
6 Practica Seis-trifasicos
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125
Motores trifásicos Motores cerrados de alta eficiencia RGZE Servicio pesado, tipo RGZESD, alta eficiencia A prueba de explosión, tipo RGZZESD RGZE con brida C y con brida D RGZE ejecución JM hasta 320 Datos típicos característicos Motores trifásicos de alta eficiencia Dimensiones Dimensiones de motores horizontales Dimensiones de motores con brida C Dimensiones de motores con brida D Dimensiones de motores ejecución JM Motores verticales flecha hueca HRGZVESD Motores RGZESD de dos velocidades Motores trifásicos 1LA5 (uso general y brida C) Motores trifásicos abiertos a prueba de goteo NEMA 56 Motores monofásicos 1RF3, a prueba de goteo NEMA 56 1LF3, totalmente cerrados Motobombas monofásicas Notas técnicas Motores trifásicos especiales Características motores a prueba de explosión Características motores con freno electromagnético Cálculo de ahorro de energía Aclaraciones y bases de proyecto Listas de partes de motores trifásicos cerrados Motores trifásicos de media tensión Variadores de velocidad SINAMICS G110 MicroMaster MicroMaster 410 MicroMaster 420 MicroMaster 440 Especificaciones técnicas de variadores
10 11 12 13 15 20 22
35 36 38 40 41 48 49
63 74 75 79 79 81
Llámenos al Tel
Más de un motor... y más que un motor... Siemens le da a Usted:
Más características de calidad, interior y exteriormente
Cada motor Siemens es una combinación de características y materiales cuidadosamente seleccionados para proporcionar un motor confiable, eficiente y durable. Cada componente es un ejemplo de excelente diseño, mano de obra calificada y valor agregado… cojinetes antifricción de alta capacidad, rotor balanceado dinámicamente bobinado de cobre, aislamiento superior.
Eficiencia en operación ahora y en el futuro cuando ésta más se necesita
(01 55) 5219 8125
Los motores Siemens están diseñados para ser resistentes en el trabajo y operan tan eficientemente que Usted estará sorprendido con su ahorro de energía. Las diferencias que Siemens le ofrece le dan más motor por su dinero y más ahorro a largo plazo.
Apoyo para elección del motor adecuado
Motor vertical flecha hueca
Además de incorporar materiales de alta calidad, cada motor Siemens pasa por más de 100 distintas inspecciones de calidad antes de salir de nuestra planta. Para que sea lo suficientemente bueno para ser ofrecido a Usted. La responsabilidad de nuestra gente ayuda a poner la confiabilidad extra en los motores Siemens.
Llámenos al Tel Motores de Inducción Trifásicos y Monofásicos (01 55) 5219 8125 Motor trifásico uso general Motor trifásico uso general Motor trifásico uso severo Motor monofásico para bomba 3 .
Clase 2. ambiente a una altitud de 2300msnm 1. Grupos F&G Montaje: Horizontal (F1) Para otra clasificación. favor de consultarnos.5 2 3 5 7.0 Motores RGZZESD 33ºC temp.75 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 PRODUCTO CERTIFICADO S1097 Modelo Tamaño Armazón NEMA 143T 143T 143T 145T 143T 143T 145T 182T 143T 145T 182T 184T 145T 145T 184T 213T 182T 182T 213T 215T 184T 184T 215T 254T 213T 213T 254T 256T 215T 215T 256T 284T 254T 254T 284T 286T 256T 256T 286T 324T 284TS 284T 324T 326T 286TS 286T 326T 364T 324TS 324T 364T 365T Velocidad en RPM 900 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 Tensión a 60 Hz en Volts 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 RGZE Uso general Catálogo Spiridon 1LA01438YK30 1LA01434YK30 1LA01436YK30 1LA01458YK30 1LA01432YK30 1LA01444YK30 1LA01456YK30 1LA01828YK30 1LA01442YK30 1LA01454YK30 1LA01826YK30 1LA01848YK30 1LA01452YK30 1LA01464YK30 1LA01846YK30 1LA02138YK30 A7B82500006685 1LA01824YK30 1LA02136YK30 1LA02158YK30 1LA01842YK30 1LA01844YK30 1LA02156YK30 1LA02548YK30 1LA02132YK30 1LA02134YK30 1LA02546YK30 1LA02568YK30 1LA02152YK30 1LA02154YK30 1LA02566YK30 1LA02848FE71 1LA02542FE71 1LA02544FE71 1LA02846FE71 1LA02868FE71 1LA02562FE71 1LA02564FE71 1LA02866FE71 1LA03248FE71 1LA02842FE72 1LA02844FE71 1LA03246FE71 1LA03268FE71 1LA02862FE72 1LA02864FE71 1LA03266FE71 * 1LA03242FE72 1LA03244FE71 1LA03646FE71 * RGZESD Servicio pesado No. de parte N/A N/A N/A N/A 1LA91432YK30* 1LA91444YK30* 1LA91456YK30* 1LA91828YK30* 1LA91442YK30* 1LA91454YK30* 1LA91826YK30* 1LA91848YK30* 1LA91452YK30* 1LA91464YK30* 1LA91846YK30* 1LA92138YK30* 1LA91822YK30* 1LA91824YK30* 1LA92136YK30* 1LA92158YK30* 1LA91842YK30* 1LA91844YK30* 1LA92156YK30* 1LA92548YK30* 1LA92132YK30* 1LA92134YK30* 1LA92546YK30* 1LA92568YK30* 1LA92152YK30* 1LA92154YK30* 1LA92566YK30* 1LA02848SE71* 1LA92542YK30* 1LA92544YK30* 1LA02846SE71* 1LA02868SE71* 1LA92562YK30* 1LA92564YK30* 1LA02866SE71* 1LA03248SE71* 1LA02842SE72* 1LA02844SE71* 1LA03246SE71* 1LA03268SE71* 1LA02862SE72* 1LA02864SE71* 1LA03266SE71* 1LA03648SE71* 1LA03242SE72* 1LA03244SE71* 1LA03646SE71* 1LA03658SE71* RGZZESD A prueba de explosión Catálogo Spiridon N/A 1MJ91434YP30 1MJ91436YP30 N/A 1MJ91432YP30 1MJ91444YP30 1MJ91456YP30 1MJ91828YP30 1MJ91442YP30 1MJ91454YP30 1MJ91826YP30 1MJ91848YP30 1MJ91452YP30 1MJ91464YP30 1MJ91846YP30 1MJ92138YP30 1MJ91822YP30 1MJ91824YP30 1MJ92136YP30 1MJ92158YP30 1MJ91842YP30 1MJ91844YP30 1MJ92156YP30 1MJ92548YP30 1MJ92132YP30 1MJ92134YP30 1MJ92546YP30 1MJ92568YP30 1MJ92152YP30 1MJ92154YP30 1MJ92566YP30 * 1MJ92542YP30 1MJ92544YP30 * * 1MJ92562YP30 1MJ92564YP30 * * * * * * * * * * * * * * 1 1. alta eficiencia. totalmente cerrados Motores a prueba de explosión para atmósferas de Totalmente cerrados con ventilación exterior División 1.5 0.25 Motores RGZE y RGZESD Armazones 143T a 256T en 2 y 4 Polos Descripción Potencia en HP 0. Clase 1. ambiente a una altitud de 1000msnm 1. Aislamiento Clase F Factor de Servicio: Diseño Nema B según Norma MG-1 1. Grupo D .15 Motores RGZE y RGZESD 40ºC temp.Motores trifásicos jaula de ardilla.5 10 15 20 25 30 40 *Sobre pedido especial 4 .
Factor de Servicio: 1.15 Motores RGZE y RGZESD 1. ambiente a una altitud de 1000 msnm Motores a prueba de explosión para atmósferas de (01 55) 5219 8125 División 1. Grupo D . favor de consultarnos. Clase 1. alta eficiencia. únicamente para acoplamiento directo Todos los motores de 3600 RPM de 25HP y mayores son adecuados para acoplamiento directo Los motores con armazones 440T tienen baleros de rodillos en el lado de accionamiento 5 .0 Motores RGZZESD 1.Motores trifásicos jaula de ardilla. de parte 1LA03262SE72* 1LA03264SE71* 1LA03656SE71* 1LA04048SE71* 1LA03642SE72* 1LA03644SE71* 1LA04046SE71* 1LA04058SE71* 1LA03652SE72* 1LA03654SE71* 1LA04056SE71* 1LA04448SE81* 1LA04052SE72* 1LA04054SE71* 1LA04446SE81* 1LA04458SE81* 1LA04442SE82* 1LA04444SE81* 1LA04456SE81* 1LA04478SE81* 1LA04452SE82* 1LA04454SE81* 1LA04476SE81* 1LA04478HE81* 1LA04472SE82* 1LA04474SE81* 1LA04496SE81* 1LA04498SE81* 1LA04492SE82* 1LA04494SE81* 1LA04496HE81* 1LA02508HG81* 1LA04492HE82* 1LA04494HE81* 1LA03006HG81* 1LA03502HG82* 1LA03504HG81* 1LA03506HG81* 1LA04002HG82* 1LA04004HG81* RGZZESD A prueba de explosión Catálogo Spiridon * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * no disponible * * no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible 60 75 100 125 150 200 250 300 350 400 Motores a partir del armazón 440 son fabricados unicamente de tipo Servicio Pesado (RGZESD) y con voltaje de placa de 460V Certificación nacional NOM-016-2002 Certificado FIDE S1097 a partir de 1 HP Fabricación certificada ISO 9001 * SOBRE PEDIDO ESPECIAL Armazones 284T y mayores pueden suministrarse con espiga larga o corta: TS indica espiga corta.Clase 2. ambiente a una altitud de 2300msnm 40ºC temp. totalmente cerrados Totalmente cerrados con ventilación exterior Montaje: Horizontal (F1) Aislamiento Clase F Diseño Nema B según Norma MG-1 PRODUCTO CERTIFICADO S1097 33ºC temp. Grupos F&G Para otra clasificación.25 Motores RGZE y RGZESD Armazones 143T a 256T en 2 y 4 Polos Modelo Tamaño Armazón NEMA 326TS 326T 365T 404T 364TS 364T 404T 405T 365TS 365T 405T 444T 405TS 405T 444T 445T 444TS 444T 445T 447T 445TS 445T 447T 447T 447TS 447T 449T 449T 449TS 449T 449T S449LS 449TS 449T S449LS S449SS S449LS S449LS S449SS S449LS Llámenos al Tel Descripción Potencia en HP 50 Velocidad en RPM 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 3600 1800 1200 3600 1800 Tensión a 60 Hz en Volts 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 440 220/440 220/440 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 RGZE Uso general Catálogo Spiridon 1LA03262FE72 1LA03264FE71 1LA03656FE71 * 1LA03642FE72 1LA03644FE71 1LA04046FE71 * 1LA03652FE72 1LA03654FE71 1LA04056FE71 * 1LA04052FE72 1LA04054FE71 * * 1LA04442FE82 1LA04444FE81 * * * 1LA04454FE81 * * * 1LA04474FE81 no disponible no disponible no disponible 1LA04494SE81 no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible RGZESD Servicio pesado No.
ambiente a una altitud de 1000msnm 1. Grupos F&G Montaje: Horizontal (F1) Para otra clasificación.Clase 2. de parte 1LA01434YK39 * * 1LA01432YK39 1LA01444YK39 * * 1LA01442YK39 1LA01454YK39 * * 1LA01452YK39 1LA01464YK39 * * 1LA01822YK39 A7B10000001987 1LA01824YK39 A7B10000001992 * * 1LA01842YK39 A7B82500008154 1LA01844YK39 A7B10000003930 * * 1LA02132YK39 1LA02134YK39 * * 1LA02152YK39 1LA02154YK39 * * 1LA02542YK39 1LA02544YK39 * * 1LA02562YK39 1LA02564YK39 * * A7B10000002058 * * * A7B10000002082 * * * RGZZESD con brida C A prueba de explosión Catálogo Spiridon no disponible no disponible no disponible 1MJ91432YP31 1MJ91444YP31 * * 1MJ91442YP31 1MJ91454YP31 * * 1MJ91452YP31 1MJ91464YP31 * * 1MJ91822YP31 * 1MJ91824YP31 * * * 1MJ91842YP31 * 1MJ91844YP31 * * * 1MJ92132YP31 1MJ92134YP31 * * 1MJ92152YP31 1MJ92154YP31 * * 1MJ92542YP31 1MJ92544YP31 * * 1MJ92562YP31 1MJ92564YP31 * * * * * * * * * * 1 1. totalmente cerrados Motores a prueba de explosión para atmósferas de Totalmente cerrados con ventilación exterior División 1. favor de consultarnos. alta eficiencia.75 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 PRODUCTO CERTIFICADO S1097 Modelo Tamaño Armazón NEMA 143TC 143TC 145TC 143TC 143TC 145TC 182TC 143TC 145TC 182TC 184TC 145TC 145TC 184TC 213TC 182TC 182TCH 182TC 182TCH 213TC 215TC 184TC 184TCH 184TC 184TCH 215TC 254TC 213TC 213TC 254TC 256TC 215TC 215TC 256TC 284TC 254TC 254TC 284TC 286TC 256TC 256TC 286TC 324TC 284TSC 284TC 324TC 326TC 286TSC 286TC 326TC 364TC Velocidad en RPM 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 3600 1800 1800 1200 900 3600 3600 1800 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 Tensión a 60 Hz en Volts 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 RGZE-B/C Con brida C Catálogo Spiridon 1LA01434YK31 1LA01436YK31 * 1LA01432YK31 1LA01444YK31 * * 1LA01442YK31 1LA01454YK31 * * 1LA01452YK31 1LA01464YK31 * * 1LA01822YK31 1LA01822YK38 1LA01824YK31 1LA01824YK38 * * 1LA01842YK31 1LA01842YK38 1LA01844YK31 1LA01844YK38 * * 1LA02132YK31 1LA02134YK31 * * 1LA02152YK31 1LA02154YK31 * * 1LA02542FE77 1LA02544FE77 * * 1LA02562FE77 1LA02564FE77 * * 1LA02842FE78 1LA02844FE77 * * 1LA02862FE78 1LA02864FE77 * * RGZE-JM BC + espiga JM No. ambiente a una altitud de 2300msnm 1.0 Motores RGZZESD 33ºC temp.5 10 15 20 25 30 *Sobre pedido especial 6 .5 2 3 5 7.25 Motores RGZE y RGZESD Armazones 143T a 256T en 2 y 4 Polos Descripción Potencia en HP 0. Grupo D .Motores trifásicos jaula de ardilla. Clase 1.15 Motores RGZE y RGZESD 40ºC temp. Aislïmiento Clase F Factor de Servicio: Diseño Nema B según Norma MG-1 1.
Grupo D . Con ó sin techo. Nuestra gama de fabricación incluye también:motores con brida tipo "D" desde 1 HP. D ó JM según sea el caso.0 Motores RGZZESD 1. Datos sujetos a cambio sin previo aviso. Motores para montaje vertical con brida tipo "C" ó "D" sin patas.Motores trifásicos jaula de ardilla. de parte A7B10000002111 * * * A7B10000002135 * - RGZZESD con brida C A prueba de explosión Catálogo Spiridon * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 50 60 75 100 125 150 200 250 Certificación nacional NOM-016-2002 Certificado FIDE S1097 a partir de 1 HP Fabricación certificada ISO 9001 * SOBRE PEDIDO ESPECIAL A los armazones de los motores con brida se le adiciona al final las letras C. favor de consultarnos.15 Motores RGZE y RGZESD 1. Grupos F&G Para otra clasificación. totalmente cerrados Totalmente cerrados con ventilación exterior Montaje: Horizontal (F1) Aislamiento Clase F Diseño Nema B según Norma MG-1 PRODUCTO CERTIFICADO S1097 33ºC temp. 7 .25 Motores RGZE y RGZESD Armazones 143T a 256T en 2 y 4 Polos Modelo Tamaño Armazón NEMA 324TSC 324TC 364TC 365TC 326TSC 326TC 365TC 404TC 364TSC 364TC 404TC 405TC 365TSC 365TC 405TC 444TC 405TSC 405TC 444TC 445TC 444TSC 444TC 445TC 447TC 445TSC 445TC 447TC 447TC 447TSC 447TC 449TC 449TC 449TSC 449TC 449TC Llámenos al Tel Descripción Potencia en HP 40 Velocidad en RPM 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 Tensión a 60 Hz en Volts 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 440 220/440 220/440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 RGZE-B/C Con brida C Catálogo Spiridon * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * RGZE-JM BC + espiga JM No. ambiente a una altitud de 2300msnm 40ºC temp. Clase 1.Clase 2. Motores con freno electromagnético desde 1 HP. alta eficiencia. Factor de Servicio: 1. ambiente a una altitud de 1000 msnm Motores a prueba de explosión para atmósferas de (01 55) 5219 8125 División 1.
5 86.0 82.9 82.5 85.4 1.7 91.2 9. totalmente cerrados (TCVE) Tipos RGZE.2 9.0 91.2 1.0 92.0 6.0 2.9 1.5 92.0 23 1.8 82.6 92.5 89.2 91.2 92.5 13 19 8.5 2 3 5 7.5 5.1 4.4 88.8 78.5 84.8 4.9 3. 40ºC ambiente (01 55) 5219 8125 HP RPM RPM Armazón sincrona asincrona Par Letra Eficiencia nominal % Factor de potencia % Conexión de 1/2 3/4 Nom.2 5. RGZZESD 220/440V 60 Hz.5 87. Máx.4 83.0 89.5 80.2 87.2 89.5 82.5 87.0 89.0 86.6 1.2 3.9 4.5 1.0 83.8 7.9 80.6 87.4 89.1 6.5 84.7 91.1 91.8 9.5 86.0 92. RGZESD.2 87.5 90.0 90.2 93.0 3.3 80.5 91.3 92.9 90.7 9.8 78.9 91. Rotor plena 1/2 3/4 en plena arranque plena código carga lb-pie Bloq.2 88.0 87.5 88.5 82.1 90.7 87.0 85.5 88.0 77 52 42 42 69 54 50 45 73 52 50 46 75 65 58 48 82 63 59 53 77 66 59 49 80 68 65 50 84 68 57 50 82 67 62 50 80 72 57 50 84 71 58 50 86 66 56 54 79 67 63 58 83 67 63 60 84 76 73 62 89 75 71 66 86 77 72 61 89 79 75 61 98 78 71 60 86 76 73 61 85 82 69 61 89 82 70 62 90 76 62 63 85 76 71 68 89 77 72 69 90 82 80 71 92 82 78 72 90 93 78 69 87 84 80 69 92 82 77 67 90 80 79 67 88 87 77 68 90 86 78 66 1.3 3.0 90.5 10 15 20 25 30 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3490 1745 1140 860 3485 1740 1160 855 3495 1735 1160 865 3510 1740 1165 865 3490 1730 1160 865 3515 1750 1170 865 3505 1750 1165 875 3530 1760 1175 875 3525 1755 1175 880 3525 1765 1180 880 3525 1765 1180 885 143T 143T 145T 182T 143T 145T 182T 184T 145T 145T 184T 213T 182T 182T 213T 215T 184T 184T 215T 254T 213T 213T 254T 256T 215T 215T 256T 284T 254T 254T 284T 286T 256T 256T 286T 324T 284TS 284T 324T 326T 286TS 286T 326T 364T Datos sujetos a cambio sin previo aviso 8 .6 3.5 86.7 76.3 81.2 91.6 89.9 2.0 83.2 7.4 2.0 86.8 1.6 78.0 84.8 90.2 4.5 3.7 93.0 93.8 9.7 6.5 3.2 91.5 84.1 92.7 91.0 79.0 86.0 87.7 84.6 78.2 92.1 14 18 7.0 92.5 87.9 78.5 90.0 2.7 81.0 84.5 91.4 3.7 78.9 6.1 9.1 2.6 4.0 91.3 4.6 86.2 83.Motores trifásicos Llámenos al Tel Datos característicos típicos en 440V Alta eficiencia.0 87. Diseño NEMA B.7 91.0 78.1 12 4.0 90.8 87.5 15 23 30 11 23 34 46 15 30 45 60 22 45 67 90 30 60 89 119 37 74 111 149 45 89 134 178 280 290 230 220 270 290 280 220 270 290 220 200 230 260 210 190 260 260 210 180 190 210 180 190 190 210 170 150 190 190 160 150 180 190 160 140 160 220 170 150 160 220 170 150 340 320 290 260 320 320 320 270 320 310 300 290 320 300 300 280 320 300 300 260 280 270 250 260 260 270 250 220 260 260 270 220 260 270 250 200 250 280 240 200 250 280 240 200 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y D Y Y D D Y Y D D D D D D D D D D 1 1.0 82.5 4.0 80.2 80.6 1.6 92.7 2.5 9.4 1.9 88.4 14 26 23 9.5 90.0 90.9 92.4 91.4 92.3 92.0 88.3 2.2 2.9 10 13 13 14 14 16 18 20 21 24 24 27 27 32 30 30 35 40 36 37 41 49 12 12 9 8 17 18 17 14 23 22 23 18 33 31 33 27 48 48 48 42 67 67 63 67 85 85 78 85 121 121 121 121 152 152 152 152 191 191 191 191 228 228 228 228 K K J H K K K H K K K H K K K H J J J H H H H H H H G H G G G G G G G G G G G G G G G G 73.9 1.5 89.1 88.3 3.5 89.0 89.1 3.2 93.4 91.5 89.6 5.0 91.4 90.0 90.5 80.0 93.4 76.6 6. vacio carga carga % % Corriente (A) 0.0 89.6 10 15 7.9 2.5 80.0 4.2 92.2 91.1 2.5 6.8 1.7 89.7 93.0 90.7 90.7 91.6 84.2 89.1 7.5 87.2 1.9 16 20 27 1.8 88.3 0.4 4.0 92.
0 95.6 93.0 94.5 95.4 85.0 95.1 94.8 80 77 59 49 82 77 60 64 80 74 70 67 81 74 68 67 90 80 75 70 85 78 77 70 84 80 81 67 88 81 82 71 90 80 82 70 86 76 82 90 79 77 90 79 87 82 71 60 89 84 71 73 86 82 78 76 86 83 77 76 92 85 82 78 89 84 84 79 89 85 86 76 90 86 86 79 92 85 87 78 90 83 87 92 86 84 93 85 89 76 62 65 91 86 76 76 88 85 81 79 88 85 80 80 92 87 85 81 90 86 86 82 90 86 87 80 91 87 87 82 92 87 88 82 91 85 88 93 88 87 94 87 60 119 178 237 74 148 223 297 89 178 266 356 111 222 332 445 147 295 443 593 184 368 554 742 220 441 665 890 294 588 886 1186 368 735 1108 1483 441 882 1329 515 109 1551 588 1176 150 190 170 150 150 190 170 140 160 160 150 140 160 155 150 135 120 160 140 130 120 160 140 130 120 150 125 130 120 150 125 125 120 140 120 105 100 120 105 80 100 100 80 100 250 240 230 200 250 240 230 200 250 240 200 200 260 240 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 350 400 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 900 3600 1800 1200 3600 1800 1200 3600 1800 3530 1770 1180 885 3530 1770 1180 885 3565 1775 1185 885 3565 1775 1185 885 3570 1780 1185 885 3575 1785 1185 885 3575 1785 1185 885 3575 1785 1185 885 3575 1785 1185 885 3575 1785 1185 3575 1785 1185 3570 1785 324TS 324T 364T 365T 326TS 326T 365T 404T 364TS 364T 404T 405T 365TS 365T 405T 444T 405TS 405T 444T 445T 444TS 444T 445T 447T 445TS 445T 447T 447T 447TS 447T 449T 449T 449TS 449T 449T S449LS 449TS 449T S449LS S449SS S449LS S449LS S449SS S449LS Datos sujetos a cambio sin previo aviso 9 .9 94.1 94.0 94.0 93.0 95.2 94.1 94.8 95.6 93. vacio carga carga % % Corriente (A) 13 16 25 38 16 19 31 29 20 22 27 31 23 28 36 39 20 31 40 50 33 44 46 56 39 47 47 75 42 63 58 106 47 82 78 116 71 115 94 70 120 139 84 144 47 49 54 66 58 61 69 70 71 74 77 82 89 91 97 98 113 118 122 129 144 150 151 159 171 178 178 194 226 235 236 252 279 294 293 317 338 362 351 386 408 413 437 469 303 303 303 303 380 380 380 380 455 455 455 455 568 568 568 568 758 758 758 758 949 949 949 949 1134 1134 1134 1134 1516 1516 1516 1516 1908 1908 1908 1908 2300 2300 2300 2666 2666 2666 3032 3232 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 94.6 94.2 94.8 95.6 94.5 94.9 95.1 94.2 93.0 94.2 95.3 95.3 93. Rotor 1/2 3/4 plena en plena arranque código carga lb-pie Bloq.9 93.1 91. 40ºC ambiente HP RPM RPM Armazón sincrona asincrona Par Letra Eficiencia nominal % Factor de potencia % Conexión de 1/2 3/4 plena Nom.4 95.4 95.0 94.7 93.4 95.8 93.7 94.7 94.1 95.6 91.1 94.3 94.1 94. RGZESD.0 94.1 92.6 94.0 93. totalmente cerrados (TCVE) Tipos RGZE.1 94.6 95.9 96.2 94.5 95.5 94.1 94.5 95.0 95.7 93.6 95.5 95.6 93.8 95.3 94.7 95.1 94. Máx.3 95.4 94.5 92.5 94.2 94.4 94.3 94.9 94.6 93.6 91.8 95.1 94.5 93.7 95.6 90.8 95.9 92.0 94.8 95.7 95.8 82.8 95.7 94.2 92.0 95.5 94.0 94.9 95.0 94.0 95.2 94.0 92.0 95.8 95.2 95.2 95.2 96.5 94.5 95.5 95.4 95.8 95.4 95.8 95.2 96.4 94.6 94.0 95.1 94.5 93.5 95.5 94.1 94.6 93.Motores trifásicos Llámenos al Tel Datos característicos típicos Alta eficiencia.7 94.6 95.5 95.4 94.0 95. RGZZESD (01 440V 55) 5219 8125 en 220/440V 60 Hz.9 94.5 95.3 94.1 95.6 96.6 96.5 94. Diseño NEMA B.5 94.
25 6.8 49.000 .25 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 E 2.94 12.25 5.75 4.25 4.02 9.13 .75 2.50 4..500 .86 8.001 1 .25 3..625 + .75 15.88 6.875 + .375 3 .25 13.500 .7 21.50 7.7 4.13 .500 .19 14.1 22.69 17.375 + .1 28.5 18.375 2 .25 4.1 32.1 50.75 14.92 9.75 3.88 1.000 .75 4.4 H .75 15.19 14.50 5.25 O 6...001 3 .13 .313 .50 5.12 20.750 .75 7.88 5.6 19.1 45.25 5.13 .25 7.1 17.75 2.25 5.88 6.625 6.7 21.88 3.5 3.625 Datos sujetos a cambio sin previo aviso 10 .36 7.25 4.50 7.25 5.3 63.875 + .750 .94 15.69 17.25 12.81 17.88 3 7.625 .62 14.1 39.90 19.000 .5 32.5 15.25 12.38 .0000 .001 3 .13 .7 21.69 17.25 4.46 7.000 .1 17.19 15.93 8.4 15.313 .000 .188 .88 2 2 4.88 5.25 4.25 11.13 .50 8.63 5.25 13.50 4.2 13.7 9.5 18.5 45.0 32.12 20.500 .50 N-W 2.50 4.75 17.Motores trifásicos Dimensiones de motores horizontales en pulgadas NEMA 143T 145T 182T 184T 213T 215T 254T 256T 284T 286T 284TS 286TS 324T 326T 324TS 326TS 364T 365T 364TS 365TS 404T 405T 404TS 405TS 444T 445T 444TS 445TS 447T 447TS 449T 449TS S449LS S449SS Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 S .7 21.375 3 .50 3.13 .75 2.50 6.000 .625 2 .25 10 9.25 2.94 12.250 .625 6.63 2.001 2 .375 + .13 .4 P 7.50 12 10.12 5.88 2.90 21.9 21.13 .13 AB 6.6 19.75 15.94 15.875 + .88 3 3 6.50 7 8.875 .88 3.25 1.50 5.25 12.000 .38 2.25 5.38 .0005 1 .001 1 .000 .92 12.94 19.000 .8 27.94 19.13 .001 1 .4 13.94 15.3 24.38 4 4 4..9 21.875 .5 19.0 30.94 20.50 17.88 3 6.188 .25 5.36 9.50 11 10.75 3..75 1.5 17..25 8.5 18.6 45.125 + .88 5.500 .50 7.000 .63 4.12 23.50 4.1 18.0 19.13 .001 2 .0 30.13 .25 6.25 6..8 28.5 39..13 .9 21.75 4..8 21.8 21.75 2.8 D 3.13 .25 3.25 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2F 4 5 4.19 14.81 17.88 3.69 17.86 10.5 36.81 19.2 18.13 .13 .8 41.75 8.875 + .75 4.0005 1 .2 15.63 3.50 19.0 23.50 5.25 3.50 4.50 7.375 + .75 6.375 .875 .0000 .75 2.62 12.875 .375 .38 2.13 .375 .50 17.25 2..6 21.75 8.75 3.13 .500 .0 34.25 2.5 27.001 2 .13 .0005 1 .8 25.875 .75 3.5 C 12.13 .38 3.625 ..50 16.25 5.50 5.2 11.88 3.375 .500 .375 2 .94 17.625 .13 ..4 25.94 15.0000 .50 20 20 25 25 25 25 BA 2.13 .50 7.3 14.7 9.75 5.1 17.4 54.75 4.5 15.75 9.9 21.875 + .000 .93 6.625 7.9 21.50 17.500 .50 7.50 3.25 6.625 6.625 .125 + .5 36.9 21.50 7.375 + .125 + .625 + .7 11.25 4.38 .13 .13 .001 1 .0 U .4 23.38 1.2 13.50 11 9.25 2 2 5.625 .6 41.7 59.50 4.13 .625 .25 2.25 6.62 1062 12.94 19.9 23.75 3.50 7.2 34.5 15..500 .75 3.50 12 11.001 2 .13 .75 12.13 .88 5.12 20.38 .50 7.9 21.50 5.250 .90 19.625 ES 1.13 .8 21.500 .90 19.50 16.25 5 5 5.75 5.81 17.2 32.02 9.46 6.001 2 .50 14.38 1.94 12.13 .6 19.
75 6.875 0.875 2.5 9 10 10.875 2.5 8.5 16.62 3.25 4.5 16 16 16 16 16 16 U 0.5 10.250 7.375 2.5 12.375 1.5 13.5 ES 1.375 0.375 3.625 0.38 0.5 7.625 7.75 13.25 4.875 1.5 12.5 12.78 2.250 9 9 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 AK 4.75 5.25 4.25 1.5 7.62 16.78 1.5 8.875 2.75 2.5 12.625 3.62 2.25 2.875 7.125 1.88 5.5 BA 2.5 0.5 12.375 3.625 0.41 1.25 2 5.75 10.125 2.75 12.88 6.5 0.5 9 6.25 5.875 0.75 12.5 0.5 8.5 7.88 3 S 0.125 1.75 3.5 12.250 5.62 16.88 3.5 4.62 16.25 5.5 8.75 0.625 BF# cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 BF diam.625 2.5 7.75 4.188 0.5 0.312 0.25 4.88 3 6.5 7.88 2 4.875 7.25 0.25 0.375 1.5 7 4 8.75 12.38 3 5 3.625 1.5 4.375 AH 2.5 8.Motores trifásicos con brida C Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones de motores con brida C en pulgadas Armazón 143/145TC 182/184TC 182/184TCH 213/215TC 254/256TC 284/6TC 284/6TSC 324/6TC 324/6TSC 364/5TC 364/5TSC 404/5TC 404/5TSC 444/5TC 444/5TSC 447TC 447TSC 449TC 449TSC BD 6.375 2.41 2.62 16.875 0.62 16.91 3.125 1.625 0.375 2.62 AJ 5. roscado 16 NC 3/8” 13 NC 1/2” 16 NC 3/8” 13 NC 1/2” 13 NC 1/2” 13NC 1/2” 13NC 1/2” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11NC 5/8” 11 .125 3.75 12.88 3 6.875 1.625 2.125 3.5 0.5 10.750 4.5 5.625 6.
50 .875 1.38 ES 1.75 6.25** 6.88 21.375 AH 2.375 3.12** 8.25** 5.38 8.88** 6.38 8.75** 6.375 1.75 8.25 5.88 3.375 .88 2 4.25 8.88 13.38** 8.25 1.75** 3.625 .125 3.88 21.41 2. barreno 17/32” 17/32” 17/32” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” 13/16” ** Dimension “BA” de 143TD a 445TSD difiere de dimensión NEMA Todas las dimensiones en pulgadas.375 2.5 4.75 3.88 21.5 12.875 1.75 5.75 8.25 2.5 4.62 2.875 .25 2 5.88 17.88 17. 12 .125 1.375 2.Motores trifásicos con brida D Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones de motores con brida D en pulgadas Armazón 143/5TD 182/4TD 213/5TD 254/6TD 284/6TD 284/6TSD 324/6TD 324/6TSD 364/5TD 364/5TSD 404/5TD 404/5TSD 444/5TD 444/5TSD 447TD 447TSD 449TD 449TSD BD 11 11 11 14 13.75 7.88 3 6.38 4 4.88** 5.38 8.375 3.5 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 AK 9 9 9 11 11 11 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 U .91 3.50 .875 2.375 2.62 .75 BA 2.88 3 S .5** 4.31 .75 . Datos sujetos a cambio sin previo aviso.5 4.62 3.25** 2.88 21.125 1.88 21.875 .41 1.88 3.188 .625 2.88 3 6.88 17.88 21.88 17.25 .25** 6.88 21.50 .50 .625 BF# cantidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 BF diam.25 3.12** 7.5 12.875 2.38** 8.88 AJ 10 10 10 12.75** 7.78 2.375 .50 .625 1.625 .875 2.875 .88 21.25 4.375 1.
Motores trifásicos ejecución JM Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones en pulgadas 13 .
58 0.35 0.25" 133 5.625" 15.3 4.875" 184.4 1" 25.75 1.771" 19.25" 133 5.25" 6.605" BD max 165.25" 31.4 1" 25.25" 44.875" 73 2.25" 31.58 0.771" 28.25" 31.78 0.5" 228.25" 31.3 0.58 0. roscado 3/8" .5" 317.16 UNC 3/8" .4 1.25" 31.25" AH 108.9 8.875" 184.8 0.25" 108 4.125" 53.86 1.9 8.875" 76.13 UNC 1/2" .25" 44.752" 53.2 5.8 0.1 6.35 0.16" 6.4 1.53" 64.Motores trifásicos ejecución JM Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones en pulgadas Armazón U 22.5 12.5 12.625" 15.3 0.188" 4.58 0.4 1.78 0.3 5.35 0.13 UNC 14 .5" 215.6 14" BF diam.25" EQ 15.16 NC 1/2" .25" 149.75" EM 25.4 1.532" 31.097" 27.16 NC 1/2" .16" 6.375" 39.2 3" S 4.16 UNC 3/8" .875" 22.25" EN ES Min 42 1.78 0.22 0.2 3" 76.8 0.625" 15.4 11" AK 114.875" 22.36 1.4 1" 25.11 NC 5/8" .16" 4 0.25" ET 73 2.7 1.1 7.75" 44.112" 27.625" 15.25" 108 4.3 4.65" 42 1.6 14" 355.4 1.25" 133.26" 108.6 9" 254 10" 355.13 NC 1/2" .5" 215.875" 22.75 1.4 1.1 7.9 8.25" 133 5.2 5.3 5.24 1.97 2.8 0.26" 133.16 UNC 1/2" .7 1.16 NC 3/8" .375" 39.7 1.65" 64.25" 184.3 4.2 3" 76.3 0.25" 6.25" 133.5" BB 4 0.875" 73 2.13 UNC 1/2" .1 7.25" AJ 149.25" 31.5" 317.188" 4.875" 22.78 0.771" 19.4 0.26" 108.875" 31.25" 4 0.26" 108.7 1.65" 42 1.13 NC 5/8" .4 1" 39.3 4.3 4.22 0.3 0.5" 228.25" 108 4.1 6.188" 4.25" 279.26" 108.5" 215.771" 19.16 UNC 3/8" .752" 44.605" 15.8 0.58 0.3 5.3 4.188" 4.5" 165.7 1.4 0.875" 73 2.11 NC BF # 143JM 145JM 182JMY y 184JMY 182JM y 184JM 213JM y 215JM 254JM y 256JM 284JM y 286JM 324JM y 326JM 4 4 4 4 4 4 4 4 Armazón EL 29.3 2.75 1.6 9" 165.53" 64.13 NC 3/8" .097" EP Min 29.4 1" 25.25" 6.22 0.375" R 19.875" 149.25" 108 4.65" 42 1.3 4.7 1.625" 15.4 1.5" 114.78 0.188" 6.22 0.86 1.25" 31.125" ER Min 108 4.25" 6.8 0.65" 42 1.53" 143JM 145JM 182JMY y 184JMY 182JM y 184JM 213JM y 215JM 254JM y 256JM 284JM y 286JM 324JM y 326JM 3/8" .1 6.97 2.3 0.16 UNC 3/8" .361 532 31.4 11" 279.3 2.5" 114.25" 6.771" 19.7 1.875" 73 2.75" 44.625" 15.3 4.3 2.22 0.4 1.2 5.
estator y rotor están libres de contaminación por polvo. Aspecto eléctrico: Motor diseño NEMA “B”. Mantenimiento Está reducido a un mínimo de trabajos y costos. Para motores hasta 100 HP y 440V. Motores con alto empuje axial Si no se especifica en el pedido. El rotor es del tipo jaula de ardilla inyectado con aluminio de alta calidad. se surten de fábrica con un rodamiento tipo 7322 BG para 3200 kg. La caja de conexiones tiene espacio suficiente para realizar las conexiones de cables de una manera fácil y segura.) se instalara un rodamiento adicional del mismo tipo (7322 BG). a partir de 125 HP “PR” Protección térmica en rodamiento de carga Los motores desde armazón 405TP (100HP) están provistos de fábrica con una protección térmica “PR” en los rodamientos de carga. Lo anterior permite una operación suave y silenciosa. Solamente personal especializado deberá realizar la instalación y acoplamiento de la bomba y motor flecha hueca. Protección Nuestro motor vertical flecha hueca posee un trinquete. lo que garantiza un funcionamiento confiable y duradero. el objeto de esta protección adicional en toda serie de motores es detectar cualquier anomalía durante el funcionamiento. La tensión nominal de operación es de 220/440 Volts a 60 Hz. como bombas de pozo profundo. Para ello basta seguir las indicaciones dadas en las placas de características y lubricación del motor. vericales flecha hueca tipo 1PM (HSRGZVESD) Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Información general Normas Nuestros motores verticales flecha hueca cumplen con las normas NMX-J-75 y NEMA-MG-1-1993. de empuje axial. al caer uno de los siete pernos alojados en el ventilador de algún canal de la tapa balero exterior y así detener inmediatamente el motor y evitar el peligroso sentido opuesto de giro. baleros. Descripción del motor Este tipo de motores está destinado a impulsar bombas que imponen altas cargas de empuje axial descendente. 15 . Los motores verticales flecha hueca se pueden utilizar en interior o intemperie. los bobinados. mediante el cual se evita un giro opuesto al normal del motor que pueda ocurrir por una conexión eléctrica equivocada o porque el agua que quedó en la columna de la bomba al pararse el motor. basura y ataque de roedores. Rodamientos El sistema de rodamiento lo componen uno o dos baleros de contacto angular montados en el escudo (soporte de carga) y un balero guía montado en la brida. sobre todo lo referente al tipo de grasa y el período de reengrase. El trinquete elimina esta posibilidad. ya que por su diseño totalmente cerrado TCVE. los motores desde 100 HP hasta 250 HP. humedad.Motores trifásicos jaula de ardilla. Los motores están provistos con brida tipo “P” para montaje al cabezal de la bomba. ya que se cumple el volúmen prescrito en la norma NEMA MG-1-1987. cuando el usuario necesite una carga axial mayor (hasta 5500 kg. tienda a recuperar su nivel normal y esto pueda ocasionar que la flecha de la bomba se destornille.
9 93.0 92.0 95.6 93.1 13 15 15 18 21 27 28 43 45 61 83 19 26 29 35 47 58 71 87 114 145 170 225 293 116 145 183 218 290 363 435 543 725 908 1085 1450 1825 0.4 93.0 93.5 91.5 95.0 91.Motores verticales flecha hueca.6 92.5 Eficiencia(%) 1.7 93.3 9.4 93. .1 94.5 95.0 95.5 94.4 92.0 Factor de Potencia (%) 1/2 3/4 Plena Carga 69 67 72 72 76 78 74 74 81 78 81 81 80 78 77 82 84 83 85 82 83 86 84 86 86 84 83 81 87 88 86 87 85 85 87 86 87 87 84 Par (lb.6 94.9 94. factor de servicio 1.2 95.4 92.9 94.1 16 .1 94.75 Plena Carga 91.4 91.0 93.5 94.9 94.9 92.6 93.6 94.15 Diseño NEMA B (01 55) 5219 8125 HP RPM Armazón asincrona NEMA Número de Parte Carga axial admisible kg Catálogo número 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 1760 1755 1765 1765 1770 1770 1775 1775 1780 1785 1785 1785 1785 254TP 256TP 284TP 286TP 324TP 326TP 364TP 365TP 405TP 444TP 445TP 447TP 449TP 1PM9254-4YK60 1PM9256-4YK60 1PM9284-4YK60 1PM9286-4YK60 1PM9324-4YK60 1PM9326-4YK60 1PM9364-4YK60 1PM9365-4YK60 1PM9405-4YK6L 1PM9405-4YK6P 1PM9444-4YK7L 1PM9444-4YK7P 1PM9445-4YK7L 1PM9445-4YK7P 1PM9447-4YK7L 1PM9447-4YK7P 1PM9449-4YK7L 1PM9449-4YK7P 1140 1140 1600 1600 2100 2100 2800 2800 3200 5500 3200 5500 3200 5500 3200 5500 3200 5500 30025106 30025107 30025108 30025109 30025110 30025111 30025112 30025113 30025114 ** 30025115 ** 30025116 ** 30025117 ** 30024531 ** ** Motores de doble balero de carga (sobre pedido) HP RPM Armazón Voltaje Corriente (A) asincrona NEMA nominal En Plena Arranque Volt Vacio Carga 1760 1755 1765 1765 1770 1770 1775 1775 1780 1785 1785 1785 1785 254TP 256TP 284TP 286TP 324TP 326TP 364TP 365TP 405TP 444TP 445TP 447TP 449TP 230/460 230/460 230/460 230/460 230/460 230/460 230/460 230/460 230/460 460 460 460 460 7.5 94. con brida P 60 Hz.0 90.1 95.0 93. 40º C Ambiente.5 93. alta eficiencia tipo 1PM (HSRGZVESD) Llámenos al Tel Totalmente cerrados (TCVE).4 94.Pie) Nom Rotor Max Bolq % % 45 60 74 89 119 148 178 222 295 368 441 588 736 190 190 220 220 190 190 160 155 160 160 150 150 125 260 270 280 280 240 240 240 240 200 200 200 200 200 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 91. 1000 msnm Aislamiento clase F.6 94.
25” 6.9 13.2 58.75” 374.65 14.53 0.83 0.1 16.50” 342.35 0.19” 6. tipo 1PM (HSRGZVESD) Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones generales en mm/pulg.27 997.8” 326 12.275” 17 .75” 374.4 34.7 1313.87” 22 0.69” 17.79 883.77 9.35 0.19” 4.4 31.9 13.3 32.5” 419.18 0.1” 116 4.8 40.1 16.125” 374.275” 7 0.25” 6.25” 6.75” 374.8 9.94” 24 0.6 39.4 35.5” 419.275” 7 0.3” 22.2” 284 11.8” 243.02 1016.63” 16 0.44” 17.275” 7 0.93 608 25.69 1186.63” 22 0.55 8.3 46.2” 246 9.275” 7 0.1 16.2 1097.125” 231.8 2” 50.25” 235 9.19” 4.50” 342.75” 374.65 14.69” 17.74” 374.77 9.92 1.9” 389 15.9 13.25” 209.18 0.25” 209.25” 6.65 14.5” 419.75” 374.275” 7 0.25” BD BFØ max 254 10” 254 10” 254 10” 254 10” 419.375” 34.875” 47.55 8.21 818.6 23.35 0.3” 389 15.5 8.19 563.9 13.1” 409 16.25” 6.275” 7 0.3” 490 19.1” 16 0.76 43.69” 17.35 0.2 1097.125” 231.27 997.50” 342.94” 24 0.3” 161 6.64” 233 9.3” 490 19.3” 161 6.9” 455 17.25” 342.6 46.7” 293 11.5” 419.5” 419.53 0.1 16.87” 23 0.7” 502 19.55 8.6” 161 6.65 14.44” 11.50” 342.2” 588 23. del motor 1PM Tipo Armazón Potencia AJØ NEMA CP 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 254TP 256TP 284TP 286TP 324TP 326TP 364TP 365TP 405TP 444TP 445TP 447TP 449TP 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 231.875” 47.5” 318 12.61 676 31.54 1258.1 16.2” 488 19.19” 4.5” 389 15.2” 585 23” 584 23” 194 7.8 2” 7 0.3 53 1347.875” 50.08 891.6” 116 4.8 2” 50.69” EO CD BV AF AG AB AC P BE SH DA 209.2” 306 12.3” 153 6.65 14.69” 17.375” 47.5” 115.8” 26.2” 284 11.5” 293 11.5” 144 5.92 1.6 4.375” 34.91” 24 0.44” 11.44” 11.63 676.2 235 9.7” 105 4.53 0.92 1.1 16.1 51.8 2” 50.65 49.25” 209.62 1.125” 231.08 891.35 0.94” 34.1 16.1” 216 8.275” 7 0.8 2” 50.53 0.91” 23 0.03 788.3 49.94” 24 0.79 883.62 1.25” 284 11.27 1175.62 1.1” 105 4.4 39.53 0.72 780.18 0.1 16.77 9.50” 342.9 13.53 0.2” 209 8.8” 401 15.75” 374.2” 259 10.65 14.03 788.1 16.6 4.69” 17.9 13.25” 6.2” 326 12.65 14.25” 6.5” 284 11.53” 115 4.53 0.3” 153 6.1” 401 15.83 0.63” 16 0.18 0.7” 246 9.8” 564 22.1” 207 8.7” 449 17.53” 209 8.63” 16 0.04 1474.75” AKØ BB min 4.1” 306 12.275” 7 0.35 0.3” 434 17” 488 19.35 0.74” 374.50” 342.83 0.275” 7 0.65 14.69” 17.5” 419.5” 419.6 28.2” 233 9.55 8.1” 351 13.5” 419.12 638 26.25” 6.50” 342.6” 153 6” 153 6” 178 7” 178 7” 207 8.875” 47.94” 24 0.9” 115 4.65 14.1” 455 17.54 1258.3” 318 12.92 1.8” 449 17.5” 359 14.53 0.2 223.385 721 30.69” 17.2” 564 22.8 34.275” 7 0.3 43.275” 7 0.5” 409 16.9 13.5” 318 12.69” 17.3” 389 15.35 0.2” 318 12.50” 115.7” 144 5.1” 359 14.275” 7 0.2” 259 10.53 0.1” 588 23.3 35.35 0.5” 293 11.50” 342.5” 11.83 0.9 13.64” 194 7.9 13.62 1.Motores verticales flecha hueca.375” 34.77 9.
750 44.52” 73 2.92 1.35” 85 3.87” 73 2.375” 34.2” 234 9.24” 57 2.5 2.38” 289 11. 1 balero 2 balero lado carga lado carga std.750 44.92 1.500” 63.31” 84 3.66” 289 11.8” 200 7.31” 55 2.4” 112 4.9” 200 7. en kg.2” 220 8.38” * También se pueden surtir motores con mayor número de polos en su armazón correspondiente.35” 85 3.31” 84 3.87” 73 2.35”a 10-32 NF 10-32 NF 10-32 NF 10-32 NF 1/4”-20 NF 1/4”-20 NF 1/4”-20 NF 1/4”-20 NF 1/4”-20 NF 1/4”-20 NC 1/4”-20 NC 1/4”-20 NC 1/4”-20 NC 142 5.45 1.5 2.127 lbs) 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 1PM9 57 2.59” 174 6.45 1.87” 73 2.35” 85 3.87” 84 3.35” 85 3.66” 220 8.45 1.2” 158 6.375” 44.750 53.Motores verticales flecha hueca.45 1.7” 93 3.500” A XB BY Caja de conexiones CH AAø CP Empuje axial máx.87” 73 2.8” 174 6.78” 350 13.92 1.500” 63.17” 55 2.31” 84 3.17” 55 2.97 2. del motor 1PM (01 55) 5219 8125 Tipo Armazón Potencia Cople NEMA CP BZØ 4 polos 254TP 256TP 284TP 286TP 324TP 326TP 364TP 365TP 405TP 444TP 445TP 447TP 449TP 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 34.99” 76 2.35” 85 3.4” 158 6.52” 64 2.35” 85 3.125 63.35” 85 3.375” 34.750 44.5 2.375” 34. opcional 1140 1140 1600 1600 2100 2100 2800 (6000 lbs) 2800 3200 (7056 lbs) 3200 3200 3200 3200 5500 5500 5500 5500 5500 (12.24” 64 2.2” 158 6. 18 .9” 234 9.2” 234 9.7” 112 4.59” 142 5.83” 1 1/4” -11 1/2 NPT 1 1/4” -11 1/2 NPT 1 1/2” -11 1/2 NPT 1 1/2” -11 1/2 NPT 2”-11 1/2 NPT 2”-11 1/2 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 3”-8 NPT 76 2.2” 350 13.83” 402 15. tipo 1PM (HSRGZVESD) Llámenos al Tel Dimensiones Dimensiones generales en mm/pulg.78” 402 15.17” 55 2.99” 93 3.500” 63.5 2.35” 85 3.17” 85 3.92 1.
Flecha hueca. Tornillo C. Tornillo C. Anillo de seguridad. 23. Grasera. Tapa balero exterior lado opuesto. Sellos para grasa. 9. Brida “P”. Salpicador.Hexagonal. 26. Paquete rotor. 25. 24. Cuña Ventilador. Carcasa. Tornillo C. Anillo de fieltro. Grasera. 12.Hexagonal. 43.Hexagonal. 15. 3. 30. 17. Tornillo C. Cubierta superior. (Techo) 2. Rodamiento de bolas. Perno trinquete. 35. 19 . 38. 27. 6. Rodamiento guía (rodillos). Muelle de precarga. 42. 41. Anillo separador 2). Salpicador roscado para ajuste de baleros. Cople 3) 4. Escudo opuesto. Rodamiento de contacto angular 1) (Doble) 10. 36. 34. 13.Hexagonal. 37. 28. 22. Anillo de seguridad. Placa de apriete para la apuesta de tierra. 40. Tornillo Allen. 14. Paquete estator. Pieza de relleno 2). 8. 32. 29. Tapa balero interior lado opuesto. 31. 39. Retén (V-Ring). Montaje 1. 19. Tapa balero exterior lado brida. Anillo de seguridad. 20. 7. 33. Tapa balero interior. Rejilla. 18. Ventilador 5. 21.Hexagonal. 11. Capuchón. Tornillo C. Tornillo Allen. 16. Rodamiento de contacto angular 2) (Simple). Caja de conexiones.Lista de partes del Motor vertical flecha hueca Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Despiece.
dos velocidades.Motores trifásicos jaula de ardilla. Baja vel. 220V ó 440V.2 1. F.5 2 3 5 7.9 2. F. No. Cat.5 10 12 15 19 25 31 37 50 HP RPM 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 Arm. Cat. Tipo RGZESD/ Dos velocidades Llámenos al Tel Polos conmutables.37 0. 440V.5 3. Tensión hasta armazón 365T.5 0.5 2. un sólo devanado. Aisl.75 1.5 3. 1 1.5 15 20 25 30 37.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 0. 1.15 Construcción horizontal con patas. 143T 145T 182T 184T 213T 215T 254T 256T 284T 286T 324T 326T 364T 365T 405T 444T 445T 447T 449T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Alta vel. alta eficiencia. No. TCVE.S.5 50 62.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 0. mayores.7 5 7.S. un devanado. F.51) 10 12. Velocidad Línea Conexión L1 Baja Alta T1 T6 L3 T2 T4 L2 T3 T5 T4 T1 T5 T2 T6 T3 abiertas juntas Y YY Velocidad Línea Conexión L1 Baja Alta T1 T6 L3 T2 T4 L2 T3 T5 T4 T1 T5 T2 T6 T3 abiertas juntas ∆ YY 1) Aislamiento clase F. 60Hz.2 7.75 1 1. 1 1. 1.25 0.5 75 100 RPM 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 1800/900 Arm.50 0.5 2 3 5 7. totalmente cerrados. Baja vel. 145T 182T 182T 184T 213T 215T 254T 256T 284T 286T 324T 326T 364T 365T 405T 444T 445T 447T 449T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Diagrama de conexiones.7 5 6.0 *Fabricación sobre pedido 20 . (01 55) 5219 8125 Par variable Par constante HP Alta vel.
5 10 15 Alta velocidad 0.9 11 13 18 22 27 33 44 55 67 88 0.52) 102) 12. Cat. 1. Cat. F.0 3 5 7. Construcción horizontal con patas.2 3. Aisl. F. 440V.5 10 13 15 19 25 31 37 50 213T 215T 254T 256T 284T 286T 324T 326T 364T 365T 404T 405T 444T 445T 447T 449T * * * * * * * * * * * * * * * * Alta velocidad HP 3 5 7.S.5 3.5 10 15 20 RPM 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 Armazón 143T 143T 145T 145T 182T 184T 213T 215T 254T 256T Cat. 1. 4/2 polos.S. No. un devanado. mayores.50 0.Motores trifásicos jaula de ardilla. totalmente cerrados.0 1. Par variable o par constante Velocidad Línea Abierto Conexión L1 Baja Alta T1 T11 L2 T2 T12 L3 T3 T13 T11 T1 T12 T13 T2 T3 Y Y Polos conmutables. 220V ó 440V.5 3.3 2. * * * * * * * * * * 1) Sólo una de las velocidades 1200 RPM ó 900 RPM puede ser seleccionada 2) Aislamiento clase F.75 1.2 1.72) 52) 7.0 *Fabricación sobre pedido 21 . No. No.5 2 3 5 7.3 52) 6. 60 Hz. devanados separados.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 Baja velocidad HP 1) 1200 RPM 900 RPM Arm. TCVE.0 1.7 5 6. conexión Dahlander.5 2. Tipo RGZESD/ Dos velocidades Llámenos al Tel Polos conmutables. 1.75 1. 220V ó 440V. dos velocidades. (01 55) 5219 8125 Par variable Par constante Alta velocidad HP 3 5 7.9 2. 2 3. HP Baja velocidad 0. alta eficiencia.4 6. F.5 15 20 25 30 37.62) 102) 132) 17 202) 27 332) 40 502) 66 84 100 133 1.15 Construcción horizontal con patas. TCVE.2 7. Tensión hasta armazón 365T.75 1.5 50 62 75 100 213T 215T 254T 256T 284T 286T 324T 326T 364T 365T 404T 405T 444T 445T 447T 449T * * * * * * * * * * * * * * * * RPM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 RPM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Diagrama de conexiones.5 2.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 Baja velocidad HP 1) 1200 RPM 900 RPM Arm. 60Hz.3 4.7 8.
No.0 75.0 1.33 0. 1LA5 843-4YK3 .25 0.5 3.0 260 165 200 215 350 230 290 240 290 270 400 280 440 280 420 275 550 320 430 320 5.7 6. L J L J L J K J J J 0.8 6.00 2.00 1. 60Hz Horizontal HP 0. 1LA5 845-4YK3 .0/1.8/0.50 0.25 0. 30017844 30017850 30017845 30017851 30017846 30017852 30017847 30017853 30017848 30022928 * Ultima posición en el tipo: 0 = Horizontal con patas 1 = Con brida “C” + Patas y espiga con cuñero HP 0.5 (01 55) 5219 8125 Polos 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 Tipo* Cat.0/1.50 2.0 70. 1LA5 844-4YK3 .5 Polos 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 Tipo* 1LA5 843-2YK30 1LA5 843-4YK30 1LA5 844-2YK30 1LA5 844-4YK30 1LA5 845-2YK30 1LA5 845-4YK30 1LA5 846-2YK30 1LA5 846-4YK30 1LA5 847-2YK30 1LA5 848-2YK30 Velocidad Tensión Corriente Eficiencia nominal nominal nominal nominal RPM 3470 1720 3480 1720 3485 1715 3450 1710 3440 3415 V 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 220/440 A 1.1 6.0 Peso neto Par Letra aprox.Motores trifásicos 1LA5 Llámenos al Tel Armazón 48Y / Carcasa de Aluminio.0 68.40 4.0 74.0 2.3 1. 30016396 30016397 30016398 30016399 30015744 30015743 30016400 30016451 30016452 30016453 B/C + Patas espiga c/cuña Cat. 1LA5 846-2YK3 .33 0.75 1.15 3.1/0. No.6 1. 1LA5 844-2YK3 . 1LA5 845-2YK3 .90 2.0 75.00 1.15 220YY / 440Y Volt. totalmente cerrados con ventilación exterior.7 1.60 1. TCVE.0 62.80 1.5 72.1 6.10 % 64.2 22 .2/2.75 1. 1LA5 847-2YK3 .0 3. del nom.0 0. de nominal Arranque % Máximo % código Kg Nm del nom.4 8.0 66.9 8. caja de conexiones en la parte superior Aislamiento Clase F Factor de Servicio 1.5 77.2 9.0 2. 1LA5 848-2YK3 .3/0.8/1.65 1.3/1. 1LA5 846-4YK3 .5 7.50 0. 1LA5 843-2YK3 .6 7.6/0.2/0.55 1.
BF diam 4 3/8”-16 NC 6.7 0.625 3.24 2.46 0.17 3.58 5.Motores trifásicos 1LA5 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones en pulgadas Uso General Con Brida C Detalle de cuñero BD AJ AK AH BB Cant.74 1.91 5.7 0.88 5.0 4.48 5.75 1.875 4.82 4.39 1.015 0.17 1.34 4.76 0.517 G J A AA 3/16 1.5 1.87 23 .85 0.41 9.16 S ES C D 2E 2F BA N-W O P AB U AC H B K R-0.
Motores trifásicos armazón 56 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Selección de tipos 24 .
5 0.69 1. 60 Hz.15 1.19 230 250 290 190 200 225 260 290 550 500 430 420 380 360 320 300 1.75 1.5 2.25 1.02 1.0 12.9 11.06 3.4 5.06 3. base rígida. nominal nominal Amp de arranque nominal arranque en % de L RPM en % de Nm en % del par servicio aprox.0 1.7 7.5 12.0 278 278 278 278 298 320 320 1RA3 056-2YK31 30001998 1RA3 057-2YK31 30000092 1RA3 058-2YK31 30002002 4 polos.0 0.7 8.4 1.69 1. neto No.5 3.25 1.50 0.15 1.5 0.50 0.0 4.25 1. aisl.4 7.2 2.9 4.5 12.4 1.9 8.4 7.2 5.0 1RA3 052-4YK31 1RA3 053-4YK31 1RA3 054-4YK31 1RA3 055-4YK31 30001991 30001993 30001995 30001997 1740 1750 1730 1730 1730 1720 1715 1.7 0.25 0.25 1. rígida (uso general) 0. Kg 220V 440V la corriente del par nominal mm nominal nominal 2 polos.3 1. base rígida.0 7.0 1RA3 052-2YK31 1RA3 053-2YK31 1RA3 054-2YK31 1RA3 055-2YK31 30001990 30001992 30001994 30001996 3440 3425 3410 3470 3465 3470 3440 1.08 4.15 6.9 450 470 480 540 570 610 610 0.5 15.04 1.0 7.25 0.0 14.33 0.54 2.0 1.2 450 470 480 540 570 610 610 650 0.75 1.9 8.2 2.7 0.9 2.15 6.5 2.6 261 278 278 278 298 320 340 1RA3 056-4YK31 30001999 1RA3 057-4YK31 30002001 1RA3 058-4YK31 * * Favor de consultar 25 .15 1. base rígida.5 2 3 1RA3 252-2YK34 1RA3 253-2YK34 1RA3 254-2YK34 1RA3 255-2YK34 1RA3 256-2YK34 1RA3 257-2YK34 1RA3 258-2YK34 1RA3 250-2YK34 30002007 30002011 30002015 30002019 30002023 30002027 30002031 30002005 3440 3425 3410 3470 3465 3470 3440 3450 1.2 4.6 2.1 6.7 0.6 2.33 0.06 3.6 2.9 1.15 1.7 3. brida C y flecha roscada (bomba) 0.25 1.5 3.4 5.5 1.25 1.75 1.4 1.8 7.9 11.8 1.9 2.52 0.4 0.25 1.2 4.5 2.0 1.14 230 250 290 190 200 225 260 550 500 430 420 380 360 320 1. conexión YY/Y.25 1.25 0.9 8.8 7.04 1. rígida (uso general) 0. clase B (01 55) 5219 8125 selección Potencia CP Tipo Catálogo Velocidad Corriente Corriente Par Par de Par máx Factor Peso Long.9 284 284 284 284 304 326 326 346 2 polos.15 6.15 1.3 1.35 1.35 1.14 6.5 1.1 1.33 0.7 0.4 7.Motores trifásicos armazón 56 Llámenos al Tel Tabla de Motores trifásicos jaula de ardilla a prueba de goteo 220/440 V.1 3.52 0.9 1.3 220 200 195 195 330 350 350 340 345 320 285 400 350 360 1.3 7.50 0.0 1.36 2.35 1.10 4.2 8.0 1.35 1.08 4.54 2.6 11.5 360 410 415 440 570 640 640 1.1 2.
conexión YY/Y. 60 Hz.Motores trifásicos armazón 56 Llámenos al Tel Tabla de selección Motores trifásicos jaula de ardilla a prueba de goteo 220/440 V. clase B (01 55) 5219 8125 L = Ver última columna en la tabla de selección 26 . aisl.
Llámenos al Tel Motores monofásicos (01 55) 5219 8125 Motor monofásico abierto armazón 56 para bomba Motor monofásico abierto armazón 56 uso general Motor monofásico abierto armazón 56 para bomba con capacitor escondido Motor monofásico cerrado armazón 182T y 184T sólo 3 y 5HP 27 .
favor de consultarnos 28 .Motores monofásicos armazón 56 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Selección de tipos * Precios y tiempo de entrega.
60 Hz.n. se recomienda la aplicación de un motor de fase dividida con base flotante. Conexión a la red La tablilla de conexiones es de fácil acceso y con terminales claramente identificadas.m. una temperatura ambiente de 40°C y una altura de instalación de hasta 1000 m. Aplicaciones del motor con arranque por capacitor de 2 y 4 polos Este tipo de motor está diseñado con un alto par de arranque y baja corriente de arranque. Los motores con brida "C" y flecha roscada se proveen con rotacion fija. lubricados de por vida. máquinas. Bombas para agua Aire acondicionado Aplicación del motor con arranque por fase dividida. Para cambiar de rotación basta con intercambiar dos terminales en la tablilla de conexiones. Tensiones nominales: 127 V. ya que están expuestos a fuertes cargas radiales. 2 polos Este tipo de motor está diseñado con un moderado par de arranque y baja corriente de arranque. son válidos para servicio contínuo con tensión y frecuencia nominales. el cual enfría al motor independientemente del sentido de giro del mismo. etc. Los motores pueden operarse a plena carga en redes eléctricas. con la flecha hacia arriba o hacia abajo. compresores de refrigerante. • Con base rígida. Para las diversas aplicaciones fabricamos diferentes tipos de montaje: • Con base rígida. Protección mecanica (IP23) La forma de protección de los motores monofásicos en armazón 56 corresponde a la designación: "tipo abierto a prueba de goteo y salpicaduras" Carcasa y tapas La carcasa es de lámina de hierro de alta calidad y las tapas de aluminio estan diseñadas para soportar alto esfuerzo mecánico y proporcionar soporte rígido al rotor. herramientas. Para aplicaciones que requieran arranque con carga. Los motores se suministran con base fija o sin base y flecha roscada (sentido de rotación fijo). La placa de características contiene el diagrama de conexión. brida “C”. 220V.n. Datos mecánicos Tipo de montaje. Pintura (color naranja) La pintura es a base de zinc para evitar corrosión por ambientes húmedos o agresivos. en las que a frecuencia nominal la tension varia + 10% de la nominal. Enfriamiento Los motores están provistos de un ventilador radial de material termoplástico. Rodamientos Los motores se suministran con baleros de bolas con doble sello. recomendamos protegerlos mediante guardamotores. Los motores desde 1 CP haste 2 CP. Se pueden surtir con base rígida o con base flotante.s. se suministran con rodamientos de bola.75 CP tienen un protector térmico incorporado. tales como: compresores de aire. Protección eléctrica Todos los motores hasta 0. debido al empleo de bandas "V" para la transmision de las máquinas a mover. En ambos sistemas un microinterruptor encapsulado a prueba de polvo. ó 33°C a 2400 m. Motor con arranque por capacitor. • Sin base. • Con base flotante. Se pueden surtir con base rígida o con base flotante. realiza eficientemente la desconexión del devanado de arranque.Motores monofásicos armazón 56 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Información general Aplicaciones de los motores monofásicos Normas El programa de fabricación de nuestros motores monofásicos en armazón 56 de inducción "jaula de ardilla" cumplen con lo establecido en la publicación NEMA MG-1-1993 y NMX-J-75-1985. Compresores de aire 29 . viendo el motor del lado de la flecha. 60 Hz. Cuando se requiere de una operación silenciosa o eliminar vibraciones. brida "C" y flecha roscada. lavadoras y aparatos de aire acondicionado. con rodamientos de bolas.s. para aplicaciones que no requieren alto par de arranque. Potencia La potencia nominal y el factor de servicio indicados en las tablas de selección.m. Datos eléctricos Tensión y frecuencia. 4 polos Están diseñados con un moderado par de arranque. Por el tipo de aplicación a que estan sujetos. bombas para mover líquidos. Posición de montaje Nuestros motores pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Sentido de giro El sentido de giro normal del motor es el de las manecillas del reloj. tales como: extractores de aire. brida "C" y flecha roscada. Las principales aplicaciones del motor con brida “C” se encuentran en las bombas centrífugas y otros equipos que requieren acoplamiento directo. Sistemas de arranque Fabricamos nuestros motores para los sistemas de arranque por capacitor y arranque por fase dividida.
0 1. base rígida.4/10.6 1.25 0. L mm Arranque por capacitor.1 8.7 7. brida “C” y flecha roscada (bomba) 0.8/7.6/11.50 0.5 2 1RF3 252-2YC33 1RF3 253-2YC33 1RF3 254-2YC33 1RF3 255-2YC43 1RF3 256-2YC43 1RF3 257-2YC43 1RF3 258-2YC43 * * * * * * * 6.3/6.0 14.S.15 5.1 12.6/11.7/5.50 0.0 7.9 10.3 11.8 15. con balero.0 14.0 1.5 9.2/9.5 1. 4 polos Potencia CP Tipo Catálogo No.0 16.6/11.m.8 15.0 16.5 11.0 1.4 14.2 15.1 18.0 12.5 5.5 2 1RF3 052-2YC41 1RF3 053-2YC41 1RF3 054-2YC41 1RF3 055-2YC41 30002034 30002043 30002051 30002059 8.3 1.3 15.5/9. con balero.3 15.5 18.0 2.0 12.6/7.6 1. Tensión nominal Volt Correinte nominal A Factor de Servicio Corriente a F.7 7.3/3.0 1.3/6.6/8.5 10.2 24/12 254 254 271 271 291 291 313 1RF3 056-2YC41 30002064 1RF3 057-2YC41 30002069 1RF3 058-2YC41 30002071 Arranque por capacitor. A Long.6 18.8 12.50 0.p.4 21.2/9.8 16/7.5 3540 3530 3540 3550/3530 3535/3515 3520/3500 3480/3460 127** 127** 127** 127/220 127/220 127/220 127/220 4.0 16.4 8.7 24/12 258 270 270 287 311 311 320 Arranque por capacitor.0 2.4 20.2 12.5 1) 2 1) 1RF3 052-4YC31 30002036 1RF3 053-4YC31 30002045 1RF3 054-4YC31 30002053 1RF3 055-4YC41 1RF3 056-4YC41 1RF3 057-4YB41 1RF3 058-4YB41 30002061 30002066 30003716 30003717 7. con balero (uso general) 0.6 1.33 0.6/3. Peso neto Kg Velocidad nominal r. sobre pedido Datos sujetos a cambio sin previo aviso 30 .9 12.Motores monofásicos armazón 56 tipo 1RF3 Llámenos al Tel Tabla de selección Motores monofásicos jaula de ardilla a prueba de goteo.50 0.9/4.3 8.7/4.75 1.0 1.4 1.5 11.6/5.2 1. L mm Arranque por capacitor.0 1.4 9.2 1.7 10.15 5.3 254 271 271 291 313 313 313 1)Motor con capacitores de arranque y de trabajo ** Para doble voltaje en estas capacidades.33 0.p.5/6.6 1.7 1.6 1.0 14.6 9.6 15.5 11.25 0.5 8. brida “C” y flecha roscada (bomba) 0.6/9.0 1.5 18.4 6.5 2 1RF3 252-2YC34 30002074 1RF3 253-2YC34 30002078 1RF3 254-2YC34 30002082 1RF3 255-2YC44 1RF3 256-2YC44 1RF3 257-2YC44 1RF3 258-2YC44 30002086 30002088 30002090 30002092 6.1 3540 3530 3540 3550/3530 3535/3515 3520/3500 3480/3460 127 * * 127 * * 127 * * 127/220 127/220 127/220 127/220 4.4 6.5/7.1 9.8 1.5 5.2/9. base rígida.5 3540/3520 3535/3515 3535/3515 3530/3500 3535/3510 3505/3470 3480/3460 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 7.0 1.7 24/12 258 270 270 287 311 311 320 Motores monofásicos jaula de ardilla a prueba de goteo. clase B.4 21.25 0. A Long.0 8.4/6.8 1.8 1.75 1.4 1760 1755 1745 1735/1720 1745/1720 1740/1720 1730/1710 127** 127** 127** 127/220 127/220 127/220 127/220 5.3 7.2 15.75 1.4 13.6 9.25 0. base rígida.33 0.75 1.2/8.4 6.m.S.0 6. aisl.9 9.25 1.7 7.6/5.2 1. sin base. Tensión nominal Volt Correinte nominal A Factor de Servicio Corriente a F.5/7.4 10.15 8.35/7.4 1.7 1.0 1.4 21.4/5.5 12.2 13.6 9.5/3. aisl. con balero 0.35/7.6 1.5 12.6 1. clase B (01 55) 5219 8125 Potencia CP Tipo Catálogo No.15 1.6 1.2 18.33 0.6/8.15 1.2 14.6 9.0/7.9/8. Peso neto Kg Velocidad nominal r.
31 .Motores monofásicos armazón 56 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Dimensiones generales Estándar Brida C. no llevan capacitor L = Ver última columna de la tabla de selección 2) Motor de 2HP-4 Polos. con capacitores de arranque y trabajo. excepto en los motores de 2HP en los que está sobre el motor (altura 221 mm). * El capacitor está en el interior del escudo lado B. bomba* 1) Motores de fase dividida.
5” 30000138 30000143 30000140 30000145 30000142 30000139 30000144 30000141 Catálogo No.1. Armazón Modelo Catálogo No.3 3 3600 1800 3600 1800 182T 182T 184T 184T 1LF3 182-2YK 1LF3 182-4YK 1LF3 184-2YK 1LF3 184-4YK 5 Potencia Polos C.5/13. totalmente cerrados con ventilación exterior.m.Motores monofásicos 1LF3. clase F.5” AK=8. 3 2 4 2 4 30006238 4-7-41050-19-U01 30006238 4-7-41050-19-U01 30004768 4-7-41080-15-N01 30004768 4-7-41080-15-N01 30004766 30004766 30004764 30004764 5 1000-1200 140 1000-1200 140 Motor monofásico cerrado 1LF3 32 . tamaño 5 5 5 5 60 60 100 100 250 250 250 250 Dispositivo electrónico de arranque Tipo Ctl.P. Horizontal con patas 30002440 30002444 30002441 30002446 Catálogo No.2 21.2/15. r. con brida C y patas AK=4.5” 30023983 30023985 - Tensión nominal V 127/220 127/220 220 220 Corriente nominal A 23.P. tamaño 7 7 7 7 590-708 590-708 140 140 30009792 30009792 30009807 30009807 Capacitor permanente Bote Mf Volt Ctl. F.0 Potencia C.p.8 31.S. totalmente cerrados Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Jaula de ardilla.0 25. aisl. Capacitor de arranque Bote Mf Volt Ctl. ejecución JM AK=4.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 motobombas .
11.3 12.00 1.Eficiente .11.7 Catálogo número A7B10000002537 A7B10000002538 2AN42552YC35 2NA42562YC65 Flujo máximo Altura Max.5 NPT 1 1/4" .* RPM Voltaje Hz Corriente Corriente min-1 (V) nominal a FS (A) (A) 0.5 NPT 1" .0 HP Datos técnicos Modelo HP F.25 0.75 HP MOTOBOMBA DE 1.0 9.3 8.11.11.5 NPT 1" .5 NPT Diámetro de descarga 3/4" .4/7.3 3530 3540 3525 3515 127 127 127 115/230 60 60 60 60 4.7 5.Operación silenciosa MOTOBOMBA DE 0.Garantía 24 meses MOTOBOMBA DE 0.8 15.8 1.5 NPT 1 1/4" .5 NPT 1 1/4" .6 1.Motor con Factor de Servicio NEMA .11.Motobombas Motobomba centrífuga para agua .Diseño compacto .11.75 1.Impulsor cerrado de latón .S.Motor abierto a prueba de goteo .14 NPT 1" .6 1.11. Diámetro de a flujo 0/min succión 17 m 23 m 26 m 27 m 1".6 9.25 HP Llámenos al Tel .5 NPT 2AN4 252-2YC35 2AN4 254-2YC35 2AN4 255-2YC35 2AN4 256-2YC65 90 l/min a 10 m de altura 120 l/min a 10 m de altura 135 l/min a 11 m de altura 150 l/min a 16 m de altura Eficiente 34 Bajo consumo de energía .5 HP (01 55) 5219 8125 MOTOBOMBA DE 0.4/6.Color naranja RAL 2001 .50 0.3 13.
Siemens ofrece la fabricación de equipos especiales que pueden adecuarse a sus necesidades tales como:
• Motores con Brida (C, D, JM y P) • Verticales flecha hueca y sólida • Motores aptos para operar en atmósferas peligrosas • Uso rudo y uso marino • Motores con accesorios resistencias calefactoras, protecciónes térmicas, etc.) • Motores aptos para operar con variadores de frecuencia (con ventilación forzada, encoder) • etc. Favor de dirigirse a nuestros Ingenieros de Ventas para la selección adecuada de cada especialidad requerida.
Motores trifásicos a prueba de explosión RGZZESD
En los procesos de manufactura, donde se generan o liberan, polvos, gases y vapores inflamables, es necesario usar motores, instalaciones, equipos y dispositivos debidamente aprobados para lugares peligrosos; ya que la concentración de los polvos, gases y vapores inflamables presentes en el aire y en atmósferas confinadas, pueden producir mezclas explosivas o encendibles. Siemens ha desarrollado los motores a prueba de explosión, de la división I y para las clases I y II. La característica intrínseca de estos motores, es que la temperatura de cualquier superficie en operación expuesta, no exceda la temperatura de ignición de la materia presente en el área explosiva. Nuestros motores llevan dispositivos limitadores de temperatura (tipo klixon), cuyas terminales se encuentran también en la caja de conexiones.
OPERATING TEMP. 165º C CODE T3B
ELECTRIC MOTOR FOR HAZARDOUS LOCATIONS
Los componentes principales han sido8125 (01 55) 5219 cuidadosamente seleccionados, los cuales están aprobados por normas nacionales e internacionales. Se pueden resumir de acuerdo al siguiente desgloce:
¡Nunca accione el motor si no está cerrada la tapa de la caja de conexión!
Arm. Tornillo tapa-caja Nm* 140 5/16-18 NC (HEX) 22 180 210 250 3/8-16 NC (HEX) 38
El motor con freno tiene múltiples aplicaciones, ahí donde se precise un paro instantáneo de giro en la máquina impulsada, tales como: máquinas, herramientas, procesos de transporte (bandas de transportación), etc. Consiste en un motor con rotor tipo jaula y un freno electromagnético. Capacidades de 1 a 10HP en 3600 rpm (2 polos) de 0.75 a 10HP en 1800 rpm (4 polos) de 0.75 a 5HP en 1200 rpm (6 polos) de 0.5 a 3HP en 900 rpm (8 polos) Armazones 143T a 215T Tensión nominal del motor 220V/440 V, 60Hz
Tensión nominal de alimentación del freno 220 V CA, 60 Hz (estándar) 440Vca, 24Vcd. (especiales) Conexión del freno Ver diagrama de conexiones Funcionamiento del freno El sistema simplificado del freno del disco (ver dibujo) es el siguiente: El ventilador (7) transmite el par del frenado al eje (1) del motor y el ventilador (7) se fija con una cuña, pero queda libre en su movimiento axial. Al conectar el motor se energiza la bobina (4) del imán del escudo portacojinete (3) con corriente contínua (rectificación por diodos integrados). Debido a la fuerza magnética se atrae la armadura (6)
Nota: Para motores con capacidades mayores, favor de contactarnos
Datos técnicos de los frenos tipo 2LM1
Para motor con armazón
143/5 182/4 213/5
2LM1 020-4N 2LM1 050-6N 2LM1 050-7N
Potencia de Par de frenado Tiempo de caída consumo VA NM freno ms. (220 VCA)
20 50 50 186 288 288 230 260 260
Momento de Tiempo de inercia del freno apertura ms. Kgm2
90 130 130 0.0035 0.0080 0.0080
independientemente de la línea de alimentación del motor. 60 Hz. aprox.) eliminar K7. El tiempo normal de caída del freno es de 250 ms. 4 7 1 L1 Fig.Motores trifásicos con freno electromagnético. 60 Hz. 220V. Fig. 60Hz. 1 Conexión motor 440 V Motor 60 Hz. a una tensión de 24V. Notas técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Diagrama de conexión Alimentación a motor y freno con 220 V. 60Hz. y freno con 220V. 4 5 8 2 L2 6 9 3 L3 B B1 B2 L1 ~ L2 Control freno y motor. 3Ø. 1 y 2). aprox. El freno deberá conectarse directamente (L+/L-). Para la protección contra corto circuito de alimentación al freno (F4 y F5) y para la protección contra corto circuito del control freno y motor (F9 y F10) usar fusibles DIAZED tipo 5SB (ver catálogo de baja tensión).220 ó 440V. 3 Control freno y motor 1Ø. 60Hz Conexión motor 220 V Motor 4 7 1 L1 Fig. 1Ø. Freno Alimentación a motor con 440V 3Ø. 1Ø. 60 Hz. para tiempos normales de operación (250 ms. 2 Diagrama de conexión en tiempos cortos .50 ms (fig. 3 S2 Conectar freno S1 Parar freno S3 Despegar freno con motor parado K1 Contactor del motor K7 Contactor auxiliar 39 . Freno electromagnético de corriente contínua Los frenos electromagnéticos también pueden ser fabricados para funcionar con corriente contínua. Freno 5 8 2 L2 6 9 3 L3 B B1 B2 L1 ~ L2 Fig. conectando B con B1 como se muestra en la fig.
Notas técnicas. Cálculo de ahorro de energía Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Alta eficiencia significa rápida recuperación en su inversión 40 .
La potencia nominal aparente es: en los motores trifásicos U x I x 1. en el caso más desfavorable. L2. es decir. para la puesta a tierra se habrá dispuesto una placa adicional en la carcasa.73 Ps = 1000 en los motores monofásicos UxI Ps = 1000 siendo: Ps = potencia nominal aparente en kVA U = tensión nominal en V I = intensidad nominal en A Conexión de motores trifásicos Los motores trifásico se conectan a los tres conductores L1. 4/2 polos ó 900/1800 rpm. se encuentren simultáneamente en servicio. L3) es la tensión de la línea (Tensión compuesta o tensión de la red). 3 Fig. la tensión en el motor esmenor. tienen que conocerse con la mayor exactitud posible. 4 siendo: P = potencia en kgmf/s G = carga en kgf v = velocidad en m/s El par motor equivalente a una carga sometida a movimiento rectilíneo es: Gxv M = 9. La diferencia existente entre ambas tensiones es la caída de tensión. Para motores RGZE armazón 284T-405T considerar la figura 5. 5 Fig. como mínimo.56 n Puesta a tierra y conexión del conductor de protección Las máquinas tienen en la caja de conexiones un borne para la conexión del conductor de Caída de tensión y de frecuencia Si se supone constante la tensión en la salida del transformador o del generador. debido a la 41 . Máquina accionada Cálculo del par motor La potencia (kW) o el par motor de accionamiento (kgfm) y la velocidad de rotación (rpm) durante el servicio nominal de la máquina impulsada. La máxima variación admisible de frecuencia es del 5% de su valor nominal. Si se trata de máquinas de mayor potencia.Aclaraciones y bases de proyecto. la potencia es: P = G x v 1 kW = 102 kgfm/s ó Fig. L2. En el caso de que el motor tenga que proporcionar la potencia nominal a la frecuencia nominal. 1 Conexiones de los motores trifásicos con jaula de ardilla El diagrama de conexión de la figura 4 corresponde a motores RGZE hasta armazón 256T. La tensión nominal del motor en la conexión de servicio tiene que coincidir con la tensión compuesta de la red (tensión de servicio). resistencia óhmica e inductancia de las líneas intermedias. Los conductores neutros están unidos al centro de la estrella del generador o del transformador correspondiente al lado de baja tensión. igual a la suma de las potencias aparentes de todos los motores que. L2 y L3 y pueden ejecutarse con o sin conductor neutro. La potencia nominal del generador o del transformador medida en kVA tiene que ser. Potencia nominal aparente La red de baja tensión se alimenta directamente con un generador o por medio de un transformador conectado a su vez a la red de alta tensión. Para 1800/3600 rpm. 8/4 polos. protección.73 x U UL = tensión compuesta (tensión de línea) U = tensión simple (tensión de fase) El devanado se realiza en conexión dahlander para dos velocidades de rotación en relación 1:2. La potencia se expresa de la siguiente forma: Mxn P[kW] = 975 Mxn P[HP] = 716 siendo: P = potencia en kW o HP M = par motor en kgfm n = velocidad de rotación en rpm Tratándose de una carga G que describa un movimiento rectilíneo con una velocidad v. es decir. 2 Fig. La tensión que hay entre un conductor activo y el neutro es la tensión simple (tensión de fase). la caída máxima de la tensión aplicada al motor durante el servicio del mismo es del 10%. Cambio de sentido de giro de los motores trifásicos Se consigue invertir el sentido de giro intercambiando la conexión de los conductores de alimentación. Tensión de servicio La tensión existente entre dos conductores activos (L1. Conexión de los motores trifásicos de polos conmutables Los motores de polos conmutables en ejecución normal se suministran sólo para conexión directa a cualquiera de las velocidades. Fig. Notas técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Motores trifásicos de baja tensión La línea Las redes trifásicas de baja tensión están formadas por los tres conductores activos L1. L3. Dos conductores activos o uno de ellos y el neutro constituyen un sistema de corriente alterna monofásica. Se da la relación: UL = 1.
En la figura 8 se muestran las curvas correspondientes de la potencia. el par resistente se referirá a la velociadad de rotación del motor. el momento de inercia es: 1 J= 8 π con m = p • 4 d2I m•d2 Para un cilindro hueco de longitud 1 constante y diámetros d y d i. presentándose en los tornos y máquinas herramientas similares. especialmente con máquinas completas de accionamiento.en mecanismos elevadores. J = momento de inercia en kgm2 m = masa en kg p = densidad en kg/m3 d i = diámetro interior en m l = longitud en m Para referir el momento de inercia de un cuerpo giratorio de cualquier velocidad al valor específico de la velocidad del motor o para referir una masa de movimientos rectilíneo a un momento de inercia equivalente. 3. por ejemplo. Rige para bombas centrífugas. laminadores. El par resistente crece proporcinalmente con la velocidad de rotación. 8 En el caso de una masa sometida a movimiento rectilíneo. Solamente se considerará este caso para procesos de regulación. potencia (HP) = 1. En forma similar. 2. máquinas de émbolo que alimenten una red de tuberías abiertas. tales como los accionamientos de mesas o de carros. El par resistente crece proporcionalmente con el cuadrado de la velocidad de rotación. es también nesesario conocer el momento de inercia de la máquina y del cople en kgm2 referido a la velocidad de la flecha del motor. en dependencia de la velocidad de rotación dentro de la zona a considerar. para verificación de los procesos de arranque y frenado. soplantes de cápsula. es mejor determinar el momento de inercia de la parte giratoria mediante una prueba de desaceleración. y la potencia con el cubo de la velocidad de rotación. Rige. 4. 6 Conversión de los caballos de vapor del sistema inglés: potencia (kW) = 0. 7 Fig. potencia proporcional a la velocidad de rotación. máquinas bobinadoras y descortezadoras. los cuales se suman subsecuentemente para obtener el momento de inercia total.746 x potencia (HP).Notas técnicas. El par resistente decrece en proporción inversa con la velocidad de rotación. M2 x n2 M1 = n1 siendo: M1 = par resistente en el eje del motor M2 = par resistente en el eje de la máquina n1 = velocidad de rotación del motor n2 = velocidad de rotación de la máquina El par resistente en reposo (momento inicial de arranque) tiene que conocerse con la mayor exactitud posible. el momento de inercia es: 1 J= 8 m (d 2 + d i2) π con m = p • 4 (d 2 + d i2) Fig. Determinación del momento de inercia. Curva caraterística del par resistente Para comprobar los procesos de arranque y de frenado y para seleccionar los motores con velocidades de rotación variables. Se establece por ejemplo. Para un cilindro de longitud I constante y diámetro d. una masa giratoria compleja puede dividirse en secciones con momentos de inercia de cálculo sencillo. permaneciendo constante la potencia. En el caso de cuerpos complejos. Los momentos de inercia de diferentes masas giratorias montadas sobre un mismo eje pueden sumarse para obtener un momento de inercia total. Par resistente prácticamente constante. el momento de inercia equivalente referido al eje del 42 . y la potencia aumenta proporcionalmente con el cuadrado de la velocidad. se necesita conocer la curva del par resistente de la máquina impulsada (par de carga). Las formas básicas representativas de los pares resistentes quedan reproducidas en la figura 7. se utilizan las siguientes ecuaciones: Jad referido a nmot: na 2 Jad nmot = Jad ( nmot ) J total referido al eje del motor : (SJ) n = Jmot + (Jad) n Fig. máquinas herramientas con fuerza de corte constante. Aclaraciones y bases de proyecto Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 siendo: M = par motor en kgfm G = carga en kgf v = velocidad en m/s n = velocidad de rotación en rpm Conversión de potencia en kW a potencia en HP y viceversa 1. molinos sin efecto ventilador. ventiladores y soplantes centrífugos. Además de la curva parvelocidad. Si la trasmisión se ejecuta por medio de bandas o de engranajes. para calandrias.34 x potencia (kW). bandas transportadoras. bombas de émbolo y compresores que impulsen venciendo una presión constante.
Capacidad Altura Capacidad amb. TA = temperatura del medio ambiente en ºC STL = sobretemperatura límite (calentamiento) en grados K (valor medio) TPM = temperatura permanente máxima en ºC (para el punto más caliente del devanado). de la temperatura del medio ambiente. en kgm Fig. altura de colocación hasta 1000 msnm. Para la clase de aislamiento B. Temperatura del local La elevación de la temperatura del local depende exclusivamente de las pérdidas y no de la temperatura de la carcasa. Determinación de la potencia al variar la temperatura del medio refrigerante o la altitud de emplazamiento. admisible m % % °C J = momento de inercia (referido a 2 la velocidad del motor) en kgm m = masa en kg v = velocidad en m/s n = velocidad del motor en rpm Determinación del momento de inercia mediante prueba de desaceleración 1.m. La potencia nominal de los motores indicada en los catálogos o en la placa de características rige normalmente partiendo de las siguientes condiciones: Temperatura del medio ambiente hasta 40°C. Prueba de desaceleración con masa auxiliar conocida. de la sobretemperatura límite y de un suplemento de seguridad. ni de base para la temperatura del local. tocando con la mano la carcasa. m Temperatura ambiente °C tb = tiempo de desaceleración sin Jaux en s tb aux = tiempo de desaceleración con Jaux en s Materiales aislantes y clases de aislamiento En las normas. siendo: Mm = par del motor ML = par resistente Mb = par de aceleración tb = tiempo de desaceleración en s MB = par de frenado en Nm n = diferencia de velocidades durante el tiempo tb en rpm J puede determinarse fácilmente cuando MB es conocido. 2. es completamente inadecuado para motores eléctricos modernos. aplicando el método de medida usual. resulta por ejemplo: 30 35 40 45 50 55 60 107 104 100 95 90 83 76 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 100 98 95 91 87 83 78 No es necesario reducir la capacidad nominal. habiéndose fijado para los mismos las correspondientes temperaturas exactas. 10 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 40 38 35 33 30 28 25 TA = temperatura del medio ambiente 40°C 43 . 9 Sobre temperatura límite en K Clase de B aislamiento Devanados aislados Anillos rozantes 80 80 F H 105 125 90 100 Temperatura de la carcasa La temperatura de la carcasa no debe tomarse como criterio para determinar la calidad del motor. Altura s. de conseguir la mínima resistencia de paso del calor.Aclaraciones y bases de proyecto. para determinar si el motor estaba sobrecargado o no. El método utilizado con frecuencia antiguamente. Este último suplemento se ha introducido porque. queda representado en el diagrama. es decir. 2 incluyendo motor.n.m. si la temperatura ambiente baja según la tabla.n. admisible s. En todas las máquinas elevadoras y modificadoras de materiales se transforma prácticamente la totalidad de la potencia de accionamiento.55 • tb • MB J= n J = momento de inercia total. motiva que la temperatura de la carcasa sea aproximadamente de la misma magnitud que la temperatura del devanado. tb J = Jaux tb aux-tb J = momento de inercia externo 2 más inercia del motor en kgm Jaux = momento de inercia de 2 la masa auxiliar en kgm La temperatura máxima permanentemente admisible de los diferentes materiales aislantes se compone. Pares e intensidades El par que desarrolla un motor trifásico en su flecha presenta una magnitud muy variable entre n = 0 y n = ns. Si por razones propias del servicio o por haber diseñado los motores en conformidad con otras prescripciones diferentes se modificasen estos valores. Temp. o sea. como queda representado en la figura anterior. Prueba de desaceleración normal: 9. Además. habría que alterar en general la potencia. las máquinas accionadas frecuentemente contribuyen al calentamiento del local en mayor proporción que los motores. Notas técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 motor se calcula de la siguiente forma : m 60v J = 4π 2 • n J = 912 • aislamiento. contrariamente a como sucede con las sobretemperaturas límite de los devanados. sino que se mide el valor medio del calentamiento. El curso característico del par respecto a la velocidad de rotación del motor trifásico con rotor de jaula. Un motor que esté exteriormente “frío” puede representar pérdidas superiores o tener una sobretemperatura mayor en los devanados que otro motor exteriormente “caliente”. se han clasificado los sistemas de aislamiento en clases de Fig. Las indicaciones de potencia de los motores están basadas en una temperatura del medio ambiente de 40 grados para todas las clases de aislamiento. El principio constructivo de unir lo más posible el paquete del estator a la carcasa. Estas cantidades de calor tienen que ser eliminadas por el aire ambiente en el local de servicio. no se determina la temperatura en el punto más caliente. ( ) 2 (v n ) 2 STL = sobretemperatura límite 80 grados TL = temperatura límite 120°C S = suplemento de seguridad 10 grados TPM= temperatura permanente máxima 130 °C Las sobretemperaturas límites de los anillos rozantes rigen para medida por termómetro. la elevación de la resistencia del devanado.
de la siguiente forma Fig. el cual. considerando las condiciones que para la acometida exigen las compañías distribuidoras de electricidad. El límite de la capacidad mecánica de sobrecarga está constituído por el par máximo.Notas técnicas. Fig. Según las curvas que representan funciones del par motor y de la velocidad de rotación. Teniendo en cuenta estas funciones. se pueden trazar en caso necesario. Aclaraciones y bases de proyecto Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Por otra parte. entre M = Ma y M = Mk queda comprendido el margen de aceleración. o un motor trifásico con rotor de anillos rozantes y un reóstato de arranque. provistos de refrigeración interna y de refrigeración superficial (valores medios) a = motores con refrigeración interna APG. contando los cuadros sobre un papel milimétrico) de la característica del par motor y del par resistente.55 x Pn 1000 nn siendo: Mn = par motor nominal en Nm nn = velocidad nominal de rotación en rpm Pn = potencia nominal en kW Determinación del tiempo de arranque Partiendo del par medio de aceleración. 13 siendo: sn = deslizamiento nominal en % ns = velocidad de rotación de sincronismo en rpm nn = velocidad de rotación nominal en rpm. Mm = par motor ML = par resistente Mbmi = par medio de aceleración nb = velocidad de rotación de servicio El momento de inercia total es igual al momento de inercia del motor más el correspondiente a la máquina impulsada y al acoplamiento o de la polea para correa (referido a la velocidad de rotación del motor). pueden deducirse de los catálogos correspondientes. con suficiente exactitud la característica en función de la velocidad de rotación y de los pares motores.nn 100 ns Fig. Otra de las posibilidades con que se cuenta para vencer un arranque dificil. nn Ma Mk Mn Ms ns = velocidad nominal de rotación = par inicial de arranque = par máximo = par nominal = par mínimo en el arranque = velocidad de rotación de sincronismo El margen comprendido entre M = 0 y M = Mn es el de trabajo. encontrándose durante todo el proceso de arranque el par motor por encima del par resistente. Igualmente. b = motores con refrigeración superficial TCCVE. el par inicial de arranque tiene que superar en una magnitud suficiente el par resistente inicial de arranque de la máquina accionada. se puede determinar aproximadamente el tiempo de duración del ciclo de arranque. 11 9. En el caso de que por El par nominal se calcula de la siguiente forma: Mn = 9. en combinación con un motor de rotor de jaula. Tiempos de arranque de motores con rotor de jaula que arrancan en vacío El diagrama de la figura 14 da a conocer los tiempos aproximados de arranque en vacío (sin contar el momento de inercia adicional externo) de motores tetrapolares con rotor de jaula. el momento de aceleración no debe ser excesivamente grande. bajo la carga normal. sn = ns . 14 Los tiempos de arranque en vacío no deben considerarse para estudiar los procesos de arranque en lo que a la solicitación térmica de los motores se refiere. los elementos de transmisión mecánica y la máquina accionada pueden sufrir daños. así como la intensidad en el arranque para un cierto motor. Para conexión directa ta= ∑J x nn Fig. habría que tomar un motor mayor. 44 . al par mínimo de arranque y al par máximo. puesto que. La velocidad nominal de rotación del motor se diferencia de la velocidad de sincronismo en el deslizamiento nominal sn. será necesario verificar el cálculo en el caso de que en pequeños intervalos se repitan los arranques. 12 ser grande el momento de impulsión y elevado el par resistente no se pueda conseguir un arranque correcto utilizando un motor con el diseño NEMA más elevado. de lo contrario. es posible que resulte necesario recurrir a la clase de motor últimamente indicada. hasta llegar a alcanzar la velocidad de rotación de servicio. Si el tiempo de arranque así determinado fuese superior a 7 s aproximadamente tratándose de motores de 3600 rpm y a 10 s en caso de motores con velocidades de rotación inferiores. resultaría mal aprovechado. Un diseño NEMA superior se utilizará cuando se pretenda conseguir un par de arranque elevado. Los valores correspondientes al par inicial de arranque. sería preciso consultar para determinar si el arranque es admisible considerando el calentamiento del motor. desde n = 0 hasta n = nn.55 x Mbmi siendo: ta = tiempo de arranque en s J = momento de inercia total en kgm2 nn = velocidad de rotación de servicio en rpm Mbmi = par medio de aceleración en Nm La figura 13 expone un método sencillo para determinar de una forma relativamente exacta el par medio de aceleración. Gráficamente se obtendrá el valor medio (por ejemplo. es el empleo de embragues de fricción por fuerza centrífuga.
c) Para establecer el frenado por corriente continua de motores con rotor de jaula o con rotor de anillos rozantes. tB = tiempo de frenado en s (dada la solicitación térmica. El frenado hasta llegar al valor cero no se puede conseguir (véase figura 17). Por este motivo. la división del eje de las abscisas.6 para motores hasta armazón 324 d) Frenado en hipersincronismo (recuperativo). habrá que verificar los cálculos cuando se repitan las operaciones de frenado en intervalos reducidos. Velocidad proyectada para el motor. es preciso desconectar la acometida. Ka = 1.225:1. habrá que indicar los siguientes datos: 1. se admite el valor límite tB ≤ 10 s) Mext = par resistente de la máquina accionada en Nm MA = par de arranque en Nm f = factor f para el torque de frenado f = 1. cuando los tiempos de frenado sean superiores a 3 s. resulta igual que al arrancar a la velocidad de rotación inferior. Con esto la corriente de arranque recibida por el motor es Ia1 = m x Ia. 18 Fig. de forma automática (aparato de vigilancia de frenado).n Conexiones usuales para el frenado por corriente continua.12:2. los factores de conversión para calcular la corriente continua en las conexiones indicadas están escalonados de la forma siguiente: Ka:Kb:Kc:Kd:=1. 2. 3. cuando se exija un par motor especialmente bajo (arranque suave) o cuando se exija que las intensidades en el arranque sean reducidas. 4. el par de desaceleración es igual al par motor más el par resistente. 21 Se realizará el arranque en estrelladelta de motores con rotor de jaula. El aumento de temperatura del motor.a b c d Para una misma circulación (el mismo efecto de frenado). La curva aproximada representativa de los pares de frenado se consigue sustituyendo. Potencia demandada y velocidad nominal de la máquina accionada. 45 . 19 Fig. al alcanzar la velocidad de rotación el valor cero. b) Frenado por contracorriente se consigue conmutando dos fases de la acometida. se calcula de la siguiente forma: Fig. Cuando se pasen consultas sobre los procesos de frenado y de inversión de marcha. correspondiente a la velocidad de rotación n por la velocidad de rotación de frenado nB = ns . 5. 20 Fig. Se requiere que el motor trifásico esté previsto para conexión en Y∆. 15 Fig.225 para conexión a). a ser posible. Igualmente. Tipo de máquina accionada y empleo previsto del motor. es necesario desconectar de la red el estator y excitar con corriente continua a tensión reducida. Existen los siguientes sistemas de frenado: a) frenado mecánico: el motor no queda sometido a solicitación alguna. 17 Fig. frenado e inversión con motores de rotor de jaula.55 x M vmi habrá que consultar para determinar si es posible realizar el frenado de esta forma. Esta clase de frenado resulta en los motores de polos conmutables al conmutar a baja velocidad de rotación inferior. Para más detalles ver “motores con freno”. en la curva del par motor.41:2. Par de carga de la máquina accionada referida a su velocidad o a la velocidad del motor. Mm = par motor ML = par resistente Mb = momento de aceleración Mv = momento de desaceleración La generación de calor del motor equivale al doble o al triple de la correspondiente al arranque. el tiempo de frenado de n = nb a n = 0 es aproximadamente: tB = J x nb 9. Momento de inercia de la máquina accionada con indicación de la velocidad de referencia o referido a la velocidad del motor. El par máximo es muy superior al que existe durante la operación de arranque.Aclaraciones y bases de proyecto. siendo: IBg = corriente continua de frenado en A K = factor de la correspondiente conexión de frenado (por ejem. El par medio de frenado del motor es generalmente mayor que el par de arranque en los motores con rotor de jaula (véase figura 17) IA = valor por fase de la intensidad de arranque en A J = momento de inercia total del motor y de la máquina accionada referido al eje del motor y expresado en Kgm2 nn = velocidad de rotación nominal del motor en r/min. Notas técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Métodos de arranque a tensión reducida de motores trifásicos con rotor de jaula Al arrancar con un arrancador de voltaje reducido tipo autotransformador se reduce el voltaje de bornes a E2 = m x E1. Tomando un par medio Arranque.45 La corriente continua de frenado para los motores con rotor de jaula. con una relación de 1:2. Conex. Significando: tB = tiempo de frenado en s J = momento de inercia total en kgm2 nb = velocidad de rotación de servicio en rpm Mvmi = par medio de desaceleración en Nm La magnitud y el transcurso del par motor dependen del método de frenado que se aplique. considerando el calentamiento del motor. su par de arranque es Ma1 = m2 x Ma y la corriente tomada de la red es Ired = m2 Ia siendo en este caso: E1 = Tensión nominal de la red E2 = Tensión en el secundario del autotransformador m = relación de reducción de tensión del autotransformador Ia = corriente de arranque del motor en arranque directo Ia1 = corriente recibida por el motor en arranque a voltaje reducido Ma = par de arranque del motor en arranque a voltaje reducido Ired = corriente tomada de la red al arranque a voltaje reducido de desaceleración. 16 Frenado e inversión de marcha Al frenar. Fig.
Los ejes tienen que estar exactamente alineados y coincidir además sus centros. la clase de polea utilizada y la relación de transmisión que se pretenda conseguir. Determinación de las poleas En la mayoría de los catálogos se hace referencia a las poleas normales.2 para correas especiales de adhesión y correas trapezoidales Cuando la fuerza axial calculada sea superior a la admisible y eligiendo otra correa sometida a otra tensión previa no se consigna una modificación esencial. por ejemplo. resbala la correa. con máquinas trifásicas de colector y. mandando en el circuito de campo o del inducido en las máquinas de corriente contínua. quedará sujeta a tensiones internas. Para adosar las máquinas formando grupos con otras de émbolo. Si la correa se tensa demasiado. deteriorándose además. Al elegir las poleas. Transmisión por acoplamiento En la mayoría de las ocasiones. con un devanado en conexión Dahlander. si la tensión es demasiado baja. En los accionamientos por correas. elevándola los más rigidos. Regulación de la velocidad de rotación La regulación de la velocidad de rotación se puede alcanzar de las siguientes formas: con motores de polos conmutables. lo que a su vez motiva una marcha irregular y perturbaciones en los rodamientos. En la tabla figuran los diámetros máximos admisibles de las poleas de fundición. se ponen en peligro los cojinetes y el eje. tanto en estado de reposo como durante la marcha. El peso de la polea se sumará a la fuerza transversal. Esto rige asimismo para el empleo de acoplamientos elásticos. Para la polea se puede calcular aproximadamente de la siguiente forma: F = 2 x 10 7 • P • c nD T siendo: FT= fuerza axial en Nm P = potencia nominal del motor en kW n = velocidad de rotación del motor en rpm D = diámetro de la polea a emplear en mm c = factor de tensión previa de la correa. este factor asciende aproximadamente a los siguientes valores: c = 2 para correas de cuero planas. Si las máquinas se acoplan entre sí. Si se originan choques periódicamente. 46 . dando origen a una marcha irregular con emisión de ruido. acoplamientos de arco dentado) o elásticos al giro. la máquina tiene que estar montada sobre carriles tensores o sobre una base desplazable. motores de anillos rozantes. se consultará a la empresa suministradora de la correa. por el contrario. operando entonces con una relación de las velocidades de rotación de 1:2. Los acoplamientos elásticos al giro forman con las masas que a través suyo se unen. un sistema capaz de oscilar con una cierta frecuencia propia. Con vistas al funcionamiento correcto de la transmisión. Para mayores diámetros habrá que emplear poleas de acero. Por regla general. puesto que en el caso de establecerse resonancia o en las proximidades de la frecuencia de resonancia. Las dimensiones de las poleas se determinarán de acuerdo con la potencia a transmitir. Si fuese preciso. habrá que observar que la calidad del material quede comprendido dentro de los límites admisibles. habrá que elegir otra polea de diámetro superior. y que se pueda transmitir la potencia bajo una tensión previa normal de la correa. con el fin de poder ajustar la tensión correcta de la correa y de retensarla cuando sea preciso. se recomienda la utilización de acoplamientos especiales elásticos. Dispositivos tensores para el accionamiento por bandas trapezoidales Estos dispositivos se colocarán de manera tal que la distancia entre poleas se pueda variar. En casos especiales se emplean asimismo embragues que acoplan o desacoplan el eje del motor y el de la máquina. el tiempo de duración del mismo.Notas técnicas. de forma que las correas se puedan colocar sin estar sometidas a tensión. así como el balance energético. los elementos de transmisión de acoplamiento. los mencionados datos se indicarán para cada velocidad de rotación. Los acoplamientos más suaves reducen la frecuencia propia. la dimensión debe proyectarse de tal forma que la polea no roce con la tapa portacojinetes. Elementos mecánicos de transmisión Generalidades La cuidadosa colocación de la máquina sobre una superficie exactamente plana y el buen balanceo de las piezas a montar en el extremo de la flecha son condiciones indispensables para la marcha uniforme y libre de trepidaciones. la máquina motriz y la máquina accionada están directamente acopladas entre sí de forma elástica. el sistema quedaría sometido a oscilaciones de una amplitud excesiva y a esfuerzos extraordinarios. En el caso de que éstas no se pudieran utilizar. El ajuste escalonado de diversas velocidades de rotación se consigue con motores de polos conmutables y rotor de jaula. Transmisión por bandas En el caso de que el accionamiento se haga por bandas. se utilizan acoplamientos flexibles que pueden ser rígidos al giro (por ejemplo. Consecuencia de ello son las cargas adicionales que gravitan sobre los rodamientos. es imprescindible observar que la frecuencia de reproducción de los choques no coincide con la frecuencia propia. Aclaraciones y bases de proyecto Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 6. se dimensionarán las poleas de tal manera que no sobrepasen los valores admisibles de las fuerzas que actúan sobre el extremo de la flecha de la máquina eléctrica. Casi todos los tipos de acoplamiento someten circunstancialmente los rodamientos a esfuerzos considerables si no están exactamente alineados. Las correas se tensarán en tal medida que no tengan flecha y que no golpeen durante el servicio. en mayor o menor medida. habrá que alinearlas cuidadosamente. normales . mediante la conexión de cascada. Cantidad y tipo de los procesos de frenado o de inversión por unidad de tiempo. la característica del par resistente de la máquina accionada y la tecnología del proceso de trabajo. modificando la frecuencia de los motores de rotor de jaula. La elección del método más económico se hará considerando el margen de regulación. con rodillo tensor c = 2. finalmente. 7. Si el accionamiento se lleva a cabo por correas planas. Duración de conexión Si se trata de motores con polos conmutables. la anchura de la polea no debe ser mayor que el doble de la longitud del extremo del eje. la fuerza transversal depende de la tracción de la correa y de la tensión previa de ésta. con motores diesel. Si la máquina se atornilla sobre una base que no sea plana.
solamente podrán utilizarse correas en las que sea imposible que se originen cargas electrostáticas. Los golpes deterioran los cojinetes y por tanto es imprescindible evitarlos. Montaje de los elementos de accionamiento Los acoplamientos. lo que se consigue reduciendo en un 20% el diámetro. Si se utilizan correas de adhesión especiales. se someterían los rodamientos a un trabajo inadmisible. La comprobación se extenderá a todos los dientes de la corona. sin embargo. además. Al girar. las poleas para bandas. motivándose. puesto que. se alineará cuidadosamente la máquina y se repetirá la comprobación hasta que se haya conseguido un ajuste uniforme en todos los dientes. poleas de acero. Estos dispositivos se pueden utilizar generalmente para extraer los mencionados elementos. Para comprobar el buen ajuste. Según sea el resultado conseguido. la velocidad más favorable de la correa es menor. vibraciones. se pueden aumentar aproximadamente en un 20% los diámetros que figuran en la tabla. con el dispositivo adecuado. Los dientes del piñon no se podrán atascar en ninguna posición de la corona. se coloca entre el piñón y la corona una tira de papel del mismo ancho del piñón. La distancia entre ejes de las dos poleas se fijará en concordancia con las indicaciones del fabricante de correas y de poleas. habrá que observar que los ejes de las máquinas sean paralelos entre sí y que sean exactamente circulares las marchas del piñon y de la corona. se marcan sobre la tira de papel los puntos en los que el ajuste es defectuoso. Accionamiento por engranes Si la transmisión se realiza mediante ruedas dentadas. con cuidado y lentamente. Notas técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Velocidad Diámetro de máximo admisible rotación de las poleas dem hierro fundido rpm mm 3000 2500 2000 1500 1250 1000 750 600 500 180 200 250 355 400 560 710 900 1000 La tabla indica al mismo tiempo aquellos diámetros para los cuales la velocidad de las correas planas de cuero de calidad mediana resulta más favorable. Si se emplean correas trapezoidales. En los lugares que estén expuestos a peligro de explosión. Formas Constructivas 47 . de lo contrario. trepidaciones y ruidos molestos. por ser mayor la velocidad admisible de la correa. los piñones y demás elementos similares sólo se podrán montar. debiéndose emplear.Aclaraciones y bases de proyecto.
16. Tapón para rosca cáncamo. Base caja de conexiones. Ventilador de plástico. 19. Lista de partes Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Lista de partes para motores trifásicos cerrados de alta eficiencia 1. Arandela de presión. 1) Ejecuciones especiales 2) Abajo de 184T 3) Arriba de 184T 48 . 18. 20. 3. Carcasa con paquete estator bobinado. con brida “C” o “D”. 6. 15. Eje con paquete rotor y cuña espiga 5. Capuchón de lámina. Empaque tapa-base caja de conexiones. Tapa caja de conexiones. Cancamo. Tornillo de tierra. Empaque base caja de conex-carcasa. Escudo soporte de rodamiento.Notas técnicas. 10. Tapa balero interior lado ventilador (“B”). lado accionamiento (“A”). 2. 9. Escudo soporte de rodamiento. Rodamiento de bolas lado (“A”) 4. Placa de características. 8. 12. 14. lado ventilador (“B”). 11. 17. Rodamiento de bolas lado “B” 7. Escudo soporte de rodamiento.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 motores de media tensión .
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Motores de media tensión NEMA .. Porque usted tiene una opción.. 50 .
materiales y técnicas de fabricación para asegurar una eficiencia operativa y lograr una larga vida de servicio. Siemens es una de las pocas compañías en el mundo que pueden efectuar pruebas con carga en motores de hasta 10000 HP y cuenta con certificado ISO 9001 en la planta Norwood. Los motores Siemens son los mejores para el trabajo y los mejores en el trabajo año tras año.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Por más de 100 años. Siemens ha diseñado y fabricado motores industriales con la máxima calidad. combinación óptima de ranuras del rotor y estator y los diseños de ventilación son solo algunos de los beneficios que usted recibe al elegir un motor Siemens. IEEE. El uso especial de láminas de acero de bajas pérdidas. metaleras. 51 . U/L y CSA. motores de uso rudo para industrias mineras. Ohio. ANSI. Los motores Siemens incorporan los últimos diseños tecnológicos. pulpa y papeleras. para cumplir las normas y especificaciones NEMA. Cada motor está diseñado a la medida para lograr las aplicaciones específicas de nuestros clientes. motores para ventiladores con alta inercia para plantas generadoras de electricidad y motores de dos polos de baja vibración para las bombas centrifugas y compresores. Además de proveer una calidad superior en diseño y fabricación. tales como los motores API 541 para la industria química y petrolera.
Opcional Rodamiento tipo Chumaceras Rodamiento tipo Chumacera (2 Polos) 30 "Totalmente cerrado con enfriamiento Aire-Aire (Tubos de enfriamiento de Aluminio)" Rodamiento de Bolas (4 Polos & superior). Opcional Rodamiento de Bolas.Características del motor Llámenos al Tel La gráfica muestra las características básicas de diseño dentro de nuestros motores. (01 55) 5219 8125 Armazón Envolvente Rodamientos Aislante Rotores 500 A prueba de goteo Abierto con grado de Protección Tipo I Abierto con grado de Protección Tipo II Totalmente cerrado con enfriamiento Agua-Aire Totalmente cerrado con ventilación exterior Rodamiento de Bolas. (Random Wound) Opcional Cobre Mayor de 600 Volts Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) 580 Rodamiento de Bolas. en algunos niveles favor de consultarnos Rodamiento tipo Chumacera (2 Polos) Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) Cobre 708 788 880 Totalmente cerrado con ventilación exterior Rodamiento de Bolas (4 Polos & superior). Opcional Rodamiento tipo Chumaceras A prueba de goteo Abierto con grado de Protección Tipo I Abierto con grado de Protección Tipo II "Totalmente cerrado con enfriamiento Agua-Aire" Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) Cobre 1120 Rodamiento tipo Chumaceras Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) Cobre 52 . Opcional Rodamientos tipo Chumaceras 600 Volts o menor Clase F Sumergido en barniz y horneado (Random Wound) Mayor de 600 Volts Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) Fundición de Aluminio. Opcional Rodamiento tipo Chumaceras Clase F-VPI MiCLAD™ (Form Wound) Cobre 680 800 A prueba de goteo Abierto con grado de Protección Tipo I Abierto con grado de Protección Tipo II Totalmente cerrado con enfriamiento Agua-Aire "Totalmente cerrado con enfriamiento Aire-Aire (Tubos de enfriamiento de Aluminio)" Rodamiento tipo Chumaceras. Opcional Cobre A Prueba de Explosión A prueba de goteo Abierto con grado de Protección Tipo I Abierto con grado de Protección Tipo II Totalmente cerrado con enfriamiento Agua-Aire Totalmente cerrado con ventilación exterior "Totalmente cerrado con enfriamiento Aire-Aire (Tubos de enfriamiento de Aluminio)" Rodamiento de Bolas 600 Volts o menor Clase F Sumergido en barniz y horneado Fundición de Aluminio. así como las alternativas para lograr sus requerimientos específicos.
53 .: Hierro Fundido. N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ventilador de Aluminio. Opcional Std. Hierro fundido Hierro fundido con Rodamiento de Bolas Principal y Aux. Láminas de acero Láminas de acero Std. Std. Opcional o Rodamiento tipo Láminas de acero Chumaceras Std. Std. Opcional Láminas de acero Std. Std. Std. Opcional Ventilador de Aluminio Anodizado Std. Ventilador de aluminio y Plástico (2 Polos). Std. Std. Opcional Rodamiento de Bolas Láminas de acero o Rodamiento tipo Chumaceras Std. Std. Std. Std. Cajas Auxiliares: Hierro fundido. Std. Opcional Std. Std. Std. Std. Opcional Ventilador Anodizado (todos los Polos) Std. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ventilador de Aluminio. N/A N/A N/A Hierro fundido Hierro fundido con Rodamientos de Bolas Principal y Aux. Std. Std. Std. Std.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Construcción Armazón de estator Caja de rodamientos Cajas terminales Pintura epóxica Resistencia a la corrosión Protección anti-corrosión Enfriamiento por ventilación exterior Tornillería resistente a la corrosión Std. Std. Std. N/A N/A N/A N/A N/A Std. Hierro fundido Hierro fundido con Principal y Aux. Std. Std. Std. N/A Ventilador de Aluminio. Std. Std. Hierro fundido Hierro fundido Principal y Aux. Std. Std.: Hierro Fundido. Ventilador de aluminio y Plástico (2 Polos). Opcional Láminas de acero Caja principal: Láminas de acero. Std. Std. Std. Std.: Hierro Fundido. Favor de consultarnos para materiales alternos Std. Opcional Ventilador Anodizado (todos los Polos) N/A N/A N/A N/A Ventilador de Aluminio (4 Polos & superior). Std.: Hierro Fundido. Std. Std. Opcional Ventilador de Aluminio Anodizado Ventilador de Aluminio (4 Polos & superior). N/A N/A Std. Std. Std. Hierro fundido Hierro fundido con Rodamiento de Bolas o Rodamiento tipo Chumaceras Principal y Aux. Std. Std. Std. Opcional Láminas de acero Std. Std. Std. Opcional o Rodamiento tipo Láminas de acero Chumaceras Std. Std.: Hierro Fundido. Std.
Es el más apropiado para aplicaciones interiores donde no está expuesto a condiciones ambientales extremas. Totalmente cerrado con enfriamiento Aire-Aire (Tipo CAZ) TEAAC Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores. donde las partes internas estarán protegidas contra condiciones ambientales adversas. Adicionalmente ofrecemos armazones diseñados bajo requerimientos específicos del cliente. 54 . Abierto con grado de Protección II WPII (Tipo CGII) Alcanza o excede los estándares industriales para máquinas NEMA WPII. Especialmente diseñado para aplicaciones en exteriores.000 HP. Disponible hasta 10. Disponible hasta 10.000 HP. Disponible hasta 7000 HP. Utiliza un sistema intercambiador de calor con tubos de aire-aire.Tipos de armazones Llámenos al Tel Los motores Siemens están disponibles en varios niveles de protección según lo definido por NEMA. (01 55) 5219 8125 Abierto a prueba de Goteo con grado de Protección I WPI (Tipo CG) Alcanza o excede los estándares industriales para máquinas con protección NEMA WPI.
55 . Disponible hasta 2250 HP. con el beneficio adicional de contar con un nivel bajo de ruido y un enfriamiento eficiente con agua. Disponible hasta 10. Disponible hasta 1750 HP. Totalmente cerrado con ventilación exterior a prueba de explosión (Tipo CGZZ/AZZ) Alcanza o excede todos los requerimientos aplicables con sello UL en ambientes peligrosos (División 1).000 HP.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Totalmente cerrado con enfriamiento Agua-Aire (Tipo CGG) TEWAC Tiene los mismos requerimientos críticos de diseño que el de enfriamiento aire-aire. Utiliza aletas de enfriamiento en los cuatro cuadrantes del armazón y de la caja. Totalmente cerrado con ventilación exterior (tipo CZ/CGZ) TEFC Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores donde las partes internas estarán protegidas contra condiciones ambientales adversas. Siemens ofrece las más completa selección de motores a prueba de explosión que existen actualmente en la industria.
56 . favor de consultarnos. Se provee de un puerto en la caja para una visualización externa de los rodamientos y así verificar la correcta operación. 580. Ambos lados del rodamiento tienen sello laberinto y son ventilados a la atmósfera para prevenir migración de aceite.RODAMIENTOS PARA CADA APLICACION RODAMIENTO TIPO ANTIFRICCION Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Los rodamientos antifricción son estándar en los armazones 500. La provisión para la lubricación por flujo está disponible en todos los motores de rodamiento por chumacera. Se provee de indicadores para visualizar el nivel de aceite del motor. Siemens incorpora el sistema de aislamiento Clase F como un diseño estándar de los grandes motores. ESTATORES CON BOBINA RANDOM El alambre barnizado individualmente con barniz Poliéster/amida-imida es insertado en bobinas individuales dentro de las ranuras semi-cerradas. en caso de requerir una aplicación específica. Las bobinas tipo Random son estándar hasta armazones de 580 para voltajes de 600 V. rígido y apropiado para el comienzo para arranque a tensión plena.8 KV. Para evitar esfuerzos de voltaje entre la bobina y la ranura se aplica un aislamiento adicional de mica. Las bobinas tipo Form son estándar para todos los armazones de voltajes arriba de 600 V y sistemas de 13. La gran reserva de lubricante protege el rodamiento de contaminantes externos mientras la tapa balero metálica protege el estator del exceso de grasa. Una gran reserva de aceite provee un auto-enfriamiento en la mayoría de los motores. abiertos y re-engrasables. AISLAMIENTO Para una larga vida y confiable para su servicio. Para un aislamiento Clase H los estatores son sumergidos dos veces en una resina epoxica híbrida y horneados para producir un estator sólido. Son de una sola fila. RODAMIENTO TIPO CHUMACERAS El rodamiento tipo chumaceras es opcional en cualquier motor en donde el rodamiento tipo antifricción es estándar. se proveerá de un rodamiento aislado para prevenir daños de corrientes circundantes a la flecha. Las bobinas son conectadas y reforzadas en caso de ser necesario. El rodamiento tipo chumaceras es estándar en armazones 680 y mayores. El anillo de aceite entrega el aceite a través de los canales para que se distribuya en todo el rodamiento. Nueva grasa se añade a través de graseras. y en la mayoría de motores de 8 polos y menores. Cuando sea requerido. ESTATORES CON BOBINA FORM El sistema de aislamiento de sellado epóxico tipo "Siemens MiCLAD™" provee una protección sólida para todas las bobinas tipo Form y es capaz de pasar la prueba de Conformidad de Bobinado Sellado de la norma NEMA MG1-20 Un encintado fuerte de poliéster o de Dracon es usado para un recubrimiento individual. expulsando la grasa vieja a través de puertos de drenes de salida.
produciendo un sistema de aislamiento sólido. eliminando la posibilidad de fallas en las uniones. El estator siendo sumergido al tanque VPI Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 ROTORES Y EJES. el estator recibe dos tratamientos de impregnación al vacío como estándar. El estator sumergido es entonces presurizado varias veces a presiones atmosféricas. El estator es colocando en un tanque de impregnación al vacío (VPI). La construcción de barras y anillos de fundición son de una pieza robusta y sólida. Esto hace que Siemens ofrezca un balanceo con la mayor precisión en la industria. El aire que pasa a través de las aberturas recoge el calor y lo saca fuera del rotor. Este proceso controlado asegura la una unión eléctrica y mecánica. sin embargo. eliminando el aire atrapado y los gases del sistema de aislamiento. comprimidas y puestas en un molde para la inyección del Aluminio. Las barras y los conectores terminales son unidos con soldadura usando un proceso de soldado de inducción hecho a la medida. Aberturas axiales paralelas a la flecha. el cual permite que cada terminal del rotor sea soldado en un solo paso. HECHOS CON MAYOR PRECISIÓN PARA UNA EFICIENCIA MÁXIMA Los ejes hechos por Siemens están maquinados de una barra de acero carbón medio y están generosamente dimensionadas para una transmisión segura del torque del motor a la carga. ROTORES DE BARRAS DE COBRE Las laminaciones de acero son apiladas en una prensa de sujeción. comprimidas y ajustadas. una capa más gruesa de poliéster es colocada en las ranuras. Las ranuras son cubiertas por una película de poliéster como estándar. Cada tratamiento VPI somete al estator a un alto vacío. ROTORES DE ALUMINIO Las laminaciones de acero para formar rotores son apiladas en una prensa de sujeción.Las bobinas preformadas son conectadas e insertadas en la en las ranuras del estator. las cuales son alineadas con rieles de acero para asegurar un mejor ajuste. impermeabilizado a la humedad y a los agentes químicos. La cinta aislante aplicada para formar la bobina 57 . sellado. Todos los rotores son balanceados a una velocidad operacional con equipos sofisticados de balanceo de alta velocidad. Todos los rotores tienen pasajes de aire y aberturas que son creadas en el centro del rotor para un enfriamiento superior. El estator se saca del tanque y es horneado para curar la resina catalizada. cuando se requiera una protección por efecto corona. llevan el aire enfriado a las aberturas radiales que están en el centro del rotor. Una resina epóxica sólida termoestable al 100% se introduce. Posteriormente se ensambla el eje al centro del rotor antes de ser balanceado. Los Rotores de Siemens son también construidos de barras de aluminio fundido o cobre. Las barras de Cobre son presionadas en las ranuras del rotor. dependiendo de la aplicación y/o los requerimientos del cliente. El centro del rotor es asegurado rígidamente por terminales de acero pesado con soportes para prevenir el flameado.
Ambos tipos de estructuras son elegidos por su fuerza y durabilidad. comprimidas y aseguradas con un anillo de contención de acero. cerradas. así como para ofrecer un soporte fuerte y resistente del rodamiento. Normalmente los RTD son usados con motores de rodamiento tipo chumaceras. Este acero es seleccionado por sus propiedades eléctricas y magnéticas. el ruido y asegura una exactitud vital del entrehierro. Nosotros ofrecemos una amplia gama de características opcionales. Este sensor es instalado a través de un cuidadoso agujero hecho en la caja de rodamientos. La punta del sensor es bloqueada al contacto con la escobilla. 58 . Los metales disponibles en el RTD son cobre con una resistencia nominal de 10 ohms o platino con una resistencia nominal de 100 ohms. El monitoreo de los cambios de resistencia producirá una lectura directa de la temperatura. PROTECCIÓN DE RODAMIENTOS DETECTORES DE TEMPERATURA POR RESISTENCIA (RTD) Un alambre es colocado al final de un sensor. el cual minimiza la vibración. dependiendo del tamaño del armazón y tipo de envolvente.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 ESTATORES Y ARMAZONES PARA USO RUDO Y CON UN SERVICIO CONFIABLE ESTATORES El estator está construido de laminaciones de acero al silicio de alto grado. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Las opciones incrementan la versatilidad de los motores Siemens. dispositivos de protección y pruebas que le permiten cumplir con especificación del cliente o de la industria. Las terminales son colocadas en una caja auxiliar. el cual es instalado en la escobilla. Las laminaciones son apiladas. Esta estructura ofrece un ensamblado fuerte y rígido. ARMAZONES El armazón del motor está construido tanto de hierro fundido como de laminaciones de acero. Estos son maquinados finamente para asegurar un alineamiento preciso del rotor y del estator.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 TERMOPAR Este detector es similar al RTD. DETECTORES DE VIBRACIÓN Se puede montar un detector de vibración en el motor cerca del rodamiento del motor para un rodamiento tipo anti-fricción. Un tubo capilar delgado flexible conecta al bulbo a un relevador montado en el armazón del motor. Cromo-alumel (tipo K) y CromoConstantan (tipo E) TERMÓMETROS Los termómetros de lectura directa están disponibles. este hace exceder los limites preestablecidos causando que el relevador se dispare. Las combinaciones de pares termoeléctricos disponibles son de Hierro-Constantan (tipo J). El relevador tiene un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Al enfriarse suficientemente. Estos están disponibles con switches de una salida de 4-20mA. Se dispone de Relevadores ajustables y relevadores con indicación de temperatura. Estos son montados en la caja de rodamientos o afuera en la guarda de aceite con la punta de proximidad especialmente preparada para la superficie de la flecha. el relevador automáticamente se resetea. El termómetro es instalado de la misma manera que el detector RTD y la cara de éste es montado en el armazón del motor. 59 . los cuales miden la distancia y los cambios en la misma. SENSORES DE PROXIMIDAD Los sensores de proximidad sensibles a la vibración para motores de rodamiento tipo chumaceras. debido a que la experiencia ha mostrado que una excesiva vibración usualmente ocurre antes de que se detecte un calor excesivo en el rodamiento. la presión del gas que está dentro del bulbo también se incrementa. Este tipo de protección es recomendado sobre el monitoreo de temperatura de rodamiento. RELEVADORES Un bulbo lleno de gas es instalado en la escobilla del rodamiento. Estos sensores son dispositivos para corrientes de eddy. Al incrementar la temperatura.
Los termistores son los dispositivos que tienen un gran cambio de resistencia para un pequeño cambio de temperatura. Los detectores con una resistencia de 100 ohms son los estándar. también están disponibles detectores de 10 ohms y 120 ohms. TERMOPAR Los termopares pueden ser instalados en las ranuras del estator o en las últimas vueltas del bobinado. Este dispositivo es solo un dispositivo de alerta de sobrecarga y no de lectura actual de temperatura. el gran rendimiento de nuestras máquinas y nuestros clientes satisfechos es el resultando. sino también cuenta con ingenieros capaces de solucionar difíciles problemas de aplicaciones. dependiendo como se requiera. El tipo puede ser elegido dependiendo del equipo de monitoreo. Hierro-Constantan y Cromo-alumel. Un grupo de ingenieros con experiencia eléctrica y mecánica está continuamente desarrollando caminos para lograr necesidades específicas y de costo efectivo.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 PROTECCIÓN DEL ESTATOR DETECTORES DE TEMPERATURA POR RESISTENCIA (RTD) Los RTDs pueden ser incrustados en las ranuras del estator. Los termopares disponibles son CobreConstantan. 60 . Los termistores son montados en las últimas vueltas de la bobina (el tamaño no permite que sean montados en las ranuras) para indicar una sobrecarga de temperatura vía un relevador. Esto permite una lectura directa de la temperatura del área más caliente del bobinado del motor. TERMISTORES INGENIERÍA La planta de motores en Norwood no solamente produce una línea estándar de máquinas eficientes de energía.
También están disponibles calentadores de superficies especiales de bajas temperaturas para 3 fases. Estos están disponibles en 120 0 240 volts en una sola fase. Cargas de alta inercia. Para arranque a tensión reducida. Aplicaciones de control de velocidad variable. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Siemens esta listo para responder a las necesidades especiales de los clientes y varios requerimientos de los motores con una amplia gama de opciones para los motores incluyendo: Armazones extra silenciosos. 61 . PROTECCIÓN DIFERENCIAL Seis terminales extras en la caja terminal pueden ser suministrados para la protección diferencial. Usualmente los transformadores son suministrados y montados por terceros. pero pueden ser suministrados con el motor. se recomiendan las resistencias calefactores para reducir la condensación y deben ser energizados tan pronto como el motor es desenergizado. RESISTENCIAS CALEFACTORAS Para instalaciones en lugares de gran humedad. Balanceo a precisión más allá de los estándares NEMA.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN Una protección estándar a la Sobre tensión consiste en un capacitor en cada fase con resistencias de descargas incorporadas y tres estaciones de aparta-rayos montados en un gabinete metálico adyacente al motor.
El servicio de fábrica continua está también disponible en todos los equipos Siemens instalados. La calidad no es una opción. y un Programa de eficiencia de Calidad Certificada. cada producto es construido y cada servicio efectuado con el máximo nivel de calidad. dedicación al detalle en todas las fases de producción. ANSI y IEEE y copia de estas pruebas pueden suministrase. 62 . Los recursos de la organización del servicio de campo y una extensa documentación de fábrica hacen que la información en cada máquina fabricada este disponible. E1. Velocidad/Corriente Prueba de Indice de Polarización por la IEEE 45 *Máximo 3000 HP para Métodos F o F1 CONTROL DE CALIDAD En Siemens. PRUEBAS OPCIONALES Siemens ofrece las siguientes pruebas opcionales supervisadas o no supervisadas: • • • • • • Prueba completa por la IEEE 122 en los Métodos E. ésta es incorporada desde las primeras etapas de desarrollo hasta la finalización del producto. o F1* Pruebas de Presión de Sonido por la IEEE 58 y NEMA MG1-9 Prueba de Bobinado Sellado por NEMA MG1-20 Prueba de temperatura de Rodamientos Prueba de Par vs.F*. Nuestra alta calidad es el resultado de más de 100 años de experiencia probada. SOPORTE DE SERVICIO La asistencia técnica profesional está siempre disponible a través de las oficinas locales de Siemens. la asistencia es no más que una simple llamada telefónica. Con una red de representantes a lo largo del mundo. –La excelencia es nuestro mínimo estándar aceptable.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 PRUEBAS PRUEBAS ESTANDAR A todos los motores se les da una prueba comercial (rutina) de los estándares NEMA.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 sinamics .
certificados. manuales e instrucciones de servicio) siempre actual. pedible en la dirección siguiente: http://www. visite el sitio web: http://www. dibujos dimensionales.com/automation/CA01 BENEFICIOS • Instalación.12 kW a 3 kW SINAMICS G110 es un convertidor de frecuencia que ofrece funcionalidad básica para la mayor parte de las aplicaciones industriales de velocidad variable. ideal para aplicaciones donde el precio juega gran papel. Es el convertidor de frecuencia de gama baja dentro de la familia SINAMICS. El convertidor SINAMICS G110.com/sinamics-g110 u. offline. 2 "Configurar" en el Configurador SD. consulte el CD-ROM CA 01 Vol.siemens. trabaja con control de tensión-frecuencia conectado a redes monofásicas de 200 V a 240 V. especialmente compacto.SINAMICS G110 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Convertidores en caja SINAMICS G110 0. parametrización y puesta en servicio simples • Diseñado para máxima compatibilidad electromagnética • Extenso rango de parámetros que permite configurarlo para una amplia gama de aplicaciones • Simple conexión por cable • Funcionalidad adaptada gracias a variantes analógica y USS • Funcionamiento silencioso del motor gracias a altas frecuencias de pulsación • Información de estado y avisos de alarma a través de panel de operador BOP (Basic Operator Panel) opcional • Posibilidad de copiar rápidamente parámetros usando el panel BOP opcional • Opciones externas para comunicación con PC así como BOP • Actuación rápida y reproducible de las entradas digitales para aplicaciones de alta velocidad • Entrada precisa de consigna gracias a una entrada analógica de 10 bits de alta resolución (sólo variantes analógicas) • LED para la información de estado • Variante con filtro CEM integrado de clase A o B • Interruptor DIP para adaptación rápida a aplicaciones de 50 Hz ó 60 Hz • Interruptor DIP para cierre del bus en la variante USS (RS485) • Puerto serie RS485 (sólo variantes USS) para su integración en sistemas de accionamiento conectados en red. 64 .siemens. Para documentación técnica (catálogos.
NORMAS INTERNACIONALES •Cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión de la UE •Marcado CE •Certificados conforme a UL y cUL •c-tick. en sistemas de manutención. p. textil. en accionamientos de puertas de fábricas y garajes y como variador universal para paneles publicitarios y similares móviles. alimentación. GAMA DE APLICACIÓN Los SINAMICS G110 son especialmente adecuados para aplicaciones de variación de velocidad con bombas y ventiladores en diversos sectores. embalaje.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 ACCESORIOS (resumen) • Filtro CEM de clase B con bajas corrientes de derivación • Filtro CEM de clase B adicional • Bobinas de red • Panel de operador BOP • Adaptador para fijación en perfil DIN (tamaños (Frame Sizes) A y B) • Juego para conexión a PC • Herramienta de puesta de marcha STARTER. 65 . ej.
ya que puede montarse un disipador adicional fuera del armario eléctrico. El panel de mando BOP (Basic Operator Panel) opcional se monta sin necesidad de herramientas.sin filtro CEM. con disipador . con disipador plano (sólo FS A). ej.con filtro CEM integrado de clase A/B. con disipador . con disipador . En los modelos con caja de tamaño FS A la refrigeración es por disipador y convección natural. con disipador . exentos de tornillo. rampas de aceleración/deceleración parametrizables de hasta 650 s. con disipador plano (sólo FS A) . FUNCIONES • Protección de los órganos mecánicos de la máquinas gracias a banda de frecuencias inhibible para evitar resonancias. La regleta de mando tiene bornes de resorte. con disipador plano (sólo FS A).con filtro CEM integrado de clase B. es decir. para motores síncronos) 66 . En los modelos con caja de tamaño FS B y FS C un ventilador integrado se encarga de refrigerar el disipador. redondeo de rampas. • La variante USS (RS485) está disponible en las ejecuciones siguientes: . La familia de convertidores de frecuencia (variadores) SINAMICS G110 comprende las variantes y ejecuciones siguientes: • La variante analógica está disponible en las ejecuciones siguientes: .Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 CONSTRUCCIÓN Los equipos en chasis de la serie SINAMICS G110 incluyen el módulo de control y el módulo de potencia CPM 110.sin filtro CEM.sin filtro CEM. así como posibilidad conectar el convertidor sobre un motor en marcha (rearranque al vuelo) • Incremento de la disponibilidad de la instalación gracias a rearranque automático tras corte de red o fallo • Limitación rápida de corriente (FCL) para funcionamiento sin anomalías en caso de golpes súbitos de carga • Característica U/f parametrizable (p. dando al convertidor un diseño compacto y eficiente.sin filtro CEM. Todos los convertidores de la gama tienen bornes de conexión fácilmente accesibles y con posición unificada. La ejecución FS A con disipador plano ofrece una disipación de calor favorable y ahorradora de espacio. Para mayor claridad y una óptima compatibilidad electromagnética los bornes de conexión de la red y el motor están en lados opuestos (como en los contactores).con filtro CEM integrado de clase B.con filtro CEM integrado de clase A/B. con disipador plano (sólo FS A) . lo que ha permitido un diseño tan compacto. Funcionan con tecnología IGBT de última generación y control digital por microprocesador.
para servicio con protocolo USS máx. tipo PNP.2 67 .9 A ≤ 0. tiempo de ciclo 300 s no superior a la corriente asignada de entrada Característica U/f lineal (con elevación de tensión parametrizable). aprox. óhm. compatibles con SIMATIC 1. defecto a tierra.55 kW y 0. 50 m (no apantallado) Compatibilidad electromagnética todos los convertidores con filtro CEM integrado para sistemas además todos los convertidores con filtro cumplen. los límites de EN 55 011.Datos técnicos Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Rango de potencia Tensión de red Frecuencia de red Frecuencia de salida cos ϕ Rendimiento del convertidor Capacidad de sobrecarga Corriente de precarga Método de control Frecuencia de pulsación Frecuencias fijas Banda de frecuencias inhibible Resolución de consigna Entradas digitales Entrada analógica (variante analógica) Salida digital Puerto serie (variante USS) Longitud del cable al motor 0. 150% de capacidad de sobrecarga) durante 60 s. para consigna (0 V a 10 V.1 C 3. sobretemperatura en convertidor. sobretensión.37 kW 150 x 90 x 116 0.1 Hz) 3 entradas digitales parametrizables. cUL. característica multipunto (característica U/f parametrizable) 8 kHz (estándar) 2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2 kHz) 3. vuelco del motor. sobretemperatura en motor UL.8 A 0.0 kW 181 x 184 x 152 2. parametrizable 0. el valor límite cumple 5 m.7 0.4 1. 25 m (apantallado) máx. c-tick Conformidad con normas según Directiva de baja tensión 73/23/CEE Marcado CE Tamaño de caja Dimensiones Peso. parametrizables 1. grupo 1 por inyección de corriente continua Frenado IP20 Grado de protección -10 °C a +40 °C Temperatura de servicio hasta +50 °C con derating Temperatura de almacenamiento -40 °C a +70 °C 95% (condensación no permitida) Humedad relativa del aire hasta 1000 m sobre nivel del mar sin reducción de potencia Altitud de instalación corriente asignada de salida con 4000 m sobre nivel del mar: 90% tensión de red hasta 2000 m sobre nivel del mar: 100% con 4000 m sobre nivel del mar: 75% subtensión. clase B EN 55 011. protección térmica del motor Funciones de protección contra I2t. escalable o utilizable como cuarta entrada digital) 1 salida por optoacoplador con aislamiento galvánico (24 V DC. tipo NPN) RS485.75 kW: 90% a 94% en modelos ≥ 0.37 kW con disipador plano 150 x 90 x 101 0. cortocircuito. clase A.75 kW 150 x 90 x 131 0.55 kW y 0.01 Hz serie 10 bits analógica (potenciómetro motorizado 0. si se usan cables de accionamiento en instalaciones de categoría C2 apantallados con una logitud máx. sin aislamiento galvánico. 50 mA.75 kW con disipador plano 150 x 90 x 101 0. CE.5 x corriente asignada de salida (es decir.0 kW 1 AC 200 V a 240 V ±10% 47 Hz a 63 Hz 0 Hz a 650 Hz ≥ 0.7 0.8 0.85 x corriente asignada de salida durante 240 s.0 2.95 en modelos < 0.75 kW: ≥ 95% Corriente de sobrecarga 1.8 B 160 x 140 x 142 1.6 0.5 C2.01 Hz digital 0. característica U/f cuadrática. (kg) Dimensiones y pesos AxAxP (sin accesorios) (FS) mm sin filtro con filtro A ≤ 0.7 A 0. de (disponibilidad restringida).12 kW a 3..2 kW 181 x 184 x 152 1.9 2. después 0.
7 5.3 A 13 W 1.9 1.7 2.9 3.8 13.0 13.5 (a 40 °C) 1.9 Los valores de corriente son válidos para una temperatura ambiente de 50 °C.2 6.9 1.0 5.55 0.3 3.0 7.7 2.0 13.2 K/W 3. Potencia Temperatura de servicio Pérdidas totales a plena carga y temp.4 9.3 9.0 13.0 8 kHz 0.2 6.9 10.9 12.2 K/W 1.2 K/W 3.2 3.2 3.6 7.6 11.8 6.3 2.2 5.2 A 15 W 1.2 3. máx.9 10.8 6. de servicio como las indicadas Pérdidas en el lado de red y la parte de control Resistencia térmica recomendada del disipador Corriente de salida recomendada 120 W 250 W 370 W 550 W 750 W -10 °C a +50 °C -10 °C a +50 °C -10 °C a +50 °C -10 °C a +50 °C -10 °C a +40 °C 22 W 28 W 36 W 43 W 54 W 9W 3.5 3.9 1.0 3.3 3.7 A 12 W 1. 68 .6 11.7 7.4 5.2 16 kHz 0.9 A 10 W 2.7 2.0 (a 40 °C) 3.37 0.6 11.6 10.0 7.12 0.7 2.8 12 kHz 0.0 2.7 2.8 6.3 3.2 6.3 10.2 3.9 3.8 6.7 2.2 5.5 5.2 2.3 2.0 11.Datos técnicos para ejecución con disipador plano Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 La ejecución con disipador plano ofrece una disipación de calor favorable y ahorradora de espacio.0 6 kHz 0.0 7.6 5.0 10 kHz 0.2 3.0 13.9 3.9 1.5 2.9 3.25 0.3 2.7 2.0 5.6 K/W 2. siempre que no se indique lo contrario.7 2.0 K/W 0.9 7.5 12.1 1.2 6.0 4 kHz 0.7 10.0 11.3 3.9 1.7 2.75 (a 40 °C) 0.6 3.3 3.9 1. ya que puede montarse un disipador adicional fuera del armario eléctrico.6 10.4 7.0 7.2 12.6 11.9 1.9 1.0 Corriente asignada de salida en A con una frecuencia de pulsación de 2 kHz 0.75 1.0 11.0 11.3 2.9 A Datos para derating Frecuencia de pulsación Potencia kW 0.7 3.5 14 kHz 0.
2 0.75 7.5 2.25 0.9 0.7 27.0 1. véase "Datos técnicos".3 FS A USS Analogica (con disipador plano) USS (con disipador plano) 3.8 (a 40 °C) FS B Analogica USS 11.2 FS A Analogica USS Analogica (con disipador plano) USS (con disipador plano) Analogica 3.55 0.0 FS C Analogica USS 13. "Conformidad con normas".5 2. también clase B.12 hp A 0. "Directiva de compatibilidad electromagnética".0 FS B Analogica USS 7.33 4.5 0.75 1. kW 0.Equipos en chasis Convertidores de frecuencia Datos para selección y pedidos Potencia Corriente Corriente asignada asignada de entrada1) de salida Tamaño de Ejecución caja SINAMICS G110 sin filtro Adecuado para aplicaciones industriales. El BOP u otros accesorios deben pedirse por separado.7 19. Para más información. La versión de un determinado convertidor SINAMICS G110 está codificada en la última posición de la referencia completa.0 4. 69 .7 FS A Analogica USS Analogica (con disipador plano) USS (con disipador plano) Analogica 2.37 0.2 3.9 (a 40 °C) FS A USS Analogica (con disipador plano) USS (con disipador plano) 6.6 (a FS C Analogica 40 °C) USS Referencia 6SL3211-0AB11-2BA0 6SL3211-0AB11-2BB0 6SL3211-0KB11-2BA0 5m 10m 25 m 2 B A2) ) 2 B A2) ) 2 B A2) ) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) 2 6SL3211-0KB11-2UB0 6SL3211-0KB11-2BB0 B 6SL3211-0AB12-5UA0 6SL3211-0AB12-5BA0 B 6SL3211-0AB12-5UB0 6SL3211-0AB12-5BB0 B 6SL3211-0KB12-5UA0 6SL3211-0KB12-5BA0 B 6SL3211-0KB12-5UB0 6SL3211-0KB12-5BB0 B 6SL3211-0AB13-7UA0 6SL3211-0AB13-7BA0 B 6SL3211-0AB13-7UB0 6SL3211-0AB13-7BB0 B 6SL3211-0KB13-7UA0 6SL3211-0KB13-7BA0 B 6SL3211-0KB13-7UB0 6SL3211-0KB13-7BB0 B 6SL3211-0AB15-5UA0 6SL3211-0AB15-5BA0 B 6SL3211-0AB15-5UB0 6SL3211-0AB15-5BB0 B 6SL3211-0KB15-5UA0 6SL3211-0KB15-5BA0 B 6SL3211-0KB15-5UB0 6SL3211-0KB15-5BB0 B 6SL3211-0AB17-5UA0 6SL3211-0AB17-5BA0 B 6SL3211-0AB17-5UB0 6SL3211-0AB17-5BB0 B 6SL3211-0KB17-5UA0 6SL3211-0KB17-5BA0 B 6SL3211-0KB17-5UB0 6SL3211-0KB17-5BB0 B 6SL3211-0AB21-1UA0 6SL3211-0AB21-1UB0 6SL3211-0AB21-5UA0 6SL3211-0AB21-5UB0 6SL3211-0AB22-2UA0 6SL3211-0AB22-2UB0 6SL3211-0AB23-0UA0 6SL3211-0AB23-0UB0 6SL3211-0AB21-1AA0 6SL3211-0AB21-1AB0 6SL3211-0AB21-5AA0 6SL3211-0AB21-5AB0 6SL3211-0AB22-2AA0 6SL3211-0AB22-2AB0 6SL3211-0AB23-0AA0 6SL3211-0AB23-0AB0 B B B B B B B B ) ) ) 2 ) 2 2 2 ) ) ) 2 ) 2 2 2 ) ) ) 2 ) 2 2 2 ) ) ) 2 ) 2 2 2 ) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) A2) Los valores de corriente son válidos para una temperatura ambiente de 50 °C. 1) Los valores son aplicables para una tensión nominal de red de 230 V.16 2.0 10.0 14. Todos los convertidores SINAMICS G110 se suministran sin panel de operador (BOP).0 3.6 (Frame size) FS A Analogica USS Analogica (con disipador plano) USS (con disipador plano) 1.1 1.2 35.5 6.0 1. siempre que no se indique lo contrario.7 0. 2) Con filtro adicional. Referencia 6SL3211-0AB11-2UA0 6SL3211-0AB11-2UB0 6SL3211-0KB11-2UA0 SINAMICS G110 con filtro integrado Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Clase de filtro si se aplican cables apantallados y una longitud de cable de máx.3 A 0. Por ello el equipo recibido puede diferir del pedido en dicha posición de la referencia como consecuencia del progreso tecnológico.
1.12 kW a 0.Equipos en chasis Convertidores de frecuencia Croquis acotados Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Convertidores FS A. 0.0 kW Con el panel BOP enchufado la profundidad aumenta en 8 mm (0.1 kW a 1.75 kW Convertidores FS C. 0.31 pulgadas).55 kW a 0.2 kW a 3. 0. 2.5 kW Convertidores FS A. Convertidores FS A con disipador plano. Todas las cotas en mm (valores entre paréntesis en pulgadas).37 kW Convertidores FS B.12 kW a 0.75 kW 70 .
Esquema Simplificado Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 71 .Equipos en chasis Convertidores de frecuencia Diagrama de circuito.
0 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 3.2 3. Todos los accesorios específicos de los convertidores disponen de certificado UL.37 0.33 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC00-4AB3 0.0 6SE6400-3CC03-5CB3 Potencia kW hp Fusible Filtro CEM de clase B adicional 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS01-0AB0 6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-2FS02-6BB0 6SE6400-2FS03-5CB0 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3807 3NA3810 3NA3814 3NA3820 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3807 3NA3810 3NA3814 3NA3820 Interruptor automático 3RV1021-1DA10 3RV1021-1FA10 3RV1021-1HA10 3RV1021-1JA10 3RV1021-1KA10 3RV1021-4BA10 3RV1021-4CA10 3RV1031-4EA10 3RV1031-4FA10 3RV1021-1DA10 3RV1021-1FA10 3RV1021-1HA10 3RV1021-1JA10 3RV1021-1KA10 3RV1021-4BA10 3RV1021-4CA10 3RV1031-4EA10 3RV1031-4FA10 72 .5 2.5 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 1. con excepción de los fusibles.25 0.75 1. Los filtros CEM y las bobinas de red no son aptos para montaje ente el convertidor y su base o placa de fijación.5 6SE6400-3CC02-6BB3 1. Los fusibles del tipo 3NA3 se recomiendan para el área europea.37 0.12 0.1 1.50 6SE6400-3CC01-0AB3 0.75 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 0.0 4.55 0. El convertidor a los accesorios asociados tienen la misma tension asignada.50 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 0.Equipos en chasis Accesorios selectivos Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Datos para selección y pedido Los accesorios aquí relacionados deben seleccionarse de forma que casen con el convertidor respectivo.33 6SE6400-3CC00-4AB3 0.75 1.5 2.16 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC00-4AB3 0.1 1.12 0.0 4. Las aplicaciones en el área americana exigen fusibles con listado UL como p.0 6SE6400-3CC01-0AB3 1.75 6SE6400-3CC01-0AB3 0.25 0. los de la serie Class NON de la marca Bussmann. ej.16 6SE6400-3CC00-4AB3 0.0 6SE6400-3CC03-5CB3 Accesorios para convertidores con filtro clase A/B integrado 0.2 3.0 6SE6400-3CC02-6BB3 3.55 0.0 6SE6400-2FL02-6BB0 6SE6400-3CC02-6BB3 2.0 6SE6400-3CC02-6BB3 2. Referencia del accesorio Bobina de red Filtros clase B con bajas corrientes de derivación Accesorios para convertidores sin filtro 0.0 6SE6400-2FL01-0AB0 6SE6400-3CC01-0AB3 1.
guía Primeros pasos 1) Referencia 6SL3255-0AA00-4BA0 6SL3255-0AA00-2AA0 6SL3261-1BA00-0AA0 6SL3261-1BB00-0AA0 6SL3271-0CA00-0AG0 Datos para selcción y pedidos Tipo de documentación Instrucciones de servicio 1) (edición impresa) Idioma Alemán Inglés Francés Italiano Español Alemán Inglés Francés Italiano Español Multilingüe Referencia 6SL3298-0AA11-0AP0 6SL3298-0AA11-0BP0 6SL3298-0AA11-0DP0 6SL3298-0AA11-0CP0 6SL3298-0AA11-0EP0 6SL3298-0BA11-0AP0 6SL3298-0BA11-0BP0 6SL3298-0BA11-0DP0 6SL3298-0BA11-0CP0 6SL3298-0BA11-0EP0 Con cada convertidor se entrega una edición impresa.Accesorios generales Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Sinopsis Panel BOP (Basic Operator Panel) El panel BOP permite ajustes de parámetros personalizados. si en éste está instalado el software (STARTER) correspondiente. Los valores y unidades se visualizan en un display de 5 dígitos. cargar e imprimir listas de parámetros. Incluye un conector Sub-D de 9 polos y un cable RS232 estándar (3 m). Datos para selcción y pedidos Accesorios Panel BOP (Basic Operator Panel ) Juego para conexión a PC Adaptador para fijación sobre perfil DIN. Simplemente se enchufa directamente en el convertidor. Un panel BOP puede usarse para varios convertidores. tamaño 2 (FS B) Herramienta de puesta en marcha STARTER en CD-ROM. tamaño 1 (FS A) Adaptador para fijación sobre perfil DIN. modificar. inc. almacenar. Permite leer. instrucciones. para conexión punto a punto segura a un PC. con aislamiento galvánico. El panel BOP tiene una función para copiar ("clonar") rápidamente parámetros. Módulo adaptador RS232. Lista de parámetros 1) (edición impresa) Guía Primeros pasos 1) 73 . Para ello se memoriza un juego de parámetros de un convertidor y éste se carga luego en los restantes. Herramienta de puesta en marcha STARTER es una herramienta gráfica de puesta en marcha para convertidores de frecuencia SINAMICS G110 bajo Windows NT/2000/XP Professional. lista de parámeros. Juego para conexión a PC Para controlar y poner en marcha un convertidor directamente desde un PC.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 micromaster .
250 V CA/2Amp inductivo) • Operación silenciosa del motor debido a las altas frecuencias de conmutación. • Interfase RS-485 para comunicación. DISEÑO EL MICROMASTER 410 tiene un diseño compacto. Es especialmente adecuado para el uso con bombas y ventiladores. alimenticia. El panel de operador está disponible como una opción. así como también para sistemas de transportación. El disipador de calor proporciona refrigeración natural para el inversor (sin ventilador). • Refrigeración natural (sin ventilador) • Rápido y sencillo de programar. portones en las fábricas y como un variador universal para mover los anuncios espectaculares. o también en diversos sectores como por ejemplo: en la industria textil. CARACTERISTICAS PRINCIPALES • Selección sencilla ya que existe un mínimo número de variantes • Diseño compacto. Las variantes de conexión son para redes en 230/115V monofásica. esta característica es ideal para ser usado prácticamente en todas partes en el mundo. 75 . • Protección total para el motor y el inversor. • Tres entradas digitales programables. (la entrada analógica puede ser usada como una cuarta entrada digital) • Una entrada analógica ( 0 a 10 V ) • Una salida de relevador programable (30 V CC/5 Amp resistivo. Es la solución ideal de bajo costo dentro de la familia MICROMASTER.Llámenos al Tel Micromaster 410 Tensión de alimentación 127 ó 220 volts (01 55) 5219 8125 APLICACIONES El convertidor MICROMASTER 410 es adecuado para una gran variedad de aplicaciones de velocidad variable. El inversor se caracteriza especialmente por su comportamiento orientado al cliente y su facilidad de uso. La posición de las clemas de fuerza y control es compatible con la de los contactores convencionales. este puede colocarse ó retirarse sin necesidad de herramientas especiales. empacadora.
• Panel de operador opcional • Terminales de control sin tornillos • Montaje lateral sin espacios intermedios. CARACTERISTICAS ELECTRICAS • Tecnología de punta IGBT • Control digital con microprocesador • Curva lineal V/f .fase • Protección térmica del motor I 2 t • Sobrecarga del 150 % por 60 segundos 76 . con elevación de voltaje al arranque programable a la entrada • Curva cuadrática V/f • Rearranque al vuelo • Rearranque automático después de un fallo en el suministro de la energía eléctrica • Rampa de aceleración programable (0 a 650 segundos) con suavizado • Limitación de corriente para operación libre y sin disparos • Alta resolución en la entrada analógica (10 bits) para un ajuste fino de la velocidad • Interfase serie RS-485 con protocolo USS LA PROTECCION REPRESENTA • Protección bajo voltaje / sobre voltaje • Protección sobre temperatura • Protección contra corto circuito a tierra • Protección contra corto circuito fase . las conexiones de fuerza y de control están galvánicamente aisladas para una compatibilidad electromagnética total.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 CARACTERISTICAS MECANICAS • Diseño compacto • Enfriamiento por autoventilación ( convección) • Temperatura de operación de –10 °C a +50 °C • Fácil conexión.
la reactancia de entrada debe utilizarse para reducir los picos de corriente La reactancia de entrada es del tipo "footprint" y se recomienda su colocación entre el inversor y la placa de montaje. almacenado e impreso. se pueden programar en forma individual cada uno de los convertidores. KIT DE CONEXIÓN A PC En combinación con el software adecuado. La pantalla muestra los valores en unidades de 5 dígitos.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 OPCIONES PANEL OPERADOR OP Con el panel de operador OP. El kit incluye una interfase RS485/RS232 con un conector DV9. El listado de parámetros puede ser leído. Si la relación de la potencia nominal del convertidor a la potencia de cortocircuito de la red es menor a 1%. • DRIVE MONITOR El "DRIVE MONITOR" es un software de control y visualización para los convertidores y opera bajo plataforma Windows 95/98/NT/2000. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION • STARTER El "STARTER"es un software gráfico para programar los convertidores MICROMASTER 410/420/440 con plataforma Windows NT/2000. REACTANCIA DE ENTRADA La reactancia de entrada se utiliza para atenuar los picos del voltaje. modificado. 77 . este kit es ideal para controlar y programar un convertidor directamente de una PC. además de reducir los efectos de la distorsión armónica debido al fenómeno de rectificación. Un panel de operador OP puede utilizarse para controlar varios convertidores y este se inserta directamente en la parte frontal del convertidor.
33 AA 0.20 hasta + 50 C Desde . se puede programar como cuarta entrada digital 1 configurable.75 kW 100 a 120 V + 10% 1 Fase 0.16 AA 0.n.75 AB 0.12 0. 250 VCA/ 2 Amp inductivo RS-485 para operación con protocolo USS 30 metros (apantallado) 50 metros (sin apantallar) IP 20 Desde .16 AA 0.12 0. la reactancia de entrada debe montarse en forma vertical Las opciones que se enlistan aquí son adecuadas exclusivamente para los Variadores MICROMASTER 410 OPCIONES Panel de opeador OP Kit de conexión de PC a inversor Adaptador de montaje para riel Din Starter y drive monitor TIPO 6SE64000SP000AA0 6SE64000PL000AA0 6SE64000DR000AA0 6SE64005EA001AG0 ESPECIFICACIONES TECNICAS Tensión de entrada y potencias Frecuencia entrada Frecuencia salida Eficiencia Capacidad sobrecarga Método de control Frecuencia de pulsación Frecuencias fijas Frecuencias inhibidas Resolución Entradas digitales Entrada analógica Relevadores señalización Interfase serie Máxima longitud de cables de alimentación Tipo de protección Temperatura de operación Temperatura de almacenaje Altitud de operación Dimensiones y pesos 200 a 240 V + 10% 1 Fase 0.s.25 0.37 0.40 hasta + 70 C Hasta 1000 m.8 AB 150 X 69 X 138 1. 30 VCC/5 Amp resistivo.12 a 0.55 0.55 kW 47 a 63 Hz 0 a 650 Hz 96 al 97 % 150% por 60 seg V/Hz(lineal y cuadrática) 8kHz standard 3 programables 1 programable 10 bits analógica 3 programables 1 (0 a 10 Volts).75 1 AB MODELO 6SE64102UA112AA0 6SE64102UA125AA0 6SE64102UA137AA0*) 6SE64102UA155BA0*) 6SE64102UB112AA0 6SE64102UB125AA0 6SE64102UB137AA0 6SE64102UB155BA0 6SE64102UB175BA0 REACTANCIA DE ENTRADA 6SE64003CC010AB0 6SE64003CC026BB0 6SE64002CC004AB0 6SE64003CC010AB0 *) Para estos inversores.0 78 .55 0. 5 AA 0.25 0.Micromaster 410 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 VOLTAJE DE OPERACION 127 VC A 220 VCA POTENCIA NOMINAL TAMAÑO KW HP 0.50 AA 0.75 AB 0.33 AA 0.m sin disminución de potencia nominal Tamaño AlturaXFrenteXProfundidad (mm) Peso (kg) AA 150 X 69 X 118 0.12 a 0.37 0.
Tres entradas digitales (más una opcional) totalmente programables. además de poder programar el mismo control vectorial pero de lazo cerrado. Es posible una operación silenciosa del motor programando altas frecuencias de conmutación. Protección total del convertidor hacia el motor. Dos entradas analógicas que pueden ser programadas como séptima y octava entradas digitales. Seis entradas digitales (más dos opcionales) totalmente programables. Tecnología de conectores binarios (BiCo). Protección total del convertidor hacia el motor. Rearranque volante. Una salida analógica totalmente programable. Un relevador de señalización totalmente programable. Rearranque automático después de una falla en la alimentación.Llámenos al Tel Micromaster 420 Micromaster 440 Características del MM420 Aplicaciones El MICROMASTER 420 es un convertidor básico recomendable para una gran variedad de aplicaciones de variación de velocidad como pueden ser bombas. ventiladores y bandas transportadoras y se caracteriza por su facilidad de manejo. Los convertidores MM420 pueden configurarse para satisfacer una gran variedad de requerimientos de control y pueden conectarse a redes donde la tensión de suministro se encuentre entre 200 y 480 volts. 79 Características de operación • • • Tecnología de punta en IGBT´s Microprocesador de control totalmente digital. Puerto serial RS-485 (opcional RS232). Control cuadrático V/Hz. Ajuste fino de velocidad utilizando una entrada analógica de alta resolución de 10 bits. Lazo de control PI para control de procesos simples. Una entrada analógica que puede ser programada como una cuarta entrada digital. Su construcción modular permite máxima flexibilidad en la configuración. Dos salidas analógicas totalmente programables. Control lineal V/Hz. Control de corriente de flujo (FCC) para una respuesta dinámica mejorada y un control del motor optimizado. también con la posibilidad de realizar un control de torque. Suavizado de rampa ajustable. Compensación de deslizamiento. Estos equipos se caracterizan por su control vectorial sin sensores de retroalimentación. Curva V/Hz multimodal y programable. Cuatro frecuencias inhibidas. • • • • • • • (01 55) 5219 8125 • • • Adaptabilidad de control NPN/PNP en las entradas digitales. • • • • • • • • • • • • . Tiempos de respuesta rápidos (milisegundos) en las entradas digitales. Los convertidores MM440 pueden conectarse a redes con tensiones de alimentación desde 200 hasta 600V. Características del MM440 Aplicaciones El MICROMASTER 440 es un convertidor vectorial diseñado para una gran variedad de aplicaciones donde se requiere una respuesta dinámica elevada. • • • • • • Características principales • • Fácil programación. Es posible una operación silenciosa del motor programando altas frecuencias de conmutación. Tres relevadores de señalización totalmente programable. ópticamente aisladas. Frenado por inyección de corriente continua. Características principales • • Fácil programación. ópticamente aisladas. Su construcción modular permite máxima flexibilidad en la configuración. Tiempos de aceleración/desaceleración programables de 0 a 650 segundos.
ningún variador de velocidad los lleva incluído. • Sistema de control vectorial sin sensores de retroalimentación de alto rendimiento. • Controlador PID de alto rendimiento (con autocalibración) para control de procesos. Si la impedancia de la línea es menor al 1%. opcionalmente se puede configurar control vectorial de lazo cerrado. también se recomienda colocar un reactor de entrada para reducir los efectos de las corrientes de corto circuito. un convertidor puede comunicarse por ejemplo con un PLC a una velocidad de hasta 12MB. *Panel de operador básico (BOP) Con el panel de operador básico se puede programar fácilmente cualquier variador de 4ª generación. • Control de torque • Control de corriente de flujo (FCC) • Curva V/Hz multimodal y programable. con el beneficio adicional de leer en caracteres alfanuméricos cada uno de los parámetros de programación. • Puerto serial RS-485 (opcional RS232). 80 . Adicionalmente se pueden conectar los paneles (BOP ó AOP) directamente sobre el módulo. * Los paneles de operador (básico y avanzado) son accesorios. además de reducir los efectos de la distorsión armónica. *Panel de operador avanzado (AOP) El panel de operador avanzado también permite la fácil programación de cualquier variador de 4ª generación. • Compensación de deslizamiento. así como conectarse directamente en la cara frontal del inversor o bien en la puerta del gabinete a través del kit de montaje opcional. Un panel de operador básico puede controlar varios convertidores (uno a la vez) y puede colocarse directamente en el equipo o en la puerta del gabinete.Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Características de operación • Tecnología de punta en IGBT´s • Microprocesador de control totalmente digital. Módulo PROFIBUS Con el módulo de comunicación PROFIBUS-DP. • Ajuste fino de velocidad utilizando una entrada analógica de alta resolución de 10 bits. se pueden cargar. • Frenado por inyección de corriente continua. Los valores se muestran en unidades de 5 dígitos. • Control cuadrático V/Hz. Reactores de entrada Los reactores de entrada se utilizan para disminuir los efectos perjudiciales de los picos de voltaje provenientes de las redes de suministro. • Tecnología de conectores binarios (BiCo). • Control lineal V/Hz. Para asegurarse que el nodo permanece activo aún cuando la red deje de suministrar energía. • Suavizado de rampa ajustable. Además. • Cuatro frecuencias inhibidas. tambien el panel de operador avanzado puede actuar como comando maestro de hasta 31 esclavos vía protocolo USS. • Rearranque automático después de una falla en la alimentación. • Adaptabilidad de control NPN/PNP en las entradas digitales. se puede conectar una fuente de voltaje externa de 24 volts. • Rearranque volante. • Transistor (chopper) de frenado integrado en todos los tamaños. Reactores de salida Los reactores de salida se utilizan para disminuir los efectos de corrientes capacitivas inherentes a la conexión por cables largos entre el convertidor y el motor. almacenar y descargar hasta 10 juegos diferentes de parámetros. • Tiempos de aceleración/desaceleración programables de 0 a 650 segundos. • Tiempos de respuesta rápidos (milisegundos) en las entradas digitales.
• Panel de operador básico (BOP) para fácil programación. también incluye una interfase RS485 para conectar en red hasta 31 esclavos. • Panel de operador avanzado(AOP). • Protección contra sobre/bajo voltaje. • Protección contra falla a tierra. • Reactores de salida con la mismas dimensiones de montaje (plantilla) que el variador de capacidad equivalente. Facilita la programación. Opciones del MM 4ª generación standard RS232 (3 metros) para una comunicación confiable punto – punto entre el convertidor y la PC. • Fácil alambrado. Kit de conexión convertidor de PC al Este kit le permite al convertidor ser monitoreado a través de nuestro software Simovis (incluído en cada convertidor). Protecciones • En los modelos MM420 capacidad de sobrecarga del 150% considerando corriente nominal por un período de 60 segundos. • En los modelos MM440 capacidad de sobrecarga del 200% considerando corriente nominal por un período de 3 segundos. • Módulo de comunicación PROFIBUS-DP. • Protección contra rotor bloqueado. Características • Temperatura de operación desde –10 °C hasta +50 °C • Montaje lateral sin espacios intermedios en todos los tamaños. el kit de control múltiple incluye una interfase RS232 para programación vía PC. Kit de conexión PC al Panel Operación Avanzado AOP El kit de conexión PC al AOP permite programación "fuera de línea" de un panel avanzado archivando conjuntos de parámetros con el software suministrado. Internacional Los MICROMASTER 4ª generación están enlistados por UL y cUL y ostentan la marca CE de conformidad con las directrices de bajo voltaje y cumplirán con la norma de compatibilidad electromagnética con la inclusión de filtros (integrados y/o opcionales) adecuados. paro y jog simultáneamente a todos los convertidores. • Protección térmica I 2t en el motor. • Bloqueo de parámetros vía clave personal (PIN). El kit incluye. • Protección contra sobretemperatura en el inversor. con pantalla de textos alfanumérica y multilenguaje ( 5 idiomas). • Kit de montaje NEMA 4 para montaje en puerta. salida al motor y las terminales de control se encuentran todas accesibles por la parte frontal y se encuentran separadas para garantizar compatibilidad electromagnética. • Terminales de control sin tornillos (cage clamp). • Protección en el motor a través de PTC vía entrada digital. así como una tarjeta adaptadora RS232 con terminales sin tornillos para su fácil montaje. las conexiones de alimentación. 81 . El kit contiene todo el hardware necesario para realizar el montaje. • Kit de operación para panel de operación avanzado. o bien el panel avanzado puede servir como bus maestro y "telegrafiar" arranque.Especificaciones Técnicas MM420 y MM440 Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Diseño El MICROMASTER 4ª generación tiene un diseño modular que le permite la colocación frontal de paneles de operación. En dicha red cada convertidor puede ser direccionalmente controlado y programado desde un panel avanzado. El kit incluye una tarjeta adaptadora de 9 pines RS232 la cual se conecta a la parte frontal del convertidor y un cable Kit de control individual para ambos paneles BOP/AOP El kit de montaje a puerta BOP/AOP permite que el panel de operador sea fácilmente montado en la puerta del gabinete manteniendo el grado de protección IP 56 (~NEMA 4). un cable standard RS 232 (3 m) con conector DV9 y una fuente de poder. modulos de comunicación y opciones de control en forma manual. • Los paneles de operación son desmontables en forma frontal. Kit de control múltiple para el panel avanzado En forma similar al anterior. con esto se reduce el espacio interior ocupado en los gabinetes. así como el control del convertidor a una PC. lectura y descarga de un conjunto de parámetros. Opciones • Reactores de entrada con la mismas dimensiones de montaje (plantilla) que el variador de capacidad equivalente. • Protección contra corto circuito fase a fase.
3 C: 185 x 245 x 195 5. 250 V AC/2 A (inductivo). or -10 to +10V).01 Hz digital 0.95 96 % to 97 % 1. 0-20mA. 30 V DC/5 A (resistivo).87 x 6.81 x 5. curva cuadrática V/Hz Llámenos al Tel MICROMASTER 440 Potencia en par constante (01 55) 5219 8125 Método de control Frecuencia de pulsación Frecuencias fijas Frecuencias inhibidas Resolución Entradas digitales Entradas analógicas 2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2 kHz ) 7 programables 4 programables 0.Especificaciones técnicas MICROMASTER 420 Tensión de alimentación 200 V to 240 V 1 AC ± 10 % 200 V to 240 V 3 AC ± 10 % 380 V to 480 V 3 AC ± 10% Frecuencia de entrada Frecuencia de salida Factor de potencia Eficiencia del convertidor Capacidad de sobrecarga Potencia en par constante 1/6HP to 4HP 1/6HP to 7. curva lineal V/Hz . totalmente programables.0 veces corriente nominal por 3 segundos (cada 60 segundos). cUL l4 Tamaño F x A x P (mm) F x A x P (pulg) A: 73 x 173 x 149 2.7 17 22 56 110 190 82 . opcional RS-232 Inyección de CC. Frenado compuesto.5 veces corriente nominal por 60 segundos (cada 300 segundos) Control de corriente de flujo(FCC).95 96 % to 97 % 1.83 x 20.86 x 7. 250 V AC/2 A (inductivo).59 FX: 330 x1555 x 360 GX: 330 x1875 x 560 Peso (Kg) 1.3 3.4 5.83 x 25. curva V/Hz programable.0 B: 149 x 202 x 172 3. 2 programables (0/4 mA a 20 mA) RS-485. Curva V/Hz programable.01 Hz serial 10 bit analógico 3 más una opcional.86 B: 149 x 202 x 172 5.68 D: 275 x 520 x 245 10.64 E: 275 x 650 x 245 10. Transistor de frenado incorporado en todos los tamaños IP 20 Par constante –10°C to +50°C Par Variable -10°C to +40°C –40°C to +70°C 95% sin condensación Hasta 1000 metros sin aplicar factor de corrección • • • • • • • bajo voltaje • sobre voltaje falla a tierra • sobrecarga corto circuito • rotor bloqueado sobretemperatura del motor I2 t sobretemperatura del motor via PTC o sobretemperatura del convertidor protección parámetros vía código confidencial Relevadores de salida Salida analógica Interfases seriales Frenado Protección mecánica Temperatura de operación Temperatura de almacenaje Humedad Altitud de operación Protecciones Normas Dimensiones UL.95 x 6.79 C: 185 x 245 x 195 7. control vectorial sin sensores de retroalimentación. Control vectorial de lazo cerrado como opción. curva V/Hz lineal. 2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2 kHz ) 15 programables 4 programables 0. 30 V DC/5 A (resistivo).47 x 9.98 x 33.01 Hz serial 10 bit analógico 6 más dos opcionales.46 x 12. cUL l4 Tamaño F x A x P (mm) Peso (Kg) A: 73 x 173 x 149 1. programable como 4ª entrada digital 1 normalmente abierto. 1 programable (0/4 mA a 20 mA) RS-485. opcional RS-232 Inyección de CC. configurable. totalmente programables 2 para el setpoint o entrada PI (0-10V.59 x 9. 1 para el setpoint o entrada PI (0 a 10 V).5HP 1/2HP to 15HP 47 Hz to 63 Hz 0 Hz to 650 Hz ≥ 0. Frenado compuesto IP 20 –10°C to +50°C –40°C to +70°C 95% sin condensación Hasta 1000 metros sin aplicar factor de corrección • bajo voltaje • sobre voltaje • falla a tierra • sobrecarga • corto circuito • rotor bloqueado • sobretemperatura del motor I2 t • sobretemperatura del motor via PTC o • sobretemperatura del convertidor • protección parámetros vía código confidencial UL.64 x 7. curva V/Hz cuadrática.64 F: 350 x 850 x 320 13.5 veces corriente nominal por 60 segundos (cada 300 segundos) o 2.28 x 9. programables como 7ª y 8ª entradas digitales 3 configurables.0 1/6HP to 4HP 1/6HP to 60HP 1/2HP to 100HP 1HP to 100HP 47 Hz to 63 Hz 0 Hz to 650 Hz ≥ 0.01 Hz digital 0.Control de corriente de flujo (FCC).
2 18.33 0.75 1.1 1.37 0.55 0.0 4.0 A A A A A B B B C C C 6SE6420-2UD13-7AA0 6SE6420-2UD15-5AA0 6SE6420-2UD17-5AA0 6SE6420-2UD21-1AA0 6SE6420-2UD21-5AA0 6SE6420-2UD22-2BA0 6SE6420-2UD23-0BA0 6SE6420-2UD24-0BA0 6SE6420-2UD25-5CA0 6SE6420-2UD27-5CA0 6SE6420-2UD31-1CA0 6SE64003CC002AD0 6SE64003CC004AD0 6SE64003CC006AD0 6SE64003CC010BD0 6SE64003CC014BD0 6SE64003CC022CD0 6SE64003CC035CD0 * Sólo entrada trifásica Módulo DeviceNet 6SE64001DN000AA0 Tensión de alimentación: 3V ± 6.6 2.5 2.2 10.8 4.2 1.3 23.0 *5.8 7.5 7.8 1.9 5.5 10.0 12.4 26.3 15.5 7.0 3.9 7. max.7 2.2 5.8 17.16 0.3 11.0 1. 300 mA tomando la fuente interna del inversor o 24 V.0 5.1 1.75 1.9 1.5 10.3 0.50 0.7 10.0 4.6 2.0 1.0 5.0 A A A A A B B B C C C 6SE6420-2UC11-2AA0 6SE6420-2UC12-5AA0 6SE6420-2UC13-7AA0 6SE6420-2UC15-5AA0 6SE6420-2UC17-5AA0 6SE6420-2UC21-1BA0 6SE6420-2UC21-5BA0 6SE6420-2UC22-2BA0 6SE6420-2UC23-0CA0 6SE6420-2UC24-0CA0 6SE6420-2UC25-5CA0 6SE64003CC003AC0 6SE64003CC005AC0 6SE64003CC008BC0 6SE64003CC014BD0 6SE64003CC017CC0 6SE64003CC035CD0 Tensión alimentación (380-480 V) ± 10% 3ø 0.1 33.1 4.0 5.4 10.1 3.0 4.1 2.25 0.3 3.50 0.0 3.37 0.4 3.0 15.0 7.4 13.5 2.5 22.5 11 0.0 5. max.Especificaciones técnicas Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Tabla de selección MICROMASTER 420 Potencia Corriente Corriente entrada salida kW HP A Tamaño A Tipo Reactancia de Entrada Tensión alimentación (200-240 V) ± 10% 1ø/3ø 0.75 1.0 *4.7 26.3 6.2 3.2 3.5 2. 60 mA del Device Net bus Opciones MM420 y 440 Módulo PROFIBUS 6SE64001PB000AA0 83 .0 7.0 4.5 0.5 V + 5%.55 0.75 1.12 0.6 17.7 2.0 1.7 1.5 0.6 19.2 8.0 3.5 2.
7 2.2 114.0 4.3 61.3 37.15 *0.3 3.2 3.50 0.5 7.5 204.6 7.4 94.8 96.7 86.5 2.3 1.1 4.6 138.5 168.5 2.4 22.4 13.2 3.1 5.5 10 15 20 25 30 40 50 60 0.0 3.75 1.3 3.7 8.6 103.3 5.6 10.5 5.5 30.6 103.5 11.7 10.7 71.6 26.3 71.0 15.0 4.5 22 28 42 54 68 80 104 130 154 5.55 0.5 2.9 1.0 7.0 ó mayor Tensión de alimentación: 5V ± 5%.0 6. 30 37 45 0.5 37.6 15.5 22 30 37 45 7.0 7.0 18.5 38.2 43.5 168.330 mA o 18 V no regulado con frecuencia máxima de 300 kHz Disponible únicamente para modelo MM440 84 .0 15.5 11.37 0.1 134.1 1.3 3.0 5.8 3.6 138.1 17.6 1.5 17 16 16 20 20 55 55 55 6SE64402UC112AA1 6SE64402UC125AA1 6SE64402UC137AA1 6SE64402UC155AA1 6SE64402UC175AA1 6SE64402UC211BA1 6SE64402UC215BA1 6SE64402UC222BA1 6SE64402UC230CA1 6SE64402UC240CA1 6SE64402UC255CA1 6SE64402UC275DA1 6SE64402UC311DA1 6SE64402UC315DA1 6SE64402UC318EA1 6SE64402UC322EA1 6SE64402UC330FA1 6SE64402UC337FA1 6SE64402UC345FA1 6SE64003CC003AC0 6SE64004BC050AA0 6SE64003CC005AC0 6SE64003CC008BC0 6SE64004BC112BA0 6SE64003CC014BD0 6SE64003CC017CC0 6SE64003CC035CD0 6SE64003CC052DD0 6SE64003CC088EC0 6SE64003CC117FD0 6SE64004BC125CA0 6SE64004BC130CA0 6SE64004BC180DA0 6SE64004BC212EA0 6SE64004BC225FA0 Voltaje Operación 380V a 480 V 3 AC 0.3 1.3 3.0 15.2 *3.0 48.75 1.9 7.37 *0.75 *1.0 22.3 3.16 0.3 1.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 16.6 2.5 25.5 7.4 354.0 3.9 2.0 5.5 296.5 5.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 250 1.6 134.9 5.5 11.Convertidores Micromaster 440 CT ( Par Constante) VT ( Par Variable) MICROMASTER 440 Tipo Reactancia de Entrada Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 Potencia Corriente Corriente Potencia Corriente Corriente Tamaño Peso aprox.0 5.5 30.1 110.0 1.4 1.3 1.5 5.0 244.2 85.5 244.6 43.55 *0.5 13.4 50.1 5.1 1.5 11.50 0.0 15.0 18.0 1.0 4.5 16 16 16 20 20 56 56 56 110 110 190 190 190 6SE64402UD137AA1 6SE64402UD155AA1 6SE64003CC002AD0 6SE64402UD175AA1 6SE64402UD211AA1 6SE64003CC004AD0 6SE64402UD215AA1 6SE64003CC006AD0 6SE64402UD222BA1 6SE64003CC010BD0 6SE64402UD230BA1 6SE64402UD240BA1 6SE64003CC014BD0 6SE64402UD255CA1 6SE64402UD275CA1 6SE64003CC022CD0 6SE64402UD311CA1 6SE64003CC035CD0 6SE64402UD315DA1 6SE64402UD318DA1 6SE64003CC044DD0 6SE64402UD322DA1 6SE64003CC052DD0 6SE64402UD330EA1 6SE64003CC083ED0 6SE64402UD337EA1 6SE64402UD345FA1 6SE64003CC112FD0 6SE64402UD355FA1 6SE64402UD375FA1 6SE64003CC117FD0 6SE64402UD388FA0 6SL30000CE323AA0 6SE64402UD411FA0 6SL30000CE328AA0 6SE64402UD413GA0 6SL30000CE333AA0 6SE64402UD416GA0 6SL30000CE351AA0 6SE64402UD420GA0 6SE64004BD110AA0 6SE64004BD120BA0 6SE64004BD165CA0 6SE64004BD212DA0 6SE64004BD222EA0 6SE64004BD240FA0 No disponible * Entrada monofásica / trifásica Módulo Encoder 6SE64000EN000AA0 Opción únicamente para MM440 versión de software 2.1 2.12 *0.5 7.0 4.5 7.5 204.3 1.2 19 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 7.3 1.5 22.4 10. nominal de entrada de salida nominal de entrada de entrada kW HP A A kW HP A A (FS) Kg Resistencia de Frenado Voltaje Operación 200 a 240 V 3 AC *0.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 0.8 61.5 *2.9 0.3 1.3 5.5 296.3 1.5 11.5 10 15 20 25 30 40 50 60 17.3 59.3 3.0 442.0 1.1 58.3 1.0 19 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 477 A A A A A B B B C C C D D D E E F F F FX FX GX GX GX 1.0 69.0 3.0 5.9 22 28 42 54 68 80 104 130 154 A A A A A B B B C C C D D D E E F F F 1.6 17.0 18.9 5.75 1.33 0.7 2.0 18.5 70.5 5.1 *1.3 3.9 4.1 1. 36.2 13.4 354.
Llámenos al Tel (01 55) 5219 8125 .
Documents Similar To Cat Motores Siemens
Andrés Ibujés Zambonino
UDP Electrotecnia y Electrónica Programa 2015
More From celuxscribd
Flywheels Texas University-GCEP Program.pdf
Tarifas Finales del Suministro Basico.pdf
Correccion-F.P..pdf
Diabetes Small Group Learning

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución