Source: http://derenatura.com/Rincon_Minero_files/e1001191.html
Timestamp: 2018-12-16 16:06:05+00:00

Document:
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 12.0.02
ORDEN 3-4-1992, Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 12.0.02 del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad, aprobada por Orden 3-2-1986 y actualizada por la de 22-3-1988.
(BOE núm. 99, 24-4-1992)
Por Real Decreto 863/1985, de 2 abril, se aprobó el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, previniéndose su desarrollo y ejecución mediante Instrucciones Técnicas Complementarias, cuyo alcance y vigencia se define en el artículo 2.º del citado Real Decreto.
Por Orden de 3 de febrero de 1986 se aprobó la Instrucción Técnica Complementaria ITC 12.0.02 del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
La aparición de nuevas exigencias técnicas y de recientes normas UNE requirieron la actualización de la ITC 12.0.02, aprobada por Orden de 22 de marzo de 1988.
La Directiva 88/35/CEE, de 2 de diciembre de 1987, y la 91/269/CEE publicadas en el «Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea» de 26 de enero de 1988 y 29 de mayo de 1991, respectivamente, exigen la adaptación de la Especificación Técnica 1001-1-85, que recogía la Directiva 82/130/CEE, lo que queda hecho en la nueva Especificación Técnica 1001-1-91, sustituyéndose la obligación de homologación que se requería anteriormente por la certificación en los términos que expresa dicha Especificación Técnica.
Por otra parte, la Especificación Técnica 0545-1-85, que requería su adaptación a la ITC 09.0.03, debe ser sustituida por la norma UNE 22.545-90 aprobada en mayo de 1990.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la autorización a que se refiere el artículo 2.º del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, a propuesta de la Dirección General de Minas y de la Construcción,
Primero.-La Instrucción Técnica Complementaria 12.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 3 de febrero de 1986 y actualizada por la de 22 de marzo de 1988, queda modificada en la forma que se indica en los apartados 2.º, 3.º y 4.º
Segundo.-En el apartado 3, Especificaciones Técnicas, se suprimen las siguientes:
Número Denominación Apartado a que se refiere en la ITC 12.0.01
0545-1-85 Material eléctrico para minas. Transformadores de potencia 8.2.1
1001-1-85 Especificaciones para la aplicación de las normas internacionales CEI 79 y europeas EN 50014 a EN 50039 9.3.1
Tercero.-En el apartado 2, Normas, se incorpora la siguiente:
Número Fecha publicación por AENOR Denominación Apartado a que se refiere en la ITC 12.0.01
UNE 22.545 1990 Material eléctrico para minas subterráneas. Transformaciones de potencia AT/BT, tipo seco. 8.2.1
Cuarto.-En el apartado 3, Especificaciones Técnicas, se incorpora la siguiente:
1001-1-91 Especificaciones para la aplicación de las Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE y 91/269/CEE
(Suprimida por Orden 11-10-96)
Quinto.-La obligación de certificación y homologación establecida en el punto 9.3.1 de la ITC 12.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera para los materiales y equipos eléctricos a los que se refiere la especificación técnica ET 1001-1-91, que transpone las Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE y 91/269/CEE, queda reducida a la exigencia de certificación solamente incorporándose, en consecuencia, al punto 8 de la ITC 12.0.01.
El texto íntegro de la Especificación Técnica 1001-1-91 queda incluido en el anexo de esta Orden ministerial.
Especificación técnica 1001-1-91
ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACION DE LA DIRECTIVA 82/130/CEE
1. Introducción.- A propuesta del órgano permanente para la salubridad y seguridad en las minas de carbón e industrias extractivas, de la Comunidad Europea de la que España es miembro, se ha publicado la Directiva 82/130/CEE, del Consejo, relativa a «la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, relativas al material eléctrico utilizable en atmósferas de las minas con peligro de grisú». En esta Directiva se adopta, como normas de referencia, la serie de normas EN 50014 a EN 50020, para el material eléctrico que ha de trabajar en minas con riesgo de presencia de grisú, modificando y complementando algunos aspectos en el anexo B de la propia Directiva (anexo I).
-Directiva 88/35/CEE, de 2 de diciembre de 1987, publicada en el DOCE («Diario Oficial de la Comunidad Económica») de 26 de enero de 1988, definiendo la Generación B de Certificados.
-Directiva 91/269/CEE, de 30 de abril de 1991, publicada en el DOCE de 29 de mayo de 1991, definiendo la Generación C de Certificados.
2. Material eléctrico a que se refieren las Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE y 91/269/ CEE.- Se aceptan los certificados emitidos de acuerdo a las Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE y 91/269/CEE. Esta aceptación, siguiendo lo establecido en las Directivas 88/35/CEE y 91/269/CEE, queda limitada en el tiempo según la Generación del Certificado.
-Generación A (expedición antes de 1988-12-31) hasta 2005-01-01.
-Generación B (expedición antes de 1993-01-01) hasta 2009-12-31.
-El Organismo notificado español podrá emitir Certificados de Conformidad, en las condiciones establecidas en el artículo 8.1, 8.2 y 8.3 de la Directiva 82/130/CEE.
-El Organismo notificado español podrá emitir igualmente Certificados de Control, en las condiciones establecidas en el artículo 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 y 9.7 de la Directiva 82/130/CEE.
-El marcado de los equipos se realizará conforme a lo establecido en el anexo C de las Directivas 88/35/CEE y 91/269/CEE (anexo II). Queda prohibida la utilización de este marcado en equipos que no posea el Certificado de Control o Conformidad correspondiente.
-Cuando se compruebe que un material eléctrico presenta un riesgo para la seguridad y aunque sea conforme con el tipo de material para el que se ha expedido un Certificado de Conformidad o de Control, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá prohibir provisionalmente la comercialización o someter a condiciones especiales de utilización a dicho material. Tal decisión se comunicará a los demás Estados miembros de la CEE.
-Los Certificados de Generación B, según las normas armonizadas recogidas en el anexo A de la Directiva 88/35/CEE (anexo III) y con las modificaciones que se establecen en el anexo B de la misma Directiva (anexo IV), podrán ser emitidos por el Organismo Comunicado español hasta el 1 de enero de 1993.
-Para la emisión de Certificados de Generación C se utilizarán las normas armonizadas recogidas en el anexo A de la Directiva 91/269/CEE (anexo V), con las modificaciones que se establecen en el anexo B de la misma Directiva (anexo IV).
3. Organismos notificados.- Los Organismos notificados, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 82/130/CEE, se recogen en la comunicación de la Comisión 87/C311/03, publicada en el DOCE de 21 de noviembre de 1987 (anexo VI).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS NORMAS EUROPEAS RECOGIDAS EN EL ANEXO A
1. Sustituir el texto del punto 6.3 de la norma europea EN 50 014, primera edición, marzo 1977, por el texto siguiente:
«Las envolturas de materia plástica cuya superficie proyectada en una dirección cualquiera exceda de 100 centímetros cuadrados o que lleven parte metálicas accesibles cuya capacidad con relación al suelo sea superior a 3 pF en las condiciones más desfavorables en la práctica, deberán concebirse de modo que se evite cualquier peligro de inflamación por cargas electrostáticas en condiciones de empleo normales, así como durante su mantenimiento y limpieza.
1Gø a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 por 100 de humedad relativa, o
100 G PGø en las condiciones de servicio extremas de temperatura y de humedad especificadas para el material eléctrico; el signo X se colocará tras la referencia del certificado como se indica en el punto 26.2.9;
No obstante, si el peligro de inflamación no puede evitarse durante la concepción, una placa de advertencias debe indicar las medidas de seguridad que se deben aplicar durante el servicio.»
«La resistencia se verifica en la parte de la envoltura si sus dimensiones lo permiten, o en una probeta constituida por una placa rectangular de dimensiones conformes a las indicaciones de la figura 2, en la que dos electrodos paralelos están pintados en su superficie mediante una pintura conductora cuyo disolvente no debe ejercer ninguna influencia sobre la resistencia de aislamiento.
Probeta con electrodos conductores pintados
La probeta debe presentar un estado de superficie intacto y limpiarse con agua destilada, luego con alcohol isopropílico (o por medio de cualquier otro disolvente mezclable con agua y que no se altere el material de la probeta), luego otra vez con agua destilada y secada. Debe a continuación, sin haber sido manipulada con los dedos desnudos, someterse durante veinticuatro horas a las condiciones de temperatura y de humedad prescritas en 6.3. La prueba se efectúa en las mismas condiciones.
Cuando la limpieza es susceptible de falsear los resultados de la prueba, puede eventualmente efectuarse una prueba adicional sin limpieza previa de la probeta.»
Envolturas antideflagrantes «d»
«11.7 En las envolturas antideflagrantes del grupo I, los materiales aislantes sometidos a tensiones eléctricas que puedan provocar arcos en el aire debido a corrientes nominales de más de 16 A (en los dispositivos interruptores tales como disyuntores, contactores, seccionadores) deben satisfacer una prueba de resistencia a las descargas conforme a la publicación 112 de la CEI. Esta prueba debe efectuarse con 50 gotas y a una tensión de 400 voltios pero con una solución dosificada al (0,1 ± 0,002) por 100 en masa de cloruro de amonio y (0,5 ± 0,002) por 100 en masa de sulfonato de alkinaftaleno de sodio en agua destilada o desionizada. A (23 ± 1) °C, la resistividad de la solución es de (170 ± 5) ø cm.
Los materiales aislantes citados anteriormente que no satisfagan esta prueba pueden no obstante utilizarse con la condición de que su volumen se limite al 1 por 100 del volumen total de la envoltura vacía o de que un dispositivo apropiado de detección permita desconectar, por el lado de la alimentación, la alimentación eléctrica de la envoltura antes que una descomposición eventual de los aislantes conduzca a condiciones peligrosas; la estación de ensayos debe verificar la presencia y la eficacia de tal dispositivo.»
«12.3.1 La longitud y el intersticio de las juntas antideflagrantes de los aparatos de conexión bloqueados mecánica o eléctricamente deben determinarse por el volumen que existe en el momento de separación de los contactos.
12.3.2 Las propiedades de la envoltura antideflagrante, modo de protección |d| de los aparatos de conexión bloqueados mecánica o eléctricamente, deben conservarse, en caso de explosión interna, tanto cuando los aparatos de conexión se juntan como en el momento de separación de los contactos.
12.3.3 La caja tomacorriente debe mantener las propiedades antideflagrantes de la envoltura sobre la que va montada cuando se quita el enchufe.»
«Nota: En particular, es posible probar las envolturas sin el material incluido. En dicho caso la estación de ensayos debe indicar en el certificado, basándose en las proposiciones del constructor, los tipos admisibles de materiales incluidos y sus condiciones de montaje.»
«SECCION IV
16. Equipo.-Las envolturas antideflagrantes del grupo I que contengan equipo que produzca en servicio arcos o chispas susceptibles de provocar la ignición de una mezcla explosiva, deberán responder a las reglas siguientes:
16.1 Dispositivos de aislamiento.-Todos los conductores accesibles, excepto los de los circuitos de seguridad intrínseca conforme a la norma europea EN 50 020 o los de la masa a tierra, deben poder ponerse fuera de tensión mediante un dispositivo de aislamiento antes de que se abra la envoltura antideflagrante.
El dispositivo de aislamiento de dichas envolturas debe estar:
16.1.1 o montado en la envoltura antideflagrante; en dicho caso, las partes que quedan en tensión tras la apertura de dispositivo de aislamiento deben estar protegidas según una de las formas de protección normalizadas citadas en la norma europea EN 50 014, "reglas generales", y se debe impedir su acceso mediante una tapa que lleve una placa "No abrir en tensión". Esto no se aplica a las partes que quedan en tensión de los circuitos de seguridad intrínseca conforme a la norma europea EN 50 020, seguridad intrínseca |i|.
Nota: Si se trata de la seguridad aumentada |e|, según la norma europea EN 50 019, el grado de protección prescrito puede llevarse de IP 54 a IP 20;
16.1.2 o montado en otra envoltura conforme a uno de los modos de protección normalizados citados en la norma europea EN 50 014 "reglas generales";
16.1.3 o constituido por un aparato de conexión (toma de corriente conforme a las reglas de 12.3 de la presente norma europea).
16.2 Puertas o tapas.
16.2.1 Puertas o tapas de maniobra rápida: Dichas puertas o tapas deben bloquearse mecánicamente con un seccionador de forma que:
a) La envoltura conserve las propiedades de las envolturas antideflagrantes, modo de protección |d|, mientras que el seccionador esté cerrado y que
b) el seccionador pueda cerrarse sólo cuando dichas puertas o tapas aseguren las propiedades de las cubiertas antideflagrantes, modo de protección |d|.
16.2.2 Puertas o tapas con cierre por tornillo: Dichas puertas o tapas deben llevar una placa: "No abrir en tensión".
16.3 Condiciones complementarias.-Toda envoltura antideflagrante equipada con una puerta o una tapa con cierre por tornillo (véase 16.2.2) se halla sometida a las condiciones complementarias siguientes:
16.3.1 El marcado debe llevar el símbolo |X| definido en la norma europea EN 50 014 "reglas generales".
16.3.2 El certificado debe indicar las condiciones de empleo que se tienen que observar para que se respete la seguridad.
Nota: Las condiciones de empleo que hay que precisar en el certificado dependen de la naturaleza del equipo contenido en la envoltura antideflagrante:
-si la envoltura no contiene más que un seccionador con, eventualmente, contactos auxiliares, un juego de barras y elementos de conexión, el certificado deberá precisar que la envoltura no puede contener ningún otro componente eléctrico;
-si la envoltura puede contener otros componentes eléctricos, el certificado deberá precisar que debe encontrarse cerca de la envoltura un dispositivo de aislamiento.
17.1 Las reglas que siguen se aplican a los casquillos y portalámparas que deban formar juntos una envoltura antideflagrante, modo de protección |d|, para que puedan utilizarse en luces de seguridad aumentada, modo de protección |e|.
17.2 El dispositivo que impide el autoaflojamiento de la lámpara prescrito en la norma europea EN 50 019, seguridad aumentada |e|, punto 4.3.3, puede evitarse en los portalámparas provistos de un interruptor de funcionamiento brusco con envoltura antideflagrante, modo de protección |d| que corte todos los polos del circuito de la lámpara antes de la separación del contacto.
17.3 Casquillos para portalámparas cilíndricos.
17.3.1 Los casquillos de tubos fluorescentes deben:
-ser unipolares y
-conformes con la publicación 61-2 de la CEI.
17.3.2 Otros casquillos: la longitud de la unión antideflagrante entre el casquillo y el portalámparas, en el momento de la separación del contacto, debe ser por lo menos de 10 mm.
17.4 Casquillos para portalámparas de rosca.
17.4.1 La parte fileteada del casquillo debe estar realizada con un material resistente a la corrosión en las condiciones probables de servicio.
17.4.2 En el momento de la separación del contacto, cuando se desenrosca el portalámparas, deben darse por lo menos dos pasos de rosca completos.
17.4.3 En los casquillos de rosca E 27 y E 40 del material eléctrico de los grupos II B y II C, el contacto eléctrico debe realizarse mediante elementos de contactos elásticos. Además, cuando se enrosque o desenrosque la lámpara, el cierre del contacto y su apertura deben producirse dentro de una envoltura antideflagrante, modo de protección |d|, del grupo II C.
Nota: Las reglas del punto 17.4.3 no son necesarias ni para el material eléctrico de los grupos I y II A ni para los casquillos de rosca E 10 y E 14.»
SEGURIDAD INTRINSECA «I»
Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca
1.2 El presente anexo completa la norma europea EN 50 020, seguridad intrínseca «i» (primera edición, marzo 1977), cuyas reglas se aplican a la construcción y pruebas del material eléctrico de seguridad intrínseca y al material eléctrico asociado.
2.1 Se aplican en el presente anexo las siguientes definiciones, específicas de los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca. Completan las definiciones que figuran en las normas europeas EN 50 014 -reglas generales y EN 50 020- seguridad intrínseca «i».
2.2 Sistema eléctrico de seguridad intrínseca.
Conjunto de materiales eléctricos definidos en un documento descriptivo del sistema, en el que los circuitos de interconexión o partes de los circuitos destinados a utilizarse en una atmósfera explosiva son circuitos de seguridad intrínseca y que responden a las reglas del presente anexo.
2.3 Sistema eléctrico certificado de seguridad intrínseca.
Sistema eléctrico conforme al punto 2.2 para el que una estación de ensayos ha entregado un certificado, certificando que el tipo de sistema eléctrico satisface el presente anexo.
Nota 2: En tanto que las reglas nacionales de instalación lo permitan, pueden instalarse sin certificado adicional los sistemas eléctricos conforme a 2.2, para los que el conocimiento de los parámetros eléctricos de los materiales eléctricos dotados de certificados de seguridad intrínseca, de los materiales eléctricos asociados certificados, de los dispositivos no certificados conforme a 1.3 de la norma europea EN 50 014, «reglas generales», y para los cuales el conocimiento de los parámetros eléctricos y físicos de los componentes y de los conductores de interconexión permiten deducir sin ambigüedad que se conserva la seguridad intrínseca.
3.1 Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de dichos sistemas deben dividirse en una de las dos categorías «ia» o «ib». Salvo indicación contraria, las reglas del presente anexo se aplican a ambas categorías.
3.2 Categoría «ia».-Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de tales sistemas son de categoría «ia» si satisfacen las reglas aplicables a los materiales eléctricos con seguridad intrínseca de la categoría «ia» (véase norma europea EN 50 020 - seguridad intrínseca 4.1), pero debe considerarse como material eléctrico único el sistema eléctrico de seguridad intrínseca en conjunto.
3.3 Categoría «ib».-Los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca o partes de tales sistemas son de categoría «ib» si satisfacen las reglas aplicables a los materiales eléctricos de la categoría «ib» (véase norma europea EN 50 020 - seguridad intrínseca 4.2), pero debe considerarse como material eléctrico único el sistema eléctrico de seguridad intrínseca en conjunto.
4.2 Cuando un cable multiconductor contiene uniones que forman parte demás de un circuito de seguridad intrínseca, el cable debe responder a las reglas siguientes:
4.2.1 El grosor radial del aislante debe ser apropiado al diámetro del conductor. Si dicho aislante está constituido por polietileno, su grosor radial mínimo debe ser de 0,2 mm.
4.2.2 Antes de salir de fábrica, habrá que someter el cable multiconductor a las pruebas dieléctricas efectuadas con corriente alterna, especificadas o en 4.2.2.1 o en 4.2.2.2. El éxito de dichas pruebas debe ser avalado por un certificado de pruebas expedido por el constructor del cable.
4.2.2.1 O bien cada conductor, antes de ensamblar el cable, se prueba con una tensión de valor eficaz igual a 3.000 V + (2.000 veces el grosor radial del aislante expresado en mm) V, y el cable ensamblado:
-Se prueba primero con una tensión de valor eficaz igual a 500 V, aplicada entre el conjunto de las armaduras o pantallas del cable reunidas eléctricamente entre ellas y el haz de todos los conductores reunidas eléctricamente entre sí, y
-Se prueba a continuación con una tensión de valor eficaz igual a 1.000 V, aplicada entre un haz que comprenda la mitad de los conductores del cable y un haz que comprenda la otra mitad de los conductores.
-Se prueba primero con una tensión de valor eficaz igual a 1.000 V, aplicada entre el conjunto de las armaduras o pantallas del cable reunidas eléctricamente entre sí y el haz de todos los conductores reunidos eléctricamente entre sí, y
-Se prueba a continuación con una tensión de valor eficaz igual a 2.000 V, aplicada sucesivamente entre cada conductor del cable y el haz formado por el conjunto de los demás conductores reunidos eléctricamente entre sí.
4.2.3 Las pruebas dieléctricas prescritas en 4.2.2 deben efectuarse con una tensión alterna sensiblemente sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 Hz y 62 Hz, suministrados por un transformador de potencia apropiada, teniendo en cuenta la capacidad del cable. En el caso de las pruebas dieléctricas en cable terminado, debe aumentarse regularmente la tensión hasta el valor especificado en un tiempo de, por lo menos, diez segundos, y luego mantenerse durante, por los menos, sesenta segundos.
4.4 Cuando un cable multiconductor concuerda con 4.2, pero no con 4.3, y no contiene más que circuitos de seguridad intrínseca que forman parte de un mismo sistema eléctrico de seguridad intrínseca, deben considerarse los defectos entre un máximo de cuatro conductores del cable, además de la aplicación de 3.2 o de 3.3.
4.5 Cuando un cable multiconductor concuerda con 4.2, pero no con 4.3, y contiene circuitos de seguridad intrínseca que forman parte de diferentes sistemas eléctricos de seguridad intrínseca, cada circuito de seguridad contenido en dicho cable debe presentar un coeficiente de seguridad igual a cuatro veces el requerido en 3.2 o en 3.3.
4.7 Los documentos de certificación del sistema eléctrico de seguridad intrínseca deben especificar las condiciones de utilización que resulten de la aplicación de 4.3 a 4.6.
5. Accesorios utilizados en los sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.-Los accesorios que se mencionan en los documentos de certificación como integrantes de un sistema eléctrico de seguridad intrínseca deben satisfacer los puntos.
-6 y 7 de la norma europea EN 50 014, «reglas generales».
-5 y 10.3 de la norma europea EN 50 020, «seguridad intrínseca i».
ANEXO C DE LAS DIRECTIVAS 88/35/CEE Y 91/269/CEE
I Marca distintiva comunitaria
1 bis. El símbolo I, que indica el grupo de material.
ANEXO A DE LA DIRECTIVA 88/35/CEE
Normas europeas establecidas por CENELEC, rue Bréderode 2, boi te 5, B-1000 Bruxelles
A los certificados expedidos de conformidad con la presente Directiva se les llama de generación B. La letra B debe figurar delante del número de orden de cada certificado.
Material eléctrico para atmósferas explosivas:
Normas generales ....................................
Enmiendas 3 y 4
(Vease el anexo B)
Inmersión en el aceite «o».........................
Sobrepresión interna «p»...........................
Llenado pulverulento «q»..........................
Envoltura antideflagrante «d».....................
Seguridad aumentada «e».........................
Con las correcciones establecidas en el anexo B de la Directiva 88/35/CEE (anexo IV)
ANEXO B DE LAS DIRECTIVAS 88/35/CEE Y 91/269/CEE
Modificación del anexo B de la Directiva 82/130/CEE
(Norma europea EN 50 014)
Sustituir el texto del punto 6.3.1 de la enmienda número 3 (diciembre al 1985) de la norma europea EN 50 014 por el texto siguiente:
«6.3.1 Material eléctrico del grupo I:
Los envolventes de materia plástica cuya superficie proyectada en una dirección cualquiera exceda de 100 centímetros cuadrados o que lleven partes metálicas accesibles cuya capacidad de tierra sea superior a 3 pF en las condiciones más desfavorables en la práctica deberán concebirse de modo que se evite cualquier peligro de inflamación por cargas electrostáticas en condiciones de empleo normales, así como durante su mantenimiento y limpieza.
-Mediante la apropiada elección de material: Su resistencia de aislamiento, medida según el método descrito en el punto 22.4.7.8 del presente anexo no debe sobrepasar:
-Un Gø a (23 ± 2) °C y (50 ± 5) por 100 de humedad relativa, o
-Cien Gø en las condiciones de servicio extremas de temperatura y de humedad especificadas para el material eléctrico: El signo X se colocará tras la referencia del certificado como se indica en el punto 26.2.9.
-Por el dimensionado, la forma, la disposición u otras medidas de protección; la ausencia de aparición de cargas electrostáticas peligrosas deberá entonces comprobarse con pruebas reales de inflamación de una mezcla aire-metano con (8,5 ± 0,5) por 100 de metano.
No obstante, si el peligro de inflamación no pudiera evitarse mediante el diseño, una etiqueta de advertencias deberá indicar las medidas de seguridad que habrán de aplicarse durante el servicio.»
Normas europeas establecidas por CENELEC, 2, rue Bréderode, apartado de correos 5, B-1000 Bruselas
Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas:
Normas generales ......................................................
Febrero 1986.
Inmersión en aceite «o»..............................................
Envolvente. Con sobrepresión «p»..............................
Relleno pulverulento «q» ............................................
Envolvente antideflagrante «d» ...................................
Seguridad aumentada «e» ...........................................
Seguridad intrínseca «i» ..............................................
Encapsulado «m» .......................................................
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva de las minas con peligro de grisú (87/C311/03)
En el marco de la aplicación de la Directiva 82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva de las minas con peligro de grisú (DO n.º L 59 de 2 de marzo de 1982, p. 10), la Comisión comunica las informaciones siguientes:
Lista provisional (Situación al 31 de diciembre de 1986) de los Organismos autorizados para proceder al examen del material y/o expedir los certificados de conformidad y de control (artículo 14 de la Directiva):
La Direction de páturages de l'Institut national des industries extractives (INIEX), rue Grande, 60, B-7260 Colfontaine.
Danmarks elektriske materielkontrol (DEMKO), Lyskaer, 8, DK-2730 Herlev.
Bergbau-Versuchsstrecke (BVS) der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, BeylingstraBe, 65, D-4600 Dortmund 14 (Derne).
Laboratorio Oficial Madariaga (LOM), Ríos Rosas, 21, E-28003 Madrid.
República Helénica:
Centre d'etudes et recherches des charbonnages de France (Cerchar), Laboratoire de Veneuil-en-Halatte, bo ite postale n.º 2, F-60550 Verneuil-en-Halatte.
Laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général Leclerc, bo ite postale n.º 8, F-92266 Fontenay-aux-Róses.
Centro electtrotecnico sperimentale italiano (CESI), Via Rubattino, 54, I-20134 Milano.
Gran Ducado de Luxemburgo:
Reino de lo Países Bajos:
Healith and Safety Executive (MINING), Harpur Hill, Buxton, GBDerbyshire SK 17.91N.

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 14