Source: https://caladair.com/catalogue/gamme/aeraulique-securite-desenfumage-diablo-r
Timestamp: 2019-02-23 11:04:36+00:00

Document:
Sécurité désenfumage | Caladair International
Sécurité désenfumage
Avant-gardiste et exclusif, compact et robuste, accessible et pratique, sont autant de fonctionnalités qui caractérisent outre la sécurité des biens et des personnes notre programme de désenfumage F400-120 conforme à la norme EN 12101-3.
Reflex®, tourelle extraction F400-120
Diablo®, caisson EN LIGNE F400-120
Pyrostar®, caisson poulie-courroie F400-120
Cdf, coffret de relayage
DIABLO®, caisson de désenfumage F400-120, répondant aux exigences de la législation pour l'extraction des fumées et gaz chauds. La gamme DIABLO® est également conçue pour l'extraction d'air vicié des locaux industriels, des cuisines professionnelles, des parkings, etc...
Equipé d'un ventilateur roue libre à réaction et d'un moteur AC IE3 attaque directe
Conforme NF EN 12101-3
- Monophasé 230V, vitesse variable, 50 HZ à condensateur permanent
- Triphasé 230/400 V, 1 vitesse
- Triphasé 400 V, 2 vitesses
La version DIABLO® couvre des débits de 300 à 18 000 m3/h, sous des pressions de 50 à 700 Pa
La version DIABLO TWIN®, composé de 2 groupes moto-ventilateurs, couvre des débits de 300 à 35 000m3/h
DIABLO®, caisson confort et/ou désenfumage agréé F400-120 / EN 12101-3 (PV 1166-CPD-088) destiné aux ERP, IGH et cuisines professionnelles. Structure autoportante en aluminium, embase et support moto-turbine en acier galva de forte épaisseur.
Panneaux permutables en tôle pré-laquée RAL7035 facilitant un large accès à la turbine et de nombreuses configurations.
Interrupteur cadenassable monté, câblé.
Roue à réaction haut rendement et moteur entrainement direct IE3 IP55/F basse consommation conforme à la directive ErP 2009/125/EC.
Finitions phonique (DIP) en laine minérale 25mm MO très haute densité (120 kg/m3) et double peau (DDP) agréées F400-120.
Bac à condensats intégrable.
Homologation exclusive permettant l’intégration d’un variateur de fréquence monté et câblé sur le support moteur.
DIABLO 280 B4 TWIN
Code : CDL009482 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 B4
Code : CDL009483 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 A6
Code : CDL009776 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 B48
Code : CDL009777 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 B4
Code : CDL009778 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 A6
Code : CDL009781 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 B48
Code : CDL009782 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 B4
Code : CDL009783 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 A6
Code : CDL009784 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 B48
Code : CDL009785 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 B4
Code : CDL009788 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 A6
Code : CDL009789 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 B48
Code : CDL009790 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D4
Code : CDL009791 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 B6
Code : CDL009792 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D48
Code : CDL009793 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D46
Code : CDL009794 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 A68
Code : CDL009795 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 B612
Code : CDL009796 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F4
Code : CDL009797 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B6
Code : CDL009798 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 A8
Code : CDL009799 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F48
Code : CDL009800 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B612
Code : CDL009801 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F46
Code : CDL009802 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B68
Code : CDL009803 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G46
Code : CDL009804 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G4
Code : CDL009807 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D6
Code : CDL009808 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 B8
Code : CDL009809 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G48
Code : CDL009810 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D612
Code : CDL009811 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D68
Code : CDL009812 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 F6
Code : CDL009813 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 D8
Code : CDL009814 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 E612
Code : CDL009815 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 E68
Code : CDL009816 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 G6
Code : CDL009817 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 E8
Code : CDL009818 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 G612
Code : CDL009819 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I6
Code : CDL009820 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 G8
Code : CDL009821 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I68
Code : CDL009822 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 A6 TWIN
Code : CDL009824 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 B48 TWIN
Code : CDL009825 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 B4 TWIN
Code : CDL009826 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 A6 TWIN
Code : CDL009827 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 B48 TWIN
Code : CDL009828 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 B4 TWIN
Code : CDL009829 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 A6 TWIN
Code : CDL009830 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 B48 TWIN
Code : CDL009831 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 B4 TWIN
Code : CDL009832 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 A6 TWIN
Code : CDL009833 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 B48 TWIN
Code : CDL009834 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D4 TWIN
Code : CDL009835 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 B6 TWIN
Code : CDL009836 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D48 TWIN
Code : CDL009837 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 B612 TWIN
Code : CDL009838 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 D46 TWIN
Code : CDL009839 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 450 A68 TWIN
Code : CDL009840 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F4 TWIN
Code : CDL009841 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B6 TWIN
Code : CDL009842 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 A8 TWIN
Code : CDL009843 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F48 TWIN
Code : CDL009844 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B612 TWIN
Code : CDL009845 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 F46 TWIN
Code : CDL009846 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 500 B68 TWIN
Code : CDL009847 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G4 TWIN
Code : CDL009848 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D6 TWIN
Code : CDL009849 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 B8 TWIN
Code : CDL009850 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G48 TWIN
Code : CDL009851 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D612 TWIN
Code : CDL009852 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 G46 TWIN
Code : CDL009853 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 560 D68 TWIN
Code : CDL009854 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 F6 TWIN
Code : CDL009855 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 D8 TWIN
Code : CDL009856 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 E612 TWIN
Code : CDL009857 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 630 E68 TWIN
Code : CDL009858 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 G6 TWIN
Code : CDL009859 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 E8 TWIN
Code : CDL009860 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 710 G612 TWIN
Code : CDL009861 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I6 TWIN
Code : CDL009862 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 G8 TWIN
Code : CDL009863 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I68 TWIN
Code : CDL009865 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I612
Code : CDL011464 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 MONO
Code : CDL015139 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 MONO
Code : CDL015627 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 MONO
Code : CDL016555 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 MONO
Code : CDL017913 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 280 MONO TWIN
Code : CDL024265 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 315 MONO TWIN
Code : CDL024266 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 355 MONO TWIN
Code : CDL024267 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 400 MONO TWIN
Code : CDL024268 Connectez vous pour accéder aux tarifs
DIABLO 800 I612 TWIN
Code : CDL024269 Connectez vous pour accéder aux tarifs
Agrée CSTB F400-120 / NF EN 12101-3
Marquage CE ventilateurs extracteurs de fumées et chaleurs
Moteur IE3 IP55/F basse consommation conforme à la directive ErP 2009/125/EC
Conforme aux exigences de la RT2012.
A cela, l'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.
Pour la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement recevant du public".
Pour la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au sommeil", "local réservé au sommeil" et "hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.
Arrêté du 22 mars 2004
DF 1 : Objet du désenfumage
Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :
- limiter la propagation de l'incendie
- faciliter l'intervention des secours.
DF 2 : Documents à fournir
- un plan comportant :
- les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l'emplacement des dispositifs de commande ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
DF 3 : Principes de désenfumage
§ 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :
- soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
- soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.
§ 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.
§ 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e catégorie.
Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
§ 4. Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.
§ 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :
- depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;
- à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.
Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.
DF 4 : Application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.
- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des compartiments ;
- le désenfumage des locaux.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.
§ 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d'évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d'évaluation.
Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement.
§ 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants :
- coffrets de relayage.*
doivent être admis à la marque NF.
* Les deux premiers tirets "exutoires et volets" ont été supprimés par l'arrêté du 29 juillet 2014. Entrée en vigueur le 1er septembre 2014.
DF 5 : Désenfumage des escaliers
§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.
§ 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.
Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique.
§ 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.
§ 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Ceste prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.
DF 6 : Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public
§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :
- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;
- circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
- circulations situées en sous-sol.
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.
Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- leur superficie est supérieure à 300 m2. »
§ 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.
DF 7 : Désenfumage des locaux accessibles au public
§ 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.
§ 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m2.
DF 8 : Désenfumage des compartiments
Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
- si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;
- si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.
DF 9 : Entretien et exploitation
Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
- entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ;
- entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
- entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur.
Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933.
DF 10 : Vérifications techniques
§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10 (Arrêté du 25 juin 1980)
PLUG&PLAY, la gamme DIABLO® est conçue, montée et testée en usine
Le caisson de désenfumage DIABLO® peut être installé dans toutes les positions
Panneaux permutables en tôle pré-laquée RAL7035 facilitant un large accès à la turbine et de nombreuses configurations
Interrupteur cadenassable monté, câblé
Jeux de pattes pour fixation au sol
Large accès pour le nettoyage et la maintenance de la turbine quelle que soit la configuration d'installation
DIABLO - CAISSON ATTAQUE DIRECTE
DIABLO - TEXTE DE PRESCRIPTION
DIABLO - MISE EN SERVICE ET UTILISATION
CALADAIR - CERTIFICAT F400-120 (connectez-vous pour accéder au fichier)

References: § 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 1

§ 2

§ 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 1

§ 2
 § 1

§ 3

§ 1

§ 2

§ 1