Source: http://docplayer.cz/13589125-Vyhlaska-ze-dne-18-brezna-2010-o-dispecerskem-rizeni-elektrizacni-soustavy-a-o-predavani-udaju-pro-dispecerske-rizeni.html
Timestamp: 2019-02-19 06:01:02+00:00

Document:
VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení - PDF
Download "VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení"
1 Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení 24 až 26 energetického zákona: 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen dispečerské řízení ), pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb. Dispečerské řízení 2 (1) Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje: a) přípravu provozu elektrizační soustavy, b) operativní řízení provozu elektrizační soustavy a c) hodnocení provozu elektrizační soustavy. (2) Dispečerské řízení provádějí formou pokynu technického dispečinku (dále jen dispečerský pokyn ): a) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy, b) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav 1. přímo připojených k přenosové soustavě (dále jen regionální distribuční soustava ), 2. přímo nepřipojených k přenosové soustavě (dále jen lokální distribuční soustava ). (3) Provozovatelé distribučních soustav neprodleně oznamují zřízení svého technického dispečinku technickému dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení připojeno. (4) Údaje pro přípravu provozu, operativní řízení provozu a hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav (dále jen údaje pro dispečerské řízení ) předávají účastníci trhu s elektřinou předem dohodnutým způsobem. 3 Provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav, výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k přenosové nebo k distribuční soustavě, zákazníci a provozovatelé přenosových soustav, s jejichž zařízením je elektrizační soustava propojena, a) spolupracují při zpracování přípravy provozu, při zajišťování činností v operativním řízení, při hodnocení provozu, b) poskytují údaje a data pro přípravu provozu, operativní řízení, hodnocení provozu elektrizační soustavy a její rozvoj, c) poskytují provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jejich soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při provozu a rozvoji sítí. 4 (1) Provozovatel přenosové soustavy při řízení toků elektřiny v přenosové soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, b) výrobny elektřiny a odběrná elektrická zařízení zákazníků připojená k distribuční soustavě poskytující provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby v rozsahu poskytnuté podpůrné služby, c) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k přenosové soustavě, a
2 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 919 d) technické dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav. (2) Provozovatel regionální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě, b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, c) technické dispečinky provozovatelů lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, a d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě. (3) Provozovatel lokální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě, při respektování toků elektřiny mezi distribučními soustavami dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě, b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, c) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav uvnitř jeho vymezeného území a d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě. 5 (1) Provozovatel přenosové soustavy každoročně zveřejňuje: a) vybrané technické údaje o přenosové soustavě, b) roční přípravu provozu, zejména rozsah a termíny odstávek zařízení a předpokládané omezení přenosu, c) předpokládaný rozvoj přenosové soustavy včetně propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, a to na 10 let. (2) Provozovatel přenosové soustavy průběžně zveřejňuje: a) předpokládaný a skutečný průběh spotřeby elektřiny v České republice, b) velikost čerpání podpůrných služeb a odhad velikosti systémové odchylky, c) plánované výměny elektřiny na jednotlivých mezistátních přenosových profilech, d) skutečné toky výkonů na jednotlivých mezistátních přenosových profilech, e) odstávky bloků výroben elektřiny o jednotkovém výkonu větším než 100 MW. (3) Provozovatel přenosové soustavy dále zveřejňuje: a) vyhodnocení kmitočtu sítě, b) odchylku od plánovaného salda předávaných výkonů, c) vyhodnocení mimořádných provozních událostí, d) vyhodnocení standardu kvality přenosu elektřiny, e) předpokládané možnosti přenosu elektřiny se sousedními přenosovými soustavami. (4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje: a) průběh zatížení distribuční soustavy, b) informace o časech vysílání signálů hromadného dálkového ovládání. 6 Dispečerské pokyny Dispečerskými pokyny jsou provozní instrukce technického dispečinku nebo operativní pokyny technického dispečinku vydávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. 7 Provozní instrukce technického dispečinku (1) Provozní instrukce technického dispečinku vydává po projednání s dotčenými účastníky trhu s elektřinou technický dispečink pro přípravu provozu, operativní řízení provozu, hodnocení provozu, mezinárodní spolupráci, spolupráci technických dispečinků pro a) řízení toků elektřiny a bilanci elektrizační soustavy v oblasti 1. regulace kmitočtu a předávaných výkonů, 2. řízení napětí a regulace jalového výkonu, 3. řízení podpůrných služeb, 4. usměrňování spotřeby elektřiny, 5. provozu části elektrizační soustavy odpojené od zbytku elektrizační soustavy (dále jen ostrovní provoz ), b) řešení mimořádných situací a stav nouze v oblasti 1. předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze,
3 Strana 920 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka plánu obrany a plánu obnovy provozu elektrizační soustavy, c) nastavení a provoz automatizovaných systémů dispečerského řízení v oblasti 1. dispečerských řídicích systémů, 2. ochran přenosových a distribučních zařízení, 3. ochran zařízení výroben elektřiny ovlivňujících soustavu, do které je zařízení výrobny připojeno, 4. ochran odběrných elektrických zařízení ovlivňujících soustavu, ke které je odběrné elektrické zařízení připojeno, 5. systémů pro automatická řízení elektrizační soustavy, 6. telekomunikací a zařízení pro přenos dat. (2) Provozní instrukce se uchovávají po dobu nejméně 5 let od ukončení jejich platnosti. 8 Operativní pokyny technického dispečinku (1) O vydání a provedení operativního pokynu technického dispečinku (dále jen operativní pokyn ) provede technický dispečink záznam. Pokud není provedení záznamu zajištěno technickými prostředky, kterými jsou například zvukový záznam, elektronický záznam nebo záznam v řídicím systému, provede se záznam písemně do deníku. Záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu 5 let. (2) Operativní pokyn musí být jednoznačný a srozumitelný. V případě pochybnosti o jednoznačnosti a srozumitelnosti operativního pokynu musí být ověřen zpětným dotazem. Po ověření musí být operativní pokyn vykonán vždy, s výjimkou případů, kdy by provedení operativního pokynu vedlo k ohrožení života nebo zdraví osob. (3) V případě, že ten, kterému byl operativní pokyn dán, s jeho provedením nesouhlasí, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou písemný záznam, ve kterém popíší důvody nesouhlasu s provedením operativního pokynu. Na základě tohoto záznamu provede technický dispečink vyhodnocení události za účasti toho, kdo s provedením operativního pokynu nesouhlasí. (4) V případě, že není operativní pokyn vykonán z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou prokazatelný záznam, ve kterém popíší, k jakému ohrožení mohlo dojít a proč nebyl operativní pokyn vykonán. (5) Bez operativního pokynu je možné provést manipulaci pouze v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. O provedené manipulaci musí být neprodleně informován příslušný technický dispečink, který o provedené manipulaci provede písemný záznam. (6) Automatizované systémy dispečerského řízení používané pro předávání operativních pokynů technického dispečinku a předávání vstupních údajů jsou samostatnými technologickými systémy s vlastními zabezpečenými rozhraními na jiné informační systémy a technologie. 9 Příprava provozu přenosové soustavy (1) Příprava provozu přenosové soustavy obsahuje: a) plán provozu zařízení přenosové soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny, přípravy provozu distribučních soustav a spolupráce se zahraničními provozovateli přenosových soustav, b) předpokládaný průběh zatížení, c) kontrolu spolehlivosti provozu přenosové soustavy včetně omezení přeshraničních přenosů, d) velikost a strukturu podpůrných služeb nezbytných pro spolehlivost provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení a e) plán vynuceného provozu výroben elektřiny. (2) Přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy v členění: a) předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let, b) roční příprava, c) měsíční příprava, d) týdenní příprava, e) denní příprava. (3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a dále jsou upřesněny ve společné provozní instrukci provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav.
4 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 921 (4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu předávají provozovateli přenosové soustavy a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení, b) provozovatelé regionálních distribučních soustav, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, e) poskytovatelé podpůrných služeb. 10 Operativní řízení provozu přenosové soustavy (1) Operativní řízení provozu přenosové soustavy zahrnuje: a) aktualizaci denní přípravy provozu v části podpůrných služeb, plánovaného provozu výroben elektřiny a plánu zahraniční spolupráce, b) řízení zapojení prvků přenosové soustavy pro zajištění přenosu elektřiny a řízení toků elektřiny v přenosové soustavě propojené s elektrizačními soustavami sousedních států při respektování pravidel propojení, c) regulaci kmitočtu a salda předávaných výkonů mezi soustavami sousedních států, d) řízení výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení zákazníků v rozsahu poskytovaných podpůrných služeb podle platné denní přípravy provozu, e) regulaci napětí a toků jalových výkonů v zařízeních přenosové soustavy o napěťové úrovni 400 kv a 220 kv, f) řešení poruchových stavů v přenosové soustavě, g) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze, h) vydávání a evidenci povolení pro pracovní činnost na zařízení přenosové soustavy, i) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení. (2) Operativní řízení provozu přenosové soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav zahrnuje: a) řízení předávaných výkonů mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami, b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy, c) vypínání a zapínání transformátorů 400/110/ /10,5 kv a 220/110/10,5 kv, d) regulaci napětí a toků jalových výkonů na hranici mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v místech s transformací napětí 400/110 kv a 220/110 kv, e) ostrovní provoz, f) řízení výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, které poskytují podpůrné služby pro zajištění systémových služeb, a g) řízení změn zapojení v přenosové soustavě, které mají vliv na provoz distribučních soustav, a změn zapojení v distribučních soustavách, které mají vliv na provoz přenosové soustavy. (3) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy dává operativní pokyny a) technickým dispečinkům provozovatelů regionálních distribučních soustav, výrobcům elektřiny a zákazníkům při 1. řešení poruchových stavů v přenosové soustavě, 2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem přenosové soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy, 3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě, b) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, 1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu, 2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle 24 odst. 3 písm. d) energetického zákona, 3. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny za podmínek uvedených ve smlouvě mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem přenosové soustavy, 4. při řízení výrobny elektřiny v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné denní přípravy provozu a v souladu s uzavřenými smlouvami, c) výrobcům elektřiny a zákazníkům, jejichž výrobny elektřiny nebo odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, poskytujícím
5 Strana 922 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování, d) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, 1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle 24 odst. 3 písm. c) energetického zákona, 2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě, 3. při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování, e) technickým dispečinkům provozovatelů distribučních soustav 1. ke změně toků výkonu mezi přenosovou a regionální distribuční soustavou, 2. pro připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě. (4) Postup pro uvolňování z provozu a uvádění do provozu zařízení přenosové soustavy, zařízení výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení přenosové soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 11 Hodnocení provozu přenosové soustavy (1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu přenosové soustavy, které obsahuje: a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení elektrizační soustavy, b) vyhodnocení skutečné provozní připravenosti výroben, c) bilance výkonu a energie přenosové soustavy a bilance výkonu České republiky, d) vyhodnocení systémových a podpůrných služeb, e) vyhodnocení regulační energie, f) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny, g) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a poruchových stavů v distribučních soustavách, které měly vliv na provoz přenosové soustavy, h) vyhodnocení písemných stížností na vydaný operativní pokyn a i) provozně-technické statistiky za elektrizační soustavu. (2) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací v přenosové soustavě a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy, pro jejichž zpracování si může v případě potřeby vyžádat podklady od účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. (3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel přenosové soustavy nejméně po dobu 10 let. 12 Příprava provozu distribuční soustavy (1) Příprava provozu distribuční soustavy obsahuje: a) plán provozu zařízení distribuční soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny a přípravy provozu připojených distribučních soustav, b) předpokládaný průběh zatížení, bilanci toků energie a bilanci výkonů a využití služeb regulace napětí a jalové energie, c) kontrolu spolehlivosti provozu distribuční soustavy včetně případných omezení a d) plán vynuceného provozu výroben elektřiny a plán vynucených ostrovních provozů s dodávkou elektřiny ze zahraničí. (2) Přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy v členění: a) předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let, b) roční příprava, c) měsíční příprava, d) týdenní příprava, e) denní příprava. (3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů a zpraco-
6 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 923 vání bilancí toků energie a bilancí výkonů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. (4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu distribuční soustavy předávají provozovateli distribuční soustavy a) provozovatel přenosové soustavy, b) provozovatelé distribučních soustav, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení o napětí vyšším než 1 kv jsou připojena k distribuční soustavě, e) poskytovatelé podpůrných služeb, f) držitelé licence na obchod s elektřinou. 13 Operativní řízení provozu distribuční soustavy (1) Operativní řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje: a) řízení zapojení prvků distribuční soustavy pro zajištění distribuce elektřiny a řízení toků elektřiny v distribuční soustavě a v propojení s přenosovou soustavou a ostatními distribučními soustavami, b) regulaci napětí a toků jalových výkonů v zařízeních distribuční soustavy o napěťové úrovni 110 kv a nižší, c) řešení poruchových stavů v distribuční soustavě, d) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze v distribuční soustavě, e) vydávání a evidenci povolení k zahájení pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy, f) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení. (2) Operativní řízení provozu distribuční soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav, jejichž soustava je připojena k distribuční soustavě, zahrnuje: a) řízení toků elektřiny v řízené distribuční soustavě při respektování toků výkonů z přenosové soustavy a toků výkonů mezi připojenými distribučními soustavami, b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy, c) vypínání a zapínání zařízení na hranicích mezi řízenými distribučními soustavami, d) regulaci napětí a toků jalových výkonů v zařízení připojených distribučních soustav, e) provoz částí elektrizační soustavy v ostrovním provozu, f) řízení změn zapojení v řízené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz připojených distribučních soustav, a změn zapojení v připojené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz řízené distribuční soustavy. (3) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy dává operativní pokyny a) technickému dispečinku provozovatele přenosové soustavy při provádění prací a při řešení poruchových stavů v polích 110 kv a 10,5 kv transformátorů 400/110/10,5 kv a 220/110/10,5 kv, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky 400 kv, 220 kv a 10,5 kv polí transformátorů 400/110/ /10,5 kv a 220/110/10,5 kv, b) technickému dispečinku provozovatele připojené regionální distribuční soustavy při 1. provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě, c) technickému dispečinku připojené lokální distribuční soustavy 1. ke změně toků výkonu mezi jím řízenou distribuční soustavou a připojenou lokální distribuční soustavou, 2. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 3. při přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy, 4. při opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě,
7 Strana 924 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 d) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě, 1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu, pokud není provozní instrukcí stanoveno jinak, 2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny [ 25 odst. 4 písm. d) energetického zákona], e) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, 1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny [ 25 odst. 4 písm. c) energetického zákona], 2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení s napětím nad 1 kv k distribuční soustavě, 3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu. (4) Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení distribuční soustavy, výroben elektřiny s výkonem nad 100 kw připojených k distribuční soustavě a odběrných elektrických zařízení připojených k distribuční soustavě s napětím nad 1 kv a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu distribuční soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. (6) Pro provoz vydělených částí distribuční soustavy s napětím 110 kv, napájených dodávkami elektřiny ze zahraničí a dodávkami do zahraničí, vydává dispečink provozovatele distribuční soustavy s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy společnou provozní instrukci. (7) Trvalé propojení distribučních soustav, při kterém by došlo k paralelnímu propojení přenosových soustav sousedních států na napěťové hladině 110 kv, se na základě platných mezinárodních dohod nepřipouští. Výjimkou je krátkodobé propojení pro vytvoření, změnu a zrušení provozu vydělené části distribuční soustavy. V tomto případě doba propojení, pokud to podmínky pro provedení manipulací umožní, nepřesáhne 3 minuty. 14 Hodnocení provozu distribuční soustavy (1) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu distribuční soustavy, které obsahuje: a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení, b) vyhodnocení bilancí toků energie a bilancí výkonů, c) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny, d) rozbor poruchových stavů v distribuční soustavě, e) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a v připojených distribučních soustavách, které měly vliv na provoz jím řízené distribuční soustavy, f) vyhodnocení písemné stížnosti na vydaný dispečerský pokyn podle 7 a g) vybrané provozně-technické statistické údaje distribuční soustavy. (2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy v jím řízené distribuční soustavě a pro jejich zpracování si může vyžádat podklady od dotčených účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. (3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel distribuční soustavy nejméně po dobu 10 let. (4) Podrobnosti hodnocení provozu distribuční soustavy jsou uvedeny v provozních instrukcích technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy. 15 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky, se zrušuje. 16 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna Ministr: Ing. Tošovský v. r.
8 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 925 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.
9 Strana 926 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
10 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 927
11 Strana 928 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
12 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 929
13 Strana 930 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
14 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 931
15 Strana 932 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
16 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 933 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.
17 Strana 934 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
18 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 935
19 Strana 936 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.
20 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 937
21 Strana 938 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2010 Sb.
22 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 939
23 Strana 940 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
24 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 941
25 Strana 942 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
26 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 943
27 Strana 944 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28
28 Částka 28 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Strana 945
DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ
DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky
51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
Dispečerské řízení elektrických sítí
Dispečerské řízení elektrických sítí Dispečerské řízení ES patří mezi jednu z forem řízení výrobních procesů produkčních řetězců, sloužících k uspokojení poptávky po určitém druhu zboží. V případě ES je
MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2014, hotel Continentál
hotel Continentál foto: Thinkstock MUDr. Josef Štorek, Ph.D., Ing. Lenka Brehovská,Ph.D., Bc.Pavel Smekal Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
315/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
315/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000
Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví
Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 1. Připomínka k 12,
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá
458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000
458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003
458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se změnami: 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003
Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky
Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.
IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597
Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále

References: zákona č. 458
 zákona č. 158
 zákona č. 458
 zákona č. 240
 zákona č. 458
 zákona č. 458
 zákona č. 513