Source: http://docplayer.pl/197314-Iv-zasady-projektowe-dla-kanalizacji.html
Timestamp: 2017-04-28 09:01:55+00:00

Document:
IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI - PDF
Download "IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI"
1 IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci kanalizacyjnej jak równie ich wykonawstwa. Kanalizacj grawitacyjn programuje si głównie jako układ zbiorczy cieków dla jednostek osadniczych. cieki z takiego obszaru zbierane bd w pompowni (tłoczni) sieciowej, wtłaczane do układu tłocznego łczcego wszystkie miejscowoci z oczyszczalni dobran dla całej zlewni aglomeracji. Kanalizacja grawitacyjna jako lokalny układ sieci podłczona jest do wspomnianej tłoczni. Z kadej posesji cieki sprowadzane s grawitacyjnie instalacj wewntrzn, która jest połczona grawitacyjnym tzw. przykanalikiem z kanałem zbiorczym. Cz posesji bdzie przyłczona lokalnymi, przydomowymi pompowniami. Dotyczy to posesji zlokalizowanych przy kolektorach tłocznych. Przyłczenie kolektorem tłocznym bdzie równie zasadne dla zabudowa przy kolektorach grawitacyjnych, ale lecych jednostkowo poniej grawitacyjnej moliwoci przyłczenia. W warunkach wiejskich kanały zbiorcze z reguły wykonywane s z rur o przekroju kołowym, przy czym mog by stosowane rury kamionkowe, betonowe oraz z tworzyw sztucznych. W kadym przypadku naley zapewni sobie produkty spełniajce wysokie normy jakociowe. Proponuje si zastosowanie rur z tworzyw, z uwagi na łatwo montau i moliwo zminimalizowania infiltracji wód i eksfiltracji cieków. Grawitacyjna sie kanalizacyjna musi by wyposaona w odpowiednio usytuowane urzdzenia pomocnicze takie jak: studzienki rewizyjne, studzienki kaskadowe, przewietrzniki, wpusty deszczowe w przypadku kanalizacji deszczowej oraz płuczki kanałowe. Warto te wybra producenta zapewniajcego wymagany wybór produktów. Przyjcie zasady jednego producenta umoliwi równie właciwy dobór uszczelek gwarantujcych szczelno układu. W przypadku obszaru Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczy to zarówno sieci tłocznej jak i grawitacyjnej, wszystkich typów studzienek i pompowni. Bardzo istotn spraw jest zapewnienie szczelnoci studzienek rewizyjnych i włazowych przed wodami powodziowymi i innymi przypadkami zalania. W gminie, dotyczy to obszarów wzdłu Boego Stoku i Warty. Wszystkie studzienki musz by wyposaone we włazy w wykoczeniu przeciwzalewowym. 1032 Projektujc układy sieci kanalizacyjnej naley kierowa si nastpujcymi zasadami: 1. Trasy kolektorów z zasady przebiegaj wzdłu najniszych punktów terenowych zlewni. 2. Kolektory powinny by poprowadzone w sposób powodujcy jak najmniejsze naruszenie istniejcej infrastruktury zagospodarowania przestrzennego (w szczególnoci dróg). 3. Przyłcza z reguły odprowadzaj cieki po najkrótszej drodze do kolektorów, najczciej jedno przyłcze dotyczy jednego domostwa. 4. Kolektory główne, winny by wyposaone w studzienki rewizyjne z projektowanymi doprowadzeniami przyłczy. 5. W miejscach łczenia kolektorów winny wykonane by studnie umoliwiajce wejcie do nich słub komunalnych Z reguły, maj one rednic Na odcinkach prostych naley stosowa niewłazowe studzienki inspekcyjne. 6. Kade przyłcze winno posiada studzienk rewizyjn umoliwiajc pomiar jakoci i iloci cieków przez słuby komunalne. 7. Spadki kanałów grawitacyjnych winny by projektowane zgodnie z zasadami projektowanymi omówionymi w dalszej czci. wzoru: Kanały do odprowadzania cieków powinny by projektowane na podstawie Qr = Qbg + Qprz + Qp gdzie: - Qr - przepływ cieków [dm 3 /s] - Qbg - odpływ cieków bytowo gospodarczych [dm 3 /s] - Qprz - cieki przemysłowe [dm 3 /s] - Qp - wody przypadkowe [dm 3 /s] Qp = Qo + Qi gdzie: - Qo - ilo wód opadowych przenikajcych do kanalizacji [dm 3 /s] - Qi - iloci wód infiltracyjnych [dm 3 /s] Przepływy winny by projektowane sumujc odpływy cieków z wszystkich powierzchni czstkowych nalecych do kanałów. 1043 Głbokoci posadowienia kanałów grawitacyjnych Głboko ułoenia grawitacyjnego kanału zbiorczego musi by na tyle dua, aby istniała moliwo grawitacyjnego sprowadzenia cieków z kadej posesji. W przypadku duych długoci kanału zbiorczego ich zagłbienia mog znacznie wzrasta, co wywołuje istotny wpływ na wzrost kosztów robót ziemnych przy budowie kanałów sieci. Ze wzgldów ekonomicznych zagłbienie kanałów wzgldem terenu nie powinno przekracza 4 m. W przypadku duej długoci zabudowy jednostki osadniczej moe wystpi potrzeba budowania odpowiednio zagłbionej studni do gromadzenia cieków, usytuowania w niej pomp do lokalnego podniesienia cieków do wypłyconego kanału. Głboko posadowienia kolektorów głównych jest zalena od: głbokoci posadowienia kanałów bocznych, a głównie przykanalików; Nie dysponujc na tym etapie pełnymi danymi o poszczególnych domostwach (a przede wszystkim sposobie i rodzaju dotychczasowego odprowadzania cieków do zbiorników bezodpływowych lub innych otworów z ziemi), przyj naley zasad minimalnego posadowienia kanalizacji 140 cm poniej terenu. Winno to zabezpieczy moliwoci podłczania domów do kanalizacji; topografii terenu; wzajemnego ukształtowania poszczególnych miejscowoci. Dla ułoenia kanału ciekowego istotn spraw jest posadowienie poniej strefy przemarzania gruntu. Ponisze dane przedstawiaj załoenia dla przykrycia przewodu kanalizacyjnego aby zabezpieczy go przed wpływem czynników atmosferycznych. Zwracamy jednak uwag, e w ostatnich latach obniono wartoci krytyczne. Dla obszaru Koziegłowy (strefa II) wskazan wartoci bdzie przykrycie 1,2 m. Zalecamy jednak przyjcie zaostrzonych warunków z uwagi na wystpujce nagminnie anomalie pogodowe. Proponujemy przyjcie strefy III - przypuszczalnie właciw wartoci bdzie przykrycie sieci o głbokoci 1,2 m. 1054 Tabela 34. Wartoci przykrycia przewodu kanalizacyjnego Głboko przemarzania gruntu h 1 [m] Głboko przykrycia przewodu h 2 [m] 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 ródło: Literatura Okrelenia spadków kanałów i prdkoci przepływu cieków Zakres zastosowa grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych dotyczy tych przypadków, kiedy jest moliwe ograniczenie głbokoci ułoenia kanałów, np. w jednostkach o zwartej zabudowie, przy ograniczonej długoci kanałów, w płaskim terenie, najlepiej ze spadkiem w kierunku oczyszczalni cieków. Dopuszczaln prdko przepływu cieków w kolektorach naley przyj jako: v = 0,70 m/s dla rednic do 450 mm przy minimum: przy maksimum: v min = 0,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v min = 0,4 m/s dla cieków bez piasku v max = 2,5 m/s dla cieków zawierajcych piasek v max = 3,0 m/s dla cieków bez piasku Tabela 35. rednica kolektora Minimalne i maksymalne dopuszczalne spadki kanałów grawitacyjnych wykonanych z PVC przy maksymalnej prdkoci V max. = 5m/s Spadek maksymalny Spadek minimalny [mm] [ ] [ ] ,0 5, ,8 4, ,3 3, ,0 2,5 ródło: Literatura Tabela 36. rednica [mm] Wartoci maksymalnych spadków przewodów kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej Spadek maksymalny [ ] przy maksymalnej prdkoci V max = 5 m/s Kanalizacja komunalna Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna ,0 45, ,8 32, ,3 26,0 ródło: Literatura 1065 Tabela 37. ródło: Literatura Minimalne spadki w kanalizacji grawitacyjnej w zalenoci od rednicy kolektora Spadek [%] rednica kanału [mm] 0, , , , Zachowanie odpowiednich spadków przy rurach o najmniejszych rednicach wymaga bardzo starannego wyrównanie kinety wykopu i wykonania podsypki. Odcinki sieci kanalizacyjnej o bardzo duych spadkach wymagaj zastosowania kaskadowych studzienek kanalizacyjnych. Sytuacja wysokociowa prowadzenia kanałów zmusza do wykonania włczenia przewodu kanalizacyjnego powyej dna studzienki kanalizacyjnej włazowej. Jest to zgodne z PN-B-10729: 2000, "...studzienki kaskadowe na kanałach o rednicy do 0,40 m i wysokoci spadku od 0,5 m do 4,0 m mog by wykonywane z rur spadow umieszczon na zewntrz lub wewntrz studzienki". W przypadku studzienki Tegra 1000 zalecane jest wykonanie odejcia rur spadow pod ktem 45 (trójnik) o tej samej rednicy, co rura dopływowa. Włczenie do komina studzienki rury dopływowej powinno nastpi za pomoc wkładki "in situ" (o rednicy 200, 160 lub 110). Dobór rednic przewodów kanalizacyjnych W opracowywaniu niniejszej dokumentacji przyjmujemy konieczno powizania istniejcych systemów kanalizacyjnych z nowoprojektowanymi. Do wylicze naley przyj zasad Manninga wyraon wzorem: 1076 Q = F v = F 1/n R h 2/3 i 1/2 w którym: Q - natenie przepływu cieków [m 3 /s]; F - - powierzchnia przekroju przewodu [m 2 ]; v - prdko przepływu cieków [m/s]; R h i - promie hydrauliczny [m], wyraony przez stosunek powierzchni przekroju przewodu do obwodu zwilonego; - spadek zwierciadła cieków (spadek dna kanału). Wzór ten jest podstaw nomogramu dla rur kanalizacyjnych o przekroju kołowym i rednicy do 1,0 m, dla kanałów całkowicie napełnionych, przy załoeniu odczytów, tzw. rednic produkowanych (tj. powyej prostej odczytanej z nomogramu). Wielko rednic trzeba przyjmowa dla ½ napełnienia. Zwracamy uwag, e w zasadzie dla kadego dobranego kolektora grawitacyjnego w gminie Koziegłowy wystarczajca bdzie rednica 200 mm. Nomogram do wzoru Manninga dla rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o przekroju kołowym do Ø 1000 mm Wnioski wynikajce z zastosowania nomogramu Manninga: 1 Dla rur 200 mm o duych współczynnikach tarcia, oznacza to moliwo przepływów 24 dm 3 /s (po zastosowaniu współczynników nierównomiernoci dobowej i godzinowej (łcznie!!!) oraz połowy napełnienia przekroju), 1087 a w stosunku dobowym na poziomie 365 m 3 /dob. W zwizku z powyszym odstpiono w niniejszej koncepcji od wykonywania oblicze hydraulicznych dla kadego kolektora w kadej miejscowoci. 2 Dla 250 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 37 dm 3 /s i 631 m 3 /dob. 3 Dla 300 mm oznacza to moliwo przepływów na poziomie 55 dm 3 /s i 913 m 3 /dob. 4 Odczytywanie z innych nomogramów jest zasadne dla jednolitych gładkich materiałów w całej sieci. 5 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. 6 Wielkoci okrelone w innych nomogramach kilku autorów, pozwalaj na zwikszenie przepływów od 2,4 do 9,7 %. Rónice mog równie dotyczy błdów odczytowych. Posadowienie kanałów wzgldem innych mediów Przewody kanalizacji grawitacyjnej, cinieniowej i podcinieniowej powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z odrbnymi przepisami. W zamieszczonej poniej tabeli przedstawiono minimalne odległoci przewodów kanalizacyjnych od innych elementów uzbrojenia podziemnego. Tabela 38. Wzajemne połoenie sieci mediów Odległo pionowa [m] Minimalna odległo pozioma [m] 0 < a < 0.5 Dn < 200 mm b 1,5 Dn 200 mm b 3,0 a > 0,5 c 1,5 + h 0 < h < 5,0 c 1,5 + h h > 0,5 c 1,5 + h ródło: Literatura Objanienie: a, b, c, h, Dn według poniszego schematu. Schemat klasycznego usytuowania przewodu kanalizacyjnego w stosunku do innych mediów: 1098 Minimalne dopuszczalne odległoci pomidzy zewntrzn cian przewodu kanalizacyjnego Tabela 39. a zewntrzn powierzchni innych mediów Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny odstp [m] Energetyczny 0,5 Teletechniczny 2,0 Gazowy niskiego cinienia 2,0 Gazowy redniego cinienia 2,0 Ciepłowniczy wg schematu Wodocigowy wg schematu ródło: Literatura Aktualnie trwaj prace nad ujednoliceniem w całej Europie zasad wzajemnego połoenia sieci teletechnicznych. Stosowanie umieszczenia takich sieci w dodatkowej rurze osłonowej przy okazji wykonywania w kanalizacji pozwala na realizacj przyszłych inwestycji bez ponownego rozkopywania dróg. W Polsce technologia ta jest mało znana ale w wielu miejscach wysoko zurbanizowanych bdzie koniecznoci. Równie ciekawym rozwizaniem jest moliwo poprowadzenia w jednym wykopie kilku mediów. Nie ma tu znaczenia czy w drugiej rurze posadowiona bdzie woda, telefon, energia czy kanał burzowy. Dla zobrazowania sytuacji, na rysunku pokazano wariant z kanalizacj deszczow. Pomimo wysokich kosztów warto taki układ rozpatrywa dla obszaru Koziegłów z uwagi na konieczno uporzdkowania mediów w ulicach miasta. 1109 4.2. Zasady projektowe dla kanalizacji cinieniowej Z uwagi na układ terenowy wikszo kanalizacji rurocigi przesyłowe, stanowi bdzie kanalizacja cinieniowa. Wyjtkowo, jeeli oferent zagwarantuje podane parametry hydrauliczne mona rozpatrzy dla Koziegłów i Gniazdowa układ podcinieniowy. Kanalizacj cinieniow, z uwagi na rodzaje zastosowanych pomp i warunki hydrauliczne w kolektorach mona wstpnie podzieli na niskocinieniow i wysokocinieniow. o W kanalizacji niskocinieniowej stosowane s pompy wirowe, wytwarzajce cinienie nie przekraczajce 0,3 MPa. Przy długich kolektorach konieczne jest wybudowanie pompowni porednich. o Kanalizacja wysokocinieniowa wykorzystuje pompy wyporowe lub wirowe wytwarzajce cinienie pow. 0,3 MPa (rednio 0,5 MPa). System ten pozwala przesyła cieki na odległoci do 6 km bez potrzeby budowania pompowni porednich. Pompy wyporowe cechuje równie stała wydajno, co znacznie upraszcza wykonywanie projektów budowlanych. Podstawowymi elementami systemu kanalizacji cinieniowej s małe, przydomowe pompownie, zbierajce cieki z jednego lub kilku budynków oraz sie kanalizacyjna, składajca si z przykanalików oraz rurocigów tłocznych. Maksymalna rozpito prezentowanego systemu na ogół nie przekracza 1,0 1,5 km, co jest zwizane z koniecznoci zachowania tzw. prdkoci samooczyszczania si rurocigów tłocznych, równej 0,70 1,8 m/s podczas pracy jednej z pompowni. Stosowane na ogół w pompowniach przydomowych pompy z rozdrabniarkami, posiadaj moc nie przekraczajc 2,5 kw oraz wydajno w zakresie 2,0 4,0 dm 3 /s. Z punktu widzenia iloci cieków dopływajcych do pompowni, wydajno ta na ogół jest za wysoka, jednak niezbdna do zachowania odpowiedniej prdkoci przepływu cieków w przewodach tłocznych. Dua wydajno pompy w połczeniu z niewielk retencyjnoci pompowni powoduje, e jednorazowy czas pracy urzdzenia skraca si do kilkudziesiciu sekund, ograniczajc tym samym moliwo wzajemnego oddziaływania na siebie kilku pompowni, zamontowanych w jednym systemie. Pozwala to na stosowanie rurocigów tłocznych układanych poniej strefy zamarzania gruntu i zgodnie z topografi terenu, co zmniejsza koszty i czas trwania inwestycji. W wikszych systemach cinieniowych pompy stosowane w przydomowych pompowniach posiadaj zbyt mał wydajno i wysoko podnoszenia, aby mogły 11110 zapewni niezbdn prdko przepływu cieków w kolektorach przesyłowych. Stosuje si wówczas pompownie sieciowe, przetłaczajce cieki z wikszych skupisk budynków, ich zadaniem jest okresowe przedmuchiwanie rurocigów. Pompownia sieciowa moe zbiera cieki z dowolnego układu kanalizacyjnego (grawitacyjnego lub cinieniowego). Nie jest istotny fakt, e pompy zamontowane w przydomowych pompowniach nie wymusz odpowiedniej prdkoci przepływu w głównym rurocigu tłocznym, poniewa przewód ten jest okresowo oczyszczony podczas pracy pompowni sieciowej. Mniej korzystna jest sytuacja, gdy nie ma technicznych przesłanek do zastosowania pompowni sieciowych. Wówczas naley przewidzie zastosowanie stacji sprarkowych. Zadaniem sprarki jest całkowite oprónienie rurocigów tłocznych z zalegajcych cieków. Pozytywn stron uycia sprarek jest fakt dodatkowego napowietrzania cieków, jednak wobec stosunkowo niewielkiej pojemnoci systemu fakt ten, ma znaczenie marginalne. Samo czyszczenie powinno odbywa si z zachowaniem odpowiednio przyjtej prdkoci przepływu cieków. Podczas doboru sprarki, bierze si pod uwag jej wydajno, maksymalne cinienie robocze rurocigów, pojemno układu - i na tej podstawie oblicza si niezbdny czas jej pracy. Niezalenie od wykonanych oblicze, czas pracy sprarki powinno si skorygowa podczas rozruchu całego systemu kanalizacyjnego. Zbyt krótki czas pracy sprarki moe powodowa nieskuteczne płukanie rurocigów. Natomiast za długa praca, spowoduje uzyskanie bardzo duej prdkoci przepływu cieków, mogcej doprowadzi do uszkodzenia elementów sieci oraz przyczynia si do powstawania niepodanych efektów akustycznych. W opracowaniu zaproponowano wykonanie klasycznych pompowni cieków i tłoczni jako alternatywy do tłoczni. W warunkach wiejskich istotne jest utrzymanie wysokiej sprawnoci pompowni. W klasycznych pompowniach, w przypadku napłynicia duych skratek pompy z rozdrabniaczami nie daj rady i ulegaj awaryjnemu zatrzymaniu. Zastosowanie tłoczni pozwala unikn przykrych niespodzianek. Tabela 40. Wytyczne dla kanalizacji cinieniowej rednica rurocigu tłocznego z PEHD Minimalna wydajno Prdko przepływu [mm] [dm 3 /s] [m/s] 63 2,0 1,0 75 3,3 1,0 90 5,0 1, ,8 1, ,5 1,0 ródło: Literatura 11211 Sprawa jest bardziej złoona w przypadku przyłczenia pojedynczego domu do układu kolektora tłocznego. Rozwizania na rynku s róne. Z grubsza mona je podzieli na zewntrzne i montowane w pomieszczeniach piwnicznych. Ten sposób ma przewag z uwagi na małe gabaryty i moliwo obsługi pompowni niezalenie od warunków atmosferycznych. Ogólnie mona wyartykułowa wymogi takiego przyłcza. Winno ono by wyposaone w: - zawór odcinajcy; - zawór zwrotny (kulowy lub klapowy) przeciwzalewowy; - urzdzenie pompowe. Zawory zwrotne przeciwzalewowe winny by instalowane na obszarach z wystpujcym zagroeniem powodziowym i podtopieniowym. Zabezpieczaj one w ten sposób piwnice przed zalaniem ciekami z instalacji zewntrznych. Warto wobec tego wyranie okreli wysoko zalewów i poinformowa o tym projektantów. W omawianym obszarze sprawa ta dotyczy samych Koziegłów oraz wszystkich miejscowoci w obszarze zagroenia podtopieniami wzdłu Warty i Boego Stoku Omówienie przyłcza kanalizacyjnego Sprawa własnoci i eksploatacji przyłcza kanalizacyjnego winna by jednoznacznie okrelona w miejscowym prawie stanowionym i umowach pomidzy podmiotem komunalnym a odbiorc wody i dostawc cieków. Ostatnie weryfikacje prawne niestety nie rozwizały tego problemu. Po zasigniciu opinii prawnej proponujemy doprecyzowanie definicji przyłcza w celu jednoznacznego okrelenia zasad eksploatacyjnych przyłcza. Takie postawienie sprawy i dopilnowanie umów zniweluje w znacznym stopniu, a nawet wykluczy nieporozumienia w zakresie prowadzenia gospodarki ciekowej na terenie gminy. Wie si to równie z bezpieczestwem i cigłoci funkcjonowania jak równie moliwoci prowadzenia prawidłowej eksploatacji i utrzymania całego cigu kanalizacyjnego bez wzgldu na granice miejscowoci i midzyssiedzkie nieporozumienia. Problematyka prawna przyłczy wodocigowych i kanalizacyjnych Zagadnienie to wywołuje wiele kontrowersji wobec braku precyzyjnych definicji. Poniej zamieszczony został tekst po wykonanej konsultacji przez prawnika - specjalisty 11312 w tym zakresie - Mirosława Krzyszczaka 1. Konsultacje zostały przeprowadzone na potrzeby koncepcji gospodarki ciekowej i ochrony wód. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, e pomimo wprowadzenia ustawowego definicji przyłczy, oraz dookrelenia przez ustawodawc kto ponosi koszty ich budowy, problematyczne nadal pozostaje, jaki w rzeczywistoci odcinek przewodu naley traktowa jako przyłcze wodocigowe czy kanalizacyjne. Przyłcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łczcego wewntrzn instalacj kanalizacyjn w nieruchomoci odbiorcy usług z sieci kanalizacyjn, za pierwsz studzienk, liczc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej". 2, Z kolei przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków 3 normujce te zagadnienia nie mog by odczytywane bez odwołania si do innych ustaw, gdy problem przyłczy ma zdecydowanie charakter interdyscyplinarny. Z tych powodów, okrelenie zagadnienia nie jest wcale takie oczywiste, tym bardziej, e sprawy pojmowania przyłczy jednoznacznie nie rozstrzyga dokonana ju nowelizacja ustawy. Według art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym ( ), realizacj budowy przyłczy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Zatem adresatem cytowanego przepisu jest osoba ubiegajca si o przyłczenie nieruchomoci do sieci (przyszły odbiorca usług), na któr ustawodawca nakłada obowizek poniesienia nakładów na budow takich przewodów. Warto jednak zwróci uwag, e zachowanie si adresata, polega jedynie na poniesieniu kosztu budowy przyłczy, co z jednej strony stanowi realizacje treci ustawowego obowizku adresata, ale z drugiej, nie czyni niemoliw (zakazan) sytuacj, w której to przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne wybuduje przyłcza, lecz na koszt osoby ubiegajcej si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Norma pozostawia bowiem otwart kwesti podmiotu, który fizycznie wykona przyłcza, wskazujc jedynie, e koszty takiej budowy poniesie przyszły odbiorca usług. Wobec tego, przyj naley, e kady w tym równie przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne moe wybudowa przyłcza, działajc w imieniu i na rzecz osoby ubiegajcej si o przyłczenie do sieci. Skoro ustawodawca wskazuje, e koszty budowy przyłcza ponosi przyszły odbiorca usług, to nie jest moliwe finansowanie przyłczy przez inne podmioty, w tym take gmin. Oznacza to, e nawet wówczas, gdy gmina z rónych wzgldów bdzie 1 Konsultant jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej DORADCA sp.k. w Lublinie i jest doradc prawnym w Wodocigach i Kanalizacji. 2 Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu - USTAWA z dnia r. 3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U r., Nr 72, poz. 747 z zm.). 11413 miała wol uczestniczenia w kosztach budowy przyłczy, dopuszczalno takiej praktyki jest wtpliwa. Brak jest bowiem norm kompetencyjnych, które upowaniałyby np. rad gminy do podjcia uchwały okrelajcej zasady partycypowania w kosztach budowy przyłczy 4. Dokd siga przyłcze Sprawa budowy przyłczy znacznie si komplikuje, gdy - na gruncie przepisów ustawy o zbiorowym ( ) - dochodzi do ustalenia zakresu kosztów ponoszonych przez osoby ubiegajce si o przyłczenie nieruchomoci do sieci. Co prawda, ustawa precyzuje pocztek przyłcza wodocigowego i kanalizacyjnego, wskazujc na miejsce włczenia odpowiednio: wewntrzn instalacj wodocigow i wewntrzn instalacj kanalizacyjn, lecz jednoczenie nie rozstrzyga expressis verbis, gdzie przyłcza znajduj swoje zakoczenie. Trzeba przy tym zwróci uwag, e ustawa z pewn konsekwencj za przyłcze uznaje zawsze przewód, który łczy ze sob dwa inne elementy infrastruktury tj.: instalacj wewntrzn budynku z sieci. Jest jednak pewna rónica, gdy przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci. Natomiast przyłcze wodocigowe odwrotnie, gdy łczy sie z instalacj wewntrzn. W myl art. 2 pkt 5 tej ustawy podkrelenia wymaga, i zmiana tego terminu w stosunku do poprzedniego stanu prawnego polega wyłcznie na tym, e w przypadku, gdy na terenie nieruchomoci odbiorcy usług nie znajduje si studzienka, to przyłczem kanalizacyjnym jest odcinek od budynku do granicy nieruchomoci gruntowej, a nie jak poprzednio: odcinek od granicy nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej. Natomiast, gdy na nieruchomoci odbiorcy jest zlokalizowana studzienka, nowela nie wprowadza adnych zmian podtrzymujc w ten sposób - dotychczasowe rozumienie przyłcza tj. jako odcinka za pierwsz studzienk liczc od strony budynku do sieci. Takie rozrónienie nie pozostaje bez znaczenia dla treci obowizków pokrycia kosztów budowy przyłcza kanalizacyjnego przez osob ubiegajc si o przyłczenie nieruchomoci do sieci i moe prowadzi do rónego traktowania takich podmiotów. Dlatego te, chociaby z tych powodów mona postawi wstpn tez, e zmiana dokonana nowelizacj nie ma charakteru systemowego i wprowadza jedynie pewnego rodzaju niespójno w pojmowaniu przyłcza kanalizacyjnego. O ile bezsporne pozostaje rozumienie przyłcza kanalizacyjnego, w przypadku braku studzienki, gdy taki przewód bdzie znajdował swoje zakoczenie zawsze na granicy danej nieruchomoci gruntowej, to spory moe powodowa sytuacja ustalenia zakresu przyłcza, gdy w obrbie zabudowanej nieruchomoci odbiorcy usług bdzie 4 Por.: Rozst. Nadz. Woj. w. z dnia 24 marca 2005 r., PN.I-0911/35/2005, niepublik. 11514 posadowiona studzienka. 5 Rozstrzygnicie tego zagadnienia nie jest moliwe bez przywołania stosownych przepisów prawa budowlanego okrelajcych, co jest wewntrzn instalacj kanalizacyjn, gdy tam znajduje swój pocztek przyłcze kanalizacyjne. Ta kwestia ma zasadnicze znaczenie, gdy jak wczeniej zasygnalizowano - przyłcze kanalizacyjne łczy instalacj wewntrzn z sieci, a nie odwrotnie. Według tych przepisów 6, instalacj kanalizacyjn wewntrzn jest układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armatur i wyposaeniem, majcy pocztek w miejscu połczenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoczenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewntrz budynku. Jeeli zatem na danej zabudowanej nieruchomoci znajduje si studzienka, to poczwszy od tej studzienki ( za pierwsz studzienk liczc od strony budynku ) przyłcze kanalizacyjne bdzie znajdowało swój pocztek. Jednak, czy podobnie jak ma to miejsce w przypadku braku studzienki ( a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoci gruntowej... ), przyłcze kanalizacyjne zakoczy si na granicy nieruchomoci gruntowej? W trakcie prac legislacyjnych, podnoszony był zasadniczy argument przemawiajcy za uznaniem, e przyłcze kanalizacyjne, w kadym przypadku (bez wzgldu na to czy jest studzienka) bdzie znajdowało swoje zakoczenie w granicy nieruchomoci, a to wobec przepisów kodeksu cywilnego art oraz art. 191 kc. Podnoszono, e przyszły odbiorca moe finansowa budow przyłczy wyłcznie w granicach nieruchomoci stanowicej przedmiot jego własnoci. Inne rozwizanie narusza powołane uregulowania kodeksowe 7. Taki pogld był prezentowany nie tylko, jak chodzi o przyłcza kanalizacyjne, ale take przyłcza wodocigowe. Zatem pomimo, e art. 2 pkt 6) ustawy o zbiorowym ( ) traktuje przyłcze wodocigowe jako odcinek przewodu łczcego sie wodocigow [okrelanego od strony sieci tj.: miejsca włczenia, odwrotnie w przypadku przyłcza kanalizacyjnego] z wewntrzn instalacj wodocigow w nieruchomoci odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, to odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego, prezentowane było stanowisko, i take przyłcze wodocigowe znajduje swoje zakoczenie w granicy 5 Zob.: B.Dziadkiewicz Decyduje granica działki, Wspólnota z 2005 r., Nr 3 zdaniem autora jeszcze w poprzednim stanie prawnym (przed nowelizacj) przyłczem kanalizacyjnym jest zawsze odcinek od budynku do granicy nieruchomoci. Natomiast w przypadku istnienia studzienki, przyłczem jest odcinek nawet krótszy, gdy od budynku do studzienki; Por.: polemika w tej sprawie: M.Krzyszczak Problemy z definicj Wspólnota z 2005 r., Nr 5. 6 Tak: 3 pkt 11) rozporzdzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836); 122 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr z 75, poz. ze zm. 690) 7 Zob. szerz: M.Krzyszczak Kto zapłaci za rur, Rzeczpospolita z 2005, Nr 58(7045). 11615 nieruchomoci odbiorcy usług 8. Przyjmowano równie, e poza granic nieruchomoci gruntowej znajdowa si bd wyłcznie urzdzenia wodocigowe lub kanalizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt. 14) i 16) ustawy o zbiorowym ( ). Przyłcze w wietle kodeksu cywilnego Poniewa problem ma doniosłe znaczenie praktyczne, std - odwołujc si do przepisów kodeksu cywilnego - wymaga rozwaenia konkretnie, czy uprawniony jest pogld, i granica nieruchomoci gruntowej moe przesdza o tym, czy dana rzecz (w tym przypadku odcinek przewodu) do granicy nieruchomoci gruntowej odbiorcy usług stanowi cz składow tej nieruchomoci, za poza t granic wchodzi w skład przedsibiorstwa. Według art kc czci składow rzeczy jest wszystko, co nie moe by od niej odłczone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całoci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłczonego. Przepis wskazuje, e cz składowa wraz z pozostałymi czciami rzeczy musi stanowi pewn cało w sensie gospodarczym, przy czym zwizek ten powinien by tego rodzaju, i odłczenie czci składowej spowoduje uszkodzenie lub istotn zmian całoci albo odłczonej czci. Prawnym wyrazem tego połczenia jest zakwalifikowanie przedmiotów połczonych z innymi rzeczami jako czci składowych, co oznacza, e przedmioty te trac swój samodzielny byt take w sensie prawnym, a wic przestaj by odrbnymi rzeczami. W myl art kc włacicielem czci składowej jest zawsze właciciel rzeczy głównej 9. Przykładowo rodzaje czci składowych gruntu wymienia art. 48 kc, zgodnie z którym, z zastrzeeniem wyjtków w ustawie przewidzianych, do czci składowych gruntu nale w szczególnoci budynki i inne urzdzenia trwale z gruntem zwizane, jak równie drzewa i inne roliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Tre przepisu wskazuje wic, e zarówno konstrukcje sztuczne (np. przyłcza wodocigowe i kanalizacyjne) jak równie to, co na gruncie wyrosło w sposób naturalny stanowi jego cz składow. Dopełnieniem dyspozycji art. 48 kc jest art.191 kc, zgodnie z którym - własno nieruchomoci rozciga si na rzecz ruchom, która została połczona z nieruchomoci w taki sposób, e stała si jej czci składow. Zatem, to co na gruncie zostało wzniesione lub zasadzone, dzieli los prawny tego gruntu, gdy zarówno art. 48 kc i 191 kc wypowiadaj zasad superficies solo cedit. Połczenie rzeczy ruchomej z nieruchomoci w sposób wskazany w art. 191 k.c. rodzi wic okrelone skutki prawne. Konsekwencj 8 Takie stanowisko jest nadal prezentowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Nie ma ono jednak waloru wykładni powszechnie obowizujcej i nie moe by przyjmowane bezkrytycznie.(bm3i-053k-63/04/1922). 9 Zob. szerz. S.Grzybowski System prawa cywilnego t.i, Ossolineum 1985, s ; A.Wolter Prawo cywilne-zarys czci ogólnej PWN 1977, s. 134; J.Ignatowicz Kodeks cywilny. Komentarz praca zbiorowa, WP 1972, s16 takiego stanu prawnego jest rozcignicie na przyłczon rzecz ruchom (w istocie cz składow nieruchomoci) praw rzeczowych, jakie w chwili połczenia obciały t nieruchomo. Jednak wskazana zasada doznaje do istotnego ograniczenia w treci art. 49 kc, zgodnie z którym, urzdzenia słuce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prdu elektrycznego oraz inne urzdzenia podobne nie nale do czci składowych gruntu lub budynku, jeeli wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu. Wnioskujc a contrario, jeeli urzdzenia wskazane w art. 49 kc nie wchodz w skład przedsibiorstwa lub zakładu, to nale do czci składowych gruntu lub budynku. Poniewa wejcie w skład przedsibiorstwa lub zakładu moe nastpi wyłcznie na podstawie zdarze prawnych znanych prawu cywilnemu (np. umowy przenoszcej własno), to do tego czasu, włacicielem przyłcza pozostaje właciciel nieruchomoci. Oznacza to, e do momentu przeniesienia własnoci przyłcza sfinansowanego przez właciciela danej nieruchomoci na przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne pozostaje jego włacicielem jako czci składowej nieruchomoci. Z tych wzgldów, za nieuprawniony naley przyj pogld, i jakoby do granicy nieruchomoci gruntowej przyłcze jest czci składow tej nieruchomoci, za poza jej granicami wchodzi w skład przedsibiorstwa. Takie stanowisko jest przy tym zbiene z now lini orzecznicz Sdu Najwyszego 10 w sprawie art. 49 kc. Zdaniem SN, w skład przedsibiorstwa nie moe wej cokolwiek, do czego nie przysługuj przedsibiorstwu jakie prawa majtkowe. Nie mog one wynika z samych faktów, lecz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego podstaw nabycia tych praw musz by okrelone zdarzenia prawne (np. czynno prawna bd czyn niedozwolony), a tylko wyjtkowo - bezporednia i wyrana wola ustawodawcy. W odniesieniu do poszczególnych elementów infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej oznacza to, e przez ich fizyczno-funkcjonaln integracj z sieci przedsibiorstwa nie staj si one automatycznie jego czciami składowymi. Co prawda w judykaturze, wspartej przez ju uchwał Trybunału Konstytucyjnego 11 z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91 (OTK 1991, poz. 22), dominuje tendencja do rozszerzajcej wykładni art. 49 k.c., polegajcej na upatrywaniu w nim nie tylko treci "negatywnej", wyłczajcej wymienione tam urzdzenia z zakresu pojcia cz składowa gruntu, ale take treci "pozytywnej", to znaczy samoistnej podstawy do przejcia przedmiotowych urzdze na własno przedsibiorstwa, ale koncepcja ta jest w doktrynie krytykowana. W literaturze 10 Zob.: wyrok SN z 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 420/03, opubl. Biuletyn SN z 2004, Nr 12; wyrok SN z 13 maja 2004 r. sygn.akt III SK 39/04 OSNP z 2005 r., Nr 6, poz.89, wyrok SN z 26 lutego 2003 r. sygn. akt II CK 40/02, niepublik. 11 Por.m.in.: orzecz. SN z dnia 13 stycznia 1995 r. sygn. III CZP 169/94, OSNC z 1995 r., Nr 4 poz. 64; orzecz. SN z dnia 9 padziernika 1998, sygn. III CKN 641/97, OSNC z 1999 r., Nr 3 poz.61, orzecz. SN z dnia 31 stycznia 2003 r., sygn. akt. IV CKN 1715/00, LEX nr Pokazać jeszcze
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁCZY WODOCIGOWYCH I PRZYŁCZY KANALIZACYJNYCH
BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUJCYJNE PROJEKT-SERWIS Sp. z o. o. OPOCZNO Pl. Kociuszki 16 tel/fax 0-44 755-00-20 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁCZY WODOCIGOWYCH I PRZYŁCZY KANALIZACYJNYCH INWESTOR - Gmina Białaczów ul. Bardziej szczegółowo IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI
IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniżej przedstawiono zasady, którymi należy kierować się przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci Bardziej szczegółowo DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04
Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie Bardziej szczegółowo Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny Bardziej szczegółowo ST 4 - RO : 44 8 :227!"#$!%!&'($!%!(#!#!)*($+!($%#,#!!-%".(&-/0
2 3456 2 27 2 8 6 9: 44 8 :227 2 8 6 932 2; Bardziej szczegółowo Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania Bardziej szczegółowo 3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi Bardziej szczegółowo Spis treci : A. Cz opisowa.
2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin Bardziej szczegółowo Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu
Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie Bardziej szczegółowo M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM
ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla Bardziej szczegółowo OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ
! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna), Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw
OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i Bardziej szczegółowo - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice
- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!: Bardziej szczegółowo Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4. Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI: Bardziej szczegółowo DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru Bardziej szczegółowo Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.
Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem Bardziej szczegółowo DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej Bardziej szczegółowo Zawartość opracowania
Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.
UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.
2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.
Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego Bardziej szczegółowo 1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -
1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3. Bardziej szczegółowo DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez Bardziej szczegółowo S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3
S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA... Bardziej szczegółowo (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)
TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3
OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące Bardziej szczegółowo 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A
ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI
Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Bardziej szczegółowo DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.
Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Bardziej szczegółowo RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA
Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.
44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032) Bardziej szczegółowo OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki Bardziej szczegółowo D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH
D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) Bardziej szczegółowo Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski Kielce, ul. Bodzentyska 10/104 NIP Regon
Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski 25-308 Kielce, ul. Bodzentyska 10/104 NIP 657-173-65-88 Regon 290458085 041-34-48-997 0-508-267-312 ppjg@onet.eu KOSZTORYS LEPY Brana: Gazownicza Obiekt: Przebudowa Bardziej szczegółowo TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r.
TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r Szczeciska Energetyka Cieplna Sp z oo w Szczecinie I INFORMACJE OGÓLNE 1 Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecisk Energetyk Bardziej szczegółowo Amortyzacja rodków trwałych
Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:
PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA: Bardziej szczegółowo druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa
druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno Bardziej szczegółowo 1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str
ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór Bardziej szczegółowo C. SIECI PRZYŁCZENIOWE WOD-KAN
C. SIECI PRZYŁCZENIOWE WOD-KAN 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Mapa zasadnicza projekt instalacji wod-kan Wystpienie do Wodocigów Ziemi Cieszyskiej i ustalenia z dyrektorem Szkoły 2. ZAKRES OPRACOWANIA Obejmuje: Bardziej szczegółowo Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.
Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić Bardziej szczegółowo DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie Bardziej szczegółowo 2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:
Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn Bardziej szczegółowo Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3
Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8. Bardziej szczegółowo Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3
INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji Bardziej szczegółowo DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy Bardziej szczegółowo InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ
Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza Bardziej szczegółowo REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca Bardziej szczegółowo PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia Bardziej szczegółowo LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY
1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.
U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo TECZKA ZAWIERA: A. Opis techniczny. B. Zestawienie podstawowych materiałów. C. Rysunki rys. nr 1 mapa sytuacja sie wody lodowej skala 1:500
TECZKA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Zestawienie podstawowych materiałów C. Rysunki rys. nr 1 mapa sytuacja sie wody lodowej skala 1:500 rys. nr 2 profil + szczegóły rys. nr 3 schemat montaowy skala 100 Bardziej szczegółowo Zawartość opracowania:
I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI Bardziej szczegółowo Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach
Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do Bardziej szczegółowo budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.
Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie Bardziej szczegółowo Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL
Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.
Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, Bardziej szczegółowo Nowoczesne zarzdzanie. wod deszczow. Pełna wersja. Page 1
Nowoczesne zarzdzanie wod deszczow Pełna wersja Page 1 PLAN 1. Problem wód deszczowych 2. Zagroenia 3. Rozwizanie problemu 4. Podsumowanie 5. Wnioski Page 2 Problem wód w d deszczowych Roczny opad to rednio Bardziej szczegółowo WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 04.00 Roboty elektryczne - 55 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Zasilenie energetyczne pompowni przydomowych Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS Bardziej szczegółowo 1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH
ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu Bardziej szczegółowo W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane Bardziej szczegółowo Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).
Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych Bardziej szczegółowo WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.
WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne Bardziej szczegółowo MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002
Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych Bardziej szczegółowo System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji
System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley Bardziej szczegółowo Plac Konstytucji 3 Maja Małomice pow. Ŝagański, woj. lubuskie
Tytuł opracowania: SkrzyŜowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice z linią kolejową Nr 275 Wrocław Gubinek. Obiekt: Kanalizacja sanitarna i deszczowa w m. Małomice Inwestor : Gmina Małomice Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne
wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)
Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie Bardziej szczegółowo TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym
TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III, Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w Bardziej szczegółowo Rozdział 1 Przepisy ogólne
ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za Bardziej szczegółowo Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z Bardziej szczegółowo D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci. Bardziej szczegółowo RENOWACJA W TECHNOLOGII INSITUFORM UKADU GRAWITACYJNEGO I TOCZNEGO PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW POWILE W WARSZAWIE
RENOWACJA W TECHNOLOGII INSITUFORM UKADU GRAWITACYJNEGO I TOCZNEGO PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW POWILE W WARSZAWIE PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa STRESZCZENIE Stan techniczny Bardziej szczegółowo Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)
POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: Bardziej szczegółowo ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)
Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo. Zarejestrowano w ewidencji działalnoci gospodarczej pod numerem 4170
Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo Zarejestrowano w ewidencji działalnoci gospodarczej pod numerem 4170 EGZ. NR 1 N r zl e c e n i a : 8/2015 T em a t: BUDOWA ULICY KALINOWEJ I CZEREMCHY Bardziej szczegółowo ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH
ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej
OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503 Bardziej szczegółowo UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.
Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.
Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia Bardziej szczegółowo Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania.... Bardziej szczegółowo Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1
Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu Bardziej szczegółowo OPIS I ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT
OPIS I ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT 1. Tytuł /nazwa/ zadania inwestycyjnego - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W GMINIE SIEROSZEWICE W MIEJSCOWOŚCIACH SIEROSZEWICE Bardziej szczegółowo Elementy pneumatyczne
POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził: Bardziej szczegółowo I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
-1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 03.00
Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 03.00 Kanalizacja sanitarna cinieniowa - 37 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 03.00 KANALIZACJA SANITARNA CINIENIOWA Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 03.00 Kanalizacja Bardziej szczegółowo PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI Bardziej szczegółowo Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych
Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w Bardziej szczegółowo INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2 Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 15
 art. 2
 art. 191
 art. 2
 art. 2
 art. 48
 art. 48
 art.191
 art. 48
 art. 191
 art. 49
 art. 49
 art. 49
 art. 49
 art. 18
 art. 14
 art. 14
 art. 33

Art. 25
 art. 18
 art. 18
 art.20
 art. 4
 art. 11