Source: https://fr.scribd.com/document/209222918/PROYECTO-FINAL-GT-4-pdf
Timestamp: 2019-09-24 09:03:02+00:00

Document:
PROYECTO FINAL GT-4.pdf | Acier | Qualité (Business)
enregistrerEnregistrer PROYECTO FINAL GT-4.pdf pour plus tard
CADENAS g801esp.pdf
PROYECTO DE NAVE INDUSTRIAL CON CUBIERTA MVIL
XABIER LEMA MARTNEZ MANUEL VIAO VARELA VICTOR TIZN OTERO
Campus Lagoas Marcosende, a 18/02/2014
MEMORIA........................................................................................................9 1.- ANTECEDENTES9 2.- OBJETO DEL PROYECTO..10 3.- PETICIONARIO..10 4.- LOCALIZACIN.10 5.- CLASIFICACIN URBANSTICA VIGENTE.10 6.- DURACIN PREVISTA DE LA INSTALACIN.......11 7.- NECESIDADES A SATISFACER11 8.- REGLAMENTOS DE APLICACIN11 9.- CRITERIOS DE SELECCIN.13 10.- OTROS ASPECTOS...13 10.1.- Obra civil13 10.2.- Ventilacin.13 10.3.- Abastecimiento de agua.13 10.4.- Eliminacin de residuos..13 10.5.- Energa elctrica.........14 10.6.- Seguridad y salud..........14 11.- DATOS COMPLEMENTARIOS.14
PLIEGO DE CONDICIONES..........................................................................15 1.- OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN..17 2.- CONDICIONES GENERALES.17 2.1.- Fabricacin..17
3 2.2.- Plazo de garanta...17 2.3.- Condiciones de pago...............................................................18 2.4.- Condiciones generales de los materiales..18 3.- CONDICIONES PARTICULARES...19 3.1.- Condiciones particulares tcnicas...19 3.1.1.- Prescripciones sobre los materiales y sobre la ejecucin de la obra..19 3.1.2.- Especificaciones de materiales y caractersticas.20 3.1.2.1.- Caractersticas tcnicas de los prticos..........................................................................20 3.1.2.2.- Caractersticas tcnicas delos paneles sndwich..........................................................21 3.1.2.3.- Caractersticas tcnicas de las correas.21 3.1.2.4.- Caractersticas tcnicas de los arriostramientos...........................................................21 3.1.2.5.- Caractersticas tcnicas de la chapa de la fachada.22 3.1.2.6.- Caractersticas tcnicas del forjado de losa....22 3.1.3.- Fases de ejecucin22 3.1.4.- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucin de las unidades de obra............23 3.1.4.1.- Ambientales.........................23 3.1.4.2.- Contratista24 3.2.-Condiciones Particulares Facultativas..24
4 3.2.1.- Delimitacin general de las funciones tcnicas...............................24 3.2.2.- Normativa Vigente....25 3.2.3.- Verificacin de los documentos del proyecto..25 3.2.4.- Oficina en la zona de instalacin25 3.2.5.- Representacin de los tcnicos de ejecucin..26 3.2.6.- Dudas de interpretacin26 3.2.7.- Datos a tener en cuenta por los tcnicos de ejecucin.................................................................................26 3.2.8.- Conceptos no reflejados en la parte de la documentacin........................................................................26 3.2.9.- Interpretacin, aclaracin y modificacin de los documentos del proyecto27 3.2.10.- Requerimiento de aclaraciones por parte de los tcnicos..27 3.2.11.- Libro de rdenes y asistencias27 3.2.12.- Faltas o negligencias del personal.27 3.2.13.- Replanteo28 3.2.14.- Comienzo de la obra y ritmo de los trabajos.28 3.2.15- Orden de los trabajos..28 3.2.16- Ampliacin del proyecto por causas imprevistas28 3.2.17.- Materiales y aparatos defectuosos..29 3.3.-CONDICIONES ECONMICAS..29 3.3.1.- Mediciones de unidades de obra...29 3.3.2.- Valoracin de las unidades de obra..29 4.- NORMATIVA DE APLICACIN...30
PRESUPUESTO.31
1.-PRESUPUESTO PARCIAL.....32 1.1.- Partida 1- Construccin nave....32 1.1.1.- Diseo de la nave.......32 1.1.2.- Acondicionamiento terreno...32 1.1.3.- Presupuesto cubierta.....32 1.1.4.- Presupuesto fachada.....32 1.1.5.- Presupuesto zapatas.....33 1.1.6.- Presupuesto placa del suelo.....33 1.1.7.- Presupuesto prticos.........34 1.1.8.- Presupuesto correas y arriostramientos......34 1.2.- Partida 2- Instalacin elctrica..........34 1.2.1.- Instalacin elctrica.35 1.2.2.- Iluminacin..............35 1.3.-Partida 3- Obra civil e instalaciones...35 1.3.1.-Acometida de agua...35 1.4.- Partida 4- Seguridad y salud..36 1.4.1.- Protecciones individuales..36 1.4.2.- Protecciones colectivas.....36 1.4.3.- Primeros auxilios.....37 1.4.4.- Extincin de incendios......37 2.- PRESUPUESTO TOTAL....38
ANEJO 1.- INSTALACIN ELCTRICA..39 1.- CALIFICACIN Y CLASIFICACIN DE LAS INSTALACIONES39
6 1.1.- Calificacin.39 1.2.- Clasificacin39 2.- CARACTERSTICAS DE LA ENERGA39 3.- ENERGA Y POTENCIA INSTALADA............39 4.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LAS INSTALACIONES.40 5.- ARMARIO DE MANIOBRA Y CONTROL40 6.- EQUIPO INTERIOR DEL ARMARIO40 6.1.- Proteccin general40 6.2.- Proteccin individual40 6.3.- Parada de emergencia40 7.- PUESTA A TIERRA.41 8.- INSTALACIONES..........42 9.- PROTECCIN DE LAS INSTALACIONES42 9.1.- Proteccin contra contactos directos42 9.2.- Proteccin contra sobreintensidades..42 9.3.- Proteccin contra contactos indirectos42 10.- ACCESORIOS..43 11.- INSTALACIN43
ANEJO 2.- CLCULOS ESTRUCTURALES44
1.- BASE TERICA45 1.1.- MEF: Hiptesis Bsicas45 1.2.- Fundamentos tericos..46 1.2.1.- Componentes intrnsecos de la tensin..47 1.2.2.- Tensiones principales.47
7 1.2.3.- Tensiones de Von Mises47 2.- DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA48 2.1.- Prtico transversal..48 2.2.- Prtico lateral52 3.- ACCIONES54 3.1.- Prtico transversal54 3.1.1.- Permanentes54 a) Pesos propios..54 3.1.2.- Variables55 a) Sobrecarga de uso.55 b) Sobrecarga de nieve.56 c) Sobrecarga de viento58 3.2.- Prtico lateral..67 a) Cargas permanentes67 b) Sobrecarga de uso...68 c) Viento lateral..68 d) Viento frontal.68 e) Sobrecarga de nieve68 4.- COMBINACIN DE ACCIONES.71 4.1.- Prtico lateral..71 4.1.1. Envolventes.71 a) Axil..71 b) Momento cortante....71 c) Momento flector.72 4.1.2.- Interpretacin de la tabla de tensin mxima...73 4.1.3.- Flecha mxima75 4.2.- Prtico transversal..76 4.2.1.- Envolventes.76 a) Axil76
8 b) Momento cortante.77 7 c) Momento flector.78 4.2.2.- Barras ms desfavorables79 4.2.3.- Estudios de deformaciones..80 4.2.4.- Conclusiones81
PLANOS..82
MEMORIA 1.- ANTECEDENTES
El presente Proyecto de Instalacin de una Nave Industrial con Cubierta Corredera se realiza a peticin del Astillero Barreras , con C.I.F.: 38.097.747 y con domicilio social a efectos de notificaciones en la Avenida de Guixar nmero 5 (Vigo) C.P.: 36201Pontevedra. El sector naval es una industria de importancia en la provincia de Pontevedra y ms concretamente en la Ra de Vigo, sobretodo en la propia ciudad de Vigo, donde multitud de empresas se dedican directa o indirectamente a esta importante industria. Muchas construyen barcos enteros en sus astilleros y otras pequeas empresas abastecen de materias primas o diferentes accesorios a otras empresas ms grandes. Debido a esta gran industria establecida en Vigo, se construyen multitud de naves industriales de diferentes tipos atendiendo a la utilizacin o a otros aspectos como tamao, diseo o localizacin. Dado que en el sector del naval se suele trabajar con piezas de gran tamao, en muchos caso se hace necesario el disponer de grandes puertas o aberturas en las naves para introducir este tipo de piezas de gran volumen y peso, facilitando el acceso de estas grandes piezas o chapas al interior de la nave, haciendo que el trabajo que supone introducir la materia prima en las naves se reduzca sustancialmente, as como tambin se reducen tiempos y costos. Por todo esto, esta nave se proyecta con una cubierta corrediza y una gran abertura lateral para facilitar al mximo la entrada de las grandes piezas. La principal entrada de material a la nave ser la de la cubierta corrediza, ya que as se aprovecharn las grandes gras fijas del puerto para introducir las piezas por el lmite superior de la nave directamente, sin necesidad de gras auxiliares ni otro tipo de transportes como camiones o remolques, que introduciran problemas adicionales al ya complicado movimiento de estas voluminosas piezas. Para el dimensionado de la estructura, se estudiar un prtico transversal y uno lateral. Con esto quedar completamente definida la estructura final de la nave. Para el clculo de esta estructura se utilizar el programa Cype que se basa en un estudio de elementos finitos. Este tipo de estudio se caracteriza por el mallado de la
10 estructura en nudos y barras y la medicin de tensiones de esos nudos y barras para calcular los esfuerzos, desplazamientos y giros a los que est sometida la estructura.
El presente proyecto tiene por objeto mostrar al cliente solicitante de dicho proyecto toda la informacin, estudios y clculos necesarios para la construccin de la nave, adems del presupuesto y otro tipo de trmites que son necesarios formalizar. Este proyecto tambin tiene por objeto solicitar ante las autoridades competentes en la materia, las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de la instalacin que se describe.
3.- PETICIONARIO
El presente Proyecto de Instalacin de una Nave Industrial con Cubierta Corredera se realiza a peticin del Astillero Barreras , con C.I.F.: 38.097.747 y con domicilio social a efectos de notificaciones en la Avenida de Guixar nmero 5 (Vigo) C.P.: 36201 Pontevedra.
Como se puede observar en el plano n1, la parcela de emplazamiento de la nave objeto de estudio se sita dentro del Puerto de Vigo, en las inmediaciones de la Avenida de Guixar, a unos escasos 50 metros de la Ra de Vigo, ayuntamiento de Vigo, provincia de Pontevedra. El acceso a la instalacin se realiza desde la calle Xulin Estvez que contina en Avenida Guixar, a mano izquierda de dicha avenida en sentido hacia la calle Santa Tegra. Dado que la instalacin est dentro del Puerto de Vigo, esta parcela est considerada de mbito industrial. Los edificios de viviendas ms cercanos estn a ms de 100 metros
5.- CLASIFICACIN URBANSTICA VIGENTE
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Plan General de Ordenacin Urbana del Municipio de Vigo, califica, en el art. 3.4.9.1 de su normativa urbanstica, la Zona de Servicio del puerto
11 como sistema general portuario cuyo desarrollo remite a un Plan Especial, a redactar por la Autoridad Portuaria de Vigo. Dicho Plan Especial redactado por la Autoridad Portuaria de Vigo, llamado Delimitacin de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Vigo y aprobado el 29 de Abril por el consejo de administracin de la Autoridad Portuaria de Vigo, ser el que rija la normativa de ordenacin de los espacios del Puerto de Vigo, y por tanto es la normativa en la que se sustenta este proyecto.
6.- DURACIN PREVISTA DE LA INSTALACIN
Segn lo previsto en el Cdigo Tcnico de Edificacin, toda edificacin se proyecta para que su durabilidad sea de al menos 50 aos, por lo que el estudio de la estructura y de la nave, atendiendo a los Estados Lmites ltimos y Estados Lmites de Servicio se dimensionar para que dure ese mnimo de 50 aos. Sin embargo, la actividad podr continuar durante ms de 50 aos realizando ciertos estudios en la estructura de la nave para certificar que no est daada ni deteriorada por el paso del tiempo; o por el contrario podr cesar antes de esos 50 aos proyectados por otras circunstancias no relacionadas con la durabilidad de la estructura como pueden ser las circunstancias de viabilidad y rentabilidad econmicas de la actividad industrial o comercial que se produzca en el interior de dicha nave.
7.- NECESIDADES A SATISFACER
Disponer de un espacio cubierto en el que almacenar piezas de gran tamao e iniciar una actividad industrial en el mbito del sector naval, con la posibilidad de introducir la materia prima fcilmente mediante grandes aberturas tanto en la cubierta como en el lateral de la nave.
8.- REGLAMENTOS DE APLICACIN
La construccin y funcionamiento de la nave se regir por la siguiente legislacin: - Cdigo Tcnico de la Edificacin, Real Decreto 314/2006 - Ley 8/2013 de 26 de Junio - DB SE: Bases de Clculo - DB SE-AE: Acciones de la edificacin
12 - DB SE-C: Cimientos - DB SE-A: Acero - DB SI: Seguridad Caso de Incendio - DB Si con modificaciones del RD 173/2010 - DB-SUA: Seguridad de utilizacin y accesibilidad - DB SUA con modificaciones del RD 173/2010 - Reglamento de Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. - Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. 224, de 18 de septiembre de 2002) e Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. - Orden Ministerial de 18 de Octubre de 1976, del Ministerio de Industria sobre prevencin de correccin de la contaminacin industrial atmosfrica. - Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Mquinas. - Real Decreto 1942/93, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccin contra Incendios. - Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (B.O.E. n176, 23 de julio de 1992) - Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencin de Riesgos Laborales. Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacin de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevencin. - Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. - Homologacin de medios de Proteccin Personal a los Trabajadores. Orden Ministerial de 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74).
13 - Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobado por Orden Ministerial de 31 de enero de 1940 y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo por Orden de 9 de marzo de 1971. Igualmente, sern de aplicacin cuantas Normas, Reglamentos, Instrucciones, Prescripciones o Pliegos Oficiales guarden relacin con el tipo de obra citada.
9.- CRITERIO DE SELECCIN
El tipo de viga para la estructura, motores para la apertura de la cubierta, instalacin elctrica y diferentes especificaciones han sido rigurosamente estudiadas y finalmente se escogieron las que se detallan en los diferentes Anejos.
10.- OTROS ASPECTOS
10.1- Obra Civil Para la instalacin de la Nave ser necesario realizar el acondicionamiento del terreno donde se ubicar la instalacin, se acondicionar igualmente el resto de la parcela para mejorar los accesos a la nave. El acondicionamiento de la parcela ser realizado con anterioridad a la ejecucin del proyecto de la nave mediante el nivelado y alisamiento del terreno, y su posterior hormigonado. 10.2.- Ventilacin Al tener la nave grandes aberturas, no existirn problemas de ventilacin. Los gases y humos que puedan proceder de la nave, sern de motores trmicos instalados en el interior de la misma para diferentes utilidades de la actividad que se realizar en ella. 10.3.- Abastecimiento de Agua El abastecimiento de agua sanitaria se har mediante la red ya instalada en Puertos de Vigo, por lo que la nica obra que se har ser la conexin de la instalacin del agua sanitaria de la nave a la red de agua del Puerto. 10.4.- Eliminacin de Residuos Los residuos slidos que se puedan generar durante la obra de la nave sern almacenados para posteriormente ser correctamente tratados en funcin de las caractersticas de los mismos, incorporndose aquellos asimilables a urbanos a la red
14 municipal de recogida, mediante su depsito en el contenedor ms prximo al emplazamiento. No se realizar ningn tipo de vertido en el terreno. Los aceites usados procedentes de las maquinarias pesadas y vehculos de la obra, se retirarn peridicamente por gestores acreditados. Se almacenarn stos hasta su recogida en depsitos homologados para este tipo de uso. 10.5.- Energa Elctrica El suministro de la energa elctrica a la nave se har mediante la conexin a la red de Puertos de Vigo. 10.6.- Seguridad y Salud De modo general se deber observar lo siguiente: Instalacin de un cartel indicativo de los riesgos y medidas de seguridad que se deben adoptar en el interior de la parcela. En las inmediaciones de la instalacin seales indicando: peligro, uso obligatorio de casco, prohibido el paso a personas ajenas a la instalacin. La maquinaria cumplir con lo establecido en el RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. Las instalaciones debern contar a su vez con botiqun completamente equipado, un equipo de transmisin o telefona mvil para advertir de cualquier accidente que se pudiera producir as como extintores contra incendio.
11.- DATOS COMPLEMENTARIOS
Para el mejor resultado de los expedientes a que da lugar la tramitacin del presente proyecto, se suministrarn cuantos datos complementarios sean necesarios, referidos a la industria que en este mismo se contempla.
1.- OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN..17 2.- CONDICIONES GENERALES.17 2.1.- Fabricacin..17 2.2.- Plazo de garanta...17 2.3.- Condiciones de pago...............................................................18 2.4.- Condiciones generales de los materiales..18 3.- CONDICIONES PARTICULARES...19 3.1.- Condiciones particulares tcnicas...19 3.1.1.- Prescripciones sobre los materiales y sobre la ejecucin de la obra..19 3.1.2.- Especificaciones de materiales y caractersticas.20 3.1.2.1.- Caractersticas tcnicas de los prticos..........................................................................20 3.1.2.2.- Caractersticas tcnicas delos paneles sndwich..........................................................21 3.1.2.3.- Caractersticas tcnicas de las correas.21 3.1.2.4.- Caractersticas tcnicas de los arriostramientos...........................................................21 3.1.2.5.- Caractersticas tcnicas de la chapa de la fachada.22 3.1.2.6.- Caractersticas tcnicas del forjado de losa....22 3.1.3.- Fases de ejecucin22 3.1.4.- Condiciones previas que han de cumplirse antes
16 de la ejecucin de las unidades de obra............23 3.1.4.1.- Ambientales.........................23 3.1.4.2.- Contratista24 3.2.-Condiciones Particulares Facultativas..24 3.2.1.- Delimitacin general de las funciones tcnicas...............................24 3.2.2.- Normativa Vigente....25 3.2.3.- Verificacin de los documentos del proyecto..25 3.2.4.- Oficina en la zona de instalacin25 3.2.5.- Representacin de los tcnicos de ejecucin..26 3.2.6.- Dudas de interpretacin26 3.2.7.- Datos a tener en cuenta por los tcnicos de ejecucin.................................................................................26 3.2.8.- Conceptos no reflejados en la parte de la documentacin........................................................................26 3.2.9.- Interpretacin, aclaracin y modificacin de los documentos del proyecto27 3.2.10.- Requerimiento de aclaraciones por parte de los tcnicos..27 3.2.11.- Libro de rdenes y asistencias27 3.2.12.- Faltas o negligencias del personal.27 3.2.13.- Replanteo28 3.2.14.- Comienzo de la obra y ritmo de los trabajos.28 3.2.15- Orden de los trabajos..28 3.2.16- Ampliacin del proyecto por causas imprevistas28 3.2.17.- Materiales y aparatos defectuosos..29
17 3.3.-CONDICIONES ECONMICAS..29 3.3.1.- Mediciones de unidades de obra...29 3.3.2.- Valoracin de las unidades de obra..29 4.- NORMATIVA DE APLICACIN...30
1.- OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN
El presente pliego de condiciones, en unin de las disposiciones que con carcter general y particular se indican, tiene por objeto la ordenacin de las condiciones que han de regir en la ejecucin de las obras de fabricacin (en factora) y montaje (zona de instalacin en obra) reflejadas en el presente proyecto de ejecucin. El presente pliego de condiciones ser de seguimiento obligatorio tanto en la construccin y el montaje de la estructura, como en su posterior uso.
2.-CONDICIONES GENERALES
2.1.- Fabricante Las tareas asignadas al fabricante son las siguientes: - Organizar los trabajos de construccin de la nave. - Ordenar y dirigir la ejecucin del material como arreglo al presupuesto y a las prescripciones tcnicas. - Preparar los certificados parciales de obra y liquidacin final. -El fabricante tiene la libertad de proveerse de los materiales, aparatos a necesitar obligatoriamente antes de proceder a su empleo. Se deber entregar al tcnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar, especificando la marca, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 2.2.- Plazo de garanta
18 La garanta se limita a un tiempo estipulado en el contrato despus de la aprobacin del acta de recepcin. Hasta que tenga lugar la recepcin, el contratista se responsabilizar de la conservacin del producto siendo de su cuenta y carga las reparaciones por defectos de ejecucin o mala calidad de los materiales. La garanta solo cubrir los gastos ocasionados por una mala construccin de la nave debida a fallos estructurales, fallos de clculos y deterioro de los materiales utilizados durante la construccin, salvo que sean sometidos a condiciones no estipuladas en el contrato de uso. Esta garanta no cubre los daos indirectos. Los gastos de mantenimiento sern por cuenta de la propiedad desde el primer momento. Una vez terminado el plazo de garanta, la propiedad ser totalmente responsable de la utilizacin de la nave, recomendndose seguir las pautas dadas en el proyecto para alargar la vida. 2.3.- Condiciones de pago La forma de pago ser: - El 50% del total al formalizar el pedido. - El 50% al terminar la construccin de la nave. 2.4.- Condiciones generales de los materiales El director de fabricacin dar a su debido tiempo su aprobacin sobre el material suministrado y comprobar que permite una fabricacin correcta, cumpliendo las condiciones exigidas. Ser por cuenta del contratista la vigilancia y conservacin del material necesario. Los materiales empleados en la construccin de este proyecto sern de primera calidad y debern reunir las condiciones exigidas vigentes referidas a los materiales. Todos los materiales podrn ser sometidos a anlisis y pruebas para acreditar su calidad y propiedades mecnicas.
3.- CONDICIONES PRTICULARES.
3.1.- Condiciones particulares tcnicas 3.1.1.- Prescripciones sobre los materiales y sobra la ejecucin de la obra El director de obra y el director de la ejecucin de la obra realizarn, segn las necesidades de la obra y segn sus respectivas competencias, el control de recepcin en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus caractersticas tcnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprender: - El control de la documentacin de los suministros, para lo que se requerir a los suministradores los documentos de identificacin del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccin facultativa, comprender al menos lo siguiente: - Acreditacin del origen, hoja de suministro y etiquetado. - El certificado de garanta del fabricante, firmado por persona fsica. - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente de acuerdo con las disposiciones que sean transposicin de las directivas que afecten a los productos suministrados. El control de recepcin mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad tcnica: - Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caractersticas tcnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentar, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. - Las evaluaciones tcnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en las normas, y la constancia del mantenimiento de sus
20 caractersticas tcnicas. El director de la ejecucin de la obra verificar que esta documentacin es suficiente para la aceptacin de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Se comprobar que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, adems de las que puedan establecerse con carcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccin facultativa y las exigidas por la legislacin aplicable. 3.1.2.- Especificacin de materiales y caractersticas tcnicas Los materiales a utilizar en la construccin de la nave junto a sus caractersticas tcnicas son especificados a continuacin:Columnas de los prticos: (2xIPE 600: Acero laminado en caliente segn UNE-EN 10025 S275JR) -Vigas prticos: (IPE600(Boyd):Acero laminado en caliente segn UNE-EN 10025 S275JR) -Celosa prtico lateral: (2xIPE 220: Acero laminado en caliente segn UNE-EN 10025 S275JR) - Correas 70x3: (Acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en fro) - Arriostramientos 40x3: (Acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC,en perfiles conformados en fro) - Cubierta:Panel sndwich (lacado + aislante + galvanizado) - Fachada: Fachada de doble hoja de panel de chapa perfilada de acero, con aislamiento intermedio. - Forjado losa maciza. 3.1.2.1.- Caractersticas tcnicas de los prticos
21 Suministro y montaje de prticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, para distancias entre apoyos del mayor que 35 m, separacin de 3m entre prticos. Trabajado y montado en obra, con preparacin de superficies en grado SA21/2 segn UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacin posterior de dos manos de imprimacin con un espesor mnimo de pelcula seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentacin, preparacin de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacin en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacin o montaje, con el mismo grado de preparacin de superficies e imprimacin. 3.1.2.2.-Caractersticas tcnicas de los paneles sndwich Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sndwich lacado + aislante + galvanizado, de 40 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m de densidad, fijado mecnicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijacin, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolucin de puntos singulares. 3.1.2.3.- Caractersticas tcnicas de las correas Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en fro, piezas simples de forma rectangular, para formacin de correas sobre las que se apoyar la chapa o panel que actuar como cubierta, y quedarn fijadas a Los prticos mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 3.1.2.4.- Caractersticas tcnicas de los arriostramientos
22 Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en fro, piezas simples de forma rectangular, para formacin de correas sobre las que se apoyar la chapa o panel que actuar como cubierta, y quedarn fijadas a Los prticos mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 3.1.2.5.- Caractersticas tcnicas de la chapa de la fachada Suministro y montaje de cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento de manta de lana de vidrio no higroscpica revestida por una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, segn UNE-EN 13162, de 60 mm de espesor, resistencia trmica 1,5 (mK)/W, conductividad trmica 0,04 W/(mK), para aislamiento en sistemas de doble chapa metlica y bandeja soporte interior de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado de 0,6 mm espesor, para uso en cerramientos multicapa; todo ello fijado a una estructura portante o auxiliar. Incluso p/p de solapes, mermas y accesorios de fijacin oculta y estanqueidad y dems elementos y trabajos necesarios para la formacin de huecos, juntas, esquinas, remates y encuentros con otros materiales. 3.1.2.6.- Caractersticas tcnicas del forjado de losa maciza Formacin de forjado de losa maciza, horizontal, con canto de 24 cm, de hormign armado HA-40/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrfugo y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuanta 22 kg/m; encofrado y desencofrado continuo con sopandas metlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusin de soportes. 3.1.3.- Fases de ejecucin - Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocacin de
23 separadores y fijacin de las armaduras. Vertido y compactacin del hormign. Coronacin y enrase de cimientos. Curado del hormign. -Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometra de la planta sobre el encofrado. Colocacin de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacin del hormign. Regleado y nivelacin de la capa de compresin. Curado del hormign. Desencofrado. Reparacin de defectos superficiales. - Replanteo y unin del prtico mediante soldadura en obra. - Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentacin de los extremos del prtico mediante gra. Aplomado. Resolucin de las uniones a la base de cimentacin. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparacin de defectos superficiales. -Replanteo de las correas sobre los prticos. Presentacin de las correas sobre los prticos. Aplomado y nivelacin definitivos. Resolucin de sus fijaciones mecnicas a los prticos. -Replanteo de los arriostramientos en los prticos. Presentacin de los arriostramientos sobre los prticos. Resolucin de sus fijaciones mecnicas a los prticos. - Replanteo de los paneles tipo sndwich para la cubierta. Corte, preparacin y colocacin de los paneles. Ejecucin de juntas y permetro. Fijacin mecnica de los paneles. Resolucin de puntos singulares con piezas de remate. - Replanteo de los paneles de doble hoja de panel de chapa perfilada de acero, con aislamiento intermedio para la fachada. Colocacin del remate inferior de la fachada. Colocacin de juntas. Colocacin y fijacin del primer panel. Colocacin y fijacin del resto de paneles, segn el orden indicado. Remates. 3.1.4.- Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucin de las unidades de obra 3.1.4.1.- Ambientales
24 Se suspendern los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0C. No se realizarn trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0C. Se suspendern los trabajos de colocacin de las planchas de la cubierta y de la fachada cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 3.1.4.2.- Contratista Dispondr en obra de una serie de medios, en previsin de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacin por escrito del Director de Ejecucin de la obra. Para el montaje de los prticos presentar para su aprobacin, al Director de Ejecucin de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, as como la documentacin que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucin estn certificados por un organismo acreditado. Para el montaje de las correas y arriostramientos presentar para su aprobacin, al Director de Ejecucin de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 3.2.- Condiciones particulares facultativas 3.2.1.- Delimitacin general de las funciones tcnicas - Los ingenieros designados sern los directores de la obra y directores de ejecucin de la obra. Los cuales son los que deben tambin formalizar la subcontratacin de las partes fabricadas, decidir
25 sobre el comienzo, ritmo y calidad de los trabajos, debiendo velar por su cumplimiento y por las condiciones de seguridad y salud del personal adscrito a las obras. - Los tcnicos de ensamblaje y soldadura de la propia empresa son los encargados del ensamblaje y montaje final en la obra. Los cuales tienen que: - Ejecutar la obra con sujecin al proyecto, a la legislacin aplicable y a las instrucciones de los directores de obra y ejecucin de la obra, a fin de que sta alcance la calidad exigible. - Tener, en su caso, la titulacin o capacitacin profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles. - Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracin de la documentacin de la obra ejecutada. -Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos de ensamblaje que se utilicen, comprobando los preparados en la zona de instalacin y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcin del director de ejecucin de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantas o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacin. 3.2.2.- Normativa vigente Los tcnicos de ensamblado y montaje se sujetarn a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, as como a las que se dicten, antes y durante la ejecucin de las obras que le sean legalmente de aplicacin. 3.2.3.- Verificacin de los documentos del proyecto Antes de dar comienzo a las obras, los tcnicos consignarn por escrito que la documentacin aportada le resulta suficiente para la comprensin de la totalidad de la obra, o en caso contrario solicitar las aclaraciones pertinentes. 3.2.4.-Oficina de la zona de instalacin
26 En la zona de ejecucin del proyecto habr una oficina que dispondr de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estar convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la direccin facultativa. En dicha oficina tendr siempre los tcnicos a disposicin de la direccin facultativa: -El proyecto de ejecucin completo. -La licencia de obras. -El libro de rdenes y asistencias. -El plan de seguridad y salud. -El libro de incidencias. -La normativa sobre prevencin de riesgos laborales. -La documentacin de los seguros que deba suscribir. 3.2.5.- Representacin de los tcnicos de ejecucin Habr una persona designada como delegado de ejecucin en la zona de instalacin, que tendr el carcter de jefe de la misma, con dedicacin plena y con facultades para representar y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan al grupo de tcnicos. 3.2.6.- Dudas de interpretacin Todas las dudas que surjan en la interpretacin de los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecucin de los trabajos sern resueltas por la direccin facultativa. 3.2.7.- Datos a tener en cuenta por los tcnicos de ejecucin Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta por parte de los tcnicos que realicen la obra, con el fin de alcanzar el grado de calidad requerido. 3.2.8.- Conceptos no reflejados en la parte de la documentacin
27 En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidir la direccin facultativa; recprocamente cuando en los documentos grficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacin de los mismos ser decidida igualmente por la direccin facultativa. 3.2.9.- Interpretacin, aclaracin y modificacin de los documentos del proyecto Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de indicaciones de los planos o croquis, las rdenes e instrucciones correspondientes se comunicarn por escrito al delegado de ejecucin, estando ste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurar al pie de todas las rdenes, avisos o instrucciones que reciba de la direccin de la obra. 3.2.10.- Requerimiento de aclaraciones por parte de los tcnicos Los tcnicos podrn requerir de la direccin de ejecucin para la solicitacin de instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacin y ejecucin de lo proyectado. 3.2.11.- Libro de rdenes y asistencias Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecucin e incidencias de la obra, se llevar mientras dure la misma, el libro de rdenes y asistencias, en el que la direccin facultativa reflejar las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si se han cumplido los plazos y fases de ejecucin previstos para la realizacin de los proyectado. 3.2.12.- Faltas o negligencias del personal La direccin de ejecucin, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podr exigir al
28 delegado de ejecucin para que aparte de la obra a los tcnicos u operarios causantes de la perturbacin. 3.2.13.- Replanteo Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se proceder por parte del delegado de ejecucin al replanteo de los procesos de ensamblaje y montaje en presencia de la direccin facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecucin de las mismas. De esta operacin se extender acta por duplicado, que firmarn la direccin facultativa y el delegado de ejecucin. 3.2.14.- Comienzo de la obra y ritmo de los trabajos La obra dar comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el delegado de ejecucin deber obtener obligatoriamente la autorizacin por escrito de la direccin facultativa y comunicar el comienzo de los trabajos a los tcnicos de montaje al menos con cinco das de antelacin. El ritmo de la construccin ira desarrollndose en la forma necesaria para que dentro de los perodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucin total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 3.2.15.- Orden de los trabajos En general la determinacin del orden de los trabajos es facultad del delegado de ejecucin, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden tcnico, estime conveniente su variacin la direccin facultativa.
3.2.16.- Ampliacin del proyecto por causas imprevistas Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se interrumpirn los trabajos, continundose si tcnicamente es posible, segn las instrucciones
29 dadas por la direccin de ejecucin en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
3.2.17.- Materiales y aparatos defectuosos Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparacin en l exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, la direccin de obra a instancias propias dar orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
3.3.- Condiciones econmicas 3.3.1.- Mediciones de unidades de obra La medicin del conjunto de unidades de obra se verificar aplicando a cada una de ellas la unidad de medida que le sea
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cbicos, kilogramos, etc. Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarn conjuntamente con los tcnicos, levantndose las correspondientes actas que sern firmadas por ambas partes.
3.3.2.- Valoracin de las unidades de obra La valoracin de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificar aplicando a cada una de ellas la medida que le sea ms apropiada y en la forma y condiciones que estime justas la direccin ejecutiva, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
4.-NORMATIVA DE APLICACIN
Elaboracin, transporte y puesta en obra del hormign: Instruccin de Hormign Estructural /EHE-08).
Encofrado y desencofrado: Instruccin de Hormign Estructural /EHE-08). NTE-EME .Estructuras de madera: Encofrados.
Construccin zapatas: CTE.DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Estructuras de acero: CTE.DB SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecucin de estructuras de acero y aluminio.
Requisitos tcnicos para la ejecucin de estructuras de acero: NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin: UNE-EN 13162:2009
1.-PRESUPUESTO PARCIAL.....32 1.1.- Partida 1- Construccin nave....32 1.1.1.- Diseo de la nave.......32 1.1.2.- Acondicionamiento terreno...32 1.1.3.- Presupuesto cubierta.....32 1.1.4.- Presupuesto fachada.....32 1.1.5.- Presupuesto zapatas.....33 1.1.6.- Presupuesto placa del suelo.....33 1.1.7.- Presupuesto prticos.........34 1.1.8.- Presupuesto correas y arriostramientos......34 1.2.- Partida 2- Instalacin elctrica..........34 1.2.1.- Instalacin elctrica.35 1.2.2.- Iluminacin..............35 1.3.-Partida 3- Obra civil e instalaciones...35 1.3.1.-Acometida de agua...35 1.4.- Partida 4- Seguridad y salud..36 1.4.1.- Protecciones individuales..36 1.4.2.- Protecciones colectivas.....36 1.4.3.- Primeros auxilios.....37 1.4.4.- Extincin de incendios......37
32 1.-PRESUPUESTO PARCIAL 1.1.- Partida 1 - Construccin nave 1.1.1-Diseo nave Estudio y diseo de la nave..38000,00 1.1.2.- Acondicionamiento terreno Estudio geolgico y acondicionamiento del terreno.12356, 25 1.1.3.- Presupuesto cubierta
DENOMINACIN m2 m2 m2 m2 Ud h h Panel sndwich. Remate lateral, 250mm. Remate lateral, 500mm. Remate lateral, 750mm. Tornillos autorroscantes. Oficial construccin. Ayudante construccin. Medios auxiliares
UD 2910 87,3 582 436,5 11996 611,1 611,1 58.2
PRECIO UNIT. () 31,39 3,78 5,20 7,09 0,5 15 12 44,54
COSTE () 91344,9 3299,94 3026,4 3094,79 5998 9166,5 7333,2 2589,9 125853,63
1.1.4.- Presupuesto fachada
DENOMINACIN m2 m2 m2 m2 Chapa perfilada nervada. Manta de lana de vidrio. Bandeja de chapa nervada. Remate lateral, 500mm.
UD 2453,75 2453,75 2453,75 834.27
PRECIO UNIT. () 6,26 3,56 16,50 4,45
COSTE () 15360,48 8735,35 40486,87 3712,5
Ud m h h
Tornillos autorroscantes. Junta de estanqueidad. Oficial montador. Ayudante montador. Medios auxiliares
14722,5 1030,58 687,05 687,05 48.8
0,56 0,90 15,41 12,56 40,22
13250,25 928,52 10587,4 8629,35 1963 103653,72
Total Fachada
1.1.5.-Presupuesto zapatas En el coste estar incluido el precio de trasporte y construccin de las zapatas. Tambin est incluido el precio las zanjas de las
zapatas y todo aquello que sea necesario para su construccin. No estarn incluido en el coste las posibles complicaciones surgidas por mala praxis del promotor.
DENOMINACIN Zapatas de cimentacin de
PRECIO UNIT. () 167,17 Total
8024,16 8024,16
1.1.6.-Presupuesto placa del suelo En el coste estarn incluido los salarios de los oficiales y peones As como todo el material necesario para la construccin, como pueden ser barras corrugadas, separadores y hormign. No estarn incluido en el coste las posibles complicaciones surgidas por promotor. mala praxis del
DENOMINACIN Placa reforzada suelo.
PRECIO UNIT. () 35425 Total
COSTE () 35425 35425
1.1.7.-Presupuesto prticos En el coste estar incluido el precio de la propia estructura, el transporte a la obra y la colocacin de la misma en su posicin final. No estarn incluido en el coste las posibles complicaciones surgidas por mala praxis del promotor.
DENOMINACIN Estructura metlica realizada con prticos. Prtico lateral
PRECIO UNIT. () 2440 1200
58560 1200 59760
Total prticos
1.1.8.- Presupuestos correas y arriostramientos En el coste estar incluido el precio de la propia estructura, el transporte a la obra y la colocacin de la misma en su posicin final. No estarn incluido en el coste las posibles complicaciones surgidas por mala praxis del promotor.
DENOMINACIN Correas metlicas Arriostramientos
UD 608 304 Total
PRECIO UNIT. () 20,50 25,30 correas y
COSTE () 12464 7691,2 20155,2
arriostramientos TOTAL PARTIDA 1
403227,96
1.2- Partida 2.- Instalacin elctrica
35 1.2.1.- Instalacin elctrica Instalacin de la cometida de B.T. desde el cuadro elctrico de acometida general hasta los componentes de la nave aislada y enterrada bajo zanja. Presupuesto instalacin .15000
1.2.2.- Iluminacin
Luminaria Downlight, suspendida de 320 mm tipo de
PRECIO UNIT. ()
dimetro y 355 mm de altura, 72 para lmpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W
14885,28
TOTAL PARTIDA 2
29885,28
1.3- Partida 3.- Obra civil e instalaciones 1.3.1.- Acometida de agua
Acometida de agua.1350,00
1.4.-Partida 4.- Seguridad y salud 1.4.1.- Protecciones individuales Dotacin de los elementos de seguridad de tipo individual que sern suministrados a los operarios para su proteccin personal.
DENOMINACIN Casco de seguridad Gafas antipolvo y antiimpactos Mascarilla Protector auditivo Mono o buzo de trabajo Guantes de goma Botas de seguridad Gafas de seguridad para oxicorte
UD 3 3 1 3 3 3 3 1 Total
PRECIO UNIT. () 2,90 8,27 5,26 11,96 11,96 11,36 20,73 5,26 Protecciones
COSTE () 8,70 24,81 23,25 35,88 35,88 34,08 62,19 5,26 230,05
1.4.2.- Protecciones colectivas Elementos de sealizacin e indicacin que se ubicarn en diferentes puntos de la obra.
DENOMINACIN Seales normalizadas con soporte Carteles indicativos de riesgo
UD 12 15 Total Colectivas
PRECIO UNIT. () 16,27 5,62 Protecciones
COSTE () 195,24 84,3 279,54
1.4.3.- Primeros auxilios Dotacin de los diferentes elementos necesarios a tener en el mbito de medicina de urgencia.
DENOMINACIN Botiqun de urgencia
UD 3 Total
PRECIO UNIT. () 49,88
COSTE () 149,64 149,64
1.4.4.- Extincin de incendios Extintores contra incendios a colocar en la nave.
DENOMINACIN Extintor de 9 Kg de polvo
qumicoequivalente de tipo ABC de grado de eficacia 34A-233B, incluidos soportes
Total TOTAL PARTIDA 4 919,71
2.-PRESUPUESTO TOTAL
PRECIO TOTAL EN EUROS
Diseo y construccin de la nave. Instalacin elctrica. Obra civil e instalaciones. Seguridad y salud.
403227,96 29885,28 1350,00 919,71
TOTAL El presupuesto total de este proyecto asciende a:
436302,66
Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos dos euros y sesenta y seis cntimos (436302,66)
ANEJO 1: INSTALACIN ELCTRICA
1.- CALIFICACIN Y CLASIFICACIN DE LAS INSTALACIONES39 1.1.- Calificacin.39 1.2.- Clasificacin39 2.- CARACTERSTICAS DE LA ENERGA39 3.- ENERGA Y POTENCIA INSTALADA............39 4.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LAS INSTALACIONES.40 5.- ARMARIO DE MANIOBRA Y CONTROL40 6.- EQUIPO INTERIOR DEL ARMARIO40 6.1.- Proteccin general40 6.2.- Proteccin individual40 6.3.- Parada de emergencia40 7.- PUESTA A TIERRA.41 8.- INSTALACIONES..........42 9.- PROTECCIN DE LAS INSTALACIONES42 9.1.- Proteccin contra contactos directos42 9.2.- Proteccin contra sobreintensidades..42 9.3.- Proteccin contra contactos indirectos42 10.- ACCESORIOS..43 11.- INSTALACIN43
1.- CALIFICACIN Y CLASIFICACIN DE LAS INSTALACIONES
Segn el reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, el Captulo 1 Generalidades, establece en sus artculos 2 y 4 la calificacin y clasificacin de las instalaciones elctricas. 1.1.- Calificacin: La instalacin elctrica objeto de este proyecto, queda calificada como de Baja Tensin, por cuanto la tensin nominal es inferior a 1.000 V, segn se especifica en el antes mencionado Artculo 2. 1.2.- Clasificacin: Segn dispone el Artculo 4, la tensin utilizada se clasifica como: C.A. (Valor eficaz) TENSIN USUAL 50<Un<500 V
Las tensiones nominales normalizadas que se adoptarn para las instalaciones elctricas de corriente alterna de alumbrado y fuerza motriz son de 220/380 V respectivamente, a la frecuencia, tambin normalizada de 50 Hz.
2.- CARACTERSTICAS DE LA ENERGA
El suministro de la energa elctrica a las instalaciones ser mediante la conexin a la red elctrica del Puerto de Vigo, capaz de suministrar la energa elctrica necesaria para el funcionamiento de todas las instalaciones. Todas las lneas estarn protegidas con interruptor diferencial de alta sensibilidad, as como los correspondientes magnetotrmicos y se pondr especial cuidado en que lleven placas grabadas con la indicacin del circuito al que pertenecen, e irn adecuadamente colocadas de acuerdo con el cdigo en uso.
3.- ENERGA Y POTENCIA INSTALADA
INSTALACIN Motores cubierta (2) Maquinaria Soldadura (4) Alumbrado (30) TOTAL POT.UNITARIA (W) 20.000 10.000 500 95.000
4.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LAS INSTALACIONES
De acuerdo con la instruccin ITC-BT-19, apartado 2.9, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalacin sea, con relacin al mnimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectmetros, de las canalizaciones.
5.- ARMARIO DE MANIOBRA Y CONTROL
Todos los aparatos de maniobra y control se encontrarn en el interior de armarios colocados a una distancia mnima de la pared de 5 cm y darn cumplimiento a lo ordenado en la instruccin ITC-BT-17.
6.- EQUIPO INTERIOR DEL ARMARIO
6.1.- Proteccin general La aparamenta elctrica ir instalada en un armario dotado de elementos de cierre. Dispondr de un grado de proteccin IP-55 (CEI-529). Interruptor automtico en funcin de la potencia total instalada en la planta y de las necesidades del conjunto de motores con maneta de mando exterior. Proteccin diferencial de corriente de defecto. 6.2.- Proteccin individual. Las protecciones sern magnetotrmico diferenciales y trmicos, individuales a cada motor. 6.3.- Parada de emergencia Tanto en el armario como en el pupitre de control se instalar un paro de emergencia con enclavamiento, as como un nmero de paros de emergencia distribuidos estratgicamente por la planta Todos los motores tendrn colocado un sistema de paro de emergencia individual.
7.- PUESTA A TIERRA
42 A fin de limitar la tensin que con respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las masas metlicas, el circuito de puesta a tierra se montar de acuerdo con la instruccin ITC-BT-18. La puesta a tierra estar formada por una placa de 0.5 metros cuadrados como mnimo, 2 mm de espesor o pica de cobre de 14 mm de dimetro y 2 m de longitud, enterrada verticalmente, interconectando las estructuras metlicas y las carcasas de los motores. Estos ltimos a travs de la barra de tierra del armario de aparallaje. Debe mantenerse hmedo el lugar donde se encuentra enclavada y la resistencia media en su borne no pasar de 5 Ohmios. La lnea principal de tierra ser de cobre desnudo de 35 mm cuadrados de seccin. A esta lnea se unirn las derivaciones de proteccin de las diferentes masas metlicas que puedan entrar en tensin (carcasa de motores, armarios de distribucin, etc). Estas uniones se harn con bornes perfectamente atornillados que aseguren un buen contacto, siendo su recorrido lo ms corto posible. Estarn protegidas contra corrosin y roturas.
8.- INSTALACIONES
Toda la instalacin elctrica se efectuar por un instalador autorizado, ajustndose a las normas aqu expuestas y en general al R.E.B.T. vigente.
9. PROTECCIN DE LAS INSTALACIONES
9.1.- Proteccin contra contactos directos La proteccin frente a los contactos directos est garantizada al emplearse cables de conductores aislados para 1.000 V de tensin nominal, protegidos por tubos de policloruro de vinilo. 9.2.- Proteccin contra sobreintensidades La proteccin contra sobreintensidades est garantizada mediante el empleo de fusibles A.P.R. e interruptores magnetotrmicos calibrados y diferenciales. 9.3.- Proteccin contra contactos indirectos La intensidad nominal del interruptor diferencial ser la de paso por el circuito a proteger.
43 Para la eleccin de la sensibilidad de dicho interruptor, hemos de tener en cuenta la condicin que debe cumplir el valor de la resistencia a tierra a instalar para la proteccin contra contactos indirectos, en relacin con la sensibilidad del interruptor diferencial elegido, en nuestro caso 300mA.
Se ha tenido en cuenta la tensin de 24 V considerada como ambiente hmedo
10.- ACCESORIOS
Adems de los elementos de seguridad expuestos, existir un
extintorcontraincendios de tipo polivalente en las inmediaciones de la planta. En los pisos junto a los cuadros de maniobra habr un entarimado de madera de5 cm de altura. Las maniobras con corriente se efectuarn con guantes de goma de la resistenciaapropiada. El cambio de fusibles se efectuar con su pinza correspondiente. Solo tendr acceso a la instalacin el personal instruido a tal fin.
11.- INSTALACIN
La instalacin elctrica se efectuar por un instalador autorizado, ajustndose a las Normas aqu expuestas y en general al REBT vigente. El mismo instalador expedir, una vez realizada la misma, el correspondiente boletn de instalaciones elctricas
ANEJO 2.- CLCULOS ESTRUCTURALES
1.- BASE TERICA45 1.1.- MEF: Hiptesis Bsicas45 1.2.- Fundamentos tericos..46 1.2.1.- Componentes intrnsecos de la tensin..47 1.2.2.- Tensiones principales.47 1.2.3.- Tensiones de Von Mises47 2.- DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA48 2.1.- Prtico transversal..48 2.2.- Prtico lateral52 3.- ACCIONES54 3.1.- Prtico transversal54 3.1.1.- Permanentes54 a) Pesos propios..54 3.1.2.- Variables55 a) Sobrecarga de uso.55 b) Sobrecarga de nieve.56 c) Sobrecarga de viento58 3.2.- Prtico lateral..67 a) Cargas permanentes67 b) Sobrecarga de uso...68 c) Viento lateral..68 d) Viento frontal.68 e) Sobrecarga de nieve68 4.- COMBINACIN DE ACCIONES.71 4.1.- Prtico lateral..71 4.1.1. Envolventes.71 a) Axil..71
45 b) Momento cortante....71 c) Momento flector.72 4.1.2.- Interpretacin de la tabla de tensin mxima...73 4.1.3.- Flecha mxima75 4.2.- Prtico transversal..76 4.2.1.- Envolventes.76 a) Axil76 b) Momento cortante.77 7 c) Momento flector.78 4.2.2.- Barras ms desfavorables79 4.2.3.- Estudios de deformaciones..80 4.2.4.- Conclusiones81
1.- BASE TERICA
El clculo y estudio estructural de base ser realizado mediante CYPE. Adems, se utilizar SolidWorks para el modelado y extraccin de planos. Tanto CYPE como SolidWorks se basan en el mtodo de elementos finitos (MEF) que, bsicamente, es una tcnica computacional utilizada para obtener soluciones aproximadas en problemas de ingeniera. 1.1. MEF: HIPTESIS BSICAS Un uso correcto del MEF facilita la visualizacin del flujo de esfuerzos en las estructuras, que es dato fundamental para el diseo, permite ver la pieza deformada (que en ocasiones condiciona el diseo). El concepto bsico de este mtodo es el de dividir el continuo en un nmero finito de elementos. Es decir, discretizar el continuo y resolver sobre cada uno de los elementos con las ecuaciones del sistema para despus ensamblar la solucin total. El proceso de conversin de la estructura en elementos finitos se denomina discretizacin o modelaje.
46 La representacin de un dominio fsico con elementos finitos se denomina malla. Los elementos finitos se unen entre s en un nmero finito de puntos, llamados nodos. Los desplazamientos de los nodos son las incgnitas bsicas del problema, y stos determinan unvocamente la configuracin deformada de la estructura. El desplazamiento de un punto cualquiera, viene unvocamente
determinado por los desplazamientos de los nodos del elemento al que pertenece el punto. Para ello se definen para cada elemento, unas funciones de interpolacin que permiten calcular el valor de cualquier desplazamiento interior por interpolacin de los desplazamientos nodales. Funciones de interpolacin y desplazamientos nodales definen
unvocamente el estado de deformaciones unitarias en el interior del elemento. stas, mediante las ecuaciones constitutivas del material definen el estado de tensiones en el elemento y por supuesto en sus bordes. Para cada elemento, existe un sistema de fuerzas concentradas en los nudos, que equilibran a las tensiones existentes en el contorno del elemento, y a las fuerzas exteriores sobre l actuantes.
La finalidad del anlisis por MEF es determinar las fuerzas externas (reacciones) y las fuerzas internas (esfuerzos en los elementos). Existen tres tipos de relaciones que deben cumplirse: a) Ecuaciones de equilibrio; dentro de la estructura y con las cargas exteriores. F=0, M=0
b) Ecuaciones de compatibilidad; de movimientos entre elementos de la estructura y con las condiciones de contorno. DEFORMACIONES Y DESPLAZAMIENTOS
c) Ley de comportamiento: relacin entre tensin y deformacin que depende exclusivamente del material. LEY DE HOOKE
1.2.1. Componentes intrnsecas de la tensin. Tensin normal n Tensin tangencial
1.2.2. Tensiones principales De los infinitos planos que pasan por un punto, existen tres (triortogonales entre s) tal que el vector tensin tiene la direccin perpendicular al plano. 1= n y =0 Estos planos, son los planos principales y sus normales las direcciones principales, y las tensiones perpendiculares las tensiones principales. Si las tensiones principales son 1 2 3 se demuestra que:
1 n 3 | max| = (1 3)/ 2
1.2.3. Tensiones de Von Mises Es una magnitud fsica proporcional a la energa de distorsin. La superficie de fluencia de un material que falla de acuerdo con la teora de fallo elstico de Von Mises puede escribirse como el lugar geomtrico de los puntos donde la tensin de Von Mises, como funcin de las tensiones principales, supera un cierto valor.
VM = [((1 2)2 + (2 3)2 + (3 1)2)/ 2]
VM EN UNA VIGA
1 = (x + [x2 + 4(2xy+ 2xz])/ 2 2 = 0 3 = (x - [x2 + 4(2xy + 2xz])/ 2 VM = [x2 + 3(2xy + 2xz]) = [2+3]
VM EN UNA PLACA 1 = (x + y + [(x- y)2+42xy])/ 2 2 = 0 3 = (x+ y - [(x- y)2 + 42xy])/ 2 VM = [( x- y)2 + 32xy]
2.- DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA
Se proceder al clculo de uno de los prticos transversales y uno de los laterales, de forma que la estructura de la nave quede totalmente dimensionada. 2.1 Prtico Transversal: Uno de los prticos transversales que soporta la cubierta. Se considera su situacin dentro de la zona F que nos estipula el DB SE-AE en su Anejo D (Tabla D.6 Cubiertas a dos aguas), de forma que sea el ms expuesto a la accin del viento.
Fig 1.- Situacin dentro de la nave
Fig 2.- Barras acotadas
Fig 3.- Perfil real estudiado
Fig 4.- Perfil real aplicado para obtener reacciones sobre el prtico lateral
Fig 5.- Acotacin del pilar de apoyo
Se utiliza para todas las barras el mismo acero S275 como opcin predefinida por CYPE.
Para el pilar que apoya sobre el segundo prtico a estudiar (2), se define un perfil 2xIPE600 con presillas.
Para las vigas que soportan las cargas de la cubierta es utilizado un perfil de viga Boyd IPE600. El perfil que define el pilar mvil del flanco derecho es un IPE600 con una cartela de 8m en su extremo superior Los apoyos permiten un grado de libertad en su eje Y. Sin embargo, el resto de nudos sern considerados como uniones rgidas.
52 2.2 Prtico lateral: Prtico de acceso a la nave por su flanco izquierdo. Recibe cargas verticales (eie Z) directamente del apoyo de cada uno de los cuatro prticos transversales que sobre este reposan. As mismo, se realiza la hiptesis de que los apoyos recaen exactamente sobre los nudos del prtico.
Fig 6.- Acotacin de prtico lateral
Fig 7.- Perfil lateral real
Se utiliza el mismo acero S275 para todas las barras como opcin predeterminada por CYPE.
Se describen dos perfiles diferentes. a) IPE600 doble en cajn con presillas para los dos pilares principales. b) IPE220 doble cajn con presillas para las vigas superiores, diagonales y celosa.
Fig 8.- Definicin de perfiles en prtico lateral
Los nudos sern definidos como rgidos, al igual que los apoyos; fijos.
3.1.- PRTICO TRANSVERSAL 3.1.1. Permanentes a) Pesos propios Para el clculo del peso propio se tienen en cuenta todos los elementos estructurales. Se obtiene el valor caracterstico del peso propio de los elementos constructivos a partir de las dimensiones nominales y los pesos especficos facilitados por el fabricante. IPE 600 (Boyd) utilizado en vigas: 1,197 kN/m IPE 600 utilizado en pilar: 1,952 kN/m 2 x IPE 600 con doble cajn con presilla: 2 x 1,952 kN/m = 3,9 kN/m Correas 70.3: 0,0595 kN/m x 3m1 = 0,179 kN/m Arriostramiento 40.3: 0,031 kN/m x 7m2 = 0,222 kN/m Cubierta y cerrumes laterales de placas grecadas G.1.0 de 1mm de espesor: 0,116 kN/m x 3m = 0,347 kN/m
En caso del cerramiento lateral no se tiene en cuenta el muro de bloque cermico de 2,5m de altura, ya que no influye en el peso de la estructura.
Se multiplican por 3m las cargas porque es la distancia de carga de cada prtico, en el caso de las correas, adems de las del techo, existen otras que unen los prticos por la parte de debajo de las vigas Boyd.
Longitud de cada arriostramiento. Se tienen en cada dos prticos, s que en cada prtico recaer la mitad del peso del perfil.
3.1.2. Variables a) Sobrecarga de uso La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que pueda gravitar sobre la nave por razn de su uso. Las cargas que deben ser consideradas se obtienen del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Una carga uniforme que hay que multiplicar por la distancia de carga (3m) y una carga puntual que hay aplicar en el punto ms desfavorable de la estructura.
Tabla 1.- Recorte del CTE
Por lo tanto, los valores a aplicar son: Carga repartida 0,4 kN/m2 x 3m = 1,2 kN/m Carga puntual 1kN (punto ms desfavorable)
Fig. 9.- Prtico transversal. Sobrecarga de uso
b) Sobrecarga de nieve El valor de la carga de nieve por unidad de superficie puede tomarse con la siguiente ecuacin:
qn = *Sk
Dnde es el coeficiente de forma de la cubierta con valor =1 en el
caso que nos ocupa porque no se tiene impedimento al deslizamiento ni a la acumulacin de nieve. Sk es el valor caracterstico de carga sobre un terreno horizontal. Ser obtenido segn el Anejo E del DB SE-AE:
Fig. 10.- Zonas climticas
Tabla 2.- Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal.
De esta tabla deducimos el valor de Sk = 0,3 kN/m2 As, qn = 1*0,3 = 0,3 kN/m2 y, como se debe multiplicar por la distancia de carga que influye en el prtico de valor L = 3m, la sobrecarga de nieve es igual a 0,3*3 = 0,9 kN/m (en proyeccin horizontal) Sobrecarga de nieve 0,3*3 = 0,9 kN/m
Fig. 11.- Prtico transversal. Sobrecarga por nieve.
58 c) Sobrecarga de viento La distribucin y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio depende de la forma y de las dimensiones de la construccin, caractersticas y permeabilidad de la superficie as como de la direccin, intensidad y racheo del viento. Se calcular la accin del viento como una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto o presin esttica, como:
Se suponen dos efectos del viento diferentes; uno de direccin lateral y otro de direccin frontal. Dentro de la direccin lateral se debe considerar una accin sobre el muro lateral de la nave y otra sobre la cubierta. En ambos se suponen los mismos coeficientes qb y ce pero diferentes cp. El clculo de los coeficientes se realiza de la siguiente forma:
qb: Presin dinmica del viento que se calcula segn
el Anejo D del DB SE-AE.
qb = 0,5 * * Vb2 = 0,45 kN/m2
1. El valor bsico de la velocidad del viento corresponde al valor caracterstico de la velocidad media del viento a lo largo de un perodo de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento a una altura de 10 m sobre el suelo. El valor caracterstico de la velocidad del viento mencionada queda definido como aquel valor cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02 (periodo de retorno de 50 aos).
59 2. La densidad del aire
depende, entre otros
factores, de la altitud, de la temperatura ambiental y de la fraccin de agua en suspensin. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m3. En emplazamientos muy cercanos al mar, en donde sea muy probable la accin de roco, la densidad puede ser mayor.
3. El valor bsico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura 12. El de la presin dinmica es, respectivamente de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho mapa.
Fig.12.- Valor bsico de la velocidad del viento, vb
Ce: El coeficiente de exposicin para alturas sobre el
terreno, z, no mayores de 200 m, puede determinarse con la expresin:
Ce = F (F + 7 k) = 2,337 F = k ln (max (z,Z) / L)
Siendo k, L y Z parmetros caractersticos de cada tipo de entorno, segn la tabla 3.
Tabla 3.- Grado de aspereza del entorno
Los coeficientes de presin exterior o elico, dependen de la
direccin relativa del viento, de la forma del edificio, de la posicin de elemento considerado y de su rea de influencia. En naves y construcciones difanas, sin forjados que conecten fachadas, la accin del viento debe individualizarse en cada elemento de la superficie exterior. Para el caso que nos compete, el clculo ser realizado segn los valores obtenidos de la tabla 4.
Fig. 13.- Parmetros verticales
Tabla 4.- Parmetros verticales
Debido a que la nave est abierta frontalmente se supone que el viento no afecta a las zonas A, B y C. Tampoco es considerado su efecto de succin E=0. El viento lateral solo afectar a la zona D que se obtiene por
Qe * 3
interpolacin D = 0,726. Se llega, de esta forma a los valores de la tabla 5.
Tabla 5.- Accin del viento
Se calcula Cp para cubiertas a dos aguas mediante la tabla 6; extrapolndose el valor de las zonas para 10.
Tabla 6.- Direccin del viento -45 45
F 10 -1.3 0.1
G -1 0.1
H -0.45 0.1
I -0.5 0
J -0.4 -0.3
Tabla 7.- Resultados para 10
Fig. 14.- Dos aguas
Con los resultados obtenidos en la tabla 7, se procede al clculo del viento a succin y presin.
0,455 0,455 0,455 0,455 0,455
2,337 2,337 2,337 2,337 2,337
-1,3 -1 -0,45 -0,5 -0,4
-1,38 -1,06 -0,48 -0,53 -0,43
-4,15 -3,19 -1,44 -1,60 -1,28
Tabla 8.- Succin
0,1 0,1 0,1 0 -0,3
0,11 0,11 0,11 0,00 -0,32
0,32 0,32 0,32 0,00 -0,96
Tabla 9.- Presin
Por ltimo se calcula Cp para el viento frontal. Para esta accin se supone una marquesina, dado que se encuentra completamente abierto. Se calcula el este coeficiente segn la tabla 10: Marquesina a un agua. El ngulo de la cubierta se supone de 0 y el coeficiente de obstruccin igual a uno debido a la nave con que colinda que impide la circulacin del viento.
Tabla 10.- Marquesina a un agua
1. El grado de obstruccin del flujo del viento por debajo de una marquesina se caracteriza mediante el factor de obstruccin, , definido como la relacin entre el rea obstruida y el rea de la seccin total bajo la marquesina. Ambas reas se consideran en un plano perpendicular a la direccin del viento.
Fig. 15.- Marquesina a un agua.
0,455 0,455
2,337 2,337
-1,60 -1,91
-4,79 -5,74
Tabla 11.- Succin
65 o Presin
0,53 -1,91
1,60 5,74
Tabla 12.- Presin
Fig. 17.- Viento lateral
Fig. 18.- PViento frontal
3.2.- PRTICO LATERAL Para obtener las acciones sobre este prtico se debe hacer unas pequeas variaciones sobre el prtico transversal. Se considera, en este caso, que el prtico a estudiar es uno de los cuatro que apoya sobre el, anteriormente mencionado, prtico lateral. De esta forma, las medidas y perfiles definidos sern los que siguen:
Fig. 19.- Cotas y descripcin de perfiles del prtico transversal
A partir de las acciones soportadas por el prtico transversal obtenemos las reacciones del mismo sobre el nudo 1. stas, en sus correspondientes hiptesis, conformarn las acciones que soportar nuestro prtico lateral a estudio. A continuacin se muestran las diferentes reacciones (Rz), en funcin de las correspondientes hiptesis de carga, que aparecern en el nudo 1.
Tabla 13.- Reacciones sobre el nudo 1.
67 Una vez obtenidas las reacciones, se procede a convertirlas en las nuevas acciones que actan sobre el prtico objeto de estudio. Se importarn las cargas dentro de las mismas hiptesis que ocupaban en el prtico transversal. De esta forma, la Rz debida a Cargas Permanentes ser sumada, tras multiplicarse por el nmero de vigas que soporta el prtico (4 en este caso), a nuestra hiptesis de sobrecarga de uso ya que la cubierta no se encuentra permanentemente cerrada, dando lugar a variaciones de carga. A continuacin, se muestran las capturas de pantalla para las diferentes hiptesis. a) Cargas permanentes: Rz = 0
Fig. 20.- Prtico lateral. Cargas permanentes.
68 b) Sobrecarga de uso: Rz=40.86 + 23.32 = 64.18 kN
Fig. 21.- Prtico lateral. Sobrecarga de uso.
c) Viento lateral:
Rz = -42,84 kN
Fig. 22.- Prtico lateral. Viento lateral.
d) Viento frontal:
Rz = -46,45 kN
Fig. 23.- Prtico lateral. Viento frontal.
e) Sobrecarga de nieve:
Rz = 16,77 kN
Fig. 24.- Prtico lateral. Sobrecarga de nieve.
Adems de las acciones verticales sobre el eje Z, se obtienen las acciones sobre el eje X debidas a: Fuerza de frenado de la cubierta sobre el prtico lateral:
Su supone Vi = 3cm/s = 0,03 m/s y Vf = 0. As como, e = 13,25m; que es la luz del prtico lateral. F = m*a = [((Peso Propio cubierta/ n de ruedas totales) * n ruedas sobre el prtico)/ G] * [(Vf2-Vi2)/ e] = (40.86kN/ 9.8m/ s2) * (6.92*10-5) = 2.9*10-4 kN = 0,29N Teniendo en cuenta el ridculo valor obtenido, debido a la baja velocidad de desplazamiento de la cubierta, no se tendr en cuenta de aqu en adelante. Fuerza de rozamiento del viento sobre la cubierta:
Al igual que en el apartado anterior, la fuerza de rozamiento ejercida por el viento sobre la superficie grecada de la cubierta, ser despreciada por su bajo valor.
Como conclusin final, se presenta, en la figura 25, la suma de todas las hiptesis obtenidas sobre el prtico lateral de la nave:
Fig. 25.- Prtico lateral. Suma de hiptesis.
4.- COMBINACIN DE ACCIONES
4.1. PRTICO LATERAL 4.1.1. Envolventes Mediante CYPE, se calculan las envolventes de Momento Flector sobre el eje Y, Momento Cortante en el eje Z y Axiles. A continuacin se muestra el volcado de ventana activa de: a) Envolvente Axil
Fig. 26.- Prtico lateral. Envolvente Axil
b) Envolvente Tz
Fig. 27.- Prtico lateral. Envolvente Cortante en Z
72 c) Envolvente My
Fig. 28.- Prtico lateral. Envolvente Flector en Y
As mismo, mediante la opcin de listado de CYPE, se obtienen las barras ms solicitadas para cada perfil. Una vez obtenidas, se calculan los esfuerzos mximos de axil N, momento cortante Tz y momento flector My. Todo esto es calculado en base al criterio de envolventes, teniendo en cuenta todas las combinaciones de hiptesis.
Tabla 14.- Prtico lateral. Tensin mxima.
4.1.2. Interpretacin de la tabla de tensin mxima
Barra 5/7: Se trata de la barra con perfil metlico 2xIPE220 que est sometida a la mayor tensin (0,1885 MPa) y, por lo tanto, aprovechamiento (18,85%). Una vez conocida esta barra, se revisan las tablas de esfuerzos/ combinacin de hiptesis y se busca, en el cajetn de envolventes, los esfuerzos mximos:
N = -225.17 kN Tz = -1.56 kN My = 4.00 kNm
Tabla 15.- Prtico lateral. Envolvente barra 5/7
Con los esfuerzos mximos, se utiliza la herramienta de bsqueda para saber a que combinacin de hiptesis pertenecen cada uno de ellos y as, saber cul es la ms restrictiva con la estructura.
Tabla 16.- Prtico latera. Combinacin de hiptesis barra 5/7
Nos encontramos con que la combinacin de hiptesis ms restrictiva con nuestra estructura es la combinacin 30 (Tabla 16):
C30: 1.35 * PP1 + 1.5* SC1 + 0.75 * N1 (6)
Barra = Barra 9/10: En este caso se trata de los pilares principales del prtico que estn descritos con un perfil 2xIPE600. Dado que el procedimiento ha quedado explicado en el caso precedente, nos limitaremos a mostrar las tablas y resultados obtenidos.
Tabla 17.- Prtico lateral. Envolvente Barra 1/2
N = 262.94 kN Tz = -40.18 kN My = 156.56 kNm
Tabla 18.- Prtico lateral. Combinacin 30 en barra
La combinacin de hiptesis ms negativa es, de nuevo, la 30.
C30: 1.35 * PP1 + 1.5 * SC1 + 0.75 * N1
4.1.3. Flecha mxima A partir de la opcin listado tambin se calculan las flechas mximas, que coincidir sobre las barras ms solicitadas. Estas flechas aparecen reflejadas, de forma relativa al nudo ms desplazado en que se apoyan, en la tabla 19.
Tabla 19.- Prtico lateral. Flecha mxima.
Segn el DB SE en su apartado 4.3.3.1 donde hace referencia a Flechas, la mxima flecha permitida para un tipo de estructura como la que se est analizando es de 1/300. Dado que se produce una posicin relativa de 2250mm y una flecha mxima de 0,61mm, se calcula la flecha relativa como el cociente de la flecha mxima entre el doble de la posicin. As: Fr = 0,61/ 2 * 2250 = 1,36x10-4 < 1/300 (8)
En base al resultado de la ec. (8) se puede afirmar con seguridad que la estructura cumple con las especificaciones de flecha mxima dictadas por el DB SE.
4.2. PRTICO TRANSVERSAL 4.2.1 Envolventes Para calcular los diagramas de Axiles, Momentos cortantes y momentos flectores, as como del resto de esfuerzos mximos y barras ms solicitadas, se seguir el mismo procedimiento que en el apartado 4.1, en el que se ha calculado el prtico lateral. De esta forma, se resumen los pasos establecidos pero se ofrece toda la informacin de forma clara y concisa. a) Envolvente Axil
Fig. 29.- Prtico transversal. Envolvente Axil funcional.
Fig. 30.- Prtico transversal. Envolvente Axil.
b) Envolvente Momento Cortante en Z
Fig. 31.- Prtico transversal. Envolvente Tz funcional.
Fig. 32.- Prtico transversal. Envolvente Tz.
c) Envolvente Momento Flector en Y
Fig. 33.- Prtico transversal. Envolvente My funcional.
Fig. 34.- Prtico transversal. Envolvente My.
4.2.2. Barras ms desfavorables Tras utilizar la opcin Comprobar barra, percibimos que los perfiles utilizados no cumplen con los requisitos del CTE por superar la esbeltez lmite. Tras estudiar el perfil mximo que nos ofrece CYPE tampoco se consigue mejorar su comportamiento. As, el nico pilar que cumples tales requisitos es el 2xIPE600 que acaba apoyando en el prtico lateral estudiado con anterioridad.
Fig. 35.- Prtico transversal. Cumplimiento de barras.
Este resultado no implica que la estructura no sea vlida o segura, sino que no cumple con los requisitos especficos de DB SE del Cdigo Tcnico de la Edificacin.
4.2.3. Estudio de deformaciones A pesar de no haber obtenido las combinaciones ms exigentes s que se puede obtener las barras con una flecha mayor. Esto indica el punto ms solicitado de la estructura.
Tabla 20.- Portico transversal. Flechas mximas.
Se puede observar en la tabla 20. que la barra ms solicitada es la 5/3 con una flecha mxima de 7,08mm desde una posicin de 13007mm.
Fr = 7,08/ 2*13007 = 2,72x10-4 < 1/ 300
4.2.4. Conclusiones A pesar de que el prtico transversal no cumple los requisitos del CTE por esbeltez elevada, s cumple ante desplazamientos verticales. Lo que valida, estructuralmente, la construccin de la nave.
1.- SITUACIN Y EMPLAZAMIENTO 2.- FOTOGRAFA AREA 3.- PLANO CUBIERTA MVIL GENERAL 4.- PLANO VISTA FRONTAL PRTICO TRANSVERSAL 5.- PLANO VISTA FRONTAL PRTICO LATERAL 6.- PLANO NAVE SIN CUBIERTA MVIL 7.- PLANO CUBIERTA NAVE 8.- PLANO NAVE SEMIABIERTA 9.- FOTO GENERAL ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL 10.- FOTO GENERAL ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL (2) 11.- FOTO GENERAL ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL (3) 12.- FOTO DETALLE ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL 13.- FOTO DETALLE ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL 14.- FOTO NAVE SIN CUBIERTA MVIL 15.- FOTO CUBIERTA NAVE 16.- FOTO NAVE SEMIABIERTA
Fig. 1.- Situacin dentro de la nave Fig. 2.- Barras acotadas Fig. 3.- Perfil real estudiado Fig. 4.- Perfil real aplicado para obtener reacciones sobre el prtico lateral Fig. 5.- Acotacin del pilar de apoyo Fig. 6.- Acotacin de prtico lateral Fig. 7.- Perfil lateral real Fig. 8.- Definicin de perfiles en prtico lateral Fig. 9.- Prtico transversal. Sobrecarga de uso. Fig. 10.- Zonas climticas Fig. 11.- Prtico transversal. Sobrecarga por nieve. Fig.12.- Valor bsico de la velocidad del viento, vb. Fig. 13.- Parmetros verticales. Fig. 14.- Cada a dos aguas. Fig. 15.- Marquesina a un agua. Fig. 17.- Prtico transversal. Viento lateral. Fig. 18.- Prtico transversal. Viento frontal. Fig. 19.- Cotas y descripcin de perfiles del prtico transversal. Fig. 20.- Prtico lateral. Cargas permanentes. Fig. 21.- Prtico lateral. Sobrecarga de uso. Fig. 22.- Prtico lateral. Viento lateral. Fig. 23.- Prtico lateral. Viento frontal. Fig. 24.- Prtico lateral. Sobrecarga de nieve. Fig. 25.- Prtico lateral. Suma de hiptesis. Fig. 26.- Prtico lateral. Envolvente Axil. Fig. 27.- Prtico lateral. Envolvente Cortante en Z.
84 Fig. 28.- Prtico lateral. Envolvente Flector en Y. Fig. 29.- Prtico transversal. Envolvente Axil funcional. Fig. 30.- Prtico transversal. Envolvente Axil. Fig. 31.- Prtico transversal. Envolvente Tz funcional. Fig. 32.- Prtico transversal. Envolvente Tz. Fig. 33.- Prtico transversal. Envolvente My funcional. Fig. 34.- Prtico transversal. Envolvente My. Fig. 35.- Prtico transversal. Cumplimiento de barras.
RELACIN DE TABLAS
Tabla 1.- Recorte del CTE Tabla 2.- Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal. Tabla 3.- Grado de aspereza del entorno. Tabla 4.- Parmetros verticales. Tabla 5.- Accin del viento. Tabla 6.- Direccin del viento -45 45. Tabla 7.- Resultados para 10. Tabla 8.- Do aguas. Succin. Tabla 9.- Dos aguas. Presin. Tabla 10.- Marquesina a un agua. Tabla 11.- Marquesina. Succin. Tabla 12.- Marquesina. Presin. Tabla 13.- Reacciones sobre el nudo 1. Tabla 14.- Prtico lateral. Tensin mxima. Tabla 15.- Prtico lateral. Envolvente barra 5/7. Tabla 16.- Prtico latera. Combinacin de hiptesis barra 5/7. Tabla 17.- Prtico lateral. Envolvente Barra . Tabla 18.- Prtico lateral. Combinacin 30 en barra Tabla 19.- Prtico lateral. Flecha mxima. Tabla 20.- Prtico transversal. Flechas mximas.
86 1.- SITUACIN Y EMPLAZAMIENTO
2.- FOTOGRAFA AREA
3.- PLANO CUBIERTA MVIL GENERAL
4.- VISTA FRONTAL PRTICO TRANSVERSAL
5.- VISTA FRONTAL PRTICO LATERAL
6.- PLANO NAVE SIN CUBIERTA MVIL
7.- PLANO CUBIERTA NAVE
8.- PLANO NAVE SEMIABIERTA
9.- FOTO GENERAL ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL
10.- FOTO GENERAL ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL (2)
11.- FOTO GENERAL ESTRUCUTRA CUBIERTA MVIL (3)
12.- FOTO DETALLE ESTRUCTURA CUBIERTA MVIL
13.- FOTO DETALLE ESTRUCTURA MVIL
13.- FOTO NAVE SIN CUBIERTA MVIL
14.- FOTO CUBIERTA NAVE
15.- FOTO NAVE SEMIABIERTA
Documents similaires à PROYECTO FINAL GT-4.pdf
Planos Hidrogeno.doc
reparación perfiles
Práctica 1 Mecánica de Materiales I Minas
ENSAYO DE DOBLADO.docx
Presentación Páginas Petroleras SAS (2)
Especificacion Tecnica Ccopa i
Plus de Víctor Tizón Otero
Análisis Tobera Conv Divergente
ejercicios_09_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_08_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_07_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_06_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_05_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_04_NIF_7634549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_03_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_02_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
ejercicios_01_NIF_76934549D_Tizón_Otero_Víctor
Guia Mecanica 2010 11
2do_Cuatrimestre_10_11
Problemas Examen Ingenieria Termica I - 20.12.2012
Memoria Casa Social en Acero
Cronograma Tesis Final
ESPECIF T.I.E. AREQUIPA.docx
Modelo_imforme de Practicas Pre-profesionales
Especificaciones Tecnicas Ie n Sra Rosario 2da e
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE CIMENTACIONES CON MICROPILOTES
top8n
TEMA 4. DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN LA MASA DEL SUELO
Organizacion Del Proyecto Centro Comunal Sebastian Pagador
Rodrigo Ariel Soria Galvarro Sejas
Juan Marktoma
Examen Final 14-15Bateria A
Evaluar los tipos de suelos para la determinación, y diseño de fundaciones en obras civiles en el municipio San Felipe, estado Yaracuy.
Trabajo Final1 (1)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto