Source: http://fdpstodulky.eu/stodulky/preve_soubory/pre_dvere.htm
Timestamp: 2020-07-13 18:22:04+00:00

Document:
Zamykání vchodových dveří bytových domů - ano či ne?
Příslušníci hasičského záchranného sboru pak musí použít k evakuaci výškovou techniku a lidi zachraňovat ze žebříků a plošin nebo musí složitě rozbíjet uzamčené vchodové dveře a tím ztrácejí drahocenný čas při záchraně lidských životů.
Problematika uzamykání vchodových dveří bytových domů je z pohledu hasičů jasná, ovšem v globálním pohledu problematická. Dveře jsou zamykány z důvodů ochrany majetku, ale to jde proti požární bezpečnosti, (která je přednější a závazná).
Uzamykání dveří, jako druh „ochrany“ domu, může mít i právní důsledky. Podle zákona o požární ochraně může být tento způsob kvalifikován jako porušení povinnosti uživatelů prostorů chodeb obytného domu (fyzických osob) vytvářet v prostorách, které užívají, podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.
Z pohledu hasičů lze popsat skutkový stav věci následovně:
Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákona o PO") jsou právnické osoby (tedy i společenství vlastníků) povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, které jsou podrobněji specifikovány v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Zde je v odstavci 3, písm. b) uvedeno, že k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací musí být trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak aby nebyla ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Obyvatelé domu by neměli zapomínat na to, že vchodové dveře jsou součástí komunikačního prostoru - únikové cesty a že jejich uzamčením dochází k porušení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o PO s přihlédnutím § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci.
Navíc toto řešení odporuje i dalším předpisům, týkající se požární ochrany. Tato problematika je například řešena i v odst. 2 § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdější změny, kde je uvedeno, že otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2. V případě bytového domu se jedná o ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování.
Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu
nebo jeho části na volné prostranství a přístup jednotek do prostorů napadených požárem
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení
oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na
únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod nebo jsou-li opatřeny speciálními
bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami), musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány
a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty nelze užít u dveří chráněných únikových cest.
Po přečtení výše uvedených předpisů může někdo namítnout, že každý obyvatel domu je vybaven klíči, kterými si může odemknout a tudíž je zajištěn snadný a rychlý průchod a evakuace je bezpečná, rychlá, ale to je ovšem omyl, protože požadavky na evakuaci se vztahují na všechny osoby, které se v objektu nacházejí, např. návštěva, revizní technici, pracovníci údržby. Navíc se nelze spoléhat na to, že klíč budou mít v kritickou chvíli všichni u sebe.
Jaké tedy zvolit řešení, které by bylo přijatelné pro obyvatele domu a zároveň neodporovalo předpisům požární ochrany? Nejjednodušším řešením může být tzv. paniková klika resp. panikový zámek, jejíž použití ostatně doporučuje také ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování, kde je uvedeno, že "východové dveře mohou být průběžně zamčené (např. z důvodu zabránění krádeží v bytech), přičemž se doporučuje z vnitřní strany otevíratelné dveře bez odemčení (např. panikovou kliku)". Jedná se o kování, které vyhoví i čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 PBS - Společná ustanovení, kde je uvedeno "Požární uzávěry (jakož i dveře - uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod."
Norma ČSN 73 0802 to v sobě má:
dveře svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Takže se zamykat nesmí (nebo na nich nesmí být koule-koule), nebo musí být opatřeny odemykajícími systémy (vrátník, elektronicky, apod.), aby v případě nouze byly dveře odemčené.
Dalším řešením mohou být také samočinná bezpečnostní kování, která v případě ohrožení dveře automaticky odemknou.

References: § 5
 zákona č. 133
 § 11
 § 5
 § 11
 § 10
 čl. 5