Source: http://docplayer.it/58702413-Trattamento-dell-acqua.html
Timestamp: 2018-11-20 20:07:24+00:00

Document:
Trattamento dell acqua: - PDF
Download "Trattamento dell acqua:"
Niccolina Santi
1 22 febbraio Politecnico Bovisa Trattamento dell acqua: una NECESSARIA e OBBLIGATORIA prescrizione per il miglioramento dell efficienza termica ed energetica degli impianti negli edifici. Stefano Bonfanti Aqua Italia Federata Anima Confindustria
2 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATI GLI IMPIANTI SONO CAMBIATE LE COMPONENTI SONO CAMBIATI I MATERIALI
3 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATI GLI IMPIANTI da impianti "semplici"
4 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATI GLI IMPIANTI...a impianti integrati
5 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATE LE COMPONENTI le caldaie. I sistemi di circolazione.
6 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATE LE COMPONENTI I terminali di distribuzione del calore.
7 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATE LE COMPONENTI Sistemi di bilanciamento Valvole termostatiche
8 NECESSARIO trattare l acqua perché? SONO CAMBIATI I MATERIALI ph > 7 (Alluminio e leghe) < ph 8 (Norma UNI 8065) ACCIAIO INOX AISI 304: ~ 100 ppm Cloruri ACCIAIO INOX AISI 316: ~ 1000 ppm Cloruri RAME: alte concentrazioni di Solfati
9 NECESSARIO trattare l acqua perché? ACQUA FREDDA SANITARIA Riduzione efficienza termica Igiene «potabilità» Acqua acquedotto Centrale termica ACQUA CALDA SANITARIA Riduzione efficienza termica Igiene «potabilità» Legionella Pneumophila RISCALDAMENTO Riduzione efficienza termica
10 Perdita efficienza energetica: CALCARE (impianto sanitario) FANGHI E ALGHE (impianti riscaldamento)
11 LA REALTA DEI FATTI!
12 LA REALTA DEI FATTI!
13 LA REALTA DEI FATTI! LEGIONELLA (acqua calda sanitaria) ALGA ROSSA riscaldamento radiante
14 NECESSARIO trattare l acqua perché? Il calcare e i fanghi di corrosione non conducono CALORE!
15 NECESSARIO trattare l acqua perché? Ai fini dell ottimizzazione dell efficienza energetica e termica dell impianto è NECESSARIO trattare l acqua!
16 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? DMiSE Supplemento Ordinario n. 39 della GU n. 162 del PRIMO DECRETO: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, nel quale all All. 1 Capitolo 2.3 punto 5, il progettista deve prevedere obbligatoriamente il trattamento dell acqua a protezione degli impianti termici nuovi e riqualificati.
17 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? D.P.R 26 Agosto 1993 n 412 (agg. D.P.R 21/12/99 n 551) Art. 5, comma 6: ʺL applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kwʺ
18 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? D.P.R 2 Aprile 2009 n 59 Art. 4. Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti Comma Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kw all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kw; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kw; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI-CTI 8065.
19 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? Giovedì 27 giugno 2013 D.P.R. 16 Aprile N. 74: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4, comma 1 lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
20 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? Il nuovo D.P.R. 16 Aprile N. 74 art. 8, comma 1 - c) DMiSE 26/0615 DPR 59/09 DPR 412/93
21 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? 7- MARZO D.M «Nuovo libretto e allegati»
22 OBBLIGATORIO trattare l acqua perché? i nuovi documenti di impianto.
23 le RESPONSABILITA della filiera?
24 Interventi semplici ed efficaci Trattamento dell acqua sempre obbligatorio! Filtrazione Condizionamento chimico ACS Condizionamento chimico impianto riscaldamento
25 Interventi semplici ed efficaci Con potenzialita maggiore di 100 kw e con durezza maggiore di 15 fr di durezza totale Filtrazione Addolcimento Condizionamento chimico ACS Condizionamento chimico impianto riscaldamento
26 Fluido termovettore di qualità!
27 Progettare "teoricamente" impianti ad alta efficienza ma in realtà, visto che siamo in tema, "fare un buco nell acqua"!
28 Seguici su: Facebook/AquaItalia
GRUPPI FRIGO/POMPE DI CALORE E REGOLAMENTO REGIONALE 25/R
GRUPPI FRIGO/POMPE DI CALORE E REGOLAMENTO REGIONALE 25/R PROCEDURE DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA ING. JONATHAN MAGLIOZZI 15/06/2017, LUCCA SINTESI QUADRO NORMATIVO DPR 74/2013 Introduce il
GIUNTA COMUNALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 23/12/15
GIUNTA COMUNALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 23/12/15 DELIBERAZIONE N. 2015/G/00526 (PROPOSTA N. 2015/00731) Oggetto: Controllo efficienza energetica degli impianti. termici. Determinazione
RAPPORTO DI CONTROLLO TIPO 1 (gruppi termici) DI EFFICIENZA ENERGETICA FUNZIONALE E MANUTENZIONE Pagina (1) :...di...
ALLEGATO 2 Modelli di rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica: Tipo 1 - gruppi termici Tipo 2 - gruppi frigo Tipo 3 - scambiatori Tipo 4 - cogeneratori RAPPORTO DI CONTROLLO TIPO 1 (gruppi
impianto termico di nuova installazione ispezioni su edifici ed impianti manutenzione ordinaria dell'impianto termico
ALLEGATO C ELABORATO ESPLICATIVO PER CHIARIMENTI TECNICI E TERMINOLOGIE DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia"
Con Sentinel, compilare il nuovo Libretto Impianto è semplice e veloce...
Con Sentinel, compilare il nuovo Libretto Impianto è semplice e veloce... Per un aiuto, guarda il video sulla compilazione del Libretto! Il Metodo Sentinel Che cos e il nuovo Libretto Impianto? Protezione
COMPILIAMO INSIEME IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1
COMPILIAMO INSIEME IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 Padova 6 novembre 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 74/2013: introduce i nuovi rapporti di efficienza energetica in sostituzione
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE ATTUAZIONE
CITTA DI ALBANO LAZIALE PROVINCIA DI ROMA COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto N. 172 Del 17.11.2014 OGGETTO: Presa d atto delle modifiche normative apportate dal Decreto del Presidente della
FACSIMILE. DECRETO 10 febbraio 2014 ALLEGATO IV (Art.2) Blocco da 25 moduli in triplice copia
Mod. RCS5IT RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO (scambiatori) DECRETO 10 febbraio 2014 ALLEGATO IV (Art.2) Blocco da 25 moduli in triplice copia IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
ESIGENZA DA SODDISFARE Uso razionale dell'energia e corretta gestione degli impianti energetici. CAMPO D'APPLICAZIONE Usi di cui all'art. 3, DPR 412/93 e s.m.: Tutte le destinazioni d'uso degli edifici
Termotecnica Pompe di Industriale Calore Gli atti dei convegni e più di 7.500 contenuti su www.verticale.net La centrale termica a biomassa: normativa, prospettive, attori, tecnologie Gli attori: responsabilità,
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ASL TO
Allegato B UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ASL TO 1 Lotto A: Presidio OspedalieroOftalmico Presidio Ospedaliero Valdese Lotto B: Presidi Territoriali ASL TO 1 1 LOTTO A : PRESIDIO OSPEDALIERO
REGIONE PIEMONTE BU21 28/05/2015 Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 17-1466 Disposizioni attuative dell'art. 39, c. 1, lett. l), della l.r. 11/03/2015 n. 3 che definiscono le modalita'

References: Art. 5
 Art. 4
 art. 4
 art. 8
 ARTICOLO 4
 ARTICOLO 4