Source: https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/57621/1/2/vyhlaska-c-94-2004-zz-ktorou-sa-ustanovuju-technicke-poziadavky-na-protipoziarnu-bezpecnost-pri-vystavbe-a-pri-uzivani-stavieb
Timestamp: 2020-08-04 09:03:59+00:00

Document:
Vyhláška 94/2004 Z.z. - , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb úplné a aktuálne znenie | Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.
94/2004 Z.z.
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Protipožiarna bezpečnosť stavby (§ 2)
DRUHÁ ČASŤ POŽIARNOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY (§ 3-13)
Požiarny úsek (§ 3-4)
Požiarne podlažie (§ 5-6)
Prvé nadzemné požiarne podlažie a požiarna výška (§ 7)
Požiarna odolnosť (§ 8)
Reakcia na oheň (§ 9)
Výhrevnosť a požiarna výhrevnosť (§ 10)
Šírenie plameňa (§ 11)
Konštrukčné prvky (§ 12)
Konštrukčné celky (§ 13)
TRETIA ČASŤ POŽIARNE ZAŤAŽENIE A POŽIARNE RIZIKO (§ 14-36)
PRVÁ HLAVA POŽIARNE ZAŤAŽENIE (§ 14-18)
Požiarne zaťaženie (§ 14)
Priemerné požiarne zaťaženie (§ 15)
Náhodné požiarne zaťaženie (§ 16)
Stále požiarne zaťaženie (§ 17)
Sústredené požiarne zaťaženie (§ 18)
DRUHÁ HLAVA POŽIARNE RIZIKO (§ 19-36)
Prvý oddiel Požiarne riziko vo výrobnej stavbe a v stavbe poľnohospodárskej výroby (§ 20-27)
Ekvivalentný čas trvania požiaru (§ 21)
Pravdepodobný čas trvania požiaru (§ 22)
Parameter odvetrania (§ 23)
Prepočtový parameter odvetrania (§ 24)
Rýchlosť odhorievania (§ 25)
Súčiniteľ bezpečnosti (§ 27)
Druhý oddiel Požiarne riziko skladu v jednopodlažnej stavbe (§ 28-32)
Tretí oddiel Požiarne riziko požiarneho úseku v nevýrobnej stavbe (§ 33-36)
Výpočtové požiarne zaťaženie (§ 33)
Súčiniteľ horľavých látok (§ 34)
Súčiniteľ odvetrania (§ 35)
ŠTVRTÁ ČASŤ TECHNICKÉ PODMIENKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI KONŠTRUKCIÍ (§ 37-50)
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti (§ 37)
Požiarna odolnosť nosných konštrukcií a požiarnych deliacich konštrukcií (§ 38-40)
Požiarna stena (§ 41)
Požiarny strop (§ 42)
Obvodová stena (§ 43)
Požiarny pás (§ 44)
Požiarny uzáver (§ 45)
Konštrukcia schodiska (§ 46)
Výťahová šachta (1) Výťahová šachta umiestnená v chránenej únikovej ceste typu A nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek, ak (§ 47)
Inštalačný kanál a inštalačná šachta (§ 47a)
Vzduchotechnické zariadenie (§ 47b)
Povrchová úprava konštrukcie (§ 48)
Strešný plášť (§ 49-50)
PIATA ČASŤ ÚNIKOVÉ CESTY A EVAKUÁCIA (§ 51-78)
PRVÁ HLAVA DRUHY ÚNIKOVÝCH CIEST (§ 51-61)
Vetranie únikovej cesty (§ 55)
Požiarna predsieň (§ 56)
Evakuačný výťah (§ 58-59)
Náhradná úniková možnosť (§ 60)
DRUHÁ HLAVA POŽIADAVKY NA ÚNIKOVÉ CESTY (§ 62-69)
Počet únikových ciest (§ 63)
Dĺžka únikovej cesty (§ 65)
Podmienky evakuácie (§ 67)
Šírka únikovej cesty (§ 68-69)
TRETIA HLAVA VYBUDOVANIE A VYBAVENIE ÚNIKOVÝCH CIEST (§ 70-75)
Podlaha a dvere na únikovej ceste (§ 70-71)
Schodisko na únikovej ceste (§ 72)
Osvetlenie únikových ciest (§ 73)
Označenie únikových ciest (§ 74)
ŠTVRTÁ HLAVA (§ 76-78)
Evakuačné cesty pre zvieratá (§ 76-78)
ŠIESTA ČASŤ ODSTUPY (§ 79-80)
Požiarne nebezpečný priestor (§ 79)
Odstupová vzdialenosť (§ 80)
SIEDMA ČASŤ ZÁSAHY (§ 81-91)
PRVÁ HLAVA (§ 81-83)
Zariadenia na zásah (§ 81)
Prístupová komunikácia (§ 82)
Nástupná plocha (§ 83)
DRUHÁ HLAVA ZÁSAHOVÉ CESTY (§ 84-86)
Vnútorná zásahová cesta (§ 84)
Požiarny výťah (§ 85)
Vonkajšie zásahové cesty (§ 86)
TRETIA HLAVA POŽIARNE ZARIADENIA (§ 87-91)
Vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami (§ 87)
Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (§ 88)
Hasiace prístroje (§ 89)
Hlasová signalizácia požiaru (§ 90)
Dodávka elektrickej energie (§ 91)
ÔSMA ČASŤ OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRE NIEKTORÉ DRUHY STAVIEB (§ 92-97)
Zhromažďovací priestor (§ 92-93)
Stavby na bývanie a ubytovanie (§ 94)
Stavby zdravotníckych zariadení a stavby so zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (2) Požiarny úsek, do ktorého smeruje evakuácia podľa odseku 1, musí a) mať požiarne zaťaženie, (§ 95)
Zariadenia sociálnych služieb (§ 96)
Garáže (§ 97)
DEVIATA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 98-104)
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007 (§ 102a)
(§ 102aa)
Prechodné ustanovenie účinné k 15. augustu 2012 (§ 102ba)
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (§ 102bb)
Zrušovacie ustanovenie (§ 103)
Účinnosť (§ 104)
ZOZNAM PRIESTOROV, KTORÉ MUSIA TVORIŤ SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY (PRÍL.1)
URČENIE PRVÉHO NADZEMNÉHO POŽIARNÉHO PODLAŽIA A POŽIARNEJ VÝŠKY (PRÍL.2)
OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ NORMY POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ (PRÍL.3)
URČENIE PLOCHY POVRCHOVEJ VRSTVY HORĽAVÝCH LÁTOK (PRÍL.4)
PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU A ROZŠÍRENIA POŽIARU V PREVÁDZKARNI (PRÍL.5)
SCHÉMA VYHOTOVENIA AUTOMATICKÉHO POŽIARNOTECHNICKÉHO ZARIADENIA (PRÍL.6)
VETRANIE ÚNIKOVÝCH CIEST (PRÍL.7)
DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH (PRÍL.8)
NAJNIŽŠÍ TYP CHRÁNENÝCH ÚNIKOVÝCH CIEST (PRÍL.9)
VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ VÝCHODOV Z MIESTNOSTI ALEBO Z POŽIARNEHO ÚSEKU (PRÍL.10)
DOVOLENÁ DĹŽKA NECHRÁNENEJ ÚNIKOVEJ CESTY (PRÍL.11)
RÝCHLOSŤ POHYBU OSÔB A JEDNOTKOVÁ KAPACITA ÚNIKOVÉHO PRUHU (PRÍL.12)
VYBAVENIE POŽIARNEHO ÚSEKU ZARIADENÍM ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, STABILNÝM HASIACIM ZARIADENÍM A ZARIADENÍM NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA (PRÍL.13)
Zrušená od 15.8.2012 (PRÍL.14)
Znenie: posledný stav textu 31.12.2018 - 334/2018 Z.z. 14.08.2012 - 225/2012 Z.z. 31.07.2007 - 307/2007 Z.z.
Vyhláška č. 94/2004 Z.z., , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
45/2004 Zbierky zákonov na strane 1126.
334/2018 Z.z.
225/2012 Z.z.
307/2007 Z.z.
Zmena: 307/2007 Z.z.
Zmena: 225/2012 Z.z.
Zmena: 334/2018 Z.z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
a) protipožiarna bezpečnosť stavby je požiarna bezpečnosť podľa osobitných predpisov, 1)
f) počtom osôb je počet určený v technickej norme, 2)
g) otvorené technologické zariadenie je zariadenie určené na výrobu, dopravu alebo skladovanie, ktoré nie je zastrešené alebo má v obvodovej stene a v strešnej konštrukcii viac ako 60% trvale otvorených otvorov, ako je destilačná kolóna, nádrž, zásobník a podobne,
h) otvorený sklad je stavba alebo jej časť používaná na skladovanie, ktorá nie je zastrešená, alebo stavba, ktorá má v obvodovej stene a v strešnej konštrukcii viac ako 60% trvale otvorených otvorov; otvorený sklad môže byť vybavený skladovacou technikou a skladovacím zariadením,
"l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ktorá má samostatný konštrukčný celok podľa § 13 ods. 5 a je určená na skladovanie,
a) stavby pre obranu štátu, 3)
b) stavby pre bezpečnosť štátu, 3)
c) stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, 3)
f) tieto inžinierske stavby: 1)
(1) Na káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory platia požiadavky v rozsahu technickej normy. 3a)
(2) Požiadavky na kolektory a technické chodby určuje technická norma. 3b)
(3) Požiadavky na hasičské stanice určuje technická norma. 3c)
a) plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú plochu požiarneho úseku určenú v technickej norme, 4)
b) počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku určený v technickej norme, 4)
(1) Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma. 4)
(3) Ak sa požiarny úsek vybaví požiarnotechnickým zariadením, jeho dovolenú plochu možno zväčšiť, najviac však na dvojnásobnú veľkosť. Požiadavky na zväčšenie dovolenej plochy požiarneho úseku sú určené v technickej norme. 4)
(4) Dovolená plocha požiarneho úseku nevýrobnej stavby sa musí zmenšiť najmenej o 30%, ak má hasičská jednotka v požiarnom úseku na zásah iba jednu vnútornú zásahovú cestu alebo ak sa nepredpokladá zásah cez vnútornú zásahovú cestu a hasičská jednotka má na zásah v požiarnom úseku prístup iba z jednej strany nevýrobnej stavby; to neplatí, ak ide o požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením.
1. najviac 10% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia, alebo
2. od 10% do 20% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia a tieto otvory sú oddelené od priestorov s požiarnym rizikom konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej 15 min.; ak otvory v ohraničujúcich konštrukčných prvkoch druhu D1 presahujú 25% plôch týchto konštrukčných prvkov, musia byť uzatvárateľné požiarnymi uzávermi typu EW-15/D3.
b) prístavba a vstavba v jednopodlažnej stavbe, ktoré zaberajú najviac 30% pôdorysnej plochy požiarneho úseku a ktoré majú súčet podlahových plôch najviac 500 m2, a v ktorých môže byť najviac 50 osôb; to neplatí pre stavby skladov v jednopodlažnej stavbe.
d) sklad horľavých kvapalín, 5)
(2) Za prvé nadzemné požiarne podlažie možno považovať aj podlažie, ktoré je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby, ak parameter odvetrania je najmenej 0,025m1/2 alebo súčiniteľ odvetrania je najviac 1,25.
(1) Požiarna odolnosť 6) požiarnej konštrukcie sa určuje na základe
a) skúšky typu 7) alebo
b) výpočtov podľa technickej normy. 8)
(2) Požiarna odolnosť požiarnych konštrukcií sa hodnotí kritériami a časom v minútach. Požadované kritériá pre jednotlivé požiarne konštrukcie sú určené v technických normách. 8a)
(3) Požiarnu odolnosť požiarnej konštrukcie možno zvýšiť jej úpravou a za podmienok určených v technickej norme. 4)
(1) Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou, 9) ktorá sa určuje na základe skúšky typu 7) alebo podľa osobitného predpisu. 7a)
(3) Výhrevnosť a požiarnu výhrevnosť určuje technická norma 11) alebo sa určuje skúškou. 12)
Šírenie plameňa po povrchu stavebných výrobkov, z ktorých je vyhotovená povrchová úprava obvodovej steny z vonkajšej strany stavby, sa vyjadruje indexom šírenia plameňa, 13) ktorý sa určuje na základe skúšky typu. 7)
(4) Horľavé materiály a komponenty uzavreté vo vnútri konštrukčných prvkov druhu D1 a D2 nesmú počas požadovanej doby požiarnej odolnosti dosiahnuť teplotu vzplanutia; ak táto nie je jednoznačne určená, teplota vzplanutia je 180 stupňov C. Čas potrebný na dosiahnutie teploty vzplanutia je možné preukázať experimentálne alebo výpočtom.
2. všetky dutiny v týchto konštrukčných prvkoch sú celkom vyplnené komponentmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s teplotou tavenia najmenej 1 000 stupňov C,
(2) Hodnota požiarneho zaťaženia je určená v technickej norme. 4)
a) 5 min., ak je zariadenie dodávajúce horľavé látky vybavené uzáverom, ktorý samočinne preruší ich dodávku na impulz z požiarnobezpečnostného zariadenia, alebo ak hladina horľavej kvapaliny v nádržiach a v zariadeniach dosiahne určenú výšku, alebo ak teplota prostredia dosiahne 80 stupňov C, alebo ak sa táto teplota alebo teplota vnútri technologického zariadenia zvýši o vopred určený rozdiel,
(4) Horľavé látky, ktoré môžu odhorievať iba v povrchovej vrstve a na ohraničenej ploche, sa pri určovaní náhodného požiarneho zaťaženia započítavajú svojou hmotnosťou, najviac však hmotnosťou, ktorá odhorí za 180 min. Plocha povrchovej vrstvy horľavých látok sa určuje podľa prílohy č. 4 alebo sa plocha povrchovej vrstvy horľavých látok a ohraničená plocha určuje podľa skupenstva látky, podľa počtu podlaží v požiarnom úseku a podľa počtu vytvorených prekážok určených v technickej norme. 4)
(2) Požiarne riziko pre požiarny úsek alebo pre jeho časť je určené v technickej norme. 4)
b) výpočtom podľa rovnice energetickej rovnováhy 4) s určením pravdepodobných teplôt plynov v horiacom priestore a pravdepodobného času trvania požiaru pri zohľadnení podmienok ovplyvňujúcich priebeh a intenzitu požiaru.
(4) Pre vybrané požiarne úseky vo výrobnej stavbe a v stavbe poľnohospodárskej výroby je ekvivalentný čas trvania požiaru určený v technickej norme. 4)
(1) Index skladovaných materiálov sa určuje v závislosti od súčiniteľa hmotnosti, od súčiniteľa nebezpečenstva a od súčiniteľa skladovania podľa technickej normy. 4)
(1) Index ekonomického rizika sa určuje v závislosti od súčiniteľa škôd, od súčiniteľa plochy a od súčiniteľa splodín horenia podľa technickej normy. 4)
(2) Pre vybrané požiarne úseky v nevýrobných stavbách je výpočtové požiarne zaťaženie určené v technickej norme. 4)
(4) Ak je požiarny úsek vybavený stabilným hasiacim zariadením, môže sa hodnota súčiniteľa horľavých látok znížiť najviac o 30%; v takom prípade nemožno hodnotu súčiniteľa vyjadrujúcu vplyv stabilného hasiaceho zariadenia použiť na zväčšenie veľkosti dovolenej plochy požiarneho úseku podľa § 4 ods. 3.
(5) Pre vybrané požiarne úseky je hodnota súčiniteľa horľavých látok určená v technickej norme. 4)
(6) Hodnoty súčiniteľa geometrie otvorov a pomerového súčiniteľa odvetrania sú určené v technickej norme. 4)
(7) Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice energetickej rovnováhy podľa technickej normy. 4)
(2) Pre požiarny úsek alebo pre jeho časť sa určuje jeden z piatich stupňov protipožiarnej bezpečnosti podľa technickej normy. 4) Stupeň protipožiarnej bezpečnosti sa neurčuje pre požiarne úseky skladov v jednopodlažných stavbách.
(3) Pre každý stupeň protipožiarnej bezpečnosti sú požadovaný druh konštrukčných prvkov a najnižšia požiarna odolnosť konštrukčných prvkov určené v technickej norme. 4)
(1) Požiarne deliace konštrukcie 4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
(8) Požiarny uzáver alebo najviac 25% plochy jednej požiarnej steny požiarneho úseku s dĺžkou chráneného otvoru najviac 20 m a jeho výšky najviac 10 m možno nahradiť automatickým požiarnotechnickým zariadením podľa odseku 6, pričom intenzita dodávky hasiacej látky sa určuje najmä v závislosti od množstva a druhu horľavých látok a geometrického tvaru chráneného otvoru. V požiarnom úseku, ktorého pôdorys nemá tvar štvoruholníka, sa za dĺžku jednej požiarnej steny považuje štvrtina obvodu pôdorysu požiarneho úseku. Otvory chránené automatickým požiarnotechnickým zariadením môžu viesť z požiarneho úseku iba do jedného ďalšieho požiarneho úseku.
(5) Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej membrány. 13a) V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a konštrukciou stropu nesmú byť vedené inštalácie okrem
a) 0,9 m, ak je ekvivalentný čas trvania požiaru najviac 45 min alebo ak je výpočtové požiarne zaťaženie najviac 45 kg.m na -2, alebo ak je index skladovaných materiálov najviac 2,0, alebo
b) 1,2 m, ak je ekvivalentný čas trvania požiaru viac ako 45 min alebo ak je výpočtové požiarne zaťaženie viac ako 45 kg.m na -2, alebo ak je index skladovaných materiálov viac ako 2,0.
(8) Požiarny uzáver, ktorý je umiestnený v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku, musí byť typu EI a vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou, ktorá sa rovná aspoň polovičnej hodnote požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcie obvodovej steny, v ktorej je umiestnený; ak je požiarny uzáver umiestnený vo vzdialenosti najmenej 30% odstupovej vzdialenosti od požiarne otvorenej plochy iného požiarneho úseku, môže byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D2.
(9) zrušený od 15.8.2012.
Ochranu stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením určuje technická norma. 13b)
(4) Ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium BROOF (t3) alebo BROOF (t4). 14)
(5) Požiarny uzáver v strešnom plášti, ktorý je umiestnený požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku, musí byť typu EW, vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 a s požiarnou odolnosťou, ktorá sa rovná aspoň polovičnej hodnote požadovanej požiarnej odolnosti strešného plášťa, v ktorom je umiestnený.
V konštrukcii strechy alebo podhľadu možno použiť látku, ktorej doplnková klasifikácia reakcie na oheň je d2, 9)
b) ak táto látka je najviac na 20% pôdorysnej plochy konštrukcie strechy alebo podhľadu a ak v požiarnom úseku alebo v jeho časti pripadá na jednu osobu viac ako 15 m2 podlahovej plochy, alebo
(8) Chránená úniková cesta typu B je chránená úniková cesta vybavená samostatne vetranou požiarnou predsieňou, 15) prirodzeným vetraním alebo umelým vetraním a núdzovým osvetlením.
(1) Požiarne deliace konštrukcie, konštrukcie zabezpečujúce stabilitu chránenej únikovej cesty a obvodové konštrukcie chránenej únikovej cesty musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Konštrukčné prvky druhu D1, z ktorých sú vyhotovené požiarne deliace konštrukcie chránenej únikovej cesty, môžu byť vyhotovené z nehorľavých látok alebo majú doplnkovú klasifikáciu s1. 9)
V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m na -2.
(1) Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek ( § 94 ods. 2), musí tvoriť
(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m na -2.
(11) Miesto, na ktorom sa nachádzajú ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie únikovej cesty, a prístup k nemu musia byť označené. 16) Ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie únikovej cesty sa umiestňujú vo výške 1,5 m až 2 m nad podlahou a musia byť označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY, ktorý je umiestnený priamo na ovládacom prvku alebo v jeho blízkosti. Nápis VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY musí byť osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo vyhotovený zo svetielkujúcich farieb, pričom najmenšia veľkosť písma je 0,04 m.
(2) Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma. 4)
(1) Počet únikových ciest pre stavbu, ich dĺžka, šírka a rozmiestnenie musia byť navrhnuté, zhotovené a prevádzkované tak, aby predpokladaný čas evakuácie osôb určený v technickej norme 4) bol čo najkratší.
(1) Z každej stavby alebo z jej časti a z každého miesta požiarneho úseku musia viesť najmenej dve samostatné únikové cesty rôznym smerom na voľné priestranstvo; podmienky, za ktorých môže viesť len jedna úniková cesta, sú určené v technickej norme. 4)
(2) Najnižší počet osôb na výpočet ich evakuácie je určený v technickej norme. 4)
(4) Dverové krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí byť na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa technickej normy. 17)
(5) Dvere na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru a na únikovej ceste pre viac ako 300 osôb musia byť na strane v smere úniku opatrené panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym držadlom podľa technickej normy. 17)
(3) Najmenšia šírka evakuačnej cesty pre zvieratá je určená v technickej norme. 4)
(2) Z každého stajňového priestoru, v ktorom sa zriaďujú únikové cesty pre zvieratá, musia viesť najmenej dve evakuačné cesty pre zvieratá rôznym smerom na voľné priestranstvo alebo do susedného požiarneho úseku; jedinú evakuačnú cestu pre zvieratá možno zriadiť len za podmienok určených v technickej norme. 4)
(4) Požiarne nebezpečný priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou vzdialenosťou určenou v technickej norme. 4)
(5) V požiarne nebezpečnom priestore môžu byť zriadené iné požiarne úseky, pozemné komunikácie, dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodárskych zariadení, sklady a skládky nehorľavých látok podľa technickej normy. 4)
(1) Odstupová vzdialenosť je kolmá vzdialenosť medzi povrchom požiarne otvorenej plochy alebo medzi povrchom zrovnávacej roviny požiarne otvorených plôch stavby, požiarneho úseku, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu a medzi hranicou požiarne nebezpečného priestoru; určuje sa podľa technickej normy. 4)
b) mať sklon najviac 2%,
(1) Požiarny úsek skladu v jednopodlažnej stavbe musí byť vybavený zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, 18) stabilným hasiacim zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia podľa hodnôt indexu skladovaných materiálov a indexu ekonomického rizika; vybavenie požiarneho úseku zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, stabilným hasiacim zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia sa určuje podľa prílohy č. 13.
a) s povraziskom určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 500 osobami, 2)
b) bez povraziska určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 800 osobami. 2)
e) plocha požiarneho úseku obchodných priestorov väčšia ako 1 000 m2; to neplatí, ak požiarny úsek obchodných priestorov sa nachádza v stavbe s jedným nadzemným podlažím a má plochu najviac 2 000 m2 a predpokladaný čas evakuácie je najviac 90% hodnoty dovoleného času evakuácie ( § 62 ods. 3).
e) zrušené od 15.8.2012.
Počet hasiacich prístrojov a ich druh sa určujú podľa technickej normy. 19) Hasiace prístroje sa v stavbách umiestňujú na stanovištiach hasiacich prístrojov. 20)
Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis. 20a)
(1) Hlasovou signalizáciou požiaru 20b) musia byť vybavené stavby,
b) uvedené v § 88 ods. 1 a 2,
(2) Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru 20c) musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť.
(3) Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru. 20d)
(1) Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje technická norma. 21)
(3) Požiadavky na členenie zhromažďovacích priestorov podľa odseku 2 sú určené v technickej norme. 4)
(6) Vnútorný zhromažďovací priestor musí byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia. Vo vnútornom zhromažďovacom priestore, v ktorom má súčiniteľ horľavých látok hodnotu najviac 0,75, priemerné požiarne zaťaženie je najviac 15 kg.m na -2 a súčiniteľ odvetrania má hodnotu najviac 0,8, možno nahradiť zariadenie na odvod tepla a splodín horenia otvormi, ktoré umožňujú prístup vzduchu pri požiari, pričom najmenej polovica plochy týchto otvorov je umiestnená v hornej tretine výšky obvodových konštrukcií alebo v strešnej konštrukcii.
(7) zrušený od 1.1.2019.
a) byt, 22)
(3) Stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A je stavba s najviac dvoma obytnými bunkami. Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu. 1)
(1) V stavbách viacpodlažných zdravotníckych zariadení s lôžkovými oddeleniami a vo viacpodlažných stavbách so zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 22a), z ktorých nie je východ priamo na voľné priestranstvo ani úniková cesta po rovine do vedľajšej stavby, musí byť každé podlažie rozdelené najmenej na dva požiarne úseky; v takto vytvorených požiarnych úsekoch musia byť zabezpečené podmienky na bezpečnú evakuáciu osôb aj z vedľajšieho požiarneho úseku.
Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti na lôžkové oddelenia zdravotníckych zariadení sa primerane vzťahujú aj na zariadenia sociálnych služieb, 23) v ktorých sa nachádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
(1) Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby 24) sa nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky.
(2) Zmeny stavieb sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhujú podľa tejto vyhlášky. V stavbách, v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30. septembra 2000, vrátane stavieb, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa § 101, sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy 25) v súlade s podmienkami ustanovenými v § 8 a 9.
Príslušný orgán štátneho požiarneho dozoru 26) môže požadovať vybavenie požiarnotechnickým zariadením a vykonanie opatrení na zníženie požiarneho rizika v požiarnych úsekoch, v ktorých je náhodné požiarne zaťaženie vyššie ako
Projektovú dokumentáciu stavby, ktorá sa začala vypracúvať podľa predpisov platných do 30. apríla 2004, možno dokončiť podľa týchto predpisov; stavebné povolenie 27) na takúto stavbu možno vydať do 31. decembra 2004.
(1) Stupeň horľavosti, index šírenia plameňa a schopnosť odkvapkávať, ktoré sú určené pre stavebné materiály podľa doterajších predpisov, možno používať do 31. decembra 2007; trieda reakcie na oheň pre stavebné výrobky je určená v technickej norme. 9)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov. 28)
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Vyhláška č. 307/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. augustom 2007.
Vyhláška č. 225/2012 Z.z. nadobudla účinnosť 15. augustom 2012.
Vyhláška č. 334/2018 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2019.
a) vnútorný zhromažďovací priestor; súčasťou požiarneho úseku vnútorného zhromažďovacieho priestoru môžu byť aj priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m na -2,
Súčasťou obytnej bunky môžu byť miestnosti nesúvisiace s prevádzkou bytu, napríklad kancelária, ordinácia, obchod s plochou najviac 40 m2.
Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž s najviac dvoma státiami. 29)
a) priestor garáže; jeho súčasťou môžu byť priestory, ktoré súvisia s prevádzkou garáže, ak ich plocha je najviac 10% celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je menšia ako 100 m2,
b) priestory, ktoré súvisia s prevádzkou garáže, ak ich plocha je väčšia ako 10% celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je väčšia ako 100 m2,
c) stajňa; jej súčasťou môže byť vstavaný alebo pristavaný priestor, ak nie je väčší ako 15% plochy požiarneho úseku stajne,
Súčasťou požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách môžu byť pomocné prevádzkarne určené najmä na manipuláciu alebo balenie výrobkov, ktoré majú plochu najviac 10% plochy požiarneho úseku skladu v jednopodlažných stavbách, najviac však 150 m2 a je v nich najviac 20 trvalých pracovných miest alebo dočasných pracovných miest.
URČENIE PRVÉHO NADZEMNÉHO POŽIARNÉHO PODLAŽIA A POŽIARNEJ VÝŠKY
I---------I----------------------------------------I-----------------------------I-----------------I
I Položka I          Požiarne konštrukcie          I     Požadované kritériá     I Klasifikácia na I
I         I                                        I                             I  základe skúšok I
I         I                                        I                             I       podľa     I
I         I                                        I                             I    technickej   I
I         I                                        I                             I       normy     I
I   1.    I   Nosné prvky bez požiarnej deliacej   I              R              I STN EN 13501-2  I
I         I    funkcie (steny, stropy, strechy,    I                             I                 I
I         I    nosníky, stĺpy, balkóny, lávky a    I                             I                 I
I         I              schodištia)               I                             I                 I
I   2.    I    Nosné prvky s požiarnou deliacou    I     RE, REI, REW, REI-M     I STN EN 13501-2  I
I         I   funkciou (steny, stropy, strechy a   I                             I                 I
I         I           zdvojené podlahy)            I                             I                 I
I   3.    I          Nosné obvodové steny          I          REI, REW           I STN EN 13501-2  I
I   4.    I     Ochrana konštrukcií, obkladmi,     I              R              I STN EN 13501-2  I
I         I    nátermi, nástrekmi, vodorovnými     I                             I                 I
I         I    membránami a zvislými membránami    I                             I                 I
I   5.    I        Nenosné steny (priečky)         I             EI              I STN EN 13501-2  I
I   6.    I        Fasády (závesové steny)         I   EI, EW, orientácia o, i   I STN EN 13501-2  I
I         I       a nenosné vonkajšie steny        I                             I                 I
I   7.    I             Požiarne pásy              I      REI, REW, EI, EW       I STN EN 13501-2  I
I   8.    I         Podhľady s nezávislou          I     EI, orientácia a, b     I STN EN 13501-2  I
I         I          požiarnou odolnosťou          I                             I                 I
I   9.    I        Požiarne dvere a uzávery        I      EI, EI1, EI2, EW,      I STN EN 13501-2  I
I         I                                        I          C0 až C5           I                 I
I   10.   I    Dvere tesné proti prieniku dymu     I        Sm, C0 až C5         I STN EN 13501-2  I
I   11.   I    Uzávery dopravníkových systémov     I      EI, EI1, EI2, EW,      I STN EN 13501-2  I
I         I                                        I         C0 až C5, T         I                 I
I   12.   I      Požiarne tesnenia prestupov       I   EI, U/U, U/C, C/U, C/C    I STN EN 13501-2  I
I   13.   I  Požiarne tesnenia lineárnych stykov   I EI, H, V, T, X, M, F, B, W  I STN EN 13501-2  I
I   14.   I       Inštalačné kanály a šachty       I EI, orientácia o, i, ve, ho I STN EN 13501-2  I
I   15.   I       Vzduchotechnické potrubia        I EI, orientácia o, i, ve, ho I STN EN 13501-3  I
I         I         s požiarnou odolnosťou         I                             I                 I
I   16.   I            Požiarne klapky             I        EI, EI-S, E-S        I STN EN 13501-3  I
I   17.   I   Potrubia na odvod tepla a splodín    I      E300, E600-SINGLE      I STN EN 13501-4  I
I         I    horenia v jednom požiarnom úseku    I                             I                 I
I   18.   I   Potrubia na odvod tepla a splodín    I      EI (tlak)-S-MULTI      I STN EN 13501-4  I
I         I  horenia, ktoré vedú cez iný požiarny  I                             I                 I
I         I                  úsek                  I                             I                 I
I   19.   I Kombinované vzduchotechnické potrubia  I      EI (tlak)-S-MULTI      I STN EN 13501-4  I
I         I  s požiarnou odolnosťou a súčasne na   I                             I                 I
I         I     odvod tepla a splodín horenia      I                             I                 I
I   20.   I             Dymové klapky              I      E, E-S, EI, EI-S       I STN EN 13 501-4 I
I   21.   I             Dymové zábrany             I            D, DH            I STN EN 12101-1  I
I   22.   I             Strešný plášť              I         BROOF (t3)          I STN EN 13501-5  I
I         I                                        I     alebo BROOF (t4)        I                 I
I   23.   I     Zariadenia pre trvalú dodávku      I            Px *)            I   STN 92 0205   I
I         I    elektrickej energie pri požiari     I                             I   STN 92 0206   I
x = sa neuvádza pre káble s priemerom nad 20 mm alebo pre protipožiarne
ochranné systémy káblových systémov,
Plocha povrchovej  vrstvy horľavých látok  sa určuje z  plochy
požiarneho úseku pre horľavé látky podľa vzorca
S   je plocha požiarneho úseku (m2),
k   je súčiniteľ (bez rozmeru), ktorý sa určuje
b) pre   kvapalné   horľavé   látky   počtom  podlaží
v požiarnom úseku.
Požiarny úsek                Hodnota súčiniteľa k
s počtom podlaží
1                                3
2                                6
5                               15
Skupina                  Pravdepodobnosť vzniku
prevádzkarne                 a rozšírenia požiaru
1                                0,15
2                                0,4
3                                0,7
4                                1,0
5                                1,4
6                                2,2
7                                3,2
1 - hlavica rozvodu automatického požiarnotechnického zariadenia,
2 - požiarna deliaca konštrukcia,
3 - otvor v požiarnej deliacej konštrukcii,
A - najmenej 6 m a najviac 9 m alebo vzdialenosť po zvislú požiarnu deliacu konštrukciu,
N 1.01 N 1.02 - požiarne úseky.
a) otvárateľnými otvormi s plochou najmenej 2 m2 v každom podlaží alebo otvormi s plochou najmenej 1 m2 na každom podlaží umožňujúcimi priečne vetranie; ak je pôdorysná plocha chránenej únikovej cesty v podlaží väčšia ako 20 m2, určí sa plocha otvárateľných otvorov podľa pôdorysnej plochy chránenej únikovej cesty v podlaží, a to 10% pri jednostrannom vetraní a 5% pri priečnom vetraní,
c) vetracími prieduchmi s výustkami v každom podlaží chránenej únikovej cesty s odvodom vzduchu pri strope a s prívodom čerstvého vzduchu nad podlahou; prierezová plocha každého prieduchu musí byť najmenej 1% pôdorysnej plochy tej časti únikovej cesty, ktorú má prieduch odvetrávať; ak je navrhnuté uzatváranie výustiek prieduchov v každom podlaží tak, aby splodiny horenia nemohli prenikať prieduchom z podlažia do podlažia, môžu byť prieduchy na odvod a prívod vzduchu pre viac podlaží spoločné; prierezová plocha spoločného prieduchu musí postačiť na prívod alebo odvod vzduchu aspoň pre 50% výustiek napojených na tento prieduch, najmenej však pre tri výustky.
I------------------------------------------------------I---------------------I
I                                                      I    dovolený čas     I
I                    Úniková cesta                     I  evakuácie osôb *)  I
I                                                      I    tumax v min      I
I                                                      I---------I-----------I
I                                                      I jediná  I   viac    I
I                                                      I úniková I únikových I
I                                                      I  cesta  I   ciest   I
I-------------------------I----------------------------I---------I-----------I
I                         I         do 0,7 **)         I   3,0   I    5,0    I
I                         I----------------------------I---------I-----------I
I   Nechránená úniková    I            0,9             I   2,3   I    4,0    I
I cesta v požiarnom úseku I----------------------------I---------I-----------I
I     so súčiniteľom      I            1,1             I   1,7   I    3,5    I
I   horľavých látok "a"   I----------------------------I---------I-----------I
I                         I            1,3             I   1,0   I    2,5    I
I                         I          nad 1,3           I  0,75   I    1,5    I
I                         I        do 0,55 **)         I   3,0   I    5,0    I
I   Nechránená úniková    I----------------------------I---------I-----------I
I cesta v požiarnom úseku I            1,2             I   2,5   I    4,0    I
I   s pravdepodobnosťou   I----------------------------I---------I-----------I
I   vzniku a rozšírenia   I            2,7             I   1,5   I    2,5    I
I      požiaru "p1"       I----------------------------I---------I-----------I
I                         I          nad 2,7           I  0,75   I    1,5    I
I                         I podľa § 51 ods. 4 písm. a) I   4,0   I    6,0    I
I   Čiastočne chránená    I----------------------------I---------I-----------I
I     úniková cesta v     I podľa § 51 ods. 4 písm. b) I   3,0   I    4,0    I
I     požiarnom úseku     I----------------------------I---------I-----------I
I                         I podľa § 51 ods. 4 písm. c) I    -    I    6,0    I
I                         I           typu A           I   6,0   I   10,0    I
I Chránená úniková cesta  I----------------------------I---------I-----------I
I                         I           typu B           I  15,0   I   20,0    I
I                         I           typu C           I  30,0   I   30,0    I
I Vysvetlivky:                                                               I
I  *) Dovolený čas evakuácie osôb sa znižuje pri použití únikového rebríka,  I
I     a to o 0,5 min na každých začatých 8 m prekonávaného výškového         I
I     rozdielu; pri použití sklzných tyčí a sklzných žľabov sa dovolený čas  I
I     evakuácie neznižuje.                                                   I
I **) Pre medziľahlé hodnoty sa dovolený čas evakuácie osôb môže určiť       I
I     lineárnou interpoláciou.                                               I
Počet                  Najnižší typ chránenej únikovej cesty
únikových     ----------------------------------------------------
ciest             v nadzemných podlažiach  v podzemných podlažiach
z požiarneho  ----------------------------------------------------
úseku alebo                pri požiarnej výške stavby hpv v m
zo stavby     ----------------------------------------------------
do 22,5  nad 22,5  nad 45,0  do 4,5 nad 4,5  nad 8,0
do 45,0                    do 8,0
úniková cesta     A         B         C        A      B       C *)
úniková cesta     A         A         B        A      A       B
*) Ak  sa  predpokladá  evakuácia  najviac  30  osôb  z podzemných
podlaží, možno chránenú únikovú cestu typu C nahradiť chránenou
únikovou cestou typu B s umelým vetraním.
Počet nadzemných        Typ jednej únikovej   Typ ďalšej únikovej
podlaží stavby                cesty                cesty
2                          A                       A
3 až 8                     B                       A
9 až 12                    B                       B **)
viac ako 12                C                       B
**) Jednu z  ďalších únikových ciest  typu B možno  nahradiť dvoma
únikovými cestami typu A vybavenými umelým vetraním.
Por.      Priestor            Dovolená dĺžka nechránenej únikovej
č.                                      cesty (v m) pre
jedinú cestu        viac ciest
1. Obslužné galérie, ochodze
a lavičky otvorených
a) pri spracúvaní alebo
pri výskyte horľavých
plynov a horľavých
kvapalín I. a II.
triedy nebezpečnosti,            30                 50
b) pri spracúvaní alebo
kvapalín III. a IV.
a pevných horľavých látok,       50                115
c) pri spracúvaní
nehorľavých látok.              100                145
a) rozvodu horľavých plynov
a horľavých kvapalín,            50                115
b) rozvodu nehorľavých látok.      100                145
3. Dopravníkové mosty na dopravu
pevných látok
a) horľavých,                       50                115
b) nehorľavých.                    100                145
Por.    Priestor              Dovolená dĺžka nechránenej únikovej
č.                                     cesty (v m) pre
1. Doprava horľavých plynov
a horľavých kvapalín
a) v priechodných kanáloch,         30                 50
b) v prielezných kanáloch.     nie je dovolená         30
2. Doprava pevných horľavých
a) v priechodných kanáloch,         50                115
b) v prielezných kanáloch.          30                 50
a) v priechodných kanáloch,        100                145
b) v prielezných kanáloch.          50                 85
Únik            Rýchlosť pohybu osôb     Jednotková kapacita
v m.min-1          počet osôb za min.
po rovine                    30                        40
po schodoch dolu             25                        30
po schodoch hore             20                        25
ip       - index skladovaných materiálov,
Ps       - súčiniteľ hmotnosti,
As       - súčiniteľ nebezpečenstva,
Bs       - súčiniteľ skladovania,
ie       - index ekonomického rizika,
Es       - súčiniteľ škôd,
U        - súčiniteľ plochy,
Zs       - súčiniteľ splodín horenia,
PLOCHA 1 - požiarny   úsek   nemusí    byť   vybavený   zariadením
elektrickej požiarnej  signalizácie, stabilným hasiacim
zariadením  a  zariadením  na  odvod  tepla  a  splodín
horenia,
PLOCHA 2 - požiarny úsek  musí byť vybavený  elektrickou požiarnou
signalizáciou,
PLOCHA 3 - požiarny  úsek musí  byť vybavený  stabilný m  hasiacim
zariadením,
PLOCHA 4 - požiarny úsek  musí byť vybavený  elektrickou požiarnou
signalizáciou a stabilným hasiacim zariadením,
PLOCHA A - požiarny  úsek musí  byť vybavený  zariadením na  odvod
tepla a splodín horenia,
PLOCHA B - požiarny úsek  nemusí byť vybavený  zariadením na odvod
tepla a splodín horenia.
Zrušená od 15.8.2012
5) § 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
5a) § 12 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
6) STN EN ISO 13 943 - Požiarna bezpečnosť. Slovník
7) § 8 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) Zákon č. 133/2013 Z.z. v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
11) STN 73 0824 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok.
12) Napríklad STN 73 0864 - Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie požiarnej výhrevnosti horľavých látok pevného skupenstva.
16) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
17) Napríklad STN EN 179 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1125 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy.
18) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
20) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečovanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
20a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
20c) STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
22a) § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 40/2017 Z.z.
23) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
26) § 26 až 28 zákona č. 314/2001 Z.z.
28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 241, 17.9.2015).

References: § 4
 § 13
 § 4
 § 94
 § 62
 § 88
 § 101
 § 8
 § 51
 § 51
 § 51
 § 18
 § 12
 § 8
 § 32
 § 26