Source: http://www.vimar.it/it/it/article/faq/index/id/67
Timestamp: 2013-05-23 00:54:55+00:00

Document:
Le domande su 'By-me Diffusione Sonora' | Vimar
/ Home / Faq / Domotica By-me / By-me Diffusione Sonora Categorie
Le domande su 'By-me Diffusione Sonora'
Posso evitare di installare il disaccoppiatore di linea articolo 01902 su un sistema di Diffusione Sonora?
No, il dispositivo è indispensabile per garantire la trasmissione dei dati audio.
La struttura topologica del bus diffusione sonora è la medesima della linea automazione?
No, i dispositivi di diffusione sonora richiedono un cablaggio tipo entra-esci. I dispositivi di automazione e SAI non necessitano una particolare struttura topologica.
Posso collegare un solo diffusore all’amplificatore 01901 o 14581_20581?
Sì, in questo caso è necessario chiudere con una resistenza da 100 Ohm 1Watt il canale dell'amplificatore non utilizzato.
Quale è la distanza massima tra l’amplificatore articolo 01901 e i diffusori articolo 20588?
La distanza massima tra amplificatore e diffusore dipende dalla sezione del cavo utilizzato. In particolare: con cavo da 1,5mm si possono raggiungere i 30m mentre con sezione da 1mm la distanza massima diventa 10m.
Quale è la distanza massima tra l’amplificatore articolo 14581_20581 e i diffusori articolo 20587?
Quanti dispostivi automazioni posso collegare al morsetto “BUS” dei dispositivi ricevitori di diffusione sonora (20581/14581, 01901)?
Sul morsetto dedicato "BUS" dei dispositivi ricevitori si possono collegare un massimo di 3 dispositivi automazione By-me.
Posso gestire la diffusione sonora dai touch 3M e 4+4M?
Sì, su entrambi i touch è possibile gestire volume, stazioni per le diverse zone audio.
A cosa serve la funzione “Snooze”?
Nel sistema di diffusione sonora è possibile far attivare una determinata zona audio ad un orario specifico e, come nei comuni orologi sveglia, è possibile effettuare una pressione che esclude momentaneamente (circa 8min) l'audio per poi riattivarlo. La funzione è attivabile solo nei dispositivi Touch 3 e 4+4 moduli.
A cosa serve la funzione “Sleep”?
La funzione "Sleep", programmabile nei comandi 20581, permette lo spegnimento del sistema di Diffusione Sonora dopo un certo tempo impostato dall'utente.
Posso richiamare la diffusione sonora in uno scenario?
Sì, se una zona audio è stata coinvolta in uno scenario, quando questo viene richiamato il sistema riattiva la zona con volume e stazione memorizzati.
Quante sorgenti posso utilizzare sullo stesso impianto?
Il numero massimo di sorgenti ammesse nel sistema è 4.
Posso comandare 2 zone ambientali legate ad un unico amplificatore? No, ogni zona ambientale deve essere gestita da un singolo amplificatore.
A cosa serve la “tacitazione”? La tacitazione è una funzione che, se richiesto, permette di abbassare il volume di normale riproduzione audio in corrispondenza ad un evento di chiamata videocitofonica.
A cosa serve l’articolo 20580? L’alimentatore 20580 permette di alimentare l’amplificatore da incasso art. 20581 senza gravare sull’alimentatore bus principale art. 01801.
Ho un impianto By-me e vorrei implementare la diffusione sonora, cosa devo verificare? Come prima cosa si devono verificare le versioni software ed hardware della centrale e dei dispositivi By-me installati. La centrale dovrà subire un importante aggiornamento software (a cura del CAT di zona) che abiliterà la configurazione dei dispositivi di Diffusione Sonora ma allo stesso tempo potrebbe generare alcune incompatibilità con i prodotti più datati. L'eventuale aggiornamento di questi prodotti sarà a carico del cliente. Si consiglia di contattare il Numero Verde Vimar 800862307 per valutare in modo specifico ogni situazione.
Posso utilizzare un amplificatore da 1+1 W con diffusori da 10W? Sì, posso abbinare l’amplificatore 20581 ai diffusori articolo 20588.
Posso utilizzare un amplificatore da 10+10 W con diffusori da 3W? Sì, posso abbinare l’amplificatore articolo 01901 ai diffusori 20587.
Quale cavo devo utilizzare per il bus della diffusione sonora? Il cavo dedicato al sistema è l'art. 01840.B.
In un sistema di diffusione sonora l’ultimo dispositivo della linea bus va terminato? Sì, i dispositivi agli estremi dei rami di diffusione sonora vanno terminati attraverso l’apposito ponticello di terminazione, presente in ogni dispositivo.
Qual è il numero massimo di dispositivi di diffusione sonora installabili in un unico sistema?
Un sistema può gestire al massimo 32 dispositivi.
A cosa serve l’articolo 01904? L’articolo 01904 è un derivatore di ramo per il sistema di diffusione sonora e permette di creare un ramo aggiuntivo al principale se la struttura lo richiede.
Posso utilizzare un comando tipo “pulsante” per gestire una zona audio? No, per poter gestire una zona audio è indispensabile utilizzare comandi tipo “basculanti”.
Posso collegare l’interfaccia IR articolo 14584/20584 alla linea bus della diffusione sonora?
No, il dispositivo va collegato nel bus dedicato ai dispositivi automazione e configurato in un gruppo con sorgente del menù di diffusione sonora.
Posso utilizzare il cavo KNX articolo 01890 per installare la diffusione sonora?
No, non è utilizzabile cavo KNX.
Posso integrare la diffusione sonora in sistemi KNX?
No, la diffusione sonora non è interfacciabile con impianti KNX o touch screen KNX.
Posso integrare la diffusione sonora nel MediaCenter? No, la diffusione sonora non è interfacciabile con il Mediacenter By-me Vimar

References: articolo 01902
 articolo 01901
 articolo 20588
 articolo 14581
 articolo 20587
 art. 20581
 art. 01801
 articolo 20588
 articolo 01901
 articolo 14584
 articolo 01890