Source: https://www.caja-pdf.es/2015/02/03/resumen-pr-ctico-de-la-normativa-de-telecomunicaciones-para-los-edificios-de-nueva-construccion-y-rehabilitaciones/
Timestamp: 2020-03-30 19:44:08+00:00

Document:
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACI por rAMON - RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES pdf - Caja PDF
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES .pdf
Nombre del archivo original: RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES.pdf
Título: Microsoft Word - RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACI
Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0 (Windows), y fue enviado en caja-pdf.es el 03/02/2015 a las 16:13, desde la dirección IP 83.165.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1648 veces.
Tamaño del archivo: 1.5 MB (16 páginas).
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES.pdf (PDF, 1.5 MB)
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES (ICT) RD 346/2001 Y ORDEN ITC 1644/2011
David Ferré Gutiérrez - 2011©
Ingeniero Técnico en Telecos colaborador del COAATT
Ing. Tec. Telecomunicación (Esp. Imagen y Sonido).
Se define por ley el Mecanismo de consulta con los operadores de telecomunicaciones. Este factor afecta de
forma considerable al proyectista, ya se deberá realizar un primer proyecto contemplando todas las tecnologías
indicadas en normativa (Fibra Optica, Banda ancha por coaxial, etc…) y posteriormente mediante el mecanismo
de consulta, se consultará con los operadores si estos van a dar cobertura al edificio. Si el operador responde
que ofrecerá fibra óptica, el proyecto no cambiará, en cambio si no ofrecen sus servicios se tendrá que realizar
anexo a proyecto técnico indicando las variaciones. El mecanismo de consulta será, también, el que indicará el
lugar exacto en que se ubicará la arqueta de entrada ICT.
Hogar Digital: se incluye un anexo con carácter recomendatorio con el fin de impulsar la implantación y
desarrollo generalizado del concepto de “Hogar Digital” ello permitirá poner una nota “a modo de examen” al
edificio proyectado y entregado al usuario final.
Se regula el despliegue de las telecomunicaciones en carreteras, infraestructuras ferroviarias y nuevas
urbanizaciones (todo ingeniero técnico en telecos puede realizar el diseño).
El cableado telefónico interior de las viviendas dejará de ser cable de 1 par. Será cable informático UTP (4
pares, CAT5 como mínimo).
Aumenta el tamaño del PAU interior vivienda a 500x600x80mm (ojo se precisará pared mayor de 80mm de
grosor para ubicar el PAU)
Tomas interiores, aumentan considerablemente, en recibidor deberemos instalar, junto al PAU una toma
La mayoría de viviendas se diseñarán con fibra óptica.
El proyecto técnico de
INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES (ICT), de la que se dotará al inmueble de referencia, que comprenderá lo establecido
según lo dispuesto por el REAL DECRETO 346/2011 y la ORDEN ITC 1644/2011 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de 11 de Marzo 2011. Y su ejecución deberá ser acorde a lo establecido en el artículo 9 del
citado decreto. Real decreto está en línea con los objetivos de la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de
2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa». Entre los campos de actuación de la agenda digital, se
destacan el acceso rápido y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next
Generation Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas
velocidades de Internet muy superiores, por encima de los 30Mbps, y que el 50% o más de los hogares
europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima de los 100Mbps.”
Adicionalmente al ser un proyecto de construcción en Catalunya, también se ha tenido en cuenta el, DECRET
122/2002, de 16 de Abril y el DECRET 259/2003, de 21 d’Octubre (DOGC 3999 de 30.10.2003) (web) de la
La estructura y contenidos del mismo son acordes con el modelo tipo de Proyecto Técnico establecido por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Anexo I de la Orden Ministerial de ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de
Junio del 2011, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011,
de 11 de Marzo …”.
También deberá cumplir:
• LEY 10/2005 del 14 de Junio del 2005 “Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo”
• Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad
de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
• Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la
Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica,
asignó las frecuencias de los nuevos múltiples de la Televisión Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a
los canales de ámbito estatal.
• CIRCULAR, DE 5 DE ABRIL DE 2010 enviada por Subdirector General de Infraestructuras y Normativa
Técnica Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio donde se aclaran ciertos aspectos sobre la puesta en servicio de algunos
múltiplex de TDT: “SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
(ICT) TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN TERRESTRE CON TECNOLOGÍA
ANALÓGICA”: “…Es obligatorio programar todos los canales de TDT Locales con frecuencia asignada
por real decreto y conocida aunque en el momento de la instalación no haya emisión en el aire. También
es obligatorio dejar programados los canales analógicos con titulo habilitante que existían antes del
apagón digital aunque no exista emisión…”.
• Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo.
• Decret 173/2010, de 23 de Novembre, de la Inspecció de telecomunicacions.
La propiedad del edificio debe disponer de un ejemplar del proyecto técnico de ICT realizado por un
ingeniero, o ingeniero técnico, de telecomunicación, así como de los anexos a este proyecto que
incorporen las modificaciones que se puedan producir.
Igualmente, la propiedad del edificio debe disponer de un ejemplar del boletín de instalación emitido por
el instalador de telecomunicaciones inscrito en el Registro y, en su caso, del certificado del ingeniero
que en dé el visto bueno.
Los propietarios de las viviendas han de disfrutar, en el momento de acceder, de las ventajas que
supone la instalación de la ICT, en cuanto al acceso libre y de calidad a los servicios de
telecomunicación, sin tener que hacer instalaciones adicionales.
El propietario o arrendatario de la vivienda puede reclamar ante la Secretaría de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información en caso de que el promotor del edificio no haya cumplido la normativa de
Los propietarios de las viviendas tienen derecho a pedir que las personas que tengan que hacer tareas
de instalación o de mantenimiento a sus viviendas se acrediten debidamente. A tal efecto, la Secretaría
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha editado y distribuido pegatinas para identificar
las empresas inscritas en el Registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña
La propiedad del edificio es responsable del uso, de la conservación y del mantenimiento de la ICT.
Tanto la propiedad del edificio como el instalador responsable de la infraestructura deben facilitar al
personal de Inspección de los Servicios de Telecomunicación de la Generalitat de Catalunya la
realización de las inspecciones que se efectúen y, con ello, permitir el acceso a las instalaciones ya la
documentación que les sea requerida.
Los propietarios de las viviendas deberán conectarse a la ICT y no podrán efectuar una instalación
individual para un servicio que esta ya ofrezca. Si no existiera ICT (edificios antiguos) o no se ofreciera
el servicio interesado (otros servicios no obligatorios por la normativa ICT), podrá realizarse una
instalación individual, previo cumplimiento de los trámites establecidos normativamente (véase el
apartado Preguntas frecuentes).
Con carácter previo a la modificación o sustitución de una instalación existente, la comunidad de
propietarios está obligada a efectuar una consulta por escrito a sus titulares para que declaren, también
por escrito, los servicios que reciben a través de ella, a fin de que con la modificación siga siendo
posible la recepción de los servicios declarados
OBLIGATORIEDAD DE PROYECTO DE ICT
¿Cuándo es obligatorio realizar proyecto de ICT?
Es obligatorio realizar proyecto ICT en todo tipo de edificio, excepto 1 vivienda aislada. El RD 346/2011
incorpora como obligatorio en los casos en los que la edificación se acometa aplicando el régimen contemplado
en el artículo 396 del Código Civil, la infraestructura común de telecomunicaciones tendrá la consideración de
elemento común de la edificación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal.
Obligatoriedad de realizar proyectos de telecomunicaciones en edificios públicos / singulares “(HOTELES,
COLEGIOS, HOSPITALES, CAP, ETC) según article 3.3 de l’Ordre CTE/1296/2003.
Obligatoriedad de realizar proyectos de telecomunicaciones en todos los edificios públicos según Acords de
Govern del 25 de maig de 2010” en materia de Telecomunicacions de nova generació als nous edificis publics
En edificios singulares se debe incluir: CCTV, MEGAFONIA, INFORMATICA, ALARMAS, ETC.
¿Cuándo se pide el proyecto ICT?
El proyecto ICT debe presentarse junto el resto de documentación del arquitecto en el momento de solicitar la
licencia de obras, dependiendo del ayuntamiento el proyecto se pide juntamente con el PROYECTO BASICO y
dependiendo del AYUNTAMIENTO el proyecto se pide con el PROYECTO EJECUTIVO. Pero siempre a la hora
de solicitar licencia de obras.
Aunque el ayuntamiento se olvide de solicitar el proyecto de ICT es importantísimo ejecutar la obra según un
proyecto porque al final de la obra el ayuntamiento solicitará el certificado de telecomunicaciones y este
certificado lo emite el ministerio de industria y la Generalitat de Catalunya. Este certificado, certifica que la obra
se ha ejecutado y finalizado según proyecto técnico, NO SEGÚN REGLAMENTO. Es decir, una obra puede
cumplir reglamento pero no haber seguido el proyecto técnico y no podría ser certificada.
NO SE EMITEN CERTIFICADOS FINALES DE OBRA (ICT) SI NO ESTA FIRMADA Y PRESENTADA EN LA
SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES EL ACTA DE REPLANTEO.
INFRAESTRUCTURA ICT
RESUMEN BREVE: SECCION EDIFICIO CON ICT
“Esquema orientativo para 20 viviendas y PB+3”
2000x1000x500m
3 x 25mm
1 x 20mm
(a cada toma
450x450x150mm
sin empalmes)
6 x 50mm o
CANAL 60x110mm
500x600x80mm
4 x 63mm
450x450x120m
400x400x600m
Notar que el PAU de la vivienda ha aumentado considerablemente sus dimensiones y ahora tiene una
profundidad de 8 cm
ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO
Son propiedad del edificio, no tienen nada que ver con telefónica. Todas las empresas de telecomunicaciones
(TELEFONICA, JAZZTEL, ONO, ORANGE, ETC…) están obligadas a entrar al edificio por estas arquetas. Será
la entrada al edificio de FUTUROS servicios de telecomunicaciones (Nuevas tecnologías, Nuevas empresas de
telecomunicaciones, JAZZTEL, ONO, FTTH, etc…) .
Número de PAU (nota 1) del inmueble
Dimensiones en mm(longitud x anchura x profundidad)
400 x 400 x 600
De 21 a 100
600 x 600 x 800
800 x 700 x 820
Arqueta ICT
acera pública.
Conexión red exterior del operador con la Para enterrar acometida telefónica que pasa
Recomendamos: Instalar 2 tubos de 63mm
desde la arqueta hasta la medianera de
Recomendamos: Instalar 2 tubos de 110mm de
nuestro edificio, así, facilitaremos que
lado a lado de la fachada del edificio sin pasar
telefónica entre por estos 2 tubos que
por arqueta ICT.
dejamos de reserva y conectados con la
arqueta (en la arqueta inicia la ICT
CANTIDAD Y DIMENSIONES DE LOS ARMARIOS PRINCIPALES - RIT.
RIT: Significa “Recinto de Instalación de Telecomunicaciones”. Pueden ser de 4 tipos
RITI: Recinto instalaciones Telecos. Inferior (se instala en planta baja o planta sótano (parking).
RITS: Recinto de instalaciones Telecos. Superior (se instala en última planta del edificio o en la azotea)
RITU: Recinto de instalaciones Telecos. Único (se instala en planta baja o planta sótano (parking)
RITM: Recinto de instalaciones Telecos Único del tipo modular “prefabricado” (se instala en planta baja o
planta sótano (parking) (“M”: Significa Modular Prefabricado)
UNIDADES: La normativa permite escoger libremente entre instalar 1 solo RIT (llamado RITU) o 2 RIT (RITS
“superior” + RITI “inferior”) a voluntad.
PAU= Viviendas + Locales + Oficinas
DIMENSIONES: Dependiendo de la elección del tipo o cantidad de RIT a instalar (1 o 2), las medidas de estos
recintos serán diferentes.
Si la elección es:
Instalar 1 solo RIT (se llamará RITU de &quot;Único&quot;)
RITU: se podrá instalar 1 solo RIT siempre que se quiera*. Las medidas serán:
Alto Ancho Profundo
Hasta 10 PAU:
2000x 1000 x 500mm
De 11 a 20 PAU:
2000x 1500 x 500mm
Para más de 20 PAU: 2300x 2000 x 2000mm
Instalar 2 RIT (se llamará RITI de &quot;Inferior&quot; y RITS de &quot;Superior&quot;)
Se podrá instalar 2 RIT siempre que se quiera. Las medidas de cada RIT (RITI y RITS) serán:
Hasta 20 PAU:
De 21 a 30 PAU:
De 31 a 45 PAU:
2000x 2000 x 500mm
Mas de 45 PAU:
2300x 2000 x 2000mm
Ejemplo equipos electrónicos a instalar en el RIT -------&gt;
En promoción de 2 viviendas adosadas sin espacios comunes se
puede prescindir del armario RITU comunitario aunque debemos
minimizar el número de antenas e instalar solamente una antena.
Se permite realizar proyectos ESPECIALES (en los que se
elimina el armario de telecomunicaciones RITU) siempre y
cuando el ingeniero lo justifique adecuadamente en sus
proyectos y el proyecto este visado por el colegio Professional y
se conserve el fondo de la norma (minimizar antenas y
Infraestructura común).
REGISTROS SECUNDARIOS DE PLANTA
En principio, en cada planta ha de haber un registro secundario. Las medidas de estos registros de
telecomunicaciones son:
1º) 450 x 450 x 150mm (altura x anchura x profundidad)
• En inmuebles de pisos con un número de PAU (viviendas+locales+oficinas) por planta igual o menor que
tres, y hasta un total de 20 en la edificación.
cuatro, y un número de plantas igual o menor que cinco.
• En inmuebles de pisos, en los casos b) y c).
• En viviendas unifamiliares.
2º) 500 x 700 x 150mm (altura x anchura x profundidad)
• En inmuebles de pisos con un número de PAU (viviendas+locales+oficinas) comprendido entre 21 y 30.
• En inmuebles de pisos con un número de PAU (viviendas+locales+oficinas) menor o igual a 20 en los
que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de viviendas
por planta o número de plantas.
3º) 550 x 1000 x 150mm (altura x anchura x profundidad)
• En inmuebles de pisos con número de PAU (viviendas+locales+oficinas) mayor de 30.
Ejemplo instalación de un Reg. Sec. Planta -------&gt;
Ejemplo interior de un Reg. Sec. Planta -------&gt;
(Derivadores de TV/SATELITE)
(Regletas de telefonía)
(Electrónica del portero automático)
(enchufe de 220V y T.T.)
Nota: Hay ocasiones en que por el diseño del edificio no es necesario instalar estos registros secundarios.
Tomar como ejemplo 3 viviendas en PB+1, toda la canalización puede salir directa del RITU hasta el interior de
cada vivienda (3 tubos de 25mm directos de RITU hasta PAU de cada vivienda). Consulten con nuestro
ingeniero para casos particulares.
PAU (CAJA “ENTRADA” TELECOS DENTRO DE CADA VIVIENDA)
NOVEDAD RD346/2011: Las dimensiones de esta caja son: 500x600x80mm. Noten que para una buena
instalación se precisa pared de 10cm. La siguiente imagen muestra un PAU típico, podemos ver que
normalmente se instala debajo de la caja “cuadro eléctrico”. A este PAU llegan 3 tubos de 25mm directos del
Registro Secundario de Planta. Dentro se encuentran varios dispositivos electrónicos (para TV, Teléfono, Cable,
220V, etc…). De esta caja parte directamente 1 tubo de 20mm (SIN EMPALMES) hasta cada toma final en cada
habitación / estancia de la vivienda. (es decir, partirán tantos tubos de 20mm como tomas de TV, TF y CABLE
tengamos en el interior de la vivienda.
La canalización Interior Vivienda puede discurrir por el suelo (es compatible con el suelo radiante)
NUMERO DE TOMAS DE “TV / TF / RESERVA para CABLE” EN INTERIOR VIVIENDAS
A parte de un cálculo específico, la norma específica que no puede haber ninguna estancia sin alguna
toma de telecomunicaciones.
NOVEDAD RD346/2011: Aparecen tomas para nuevos servicios (pares trenzados y coaxial para TBA “televisión
por banda ancha”
Toma: se entiende por toma, la base de tv o de teléfono/pares trenzados o de cable “reserva”.
Estancia= comedor, cocina, dormitorios.
No son estancia: WC, trasteros, pasillo.
Para no tener que entrar en formulas, lo más práctico es seguir estas indicaciones :
• Comedor: 4 tomas (1 ud. TV+ 2ud. Tf CAT6 RJ45+ 1 ud. TBA cable)
• Dormitorio Matrimonio: 4 tomas (1 ud. TV+ 2ud. Tf CAT6 RJ45+ 1 ud. TBA cable)
• Dormitorio secundario y resto estancias: 2 tomas (1 ud. TV+ 1ud. Tf CAT6 RJ45)
• En recibidor, al lado del PAU: 1 toma “tapa ciega vacia” configurable.
NOTA: La toma “tapa ciega vacía” configurable es un simple tubo vacío con un hilo de hierro (guía) en su
interior. Podrá ser usado para instalar cable Ethernet UTP para crearse una red informática dentro de casa.
Bases eléctricas junto a las tomas de telecomunicaciones
Teniendo en cuenta el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT: ITC-BT-25) y el Real Decreto de
Telecomunicaciones R.D. 401/2003 se desprende que al lado (a menos de 20cm) de una toma de TV/SAT debe
haber 2 bases de enchufe (base múltiple) que contará a efectos del número de puntos de utilización de la tabla 1
de la ITC-BT-25 como una sola base. Junto a las tomas de teléfono o tapas ciegas (reserva para TLCA) debe
haber como mínimo una base de enchufe.
• Al lado de una toma de TV (a menos de 20cm) debe haber 2 bases de enchufe (base múltiple).
• Al lado de una toma de Telefonía (a menos de 20cm) debe haber 1 base de enchufe (base simple).
• Al lado de una toma de TLCA/Reserva (a menos de 20cm) debe haber 1 base de enchufe (base
simple).
A la práctica:
Foto ejemplo tomas en salón
Toma TV “aislada”
Toma Teléfono “aislada”
Toma Reserva/TLCA “Aislada”
Propuesta ergonomía y diseño en las estancias.
La proliferación de televisores de pantalla plana y otras tecnologías nos ha hecho ver que es importante pensar
donde y como ubicar las tomas de TV, TF o CABLE, recomendamos ubicar tomas de TV en altura aprox. 1,7m
(esto NO es obligatorio por normativa).
Propuesta de Ergonomía y Diseño:
Para las estancias destinadas a habitación de
matrimonio, se propone que la instalación de la
toma de TV-SAT se realice a 1,8m de altura y 1m
de la esquina. Además, tendrá 2 tomas eléctricas
“base múltiple” de 220V junto a ella. Esto, facilitará
la instalación de una pantalla plana (plasma / TFT /
LCD) en pared ocultando los cables.
Habitaciones secundarias
Para las estancias destinadas a habitación
secundaria, se propone que la instalación de la toma
de TV-SAT se realice a 1,2m de altura y 0,5m de la
esquina. Además, tendrá 2 tomas eléctricas “base
múltiple” de 220V junto a ella. Esto, facilitará la
instalación de una pantalla o monitor sobre una
posible mesa de trabajo ocultando los cables.
CANALIZACION EXTERNA / ENLACE INFERIOR
Es la canalización necesaria que se instala desde la ARQUETA ENTRADA ICT hasta el interior del ARMARIO
PRINCIPAL de telecomunicaciones (RITI o RITU) Según proyecto. Estará formada siempre por:
3 tubos de 40mm en edificios de 2 a 4 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales).
4 tubos de 40mm en edificios de 5 a 20 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales).
5 tubos de 40mm en edificios de 21 a 40 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales).
6 tubos de 40mm en edificios de mas de 40 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales).
Foto ejemplo C. Enlace Inferior
Los 4 tubos de 63mm han de conectar la ARQUETA DE ENTRADA ICT con el interior del armario principal RITU
o RITI (según se escoja en proyecto técnico)
CANALIZACION ENLACE SUPERIOR
Es la canalización necesaria desde la ANTENA hasta el interior del ARMARIO PRINCIPAL de
telecomunicaciones (RITS o RITU) Según proyecto. Estará formada siempre por:
NOVEDAD RD346/2011: 2 tubos de 40mm
Es obligatorio que el sistema captador (Mástil o Torreta) esté conectado a toma de tierra general del edificio con
Cable de Tierra de 25mm2 de sección.
Foto ejemplo C. Enlace Superior y T.T. cable 25mm2
Los 2 tubos de 40mm han de llegar hasta el interior del armario principal RITU o RITS (según se escoja en
proyecto técnico)
Esta canalización de enlace superior servirá tanto para la Radio, TV, Sat, como para antenas WI-MAX de
IBERBANDA (Empresa que ofrece banda ancha de Internet y telefonía por Radio Enlaces WI-MAX).
CANALIZACION PRINCIPAL
Normalmente la canalización principal se realiza mediante tubos NO PROPAGADORES DE LLAMA y conforme
la norma UNE EN 50086, la cantidad de tubos depende de la siguiente tabla, el diámetro del tubo es de 50mm.
Nº de tubos de
Nº de viviendas +
1 tubo de reserva.
2 tubos de reserva.
*Cálculo específico: se realizará en varias verticales, o bien se
proyectará en función de las características constructivas del edificio
y en coordinación con el proyecto arquitectónico de la obra,
garantizando en todo momento la capacidad mínima de:
específico* en el
RDSI.
proyecto de ICT
1 tubo de TLCA y SAFI por cada 10 PAU (nota 1) o fracción, con un
1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) o fracción, con un
mínimo de 3.
De 13 a 20
SAFI.
Ejemplo fabricante y modelo tubos NO PROPAGADORES DE LLAMA: AISCAN - Acoplast (Curvable)
Existe la posibilidad de utilizar canal unex en lugar de tubos… esto hace ganar mucho espacio. Ver punto
siguiente (9.4).
CANALIZACION SECUNDARIA
Desde el Registro Secundario de cada planta partirán 3 tubos de 25mm a cada vivienda (hasta llegar al PAU), el
PAU es la caja de telecomunicaciones que se instala debajo del cuadro eléctrico (diferenciales).
CANALIZACION INTERIOR VIVIENDAS
Desde el PAU partirá 1 tubo de 20mm a cada toma (SIN EMPALMES), del PAU saldrán tantos tubos de 20mm
como tomas de TV, Teléfono y Cable tengamos en la vivienda.
Estos tubos SI PUEDEN IR POR EL SUELO (son compatibles con el suelo radiante).
Foto ejemplo C. Secundaria y C. Interior Usuario
(Nota: los tubos de Telecomunicaciones pueden ir por el suelo aunque haya suelo radiante)
CONVERSION DE CANALIZACION POR TUBOS A CANAL UNEX
El objetivo de instalar canal UNEX (u otra marca) es el ahorro de espacio.
Ejemplo Registro secundario alimentado
CANALIZACION PRINCIPAL “TUBOS”
Espacio : 6 tubos de 50mm
CANALIZACION PRINCIPAL “CANAL”
Espacio: 1 canal de dimensiones 60x110mm
Se puede seguir la tabla de la siguiente pagina para identificar las dimensiones de los canales según dimensión
Tabla equivalencia cambio de TUBO a CANAL
NOTA: No es recomendable instalar canal en el caso de que las canalizaciones tengas cambios de dirección,
porque en este caso, al tener que instalarse los accesorios (ángulos planos, “T”, etc..) se pierde mucho tiempo
en la instalación, encareciendo la mano de obra.
En cubiertas inclinadas es obligatoria la instalación de LINEA DE VIDA EN CUBIERTA para asegurar la
instalación y reparación del sistema captador “ANTENAS” u otros elementos de la obra que precisen subir a
Foto ejemplo línea de vida en cubiertas inclinadas
EDIFICIO CON PARA RAYOS
Cuando en cubierta de un edificio deba instalarse Para rayos, este deberá conectarse al mástil de la antena de
TV mediante un sistema corta chispas “Protector Mastil-Antena”.
Para proyectos de Chalets o de “1 sola vivienda unifamiliar aislada (parcelación independiente)” no es
obligatoria la realización de proyecto de telecomunicaciones ICT. De todos modos, la instalación interior de
telecomunicaciones en un Chalet o vivienda unifamiliar suele ser mas compleja que en un edificio. El motivo es
que normalmente las viviendas unifamiliares son “duplex” y con planta parking en sótano… por lo tanto su
interior se ha de diseñar casi como el interior de un edificio si queremos garantizar una correcta distribución de
señales y fácil ampliación o actualización de las telecomunicaciones una vez entregada la obra (es decir, que el
futuro propietario pueda usar los tubos para sustituir, reemplazar, ampliar o reparar su instalación).
Adjuntamos la propuesta de un esquema de INFRAESTRUCTURA (tubos y cajas) típico:
ZOOM/FOTO
FOTOS EJEMPLO INSTALACIONES BIEN HECHAS.
Interior RITU
Interior Registro Secundario
Interior PAU
Antena sobre torreta
http://dferre.d2g.com
Documento PDF RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES.pdf
ejemplo interior planta vivienda cable viviendas instalar canalizacion telecomunicaciones tubos edificio instalacion tomas proyecto hasta
Este archivo fue compartido por un usuario del sitio. ID del documento: 00034702.

References: REAL DECRETO 
 artículo 9
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto

 artículo 396
 artículo 5
 Real Decreto