Source: https://es.scribd.com/document/144119698/Infraestructura-comun-de-telecomunicaciones-en-viviendas-Universidad-Politecnica-de-Cartagena
Timestamp: 2019-08-23 09:33:33+00:00

Document:
Cargado por Drucolario
guardarGuardar Infraestructura común de telecomunicaciones en viv... para más tarde
Infraestructura comn de telecomunicaciones en viviendas.
INFRAESTRUCTURA COMN DE TELECOMUNICACIONES (ICT) EN VIVIENDAS
En un edificio, que hasta ahora no posea una Infraestructura Comn de
Telecomunicaciones (ICT), se ha visto como cada operador ofrece sus servicios de telecomunicaciones mediante una infraestructuras propia creada al efecto; as los operadores de cable ponen sus arquetas en las aceras y cablean por las fachadas de los edificios hasta los hogares de los vecinos; los que ofrecen servicios de TV por satlite suelen hacer lo mismo, instalando una antena parablica para la captacin de la seal y distribuyndola por medio de cables tirados por los patios de las casas o por los huecos de las escaleras o de los ascensores y cada vez que un nuevo vecino se abona al servicio se requiere una nueva tirada de cable. Todo ello tiene que convivir con la instalacin de TV (UHF y VHF) de la comunidad y con la red telefnica del operador. Si aparece un nuevo servicio, por ejemplo para acceso de Internet por satlite, o cualquier otro que no sea soportado por las instalaciones existentes, pues hay que montar otras nuevas. En fin, toda una maraa de cables, redes, registros y tomas con pocas garantas de poder ofrecer un servicio de calidad y a prueba de futuras innovaciones, con un mantenimiento difcil y caro. Pues bien, con la instalacin de una ICT se pretende dar solucin a esta problemtica. La reglamentacin surgida hace poco aos (Real Decreto 401/2.003 de 4 de abril) y de aplicacin para todos los edificios de nueva construccin o rehabilitados ntegramente, pretende hacer que las redes de telecomunicaciones que se instalan en el interior de los edificios vengan a ser, una prolongacin de las redes de acceso que estn desplegando los operadores y que cumplan unas especificaciones tcnicas mnimas, que faciliten a los usuarios de los inmuebles el acceso a los diferentes servicios de telecomunicacin disponibles: telefona, acceso a Internet, servicios de banda ancha por cable, radio y televisin, etc. Por tanto la Infraestructura Comn de Telecomunicaciones (ICT), ha supuesto un avance decisivo para la incorporacin de las viviendas de las nuevas tecnologas de forma econmica y transparente para los usuarios.
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE CARTAGENA ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE EDIFICACIN INSTALACIONES I ICT en viviendas
1.1 Legislacin vigente Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero (BOE 28.2.98), sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacin. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin (BOE 6.11.99). Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalacin de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (BOE 14.5.03), este real decreto deroga el Real Decreto 279/1999 (Reglamento Regulador para el acceso de los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios). Orden 1296/2003 de 14 de Mayo de 2003 desarrollando el Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril. Las caractersticas principales de cada una de estas legislaciones son: REAL DECRETO LEY 1/1998 (BOE 28.2.98), nos dice: Un usuario puede acceder a cualquier servicio. Un operador puede ofrecer sus servicios a cualquier usuario. En nueva edificacin, obliga a la redaccin de un proyecto de ICT para obtener la Licencia de Obras. o En viviendas ocupadas, regula las relaciones entre copropietarios para instalar un ICT. o Adems establece: El mbito de aplicacin: Art. 2 a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificacin, de uso residencial o no, que estn acogidos, o deban acogerse al rgimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, modificada por la ley 8/1999. Art. 2 b) A todos lo edificios que en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un ao. o La obligacin de ICT. Establece un rgimen sancionador.
transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor (1.11.98), y deber contar con las infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicaciones. o Necesidad de proyecto. A partir de la entrada en vigor, no se conceder autorizacin para la construccin o rehabilitacin integral de ningn edificio, si al correspondiente proyecto arquitectnico no se le une el que prevea la instalacin de una infraestructura comn propia. o o Deroga toda legislacin que se oponga a este R.D.L Funciones mnimas que debe cumplir la ICT: Captar, procesar y distribuir Radio y Televisin Terrenal. Distribuir radio y televisin por satlite Acceso al servicio de telefona bsica. Proporcionar acceso al servicio de telecomunicaciones por cable (TLCA) y al servicio de acceso fijo inalmbrico (SAFI). LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ORDENACIN DE LA EDIFICACIN (BOE 6.11.99) Incluye entre las instalaciones fijas y obligatorias de un edificio, el acceso a los servicios de telecomunicacin. o Indica que la ICT se regir por su propia legislacin.
REAL DECRETO 401/2003 por el que se regulan las instalaciones de Telecomunicacin y el registro de instaladores y empresas instaladoras de telecomunicacin (Reglamento de Instalaciones Comunes de Telecomunicacin). Regula las Normas, Especificaciones, Parmetros y Dimensionado mnimo que debe cumplir una ICT. o Debern contar con el correspondiente proyecto tcnico, firmado por un ingeniero de telecomunicacin o un ingeniero tcnico de telecomunicacin de la especialidad correspondiente que, en su caso, actuar en coordinacin con el autor del proyecto de edificacin. En el proyecto tcnico, visado por el colegio profesional correspondiente, se describirn, detalladamente, todos los elementos que componen la instalacin y su ubicacin y dimensiones, con mencin de las normas que cumplen. o Sern necesario definir a un director de obra de ICT (Ingeniero Tcnico de Telecomunicaciones o Ingeniero en Telecomunicaciones) y la realizacin
adems del proyecto de un certificado de ICT, expedido por el director de obra y visado en el colegio correspondiente, cuando sean ms de 20 viviendas o existan elemento activos en la Red de Distribucin, y en Inmuebles no Residenciales. Finalizados los trabajos de ejecucin del proyecto tcnico, se presentar, en la Jefatura Provincial de Inspeccin de Telecomunicaciones que corresponda, un boletn de instalacin expedido por la empresa instaladora que haya realizado la instalacin, o bien el boletn y un certificado de ICT, dependiendo de la complejidad de la instalacin, segn se ha indicado en el punto anterior. o Es necesario realizar en todos los casos, un protocolo de pruebas firmado por la empresa instaladora y por el director de obra cuando exista. ORDEN MINISTERIAL 1296/2003 de 14 de Mayo desarrollando el Reglamento (BOE 27.5.03) Esta orden establece: o La estructura y contenido de los proyectos y certificados de ICT. (Ambos redactados y firmados por Ingenieros o Ingenieros Tcnicos de Telecomunicaciones) o o La definicin de la complejidad de las instalaciones de ICT. Un protocolo de pruebas que debe cumplir una ICT al final de su ejecucin. o Para inmuebles de menos de 20 viviendas es suficiente el boletn del instalador, sin necesidad de ir acompaado del certificado firmado por el tcnico (Director de Obra).
1.2 Condiciones mnimas de la instalacin en vivienda.
Despus de desarrollar toda la legislacin, y a modo de resumen, se van a indicar cuales son los servicios mnimos que van a llegar a una vivienda de nueva construccin y los elementos que nos proporcionan dicho servicio dentro de ella: Servicios mnimos: RTV, Telefona, Telecomunicaciones por cable) De cada servicio, vamos a encontrar dentro de la vivienda: 1 toma por cada 2 estancias o fraccin, excluyendo baos y trasteros con un mnimo de 2 tomas.
Existir una caja de registro con tapa ciega para ser utilizada por cualquier servicio.
2. DESCRIPCIN DE LA INSTALACIN.
A grandes rasgos, se trata de prever una instalacin que posibilite la prestacin de una serie de servicios de telecomunicaciones. Los servicios preceptivos son1,2,5: Telefona Bsica (TB). Sistema completo para acceder al servicio de telefona disponible al pblico. Tendr un nmero mnimo de pares o lneas, que ser: 2 por vivienda; 1 lnea por cada 5 puesto de oficina con un mnimo de 3; y 3 por local comercial. Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). La mayora de los servicios de telefona proporcionan el servicio a travs de la telefona bsica, se prever al un mnimo de 1 toma cada 2 estancias, con un total no inferior a 2 por vivienda; y un mnimo de 1 toma por local u oficina. Radiodifusin sonora y televisin terrenales (RTV).Sistema completo para recibir en las viviendas, locales y oficinas todas las seales autorizadas terrenales que se capten en el mbito territorial del emplazamiento del edificio. Estas seales llegarn a cada usuario a travs de dos cables coaxiales comunes para todo el edificio, de 75 de impedancia y un ancho de banda entre 47 y 2150 MHz. En viviendas se prever un mnimo de 1 toma cada 2 estancias, con un total no inferior a 2. Tambin se prever un mnimo de 1 toma por local u oficina. Radiodifusin sonora y televisin satlite (RTV). Sistema completo para recibir en las viviendas seales procedentes de satlites, salvo los elementos de captacin que, de no contemplarse en el proyecto, habr que prever el espaci fsico suficiente libre de obstculos para la instalacin de parbolas. Las seales llegarn al usuario mediante los mismos dos coaxiales que la radiodifusin sonora y televisin anteriores.
Telecomunicacin por cable (TLCA). Forma parte de los servicios de banda ancha, y permite poder enlazar, las tomas de los usuarios con la red exterior de los distintos operadores del servicio. Del articulado del reglamento se deduce una previsin de un coaxial exclusivo por usuario de 75 de impedancia y un ancho de banda entre 86 y 862 MHz. (con canal de retorno entre 5 y 55 MHz.). El nmero mnimo de tomas cumplir el mismo criterio que en RTV. En la red interior, se prever la canalizacin oportuna, siendo su terminacin responsabilidad del operador oportuno.
Servicios de acceso fijo inalmbrico (SAFI). Tambin forma parte de los servicios de banda ancha. En principio solo se tiene en cuenta en edificios destinados a servicios pblicos, ya que las empresas de servicio, aportan sus propios dispositivos de acceso inalmbrico. En este tema no lo vamos a tener en cuenta.
El objetivo de este tema ser de establecer los requisitos mnimos que han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la infraestructura comn de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparacin, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefona disponible al pblico y red digital de servicios integrados (TB + RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de acceso fijo inalmbrico (SAFI)] y radiodifusin y televisin (RTV).
2.1 Topologa de la ICT
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicacin responder a los esquemas 1 y 2 siguientes.
PUNTO DE ACCESO BASE DE ACCESO AL USUARIO DE TERMINAL
RED DE DISTRIBUCIN CANALIZACIN PRINCIPAL CANALIZACIN SECUNDARIA CANALIZACIN INTERIOR DE USUARIO
ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE EDIFICACIN
CANALIZACIN DE ENLACE RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUPERIOR (RITS)
REGISTRO DE TERMINACIN DE RED DE TB+RDSI
E1 y E2: REGLETAS DE ENTRADA DE CADA UNO DE LOS OPERADORES. S : SALIDA (ARRANQUE DE LA RED DE DISTRIBUCIN REGISTRO PRINCIPAL
REGISTRO DE TERMINACIN DE RED DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA
FIGURA 1: Esquema General de una ICT1
REGISTRO DE ENLACE REGISTRO DE ENLACE
REGISTRO DE TERMINACIN DE RED DE RTV
RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES INFERIOR (RITI) ZONA COMN DEL EDIFICIO ZONA PRIVADA
INSTALACIONES I ICT en viviendas
CANALIZACIN SECUNDARIA RITS CANALIZACIN INTERIOR DE USUARIO
CANALIZACIN PRINCIPAL 2 6 3
1.- REGISTRO DE ENLACE. 2.- REGISTRO SECUNDARIO. 3.- REGISTRO DE PASO. 4.- REGISTRO DE TERMINACIN. DE RED. 5.- REGISTRO DE PASO. 6.- REGISTRO DE TOMA.
1 RITI CANALIZACIN DE ENLACE CANALIZACIN EXTERNA
FIGURA 2: Esquema de Canalizaciones para Inmuebles de Pisos1.
Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT del inmueble y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicacin.
Las redes de alimentacin de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior del inmueble a travs de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada general (PE) del inmueble y adems, por su parte superior, a travs del pasamuro o punto de entrada (PE) y de la canalizacin de enlace; en ambos casos llegarn hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicaciones, donde se produce la interconexin con la red de distribucin de la ICT.
La red de distribucin tiene como funcin principal llevar a cada planta del inmueble las seales necesarias para alimentar la red de dispersin. La infraestructura que la soporta la red de distribucin est compuesta por la canalizacin principales. principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y superior (RITI, RITS) y por los registros
La red de dispersin se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las seales de los diferentes servicios de telecomunicacin hasta los PAU (Puntos de Acceso a Usuario) de cada usuario. La infraestructura que la soporta est formada por la canalizacin secundaria y los registros secundarios.
La red interior de usuario tiene como funcin principal distribuir las seales de los diferentes servicios de telecomunicacin en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma de cada usuario (BAT). La infraestructura que la soporta est formada por la canalizacin interior de usuario y los registros de terminacin de red y de toma.
alimentaci n Red de alimentaci
Elementos para captacin de seal PE
RITS (RITM)
BAT PAU PD PAU BAT
Planta 3 BAT PAU PD
Red de dispersi dispersin
PAU BAT
Planta 2 BAT
PAU PD
distribuci n Red de distribuci
Planta 1 BAT PAU PD
RITI (RITM) Red interior
BAT PAU LOCAL PE PI
Red de alimentaci alimentacin
PE: Punto de entrada EC: Eqipamiento de cabecera RITI: Recinto de instalaciones de telecomunicacin inferior. RITS: Recinto de instalaciones de telecomunicacin superior. RITM: Recinto de instalaciones de telecomunicacin modular. PD: Punto de distribucin PAU: Punto de acceso a usuario. BAT: Base de acceso terminal. PI: Punto de interconexin.
FIGURA 3: Esquema Infraestructuras Comunes De Telecomunicacin.
As, con carcter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de la ICT: a) Punto de interconexin o de terminacin de red: es el lugar donde se produce la unin entre las redes de alimentacin de los distintos operadores de los servicios de telecomunicacin con la red de distribucin de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones. b) Punto de distribucin: es el lugar donde se produce la unin entre las redes de distribucin y de dispersin de la ICT del inmueble. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros secundarios. c) Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unin de las redes de dispersin e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los registros de terminacin de red. d) Base de acceso terminal (BAT): es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de telecomunicacin que proporciona la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma. Desde el punto de vista del dominio en el que estn situados los distintos elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente divisin: a) Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalizacin externa. b) Zona comn del inmueble: donde se sitan todos los elementos de la ICT comprendidos entre el punto de entrada general del inmueble y los puntos de acceso al usuario. c) Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red interior de los usuarios.
Red de Alimentacin. En el caso de operadores de cable, es el tramo que une los cableados urbanos de distribucin de los distintos servicios con el punto de
interconexin en el interior del inmueble; y en el caso de seales radioelctricas, es el tramo que une las antenas con el equipo de cabecera.
Arqueta de entrada. Forma parte de la red de alimentacin. Es la que permite la unin entre las redes urbanas de los distintos operadores con la infraestructura comn de telecomunicaciones del inmueble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalizacin externa de la ICT del inmueble. Su construccin corresponde a la propiedad del inmueble. Canalizacin externa. Es el tramo de conductos de la red de alimentacin entre la arqueta de entrada y el punto de entrada al edificio. Discurren por la zona exterior del inmueble, y su construccin corresponde a la propiedad del inmueble. Punto de Entrada (PE). Es el lugar en el que la red de alimentacin se introduce en el inmueble. Existir un punto de enlace en la parte inferior del inmueble y otro en la parte superior. Registro de Enlace. Es el que se coloca en punto de entrada dentro del edificio para facilitar la maniobrabilidad de los conductores. Puede que exista o que no. Canalizacin de enlace. Es el tramo de conductos de la red de alimentacin que unen el punto de entrada al inmueble con el registro principal. Para el caso de inmuebles de viviendas, y teniendo en cuenta los servicios que soporta y el lugar por el que se acceda al inmueble, se define como: a) Para la entrada al inmueble por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red de alimentacin desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior o modular si es el caso (RITI o RITM). b) Para la entrada al inmueble por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sistemas de captacin hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior o modular si es el caso (RITS o RITM), entrando en el inmueble mediante el correspondiente elemento pasamuro o punto de entrada (PE).
c) Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los cables de la red de alimentacin de los diferentes servicios de telecomunicacin desde el punto de entrada general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captacin hasta el elemento pasamuro, situados en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones nico (RITU). Punto de Interconexin: es el lugar donde se ubican los elementos de gestin de las seales procedentes de los operadores de cable. Se encuentran en el interior del registro principal. Registro principal. Es el que contiene el punto de interconexin de los distintos operadores con los abonados. Se encontrar en el interior de los recintos interiores de telecomunicaciones. Equipamiento de Cabecera: es el conjunto de equipos de tratamiento de las seales radioelctricas de las antenas. Recintos de Instalaciones de Telecomunicacin: son los distintos tipos de recintos donde se ubican los puntos de interconexin o registros principales para los accesos por cable, o los equipos de cabecera para los accesos por las antenas. Se establecen los siguientes cuatro tipos de recintos: a Inferior (RITI): Es el local o habitculo donde se instalarn los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telecomunicacin de TB + RDSI, TLCA y SAFI, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalizacin principal de la ICT del inmueble. El registro principal para TB + RDSI es la caja que contiene el punto de interconexin entre las redes de alimentacin y la de distribucin del inmueble. En el caso particular de que la red de distribucin conste de un nmero de pares igual o inferior a 30, puede contener directamente el punto de distribucin. Los registros principales para TLCA y SAFI son las cajas que sirven como soporte del equipamiento que constituye el punto de interconexin entre la red de alimentacin y la de distribucin del inmueble. b Superior (RITS): Es el local o habitculo donde se instalarn los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV (equipamiento de cabecera) y, en el caso que fuera necesario, elementos de los servicios SAFI
y de otros posibles servicios. De esta partir la red de distribucin por la ICT del inmueble. c nico (RITU): Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un mximo de diez PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares, se establece la posibilidad de construir un nico recinto de instalaciones de telecomunicaciones (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente. d Modular (RITM): Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU y de conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta diez PAU, los recintos superior, inferior y nico podrn ser realizados mediante armarios de tipo modular no propagadores de la llama.
Red de Distribucin: es el tramo de la instalacin que une los recintos de las instalaciones de telecomunicacin con las redes de dispersin.
Canalizacin principal. Son las canalizaciones o tubos que soporta la red de distribucin de la ICT del inmueble, conecta el RITI y el RITS entre s y stos con los registros secundarios. Podr estar formada por galeras, tuberas o canales. Red de Dispersin: es cada uno de los tramos que unen la red de distribucin con los puntos de acceso al usuario. Registro secundario. Pertenece a la red de dispersin y es el punto de donde parte la canalizacin secundaria. En l se puede emplazar material auxiliar de la instalacin. Canalizacin secundaria. Red de tubos y canalizaciones que soporta la red de dispersin del inmueble. Une el registro secundario con el registro de terminacin de red, y en ocasiones con algn registro de paso si fuera necesario. Red interior de usuario. Tiene como funcin principal distribuir las seales de los diferentes servicios de telecomunicacin en el interior de cada vivienda o local, desde los puntos de acceso al usuario PAU. Registros de terminacin de red. Son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios; en el caso de RDSI, el PAU podr ir superficial al lado de este registro. Estos registros se ubicarn siempre en el
interior de la vivienda, oficina o local comercial y los PAU que se alojan en ellos podrn ser suministrados por los operadores de los servicios previo acuerdo entre las partes. Punto de Acceso al Usuario (PAU): es el punto, dentro de la vivienda, local u oficina, donde se establece el final de la red de dispersin y comienza la red interior. Canalizacin Interior: Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminacin de red y los registros de toma., o lo que es lo mismo los PAU con las bases de acceso terminal (BAT). En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario. Los registros de toma. Son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten a este efectuar la conexin de los equipos terminales de telecomunicacin o los mdulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. Base de Acceso Terminal (BAT). Es el mecanismo que sirve de toma de seal del servicio correspondiente, constituyendo el final de la red interior. Los conectores concretos son el tipo CEl para RTV y TLCA y el tipo RJ-11 RJ-12 para TB y RDSl
Canalizacin enlace Planta 4
RTV TLCA
RITS (RITM) EC
Canalizacin interior
TB-RDSI RT
RT TB-RDSI
Canalizacin secundaria RTR
Canalizacin principal
Canalizacin interior RTR
Planta baja Canalizacin secundaria RTR LOCAL
RITI (RITM)
Reg Principal
Canalizacin enlace Planta stano
RE: Registro de enlace EC: Eqipamiento de cabecera RITI: Recinto de instalaciones de telecomunicacin inferior. RITS: Recinto de instalaciones de telecomunicacin superior. RITM: Recinto de instalaciones de telecomunicacin modular. RS: Registro secundario RTR: Registro de terminacin de red. RT: Registro de toma.
FIGURA 4: Esquema de canalizaciones de: Telefona bsica y Red de servicios integrados (TB+RDSI), Radiodifusin sonora y Televisin Terrenal y Satlite (RTV), Telecomunicaciones por cable (TLCA).
Con independencia de los esquemas y definiciones comunes se han realizado anteriormente, existen funcionalmente tres redes especficas correspondientes a cada uno de los tres servicios ya comentados. 1. TB + RDSI. (Telefona Bsica y Red Digital de Servicios Integrados) 2. RTV (Radiodifusin sonora y Televisin Terrenal y Satlite). 3. TLCA (Telecomunicaciones por Cable). De sus particularidades dan muestra los tres grficos siguientes relativos a telefona bsica y red digital de servicios integrados, radiodifusin sonora y televisin terrenal y satlite, y telecomunicaciones por cable.
PAR TELEF.
BAT/ REGISTRO DE TOMA
PUNTO DE ACCESO USUARIO/RTR
PAU LOCAL
FIGURA 5. Esquema de Telefona Bsica y Red Digital de Servicios Integrados (TB+RDSI).
ANTENAS DE RADIO Y TELEVISIN
RITS (RITM) Equip Cabecera
DISTRIBUCIN EN ARBOL-RAMA O ESTRELLA DISTRIBUCIN EN ARBOL-RAMA DISTRIBUCIN EN ARBOL-RAMA O ESTRELLA
FIGURA 6: Esquema de Radiodifusin sonora y Televisin Terrenal y Satlite (RTV).
DISTRIBUCIN EN ESTRELLA O ARBOL-RAMA
FIGURA 7: Esquema de Telecomunicaciones por Cable (TLCA).
A continuacin mostraremos un esquema de la distribucin de una Instalacin Comunes de Telecomunicaciones (ICT), para un edificio que tiene una distribucin en planta con gran longitud y por tanto la ICT debe distribuirse en varias verticales, en esta figura 8, vemos como sigue existiendo un nico recinto de instalaciones de telecomunicacin interior (RITI), mientras que aparece un nuevo registro que se llamar registro de cambio de direccin que estar en la base de cada una de las
FIGURA 8: Esquema De Canalizacin Con Varias Verticales1,5.
En la figura 9, podemos ver la distribucin de la red urbana para la alimentacin de diferentes edificios de viviendas.
2.3 Instalacin Comn de Telecomunicaciones (ICT) para conjuntos de viviendas unifamiliares
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la topologa de la ICT responder a los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como figuras 10 y 11. En ellos se observa que, como consecuencia del tipo de construccin,
la red de dispersin y la de distribucin se simplifican de manera notable. Los servicios de telecomunicacin se introducen a partir de un nico recinto comn de instalaciones de telecomunicaciones, y son vlidos en general los conceptos y descripciones efectuadas para el otro tipo de inmuebles.
FIGURA 10 (a)1
FIGURA 10 (b)5
FIGURA 11. Esquema general de ICT para viviendas unifamiliares1.
Emplazamiento de las antenas.
Un buen proyecto arquitectnico requiere tambin una ptima ubicacin de su
sistema de antenas, tanto para su objetivo primordial que es la buena captacin de las seales radio-elctricas, como el necesario mantenimiento de la instalacin sin riesgos personales. Por lo tanto deben conjugarse los dos criterios, de modo que la prominencia de su emplazamiento despejado, debe compatibilizarse con un buen diseo global e integrador en la composicin del edificio. El acceso debe preverse siempre a travs del ncleo de escaleras correspondiente.
El tamao y disposicin de la posible plataforma depender directamente del nmero y tamao de las antenas a colocar. En general existir un nico repetidor terrenal de televisin que debe estar en contacto visual con nuestro sistema de captacin. Esta condicin ser determinante para la altura de la antena. Hasta 6 metros se podra solucionar con mstil metlico, y a partir de esa cifra seria inevitable la torreta. El primero simplemente se encuentra anclado a algn muro de la cubierta, y la segunda sobre una bancada o forjado de cubierta. Ambos casos se complementan con triangulaciones de vientos de acero y tensores para alturas superiores a 3m. La ubicacin de las antenas parablicas no necesita ninguna altura dominante, lo que hace falta es que est despejada la direccin entre aquellas y los satlites correspondientes. Tampoco es obligada su instalacin inicialmente, pero al menos hay que prever el espacio y los soportes suficientes para que los usuarios puedan colocarlas en un futuro Las mejores condiciones de recepcin actuales consiguen buenas seales con parbolas tipo "off-set" de dimetros relativamente pequeos, entre 60 y 80 cm., lo que simplifica su sujecin, ya que pueden colocarse directamente sobre las propias torres -o mstiles de las terrenales, o directamente sobre un muro. En general todos los sistemas de captacin, sean terrenales o satlite, deben soportar la accin del viento sin deformaciones segn la altura de su emplazamiento. Asi para conjuntos de antenas hasta 20 m. del suelo la velocidad a aguantar ser de 130 km/h , y para emplazamientos a ms de 20 m la velocidad debera llegar a 150 km/h. sin correr
peligro su integridad. Tambin hay que tener en cuenta una separacin mnima de 5 m. a otros conjuntos de antenas u otros obstculos, y la prescripcin de conectar mstiles y torres con red de tierra del edificio con una seccin de conductor mnima de 6 mm.de dimetro. (35 mm2.de seccin)
Como norma general, las canalizaciones debern estar, como mnimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre dos paramentos.
3.1.- Arqueta de entrada.
En funcin del nmero de puntos de acceso a usuario del inmueble, la arqueta de entrada deber tener las siguientes dimensiones interiores mnimas: Nmero de PAU del inmueble Hasta 20 De 21 a 100 Mas de 100 Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad) 400 x 400 x 600 600 x 600 x 800 800 x 700 x 820
Todas ellas tendrn la forma indicada en el figura siguiente. Se recomienda consultar su ubicacin con los posibles operadores de servicio.
FIGURA 12. Dimensiones mnimas de la arqueta en funcin del nmero de PAU del inmueble1.
En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibicin expresa del organismo competente, la instalacin de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitar un punto general de entrada formado por:
a) Registro de acceso en la zona limtrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mnimas sern de 400 x 600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o b) Pasamuros que permita el paso de la canalizacin externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidir en su parte interna con el registro de enlace, y deber quedar sealizada su posicin en su parte externa. Ser responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta o el punto de entrada general del inmueble.
3.2.- Canalizacin externa.
La canalizacin externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al inmueble; estar constituida por conductos de 63 mm de dimetro , en un nmero mnimo, segn la utilizacin fijada en la siguiente tabla, en funcin del nmero de PAU del inmueble: N de PAU Hasta 4 De 5 a 20 De 21 a 40 Ms de 40 N de conductos 3 4 5 6 Utilizacin de los conductos 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva 1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 2 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva 3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva
3.3.- Punto de entrada general.
Es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalizacin externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de dimetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. El punto de entrada general terminar por el lado interior del inmueble en un registro de enlace de las dimensiones indicadas en el apartado 3.4.1, para dar continuidad
hacia la canalizacin de enlace.
3.4.- Canalizacin de enlace.
Para la entrada inferior: esta canalizacin estar formada bien por tubos, en nmero igual a los de la canalizacin externa, bien por canales, que alojarn nicamente redes de telecomunicacin. En ambos casos, podrn instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterrneas.
Cuando la canalizacin sea mediante tubos, el dimetro mnimo de estos ser de 40mm de dimetro , tanto para el tubo de TB+RDSI, el de TLCA y los de reserva : Se colocarn registros de enlace (armarios o arquetas) en los siguientes casos: a) Cada 30 m de longitud en canalizacin empotrada o 50 m en canalizacin por superficie. b) c) Cada 50 m de longitud en canalizacin subterrnea. En el punto de interseccin de dos tramos rectos no alineados, a una distancia menor de 60 cm antes de la interseccin en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este ltimo caso, la curva en la interseccin tendr un radio mnimo de 35 cm y no presentar deformaciones en la parte cncava del tubo.
Las dimensiones mnimas de estos registros de enlace en este caso, sern 450 x 450 x 120 mm (altura x anchura x profundidad) para registros en pared. Para arquetas las dimensiones interiores mnimas sern 400 x 400 x 400 mm.
En los casos en que parte de la canalizacin de enlace sea subterrnea, ser prolongacin de la canalizacin externa, eliminndose el registro de enlace asociado al punto de entrada general.
En el caso de canales se dispondrn cuatro espacios independientes, en una o varias canales, y se asignar cada espacio de la siguiente forma: Dos para servicios de TB + RDSI. Dos para servicios de TLCA.
Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendr en cuenta que la dimensin interior menor de cada espacio ser 1,3 veces el dimetro del cable mayor a instalar en l teniendo, un dimetro mnimo el canal de 18 mm. En los puntos de encuentro en tramos no alineados se colocarn accesorios de cambio de direccin con un radio mnimo de 35 cm.
En el caso de que discurra por el techo de plantas subterrneas, la canalizacin de enlace inferior puede constituirse mediante bandejas o canales que partan del registro de enlace que incorpore el punto de entrada general, dimensionadas de acuerdo con los criterios antes indicados para el clculo de canales.
Para la entrada superior: en esta canalizacin, los cables irn sin proteccin entubada entre los elementos de captacin (antenas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuro). A partir de aqu la canalizacin de enlace estar formada por tubos o canales, empotrados o superficiales, cuyo nmero y dimensiones en mm sern los siguientes: a) b) Tubos: 4 40 mm. Canal de 6000 mm2 con 4 compartimentos
Las fijaciones superficiales de los tubos sern las mismas del apartado anterior 3.4.1. Los registros de enlace se colocarn en los mismos casos que en el apartado anterior y sus dimensiones mnimas sern 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad).
3.5.- Recintos de instalaciones de telecomunicaciones.
Los recintos dispondrn de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacin. Estarn equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondr en todo el permetro interior a 300 mm del techo. Las caractersticas citadas no sern de aplicacin a los recintos de tipo modular (RITM).
En cualquier caso tendrn una puerta de acceso metlica, con apertura hacia el exterior y dispondrn de cerradura con llave comn para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estar controlado y la llave estar en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarn el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalacin y mantenimiento necesarios.
Dimensiones: los recintos de instalaciones de telecomunicaciones
tendrn las dimensiones mnimas siguientes, y deber ser accesible toda su anchura: Profundidad (mm) 500 500 500 2000
N de PAU
Altura (mm) Anchura (mm)
Hasta 20 De 21 a 30 De 31 a 45 Ms de 45
2000 2000 2000 2300
En el caso de RITU las medidas mnimas, sern de: Profundidad (mm) 500
N de PAU (nota 1) Hasta 10
N de PAU (nota 1)
Profundidad (mm) 2000
FIGURA 13. Recinto de Instalaciones Interiores de Telecomunicaciones Inferior(RITI) a partir de 45 viviendas5.
FIGURA 14: Recinto Interior de Telecominucaciones Modular (RITM), hasta 10 viviendas5.
Caractersticas constructivas: los recintos de instalaciones de excepto los RITM, debern tener las siguientes
caractersticas constructivas mnimas:
Solado: pavimento rgido que disipe cargas electrostticas. Paredes y techo con capacidad portante suficiente Se realizar un sistema de toma de tierra. Dispondrn de un cuadro elctrico (en este caso si lo tendrn los RITM)
Ubicacin del recinto: los recintos estarn situados en zona
comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estar a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotar de sumidero con desage que impida la acumulacin de aguas. El RITS estar preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la ltima planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformacin de energa prximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarn de stos un mnimo de 2 metros, o bien se les dotar de una proteccin contra campo electromagntico Se evitar, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyeccin vertical de canalizaciones o desages y, en todo caso, se garantizar su proteccin frente a la humedad.
3.6.- Registros principales.
Los registros principales se encuentran en el interior de los recintos interiores de telecomunicaciones. El registro principal para TB + RDSI debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto de interconexin, as como las guas y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, teniendo en cuenta que el nmero de pares de las regletas de salida ser igual a la suma total de los pares de la red de distribucin y que el de las regletas de entrada ser 1,5 veces el de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un nmero de PAU igual o menor que 10, en los que ser, como mnimo, dos veces el nmero de pares de las regletas de salida. En cuanto a los registros principales para TLCA, y SAFI, tendrn las dimensiones necesarias para albergar los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan seal a los distintos usuarios.
Los registros principales de los distintos operadores estarn dotados con los mecanismos adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos.
3.7.- Canalizacin principal.
En el caso de inmuebles de viviendas, la canalizacin principal deber ser rectilnea, fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicacin del inmueble. Cuando el nmero de usuarios (viviendas, oficinas o locales comerciales) por planta sea superior a 8, se dispondr ms de una distribucin vertical, y atender cada una de ellas a un nmero mximo de 8 usuarios por planta. En inmuebles con distribucin en varias verticales, cada vertical tendr su canalizacin principal independiente, y partirn todas ellas del registro principal nico tal y como se ha indicado anteriormente. Para una edificacin o conjunto de edificios, con canalizacin principal compuesta de varias verticales, se garantizar la continuidad de los servicios a todo el inmueble o conjunto, desde la vertical que une directamente el RITI y el RITS.
En general, las canalizaciones principales debern unir los recintos superior e inferior. No obstante, en el caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una ICT comn para todas ellas y con caractersticas constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas inclinadas de teja, existencia de viviendas dplex en ticos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que imposibiliten el acceso y la instalacin de la canalizacin principal de unin de los recintos, las canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no est ubicado el RITS, finalizarn en el registro secundario de la ltima planta.
Podrn estar enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse mediante tubos, galera vertical o canales, alojndose, en estos dos ltimos casos, en ellas exclusivamente redes de telecomunicacin. La canalizacin discurrir prxima al hueco de ascensores o escalera.
En el caso de viviendas unifamiliares, la canalizacin deber ser lo mas rectilnea posible y con capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicacin, que incluir la ICT. Cada canalizacin principal atender a un nmero de viviendas similar al del caso anterior. Podrn estar enterradas, empotradas o ir superficiales y materializarse mediante tubos, canales o galeras, alojndose, en estos dos ltimos casos, en ellas exclusivamente redes de telecomunicacin, y discurrirn, siempre que sea razonable, por la zona comn y en cualquier caso por zonas accesibles.
Canalizacin con tubos: su dimensionamiento ir en funcin del
nmero de viviendas, oficinas o locales comerciales del inmueble (PAU). El nmero de canalizaciones depender de la configuracin de la estructura propia de la edificacin. Se realizar mediante tubos de 50 mm de dimetro y de pared interior lisa. El nmero de cables por tubo ser tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no superar el 40% de la superficie de la seccin transversal til del tubo. Su dimensionamiento mnimo ser como sigue: N de PAU N de tubos Utilizacin 1 tubo RTV. Hasta 12 5 1 tubo TB + RDSI. 2 tubos TLCA y SAFI. 1 tubo de reserva. 1 tubo RTV. De 13 a 20 6 1 tubo TB + RDSI. 2 tubos TLCA y SAFI. 2 tubos de reserva. 1 tubo RTV. De 21 a 30 7 1 tubo TB + RDSI. 3 tubos TLCA y SAFI. 2 tubos de reserva.
Utilizacin *Clculo especfico: se realizar en varias verticales, o bien se proyectar en funcin de las caractersticas constructivas del edificio y en coordinacin con el proyecto arquitectnico de la obra, garantizando
Clculo especfico* Ms de 30 en el proyecto de ICT
en todo momento la capacidad mnima de: 1 tubo de RTV. 2 tubos de TB + RDSI. 1 tubo de TLCA y SAFI por cada 10 PAU (nota 1) o fraccin, con un mnimo de 4. 1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) o fraccin, con un mnimo de 3.
Los tramos horizontales de la canalizacin principal que unen distintas verticales se dimensionarn con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los servicios que se distribuyan en funcin del nmero de PAU a conectar.
Canalizacin con canales o galeras: su dimensionamiento ir en
funcin del nmero de viviendas, oficinas o locales comerciales del inmueble (PAU) con un compartimento independiente para cada servicio. El nmero de canalizaciones depender de la configuracin de la estructura de la edificacin.
FIGURA 16. Canalizacin principal mediante canaladura5.
3.8.- Registros secundarios.
Los registros secundarios se ubicarn en zona comunitaria y de fcil acceso, y debern estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los
que en su interior se aloje algn elemento de conexin, dispondr de llave que deber estar en posesin de la propiedad del inmueble.
FIGURA 17. Punto de interconexin de TB+RDSI, en el interior de un registro secundario1.
Se colocar un registro secundario en los siguientes casos: a) En los puntos de encuentro entre una canalizacin principal y una
secundaria en el caso de inmuebles de viviendas, y en los puntos de segregacin hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Debern disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarn, al menos, los derivadores de la red de RTV, as como las regletas que constituyen el punto de distribucin de TB + RDSI y el paso de cables TLCA y SAFI. b) En cada cambio de direccin o bifurcacin de la canalizacin
En cada tramo de 30 m de canalizacin principal. En los casos de cambio en el tipo de conduccin.
Las dimensiones mnimas sern: 1) 450 x 450 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con un nmero de PAU por planta igual o menor que tres, y hasta un total de 20 en la edificacin. En inmuebles de pisos con un nmero de PAU por planta igual o menor que cuatro, y un nmero de plantas igual o menor que cinco. 2) En inmuebles de pisos, en los casos b) y c). En viviendas unifamiliares.
500 x 700 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con un nmero de PAU comprendido entre 21 y 30. En inmuebles de pisos con un nmero de PAU menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a nmero de viviendas por planta o nmero de plantas.
550 x 1000 x 150 mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con nmero de PAU mayor de 30.
Arquetas de 400 x 400 x 400 mm (altura x anchura x profundidad) En el caso b), cuando la canalizacin sea subterrnea.
Si en algn registro secundario fuera preciso instalar algn amplificador o igualador, se utilizarn registros complementarios como los de los casos b) c), slo para estos usos. Los cambios de direccin con canales se harn mediante los accesorios adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables. En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS
situado en la ltima planta de viviendas, podr habilitarse una parte de ste en la que se realicen las funciones de registro secundario de planta desde donde saldr la red de dispersin de los distintos servicios hacia las viviendas y locales situados en dichas plantas.
3.9.- Canalizaciones secundarias.
Del registro secundario podrn salir varias canalizaciones secundarias que debern ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicacin de las viviendas a las que sirvan. Esta canalizacin puede materializarse mediante tubos o canales. Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios ser como mnimo de 4 tubos, que se destinarn a lo siguiente: Uno para servicios de TB + RDSI. Uno para servicios de TLCA y SAFI Uno para servicios de RTV. Uno de reserva.
Su nmero para cada servicio y sus dimensiones mnimas se determinarn por separado de acuerdo con la siguiente tabla:
Dimetro exterior del tubo (mm)
Nmero de cables de acometida interior para TB + RDSI De 1 par 1-5 6-12 13-18 De 2 pares 1-5 6-11 12-16
Nmero de cables de acometida TB + RDSI 2 4 6
Nmero de acometidas de usuario SAFI 2 6 8
Nmero de acometidas de usuario para RTV 2 6 8
exterior para para TLCA y
Por tanto el dimetro mnimo ser de 25mm.
Si la canalizacin es mediante canales, en los tramos comunitarios tendr 4 espacios independientes con la asignacin antedicha y dimensionados segn las reglas establecidas en el apartado 3.4.1 .
Para la distribucin o acceso a las viviendas en inmuebles de pisos, se colocar en la derivacin un registro de paso tipo A (est indicado en el siguiente apartado) del que saldrn a la vivienda 3 tubos de 25 mm de dimetro exterior, con la siguiente utilizacin: a) b) c) Uno para servicios de TB+RDSI. Uno para servicios de TLCA y SAFI. Uno para servicios RTV.
Para el caso de inmuebles con un nmero de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas unifamiliares, se podr prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones secundarias unirn directamente los registros secundario y de terminacin de red mediante 3 tubos de 25 mm de dimetro, o canales equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilizacin ser la indicada en el prrafo anterior. Esta simplificacin podr ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 15 metros; en caso contrario habrn de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalacin y mantenimiento.
3.10.- Registros de paso.
Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrn acoplar conos ajustables multidimetro para entrada de conductos. Se definen tres tipos de las siguientes dimensiones mnimas, nmero de entradas mnimas de cada lateral y dimetro de las entradas:
Dimensiones (mm) (altura x N de entradas en anchura x profundidad) Tipo A 360 x 360 x 120 cada lateral 6 Dimetro mximo del tubo (mm) 40
Dimensiones (mm) (altura x N de entradas en anchura x profundidad) Tipo B Tipo C 100 x 100 x 40 100 x 160 x 40 cada lateral 3 3
Dimetro mximo del tubo (mm) 25 25
Adems de los casos indicados en el apartado anterior, se colocar como mnimo un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de direccin de radio inferior a 120 mm para viviendas 250 mm para oficinas. Estos registros de paso sern del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.
3.11.- Registros de terminacin de red.
Estarn en el interior de la vivienda, local u oficina y empotrados en la pared y en montaje superficial cuando sea mediante canal; dispondrn de las entradas necesarias para la canalizacin secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. De manera opcional, podrn ser integrados en un nico cuadro. Estos registros, cuando sean independientes para cada servicio, debern tener tapa y unas dimensiones mnimas (altura x anchura x profundidad), en mm, de:
El de TB + RDSI: 100 x 170 x 40. El de RTV ser una caja o registro de 200 x 300 x 60. El de TLCA y SAFI ser una caja o registro de 200 x 300 x 40.
Cuando dos servicios de los anteriormente descritos se integren en un nico registro, las medidas mnimas sern de 300 x 400 x 60 mm, provisto de tapa. Cuando los tres servicios anteriormente descritos se integren en un nico registro, las medidas mnimas sern de 300 x 500 x 60 mm, provisto de tapa.
Estos registros se instalarn a ms de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo. Los registros para RDSI, TLCA y RTV y SAFI dispondrn de toma de corriente o base de enchufe.
3.12.- Canalizacin interior de usuario.
Estar realizada con tubos o canales y utilizar configuracin en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, stos sern de material plstico, corrugados o lisos, que irn empotrados por el interior de la vivienda, y unirn los registros de terminacin de red con los distintos registros de toma, mediante al menos tres conductos de 20 mm de dimetro mnimo. o Para el caso de TB + RDSI acceso bsico, se deber tener en cuenta que se instalarn, como mximo, seis cables por cada conducto de 20 mm, y se colocarn conductos adicionales en la medida necesaria. De Forma general tendremos.
Canalizacin con tubos ( en mm) Servicio a prestar TB RDSI RTV TLCA
Canalizacin interior 120 120 120 120
En el caso de que se realice mediante canales, stas sern de material plstico, en montaje superficial o enrasado, uniendo los registros de terminacin de red con los distintos registros de toma. Dispondrn, como mnimo, de 3 espacios independientes que alojarn nicamente servicios de telecomunicacin, uno para TB+RDSI, otro para TLCA+SAFI y otro para RTV.
3.13.- Registros de toma.
Irn empotrados en la pared. Estas cajas o registros debern disponer para la
fijacin del elemento de conexin (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre s un mnimo de 60 mm, y tendrn, como mnimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior. En viviendas, habr tres registros de toma diferentes: uno para TB + RDSI acceso bsico; uno para TLCA (y SAFI); y uno para RTV, por cada dos estancias o fraccin que no sean baos ni trasteros, con un mnimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia estarn prximos. En aquellas estancias, excluidos baos y trasteros, en las que no se instale BAT o toma, existir un registro de toma, no especficamente asignado a un servicio concreto, pero que podr ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aquel que considere ms adecuado a sus necesidades. En locales u oficinas, habr un mnimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para cada servicio, y se fijar el nmero de registros definitivo en el proyecto de ICT, en funcin de la superficie o de la distribucin por estancias. Los registros de toma tendrn en sus inmediaciones (mximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe.
BAT de exigencias mnimas Servicio: Vivienda: Toma cada 2 estancias N de tomas mnimas/vivienda Locales: Oficinas: 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 TB+RDSI RTV TLCA (SAFI)
En la figura 18 podemos ver una distribucin en vivienda de la canalizacin secundaria y de la red interior de un vivienda.
4. REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Como norma general, se procurar la mxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacin y las del resto de servicios. La separacin entre una canalizacin de telecomunicacin y la de otros servicios, ser como mnimo de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm para cruces. En este ltimo caso se procurar pasar la canalizacin de telecomunicaciones por encima de las del otro tipo. Y si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la distribucin conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicacin, cada uno de ellos se alojar en compartimentos diferentes.
5. DOTACIN EN VIVIENDA.
En las figuras siguientes se pueden ver ejemplos de dotacin en el interior de la vivienda, y en el caso de la figura 18, de la canalizacin secundaria y la red interior.
FIGURA 18. Canalizacin secundaria y red interior de usuario1.
FIGURA 195.
FIGURA 20. Dotacin en saln4
FIGURA 21. Dotacin en cocina4.
FIGURA 22. Dotacin en dormitorio principal4
La Reglamentacin ICT y su aplicacin prctica en inmuebles. P.Pastor. Fundacin Tecnologas de la informacin. 2001. Clculo y Normativa Bsica de Instalaciones en los Edificios. L.J. Arizmendi Barnes. Ed.:Eunsa.2005. Tcnicas y Procesos en las Instalaciones Singulares de los Edificios. I. Gormaz. Ed.: Thomson-Paraninfo. 2002. Instalaciones Elctricas de Baja Tensin en Edificios de Viviendas. E.Carrasco. Tbar. 2008. Instalaciones del edificio: Instalaciones Electricas, Audiovisuales y de Proteccin. J. Feij. 2001.
Documentos similares a Infraestructura común de telecomunicaciones en viviendas. Universidad Politécnica de Cartagena
Organización Funcional de la Empresa.docx
Ficha_ITC-BT-26
ggtklopppp
Redes Multimedia 2015 2da Parte Cap 6 [Modo de Compatibilidad]
ITI-SC4-InternetServicios_V1.pdf
Sistemas_de_Detecció_Data_book_esES_9007209833449611.pdf
SEGURIDAD_PERIMETRAL_CON_FIREWALLS.pdf

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO