Source: http://docplayer.it/2505789-Art-4-delibera-ati4-n-9-del-28-05-2010.html
Timestamp: 2017-11-24 06:30:56+00:00

Document:
ART. 4 DELIBERA ATI4 N 9 DEL 28/05/ PDF
ART. 4 DELIBERA ATI4 N 9 DEL 28/05/2010
Download "ART. 4 DELIBERA ATI4 N 9 DEL 28/05/2010"
1 V.le Bramante, 43 - TERNI Servizio Idrico Integrato Via I Maggio, 65 - TERNI ART. 4 DELIBERA ATI4 N 9 DEL 28/05/2010 LINEE GUIDA INTERVENTI AD ELEVATO CARICO URBANISTICO ALLEGATO I ELENCO ELEBORATI PER RICHIEDERE NULLA-OSTA ELABORATO i) DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE E FOGNARIE DA PARTE DEL PROPONENTE Revisione Data Autore Approvazione Motivo della Revisione 0. 1 Marzo 2012 Tommaso Ceccarelli 0. 0 Maggio 2011 Tommaso Ceccarelli Paolo Rueca Paolo Rueca Aggiornam. riunione con ATI 4 Prima Emissione
2 Art. 1. MATERIALI QUALITÀ DEI MATERIALI MATERIALI PER OPERE MURARIE ACQUA: LEGANTI IDRAULICI: GHIAIE GHIAIETTI PIETRISCHETTI SABBIE: MATERIALI LATERIZI: MANUFATTI DI CEMENTO: LEGNAMI: ACCIAIO PER ARMATURE: MATERIALI METALLICI: MATERIALI PER LAVORI STRADALI SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI: GHIAIA: PIETRISCHI PIETRISCHETTI GRANIGLIA: MISTO GRANULARE PROVENIENTE DA FRANTOI DI RECUPERO: MISTO DI CAVA MISTO CEMENTATO MALTA AREATA BINDER (Strato di collegamento) CARATTERISTICHE: TAPPETO ( strato di usura ) Art. 2. CONDOTTE FOGNARIE MATERIALI TUBAZIONI IN GHISA MATERIALE TUBI PEZZI SPECIALI TOLLERANZE PER TUBI E PEZZI SPECIALI RIVESTIMENTI CONTRASSEGNI GUARNIZIONI DI GOMMA TUBAZIONI CALCESTRUZZO DI CEMENTO PREFABBRICATO SOLO OVOIDALI TUBAZIONI IN P.V.C
3 2.3.0 TUBAZIONI b) Raccordi e pezzi speciali c) Allacciamenti d) Contabilizzazione pezzi speciali TUBAZIONI IN POLIPROPILENE a) Tubazioni b) Raccordi e pezzi speciali c) Allacciamenti d) Contabilizzazione pezzi speciali TUBAZIONI IN GRES a) Tubazioni Art. 3. CONDOTTE PER ACQUEDOTTO MATERIALI Caratteristiche principali delle condotte da realizzare TUBAZIONI IN GHISA MATERIALE TUBI b) Caratteristiche delle tubazioni c) Tipi di giunti PEZZI SPECIALI Tolleranze per tubi e pezzi speciali Rivestimenti Contrassegni Guarnizioni di gomma TUBI IN ACCIAIO E PEZZI SPECIALI TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE100 PN16 E PN Art. 4. SARACINESCE VALVOLE COMPONENTI PER ACQUEDOTTO Generalità Materiali Dati dimensionali e tolleranze Particolarità costruttive Marcatura e attestato di conformità Art. 5. POZZETTI E CHIUSINI
4 5.1 POZZETTI D ISPEZIONE E RACCORDO DELLA FOGNATURA POZZETTI SCOLMATORI DI PIENA DELLA FOGNATURA POZZETTI PER ACQUEDOTTO CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA Art. 6. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Art. 7. OPERE MURARIE Malte cementizie Muratura di mattoni Conglomerati cementizi Opere in metallo Conglomerati cementizi armati Casseforme, armature, centinature, varie Intonaci Art. 8. MODALITA' DI POSA DELLE TUBAZIONI TUBAZIONE IN ACCIAIO SALDATURA DELLE TUBAZIONI, CRITERI DI ACCETTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SALDATURE GIUNTO A FLANGIA PROVA, DEL RIVESTIMENTO E DELL'ISOLAMENTO ELETTRICO TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA TUBAZIONI IN P.V.C. PER FOGNATURE FOGNATURE IN GRES FOGNATURE PREFABBRICATE IN CLS CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA CONDOTTE IN POLIPROPILENE PER PROFILI A FORTE PENDENZA NORME GENERALI PER LE MODALITA DI POSA IN OPERA DI MANUFATTI PREFABBRICATI Art. 9. COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE TUBAZIONI PROVA DI TENUTA DEI TUBI ACQUA PROVA DI TENUTA DEI TUBI PER FOGNATURA COLLAUDO IDRAULICO DELLE TUBAZIONI Art. 10. ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLE RETE IDRICA - MODALITÀ DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO / PUNTI DI CONSEGNA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI SEPARAZIONI IDRAULICHE DEGLI ALLACCIAMENTI -CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DA COLLEGARE TIPOLOGIA D ESECUZIONE PRESE STRADALI
5 PRESE STRADALI ACQUA ALLACCI UTENZE UBICAZIONE MISURATORI MISURE VANI PER ALLOGGIO CONTATORI ACQUA FORNITURA E MURATURA SPORTELLI VANO CONTATORE PRESSIONE ELEVATA AL PUNTO DI CONSEGNA ALLACCI CONDOMINIALI CON IMPIANTO AUTOCLAVE O CON SEBATOIO LOCALI CONTATORI CONDOMINIALI IMPIANTI DI AUTOCLAVE ALLACCI GRANDE UTENZA O SERVIZI ANTINCENDIO GRANDE UTENZA SERVIZIO ANTINCENDIO Art. 11. ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA - MODALITÀ DI ESECUZIONE Art. 12. ALLEGATI
6 Art. 1. MATERIALI I lavori dovranno essere realizzati con materiali conformi alle norme vigenti in materia. Le condotte ed i pezzi speciali occorrenti per l esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere conformi a quanto riportato su D.Lgs n 174 del 6 Aprile 2004 dal titolo Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (Tale Regolamento deve essere applicato sia ai materiali utilizzati negli impianti nuovi, sia a quelli utilizzati per sostituzione nelle riparazioni.) I materiali, devono essere caricati, trasportati e scaricati a piè d'opera a cura e spese di chi esegue l opera. L esecutore dell opera dovrà fornire alla SII i certificati di origine ed i verbali di collaudo compilati dai costruttori di tutte le condotte impiegati nella realizzazione degli interventi. 1.1 QUALITÀ DEI MATERIALI Tutte le opere previste dal presente capitolato di appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e con materiali di prima qualità. La qualità del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovrà rispondere, quando non diversamente specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme ufficiali in materia d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva. La SII, in corso d'opera e in ogni momento, potrà prelevare dai manufatti, campioni dei materiali adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati. In questo caso l impresa dovrà mettere a disposizione di SII una squadra operativa per lo svolgimento delle attività necessarie all esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta specializzata. Tali oneri saranno posti a carico delil proponente, compresa l eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi. 1.2 MATERIALI PER OPERE MURARIE ACQUA: Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da sostanze organiche o comunque dannose all uso cui è destinata; LEGANTI IDRAULICI: Dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori; al momento dell uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l osservanza delle migliori regole dell arte; GHIAIE GHIAIETTI PIETRISCHETTI SABBIE: Da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni stradali. Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Le dimensioni di massima non dovranno superare quelle compatibili 6
7 per la struttura cui il calcestruzzo è destinato. Il Direttore dei Lavori ha in ogni caso ampia facoltà di respingere tutti quei materiali che per dimensioni, per forma, per costituzione petrografica, ecc. non fossero ritenuti idonei alla confezione dei calcestruzzi; MATERIALI LATERIZI: Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori; MANUFATTI DI CEMENTO: Dovranno essere fabbricati a regola d arte, dosature e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni ed ai tipi; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature o sbavature, i tubi dovranno essere con diametro uniforme e muniti alle due estremità delle opportune sagomature per consentire un giunto a sicura tenuta; LEGNAMI: I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l uso cui sono stati destinati; ACCIAIO PER ARMATURE: Gli acciai destinati ad armature di strutture in cemento armato dovranno corrispondere a tutte le norme e prescrizioni vigenti ed a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori; MATERIALI METALLICI: I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, e dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dai Decreti Ministeriali vigenti. 1.3 MATERIALI PER LAVORI STRADALI SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI: Dovrà provenire da cave fluviali o da frantumazione di materiali lapidei (polvere di cava), comunque assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul cantiere alle esigenze d impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee. In particolare la sabbia dovrà avere le seguenti caratteristiche: - dimensione massima di mm. 6 - passante al setaccio 0,075 UNI ad umido inferiore al 10% - indice di plasticità uguale a zero 7
8 1.3.2 GHIAIA: Dovrà provenire da cave fluviali ed essere costituita da materiale non gelivo, di natura compatta e resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per l impiego a cui è destinato. La perdita di massa alla prova Los Angeles non dovrà essere superiore al 25% PIETRISCHI PIETRISCHETTI GRANIGLIA: Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, avere una perdita di massa alla prova Los Angeles non superiore al 25%; MISTO GRANULARE PROVENIENTE DA FRANTOI DI RECUPERO: Nei riempimenti degli scavi, dove il progetto preveda l utilizzo di inerti ricavati dalla lavorazione di materiali recuperabili provenienti da più fonti di approvvigionamento (demolizione opere edili, stradali etc.) il proponente, prima del loro utilizzo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione rilasciata dal fornitore che attesti la conformità dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento. Dovrà essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme CNR-UNI Tale materiale potrà essere di provenienze diverse, in proporzioni che in ogni caso saranno stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio della quale dovrà essere fornita idonea certificazione alla Direzione dei Lavori. La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potrà essere verificata dalla Direzione dei Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee. - Caratteristiche del materiale da impiegare: Il materiale posto in opera, dopo l eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: a. l aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 71, né forma appiattita, allungata o lenticolare; b. la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e uniforme concorde a quello delle curve limiti: serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante % totale in peso Crivello UNI Crivello UNI Crivello UNI Crivello UNI Crivello UNI Setaccio UNI Setaccio UNI , Setaccio UNI ,
9 c. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; d. perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 35%; e. limite liquido della frazione passante al setaccio 0,4 non maggiore di 25; f. indice di plasticità non maggiore di 6; g. indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore di di 50; h. equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65, eseguito su campione prelevato dopo il costipamento MISTO DI CAVA a. l aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm.71, né forma appiattita, allungata o lenticolare; b. la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso Crivello Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, c. la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%; d. l equivalente in sabbia deve essere compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potrà chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) che l indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%; e. l indice di plasticità deve essere minore o uguale a 6. 9
10 1.3.6 MISTO CEMENTATO Il misto cementato è una miscela composta da inerti lapidei, piccole quantità di cemento ed acqua, confezionata in idonei impianti centralizzati. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI LA MISCELA: a. gli inerti possono provenire da frantumazione e/o da formazioni naturali; b. la loro curva granulometrica deve rientrare nei seguenti fusi: Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale Crivello mm Crivellomm Crivello mm Crivello mm Crivello mm Setaccio mm Setaccio mm.0, Setaccio mm.0, c. la quantità di cemento prevista deve essere compresa da 70 a 90 Kg RES 325 per ogni mc di miscela d. la perdita di massa nella prova Los Angeles eseguita sull aggregato, deve risultare non maggiore del 30%; e. l equivalente in sabbia dell aggregato non deve essere minore di 35; f. l indice di plasticità deve essere uguale a zero ( materiale non plastico ). Il limite liquido non deve risultare maggiore di 25; g. la resistenza a compressione eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n 29 dopo 7 giorni di stagionatura deve essere compresa fra 2,5 5,0 Newton/mmq; h. la resistenza a trazione indiretta eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n 29 dopo 7 giorni di stagionatura deve essere maggiore di 0,25 Newton/mmq; i. Il materiale compattato deve raggiungere una densità pari al 95% della densità dei provini preparati per le prove di compressione e trazione MALTA AREATA La malta cementizia aerata richiesta è caratterizzata dalla presenza di un sistema di microbolle d aria subsferiche, non comunicanti e uniformemente distribuite, che conferiscono al prodotto spiccati doti di fluidità, omogeneità e leggerezza. Privo di segregazione e di essudazione, la malta cementizia areata deve essere capace di riempire perfettamente e velocemente cavità di qualsiasi 10
11 forma, anche se parzialmente ostruite da tubazioni, cavi o altri ostacoli, senza necessità di costipazione meccanica. Una volta indurita la malta cementizia areata presenta una resistenza meccanica calibrata che pur assicurando la possibilità di una facile rimozione successiva, garantisce una buona portanza ed una sostanziale indeformabilità. Devono quindi essere eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei materiali sciolti, che richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli ed onerosi. Le caratteristiche della malta aerata dovranno essere: confezionamento con aggregati selezionati, lavati, privi di sostanze organiche o reattive dannose; assortimento granulometrico continuo ed equilibrato compreso tra mm. 0,00 a mm. 6,00; elevata omogeneità dell impasto con assenza di fenomeni di segregazione; contenuto d aria inglobata compreso tra il 20% ed il 30%; massa volumica del materiale indurito compresa tra 1600 e 1800 Kg/mc; resistenza a compressione dopo 28 giorni variabile tra 10 e 20 Kg/cmq modulo di deformazione determinato al primo ciclo di carico mediante prova di carico su piastra secondo CNR n 142 maggiore di: - 80 N/mmq dopo un giorno; N/mmq dopo 2 giorni; N/mmq dopo 28 giorni BINDER (Strato di collegamento) CARATTERISTICHE: a. la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % totale in peso Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0,
12 b. Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati. c. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: - la stabilità Marshall eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. - Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 7%. d. La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n 34 deve essere minore del 25% e. L equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n 27 deve essere maggiore di 55 f. La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata non dovrà essere superiore a 11% TAPPETO ( strato di usura ) CARATTERISTICHE a. la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso Crivello Crivello Crivello Crivello Setaccio 0, Setaccio 0, Setaccio 0, b. Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. c. Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti: - il valore della stabilità Marshall (prova B.U.C.N.R. n 30 del 15 Marzo 1973) eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N (1000 Kg). - Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a
13 - La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra il 3% e 5%. d. Elevatissima resistenza all usura superficiale. e. Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa. f. La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compresa tra il 4% e 10%. g. La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n 34 deve essere minore del 20%. h. L equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n 27 deve essere maggiore di 55. Art. 2. CONDOTTE FOGNARIE MATERIALI Le condotte occorrenti per l esecuzione delle reti fognarie qualunque sia la loro provenienza e tipo dovranno essere delle migliori qualità ed idonee all impiego cui sono destinate. Il proponente, dovrà fornire alla SII i certificati di origine ed i verbali di collaudo compilati dai costruttori di tutte le condotte impiegati nella realizzazione del presente intervento. 2.1 TUBAZIONI IN GHISA MATERIALE TUBI I tubi dovranno essere fabbricati in aziende certificate ISO 9002 con ghisa sferoidale prodotta mediante l aggiunta di magnesio nella lega di ferro allo stato liquido. La composizione chimica della ghisa sferoidale dovrà essere la seguente: Carbonio 3,750% Silicio 2,100% Manganese 0,350% Fosforo 0,090% Zolfo 0,008% Magnesio 0,025% Ferro 93,177% b) Caratteristiche delle tubazioni Per la fabbricazione, controllo di qualità, caratteristiche meccaniche, spessori e relative tolleranze valgono le prescrizioni delle norme UNI EN 598 e UNI-ISO Non saranno accettate tubazioni aventi massa superiore alle tolleranze stabilite dalla suddetta norma. c) Tipi di giunti I tubi avranno una estremità a bicchiere per giunzione del tipo automatico (tipo Rapido) rispondente alla norma UNI 9163, o del tipo meccanico (tipo Express) rispondente alla norma UNI
14 2.1.2 PEZZI SPECIALI a) Materiale I raccordi da impiegare nelle tubazioni di ghisa sferoidale saranno fabbricati in ghisa sferoidale ed essa avrà le stesse caratteristiche prescritte per il materiale di fabbricazione dei tubi, di cui al precedente paragrafo 1/a). b) Dimensionamento I raccordi dovranno essere dimensionati secondo la norma UNI-ISO 2531 già citata. c) Tipi di giunti I giunti saranno a bicchiere del tipo Rapido, del tipo meccanico Express e/o a flangia piana. Giunto a flangia Tale tipo di giunto consiste nell unione mediante bulloni e dadi filettati, delle flange poste alle estremità di due elementi da accoppiare, con interposta guarnizione piana di tenuta. Le caratteristiche costruttive, meccaniche, spessori, forature, tolleranze ecc. sono quelle indicate dalla norma UNI-ISO TOLLERANZE PER TUBI E PEZZI SPECIALI Per le tolleranze valgono le indicazioni della norma UNI-ISO RIVESTIMENTI a) Rivestimento esterno Tutti i tubi ed i pezzi speciali, di norma, dovranno essere rivestiti all esterno, con uno strato di zinco puro di 200 g/mq applicato per metallizzazione conforme alle norme UNI ISO ed UNI EN 598, e successivamente verniciate con vernice sintetica rossa. L interno del bicchiere e l esterno dell estremità liscia, parti, metalliche a contatto con l effluente, saranno rivestiti con vernice sintetica rossa; spessore min 150 microns in prossimità del bicchiere. b) Rivestimento interno Tutti i raccordi e i pezzi speciali dovranno essere rivestiti internamente ed esternamente con le stesse vernici sintetiche impiegate per i rivestimenti esterni delle tubazioni; spessore minimo 150 microns. I tubi saranno rivestiti internamente con malta cemento alluminoso avente le caratteristiche indicate dalla norma UNI ISO 4179 e UNI EN CONTRASSEGNI a) Marcatura Tutti i tubi ed i pezzi speciali dovranno portare i contrassegni previsti dalla norma UNI-ISO
15 2.1.6 GUARNIZIONI DI GOMMA a) Caratteristiche Le caratteristiche delle guarnizioni sono quelle indicate dalla norma UNI 9163 per quanto riguarda il giunto elastico automatico (giunto Rapido) e la norma UNI 9164 per il giunto elastico a serraggio meccanico (giunto Express). b) Composizione Le mescole di gomma impiegate nella fabbricazione degli anelli dovranno contenere almeno il 70% di gomma naturale di prima qualità, omogenea ed esente da prodotti rigenerati e da polveri di gomma vulcanizzata di recupero. Le cariche ammesse, oltre le materie vulcanizzatrici e quelle antiossidanti, impiegate in funzione antinvecchiante, dovranno essere esclusivamente a base di ossido di zinco e nerofumo (carbon-black). Il tenore di zolfo libero e combinato non dovrà superare il 2,5%; le ceneri dovranno essere inferiori al 15%. L eventuale impiego di mescole a base di gomma naturale con gomma sintetica o con materie plastiche naturali o sintetiche, potrà essere ammesso solamente sulla base di preventivi accordi con la ditta produttrice, che dovrà fornire tutte le prove e le garanzie richieste sulla perfetta idoneità dei materiali alla funzione cui sono destinati. Poiché per loro stessa natura chimica le guarnizioni sono sensibili all azione della luce e del calore, la condizione ideale è di conservarle all oscurità, ad una temperatura compresa fra i 15 e 20 C. 2.2 TUBAZIONI CALCESTRUZZO DI CEMENTO PREFABBRICATO SOLO OVOIDALI I tubi saranno confezionati con alti dosaggi di cemento pozzolanico o ferrico e vibrati onde ottenere un peso specifico di almeno 2,4 Kg/dmc. ed una resistenza alla rottura per compressione del calcestruzzo di almeno 250 Kg/cmq dopo 28 giorni. Dovranno risultare rettilinei, compatti, levigati,senza fessure, crepe e con sezione interna ovoidale che non presenti apprezzabili deformazioni in modo che in opera ogni condotta possa combaciare perfettamente con quella seguente. I condotti ovoidali; termineranno con incastro perimetrale e presenteranno al fondo l incavo per l insediamento del fondello ove previsto. I condotti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi stradali anche se posati ad una profondità dal piano stradale non superiore a ml 0,50 (misurato dall estradosso del manufatto). La Direzione dei Lavori potrà pertanto richiedere calcoli di progetto e prove di verifica e che i condotti stessi siano dotati di armatura metallica. E richiesta per tali manufatti, come per i pozzetti di raccolta la prova d assorbimento d acqua sia su manufatti già posati in opera sia prelevati a piè d opera, secondo le modalità seguenti: si ricavano pezzi del manufatto con superficie minima di 3 dmq e si fanno essiccare in stufa a 105 per 8 ore lasciandoli poi raffreddare fino alla temperatura di 18 ed in ambiente secco; dopo una prima pesatura si immergono per 30 minuti in acqua a temperatura ambiente e quindi si pesano. 15
16 L assorbimento d acqua ricavato per differenza di peso fra le due pesate non dovrà eccedere il 3% del peso secco. I condotti prefabbricati potranno essere dei seguenti tipi: Tubi di cemento vibrocompressi ovoidali con giunzione a bicchiere e anello di tenuta. Tubi ovoidali dovranno essere provvisti di base d appoggio piana. La lunghezza degli elementi dovrà essere di ml. 2,00 fino alla sezione di cm 120 x 180 e di almeno di ml. 1,50 per le sezioni superiori. Le tubazioni dovranno rispondere alle norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV classe di resistenza della normativa CTE/ICITE/CNR. Trattamenti protettivi I tubi in calcestruzzo ed i giunti, dovranno essere verniciati internamente a tutta sezione, con particolare attenzione alle parti che verranno a trovarsi a contatto con i liquami, mediante vernici a base epossidica o epossicatramosa aventi una composizione come risulta dalla seguente tabella, in cui sono riportate le percentuali minima e massima dei diversi componenti. EPOSSIDICHE EPOSSICATRAMOSE % min. % max. % min. % max. Pece di catrame Resine Solvente Carica e pigmenti Tutti i componenti dovranno essere di buona qualità. In particolare la pece di catrame deve essere ricavata dalla distillazione del carbon fossile con caratteristiche tali da migliorare, o comunque non peggiorare, quelle chimiche e meccaniche del prodotto. Sulla composizione delle ceneri sono prescritti i seguenti limiti: - Silicati min. 30% - Carbonati max. 20% - Solfati max 20% Il proponente dovrà fornire alla Direzione Lavori la certificazione che le verniciature impiegate risultano conformi alle norme UNI
17 2.3 TUBAZIONI IN P.V.C TUBAZIONI Le tubazioni, i raccordi ed i pezzi speciali, dovranno essere prodotti da aziende certificate ISO e saranno fabbricate con mescole a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate, dovranno rispettare dettagliatamente le norme UNI vigenti per tubazioni in P.V.C. adibite per lo scarico di acque civili ed industriali. Le tubazioni saranno fornite in barre della lunghezza di m. 6,00 o inferiore. I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi alle norme UNI EN Serie SN2 (SDR 51), Serie SN4 (SDR 41),. Serie SN8 (SDR 34). I bicchieri possono essere del tipo ad incollare, o con anello di elastomero secondo la prescrizione della Direzione Lavori. Come caratteristiche più salienti i manufatti presenteranno perfetta tenuta idraulica dei giunti, saranno adibiti al trasporto di fluidi con temperatura massima non superiore a 40 C e dovranno avere notevole elasticità, resistenza meccanica, buona resistenza all acetone e all urto. I tubi dovranno essere dotati di marchiatura da cui si rilevi: il materiale, categoria e tipo, il diametro esterno D, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione, la sigla I.I.P. indicante il marchio di conformità rilasciate dall Istituto Italiano Plastici b) Raccordi e pezzi speciali I raccordi e i pezzi speciali in P.V.C. dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nelle norme UNI vigenti. Il collegamento fra tubazioni in P.V.C. ed altri materiali avverrà unicamente per mezzo di pezzi speciali c) Allacciamenti Le tubazioni in: P.V.C., da utilizzare per l esecuzione degli allacciamenti fognari alle condotte stradali dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l esecuzione delle reti di collettamento d) Contabilizzazione pezzi speciali Curve, riduzioni pezzi speciali ect. verranno contabilizzati come di seguito indicato: a) Curve aperte a 450 e chiuse 87 30' ' ml. 1,00 di tubo; b) Braghe semplici 87 30'-67 30' e braghe semplici ridotte ' - ml.1,25 di tubo; c) Braghe doppie e ridotte ' - ml.1,75 di tubo; d) Ispezioni lineari senza tappo - ml. 1,50 di tubo; e) Tappi a vite con 0 Ring - ml. 0,50 di tubo; f) Riduttori bicchiere sul diam. minore - ml. 1,00 di tubo del diam. Minore; g) Riduttori bicchiere sul diam. maggiore - ml. 1,00 di tubo del diam. Maggiore; h) Sifone V-O e sifone ml. 2,75 di tubo; 17
18 2.4 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE a) Tubazioni Le tubazioni, i raccordi ed i pezzi speciali, Polipropilene (PP) dovranno essere prodotti da aziende certificate ISO 9001:2000. Saranno fabbricate in Polipropilene (PP) per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione, di acque civili ed industriali, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2000, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e internamente liscio di colore chiaro per facilitare ispezioni visive, del Diametro Nominale Interno Minimo DN/ID mm di progetto. Le tubazioni saranno fornite in barre della lunghezza di m. 6,00 o inferiore. I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi alle norme. Il tubo deve essere rispondente alla norma Italiana UNI ed alla norma Europea UNI EN , tipo B (fig. 6) con guarnizione di tenuta ad anello locata nel bicchiere, classe di rigidità SN4 (SN4 o SN8) KN/m2 misurata secondo UNI EN ISO 9969, con marchio di conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di lunghezza nominale pari a m 6. Il tubo strutturato deve essere dotato di apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete piena dei tubi devono avere classe spessore SDR 41 (ÆEST/Spessore = 41). Inoltre il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di riferimento ed il Marchio di Qualità IIP e/o piip/a (certificazione di prodotto) e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti prove/norme: la prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969; le prove di resistenza all abrasione secondo EN 295-3; le prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 min secondo il PREN , condotta secondo UNI EN 1277; la conformità del sistema di qualità aziendale alla UNI EN ISO 9001: b) Raccordi e pezzi speciali I raccordi e i pezzi speciali in Polipropilene (PP) dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nelle norme UNI vigenti. Il collegamento fra tubazioni in Polipropilene (PP) ed altri materiali avverrà unicamente per mezzo di pezzi speciali c) Allacciamenti Le tubazioni in da utilizzare per l esecuzione degli allacciamenti fognari alle condotte stradali dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per l esecuzione delle reti di collettamento in Polipropilene (PP). 18
19 2.4.3 d) Contabilizzazione pezzi speciali Curve, riduzioni pezzi speciali ect. verranno contabilizzati come di seguito indicato: a) Curve aperte a 450 e chiuse 87 30' ' ml. 1,00 di tubo; b) Braghe semplici 87 30'-67 30' e braghe semplici ridotte ' - ml.1,25 di tubo; c) Braghe doppie e ridotte ' - ml.1,75 di tubo; d) Ispezioni lineari senza tappo - ml. 1,50 di tubo; e) Tappi a vite con 0 Ring - ml. 0,50 di tubo; f) Riduttori bicchiere sul diam. minore - ml. 1,00 di tubo del diam. Minore; g) Riduttori bicchiere sul diam. maggiore - ml. 1,00 di tubo del diam. Maggiore; h) Sifone V-O e sifone ml. 2,75 di tubo; 2.5 TUBAZIONI IN GRES a) Tubazioni Le tubazioni e i materiali in gres quali pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna, saranno prodotti da aziende certificate ISO 9002 e dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295 e di impasto omogeneo. Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle canne, dovranno essere verniciate con una vetrina. Piccoli difetti visivi, quali punti di asperità sulla superficie, non precludono l idoneità del manufatto. Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, dovrà essere: - tubazioni fino al dn 150 mm, mm/m 6; - tubazioni dal dn 150 al dn 250 mm. mm/m 5; - tubazioni oltre dn 250 mm. mm/m 4. I valori minimi dei carichi di rottura non devono essere inferiori a quelli riportati nella tabella sotto indicata: DN KN/m KN/m / Le tubazioni in gres devono essere munite,sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche prefabbricate in poliuretano, tale giunzione viene fabbricata in stabilimento colando resina poliuretanica liquida attorno alla punta e all interno del bicchiere dei tubi e pezzi speciali. La resina polimerizzando aderisce al gres in modo talmente tenace da non poter più essere staccata se non mediante scalpellatura ottenendo così una vera e propria rettifica della punta e del bicchiere che permette di compensare eventuali ovalizzazioni e deformazioni, comuni nel materiale ceramico. 19
20 Il materiale costituente la giunzione dovrà soddisfare i limiti di cui alla norma UNI EN Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso esterno che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d acqua. Le tubazioni munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare, senza compromettere la tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a: - per tubazioni fino al DN 200 mm. 80 mm/m; - per tubazioni dal DN 225 al DN 500 mm 30 mm/m; - per tubazioni dal DN 600 al DN 800 mm 20 mm/m. Art. 3. CONDOTTE PER ACQUEDOTTO MATERIALI 3.1 Caratteristiche principali delle condotte da realizzare Le caratteristiche principali delle opere progettate consistono in: Realizzazione di condotte di mandata in pressione o funzionanti a gravità che si sviluppano dalle opere di captazione idrica, pozzi e sorgenti, e adducono acqua a serbatoi di accumulo o a ulteriori sistemi di sollevamento; Realizzazione di condotte adduttrici dai serbatoi di carico ad altri serbatoi o a camere di ripartizione e manovra; Realizzazione di reti di distribuzione urbana alle utenze che sviluppandosi da serbatoi di accumulo e/o vasche di disconnessione idraulica trasportano acqua fino alle utenze collegate al civico acquedotto. 3.2 TUBAZIONI IN GHISA Le tubazioni in ghisa sferoidale con giunto rapido dovranno essere prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 545 ed ISO 2531 rivestite internamente con malta cementizia di altoforno idonea all uso alimentare, ed esternamente in zinco più vernice MATERIALE TUBI I tubi dovranno essere fabbricati con ghisa sferoidale prodotta mediante l aggiunta di magnesio nella lega di ferro allo stato liquido. La composizione chimica della ghisa sferoidale dovrà essere la seguente: Carbonio 3,750% Silicio 2,100% Manganese 0,350% Fosforo 0,090% Zolfo 0,008% Magnesio 0,025% Ferro 93,177% 20
Convenzione per la costruzione della fognatura nel Comune di in via.
Convenzione per la costruzione della fognatura nel Comune di in via. Riferimento preventivo n 00000 INDICE: Articolo 1: Descrizione dei lavori... 1 Articolo 2: Obblighi a carico della committenza.... 2
DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI PG_10_Disciplinare_tecnico_prestazionale_05051211_Rev_A.doc INDICE QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI... 1 Art. 1. CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE
Convenzione per la costruzione dell acquedotto e della fognatura nel Comune di xxx in via xxxx
Convenzione per la costruzione dell acquedotto e della fognatura nel Comune di xxx in via xxxx Riferimento preventivo n xxxx INDICE: Articolo 1: Descrizione dei lavori... 1 Articolo 2: Obblighi a carico

References: ART. 4
 ART. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Articolo 1
 Articolo 2
 Art. 1
 Articolo 1
 Articolo 2