Source: http://slideplayer.it/slide/202109/
Timestamp: 2017-10-23 13:44:11+00:00

Document:
I RISCHI FISICI negli ambienti di lavoro: aspetti generali e valutazione del MICROCLIMA Giornate degli RLS 2009/ ppt scaricare
PubblicatoParide Fois Modificato 3 anni fa
Presentazione sul tema: "I RISCHI FISICI negli ambienti di lavoro: aspetti generali e valutazione del MICROCLIMA Giornate degli RLS 2009/2010."— Transcript della presentazione:
1 I RISCHI FISICI negli ambienti di lavoro: aspetti generali e valutazione del MICROCLIMA
Giornate degli RLS 2009/2010
2 obiettivi della normativa: tutela della SICUREZZA e della SALUTE
no infortuni no malattie
3 la SALUTE stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità Definizione OMS Art.2 comma 1 lett. o) del D.Lgs.81/2008
4 modificato e integrato dal
D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008) modificato e integrato dal D.Lgs. Governo n° 106 del 03/08/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 180 del 05/08/2009) Entrata in vigore: 20/8/2009
5 valutazione di tutti i RISCHI individuazione misure di PREVENZIONE
D.Lgs. 81/2008 SALUTE E SICUREZZA per la tutela dei LAVORATORI valutazione di tutti i RISCHI individuazione misure di PREVENZIONE
6 D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008) Titolo I: Disposizioni generali + Sanzioni Titolo I: da art. 1 a 61 Titolo II: Luoghi di lavoro + Sanzioni Titolo II - da art. 62 a 68 Titolo III: Attrezzature e DPI + Sanzioni Titolo III - da art. 69 a 87 Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni Titolo IV - da art. 88 a 160 Titolo V: Segnaletica + Sanzioni Titolo V - da art. 161 a 166 Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni Titolo VI - da art. 167 a 171 Titolo VII: Videoterminali + Sanzioni Titolo VII - da art. 172 a 179 Titolo VIII: Agenti fisici + Sanzioni Titolo VIII - da art. 180 a 220 (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche) Titolo IX: sostanze pericolose + Sanzioni Titolo IX - da art. 180 a 264-bis (agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto) Titolo X: Agenti Biologici + Sanzioni Titolo X - da art. 266 a 286 Titolo XI: Atmosfere esplosive + Sanzioni Titolo XI - da art. 287 a 297 Titolo XII: Disposizioni in materia penale - da art. 298 a 303 Titolo XIII: Norme transitorie e finali - da art. 304 a 306 51 ALLEGATI
7 Titolo VIII AGENTI FISICI
D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 Titolo VIII AGENTI FISICI rumore – ultrasuoni - infrasuoni - vibrazioni meccaniche – campi elettromagnetici - radiazioni ottiche di origine artificiale - microclima - atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori art.180 comma 1
8 Titolo VIII AGENTI FISICI
D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 Titolo VIII AGENTI FISICI rumore – ultrasuoni - infrasuoni - vibrazioni meccaniche – campi elettromagnetici - radiazioni ottiche di origine artificiale - microclima - atmosfere iperbariche Capo I Disposizioni generali art.180 comma 2
9 valutazione di tutti i RISCHI da AGENTI FISICI
D.Lgs. 81/08 Titolo VIII - AGENTI FISICI Capo I Disposizioni generali Capo I Disposizioni generali valutazione di tutti i RISCHI da AGENTI FISICI identificazione misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi art.181 comma 1
10 D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 rumore Capo II vibrazioni Capo III
Titolo VIII AGENTI FISICI rumore Capo II vibrazioni Capo III campi elettromagnetici Capo IV entrata in vigore: 20/4/2012 radiazioni ottiche artificiali Capo V entrata in vigore: 26/4/2010 radiazioni ionizzanti D.Lgs.230/95 art.180 commi 2 e 3
11 RISCHI da AGENTI FISICI
la VALUTAZIONE dei RISCHI: cadenza almeno quadriennale aggiornamento in caso di mutamenti o per evidenza dalla sorveglianza sanitaria può includere una giustificazione secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata art.181
12 RISCHI da AGENTI FISICI
eliminazione o riduzione dei RISCHI: i rischi sono eliminati o ridotti al minimo sulla base del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V rumore – vibrazioni meccaniche – campi elettromagnetici - radiazioni ottiche art.182
13 RISCHI da AGENTI FISICI
lavoratori particolarmente sensibili Le misure di prevenzione devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori art.183
14 RISCHI da AGENTI FISICI
informazione e formazione Va fatta ai lavoratori ed ai loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati art.184
15 RISCHI da AGENTI FISICI
informazione e formazione c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa art.184
16 RISCHI da AGENTI FISICI
informazione e formazione f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso art.184
17 RISCHI da AGENTI FISICI
sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente secondo i principi generali di cui all’art.41 nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del titolo VIII sulla base della valutazione del rischio rumore – vibrazioni meccaniche campi elettromagnetici radiazioni ottiche Sorv.sanitaria: 1) nei casi previsti dalla normativa 2) se richiesta dal lavoratore art.185
18 RISCHI da AGENTI FISICI
sorveglianza sanitaria se emerge in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio art.185
19 RISCHI da AGENTI FISICI
cartella sanitaria e di rischio il medico competente vi riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione art.186
20 RISCHI da AGENTI FISICI
il MICROCLIMA è il complesso dei parametri climatici che caratterizzano un ambiente di lavoro e condizionano il benessere termico dei lavoratori condizione mentale di soddisfazione nei confronti dell’ambiente termico L’insoddisfazione può essere causata dal disagio per il caldo o per il freddo che prova il corpo nel suo complesso (UNI EN ISO 7730)
21 il MICROCLIMA D.Lgs.81/08 requisiti dei LUOGHI DI LAVORO
VALUTAZIONE DEI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE requisiti dei LUOGHI DI LAVORO D.Lgs.81/08 Titolo VIII- AGENTI FISICI Capo I Disposizioni generali Titolo II LUOGHI DI LAVORO Allegato IV
22 D.Lgs.81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO
il MICROCLIMA D.Lgs.81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria
23 il MICROCLIMA ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Microclima Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
24 il MICROCLIMA ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
25 il MICROCLIMA ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Temperatura dei locali La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
26 il MICROCLIMA ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
27 il MICROCLIMA ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione … Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.
28 D.Lgs.81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO
il MICROCLIMA D.Lgs.81/08 Titolo II LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Temperatura dei locali La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione … Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche. NON forniscono valori limite per i parametri microclimatici si fa riferimento a Linee Guida, Buone Prassi e agli standard prodotti dagli Enti di normazione nazionale ed internazionale che rappresentano le “norme di buona tecnica”
29 D.Lgs.81/08 il MICROCLIMA Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
30 il MICROCLIMA Valori di RA
Uffici, ambulatori, mense, locali di riposo, aule, locali di degenza: RA ≥ 1/8 della superficie del pavimento Locali adibiti ad attività lavorative diverse dalle precedenti, compresi i magazzini e gli archivi, occupati da lavoratori: RA ≥ 1/16 se di superficie inferiore a mq, RA ≥ 1/20 se di superficie compresa tra e mq, RA ≥ 1/24 se di superficie maggiore di mq 3.000 Locali con posti di lavoro non continuativo RA ≥ 1/30.
31 il MICROCLIMA Ricambi d’aria
32 il MICROCLIMA
33 AMBIENTE SEVERO FREDDO
AMBIENTE MODERATO non esistono specifiche esigenze produttive che vincolano uno o più parametri che possono impedire il raggiungimento del comfort esigenze produttive (forni, celle frigo, ciclo alimentare del freddo) o condizioni climatiche esterne (agricoltura, edilizia, cave) AMBIENTE SEVERO FREDDO AMBIENTE SEVERO CALDO
34 Bilancio energetico del corpo umano
L'uomo è in equilibrio termico quando l'energia termica generata all'interno del corpo è uguale all'energia termica dispersa nell'ambiente. In un ambiente moderato il sistema di termoregolazione del corpo umano cerca di modificare automaticamente la temperatura della pelle e la secrezione di sudore per mantenere l'equilibrio termico.
35 Parametri misurabili I termini dell’equazione sono riconducibili ai seguenti parametri: Quantità fisiche che caratterizzano l’ambiente da un punto di vista termo – igro – anemometrico: Va = Velocità aria (m/s) tr = Temperatura media radiante (°C) ta = Temperatura dell’aria (°C) RH = Umidità relativa (%) TU = turbolenza aria (%) Quantità riconducibili alle caratteristiche del singolo individuo: · Isolamento termico del vestiario · Attività metabolica
36 AMBIENTE MODERATO UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale Il PMV si basa sul presupposto, tratto da studi sperimentali, che la CONDIZIONE DI BENESSERE TERMICO per la maggior parte degli individui si ottiene quando il bilancio termico e’ in equilibrio e la temperatura cutanea media ed il calore dissipato per evaporazione del sudore variano entro limiti ben ristretti corrispondenti, di fatto, ad una sollecitazione moderata del sistema di termoregolazione
37 Il PMV è un indice che predice il valore medio dei voti di
UNI EN ISO 7730 Il PMV è un indice che predice il valore medio dei voti di un consistente gruppo di persone sulla seguente scala di sensazione termica a 7 punti: SENSAZIONE TERMICA VOTO Molto caldo +3 Caldo +2 Leggermente caldo +1 Neutrale Leggermente freddo - 1 Freddo - 2 Molto freddo - 3
38 L'indice PMV può essere determinato quando sono stimati:
UNI EN ISO 7730 L'indice PMV può essere determinato quando sono stimati: attività (energia metabolica) abbigliamento (resistenza termica) e misurati i seguenti parametri ambientali: temperatura dell'aria temperatura media radiante velocità relativa dell'aria pressione parziale del vapore d'acqua
39 Intervallo di applicabilità
UNI EN ISO 7730 Intervallo di applicabilità degli indici di Fanger (PPD e PMV) Quantità Simbolo Intervallo di applicabilità Temperatura dell’aria ta 10 – 30 °C Temperatura media radiante tr 10 – 40 °C Velocità dell’aria va 0 – 1 m/sec Pressione del vapore acqueo pa 0 – 2700 Pa Attività metabolica M 0,8 – 4 met Resistenza termica del vestiario Icl 0 – 2 clo Requisiti di benessere termico raccomandati dalla UNI EN ISO 7730: PPD < 10% -0,5 < PMV < +0,5 RH = 30% - 70%
40 ENERGIA METABOLICA PER DIVERSE ATTIVITÀ
UNI EN ISO 7730 ENERGIA METABOLICA PER DIVERSE ATTIVITÀ
41 RESISTENZA TERMICA DELL'ABBIGLIAMENTO
UNI EN ISO 7730 RESISTENZA TERMICA DELL'ABBIGLIAMENTO DESCRIZIONE CAPO RESISTENZA TERMICA clo Maglie - bluse Maniche corte 0,15 Leggera, a maniche lunghe 0,20 Normale, a maniche lunghe 0,25 Di flanella, a maniche lunghe 0,30 Abbigliamento per esterno Cappotto 0,60 Sotto-giacca 0,55 Parka 0,70 Tuta
42 Bilancio energetico del corpo umano S = M-W-E±C±K±R±Cres±Eres
S=0 omeotermia R C S>0 sensazione di caldo M E W S<0 sensazione di freddo K
43 PMV: voto medio previsto
UNI EN ISO 7730 PMV: voto medio previsto PPD: previsione del numero di persone insoddisfatte PPD PMV Percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) in funzione del voto medio previsto (PMV)
44 elevato gradiente verticale di temperatura
UNI EN ISO 7730 La condizione di PMV compreso tra -0.5 e +0.5 rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il comfort. Devono infatti essere assenti anche disuniformità delle variabili ambientali, in grado di dare disagio ad aree localizzate del corpo, quali: elevato gradiente verticale di temperatura pavimento troppo caldo o troppo freddo correnti d’aria elevata asimmetria media radiante
45 NORME TECNICHE PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTE SEVERO CALDO Quando i meccanismi di termoregolazione non sono più sufficienti a mantenere l’equilibrio termico, la temperatura del nucleo corporeo si innalza provocando manifestazioni patologiche anche gravi che possono avere conseguenze fatali a 42.0°: alterazioni cerebrali irreversibili NORME TECNICHE PER LA VALUTAZIONE UNI EN 27243:1996 Ambienti caldi. Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT UNI EN ISO 7933:2005 Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile (PHS)
46 VALORI LIMITE DELL'INDICE DI STRESS TERMICO WBGT
UNI EN 27243 VALORI LIMITE DELL'INDICE DI STRESS TERMICO WBGT
47 OBIETTIVO: evitare il superamento della temperatura
del nucleo oltre i 38°C INTERVENTI TECNICI : INTERVENTI SULLE SORGENTI: compartimentazione (quando si ha forte irraggiamento); schermature assorbenti e/o riflettenti; coibentazione; sistemi localizzati di aspirazione dell’aria INTERVENTI SULLE ZONE DI LAVORO: Cabinature; Raffrescamento localizzato ACCORGIMENTI ORGANIZZATIVI : acclimatamento progressivo caratteristiche del vestiario numero e durata dei periodi di permanenza nell’ambiente operativo somministrazione bevande non sottovalutare mai segni o sintomi dei disturbi correlati con il calore!
48 AMBIENTE SEVERO FREDDO NORMA TECNICA PER LA VALUTAZIONE
Quando i meccanismi di termoregolazione non sono più sufficienti a mantenere l’equilibrio termico, la temperatura del nucleo corporeo si abbassa provocando manifestazioni patologiche anche gravi (assideramento) che possono avere conseguenze fatali I lavoratori devono essere protetti dall’esposizione al freddo in modo tale che la temperatura rettale non scenda sotto i 36°C NORMA TECNICA PER LA VALUTAZIONE UNI EN ISO 11079:2008 Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamen-to locale
49 da American Family Physician, 1982 l’esposizione a basse temperature di parti superficiali porta al congelamento dei tessuti che portano fino alla gangrena
50 I TLV DELL’ACGIH si prefiggono di proteggere i lavoratori contro gli effetti più gravi dello stress da freddo (ipotermia) e dal danno da freddo. Obiettivi: prevenire temperature corporee al di sotto di 36 °C tutelare contro il danno da freddo alle estremità per una esposizione singola occasionale si può accettare un abbassamento della temperatura corporea interna fino ad un valore non inferiore a 35 °C particolare attenzione a mani, piedi, testa
51 I TLV ACGIH Valori per tempi di lavoro (tlav)/pause di riscaldamento per turni di 4 ore (!) il lavoro, che non sia di emergenza, deve essere interrotto
52 Raccomandazioni (ACGIH):
nelle sale frigorifere velocità dell’aria max 1m/s gli indumenti devono essere scelti anche in funzione della velocità dell’aria possono essere necessari DPI per gli occhi (terreni ghiacciati e UV) i lavoratori con patologie o in cura con farmaci che possono alterare la normale termoregolazione non possono essere adibiti a temperature <1°C
Scaricare ppt "I RISCHI FISICI negli ambienti di lavoro: aspetti generali e valutazione del MICROCLIMA Giornate degli RLS 2009/2010."

References: Art.2
 art. 1
 art. 62
 art. 69
 art. 88
 art. 161
 art. 167
 art. 172
 art. 180
 art. 180
 art. 266
 art. 287
 art. 298
 art. 304
 art.180
 art.180
 art.181
 art.180
 art.181
 art.182
 art.183
 art.184
 art.184
 art.184
 art.185
 art.185
 art.186
 Art. 2