Source: https://www.scribd.com/doc/59486883/Normas-Para-Instalaciones-de-Mt-y-Bt
Timestamp: 2017-08-18 10:06:57+00:00

Document:
Normas Para Instalaciones de Mt y Bt
Uploaded by glopezch
MT 2.03.
Edición 07 Fecha: Marzo, 2004
NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIÓN
MT 2.03.20
NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIÓN ÍNDICE 0 1 2 3 4 Página INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 4 OBJETO ...................................................................................................................... 5 CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................................... 5 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES ........................................ 6 ESTRUCTURA ........................................................................................................... 6 CRITERIOS BÁSICOS 8 8 8 8 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 19 20
CAPÍTULO I. 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN (Hasta 30 kV) .............................................. Tensiones de suministro .............................................................................................. Propiedad de las instalaciones de extensión y conexión.............................................. Elementos de maniobra y protección .......................................................................... SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN ....................................................................... Tensión de suministro ................................................................................................. Tipo de la red .............................................................................................................. Suministros que implican instalaciones de extensión en alta tensión ......................... Suministros superiores a 100 kW ................................................................................ Colocación de las cajas generales de protección ........................................................ PREVISIÓN DE CARGAS Y CARGA TOTAL EN RED ........................................ Previsión de cargas ...................................................................................................... Cálculo para determinar la carga total en red ............................................................. DATOS BÁSICOS ...................................................................................................... Instalaciones de alta tensión ........................................................................................ Instalaciones de baja tensión .......................................................................................
MT 2.03.20 (04-03)
CAPÍTULO II - CONDICIONES TÉCNICAS Y APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... Líneas aéreas de alta tensión ....................................................................................... Líneas subterráneas de alta tensión.............................................................................. Centros de Transformación ......................................................................................... Líneas subterráneas de baja tensión ............................................................................. Líneas aéreas de baja tensión ....................................................................................... 21 21 22 22 22 22
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN .................................................................................. 23 Líneas aéreas de alta tensión........................................................................................ 23 Líneas subterráneas de alta tensión ............................................................................. 26 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ...................................................................... Centros de transformación de interior ......................................................................... Centros de transformación de intemperie sobre apoyo ............................................... Suministro a clientes en alta tensión por red subterránea en anillo ............................. LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN . REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS.. Líneas subterráneas de baja tensión ............................................................................. Líneas aéreas de baja tensión ....................................................................................... 27 28 30 30 31 32 32
CAPÍTULO III - CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 CALIDAD ................................................................................................................... 34 CARACTERÍSTICAS GENERALES ........................................................................ 34 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA RED DE AT ................................................................................................................ Conductores desnudos ................................................................................................. Apoyos y crucetas, soportes y placas de señalización ................................................ Aislamientos y herrajes ............................................................................................... Aparatos de maniobra y protección ............................................................................ Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión .................................................... Cables aislados de media tensión ................................................................................ CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ...................................................................... Conjuntos integrados para centros de transformación ................................................ Conjuntos compactos para centros de transformación ................................................ Edificios ....................................................................................................................... Transformadores ......................................................................................................... Celdas de alta tensión .................................................................................................. Cuadro de baja tensión ................................................................................................ 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37
3/55 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Puentes de conexión .................................................................................................... 37 Apoyos del centro de transformación intemperie ........................................................ 38 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA REDES DE BT ............................................................................................................ Cables para redes subterráneas ................................................................................... Cables trenzados ......................................................................................................... Apoyos ........................................................................................................................ Herrajes para redes trenzadas ...................................................................................... Caja general de protección y medida y armarios de seccionamiento ......................... 38 38 38 38 38 38
CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 5 6 7 8 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR ....................................................... DEFINICIONES ......................................................................................................... Material aceptado......................................................................................................... Material especificado .................................................................................................. Unidades de proyecto .................................................................................................. Obra vista .................................................................................................................... Obra oculta .................................................................................................................. Criterios de aceptación ................................................................................................ Documento para la recepción ...................................................................................... 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40
ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN ......................................... 41 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN ....................................................................... 41 MATERIALES ........................................................................................................... 42 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 42
CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS .................................................................... 43
ANEXO A- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO........................................................................ 44 ANEXO B- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA INFORMATIVOS .............................................................................................. 48
El Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, bajo el nuevo modelo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el artículo 45, Capítulo II del TITULO III DISTRIBUCIÓN, "Criterios para la determinación de los derechos de extensión" se indica que "…Cuando la instalación de extensión supere los limites de potencia anteriormente señalados (50 kW en BT y 250 kW en MT) el solicitante realizará a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente. En estos casos las instalaciones de extensión serán cedidas a la empresa distribuidora sin que proceda el cobro por el distribuidor de la cuota de extensión que se establece en el articulo 47 del presente Real Decreto.”. Y en el artículo 32, "Desarrollo de las instalaciones de conexión" se indica que … punto 2. Cuando la conexión dé lugar a la partición de una línea existente o planificada con entrada y salida en una nueva subestación, las instalaciones para dicha conexión, consistentes en la nueva línea de entrada y salida, la nueva subestación de la red de transporte o distribución, en lo que se refiere a las necesidades motivadas por la nueva conexión, el eventual esfuerzo de la línea existente o planificada y la adecuación de las posiciones en los extremos de la misma , que resulten del nuevo mallado establecido en la planificación tendrán la consideración de la red a la que se conecta. La inversión necesaria será sufragada por el ó promotores de la conexión, pudiendo este o estos designar al constructor de las instalaciones necesarias para la conexión, conforme a las normas técnicas aplicadas por el transportista siendo la titularidad de las instalaciones del propietario de la línea a la que se conecta. punto 3.Los proyectos de las nuevas instalaciones y los programas de ejecución serán supervisados por el operador del sistema y gestor de la red de transporte o los gestores de las redes de distribución, que recabará la información necesaria del transportados o distribuidor propietario de la instalación y del agente peticionario….." Como consecuencia de este procedimiento, se plantea la necesidad de regular y someter a la aprobación de la Administración las características técnicas a que deben ajustarse las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensión a conectar a la red de distribución de IBERDROLA (ID), con el fin de garantizar la calidad de estas instalaciones. La LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico en su art. 51 “Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones", recoge, entre otras, la obligación de las empresas eléctricas a ajustarse a las normas técnicas y de seguridad de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de Industria, sin perjuicio de lo previsto en la normativa autonómica correspondiente. La presente Norma deberá ser revisada a los cinco años de vigencia. Este plazo puede reducirse cuando la experiencia adquirida en la aplicación de este documento o el desarrollo tecnológico así lo aconsejen.
La unificación y facilidad de repuesto de los materiales utilizados.5/55 MT 2. Las instalaciones de enlace comprendidas entre la Caja General de protección y los receptores en las redes de baja tensión. Las instalaciones propiedad del cliente. de modo que su unificación en el ámbito de IBERDROLA facilite : Las relaciones entre Empresa y peticionarios. a instalaciones de cualquier tipo. CAMPO DE APLICACIÓN 2 Este documento se aplicará a todas las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensión a conectar a la red de distribución de IBERDROLA. cuya conservación y explotación sean efectuadas directamente por él en los suministros de alta (< 30 kV) o baja tensión. relativa a la naturaleza. gracias a un mayor nivel de normalización. En esta norma se recoge y ordena toda la normativa técnica existente en IBERDROLA.20 (04-03) 1 OBJETO El objeto de la presente norma es regular las características técnicas a que deben ajustarse las nuevas instalaciones de Alta y Baja Tensión a conectar a la red de distribución de IBERDROLA. . como las realizadas por personas físicas o jurídicas y que vayan a ser cedidas a IBERDROLA. .03. La mejora de la calidad del servicio. La seguridad de las personas y las instalaciones. al especificar detalladamente los aspectos técnicos. La optimización de las inversiones a realizar en las instalaciones eléctricas. características y métodos de construcción de las instalaciones. No se aplicará esta norma a: . no incluidas en las mencionadas anteriormente Esta norma es de obligado cumplimiento para aquellas instalaciones que se conectan a la red de Iberdrola. En general. tanto las promovidas por Iberdrola directamente o en colaboración con Organismos Oficiales. .
El Capítulo I se refiere a "CRITERIOS BÁSICOS" y en él se fijan las diferentes modalidades de suministro. relaciona todos aquellos materiales citados en los diferentes Proyectos Tipo. "CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES". Distribución. Las Normas UNE de obligado cumplimiento que se indican en este documento. publicado en el BOE nº 224 del del 18 de septiembre de 2002. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas. indicando para cada uno de ellos sus .20 (04-03) Real Decreto 1955/2000. aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre. cada uno de los cuales se refiere a aspectos distintos de las Normas. relaciona los diferentes tipos de instalaciones normalizados en ID.03. que desarrolla en profundidad el Proyecto Tipo. Ley 54/1997. Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. por el que se regulan las Actividades de Transporte. entre IBERDROLA y sus clientes. del Sector Eléctrico. Subestaciones y Centros de Transformación. El Capítulo III. la energía. publicadas por Orden Ministerial en el BOE Nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas que se publicó en el BOE Nº 250 publicado el 18 de octubre de 2000. los transportes y las telecomunicaciones. "CONDICIONES TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO". las características principales de la misma y la referencia a la Norma IBERDROLA (NI) correspondiente. Comercialización. aprobado por Decreto 3151/1968 del 28 de noviembre. el presente documento se ha dividido en 5 Capítulos. y se señalan los límites de propiedad y responsabilidad de las instalaciones y sus elementos de maniobra y protección. del 1 de diciembre de 2000. indicando en cada uno de ellos su Campo de Aplicación. publicado en el BOE nº 311 del 27 de diciembre de 1968. por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. de 27 de noviembre. Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua. El Capítulo II. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto. publicado en el BOE nº 288 del 1 de diciembre de 1982 y las modificaciones de las instrucciones técnicas del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas.6/55 3 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES MT 2. Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Subestaciones y Centros de Transformación. ESTRUCTURA - - - 4 Para una mayor claridad de su interpretación.
7/55 MT 2. para constatar que la instalación puede ser conectada a la red de distribución. y por lo tanto. materiales utilizados y correcta construcción. ensayos. Al igual que en los anteriores capítulos. y por otro las comprobaciones a realizar por IBERDROLA en cuanto a calidad técnica.03. El Capítulo IV se refiere a la "EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES" realizadas por terceros y cuya propiedad. sea responsabilidad de IBERDROLA. se da la referencia a los correspondientes Documentos de IBERDROLA relativos a cada tipo de instalación. En este Capítulo se indican por un lado las Disposiciones Generales a tener presentes y la ordenación de los trabajos.20 (04-03) características principales y la referencia a la Norma NI correspondiente. etc. que fija con detalle todas las características. su mantenimiento y explotación. .
00. se considerará una instalación de extensión sujeta a los criterios económicos establecidos en los artículos 45 y 47 del Real Decreto 1955/2000. Distribución. en los artículos: 32 "Desarrollo de las instalaciones de conexión" y 45 "Criterios para la determinación de los derechos de extensión" Cuando la instalación de extensión sea propiedad particular. .20 (04-03) CAPÍTULO I CRITERIOS BÁSICOS 1 SUMINISTRO EN ALTA TENSIÓN (Hasta 30 kV) Los suministros en alta tensión se ajustarán a lo establecido en el MT 2. cuya maniobra y explotación corresponde a IBERDROLA. 1. deba situarse en apoyos o centro de transformación pertenecientes a la red de distribución de IBERDROLA. Los suministros serán siempre trifásicos. Cuando algún elemento perteneciente a la instalación de conexión del cliente. en el que se regula la parte de la instalación del cliente.3 Elementos de maniobra y protección A efectos de los elementos de maniobra y protección.03. donde exista esta tensión de distribución.8/55 MT 2. Comercialización. excepto aquellas partes indicadas en el párrafo siguiente. se distingue entre instalaciones de conexión y/o extensión en derivación e instalaciones de conexión y/o extensión en anillo. Estas instalaciones deberán adaptarse a la estructura de las redes de IBERDROLA y a sus prácticas de explotación. del 1 de diciembre de 2000. del 1 de diciembre de 2000.03 “Normativa particular para instalaciones de cliente en AT ". Se podrán realizar suministros a la tensión nominal de 30 kV en áreas localizadas. se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000. aunque provisionalmente la alimentación sea a otra tensión. 1. será realizada y mantenida por el cliente. para lo cual deben estar preparadas cuantas instalaciones se realicen.2 Propiedad de las instalaciones de extensión y de conexión En cuanto a la propiedad de las instalaciones de extensión y de conexión.1 Tensiones de suministro La tensión nominal normalizada de la red en IBERDROLA. Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. así como a la debida coordinación de aislamiento y protecciones. por el que se regulan las Actividades de Transporte. es la de 20 kV. El propietario de esta instalación de conexión será el responsable de la misma. 1.
03.T.20 (04-03) OCRI DPF DPF TRAMO DE ELEVADA LONGITUD Y CARGA HASTA 400A.13. ajustándose en todo momento la arquitectura de protección . . CLIENTES CTIC: C.40 "Procedimiento de selección y adaptación del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación". FU OCRI FU CTC SCC OCRI CTC CT SC SC FU RC SCC FU FU TRAMO DE INTENSIDAD NOMINAL < DE 90A. INTEMPERIE COMPACTO SCC: AUTO-SECCIONADOR ( SECCIONALIZADOR) SC: SECCIONADOR UNIPOLAR SCT: SECCIONADOR TRIPOLAR FU: CORTACIRCUITO FUSIBLES DE EXPULSION SECCIONADORES RC: INTERRUPTOR AUTOMATICO (RECONECTADOR) DPF: DETECTOR PASO DE FALTA ST: SUBESTACION TRANSFORMADORA ST/STR ESQUEMA GENERAL DE LA RED AÉREA La selección de los fusibles se hará de acuerdo con las instrucciones dadas en el MT 2. FU CTIC SC SC CT CT OCRI: INTERRUPTOR-SECCIONADOR ( ORGANO CORTE RED ) CT: CENTRO DE TRANSFORMACION CTC: C.9/55 ST/STR CTC SCT MT 2.T. a lo indicado en el MIE-RAT 09.
Los puentes de conexión entre la línea de ID y la derivación propiedad del cliente se considerará una instalación de extensión sujeta a los criterios económicos establecidos en los artículos 45 y 47 del Real Decreto 1955/2000. Los tres supuestos que figuran a continuación. Línea subterránea derivada de una línea aérea.Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión u otro tipo de protecciones según la topología de la red de la zona afectada Transformador Primer apoyo de la derivación propiedad del cliente b) La derivación alimenta a un CT desde el que no son visibles los elementos de protección. unos seccionadores como elemento de maniobra.03. muestran los elementos de maniobra y protección en los tres casos posibles de instalaciones en derivación : Línea aérea derivada de otra línea aérea.10/55 MT 2. Centro propiedad de Iberdrola Línea Principal Centro propiedad del Cliente Línea Principal 1 2 3 1 4 3 2 1 2 3 4 Apoyo de derivación en la red de Iberdrola . en el apoyo anterior al CT y que sean perfectamente visibles desde el mismo. Toda derivación de otra línea de la red de distribución.3. del 1 de diciembre de 2000. dispondrá de los elementos de maniobra y protección adecuados a la técnica de protección y explotación de la línea general a que pertenezca. . Tal como indica en el Reglamento se deberán instalar.1 En instalaciones en derivación.20 (04-03) 1. Línea subterránea derivada de un centro de la red de distribución. con independencia de que el CT sea propiedad de ID o del cliente. Línea aérea derivada de otra línea aérea Caso 1º: a) La derivación es de pequeña longitud (el punto de derivación es visible desde el CT) y alimenta a un centro de transformación tipo intemperie sobre apoyo o compacto. o de una línea subterránea.
La línea principal y la derivación es propiedad de Iberdrola.20 (04-03) 5 1 Derivación 3 4 2 1 2 3 4 5 Apoyo de derivación en la red de Iberdrola .Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión u otro tipo de protecciones según la topología de la red de la zona afectada Transformador Primer apoyo de la derivación propiedad del cliente Seccionador c) La derivación es importante y alimenta a varios centros de transformación de empresa y cliente.03.11/55 Línea Principal MT 2. Transformador . 3 Línea Principal 1 2 Derivación 3 1 2 3 Apoyo de derivación en la red de Iberdrola.Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión u otro tipo de protecciones según la topología de la red de la zona afectada.
Paso de aérea a subterráneas (terminales y pararrayos) En el caso de CT de Cliente . este apoyo será de su propiedad 1 2 Apoyos con maniobra. para Potencias de Clientes ≤ 1000 kVA. para Potencias > de 1000 kVA la celda de salida estará equipada con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra.Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión u otro tipo de elemento maniobra según la tipología de la red de la zona afectada.12/55 MT 2. 3 Primer apoyo de la derivación.03. La celda de salida del centro de transformación de Iberdrola. La derivación que alimente a un centro particular se instalará de conformidad con lo especificado con el apartado 1.3. su propiedad es a partir de los terminales del cable subterráneo derivado del centro de transformación de Iberdrola. .20 (04-03) Caso 2º: Línea subterránea derivada de una línea aérea. Cuando la derivación sea propiedad de Iberdrola. siendo todo ello propiedad de Iberdrola. no deberán instalarse a una altura superior a 12 m sobre la línea de tierra. cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante. la instalación particular propiedad del cliente empieza en los terminales de llegada del cable subterráneo derivado al centro del cliente. Caso 3º Línea subterránea derivada de un centro de transformación propiedad de Iberdrola. Si la derivación es particular. Línea Principal 1 2 3 CT del cliente/CT propio Apoyo de derivación en la red de Iberdrola. En todos estos apoyos los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares. estará equipada con interruptor-seccionador combinado con fusibles limitadores y seccionador de puesta a tierra.
Se admiten dos soluciones para la ubicación de este centro de maniobra: • • Centro de seccionamiento independiente. 1.2. un conjunto de celdas (centro de maniobra).1 Centro de seccionamiento independiente.00.Siempre que sea posible se adoptará la solución de instalar las celdas de maniobra en un Centro de seccionamiento independiente separadas físicamente del resto de las instalaciones del cliente y con acceso independiente.2. o siendo fin de línea. propiedad de IBERDROLA.03.03 Propiedad de Iberdrola Instalación particular s/MT. Celdas de maniobra en el centro particular En ambos casos los cables o ramas de la red de distribución que acometan a estas celdas. pueda convertirse en anillo.13/55 MT 2.00.03 1. El centro de seccionamiento lo montará el cliente y lo cederá a Iberdrola para su explotación y mantenimiento. y una unidad funcional para la alimentación y seccionamiento de la instalación del cliente..3.3. de modo que todo centro de transformación intercalado en la red pueda alimentarse desde cualquiera de las ramas que lo acometen.2 En instalaciones en anillo. . cuando la alimentación a un centro particular se realice a través de la red subterránea en anillo de IBERDROLA.2. serán propiedad de IBERDROLA. Consecuentemente. en un edificio propiedad del cliente. se instalará.20 (04-03) Derivación propiedad de IBERDROLA Límite de la propiedad Propiedad del Cliente Derivación propiedad del cliente Límite de la propiedad Propiedad del Cliente A A Propiedad de Iberdrola Instalación particular s/MT. La calidad de los suministros de IBERDROLA impide la realización de derivaciones subterráneas en T. Este centro de maniobra estará formado por un conjunto con dos unidades funcionales de línea para la entrada y salida de las ramas del anillo de alimentación a la red general. Es política de IBERDROLA realizar las redes subterráneas de distribución de alta tensión en forma de anillo.
3. IBERDROLA tendrá acceso directo y permanente desde la vía pública a las celdas de entrada y salida de la red. CENTRO TRANSFORMACIÓN DEL CLIENTE Cable seco Red de Iberdrola Operaciones Iberdrola Operaciones de cliente . El propietario del centro de transformación se comprometerá a permitir el acceso posterior del cable de salida del anillo.03. independientemente de la Potencia a instalar por el Cliente.2 Celdas de maniobra en el centro particular. si no fuese montado en la primera instalación. uniéndolos mediante cable seco. en interés de los demás suministros dependientes de la red general. El mantenimiento y maniobra de estas celdas y del interruptor-seccionador de paso serán realizadas únicamente por IBERDROLA.2. debido a la planificación de las redes. y a la del interruptor-seccionador de paso.20 (04-03) CENTRO DE SECCIONAMIENTO Red de Iberdrola 1.14/55 MT 2. situados en el centro de transformación particular.. En este caso la celda de salida al Cliente estará equipada con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra.Cuando no sea posible la solución anterior y el centro del cliente se encuentre próximo a la vía pública se podrá admitir como caso excepcional que el centro de seccionamiento vaya instalado en el centro del cliente.
tendrán acceso directo desde la vía pública. cuando se trate de un suministro en suelo urbano con la condición de solar y la potencia solicitada para nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a 100 kW. siempre y cuando las ordenanzas aplicables así lo permitan. Distribución. 2. situados bien en el propio inmueble que recibe el suministro.20 (04-03) La tensión nominal normalizada en Iberdrola es la de 230/400 V de acuerdo con lo siguiente: El Artículo 102 sobre Calidad del Producto del Capítulo 2 TITULO V del Real Decreto 1955/2000.1 SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN Tensión de suministro MT 2. características del suministro. Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. El propietario del local quedará obligado a registrar esta cesión de uso. en condiciones para poder realizar la instalación eléctrica.03. del 1 de diciembre de 2000. es decir. publicado en el BOE nº 224 del 18 de septiembre de 2002 La norma UNE-EN 50.DISTRIBUCIÓN del Real Decreto 1955/2000. De conformidad con lo establecido en el punto 5 del Artículo 47. etc.2 La instalación de extensión será realizada en red subterránea o aérea. En cualquier caso.160 sobre la Calidad de onda. Los locales deberán ser entregados con la obra civil totalmente terminada. 2.3 Suministros que implican instalaciones de extensión en alta tensión Cuando un suministro en baja tensión demande la realización de instalaciones de extensión en alta tensión (< 30 kV). además. dependiendo de la tipología de la red de la zona. Tipo de la red - 2. por el que se regulan las Actividades de Transporte. Distribución.4 Suministros superiores a 100 kW. será IBERDROLA quien defina el tipo de la red a instalar de acuerdo con la reglamentación existente. corriendo los gastos correspondientes a cargo de la empresa distribuidora. disposiciones municipales. La necesidad de más de un local vendrá impuesta por las características del suministro. el peticionario deberá reservar el local necesario. Los centros de transformación en local. quedarán situados por encima del nivel del alcantarillado general de la zona.15/55 2 2. para permitir fácilmente el desagüe en caso de inundaciones y. que permita permanentemente tanto . por el que se regulan las Actividades de Transporte. Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. será también de aplicación las características técnicas especificadas para los suministro en alta tensión (< 30 kV). destinado al montaje de la instalación de centro de transformación. del 1 de diciembre de 2000. Comercialización. Comercialización. Capítulo II del TITULO III . o bien en la parcela en la que esté ubicado. El Artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.
se definirán como servicios dotacionales. En estos casos IBERDROLA abonará a la propiedad del inmueble en el que recaiga la instalación en el momento de la puesta en servicio del centro de transformación. (Véase figura 1) Cuando la CGP sea para una sola finca. para atender suministros posteriores. en su caso infraestructuras básicas de suministro. de modo que se acceda a ella directamente desde la vía pública. etc. etc. IBERDROLA se reserva el derecho de utilizar el centro de transformación instalado en el local cedido por el peticionario. Se establecerán las correspondientes servidumbres afectas al centro de transformación: paso de canalizaciones. Situación de la CGP en redes subterráneas. el suelo necesario para subestaciones y el suelo o locales destinados a centros de transformación. ventilaciones. Se colocará lo más próxima posible a la red general de distribución y en terreno propiedad del cliente.. En los supuestos de actuaciones urbanísticas. la CGP contendrá también el equipo de medida de energía.03.20 (04-03) el paso de los operarios de explotación y mantenimiento. como de los transformadores y aparamenta del centro de transformación.). la cantidad establecida en el citado Real Decreto por la cesión del local. Estos criterios serán de aplicación a los nuevos suministros en subterráneos a fincas existentes. excepto en suministros públicos ( para alumbrado de exterior) o provisionales. no computando a efectos de volumetría.16/55 MT 2. cualquiera que fuese su forma de alimentación anterior (aérea.5 Colocación de las cajas generales de protección La caja general de protección (CGP ). 2. se colocarán empotrada en fachada. . señala el principio de la propiedad de las instalaciones del cliente. y serán costeados por el promotor o urbanizador. En el caso de que en la finca exista un sólo cliente. En las figuras siguientes se muestra cómo deberán situarse las CGP en los distintos tipos de red. subterránea. Es en su totalidad propiedad del mismo. independientes a los que motiva la primera petición. zaguán abierto o linde o valle de parcela.
50 m. (Véase figura 2) Cuando la CGP sea para un solo cliente. canales protectores. En aquellos puntos del recorrido de los conductores en los que la altura mínima al suelo sea inferior a 2. según ITC-BT-11 3m 1.20 (04-03) Caja General de Proteccion Caja General de Proteccion y equipo de medida Figura 1 Situación de la CGP en redes aéreas posadas sobre fachada. estos deberán estar protegidos mecánicamente mediante elementos adecuados (tubos.5 m. Cuando la CGP sea para un conjunto de clientes.50 m 3m Caja General de Proteccion Caja General de Proteccion y equipo de medida Figura 2 .17/55 MT 2. se situará empotrada sobre la fachada. se situará en la fachada a una altura mínima de 3 m. cuando contenga además el equipo de medida.) que tengan una resistencia al impacto de código 4 para los tubos y de grado fuerte ( 6 julios) para el caso de canales. etc. cuando excepcionalmente no lo contenga. a una altura de 1. y a una altura mínima de 3 m.03.
oficinas e industrias y a los servicios generales de la zona en estudio.2 Cálculo para determinar la carga total en la red De acuerdo con las experiencias acumuladas y de medidas llevadas a cabo por Iberdrola se han establecido. los coeficientes de simultaneidad fijos siguientes: Incidencia de la Potencia de BT a nivel de red de BT. a efectos de cálculo de la Carga Total en los distintos tipos de instalaciones . se situará en la misma posición que para la red subterránea o posada. a una altura de 1. cuando excepcionalmente no lo contenga.Cuando se alimente a una sola CGP no procederá aplicar coeficiente de simultaneidad. PREVISIÓN DE CARGAS Y CARGA TOTAL EN RED Previsión de cargas La carga total prevista en una zona de viviendas y/o industrias y oficinas será la suma de las cargas correspondientes a las viviendas. Se aplicarán los siguientes coeficientes de simultaniedad siempre que el CT alimente a varias CDP ó unidades equivalentes. se determinará de acuerdo con lo indicado en el apartado 3. La previsión de la carga se determinará de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. En caso contrario no procede aplicar coeficiente de simultaneidad. (Véase figura 3) Cuando la CGP sea para un solo cliente.18/55 MT 2.03. . Si la CGP es para un conjunto de clientes. 3.50 m.1 Previsión de cargas. según la planificación futura de la red general. y a una altura mínima de 3 m. y se le aplicará un coeficiente de simultaneidad de 1. se situará empotrada sobre la fachada. cuando contenga además el equipo de medida.1. Caja General de P t i Caja General de Proteccion y equipo de did Figura 3 3 Figura 3 3. a los locales comerciales.20 (04-03) Situación de la CGP en redes aéreas tendidas sobre apoyos.
Intensidad de cortocircuito trifásico durante 1 s.1 DATOS BÁSICOS Instalaciones de alta tensión En el presente apartado se indican los datos básicos que deben tenerse en cuenta para el estudio.1min 170 kVcr y 70 kVef. 20 y 30 kV 22 y 33 kV 24 y 36 kV 125 kVcr y 50 kVef.03.5 P CT (kVA) en Zona de Oficinas e Industrias = 0. Dato Clase 3ª 2ª y 3ª categorías 50 Hz 20 kV 11. 13'2. diseño y explotación de las instalaciones de media tensión.20 (04-03) P CT (kVA) en Zona de viviendas y Comercios ∑ PBT(kW ) x 0.9 ∑ PBT ( kW ) x 0.4 0.19/55 Incidencia de la Potencia de BT respecto a centros de transformación: MT 2. cálculo.00 P CT (kVA) en Zona de viviendas con tarifa nocturna = 0. Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-a 12-b Tema Clase de centro de transformación Categoría o Clase de línea aérea Frecuencia para la red Tensión nominal normalizada Tensiones nominales de utilización (de servicio) Tensión más elevada de la red Tensión más elevada para el material Niveles de aislamiento nominales para centros de transformación hasta 20 kV inclusive Niveles de aislamiento nominales para centros de transformación de 30 kV Niveles de aislamiento mínimos de líneas aéreas desnudas hasta 20 kV inclusive Niveles de aislamiento mínimos de líneas aéreas desnudas de 30 kV Intensidad de cortocircuito trifásico durante 1 s.9 = Incidencia de la Potencia respecto a la red de media tensión: P LMT (kVA) = 0. para tensiones de 36 kV . para tensiones hasta 24 kV Variable según el caso.9 ∑ PBT(kW) x 0.85 x ΣPCT (kVA) Incidencia de la Potencia respecto a subestaciones transformadoras: P Barras (kVA) = 0.1min 170 kVcr y 70 kVef. 1min 12.9 ∑ PBT ( kW ) x 1.95 x ΣPLMT (kVA) 4 4.6 P CT (kVA) en Zona Oficinas y Comercios = 0 .5 kA.1min 125 kVcr y 50 kVef. 15.
03. – – – – – – Tensión nominal normalizada Frecuencia nominal Tensión máxima entre fase y tierra Sistema de puesta a tierra Aislamiento de los cables de red Intensidad máxima de cortocircuito trifásico 230/400 V 50 Hz 250 V Neutro unido directamente a tierra 0.2 Instalaciones de baja tensión En el presente apartado se indican los datos básicos que deben tenerse en cuenta para el estudio. hasta 100 A 4.5 seg. según zonas para tensiones hasta 24 kV Variable según el caso. diseño y explotación de las instalaciones de baja tensión. para tensiones de 36 kV 0. 0.20 (04-03) 13-a 13-b 14 Intensidad máxima de falta a tierra Intensidad máxima de falta a tierra Tiempo máximo de eliminación del defecto a tierra 500 a 1000 A.2 segundos de 100 A a 1000 A.20/55 MT 2. cálculo.6/1 kV 50 kA .
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 1. corresponderán a los proyectos tipos relacionados más adelante y se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente : Reglamento técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. publicadas por Orden Ministerial en el BOE Nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas que se publicó en el BOE Nº 250 publicado el 18 de octubre de 2000. los tipos de obras que se especifican. no han de suponer un inconveniente a futuros desarrollos tecnológicos que conlleven a la realización de otros diferentes. publicado en el BOE nº 224 del del 18 de septiembre de 2002. obedecerán a las especificaciones que se detallan a continuación. Normas EN.1 Líneas aéreas de alta tensión Conductor LA-56 LA-78 100 A1/S1A CCX-56-D CCX-110-D Cu-35 Cu-50 Tipo LAAT 56 LAAT 78 LAAT 100 LAAT CC 56 LAAT CC 110 LAAT 35 LAAT Cu 50 desnudo desnudo desnudo recubierto recubierto desnudo desnudo Apoyos Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón . aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre.20 (04-03) CAPÍTULO II CONDICIONES TÉCNICAS Y DE APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO 1 INTRODUCCIÓN Las instalaciones de distribución de IBERDROLA. 311 de 27 de diciembre de 1969. tanto las ejecutadas directamente por IBERDROLA como las realizadas por terceros y que serán utilizadas y mantenidas por IBERDROLA.21/55 MT 2. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto. no obstante. pero en tal caso habrá de justificarse suficientemente su necesidad o conveniencia. -- - Además de ello. aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre. publicado en el BOE núm. 288 de 1 de diciembre de 1982 y las modificaciones de las instrucciones técnicas del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas. UNE y NI derivadas de las mismas. y clasificándolas por Grupos genéricos. Subestaciones y Centros de Transformación.03. publicado en el BOE núm.
6/1kV RZ 0.1 Centros de transformación interior: - De superficie Subterráneos En edificio de otros usos. 1.6/1kV RZ 0.03.2 100 A1/S1A LA-180 RHVS 12/20 kV RHVS 18/30 kV desnudo desnudo XLPE XLPE Metálicos y/u hormigón Metálicos Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Líneas subterráneas de alta tensión Tipo cable Conductor Aislamiento HEPR-Z1 1.1 y para su fijación a fachadas se emplearán accesorios para redes posadas reseñados en el Capítulo III de esta norma.5 Alm 3x50 Al/29.5.3.95-150 ó 240 Al 50-50-95 ó 150 XLPE Líneas aéreas de baja tensión En este tipo de instalaciones los conductores serán aislados y cableados en haz.5 Al 50 .6 Alm 3x150 Al/80 Alm XLPE XLPE XLPE XLPE Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón Metálicos y/u hormigón 1.3.6/1kV 3x25 Al/29.4 Sobre apoyo Líneas subterráneas de baja tensión Tipo cable Conductores fase Conductor neutro Aislamiento RV 1.1 Redes Tensadas Tipo Conductor Aislamiento Apoyos RZ-25 RZ-50 RZ-95 RZ-150 RZ 0.5.240 ó 400 Seco extruido tipo HEPR Centros de transformación 1.6/1kV RZ 0.20 (04-03) LAAT 2-100 LAAT 2-180 LAAT-S-20 LAAT-S-30 1.5. .3 Al 150 .2 Centros de transformación intemperie 1.2 Redes posadas Los conductores a emplear en este tipo de red serán los mismos que los indicados en 1.5 Alm 3x95 Al/54. 1.22/55 MT 2.
2 Cálculo para determinar la carga total en la red de MT.03. aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de tensión.20 (04-03) Las tensiones nominales serán de 20 ó 30 kV.1 Líneas aéreas de alta tensión Además de lo expuesto en el punto anterior se deberá tener en cuenta lo siguiente: Cuando deriven de otra línea existente con anterioridad. En general. Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección de los conductores. y para los cálculos de cualquier tipo se considerará un cos ϕ = 0. La carga a considerar en el calculo de las líneas de MT será la calculada de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado 3. por si quedara justificado con el mismo la utilización de una sección superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados. . pueda utilizarse el apoyo existente en el entronque de la línea principal. todos los elementos de maniobra y protección. sumado a la de la línea ya existente hasta el tramo de derivación. la caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que. 2.1 Líneas aéreas de alta tensión de conductores desnudos y conductores recubiertos. deberá realizarse un estudio técnico económico desde el punto de vista de pérdidas. no supere el 5% para las potencias transportadas en la línea y las previstas a transportar en la derivación.1.9.23/55 2 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN MT 2. En estas Normas Particulares se establecen 8 tipos de línea. 2. estarán de acuerdo con lo indicado en el punto 1. las cuales quedan definidas por la naturaleza del tipo conductor y tipo de apoyo conforme se indica en los apartados que siguen a continuación. será necesario la ampliación de las instalaciones existentes.3 del Capítulo I -CRITERIOS BÁSICOS. el primer apoyo de la derivación será de fin de línea. de modo que mediante tense reducido. que se fijan en cada uno. así como su disposición. De no cumplirse la anterior condición. Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente.
y momento eléctrico para: (*) U = 30 kV U = 20 kV U = 13. Los valores de la capacidad de transporte y momento eléctrico indicados.353 4. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A (MT 2.529 0.789 116. Tipo CCX-56-D ó CCX-110-D (MT 2.791 14.883 6.245 18.47).21.267 25.1962 202 243 180 315 322 322 417 Capacidad de transporte. se demuestre el interés de su utilización. lo son por circuito.058 19.48). Simple circuito con conductor de aluminioacero 100-A1/S1A (MT 2.265 79.740 72. Proyecto tipo. Línea aérea de alta tensión a 30 kV.03.545 18.773 32.482 6.628 8.418 14.573 51. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180.21. Línea aérea de media tensión.74). La elección de un tipo u otro de línea estará en función de la potencia.247 12.600 58.20 (04-03) Las características de los 6 tipos de línea con conductores desnudos y conductores recubiertos se resumen en la tabla siguiente: Línea Tipo Designación UNE LA 56 LA 78 CCX-56-D CCX-110-D 100 A1/S1A Conductor Resistencia Intensidad A Ω/km 0.042 10.66). Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A (MT 2.502 55. Proyecto tipo.298 7.821 10.115 5. Proyecto tipo.581 0.673 35. Simple circuito con conductor de cobre C-35 (MT 2. Proyecto tipo.000 3.704 6. Línea aérea de alta tensión a 30 kV.353 11.40 Ω/km.2869 0.628 6.21. Las líneas aéreas de alta tensión con cables aislados reunidos en haz .442 94. por condicionantes locales o circunstancias particulares.364 8.21. Simple circuito con conductor de aluminioacero LA-56 (MT 2.372 200 255 9. Proyecto Tipo.937 4. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos.1.287 0.4261 0.21.100 A1/S1A 100 (**) LAAT 2LA-180 180 LAAT C 35 LAAT C 50 C 35 C 50 0. Simple circuito con conductor de cobre C-50 (MT 2.235 7.545 22. Proyecto tipo. (MT 2. Línea aérea de media tensión. podrán emplearse en lugar de líneas aéreas con cables desnudos cuando no sea posible técnicamente o resulte económicamente desproporcionado la construcción de línea subterráneas con cables aislados.60). Línea aérea de media tensión.576 5.21.447 11. son considerando una caída de tensión porcentual del 5%. 2. .054 15.624 LAAT 56 LAAT 78 LAAT CC-56 LAAT CC-110 LAAT 100 (**) LAAT 2.307 18.69) y Proyecto tipo. Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78 (MT 2..581 10.042 13. El resto de características de este tipo de línea están reflejadas en los Proyectos Tipo de Iberdrola siguientes: Proyecto tipo.21.21. Línea aérea de media tensión. Línea aérea de media tensión.573 42.001 24.157 5.789 95.925 62.612 9.537 95.63).2869 0.61).400 (*) (**) Los valores de la capacidad de transporte y momento eléctrico se han tomado para un valor de la reactancia media de 0.806 42. Línea aérea de media tensión.027 42. Línea aérea de media tensión.6136 0.21.732 15.055 11.2 kV KW kW*km kW kW*km kW kW*km 9. momento eléctrico previsto y de las condiciones medio ambientales.950 27.24/55 MT 2. Los valores del momento eléctrico.64).058 15.545 6. Proyecto Tipo.2 Línea tipo LAAT S-20. o bien en aquellos casos que .
95 3 x 95 Al/50 Ac . Las características principales serán las siguientes: • Tensión nominal Uo/U = 18/30 kV. • Sección de los conductores y composición del haz: LAAT S 30.95 LAAT S. Las características principales serán las siguientes: • Tensión nominal Uo/U = 12/20 kV. la tensión nominal entre conductores.1 Ω/km son : LAAT S.150 Intensidad A 115 175 230 Potencia kW 3586 5456 7171 Momento eléctrico kW/km 5802 ∆U % 10. Las líneas aéreas de alta tensión con cables aislados reunidos en haz .3 Línea tipo LAAT S-30. podrán emplearse en lugar de líneas aéreas con cables desnudos cuando no sea posible técnicamente o resulte económicamente desproporcionado la construcción de línea subterráneas con cables aislados. 50 LAAT S 20.20.150 3 x 50 Al/50 Ac 3 x 95 Al/50 Ac 3 x 150 Al/50 Ac • Aislamiento: Seco extruido tipo XLPE.20.721 ∆U % 2. .20. considerando un factor de potencia de 0.50 LAAT S. siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los conductores y la pantalla metálica y U.03. la tensión nominal entre conductores.1. Estarán constituidas por tres conductores unipolares aislados cableados entre sí junto con un cable de acero aislado que se utilizará como elemento portante del haz. • Sección de los conductores y composición del haz: LAAT S 20. 95 LAAT S 20. o bien en aquellos casos que .25/55 MT 2. por condicionantes locales o circunstancias particulares.857 ∆U % 15. • Cubierta (de cada cable y del portador): Del tipo PVC y XLPE respectivamente • Apoyo : De hormigón o metálicos Las potencias máximas y momentos eléctricos.9 y una reactancia media de 0. siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los conductores y la pantalla metálica y U.20 (04-03) Estarán constituidas por tres conductores unipolares aislados cableados entre sí junto con un cable de acero aislado que se utilizará como elemento portante del haz. se demuestre el interés de su utilización.
01).20 (04-03) LAAT S 30. y están reflejadas en el Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV (MT 2. 240 y 400 mm².1 Ω/km son : Intensidad A Potencia kW Momento eléctrico kW/km LAAT S.150 2. en todas ellas se mantendrá una sección constante. la tensión nominal entre conductores. siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los conductores y la pantalla metálica.31. Aislamiento: Seco extruido tipo HEPR.26/55 MT 2.03. Cuando se trate de líneas que vayan a constituir una red en anillo. Las características principales de los cables serán : Tensión nominal: Uo/U = 12/20 kV y 18/30 kV.95 LAAT S. y U. Las potencias máximas y momentos eléctricos. El resto de las características de la línea son comunes en ambos casos.373 ∆U % Líneas subterráneas de alta tensión Además de lo expuesto al principio de este apartado se deberá tener en cuenta lo siguiente: Se establece un solo tipo de línea subterránea con cables unipolares con conductores de aluminio y aislamiento seco extruido.30.9 y una reactancia media de 0. considerando un factor de potencia de 0.30. sus características vienen fijadas por las características del aislamiento del cable.228 ∆U % 35.2 175 230 8184 10756 24. . • Cubierta (de cada cable y del portador):Tipos PVC y XLPE respectivamente. • Apoyo : De hormigón o metálicos. Secciones del conductor: 150.150 3 x 150 Al/50 Ac • Aislamiento: Seco extruido tipo XLPE. Las derivaciones de estas redes serán realizadas desde celdas de derivación situadas en Centros de Transformación o desde líneas aéreas.
de acuerdo con el Artículo 13 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. por cada transformador. éstos estarán libres de canalizaciones. en función de las características del suministro solicitado y de la red existente en la zona. y constará de los siguientes elementos fundamentales : • Las celdas que resulten necesarias para entrada y salida de los cables de alta tensión. con justificación de todas sus características de diseño y constructivas. se hará con materiales normalizados. En el esquema de fin de línea se dispondrá de una celda de las mismas características incluyendo además un seccionador de puesta a tierra en la entrada de la línea. Uno o dos transformadores necesarios para atender el suministro demandado. 250 . Cuando los centros de transformación hayan de instalarse en edificios independientes de exterior o subterráneos. Los transformadores a instalar inicialmente en los nuevos centros de transformación serán de una de las siguientes potencias nominales : 50. y seccionador de puesta a tierra.40. • • Además del montaje convencional se podrán instalar centros de transformación con Conjuntos Integrados y con Conjuntos Compactos (NI 50. La carga a considerar en el calculo de los CT será la calculada de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado 3.05.40.27/55 3 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MT 2. realizados por técnico competente. desagües y cualquier otra clase de servidumbre. 100. especialmente en lo que respecta a calentamiento (ventilación). Cuando hayan de instalarse en locales. y una celda de protección por cada transformador a instalar.03. equipada con interruptor-seccionador. fusible limitador.20 (04-03) La tensión nominal de utilización será la que disponga la empresa en la zona.08) En zonas rurales es posible la instalación de centros de intemperie del tipo sobre apoyo. equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra. no obstante todas las nuevas instalaciones estarán preparadas para 20 kV.40. El montaje de los centros de transformación para suministros en BT. 400 y 630 kVA Un cuadro de baja tensión.2 Cálculo para determinar la incidencia de la Potencia de BT respecto a los centros de transformación: La necesidad de construir uno o más centros de transformación para realizar un suministro en baja tensión y la instalación eléctrica con que deba ser dotado.06 y 50. será determinada por IBERDROLA. 50. éstos serán de los de tipo prefabricado. El proyecto y la realización de cada centro estarán soportados en los Proyectos Tipo correspondientes (MT) o en proyectos individuales. limitado a los casos en los que el transformador de potencia no supera las 100 kVA o el . nivel sonoro y tensiones de paso y contacto.
1. Para los suministros en baja tensión se establecen en estas Normas Particulares tipos de centros de transformación. Los suministros en alta tensión se ajustarán a lo establecido en el MT 2. y por la potencia de transformación a instalar.1.03. limitado a potencia de transformador que no superen los 250 kVA. Expediente E47 y numero de inscripción RAT-EP 001. En cada Proyecto Tipo de Centros de Transformación se contempla una guía de utilización para la instalación de puesta a tierra que permite la elección del electrodo más adecuado en función de la intensidad de cortocircuito y de la ρ equivalente del terreno.1 del MIE RAT 13. Dispondrá de 1 ó 2 transformadores. en función del número de transformadores.00. en el apartado 8. características y resistencia de difusión a tierra. no siendo necesaria la medición de los tensiones de paso y contacto. Esta Normativa particular ha sido inscrita por el Ministerio de Ciencia y Tecnología mediante resolución de la Dirección General de Política Tecnológica del 30-09-2003. los cuales quedan definidos por el número de celdas para líneas de alta tensión. conforme se indica en los apartados que siguen a continuación.28/55 MT 2. subestaciones y centros de transformación”.1 Centros de superficie 3. para comprobar.1 Envolvente de hormigón y maniobra interior. Se puede considerar. en el que se regula la parte de la instalación del cliente.03 “Normativa particular para instalaciones de clientes en AT ". es suficiente la medición en obra de la resistencia de difusión a tierra del electrodo de puesta a tierra.20 (04-03) número de clientes no exceda de 40 (con grados de electrificación medio o bajo). Por cada electrodo se define su geometría.1 Centros de transformación de interior 3. las dos variantes siguientes: a) 1 transformador 1 conjunto de celdas de alta tensión. o bien centros de tipo intemperie compacto. de acuerdo a lo indicado en el “Reglamento sobre condiciones técnica y garantías de seguridad en centrales eléctricas. 3. cuya potencia unitaria será de 400 ó 630 kVA. cuyo esquema normalizado es 2L1P( 2 funciones de línea y 1 función de protección) 1 cuadro de baja tensión 2 transformadores b) .1. que no se supera el valor indicado para cada caso en la mencionada guía. cuya maniobra y explotación corresponde a IBERDROLA. Estarán ubicados en el interior de un edificio independiente. excepto en los CT en edificios de otros usos. En estos casos. para instalaciones de tercera categoría. o que el número de clientes no exceda de 100 (con grados de electrificación medio o bajo). con dieléctrico de aceite mineral.
2.3 Centro de transformación intemperie compacto.29/55 MT 2. con dieléctrico de aceite mineral. El resto de características de este centro de transformación se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie compacto MT 2. y con maniobra desde el exterior. e irá instalado a nivel de suelo. Este centro se utilizará como alternativa al centro de transformación tipo intemperie sobre apoyo. y dispondrá en su interior de los mismos elementos fundamentales descritos en el apartado 3.1.11.1.1. 3. Este prefabricado se diseña para instalar en su interior los CT compactos.20 (04-03) 1 conjunto de celdas cuyo esquema normalizado es 2L2P (2 funciones de línea y 2 funciones de protección) .11. los elementos de maniobra (interruptores-seccionadores y seccionadores de puesta a tierra) que permiten realizar las funciones de entrada-salida de la línea de alimentación y los elementos (interruptor -seccionador y fusibles) destinados a realizar la función de protección del transformador. Un transformador de una potencia de 50.1 Centros subterráneos de maniobra interior. ampliable excepcionalmente a tres. construido mediante una envolvente prefabricada subterránea.10 3.05. En el caso de que la aparamenta sea del tipo compacto las características serán las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformación compacto en edificio prefabricado de superficie MT 2. adoptando los colores y formas más discretas en relación con el medio ambiente. Irá instalado siempre a nivel de calle.01.1.1.1. 100 ó 250 kVA.1 . 3.03. La filosofía de estos centros es la de su integración en el paisaje.1.11. con una envolvente destinada a contener el transformador y el cuadro de baja tensión.2 Centros subterráneos 3. Estarán ubicados en el interior de un edificio independiente.2 Envolvente de hormigón y maniobra exterior. 3.1. Una envolvente prefabricada (ECTIC-36).1. El número máximo de salidas en baja tensión será dos. Estarán formados por una cubierta metálica conteniendo en su interior un conjunto integrado compuesto por un transformador de potencia de 400 ó 630 kVA con dieléctrico aceite mineral.1.4 Centro prefabricado integrado de exterior. 2 cuadros de baja tensión El resto de características de este tipo de centros están contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformación de superficie MT 2. Sus características principales son : Alimentació subterránea en alta tensión.
Estarán ubicados en edificios destinados a otros usos a nivel de planta baja o sótano. En el caso de que la aparamenta sea del tipo integrado o de tipo compacto las características serán las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformación integrado o compacto en envolvente prefabricada subterránea MT 2. está diseñado para alojar conjuntos compactos.1. según NI 50. El resto de características de este tipo de centros están contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformación en edificio de otros usos (planta baja y sótano) MT 2.2. En el caso de que la aparamenta sea del tipo integrado las características serán las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformación integrado en edificio de otros usos MT 2.20 (04-03) En las zonas con alto riesgo de inundaciones. los centros subterráneos se construirán con rejillas de ventilación verticales.1.11.07.02.Una o dos salidas de baja tensión. Dispondrán en su interior de 1 ó 2 transformadores.11. Cuando la alimentación a un centro particular se realice a través de la red subterránea en anillo de IBERDROLA. .3. Sus dimensiones y la disposición de los elementos en su interior dependen de las características del local.3 Centro en edificio de otros usos.3 Suministro a clientes en alta tensión por red subterránea en anillo.30/55 MT 2.1.Alimentación aérea . sin cubierta durante la maniobra.11.Un transformador intemperie de 50 ó 100 kVA. 3. cuya potencia unitaria será de 400 ó 630 kVA Se contemplan las mismas variantes que las indicadas en el apartado 3.2 Centros de transformación de intemperie sobre apoyo Sus características principales son : . 3. se realizará tal como se describe en el apartado 1. pueda convertirse en anillo. en cajas de intemperie con fusibles seccionables.1.03. El resto de características de este centro de transformación se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie sobre apoyo MT 2. Este prefabricado.04. 3.11. propiedad de IBERDROLA.2 Centro de transformación subterráneo con maniobra interior. 3.1.40. El resto de características de este tipo de centros y para un transformador están contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo MT 2. con dieléctrico de aceite mineral. o siendo fin de línea. conjuntos integrados o convencionales según la NI 50.11.2 del CAPÍTULO I.03.01.09.44.06. instalado sobre un apoyo metálico C-2000 ó similar. .
dos para la entrada y salida de las dos ramas del anillo de alimentación. . aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de tensión.20 (04-03) 3.La tensión nominal será de 230/400 V.03. Su esquema responderá al tipo 2L + 1P. por si quedara justificado con el mismo la utilización de una . no supere el 5% para las potencias transportadas en la línea y las previstas a transportar en la derivación. . REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS En el cálculo de la sección de los conductores y el nº de los mismos se deberán tomar como datos básicos los siguientes: . sumado al de la línea ya existente hasta el tramo de derivación. 3. con la misma capacidad del anillo del que se alimentan y la tercera será el elemento de paso al resto de la instalación.02 y MT 2. se instalarán separadas físicamente del resto de la instalación del cliente y tendrán acceso libre e independiente desde la vía pública.1 Centro de seccionamiento . .3. según se trate de un centro de superficie o subterráneo y vaya ubicado en ubicado en un edificio independiente o en un edificio de otros usos. para Potencias > 1000 kVA la celda de salida estará equipada con interruptor-seccionador de puesta a tierra. Pueden estar ubicados en un edificio independiente o en un edificio de otros usos. Cada una de ellas dispondrá de un elemento de interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra.11. para Potencias de Clientes ≤ 1000 kVA. 4 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN. El resto de características de este centro de seccionamiento se contempla en los Proyectos Tipo MT 2.03. la caída de tensión admisible en la derivación se condicionará de forma que. Cuando no sea posible la solución del centro de seccionamiento y el centro del cliente se encuentre próximo a la vía pública se podrá admitir como caso excepcional que las celdas de maniobra vayan instaladas en el centro del cliente.2 Celdas de maniobra en centro de transformación particular .3.11. en este caso el conjunto será el 3L. Este conjunto estará formado por tres celdas prefabricadas bajo envolvente metálica. Las celdas para la maniobra de la alimentación serán prefabricadas bajo envolvente metálica y con aislamiento en SF6.01. deberá realizarse un estudio técnico-económico desde el punto de vista de pérdidas.11. cuyas características serán las indicadas en el CAPÍTULO III de estas Normas.Cuando el proyecto sea de una derivación a conectar a una línea ya existente.Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección de los conductores. MT 2. que se fijan en cada uno.31/55 MT 2.La carga a considerar en el calculo de las líneas y acometidas de BT se determinará tal como se establece en el apartado 3 del Capitulo I de estas Normas Particulares.
los de fase de sección de 150 mm² serán los utilizados habitualmente.2 Líneas aéreas de baja tensión . y U la tensión nominal entre conductores. Se ha de considerar en los estudios económicos del cable una vida útil de 50 años.51. cajas con montaje apropiado para realizar las conexiones oportunas. tres para fase y uno para el neutro. El resto de características de esta línea tipo. posados sobre fachada. 4.01. 1 Líneas subterráneas de baja tensión . la línea se tenderá sobre apoyos. 150 ó 240 mm² 50.Todas las líneas serán de cuatro conductores. o en pequeñas urbanizaciones o núcleos rurales consolidados.6/1 kV. de las siguientes características principales: . situadas por encima de la rasante del terreno. los de 95 mm² se utilizarán sólo en zonas de densidad de carga baja y uniforme.Las derivaciones de estas redes serán realizadas directamente de las líneas de distribución por medio de piezas de derivación adecuadas o desde cajas de derivación. 95 ó 150 mm² Los conductores de sección 240 mm² serán utilizados en suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de carga. Aluminio 50.20 (04-03) sección superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados. la sección de los conductores de fase y neutro será de 50 mm². Todas las líneas subterráneas de baja tensión serán cables unipolares de aluminio. . -Naturaleza de los conductores de fase y neutro: Secciones de los conductores de fase de aluminio: Secciones de los conductores neutro: Aislamiento: Polietileno reticulado. Cuando no sea posible este tipo de instalación por tratarse de edificaciones dispersas. 95. . Los conductores estarán en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar la corriente de cortocircuito que se origine. . puede verse en el Proyecto Tipo de línea subterránea de baja tensión MT 2. En algunos puntos siguientes como: derivaciones a suministro apartados del trazado previsible de la red general. siendo Uo la tensión nominal entre cada uno de los conductores y tierra. .32/55 MT 2.Estarán constituidas por conductores aislados cableados en haz. y los de 50 mm² sólo para acometidas. 4.Tensión nominal Uo/U = 0. aislamiento XLPE . .Los conductores estarán en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar la corriente de cortocircuito que se origine.03.
se utilizará el cable de 3x150 Al/80 Alm constituido con 3 conductores de fase de 150 mm² Al y un conductor neutro de 80 mm² Alm. si es suficiente para la demanda establecida. Los conductores de fase de 95 y 50 mm² serán los utilizados habitualmente. en pequeños núcleos rurales o urbanizaciones consolidadas podrá usarse el conductor de 25 mm². siendo Uo. Red aérea trenzada de Baja Tensión.6/1 kV. la tensión nominal entre conductores.5 Alm.03. 3 x 50 Al/29.Tensión nominal Uo/U = 0. y U.En estas Normas Particulares se establecen dos tipos de líneas. .6 Alm. Los cables bipolares y tretrapolares de menor sección. o en zonas de red aérea. donde sea necesario distribuir una carga elevada o a cargas situadas a gran distancia del centro de transformación. 3 x 95 Al/54.33/55 MT 2.41.20 y MT 2. la tensión nominal entre cada uno de los conductores y tierra. En zonas donde eventualmente no se pueda utilizar una línea subterránea. Cables aislados instalados sobre apoyos o en fachadas MT 2. 2 x 16 Al 2 x 25 Al 4 x 16 Al . 3 x 150 Al/80 Alm. conforme se indica en los apartados que siguen a continuación.41. cableados entre sí.20 (04-03) .Aislamiento: Polietileno reticulado. y de las siguientes características principales: . El resto de características de estas líneas tipo pueden verse en los Proyectos Tipo. .22. La elección del que se haya de utilizar en cada caso.5 Alm. Los conductores serán unipolares. vendrá impuesto por las características de la zona y las del propio suministro.Sección de los conductores y composición del haz : 3 x 25 Al/29. se utilizarán para acometidas desde la red de distribución a las CGP. definidas por la sección y aislamiento de su conductor.
02.63. deberán ajustarse a las NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a Normas nacionales (UNE) . que se admitirá que estas sean de la tensión nominal de utilización (de servicio) en el momento de su puesta en funcionamiento.01. NI 54. oficialmente reconocido por la Administración pública competente .34/55 MT 2. Estarán galvanizados por inmersión en caliente para protegerlos de la oxidación y corrosión. 13. a las series de tensión normal de 0. sus características se indican en las normas correspondientes.1 Los tipos de conductores desnudos. carecen de Normas UNE que los definan. y las actas o protocolo de ensayos correspondientes emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad. 3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA RED DE ALTA TENSIÓN Conductores desnudos 3. estarán previstos para su funcionamiento a 20 kV. cuyo control y maniobra corresponden a IBERDROLA.2 y 15 kV. 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Los materiales para las redes de 11. . para el resto de materiales.03. se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 54.20 (04-03) CAPÍTULO III CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 1 CALIDAD Los materiales a instalar en la parte propiedad de IBERDROLA y los materiales propiedad del cliente.01 y NI 54. normas de la Comunidad Europea (EN. por su pequeña importancia. HD) o internacionales (IEC). Los materiales para las redes de baja tensión corresponderán en conductores aislados. Iberdrola podrá exigir los certificados y marcas de conformidad a normas.10. Todos los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero AE-275-B s/UNE 36 080. según UNE 37 501 o será de naturaleza resistente a la corrosión. Con la única excepción de las máquinas transformadoras. Exceptuándose de esta exigencia aquellos materiales que.63.6/1 kV.
01.60.5 Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión Cumplirán con lo indicado en la Norma NI 50.26. NI 52.62. 3.54.6.3 Terminales y empalmes. NI 48.26. Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 52.10. NI 52.4 Aparatos de maniobra y protección Los principales materiales de maniobra y protección se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA: NI 74. NI 52.54.10. NI 58. NI 52.01.20.31.02.30.00.82.01.36.00.01.54.53.01.51. NI 52. soportes y placas de señalización Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes : NI 29.6.02.01.20. NI 52.08. 3.01 y NI 54.10.08.35/55 MT 2.01.6 Cables aislados de media tensión 3. NI 52.40. En alta tensión cumplirán con lo indicado en la Norma NI 56.80.02.31.05. Para su conexión en las líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según Norma NI 58.51.01.51.01 y NI 48. 3. NI 74. NI 75. .43. NI 52.03 y NI 58. NI 52. NI 52.20 (04-03) 3.54. NI 52.02 y NI 58.51. NI 52.04. 3.01.2 Apoyos y crucetas.00.03 y NI 52.1 Cables con aislamiento seco extruido (Redes subterráneas). Cumplirán con lo indicado en la Norma NI 56.30.2 Cables aislados con aislamiento seco extruido y cableados en haz para redes aéreas hasta 30 kV Cumplirán lo indicado en la norma IBERDROLA NI 56.11 y 75. NI 52. NI 52. NI 48.77. 3.02.52.47.18.26.03.51. NI 52. 3.02.01.10.6.06.01.3 Aislamiento y herrajes Los tipos de aislamiento a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes : NI 48.04.22.04.42.10.51.
estarán de acuerdo con las especificaciones contempladas en las normas NI 72.30.03. escaleras.03.1 MT 2. Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos NI 50.3.42.40. especificados en la NI 75. 4.40.02 (maniobra interior). 4. Los herrajes. y aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiones inferiores.20 (04-03) CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Conjuntos integrados para centros de transformación.06. según lo indicado en la NI 50.31. 4.03. . 4.4. serán de aislamiento en SF6 y podrán ser extensibles o no extensibles. 4. 4.40. Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste) NI 50.00.1 Transformadores tipo caseta. puertas.04 (maniobra interior) y NI 50.11.05. tanto eléctricas como constructivas.3. etc. estarán de acuerdo con las especificaciones contenidas en la NI 72. Cumplirán con lo indicado en norma NI 50.40.2 Edificios de otros usos. dispondrán del conexionado correspondiente en el devanado primario para el futuro cambio de tensión. Sus características.01 (sin cubierta durante la maniobra) y NI 50. Cumplirán con lo indicado en norma NI 50.4. para los centros de transformación de otros usos son los especificados en la NI 50.40. Maniobra exterior . Sus características.40.2 Transformadores tipo poste. tanto eléctricas como constructivas.5 Celdas de alta tensión Las celdas destinadas a centro de transformación.06. Las funciones de protección irán equipadas con fusibles limitadores de corriente. 4.20. rejillas. con dieléctrico de aceite mineral .2 Conjuntos compactos para centros de tranformación.40.4 Transformadores Todos los transformadores estarán previstos para su funcionamiento a su tensión nominal primaria.40. propiedad de IBERDROLA.40. Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos.36/55 4 4.06.03. NI 50. Serán trifásicos y dispondrán de neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural.1 Edificios prefabricados. de superficie.30. 4. y estarán destinadas a las funciones de línea o de protección.3 Edificios. Los de tipo prefabricado cumplirán con lo indicado en las siguientes normas : - Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie NI 50.07 (maniobra exterior).07 y NI 50.
6.2 Cuadro de distribución de baja tensión para centro de transformación Intemperie sobre apoyo.31. 4. Destinados a la conexión de los Para los centros de transformación de interior o intemperie compacto.7.1 Cuadro de distribución de baja tensión.6. Serán del tipo enchufables. Serán bimetálicos y cumplirán con lo indicado en la NI 58. 4. 4. En función de las condiciones de instalación y de la potencia del transformador puede ser necesario utilizar varias ternas de cables en paralelo Para los centros de transformación intemperie sobre apoyo se utilizará cable trenzado. 4. Serán del tipo con aislamiento extruido 12/20 1x50 mm² Al.1. serán del tipo RZ 3x150 Alx1x80 y según lo especificado en la NI 56. 1x240 mm² Al. Utilizados en las terminaciones de los cables indicados en el apartado 4. Para los centros de .43.3 Cables de conexión en baja tensión.71. y cumplirán con lo especificado en la NI 56.01.01.6. 4.02.2 Terminales de conexión en alta tensión (celda-transformador).44.01 .7.01.3 Cuadro de distribución en baja tensión para centro de transformación Intemperie compacto bajo apoyo.6. Se construirá de acuerdo con la NI 50.36. según lo especificado en la NI 56.21.7 Puentes de conexión Estarán formados por los siguientes elementos : 4. Estos elementos fusibles de protección serán del tipo cuchilla y cumplirán con lo especificado en la NI 76. Destinados a la conexión de las celdas prefabricadas de alta tensión con el transformador. Se construirá de acuerdo con la NI 50.02.4 Terminales de conexión en baja tensión. Utilizado en los centros de transformación del tipo intemperie sobre apoyo previsto para una salida.37/55 4.20.44.1 Cables de conexión en alta tensión (celda-transformador).6 Cuadro de baja tensión MT 2.6/1 kV.03.01.44. Utilizado en los centros de transformación del tipo interior.7.04.80. serán del tipo RV 0. en el caso de los centros de transformación del tipo interior y de tipo intemperie compacto. y cumplirán lo especificado en la NI 56.20 (04-03) Destinados a alojar en su interior los elementos fusibles de protección de las líneas de baja tensión. transformadores con los cuadros de baja tensión. 4. 4. Destinados a unir los extremos de los cables de conexión en baja tensión con el transformador y cuadro de baja tensión.7. Se construirán de acuerdo con la NI 50.
87. NI 58.90.01.01 NI 52.04.11.35. Cumplirán con lo especificado en la NI 58.01. NI 58.21.00 y NI 76.01.01.54.72.01.50.3 Apoyos Los apoyos a utilizar cumplirán con las normas IBERDROLA: NI 52.36. NI 58.20 (04-03) transformación sobre apoyo serán del tipo TAC-150 para fases y TAC-80 para el neutro.04.01 . NI 52.01.02. Cumplirán con lo especificado en las Normas NI 76. NI 52.40. 4.01. NI 18.01.2 del presente capítulo.31.01.87.02 y NI 58.54. NI 19.10. 5 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA REDES DE BAJA TENSIÓN Cables para redes subterráneas 5.02. 5.38/55 MT 2. NI 52.1 Cumplirán con lo indicado en las normas NI 56. NI 58. respectivamente.50.8 Apoyos del centro de transformación intemperie Deberán cumplir lo especificado en el apartado 3. .40.14. NI 42.2 Cables trenzados Cumplirán con lo indicado en la norma NI 56. 5. 5.35. 5.10. Los elementos de fijación de los cables a fachadas y apoyos están recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 18.77. NI 58.01 y NI 52.01.4 Herrajes para redes trenzadas.24.03.21. Técnica correspondiente.5 Caja general de protección (CGP) y medida (CPM) y armarios de seccionamiento ( CS).01.
incluidas las que pudieran promulgarse durante la ejecución de la obra. sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al director de la obra. e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo. se refiere a la ejecución y recepción de las instalaciones de distribución. Con carácter general se hace constar que. para las Instalaciones de Alta y Baja Tensión. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanzas Municipales. Reglamentos de Organismos Oficiales. cuyo mantenimiento y explotación corresponderá a IBERDROLA. durante la ejecución de la obra. Seguridad Social. con lo que se pretende conseguir unos acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en las instalaciones de distribución de IBERDROLA. . Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones que se desarrollan a continuación. la responsabilidad de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra a quien en lo sucesivo se llamará constructor. IBERDROLA podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma suficiente por el constructor.39/55 MT 2. promovidas tanto directamente por la misma como por terceros.03. etc.20 (04-03) CAPÍTULO IV EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 1 INTRODUCCIÓN El presente Capítulo de las Normas Particulares de la Empresa IBERDROLA.. Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción. 2 DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en materia laboral. que consiste en comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los Capítulos precedentes.
3. una vez terminada.6 Criterios de aceptación Son los criterios que definen los niveles mínimos de calidad que deben superar los materiales y unidades construcción de las instalaciones. materiales cerámicos.1 DEFINICIONES Material aceptado MT 2. una vez terminada. etc.3 Unidades de proyecto Grupo de actividades y/o elementos que por sus características comunes forman una unidad individualizada dentro del conjunto de cada instalación. el hormigonado de apoyos.40/55 3 3. de la aceptación o rechazo de la instalación. 3. 3. A este tipo de materiales pertenecen. 3. Por ejemplo. el tendido de conductores.20 (04-03) Es el que se ajusta a Normas NI de obligado cumplimiento del Anexo A o en su defecto a normas nacionales (UNE) y cuenta con los certificados o marcas de conformidad a normas.2 Material especificado Es aquél cuyas características se definen en las normas de ejecución a las que remite el Capítulo IV de la presente Norma. no requiere ningún trabajo adicional para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. tales como calicatas.7 Documento para la recepción Es una certificación fechada y firmada por los representantes de Iberdrola y del constructor. los áridos. etc. Iberdrola podrá exigir los certificados ó marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de ensayos correspondientes. 3. requiere trabajos adicionales. .5 Obra oculta Es aquella parte de la instalación que. Estos criterios vienen fijados en los documentos normativos de recepción indicados más adelante.03. por ejemplo. emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad oficialmente reconocido por la Administración pública.4 Obra vista Es aquella parte de la instalación que. 3.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN - - - - 5 Se emitirá un documento de recepción. las acciones y revisiones pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra establecidas. Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos imputables al constructor.20 (04-03) - Las obras a ejecutar serán las indicadas en el correspondiente Proyecto. por parte de IBERDROLA. Las condiciones de recepción de cada material o El resultado de la revisión. Tanto IBERDROLA como el constructor podrán. sondeos. Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas. que deberá ser firmada por el Director de Obra. hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios. una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de comenzar. se redactará en caso de aceptación. la correspondiente formalización de aceptación de las instalaciones. . de acuerdo con lo indicado en el CAPÍTULO IV de las Normas Particulares. a juicio de IBERDROLA. podrán realizarse. tanto de particulares como de Organismos Oficiales. indicando "si" procede o "no" procede su aceptación. a estos efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la realización de las pruebas correspondientes. Antes de iniciar la obra. la correspondiente Acta de Replanteo. El constructor. durante la ejecución. Constructor e IBERDROLA. que deberá estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Capítulo II de las Normas Particulares . señalar a la otra parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto. Podrá proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptación del proyecto a la realidad. las calas. Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación. IBERDROLA ejercerá en el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra. el constructor comunicará por escrito a IBERDROLA. para la realización de las instalaciones. en el que figuren : a) b) c) d) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.41/55 4 ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN MT 2. Proyectista. el nombre del técnico responsable de la Dirección de Obra.03. se realizará.
Ejecución de instalaciones. Recepción de instalaciones. Una vez concluidas las instalaciones. necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada.20 (04-03) pruebas. se realizarán cuantos ensayos normalizados por IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilización para las que fueron proyectadas. Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en los materiales. Ejecución de instalaciones. El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y responsabilidad en la ejecución de los trabajos. .43.13. Ejecución de instalaciones.30 MT 2.37 MT 2. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo. siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor. 6 MATERIALES Las obras se realizarán empleando material en perfecto estado de conservación. Montaje de centros de transformación de tipo interior. relativos a los diferentes tipos de instalaciones : MT 2. debiendo cumplir con lo especificado en el Capítulo III de las Normas Particulares: "Características de los materiales" y en las "Normas de Ejecución" complemento del presente Capítulo.22 MT 2.42/55 MT 2.13.31 MT 2. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie.20 MT 2.03. Obras civiles de centros de transformación.13.32 Ejecución de instalaciones. 7 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Las instalaciones se realizarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores del presente Capítulo.23. y las especificaciones contenidas en los siguientes Manuales Técnicos. Recepción de instalaciones. Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados. evitando así su destrucción o deterioro.20 MT 2.13.21 MT 2. El constructor instalará en la obra. y por su cuenta. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Obras civiles de centros de transformación. Líneas subterráneas de baja tensión. los locales o almacenes precisos para asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie. Recepción de instalaciones.25 MT 2. Montaje de centros de transformación de tipo interior. etc.53.33. Ejecución de instalaciones.25 MT 2.13. Ejecución de instalaciones.13. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie.
Recepción de instalaciones.20 (04-03) MT 2. 8 CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA Obligatoriamente será un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet de instalador) y acreditado ante la Comunidad Autónoma correspondiente como Instalador para instalaciones de Alta Tensión. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados. Recepción de instalaciones.26 MT 2.43. cuando la instalación sea de baja tensión.23. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Líneas aéreas de media tensión.23.36 MT 2.33. . cuando la instalación a realizar sea de alta tensión y exista tal acreditación . Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.26 Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión.38 MT 2. conductores aislados .03.43/55 MT 2. Recepción de instalaciones. y como Instalador de Baja Tensión en la categoría de especialista (IBTE) en líneas aéreas o subterráneas para distribución.21 MT 2. Recepción de instalaciones.53.
Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie.44. Cuadros de distribución para centros de transformación intemperie sobre apoyo. Conjuntos integrados para centros de transformación de interior.10.01 Título de la Norma Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de transformación subterráneos.04. Cuadros de distribución de baja tensión para centro de transformación intemperie compacto.01 NI 50. con dieléctrico de SF6.03.40.-NORMAS SOBRE MATERIALES Número NI 50.10.03 NI 50.40.07 NI 50.20 (04-03) ANEXO A RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A1.10 NI 52.04 NI 50. Cuadros de distribución en baja tensión para centro de transformación de interior.44.42. Envolvente para centro de transformación intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste ).02 NI 50. Maniobra interior.01 NI 52. Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de baja y alta tensión. Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV. de superficie.11 NI 50. sin cubierta Envolventes prefabricadas para centros de transformación subterráneos.10. Soporte posapies.40.40.05 NI 50. para centro de transformación. .06 NI 50.01 NI 52.01 NI 54.40.04 NI 52.02 NI 50.40. prefabricadas.40. Conjunto compacto para centros de transformación. Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV.36. Postes de hormigón armado vibrado.44.44/55 MT 2. Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión.01 NI 50. Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación compactos. pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de seguridad en apoyos de línea aéreas. Maniobra exterior.
Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión.31.01 NI 56.47. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión.80. NI 56.01 NI 75.36. Tipo poste.18.20 (04-03) ANEXO A NI 54. cableados en haz.6/1 kV.06.06.30.01 NI 56. Cables con aislamiento seco.21 NI 56.43. Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV.45/55 MT 2.30.03. Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.41. Autoseccionadores (seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 kV.63.01 NI 56.00 NI 72. Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 kV.01 NI 56.31 NI 75.02 .03 NI 74.11 NI 75. Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0. hasta 36 kV. Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores.30. Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Conductores aislados. con base polimérica. para líneas aéreas de baja tensión.02 NI 72.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV.
11.21.03. Proyecto Tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo.01 MT 2.21.63 Título del Manual Técnico Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT Proyecto Tipo para centro de transformación de superficie.11.02 MT 2. Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A.11.11.03 MT 2.11. Simple circuito con conductor de aluminio acero LA-56.60 MT 2. Proyecto Tipo para centro de transformación de intemperie sobre apoyo. Proyecto Tipo.06 MT 2. Proyecto tipo.05 MT 2.48 MT 2. Línea aérea de alta tensión a 30 kV. Línea aérea de alta tensión a 30 kV.07 MT 2.40 MT 2. Línea aérea de media tensión.-MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Número MT 2. Proyecto Tipo para centro de transformación intemperie compacto.21.61 MT 2.10 MT 2.46/55 MT 2.21. Simple circuito con conductor de cobre C-35 Proyecto Tipo. Proyecto tipo.20 (04-03) ANEXO A A2.64 . Proyecto Tipo para Centro de transformación compacto en edificio prefabricado de superficie. Simple circuito con conductor de cobre C-50 MT 2. Procedimiento de selección y adaptación del calibre de los fusibles de MT para centros de transformación. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180. Proyecto tipo.21.11. Línea aérea de media tensión. Centro de transformación integrado en edificio de otros usos -Planta Baja.00. Proyecto Tipo.11. Línea aérea de media tensión. Línea aérea de media tensión. Proyecto tipo.47 MT 2.11.21.09 MT 2. Proyecto Tipo centro de transformación en edificio de otros usos (planta baja y sótano).03 MT 2.13. Proyecto Tipo para Centro de transformación integrado o compacto en envolvente prefabricada subterránea.
21. Línea aérea de media tensión. Cables aislados instalados en fachadas.75 MT 2.01 Proyecto tipo. Cables aislados instalados sobre apoyos.03.01 MT 2. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A Proyecto tipo. Proyecto tipo.20 (04-03) ANEXO A MT 2.51.22 MT 2. .20 MT 2. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A . Tipo CCX-56-D ó CCX-110-D Proyecto tipo. Proyecto tipo de línea subterránea de baja tensión.66 MT 2. Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180.74 MT 2.21.47/55 MT 2. Línea aérea de media tensión.21.69 MT 2. Línea aérea de media tensión. Línea aérea de media tensión. Proyecto tipo.41. Red aérea trenzada de Baja Tensión.31. Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tensión.41.21. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos.
80.02 Título de la Norma Calificación de suministradores y elementos tipificados. Placas para la señalización de líneas subterráneas de alta tensión.08. Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas. Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.01 NI 18. Aisladores de composite de columna para líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Señales autoadhesivas para señalización de líneas.90.02 NI 48.05.06. Pernos de anclaje para apoyos de líneas aéreas.08.08.01 NI 29. Tuercas de cáncamo Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.05.05. Aisladores de vidrio de caperuza y aéreas de alta tensión. Aisladores de composite para cadenas de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Instalaciones de enlace.00 NI 00. .20. Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tensión.00 NI 48.20 (04-03) ANEXO B RELACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS B1. Cajas para medida individual.01.48/55 MT 2. montaje intemperie.01 NI 29.01 NI 48.03. Tornillos de cáncamo para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.02 NI 29.00. Calificación de suministradores de obras y servicios tipificados.01 NI 48.08.01 NI 50.01 NI 18.04 NI 42.03 NI 18.01 NI 19.72.10. vástago para líneas eléctricas Aisladores cerámicos de apoyo para instalaciones de intemperie de alta tensión.01 NI 29.20.01 NI 50.-NORMAS SOBRE MATERIALES Número NI 00.87. Red subterránea de AT y BT. Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensión hasta 20 kV.
24 NI 52.51.35.22 NI 52. Tornillos pasantes para postes. Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas.02 NI 52.49/55 MT 2. Piezas para armados de derivación y seccionamiento en líneas de media tensión.03 NI 50.31.02 NI 52.41 NI 50. Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.20 (04-03) ANEXO B NI 50.36. Picas cilíndricas de acero-cobre. Postes tubulares de hormigón armado vibrado. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT.30. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. rejillas y escaleras para centros de transformación. Capuchón de protección de cables aislados subterráneos de baja tensión en salida de tubos. Herrajes y accesorios para conjuntos de suspensión de cables aislados tipo RZ en apoyos de líneas aéreas de baja tensión.80. Soportes y abrazaderas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados cableados en haz .01 NI 52. Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.35.03 NI 52. tapas.03. puertas.40.42 .40 NI 52. Posteletes metálicos para fachadas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados. Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV. del tipo de cuchillas.20.02 NI 52.01 NI 52. Eslabones.40.31. NI 50.51.02 NI 52.11 NI 52. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Canaletas de protección en fachadas para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.21 Herrajes. para cortocircuitos fusibles de 500 V (BTVC).40.48. Horquillas de bola. Horquilla de enlace. Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT.03 NI 52. Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.02 NI 52.51.30.26.01 NI 50.20. con dispositivo extintor de arco.00 NI 52.04.
6/1 kV. Anillas. Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes subterráneas de 0.80 NI 54. Guardacabos de horquilla. de bola y de bola y protección.95.95.53.88. Herrajes soportes para sujeción de cables subterráneos en galerías. Alargadera.51. Tubos de plástico corrugados para canalizaciones de redes subterráneas (exentos de halógenos). Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.01 NI 52.86. Herrajes para sujeción de cables subterráneos o tubos de acero en estructuras metálicas. Guardacabos con alojamiento de rótula.51. Alojamiento de rótula.95.95.20 NI 52.51.63. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT-BT. Conectores terminales bimetálicos para cables aislados de alta tensión aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV). Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para líneas eléctricas aéreas de alta tensión.62 NI 52.51. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.01 .54.03 NI 52.41 NI 52. Tubo de acero para protección de cables subterráneos de alta tensión.54. Contrapeso de disco para suspensión.60 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.54. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión Alojamientos de rótula y de rótula de protección.51 NI 52.20 (04-03) ANEXO B NI 52. Alargadora para cadenas de suspensión.00 NI 52. NI 52.03.20 NI 56.80. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.71 NI 52. Capuchones termorretráctiles para cables subterráneos de AT hasta 36/66 kV.02 NI 56.50/55 MT 2.95.95.61 NI 52.01 NI 56. Placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas (exentas de halógenos). Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. de horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios.54 NI 52.60 NI 52. Protector de fundición para tubo de plástico de 90 .52 NI 52.
01 NI 58. Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.50.56.03.26.82. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.01 NI 58.01 NI 58.00 NI 58. Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja Tensión. Terminales-puente a compresión para conductores de aluminio-acero.54.01 NI 58.57. para conductores de aluminio-acero. Terminales a compresión.01 Manguitos de empalme a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas.49. de aluminio estañado.01 NI 58. Grapa de amarre a tornillos para conductores de Al-Ac.00. grapa de conexión paralela y sencilla.02 NI 58. Características generales.01 NI 58. Piezas de conexión para cables subterráneos de baja tensión.06.77.02 NI 58.20 (04-03) ANEXO B NI 58. Herrajes y accesorios para LAAT.20. NI 58. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.04. Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT.24. Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de aluminio y cobre en líneas aéreas. Manguitos preaislados a compresión para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados .01 NI 58. Terminales de cobre a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas de alta tensión. Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas.51. Terminales preaislados a compresión para líneas aéreas de baja tensión con conductores aislados.03 NI 58. Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre.01 NI 58.26. Herrajes y accesorios para LAAT.11 NI 58.04 NI 58.51/55 MT 2.00 .21. Manguito de empalme a compresión para cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al. Manguito de empalme a compresión para conductores de Al-Ac.14.71 NI 58.
04 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. con dispositivo extintor de arco.20 (04-03) ANEXO B NI 58. en líneas aéreas de alta tensión.03.01 .50 NI 58. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT.01 NI 76. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT.82.85. Grapa de suspensión para cables de cobre.85.85.50.85.50. NI 76.85.87.08 NI 72.02 NI 58. Grapa de suspensión para cables de tierra.85. Transformadores trifásicos seco tipo encapsulado.87.06 NI 72. Grapas de suspensión a tornillo para conductores de aluminio-acero.70 NI 58.01 NI 76.01. Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT.60 NI 58.01 NI 72.83. Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de baja tensión.01 NI 58.30. Grapas de suspensión armadas para conductores de cobre. tipo cuchillas. Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250ª Cajas generales de protección (CGP). Fusibles de cuchilla Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables.00 NI 76.52/55 MT 2.01 NI 74. Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificación de cables aislados de baja tensión. Seccionadores unipolares para líneas aéreas alta tensión hasta 36 kV.51 NI 58. Grapa de balancín para cables de tierra.30.51.50 NI 58. Grapa de amarre a tornillos para cables de cobre. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite de silicona para distribución en baja tensión. para distribución en baja tensión . en líneas aéreas de alta tensión. Grapas de suspensión armadas para conductores de aluminio-acero. para redes subterráneas de baja tensión.
Guía de utilización de elementos de maniobra y protección en líneas aéreas hasta 36 kV.15 Ejecución de instalaciones. Recepción de instalaciones.13. Canalizaciones.03. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie.13.78 MT 2.13. Montaje de centros de transformación de tipo interior.13.11. instalaciones. Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.doble circuito con conductor de LA/LARL 175. Obras civiles de centros de Recepción de instalaciones.11.32 MT 2.21. Proyecto tipo. Formación de cadenas de aisladores.-MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Número MT 2.31 MT 2.21. Armados para línea general.21 Título del Manual Técnico Conjuntos Constructivos (Montaje). Procedimiento de selección y adaptación del calibre de los fusibles de MT para centros de tansformación.31 MT 2. Criterios de diseño de puestas a tierra de los centros de transformación Criterios de ejecución de puestas a tierra de los centros de transformación Ejecución de instalaciones. Ejecución de instalaciones.30 MT 2.20 (04-03) ANEXO B B 2. Construcción.57 MT 2.13. Simple circuito con conductor LA/LARL 175.22 MT 2. Línea aérea de 30 kV . Línea aérea de alta tensión a 30 kV.21.20 MT 2.13.54 MT 2. Obras civiles de centros de MT 2.23. transformación.13.30 MT 2. Recepción de transformación. Líneas subterráneas de tensión nominal hasta 66 kV.23.16 . Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Proyecto tipo.53/55 MT 2.40 MT 2.21 MT 2.03. Montaje de centros de transformación de tipo intemperie. Montaje de centros de transformación de tipo interior. Arquetas y Obras Auxiliares. Conjuntos constructivos. MT 2.
54/55 MT 2.23.43. Conjuntos Constructivos (Montaje).38 MT 2.03.49 MT 2. Ejecución de instalaciones. Construcción.20 MT 2.20 (04-03) ANEXO B MT 2.30 MT 2.15 MT 2. Identificación de líneas.43 MT 2.25 MT 2. Líneas subterráneas de AT de tensión nominal inferior a 30 kV.49 MT 2.33.21 . Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. para líneas aéreas de hasta 30 kV. Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV. para líneas aéreas de AT hasta 30 kV. (Tensión mayor o igual a 30 kV).33.44 MT 2. Recepción de instalaciones. Líneas aérea de baja tensión con cables aislados.37 MT 2. Armados para derivaciones en líneas de simple circuito.33. Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT.23.33. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. tendido y disposición de cables subterráneos hasta 66 kV. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Recepción de instalaciones.11 MT 2.17 Conjuntos constructivos. Ecuación resistente de perfiles metálicos para líneas aéreas de media tensión. Red subterránea. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos.45 MT 2. Comprobación de cables subterráneos aislados.26 MT 2.23. Recepción de instalaciones.18 MT 2. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.23. Líneas aéreas de baja tensión con cables aislados. Ejecución de instalaciones. Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT.33.43.33.23.23. Red subterránea de AT y BT. MT 2. Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y cobre. Red subterránea de alta tensión y baja tensión. Ejecución de instalaciones. Manipulación de bobinas.23.23.20 MT 2. (Tensión mayor o igual a 30 kV).23.
Líneas subterráneas de baja tensión. Ejecución de instalaciones.03.53. Líneas subterráneas de BT.53. Construcción.53.26 Conjuntos Constructivos (Montaje).25 MT 2.20 MT 2.55/55 MT 2. Recepción de instalaciones. Líneas subterráneas de baja tensión. .20 (04-03) ANEXO B MT 2.
Documents Similar To Normas Subterraneas
Una subestación de distribución o centro de transformación es el conjunto de instalaciones y equipos eléctricos encargado de realizar la transformación de niveles de alta
Unidad II y III Configuraciones
Redes de distribucion Proyecyto
Predefensa 2010
DEBER_SUBESTACIONES 1-1.odt
RA8-017_003
1luj000004-Bls Unitsubinstrbk Spanish
EV-ITF-2016-1038
Informe de Alto Voltaje subestacion transelectric
INFORME_CONTINGENCIAS
CONCLUSION noree metro.docx
Diagnostico de los Sistemas de Proteccion.pdf

References: Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 32
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 102
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 47
 Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 13
 resolución