Source: http://docplayer.cz/1934540-Ekonomicke-hodnoceni-energeticky-usporne-vystavby.html
Timestamp: 2017-01-16 15:33:19+00:00

Document:
⭐EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY
EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY
Download "EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY"
1 Foto: Origis, EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY ISBN: Autoři Jiří Beranovský Odborná spolupráce Ing. Jan Pokorný Ing. Martina Kozelková Ing. Petr Vogel Ing. Karel Srdečný Datum vypracování: 3. prosince 2014 Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Program EFEKT I2 OBSAH SEZNAM OBRÁZKŮ: SEZNAM TABLEK: SEZNAM ROVNIC: SEZNAM ZKRATEK: 1. ÚVOD O ČEM JE TATO PBLIKACE? SITACE PROČ JE OBECNĚ DŮLEŽITÉ SE ZABÝVAT ENERGETICKY ÚSPORNO VÝSTAVBO? EVROPSKÁ DIREKTIVA V NÁRODNÍ LEGISLATIVĚ PRO KOHO JE ENERGETICKY ÚSPORNÁ VÝSTAVBA DŮLEŽITÁ? 9 2. METODY, MODELY A TEORIE ZÁKLADNÍ POJMY ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ BDOV ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ EKONOMICKÁ ANALÝZA METODIKA A KRITÉRIA VARIANTY POSZOVANÉHO OBJEKT STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VARIANT TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BDOV: NCENÉ VĚTRÁNÍ S REKPERACÍ TEPLA TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BDOV: VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TV POTŘEBA ENERGIE NA DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE A VAŘENÍ DODATEČNÉ ZDROJE ENERGIE A OZE PŘEHLED HODNOCENÝCH VARIANT TEPELNĚ TECHNICKÉ HODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRKCÍ ENERGETICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADY NA REALIZACI A PROVOZ ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VARIANT KRITÉRIM NPV VÝDAJŮ A CELKOVÉ NÁKLADY ZA DOB VLASTNICTVÍ (TCO) TOKY HOTOVOSTI PŘI FINANCOVÁNÍ ÚVĚREM (HYPOTÉKO) SHRNTÍ, ZÁVĚRY A DOPORČENÍ...44 SEZNAM ODKAZŮ A LITERATRY: PŘÍLOHY EKONOMICKÉ HODNOCENÍ V NÁRODNÍ LEGISLATIVĚ V7 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ REFERENČNÍ BDOVA DLE VYHLÁŠKY 78/ V0 POŽADOVANÁ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V0 DOPORČENÁ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V1 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V2 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ 55 III IV V VI II3 6.8. V3 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V4 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V5 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V6 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ V7 TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OBALOVÝCH KONSTRKCÍ 60 SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek 1: Rozdělení budov podle roční potřeby tepla na vytápění...12 Obrázek 2: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha - Vinoř. Foto: Origis, Obrázek 3: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha Vinoř, interiér. Foto: Origis, Obrázek 4: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha Vinoř, interiér. Foto: Origis, Obrázek 5: 0Pož Dutinové cihelné bloky 440 mm (zdění na maltu) + 80 mm EPS...18 Obrázek 6: 0Dop Dutinové cihelné bloky 440 mm (suché zdění z přesných tvárnic) mm EPS...18 Obrázek 7: 1 Pórobetonové tvárnice 250 mm + EPS 260 mm...19 Obrázek 8: 2 Pórobetonové tvárnice MW Obrázek 9: 3 Dutinové cihelné bloky 240 mm + EPS 260 mm...19 Obrázek 10: 4 Dutinové cihelné bloky 240 mm + MW 320 mm...19 Obrázek 11: 5 VPC 175 mm + šedý EPS 300 mm...19 Obrázek 12: 6 DO Dřevovlákno 60 mm + Celulóza 280 mm...19 Obrázek 13: 7 Celulóza 160 mm + šedý EPS 180 mm...20 Obrázek 14: Nucené větrání s rekuperací. Zdroj: Obrázek 15: Příklad tepelného čerpadla IVT. Zdroj: Obrázek 16: Příklad tepelného čerpadla Daikin. Zdroj: Obrázek 17: Celkové roční náklady za energie...28 Obrázek 18: Celkové investiční náklady...31 Obrázek 19: Závislost NPV na investičních nákladech...33 Obrázek 20: Závislost IRR na investičních nákladech...33 Obrázek 21: Závislost prosté doby splacení na investičních nákladech...34 Obrázek 22: Závislost diskontované doby splacení na investičních nákladech...34 Obrázek 23: Závislost NPV na velikosti úspor energie...34 Obrázek 24: Závislost IRR na velikosti úspor energie...34 Obrázek 25: Závislost prosté doby splacení na velikosti úspor energie...34 Obrázek 26: Závislost diskontované doby splacení na velikosti úspor energie...34 Obrázek 27: Porovnání NVP výdajů a celkových nákladů TCO za 15 let...36 Obrázek 28: Porovnání NVP výdajů a celkových nákladů TCO za 30 let...36 III4 Obrázek 29: Relativní porovnání NVP výdajů a celkových nákladů TCO proti Variantě 0 Požadované za 15 let...37 Obrázek 30: Relativní porovnání NVP výdajů a celkových nákladů TCO proti Variantě 0 Požadované za 30 let...38 Obrázek 31: Měsíční splátky hypotéky a plateb za energie s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...39 Obrázek 32: Roční toky hotovosti s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...40 Obrázek 33: Roční toky hotovosti s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...41 Obrázek 34: Roční toky hotovosti s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...41 Obrázek 35: Kumulativní toky hotovosti pro jednotlivé varianty s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...42 Obrázek 36: Kumulativní toky hotovosti pro jednotlivé varianty s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...43 Obrázek 37: Kumulativní toky hotovosti pro jednotlivé varianty s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...43 Obrázek 38: Kumulativní toky hotovosti pro jednotlivé varianty s 2% meziročním růstem cen energií (50 let)...44 Obrázek 39: Porovnání variant v horizontu 15 let bez zvyšování cen energií...45 Obrázek 40: Porovnání variant v horizontu 30 let bez zvyšování cen energií...45 SEZNAM TABLEK: Tabulka 1: Pasivní standard podle TNI a PHPP. (Zdroj: Porsenna o. p. s.)...9 Tabulka 2: Požadované součinitele pro metodiku PHI...12 Tabulka 3: Rozdělení budov podle charakteristiky a roční potřeby tepla na vytápění. (Zdroj: Centrum pasivního domu, 2014)...12 Tabulka 4: Příklad spotřeby energie na domácí spotřebiče u velmi úsporné domácnosti...23 Tabulka 5: Přehled poplatků ke každé vyrobené a zároveň spotřebované kwh el pro rok 2014 (bez DPH)...23 Tabulka 6: Podrobný přehled hodnocených variant...24 Tabulka 7: Okrajové parametry modelových výpočtů: Parametry vnějšího a vnitřního prostředí Tabulka 8: Geometrické vlastnosti jednotlivých variant...25 Tabulka 9: Vyhodnocení obálky budovy z hlediska ČSN : Tabulka 10: Energetická náročnost budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb...25 Tabulka 11: Hodnocení energetické potřeby podle TNI pro jednotlivé varianty...26 Tabulka 12: Hodnocení energetické spotřeby podle TNI pro jednotlivé varianty...27 Tabulka 13: Investiční náklady a roční náklady na servis a reinvestice pro jednotlivé varianty.30 Tabulka 14: Provozní náklady pro jednotlivé varianty...32 Tabulka 15: Vstupní hodnoty pro ekonomické vyhodnocení variant...33 Tabulka 16: Výsledky ekonomického hodnocení variant...33 IV5 Tabulka 17: Ekonomické vyhodnocení variant formou TCO a NPV výdajů pro 15 a 30 let...35 Tabulka 18: Ekonomické vyhodnocení variant formou financování úvěrem na 20 let...39 SEZNAM ROVNIC: Rovnice 1: Vztah pro diskontovaný tok hotovosti NPV (Net Present Value), DCF (Discount Cash Flow)...14 Rovnice 2: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost)...15 Rovnice 3: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T s (návratnost)...15 Rovnice 4: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost)...15 V6 SEZNAM ZKRATEK: Zkratky stavebních konstrukcí OK Okno DV Dveře nebo vrata (V) OP Obvodový plášť PDL Podlaha STR Strop nebo střecha SP Střešní plášť LOP Lehký obvodový plášť MIV Meziokenní vložka Ostatní zkratky BD bytový dům BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka BPS bioplynová stanice BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu BRO biologicky rozložitelný odpad CEN TC European Committee for Standardization - Technical Committe CNG stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) CZT centrální zásobování teplem ČSÚ Český statistický úřad ČSVE Česká společnost pro větrnou energii DCF diskontovaný cash flow DST denostupně EGS Enhanced Geothermal Systém (systémy s umělým vodním výměníkem) EPB Energy Performace of Building / Energetická náročnost budov EPBD Energy Performace of Building Directive / Směrnice pro energetickou náročnost budov EPC Energy Performance Contracting (Consulting) EPS expandovaný polystyren ERÚ Energetický regulační úřad EŠOB energetický štítek obálky budovy GIS Geografický informační systém GTE geotermální elektrárna HD hospodařící domácnost HDR Hot Dry Rock (suché teplo hornin) HPJ hlavní půdní jednotka HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka HVAC heating, ventilation, and air conditioning / vytápění, větrání a klimatizace IEQ Indoor Environmental Quality / Kvalita vnitřního prostředí IT Information Technology, informační technologie IRR Internal Rate of Return (vnitřní výnosové procento) JI join implementation (společný podnik) JE jaderná elektrárnas KCE konstrukce KR klimatické regiony KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla KGJ kogenerační jednotka KPI Key Performance Indicators KZS kontaktní zateplovací systém LED Light Emitting Diode, světlo emitující dioda LHP lesní hospodářské plány LOP lehký obvodový plášť LPIS Land Parcel Identification System LTO lehký topný olej MO maloodběr elektřiny MOO maloodběr elektřiny obyvatelstvo MOP maloodběr elektřiny podnikatelé MSJ malé spalovací jednotky výkon 5 50 kw MV minerální vlna MVE malé vodní elektrárny (do 10 MW) MSJ malé spalovací jednotky výkon 5 50 kw NERD nízkoenergetický rodinný dům nn nízké napětí (do 1 kv) 1 NP nadzemní podlaží NPV Net Prezent Value, čistá současná hodnota NT nízký tarif nzeb Nearly Zero-Energy Buildings / Budovy s téměř nulovou spotřebou energie NZÚ Program Nová zelená úsporám ORC Organic Rankin Cycle OZE obnovitelné zdroje energie PD projektová dokumentace/pasivní dům PE parní elektrárny PEZ primární energetické zdroje PHPP Passive House Planning Package = nástroj na optimalizaci pasivních budov PPE paroplynové elektrárny PP podzemní podlaží PPS pěnový polystyren PSE plynové, spalovací elektrárny PVE přečerpávací vodní elektrárny RD rodinný dům RRD rychle rostoucí dřeviny SKO směsný komunální odpad SLT soubor lesních typů SPF Seasonal Performance Factor, sezónní topný faktor SPVEZ Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů SSJ střední spalovací jednotky výkon kw TCO Total Costs of Ownership = celkové náklady za dobu vlastnictví, resp. životnosti TČ tepelné čerpadlo TI tepelná izolace TKO tuhý komunální odpad TTP trvalé travní porosty TV teplá voda TZB technické zařízení budov ÚFA Ústav fyziky atmosféry ÚT ústřední vytápění vn vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) 1) VE vodní elektrárny VO velkoodběr elektřiny VSJ velké spalovací jednotky (výkon nad 200 kw) VT vysoký tarif VTE větrné elektrárny VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. VÚMH Výzkumný ústav místního hospodářství vvn velmi vysoké napětí (nad 52 kv) 1) VYT vytápění VZT vzduchotechnika XPS extrudovaný polystyren ZP zemní plyn ZT zdroj tepla 1 ČSN VI7 1. ÚVOD 1.1. O ČEM JE TATO PBLIKACE? Publikace zkoumá závislost ekonomické efektivity na investičních a provozních nákladech energeticky úsporné výstavby na příkladu rodinného domu. Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům v obci Praha - Vinoř (Kozelková, M., 2013) 2, viz 6 v dalším textu. Energetické spotřeby, investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební systémy. Studie předpokládá přípustná zjednodušení, protože problematika energeticky úsporné výstavby má mnoho stupňů volnosti. Snaha postihnout všechny možnosti vede obvykle k nepřehlednosti. Pro stanovení energetické náročnosti objektu je zvolena novostavba pasivního domu, který je namodelován v různých stavebních soustavách. Jednotlivé modely jsou naladěny tak, aby dům v každé stavební soustavě splňoval kritéria pro pasivní standard podle TNI pro rodinné domy. Technická vybavenost se předpokládá jednotná. V České republice lze pro stavbu pasivního domu s výhodou využít dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který předpokládá používání českých metodik pro energetické hodnocení budov. Proto nejsou pro hodnocení použity zahraniční metodiky, například PHPP. Tepelně technické posouzení je zpracováno v programech Svoboda Software: Teplo 2014, Energie 2014 a v programu EkoWATT Jedná se v podstatě o hodnocení podle ČSN , dále podle TNI a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Pro ekonomické hodnocení jsou použita klasická kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti. Ekonomické výpočty jsou prováděny v programu Efekt 3.0 ČVT 3. Rozpočty jsou sestaveny v programu KROS plus SITACE Proč se zabýváme ekonomickým hodnocením energeticky úsporné výstavby? Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č. 318/2012 Sb.) a prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb. cílí na přechod k lepším energetickým standardům budov, v roce 2020 dokonce k budovám s téměř nulovou spotřebou 4. Logické jsou potom otázky: Kolik to bude stát? Vyplatí se to? Má smysl cílit z pasivního dokonce na nulový nebo aktivní standard? V odborné literatuře lze například nalézt informace o tom, že náklady na výstavbu pasivního domu jsou o 8-15 % vyšší než na běžnou výstavbu. (Bárta, Srdečný, 2011) 5 Je však logické, že náklady se budou v jednolivých zemích lišit z důvodu odlišných ekonomických, ale i třeba klimatických podmínek. V České republice nebyl podrobný výzkum zatím prováděn. Ovšem porovnáním rozpočtů některých již realizovaných pasivních domů se ukazuje, že při optimalizaci investičních nákladů úsporná výstavba dokonce nemusí být dražší než výstavba běžná. (Beranovský, 2014) 6 2 Kozelková Martina, Mádrová Jana (2014) Rozpočty pro různé stavební varianty rodinného domu ve Vinoři. Firemní podklady ORIGIS s. r. o., Strouhy 264/13, Praha 9-Miškovice, tel.: , zelená linka: , 3 Kol. autorů (2013) Efekt 3.0. Program pro hodnocení ekonomické efektivnosti. ČVT FEL, Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Praha. 4 Je třeba si uvědomit, že budovy s téměř nulovou spotřebou podle české legislativy mohou, ale nemusí být pasivní. Podle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. se jedná spíše o budovy těsně pod hranicí nízkoenergetických, přibližně 45 kwh/(m 2.rok). 5 Bárta, J., Srdečný, K. (2010) Navrhování pasivních domů. Kurz Centra pasivního domu (CPD), Část H, Ekonomika pasivních domů. Brno: Centrum pasivního domu. 6 Beranovský, J. (2014) Ekonomika energeticky úsporné výstavby. Podklady a pracovní verze studie pro interní firemní výzkum. Praha: EkoWATT CZ s. r. o. 78 Pokud při výstavbě úsporných budov dochází k navýšení investičních nákladů (oproti výstavbě standardních, neúsporných budov), z ekonomického hlediska ji lze chápat i jako formu investice, jejímž účelem je snížení budoucích provozních nákladů (především na vytápění, přípravu teplé vody, větrání nebo osvětlení). Pro investora stavebníka je tedy důležitou otázkou ekonomická efektivita takové investice PROČ JE OBECNĚ DŮLEŽITÉ SE ZABÝVAT ENERGETICKY ÚSPORNO VÝSTAVBO? Budovy v České republice, ať už rezidenční či komerční, se podílejí významnou částí na celkové spotřebě tepla a elektřiny konečnými spotřebiteli. Tato spotřebovávaná energie pak ovlivňuje celou řadu makroekonomických veličin počínaje rozložením skladby nákladů ve spotřebním koši až po strategické zabezpečení dodávky energií. Přitom energeticky úsporná výstavba, tedy nízkoenergetická, pasivní, nulová či dokonce aktivní (plusová), je v České republice stále ještě málo populární, ačkoliv zejména v okolních státech, jako jsou Rakousko či Německo, je například pasivní výstavba již léta běžným standardem. Situace se ale v důsledku zavádění evropské legislativy mění. Příslušný předpis Evropské unie 7 (EPBD II = Energy Performace of Building Directive = Směrnice pro energetickou náročnost budov) podstatně doplňuje a mění původní směrnici EPBD I 8, která této směrnici předcházela. Tato směrnice principielně zavádí do hodnocení budov nový prvek, zabývá se i ekonomikou. Pro porovnávání rozsahu energetických spotřeb resp. úspor zavádí tzv. nákladové optimum, které respektuje jak celkové dosažené úspory za dobu životnosti opatření (technologií), tak i celkové náklady vynaložené na dosažené těchto úspor (jak jednorázové náklady na pořízení, tak i náklady na energie, údržby, revize atd. posuzovaných technologií). Toto se potom projevuje i v ostatních národních legislativách, viz Kapitola EVROPSKÁ DIREKTIVA V NÁRODNÍ LEGISLATIVĚ Z evropské direktivy vychází jedna z posledních novel zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zákonem č. 318/2012 Sb., který do tohoto zákona implementuje energetickou náročnost budov. Prováděcím předpisem k těmto legislativním úpravám je potom vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Těmito legislativními úpravami se zavádí splnění požadavků na energetickou náročnost budov na úroveň téměř nulové spotřeby energie od 1. ledna 2018 pro všechny nové budovy (v podstatě se jedná o všechny nové bytové domy, kde je celková energeticky vztažná plocha větší než m 2, to odpovídá téměř každému bytovému domu s více než 20 bytovými jednotkami), od 1. ledna 2019 pro budovy do 350 m 2 a od 1. ledna 2020 dokonce i pro rodinné domy (budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m 2 ), viz 7 Snižování energetické náročnosti budov zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Toto platí do značné míry i pro rekonstrukce, viz 7 odst. (2) 9 uvedeného zákona. Snížení energetické náročnosti se vyžaduje v případě, že budova prochází tzv. větší změnou. Větší změnou dokončené budovy se rozumí podle stejného zákona 2 odst. (1) s): změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/E ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nařízení Komise č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31//E o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. 9 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. 89 1.5. PRO KOHO JE ENERGETICKY ÚSPORNÁ VÝSTAVBA DŮLEŽITÁ? Z legislativních i z ryze praktických důvodů vyplývá, že pokud stavebník, který realizuje rekonstrukci či novostavbu, uvažuje zároveň i jako racionální investor, je logické, aby již v roce 2015 do svých úvah zahrnul i zacílení přímo na nižší hodnoty energetické náročnosti. Důvodů je hned několik: Strategický: Příprava projektu může trvat i několik let, výstavba také, může se stát, že v roce dokončení záměru bude již tento zastaralý a zastaralá budova může být například v případě potřeby hůře prodejná či pronajímatelná. Strategický: Ceny energií v čase obecně rostou, provozní náklady budov s nižší spotřebou energií jsou méně citlivé na vlivy trhu energií. Hygienický: Instalace moderních těsných oken u bytových domů a těsných lehkých obvodových plášťů v podstatě implikuje nutnou instalaci nuceného nebo alespoň automaticky řízeného větrání. Toto již řeší a detailně ještě bude řešit i legislativa. Ekonomický: Pokud při realizaci energeticky úsporných opatření či při výstavbě úsporných budov dochází k navýšení investičních nákladů oproti standardnímu řešení, z ekonomického hlediska se jedná v podstatě o formu investice, respektive víceinvestice, jejímž účelem je snížení provozních nákladů. Investor stavebník řeší tedy otázku ekonomické efektivity takové investice. Investor stavebník potřebuje tedy ujištění, že snížením energetické náročnosti budovy buď nedojde k navýšení investičních nákladů anebo pokud dojde, že se vícenáklady zaplatí snížením provozních nákladů, tedy úsporou. 2. METODY, MODELY A TEORIE 2.1. ZÁKLADNÍ POJMY ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ BDOV Metodika na hodnocení energetické spotřeby budov není jednotná a jednoznačná. Například v České republice se energetické hodnocení budov provádí zejména podle následujících metodik: ČSN : Definuje nízkoenergetický, pasivní dům i nulový dům v České republice. TNI pro rodinné domy a TNI pro bytové domy: Jednotící postup pro hodnocení a klasifikaci budov s nízkou spotřebou tepla. TNI hodnotí i primární energie na provoz pasivního domu z neobnovitelných zdrojů. Tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody a elektrická energie pro technologie nesmí překročit 60 kwh/(m 2.a). Využívá se pro hodnocení budov v dotačním programu SFŽP Zelená úsporám. PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. PHPP = Passive House Planning Package = nástroj na optimalizaci pasivních budov, vyvinutý v Passivhaus Institut (PHI) Darmstadt. Podle PHPP existuje několik kritérií, která musí pasivní dům splňovat. Výběr některých je v tabulce níže. Kritérium Označení Jednotka Požadavek TNI Požadavek PHI Metodika výpočtu TNI TNI PHPP 1 Měrná potřeba tepla na vytápění EA kwh/(m 2.rok) 20, resp. 15 1) 15 2 Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů PEA kwh/(m 2.rok) 60 2) 120 3) 3 Neprůvzdušnost obálky budovy n50 h -1 0,6 0,6 Tabulka 1: Pasivní standard podle TNI a PHPP. (Zdroj: Porsenna o. p. s.) 10 ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 - Požadavky, 4. návrh revize,10 Poznámka: 1) Hodnota 20 kwh/(m 2.rok) = rodinné domy, 15 kwh/(m 2.rok) = bytové domy. 2) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov (bez osvětlení a ostatních domácích spotřebičů). 3) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov, osvětlení a ostatní domácí spotřebiče. Metodika PHPP na rozdíl od českých metodik pracuje s vnitřní podlahovou plochou, která je navíc redukována o nevyužívané části, proto je tento model sice přesnější, ale zároveň přísnější. České metodiky pracují s tzv. energeticky vztažnou plochou, která je definována jako: vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. 11 Podle ČSN a podle zákona č. 406/2000 Sb. je důležitým pojmem kvalita obálky budovy, pro kterou je základním kriteriem součinitel prostupu tepla. Ten je uváděn ve třech úrovních, jako hodnota požadovaná, doporučená a doporučená hodnota pro pasivní domy. Zároveň jsou předepsány požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, přičemž kritérium využívá metody referenční budovy, což je geometricky a funkčně identická virtuální budova. Hodnocení energetické bilance nulového domu podle ČSN vyjadřuje měrná roční bilance potřeby a produkce energie vyjádřená v hodnotách primární energie z neobnovitelných zdrojů, která vychází z roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí. ČSN tuto problematiku řeší ve dvou úrovních hodnocení, které se od sebe liší započítáním spotřeby na elektrické spotřebiče: Úroveň A do energetických potřeb budovy zahrnuje potřebu tepla na vytápění, potřebu energie na chlazení, potřebu energie na přípravu teplé vody, pomocnou elektrickou energii na provoz energetických systémů budovy, elektrickou energii na umělé osvětlení a elektrické spotřebiče. Úroveň B je stená jako úroveň A, ale nezahrnuje spotřebu elektrické energie pro elektrické spotřebiče. Norma dále definuje okrajové podmínky pro úrovně A i B pro dosažení zařazení do kategorií energeticky nulový a blízký energeticky nulovému, viz ČSN Další podrobnosti potom stanoví i vyhláška č. 78/2013 Sb. Plusový (aktivní, nebo též pozitivní) standard zatím není legislativně definován, nicméně pro dosažení nulového standardu je třeba v podstatě předpokládat, že budova minimálně odpovídá pasivnímu standardu, který je definován TNI (RD) či TNI (BD). Kromě toho je nutné více než 100 % energetické spotřeby pokrýt z obnovitelných zdrojů. Toto pokrytí nemusí odpovídat aktuální potřebě, typicky budova dodává v létě do sítě energii a v zimě naopak odebírá, v roční bilanci musí být výroba vyšší než spotřeba. Pokud jde o tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou podle zákona č. 406/2000 Sb., pak je z obnovitelných zdrojů nutno pokrýt cca 20 % spotřeby. Přehlednou analýzu této problematiky popisuje profesor Tywoniak ve svých příspěvcích do diskuse k novému znění Evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD (Tywoniak, 2011) 13, 14. Proč je dosažení hranice pasivního standardu tak důležité? Důvodem je, že důsledně nastavuje parametry stavebních konstrukcí a podmínky pro vzduchotěsnost, což umožňuje maximální využití pasivních tepelných zisků. Jedná se o vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky 11 Zákon č. 318 / 2012 Sb. 12 ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 - Požadavky, 4. návrh revize, Tywoniak Jan ( ) Nulové domy. [online] Článek pro seminář Dřevostavby, aktualizováno autorem podle poslední verze revize ČSN Internetový publikační portál TZB-info. Dostupné z 14 Tywoniak Jan ( ) Pasivní a nulové budovy na společné cestě. [online] Publikováno na konferenci Pasívne domy 2011, Bratislava. Dostupné z 1011 vnitřní, jako například teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Pokud jsou důsledně dodrženy principy pasivního domu, budova nepotřebuje vytápění. Pasivní je dům proto, že nepotřebuje aktivní vytápění 15. Proč je dosažení hranice pasivního standardu tak důležité? Důvodem je, že důsledně nastavuje parametry stavebních konstrukcí a podmínky pro vzduchotěsnost, což umožňuje maximální využití pasivních tepelných zisků. Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jedná se vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní, jako například teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Pokud jsou důsledně dodrženy jeho principy, teoreticky nepotřebuje žádné aktivní vytápění. Vzduchotěsnost objektu je třeba chápat jako nutnou podmínku pro vysokou účinnost zpětného získávání tepla rekuperaci, bez které pasivní, ale ani nízkoenergetické úrovně v rodinném domě nelze dosáhnout. Mýtus, že vzduchotěsnost domu znamená, že si uživatel nesmí v případě neutuchající potřeby otevřít okno, je bohužel často tradovaný výmysl. Je dobré si uvědomit, že české normy a mezinárodně uznávané standardy Passivhaus Institutu (PHI) v rakouském Darmstadtu pro pasivní domy se od sebe liší. České standardy pro pasivní budovy, tak jak jsou nyní nastaveny, odpovídají nízkoenergetickému standardu podle jednotlivých normativních dokumentů, viz Tabulka Nízkoenergetický standard je sice nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu, narozdíl od pasivního domu však nízkoenergetické domy potřebují větší zdroje tepla a rozsáhlejší otopný systém. Investiční náklady tak mohou být stejné, avšak provozní jsou o poznání vyšší. Pro úplnost si shrneme hlavní zásady pasivní výstavby definované v Passivhaus Institutu (Zdroj: Centrum pasivního domu, 2014) 17 : měrná roční potřeba (nikoli spotřeba) tepla na vytápění 15 kwh/(m 2.rok), přitom topná zátěž 10 W/(m².rok); neprůvzdušnost obálky budovy při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa (n 50 ) se ověřuje tlakovou zkouškou (blower-door test) a nesmí překročit hodnotu 0,6-1 /hod, čili za hodinu se nesmí vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu; celková potřeba primární energie (spotřeba) spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kwh/(m 2 a). Primární energie uvažují spotřebu včetně ztrát při výrobě a distribuci; Minimální požadavky na součinitel prostupu tepla pro obalové konstrukce ukazuje Tabulka 2, které si může případný zájemce o hlubší problematiku porovnat s požadavky ČSN Stojí za to upozornit na minimální specifický požadavek na kvalitu oken, protože ten přímo souvisí s vnitřní povrchovou teplotou okna. Povrchová teplota okna by neměla být výrazně nižší než 17 C, protože pro minimální úroveň vytápění na 20 C je právě rozdíl 3 C z biologického hlediska pro člověka rozhodující pro pocitové vnímání chladu. Za současného stavu poznání je tedy možné s trochou nadsázky tvrdit, že nízkoenergetický standard je v podstatě špatně postavený standard pasivní. Obvodová stěna vzduch: Obvodová stěna zemina: Střecha: Strop do sklepa nebo nevytápěného prostoru: 0,08 0,15 W/(m²K) < 0,15 W/(m²K) 0,06 0,1 W/(m²K) 0,1 0,15 W/(m²K) 15 Kol. autorů (2014) What is passivehaus? [online] Informační portál PHI. Dostupné z 16 Je třeba si uvědomit, že budovy s téměř nulovou spotřebou podle české legislativy mohou, ale nemusí být pasivní. Podle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. se jedná spíše o budovy těsně pod hranicí nízkoenergetických, přibližně 45 kwh/(m 2.rok). 17 Kol. autorů (2014) Co je pasivní dům. [online] Informační portál asociace Centrum pasivního domu. Dostupné z 1112 Stěna do nevytápěného prostoru: < 0,15 W/(m²K) Okno W : < 0,8 W/(m²K) kvůli tep. pohodě Zasklení g: > 0,5 Zasklení g : < 0,8 W/(m²K) Osazené okno W,eff : < 0,85 W/(m²K) Tabulka 2: Požadované součinitele pro metodiku PHI. Přehled různých energetických standardů pro budovy ukazuje často publikovaný Obrázek 1, přehledněji potom následující Tabulka 3: Obrázek 1: Rozdělení budov podle roční potřeby tepla na vytápění. domy běžné ve letech zastaralá otopné soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se současná novostavba klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy nízkoenergetický dům charakteristika otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání pasivní dům řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce nulový dům, dům s přebytkem tepla parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů, případně jiný obnovitelný zdroj potřeba tepla na vytápění [kwh/(m 2 a)] většinou nad méně než 50 méně než 15 méně než 5 Tabulka 3: Rozdělení budov podle charakteristiky a roční potřeby tepla na vytápění. (Zdroj: Centrum pasivního domu, 2014) 18 Provedeme-li shrnutí, moderní výstavbu budov lze přibližně rozdělit podle následujících kategorií: 18 Kol. autorů (2014) Co je pasivní dům. [online] Informační portál asociace Centrum pasivního domu. Dostupné z 1213 Nízkoenergetický dům = roční potřeba tepla na vytápění 50 kwh/(m 2.rok), ostatní spotřeba se přitom nehodnotí. Pasivní dům = roční potřeba tepla na vytápění 15 kwh/(m 2. rok), celková spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů 60 kwh/(m 2. rok) resp. 120 kwh/(m 2. rok). Nulový dům = méně než 5 kwh/(m 2. rok), z logiky intuitivního vnímání doporučit uvažovat nulovou bilanci spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů včetně spotřeby elektrické energie na elektrické spotřebiče. Plusový dům = vyrobí více primární energie, než sám spotřebuje, přebytky dodá do sítě či akumuluje. Přestože z výše uvedené analýzy vyplývá, že přísnější pasivní standard zavedený PHI dává při realizaci smysl, s ohledem na české standardy, které odpovídají i podmínkám státní investiční podpory je pro účely této studie zvolen pasivní standard podle TNI ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ Kvalitní bydlení nemusíme vždy chápat jako investici; někdy prostě chceme pouze zdravé krásné bydlení v hezkém prostředí nebo chceme udělat něco pro životní prostředí. Bazén u domu málokdo staví proto, aby ušetřil za vstupenky na plovárnu. Rozdíl mezi investicí a útratou spočívá v tom, že dáme-li peníze za dobrý oběd, hezké oblečení nebo příjemnou dovolenou, jde o útratu, od níž nečekáme finanční přínos. Oproti tomu u investice je ekonomický přínos nejdůležitějším důvodem, proč vydávat peníze z peněženky či z bankovního konta. Od investice čekáme, že nám zhodnotí vložené peníze s určitým ziskem a s určitým rizikem v určitém čase. Například investice do sázkového tiketu může přinést milionový výnos během jediného týdne, ale riziko neúspěchu je velmi velké. Naproti tomu dlouhodobé uložení peněz do solidní banky bude dlouhodobě přinášet zisk jen několik procent, ale s minimálním rizikem, že o vklad přijdeme. Mezi těmito extrémy existuje nespočet jiných možností, jako je nákup akcií, nemovitostí, státních dluhopisů, nebo cesta zhodnotit peníze vlastním podnikáním. Energeticky úspornou výstavbu lze chápat jako jednu z těchto možností. Protože se nedá v budoucnu čekat výrazný pokles cen energií, jde o investici s velmi malým rizikem. Díky tomu se může opatrný investor smířit i s nízkým zhodnocením investice. V případě, že náš dům už opravdu nutně potřebuje třeba nový vytápěcí systém nebo fasádu, stojíme před tzv. vynucenou investicí. Zvažujeme, jestli třeba fasádu udělat obyčejnou s nižšími náklady, nebo zda by nebylo lepší udělat fasádu zateplenou a rok co rok platit za teplo méně než předtím. Cena úsporného opatření je pak menší o náklady, které bychom museli vynaložit na neúsporné opatření. Růst (pokles) cen energií. Odhadnout růst cen různých energií po dobu 15 až 40 roků (což je životnost úsporných opatření) je velmi nesnadný úkol. Nadsazený odhad růstu cen vede k tomu, že ekonomické vyhodnocení vychází velmi příznivě. I když ušetříme každý rok stejné množství energie, vlivem rostoucích cen to bude stále více peněz (nominálně). Bude-li skutečný růst cen nižší, než jsme čekali, nebo dojde dokonce k poklesu ceny, může se úsporné opatření ukázat jako málo ziskové, nebo dokonce ztrátové (vzhledem k výši investice). Proto je lépe uvažovat spíše s pomalejším zdražováním pokud náš odhad nevyjde, budeme odměněni vyššími úsporami peněz. Ošidnost odhadu budoucích cen energií lze demonstrovat na vývoji cen elektřiny za posledních několik let nebo současný (konec roku 2014) vývoj cen ropy a kapalných paliv. 1314 Pro odhad budoucích cen energií lze akceptovat hodnotu mírně nad inflací. Za posledních 5 let je průměrná roční míra inflace je přibližně 1,9 %, ovšem rok 2014 se očekává v odhadech nižší. V modelu se předpokládá průměrný meziroční růst cen energií ve výši 2 % jako konzervativní odhad. Cena peněz neboli diskont vyjadřuje, jakou cenu pro nás mají naše vlastní peníze. Diskont vyjadřuje, o co přijdeme tím, že peníze vložíme právě do této investice a ne jinam (do alternativní možnosti investování peněz). Například termínovaný vklad v bance nám zhodnotí peníze ve výši 1 až 3 % p.a., zatímco třeba podnikatel dokáže zhodnotit peníze několikanásobně. Přinese-li tedy koruna investovaná do zateplení ročně 10 % zhodnocení (měřeno roční úsporou energií oproti výchozímu stavu), je toto třeba srovnávat s alternativními možnostmi investování, v případě domácnosti typicky s tím, že jsme peníze nenechali na účtu v bance. Výše diskontu pro domácnosti lze s ohledem na alternativní možnosti investování stanovit typicky na 1-1,5 % nad inflaci (termínovaný účet, státní dluhopisy). V modelu se přepokládá diskont ve výši 3 %. Tok hotovosti (Cash Flow): kazuje, bilanci příjmů a výdajů v jednotlivých letech období, po které posuzujeme investici. Kumulovaný (diskontovaný) tok hotovosti je součet toků hotovosti (s respektováním časové hodnoty peněz) za celé posuzované období. Provozní náklady jsou rozprostřeny do časové řady upravené o meziroční zvyšování cen energií. Rozdíl investičních nákladů je započten na začátku časové řady a dále jsou v příslušných letech po dožití částí systémů započteny reinvestice aktualizované inflací. Výsledný tok hotovosti je diskontován, aby se zohlednila časová hodnota peněz. Reinvestice a životnost: konstrukcí předpokládáme životnost jednotlivých opatření (zdivo, tepelné izolace, okna apod.) delší než 40 let, tedy delší než je hodnocené období. Nejsou tedy uvažovány další investice do opatření za dobu hodnocení projektu, vyjma technického zařízení budov (TZB) (vzduchotechnika, vytápění aj.), kde se předpokládá životnost 15 let. Doby hodnocení jsou zvoleny podle předpokládané životnosti tepelného čerpadla, která je cca 15 let, a s ohledem na předpokládané možnosti užívání nemovitosti na 15, 30 a 40 let EKONOMICKÁ ANALÝZA METODIKA A KRITÉRIA Použitá kritéria ekonomické efektivity jsou definována následujícím způsobem: čistá současná hodnota, NPV (Net Present Value), diskontovaný tok hotovosti, DCF (Discount Cash Flow): Čistou současnou hodnotu (NPV) projektu při jednoznačně zadaných vstupních údajích lze spočítat vždy a nabývá jen jedné hodnoty. NPV T ž T T ž = DCF = CF (1 + r) ž Rovnice 1: Vztah pro diskontovaný tok hotovosti NPV (Net Present Value), DCF (Discount Cash Flow). kde: t = 0 t t CF t je tok hotovosti [CZK] R je diskontní sazba [CZK] (1 + r) -t odúročitel T ž (T h ) je doba životnosti (případně hodnocení) projektu [r] 1415 diskontovaná doba návratnosti investice (počítaná s diskontem) T sd : Jedná se minimalizační kritérium, které se vypočítá jako počet let od začátku doby hodnocení z následující podmínky: NPV T ž = DCF T ž = T sd t = 0 CF (1 + r) t t = 0 Rovnice 2: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost). kde: CF t je tok hotovosti [CZK] R je diskontní sazba [CZK] (1 + r) -t je odúročitel T ž (T h ) je doba životnosti (případně hodnocení) projektu [r] prostá doba návratnosti T s : Toto kritérium vyžaduje ve svém způsobu hodnocení například vyhláška 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a vypočítá se z následující podmínky: T = Rovnice 3: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T s (návratnost). kde: s IN jsou investiční výdaje projektu [CZK] CF t je tok hotovosti, roční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků pro realizaci projektu) [CZK] Prostá doba návratnosti však nepatří mezi ukazatele, které berou v úvahu časovou hodnotu peněz. IN CF minimální cena produkce energie c PEmin se z pohledu investora vypočítá z podmínky NPV = 0 Kritérium NPV umožňuje stanovit také tzv. minimální náklady na jednotku uspořené energie, která zaručuje očekávaný výnos vloženého kapitálu. investora může zahrnovat i požadovaný nebo regulovaný výnos. NPV Tž = DCF Tž = T ž t = 0 t CF (1 + r) t t = 0 Rovnice 4: Vztah pro dobu splacení vloženého kapitálu T sd (návratnost). kde: CF t je tok hotovosti [CZK] R je diskontní sazba [CZK] (1 + r) -t je odúročitel T ž (T h ) je doba životnosti (případně hodnocení) projektu [r] Pozn.: Všechna výše uvedená kritéria většinou tvoří páteř ekonomických analýz, a bývají proto uváděna ve výsledcích společně. Avšak ve skutečnosti popisují stejnou věc, tedy ekonomickou efektivnost investice. 1516 celkové náklady za dobu předpokládané životnosti = Total Costs of Ownership (TCO) je v podstatě modifikované kritérium NPV výdajů počítané bez diskontování a růstu cen energií. Přehledné tabulky potom shrnují vyhodnocení variant podle energetické spotřeby, investičních a provozních nákladů a celkových nákladů na vlastnictví za dobu předpokládané životnosti, vlastnictví či hodnocení. 3. VARIANTY POSZOVANÉHO OBJEKT 3.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VARIANT Pro stanovení energetické náročnosti objektu je třeba přesně namodelovat posuzovaný objekt. Vnitřní podlahová plocha je v modelu zachována jednotně. Ovšem výpočtová energeticky vztažná plocha stanovená z vnějších rozměrů, je naopak pro každou variantu rozdílná, protože se mění celková tloušťka stavební konstrukce. Pro každou variantu je sestaven model objektu, ze kterého je určena plocha, jednotlivých ochlazovaných konstrukcí ve vztahu k exteriéru i k nevytápěným prostorům, ale i orientace oken apod. Pro stanovení ploch je zpracován 3D model v programu Sketchup. Zkoumaný rodinný dům je dvoupodlažní. Střecha je sedlová, nicméně hranici vytápěné obálky tvoří konstrukce stropu nevytápěné půdy, proto jsou konstrukce střechy v zobrazených schématech průhledné. Objekt není podsklepen. Realizovaná varianta je postavena v provedení Varianty 6, tedy difúzně otevřená konstrukce v obci Praha - Vinoř. Půdorys domu tvoří obdélník, který je orientován delší stranou ve směru JZ SV. Obrázek 2: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha - Vinoř. Foto: Origis, 1617 Obrázek 3: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha Vinoř, interiér. Foto: Origis, Obrázek 4: Realizovaný pasivní rodinný dům v obci Praha Vinoř, interiér. Foto: Origis, Referenční varianty: Proti pasivním variantám jsou postaveny pro porovnání dvě Varianty 0, které se liší kvalitou provedení. Horší nulová varianta je navržena na hodnoty požadované n,20, kvalitnější nulová varianta je navržena na hodnoty doporučené rec,20. Obě nulové varianty jsou navrženy tak, aby odpovídaly běžnému standardu, který se obvykle realizuje. Na trhu existuje řada výrobků z dutinových cihel, které splňují nebo alespoň deklarují splnění požadovaných či doporučených při tloušťce zdiva cca 500 mm. Referenční varianty však jsou navrženy s ohledem na minimalizaci investičních nákladů, proto je zvolena kombinace v níže uvedených skladbách, které jsou proti ceníkovým cenám přibližně o 500 Kč/m 2 levnější. 0 Požadované hodnoty Stěny: Dutinové cihelné bloky 440 mm (zdění na maltu) + 80 mm EPS. Okna a dveře: Izolační trojsklo g = 0,6 (W/m 2.K), rám = 1,1 (W/m 2.K) 0 Doporučené hodnoty Stěny: Dutinové cihelné bloky 440 mm (suché zdění z přesných tvárnic) mm EPS. Okna a dveře: Izolační trojsklo g = 0,6 (W/m 2.K), rám = 1,1 (W/m 2.K) 1718 Střecha: Foukaná celulóza 200 mm Podlaha: Podlahový polystyren Střecha: Foukaná celulóza 260 mm Podlaha: Podlahový polystyren Obrázek 5: 0Pož Dutinové cihelné bloky 440 mm (zdění na maltu) + 80 mm EPS. Obrázek 6: 0Dop Dutinové cihelné bloky 440 mm (suché zdění z přesných tvárnic) mm EPS. Varianty navržené v pasivním standardu: Varianty 1-7 jsou navrženy v pasivním standardu podle TNI a mají společné provedení otvorových výplní, střechy a podlahy: Podlaha: Pěnové sklo 500 mm - ekvivalentem může být izolace z podlahového polystyrenu o mocnosti 200 mm na desce se základovými pasy. Střecha: Foukaná celulóza 600 mm. Okna a dveře: Izolační trojsklo g=0,6 (W/m 2.K), rám = 0,96 (W/m 2.K) Výplně otvorů jsou tedy navrženy s kvalitnějšími dražšími rámy a kvalitními distančními rámečky tak, aby v kombinaci s nuceným větráním nedocházelo ke vzniku kondenzátu na povrchu zasklení ani při extrémně nízkých teplotách. Velikost a parametry oken jsou optimalizovány na aktivní bilanci tepelných zisků a ztrát. Soklová část: Zateplena pomocí XPS v požadovaných tloušťkách. 1 Pórobetonové tvárnice 250 mm + EPS 260 mm Stěny: Pórobetonové tvárnice 250 mm a KZS 260 mm EPS. 2 Pórobetonové tvárnice 250 mm + MW 320 mm Stěny: Pórobetonové tvárnice 250 mm a KZS 320 mm MW. 1819 Obrázek 7: 1 Pórobetonové tvárnice 250 mm + EPS 260 mm. Obrázek 8: 2 Pórobetonové tvárnice MW Dutinové cihelné bloky 240 mm + šedý EPS 260 mm Stěny: Dutinové cihelné bloky 240 mm a KZS 260 mm šedý EPS. 4 Dutinové cihelné bloky 240 mm + MW 320 mm Stěny: Dutinové cihelné bloky 240 mm a KZS 320 mm MV. Obrázek 9: 3 Dutinové cihelné bloky 240 mm + EPS 260 mm. Obrázek 10: 4 Dutinové cihelné bloky 240 mm + MW 320 mm. 5 VPC 175 mm + šedý EPS 300 mm 6 DO dřevovlákno 60 mm + celulóza 280 mm Stěny: Vápenopískové cihly 175 mm a KZS 300 Stěny: Difúzně otevřená konstrukce tvořená mm šedý EPS. dřevovláknitými deskami 60 mm a prostorem vyplněným foukanou celulózou 280 mm. Obrázek 11: 5 VPC 175 mm + šedý EPS 300 mm. Obrázek 12: 6 DO Dřevovlákno 60 mm + Celulóza 280 mm. 7 D Celulóza + šedý EPS 180 mm 1920 Stěny: Difúzně uzavřená konstrukce tvořená OSB deskami na dřevěném rámu s prostorem vyplněným celulózou 160 mm a KZS 180 mm šedý EPS. Obrázek 13: 7 Celulóza 160 mm + šedý EPS 180 mm TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BDOV: NCENÉ VĚTRÁNÍ S REKPERACÍ TEPLA Referenční varianty uvažují přirozené větrání otevíráním oken. V těchto variantách se samozřejmě počítá se spotřebou tepla na ohřev větraného vzduchu. Ve všech pasivních variantách Varianty 1-7 se uvažuje nucené větrání s rekuperací tepla. Pro nucené větrání objektu je uvažována centrální vzduchotechnická jednotka se zpětným získávání tepla o průměrné činnosti 77 % a elektrickým dohřevem. V současné době sice nalezneme na trhu rekuperační jednotky, které mají i vyšší činnost 85 % nebo i 92 %. Požadavky na dosažení pasivního standardu, kde pro zajištění dostatečné účinnosti rekuperační jednotky požadována výměna vzduchu max. 0,6 h -1, potom implikují využití kvalitního nuceného větrání k zajištění hygienického a zdravého bydlení v domě. Nucené větrání zajistí dostatečný přísun přefiltrovaného vzduchu pro zdravé bydlení, stejně tak odvede dostatečné množství vzduchu pro odstranění přebytečné vlhkosti (koupelny, kuchyně, akvárium) a pachů (WC, kuchyně). Rekuperace tepla zpětně získává tepelnou energii z odpadního znečištěného vzduchu pro vzduch přiváděný, ten se potom nemusí tolik dohřívat, jako je tomu u běžného větrání okny. Na druhou stranu je nutné počítat s další spotřebou elektrické energie pro provoz ventilátorů a elektrický dohřev. Spotřeba této aditivní energie je však řádově nižší než spotřeba energie na ohřev vzduchu. Bez využití rekuperace tepla rodinný dům nemůže v energeticky pasivním ani v nízkoenergetickém standardu v podstatě vyjít. Rekuperační jednotky se v současné době vyrábějí již s regulací otáček ventilátorů a dovedou přizpůsobit příkon motorů okamžité potřebě. Oproti neregulovaným variantám mají až poloviční spotřebu elektrické energie. Bydlení v pasivním standardu s rekuperací vzduchu je uživatelsky velmi přátelské, protože místo větrání okny za obyvatele větrají čidla: 20 Zobrazit více
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické Více Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov
Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace Více Průkaz energetické náročnosti budovy
PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní Více HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci Více Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu Více 24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy: Více Bytový dům Bryksova 956-957, Kpt. Stránského 958-963, Praha 14
EkoWATT CZ s. r. o. Váš partner v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 Your Sustainability Partner since 1990 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky Více Pohled na energetickou bilanci rodinného domu
Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace Více LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Více SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU
Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových Více Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6
Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy Více Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům
H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov Více S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt Více Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro Více Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)
méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě Více Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky Více Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Více Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.
Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Ověřovací nástroj PENB MANUÁL
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav, Více EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní Více Obr. 3: Řez rodinným domem
Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno Více ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha Více LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA Více Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli
Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy Více Obr. 3: Pohled na rodinný dům
10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace Více Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Více PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu
POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629 Více Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ
VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý Více 30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky Více Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství
TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Více Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.
Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon Více Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Více Energetická náročnost budov
HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností Více Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy Více PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Více 22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy: Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový Více Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování Více Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy Více VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov
Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Více 268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní Více Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem
České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit Více 172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha Více NG nová generace stavebního systému
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód Více Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených Více Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP
Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a Více ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Více BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Více Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Energetická efektivita
Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita Více Průkaz energetické náročnosti budovy
DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 110 00 Praha 1 Staré Město email: info@dumplnyuspor.cz Průkaz energetické náročnosti budovy 17.9.2015 Bytový dům, Luštěnická 723/13, 724/11, 197 00 Praha 9 - Kbely Zpracoval: Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07. Více PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ Více Nová zelená úsporám 2013
Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991 Více Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie Více PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

References: zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 46
 zákona č. 406
 zákona č. 46
 zákona č. 46
 zákona č. 406
 zákona č. 46
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406