Source: http://docplayer.es/409288-Trabajo-fin-de-estudios.html
Timestamp: 2017-05-26 21:05:23+00:00

Document:
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS - PDF
Download "TRABAJO FIN DE ESTUDIOS"
María Teresa Sánchez Flores
1 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS PROYECTO FIN DECARRERA Proyecto para la construcción de un edificio en hormigón armado destinado a una biblioteca en la localidad de Aldealobos de Ocón Diego Herce Alcoya Tutor: Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar Curso2 Proyecto para la construcción de un edificio en hormigón armado destinado a una biblioteca en la localidad de Aldealobos de Ocón, trabajo fin de estudios de Diego Herce Alcoya, dirigido por Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar (publicado por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright. El autor Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2012 publicaciones.unirioja.es3 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TITULACIÓN: INGENIERÍA SUPERIOR INDUSTRIAL TÍTULO DEL P.F.C: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN HORMIGÓN ARMADO DESTINADO A UNA BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE DIRECTOR DEL P.F.C: EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN ASCACÍBAR DEPARTAMENTO: ALUMNO: INGENIERÍA MECÁNICA CURSO: CONVOCATORIA: JUNIO 2012 Logroño a 14 de Junio de 20124 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN HORMIGÓN ARMADO DESTINADO A UNA BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL 1. MEMORIA 2. PLANOS 3. PLIEGO DE CONDICIONES 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 5. ANEXOS 35 MEMORIA I MEMORIA 56 MEMORIA 1 Memoria descriptiva Introducción Objeto Antecedentes Datos del emplazamiento Documentos que integran el proyecto Normativa Descripción del proyecto Descripción de la solución adoptada Geometría Superficies y volúmenes Estructura Climatización Red de evacuación de aguas residuales Instalación de incendios Salubridad Iluminación Electricidad Sistema de acondicionamiento ambiental Sistema de servicios Cumplimiento del CTE Cumplimiento de otras normativas Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Requisitos básicos relativos a la seguridad Requisitos básicos relativos a la habitabilidad Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Utilización Accesibilidad Acceso a los servicios Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE7 MEMORIA Limitaciones de uso del edificio Limitaciones de uso del edificio en su conjunto Limitaciones de uso de las dependencias Limitaciones de uso de las instalaciones Memoria constructiva Sistema envolvente Cerramientos exteriores Fachadas Suelos Soleras Cubiertas Azoteas Huecos verticales Sistema de compartimentación Particiones verticales Forjados entre pisos Huecos verticales interiores Sistemas de acondicionamiento e instalaciones Protección contra incendios Alumbrado Pararrayos Protección frente a la humedad Ventilación Fontanería Evacuación de aguas Electricidad Instalaciones térmicas del edificio8 MEMORIA 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 Introducción Objeto Es objeto de este Proyecto la redacción detallada de los documentos necesarios para el diseño de la estructura y de las instalaciones básicas de un edificio de hormigón armado destinado a una biblioteca, así como justificar mediante cálculos el cumplimiento de las diferentes normativas. El edificio se encuentra en la localidad de Aldealobos de Ocón y tendrá de unas dimensiones entre pilares de 18,00 m x 15,00 m Antecedentes Actualmente el valle de Ocón no dispone de ninguna biblioteca en ninguno de los pueblos que lo forman Datos del emplazamiento La obra se acomete en el término municipal de Ocón (La Rioja), polígono 8, parcela 126. La parcela tiene una superficie total de 1154 m 2. Tiene una topografía llana y la cota del terreno se encuentra a la misma cota que la calle colindante. El polígono dispone de las instalaciones necesarias electricidad, agua y red de saneamiento general. 89 MEMORIA Documentos que integran el proyecto El presente e documento consta de los siguientes documentos: 1) MEMORIA Memoria Descriptiva. Memoria Constructiva (Con los Anexos correspondientes). Anexos: Anexo I: Acciones en la estructura Anexo II: Listado de obra Anexo III: Armado de pilares Anexo IV: Diseño y cálculo de la climatización Anexo V: Protección frente al ruido Anexo VI: Incendio Anexo VII: Salubridad Anexo VIII: Iluminación Anexo IX: Cálculos eléctricos 2) PLANOS 3) PLIEGO DE CONDICIONES 4) MEDICIONES Y PRESUPUESTO Normativa Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones Código Técnico de la Edificación 910 MEMORIA 1.2 Descripción del l proyecto Descripción de la solución adoptada Geometría Se proyecta la construcción de un edificio con una superficie cubierta de 270 m 2 con las siguientes características: Dimensiones entre pilares de 18 m x 15 m. Número de plantas: 3 Altura del edificio 10 m Según la normativa urbanística los edificios de nueva construcción deben cumplir: Mínimo de frente de la fachada: 4,5 m Altura máxima: 10,5 m Vemos que cumplimos con estas dos especificaciones Superficies y volúmenes Las superficies y volúmenes de las estancias son las siguientes: Planta baja Primera Bajo cubierta Superficies y volúmenes Estancia Superficie (m 2 ) Sala de lectura 165,2 Vestíbulo 46 Aseo hombres 5 Aseo mujeres 5 Aseo minusválidos 6 Cuarto de limpieza 3,3 Escaleras 7,2 Sala de lectura 165,2 Zona de circulación 46 Aseo hombres 5 Aseo mujeres 5 Aseo minusválidos 6 Cuarto de limpieza 3,3 Escaleras 7,2 Almacén 169,1 Zona de circulación 46 Cuarto técnico 26,6 Escaleras 6,8 Tabla 1: Superficies y volúmenes Volumen (m 3 ) 515,5 143,6 15,6 15,7 18,7 10,2 22,5 515,5 143,6 15,6 15,7 18,7 10,2 22,5 419,4 143,6 65,9 16,9 1011 MEMORIA Estructura Para realizar la estructura se ha optado por un hormigón en obra HA-25 que tiene las siguientes propiedades: f ck = 25 MPa; γ c = 1.50 Los aceros de las barras para todos los elementos estructurales de la obra es el B 500 S, que tiene las siguientes propiedades: f yk = 500 MPa; γ s = 1.15 Los aceros para perfiles utilizados son los siguientes: Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) Módulo de elasticidad (GPa) Aceros conformados S Aceros laminados S Tabla 2: Aceros para perfiles Los pórticos están separados 5 metros en la dirección este oeste y 6 metros en la norte sur, excepto en la zona del ascensor y las escaleras donde habrá algún pilar más intercalado. La solera tendrá un espesor total de 53 cm. El forjado entre plantas será unidireccional de cm de espesor, mientras que en la cubierta será de cm. El forjado entre plantas es bastante grueso debido a que debe soportar la carga de las estanterías con libros. La azotea será transitable para su mantenimiento. La fachada está compuesta por dos bloques de ladrillos además de la cámara de aire y el aislante siendo su espesor de 31,5 cm. Los tabiques serán de dos tipos o Para el hueco del ascensor: está formado por una capa interior de hormigón, una exterior de ladrillo y entre medias el aislante y la cámara de aire. o Para el resto de particiones: una capa central de ladrillo envuelta en aislante y yeso para evitar las condensaciones. 1112 MEMORIA Climatización Los datos obtenidos para la refrigeración son los siguientes: Conjunto: Biblioteca Recinto Planta Estructural (kcal/h) Vestíbulo entrada Planta baja Sala de lectura planta baja Planta baja Sala de lectura planta primera Planta Primera Subtotales Carga interna Ventilación Sensible interior (kcal/h) Total interior (kcal/h) Sensible (kcal/h) Total Caudal Sensible (kcal/h) (m³/h) (kcal/h) Carga total (kcal/h) Por superficie (kcal/(h m²)) Potencia térmica Sensible (kcal/h) Total (kcal/h) Tabla 3: Necesidades de refrigeración Los datos obtenidos para la calefacción son los siguientes: Conjunto: Biblioteca Recinto Vestíbulo entrada Sala de lectura planta baja Sala de lectura planta primera Planta Carga interna sensible (kcal/h) Caudal (m³/h) Ventilación Carga total (kcal/h) Planta baja Planta baja Planta Primera Potencia Por superficie (kcal/(h m²)) Total (kcal/h) Tabla 4: Necesidades de calefacción Partiendo de las necesidades frigoríficas de todas las dependencias de la biblioteca, calculadas con anterioridad, se procede a la selección de los equipos, las conducciones necesarias, sistemas de distribución y regulación de la instalación. Se opta por un sistema de fancoils, siendo los sistemas de transporte de fluidos: Equipos Tipo 1 Referencia Fancoil horizontal, modelo KCN-75 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 24,9 kw (temperatura húmeda de entrada del aire: 19 C; temperatura de entrada del agua: 7 C, salto térmico: 5 C), potencia calorífica nominal de 27,45 kw (temperatura de entrada del aire: 20 C; temperatura de entrada del agua: 50 C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 4,3 m³/h, caudal de aire nominal de 3300 m³/h, presión de aire nominal de 78,5 Pa y potencia sonora nominal de 73,8 dba; incluso transporte rte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 1213 MEMORIA Equipos Tipo 2 Referencia Fancoil horizontal, modelo KCN-20 "CIATESA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,2 kw (temperatura húmeda de entrada del aire: 19 C; temperatura de entrada del agua: 7 C, salto térmico: 5 C), potencia calorífica nominal de 6,15 kw (temperatura de entrada del aire: 20 C; temperatura de entrada del agua: 50 C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,9 m³/h, caudal de aire nominal de 750 m³/h, presión de aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 51,3 dba; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP ,5 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje Tabla 5: Equipos de transporte de fluidos Mientras que la bomba de calor de la instalación es la siguiente: Equipos Tipo 1 Referencia Bomba de calor reversible, aire-agua, agua, modelo EWCBZ 2402 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 59,4 kw (temperatura de entrada del aire: 35 C; temperatura de salida del agua: 7 C, salto térmico: 5 C), potencia calorífica nominal de 65,2 kw (temperatura húmeda de entrada del aire: 7 C; temperatura de salida del agua: 45 C, salto térmico: 5 C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 10 l, presión nominal disponible de 80,2 kpa) y depósito de inercia de 350 l, con ventilador centrífugo de doble aspiración, caudal de agua nominal de 10,217 m³/h, caudal de aire nominal de m³/h, presión de aire nominal de 135 Pa y potencia sonora de 83,7 dba; con presostato diferencial de caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire Tabla 6: Bomba de calor Por tanto, la potencia instalada de los equipos es la siguiente: Equipos Potencia instalada de refrigeración Potencia de refrigeración (kw) (kw) Tipo Total 59.4 Potencia instalada de calefacción (kw) Tabla 7: Potencia térmica instalada Potencia de calefacción (kw)14 MEMORIA Red de evacuación de aguas residuales Instalación de incendios Todos los cálculos de la instalación contra incendios se encuentran en el Anexo VI, en el que se especifican la resistencia al fuego de los materiales, el número de personas para la evacuación (en este caso 79), la señalización, etc. Además pueden verse la distribución de los rociadores, de las vías y evacuación y las luces de emergencia en el plano correspondiente Salubridad Todos los cálculos para la salubridad se encuentran en el Anexo VII, donde se especifica: La protección contra la humedad El suministro de agua La evacuación de aguas Iluminación Alumbrado normal Para el alumbrado se ha optado por diferentes modelos según las estancias: Luminaria de techo de luz reflejada, de 1275x597x127 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 12) Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D D de 18 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 16) Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 LED de 1 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 60) Luminaria de empotrar modular, de 1196x296x91 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 36) Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 25) Alumbrado de emergencia Para el alumbrado de emergencia sólo hemos usado un tipo de luminaria: Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 61) 1415 MEMORIA Electricidad Tras comprobar las necesidades de todos los aparatos y luminarias de los recintos, obtenemos que la potencia necesaria en los esquemas es la siguiente: CPM-1 Planta Esquema P calc [W] Potencia Eléctrica [W] R S T 0 CPM Cuadro de uso industrial Tabla 8: Potencia de los esquemas Sistema de acondicionamiento ambiental En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto Sistema de servicios Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. Evacuación de aguas Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. Telefonía y TV Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. 1516 MEMORIA Telecomunicaciones Se Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. Recogida de residuos El municipio dispone de sistema de recogida de basuras Cumplimiento del CTE El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE Cumplimiento de otras normativas EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. NCSE-02 ICT REBT RITE Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/17 MEMORIA 1.3 Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Requisitos básicos relativos a la seguridad Seguridad estructural (DB SE) Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable Seguridad en caso de incendio (DB SI) Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. No se produce incompatibilidad de usos. La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 1718 MEMORIA Seguridad de utilización (DB SU) Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para a limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo Requisitos básicos relativos a la habitabilidad Salubridad (DB HS) En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada da de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite 1819 MEMORIA la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías Protección frente al ruido (DB HR) Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano- invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 1920 MEMORIA El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Utilización Los núcleos de comunicación (escaleras eras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas. En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes Accesibilidad El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en la normativa específica. 2021 MEMORIA Acceso a los servicios Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad Limitaciones de uso del edificio Limitaciones de uso del edificio en su conjunto El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc Limitaciones de uso de las dependencias Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio Limitaciones de uso de las instalaciones Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, aciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 2122 MEMORIA 2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1 Sistema envolvente Cerramientos exteriores Fachadas Fachada caravista de dos hojas con cámara de aire ventilada Superficie total m² Listado de capas: 1-1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 2 - MW Lana mineral [31 W/[mK]] 3 - Cámara de aire muy ventilada 4 - MW Lana mineral [31 W/[mK]] 5 - Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] Espesor total: 11.5 cm 4 cm 6 cm 4 cm 6 cm 31.5 cm Limitación de demanda energética U m : 0.59 W/m²K Protección frente al ruido Masa superficial: 190 kg / m² Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, R A : 4 dba Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 Solución adoptada: R1+B1+C Suelos Soleras Solera - S.P Superficie total m² Listado de capas: 1 - Mármol [2600 < d < 2800] 2 - Plaqueta o baldosa cerámica 3 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < MW Lana mineral [31 W/[mK]] 5 - Hormigón armado d > 2500 Espesor total: 3 cm 2 cm 6 cm 6 cm 36 cm 53 cm Limitación de demanda energética U s : 0.36 W/m²K (Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 8.2 m) 2223 MEMORIA Cubiertas Azoteas F.7_80.C22.MW8xPYL - Azotea Superficie total m² Listado de capas: 1 - Hormigón convencional d XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 25 W/[mK]] 3 - Betún fieltro o lámina 4 - XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 25 W/[mK]] 5 - Betún fieltro o lámina 6 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 7 - Cámara de aire sin ventilar 8 - MW Lana mineral [31 W/[mK]] 9 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 Espesor total: 15 cm 9 cm 2 cm 9 cm 2 cm 32 cm 22 cm 8 cm 1.25 cm 1.25 cm cm Limitación de demanda energética Protección frente al ruido Protección frente a la humedad U c refrigeración: 9 W/m²K U c calefacción: 9 W/m²K Masa superficial: kg / m² Masa superficial del elemento base: kg / m² Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, R A : 58.0 dba Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo suspendido, R A : 15 dba Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, L n,w : 10 db Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado Huecos verticales Tipo Ventana de acristalamiento doble con cámara de aire (10/8/10 mm) Ventana de acristalamiento doble con cámara de aire (10/8/10 mm) (x3) Ventana de acristalamiento (u = 2.70 w/(m²k) / factor solar = 0.76) (x7) Ventana de acristalamiento (u = 2.70 w/(m²k) / factor solar = 0.76) (x4) Ventana de acristalamiento (u = 2.70 w/(m²k) / factor solar = 0.76) (x4) Ventanas Acristalamiento M M U Marco FM Pa C M Acristalamiento doble con cámara de aire (10/8/10 mm) Acristalamiento doble con cámara de aire (10/8/10 mm) (x3) Acristalamiento (U = 2.70 W/(m²K) / Factor solar = 0.76) (x7) Acristalamiento (U = 2.70 W/(m²K) / Factor solar = 0.76) (x4) Acristalamiento (U = 2.70 W/(m²K) / Factor solar = 0.76) (x4) PVC, con tres huecos PVC, con tres huecos PVC, con tres huecos PVC, con tres huecos PVC, con tres huecos Clase Clase Clase Clase Clase 2 Intermedio (0.60) Intermedio (0.60) Intermedio (0.60) Intermedio (0.60) Intermedio (0.60) U Hueco F S F H R w (C;C tr) (-1;-3) (-1;-3) (-1;-1) (-1;-1) (-1;-1) 23 Mostrar más
2.015 ANEJO Nº7: MATERIALES DE AISLAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE LORQUI Ingeniero T. Industrial José Martín Escolar Pastor. 1.- SISTEMA ENVOLVENTE... 2 1.1.- Cerramientos exteriores... 2 1.1.1.- Fachadas... Más detalles Requisitos Básicos de Habitabilidad
Requisitos Básicos de Habitabilidad Rafael Salgado de la Torre Jefe del Servicio de Normativa de Habitabilidad HABITABILIDAD (Diccionario de la RAE) Cualidad de habitable y en particular la que, con arreglo Más detalles MEMORIA CUMPLIMIENTO NORMATIVA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DENOMINACIÓN: ADECUACIÓN DE LOCAL MUNICIPAL PARA CENTRO SOCIAL EN ALTABIX NORTE SITUACIÓN: LOCALIDAD: PROMOTOR: CALLE JUBALCOY Y CALLE ALBERTO ASENCIO ELCHE AJUNTAMENT D Más detalles 2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas
2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria Más detalles Código Técnico de la Edificación
CTE Código Técnico de la Edificación Parte I Capítulo 1. Disposiciones generales Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas Capítulo 3. Exigencias básicas ANEJO I. Contenido del proyecto ANEJO Más detalles MEMORIA CONSTRUCTIVA ARQUITECTO: FRANCISCO PEÑA BAYO CALLE GUARDIA CIVIL Nº 1 12º C - BURGOS TLEF.: 947274163
TEATRO MUNICIPAL.- PRIMERA FASE BRIVIESCA - BURGOS.- MEMORIA CONSTRUCTIVA ARQUITECTO: FRANCISCO PEÑA BAYO CALLE GUARDIA CIVIL Nº 1 12º C - BURGOS TLEF.: 947274163 CTE 2. 1. Sustentación del edificio 1.1. Más detalles MEMORIA CONSTRUCTIVA
MEMORIA CONSTRUCTIVA Índice 1 Sistema envolvente... 22 1.1 Cerramientos exteriores... 22 1.1.1 Fachadas... 22 1.1.2 Medianerías... 24 1.2 Suelos... 25 1.2.1 Soleras... 25 1. Cubiertas... 26 1..1 Tejados... Más detalles RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO
COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con Más detalles Para obtener más información es recomendable solicitar asesoramiento a técnico competente.
Cómo elegir una vivienda con calidad CUBIERTAS GENERALIDADES Se entiende por cubiertas los cerramientos superiores del edificio en contacto con el aire exterior, con inclinación inferior a 60º respecto Más detalles ESTUDIO COMPARATIVO DE AHORRO ENERGÉTICO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AIA (GUIPUZCOA)
-.INFORME TÉCNICO.- ESTUDIO COMPARATIVO DE AHORRO ENERGÉTICO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN () - INFORME TÉCNICO - ESTUDIO COMPARATIVO DE AHORRO ENERGÉTICO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN () TITULAR: AISLAHOME Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1
COACYLE / SEGOVIA CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 VISADO NUEVO DB-HE Se adjunta un extracto del nuevo DB-HE referido a los diferentes ámbitos de aplicación de cada sección y al contenido mínimo que se ha de Más detalles REHABILITACIÓN ENERGÉTICA E F I C I E N T E?
Ejemplo 1: bloque de viviendas pág. 1 Ejemplo 1: bloque de viviendas El siguiente ejemplo describe el proceso de certificación de un bloque de viviendas mediante el Procedimiento simplificado de Certificación Más detalles PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA.
PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA. Código Técnico de la Edificación. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 1. CIMENTACIÓN 1.1 CIMENTACIONES Más detalles Código Técnico de la Edificación. Proyecto: MODELO1 Fecha: 13/12/2010 Localidad: Comunidad:
Código Técnico de la Edificación : Fecha: 13/12/2010 : : 1. DATOS GENERALES del Autónoma Dirección del Autor del Jose Rincón Autor de la Calificación E-mail de contacto joserinconcalderon@gmail.com Tipo Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS
MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE LEÓN Jardín de San Francisco s/n, León REV 05 2015 Julio Macías Rubio Gran Vía de San Marcos, 39, 1º B 24001 LEÓN tlf 987 Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 80 1. APÉNDICE 1: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios. 1.1. Caracterización de los establecimientos Más detalles INFORME FAVORABLE. Vía Dirección Núm. C. Postal F. Construcción Población Uso
1. Datos de la Construcción Vía Dirección Núm. C. Postal F. Construcción Población Uso 2. Datos de la Propiedad o Representante Nombre y Apellidos / Razón Social En representación de CIF / DNI CIF / DNI Más detalles Viviendas Protegidas
1/5 MEMORIA DE CALIDADES Viviendas Protegidas 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. En las siguientes hojas, Isover aporta un ejemplo de soluciones constructivas realizadas en la rehabilitación de un edificio tipo construido en Más detalles IV Mañana de la Edificación
IV Mañana de la Edificación Soluciones en Lana Mineral para rehabilitación Penélope González Comité técnico AFELMA CONTENIDO Presentación Lanas Minerales Definición Fabricación Propiedades Conceptos consumo/eficiencia Más detalles Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios
Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios Carlos Rodero DTC Saint-Gobain Cristalería S.A. Aislamiento Todos los días aparecen noticias relativas al cambio climático, sus efectos y sobre las Más detalles 02 Silensis: Nuevo sistema constructivo
02 Silensis: Nuevo sistema constructivo 02.1 Soluciones cerámicas que cumplen el CTE DB HR Paredes separadoras para cumplir CTE DB HR 1 hoja Silensis Tipo 1 Silensis Tipo 2A 2 hojas Silensis Tipo 2B 1 Más detalles CTE HE4: Exigencias básicas de ahorro de energía
CTE HE4: Exigencias básicas de ahorro de energía Código Técnico de la Edificación (CTE) El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 17 de marzo de 2006 mediante un Real Decreto el nuevo Código Técnico Más detalles GP1 GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Esta guía ha sido realizada por: C/ Verónica, 16, planta 2 oficina 3 03201 Elche (Alicante) Tel. 902.929.483 info@renovarte.es www.renovarte.es www.etresconsultores.es Más detalles Residencial Puerta de Odón
Residencial Puerta de Odón MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL PUERTA DE ODÓN" ES UN PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS INDEPENDIENTES Y PERSONALIZADAS, ACORDE CON EL ESTILO DE VIDA INNOVADOR Y ACTUAL, A Más detalles Viviendas Protegidas (VPPL)
1/5 MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL SAN FERNANDO DE HENARES Viviendas Protegidas (VPPL) 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con Más detalles REHABILITACION ENERGETICA. FACHADAS SATE FACHADAS: SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR (S.A.T.E.)
FACHADAS: SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR (S.A.T.E.) INDICE u u u u u u u u u PUNTO DE PARTIDA QUÉ PROBLEMÁTICA DEBE SER RESUELTA? TRANSMISION DE HUMEDAD Y CALOR CALCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA Más detalles ADEUCACIÓN DE LOCAL PARA PANADERÍA PLANTA PILOTO EN NAVE 20-K DEL RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, CÁDIZ
ADEUCACIÓN DE LOCAL PARA PANADERÍA PLANTA PILOTO EN NAVE 20-K DEL RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, CÁDIZ Promotor: Cádiz, noviembre 2010 1. NATURALEZA DEL PROYECTO. Emplazamiento: La actividad Más detalles 1. Tramitación oficial... 21. 2. Datos de los intervinientes... 25
ÍNDICE 1. Tramitación oficial... 21 2. Datos de los intervinientes... 25 3. Control de proyectos... 30 3.1. Control de cálculos y proyectos de instalaciones... 30 3.2. Planos modificados... 31 3.3. Detalles Más detalles Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág.
Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 1 Memorias tipo. A continuación se muestra un modelo genérico de memoria Más detalles PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
J O R G E S E I S D E D O S P O R T A E S T U D I O A R Q U I T E C T U R A : CAMPING DE CERVERA DE BUITRAGO (MADRID) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE BUITRAGO JULIO 2015 Memoria de proyecto adaptada Más detalles CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA
CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA 20 de enero de 2015 Deducción por obras de mejora Tienen derecho los contribuyentes con bases liquidables no superiores Más detalles IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL
IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL PLAZO SUSTANCIAL DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE OBRA SISTEMA TRADICIONAL cimentación estructura albañilería 3 mes acabados SISTEMA ENCOFRADO INTEGRAL cimentación 9 mes Más detalles 2- MEMORIA CONSTRUCTIVA
2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1. Sustentación del edificio Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la Más detalles SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS
SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS REQUERIMIENTOS DEL CTE PARA FACHADAS Las fachadas como elemento principal de un edificio tienen que cumplir una serie de requisitos que marca el CTE para garantizar Más detalles Catálogo de puentes térmicos YTONG
Catálogo de puentes térmicos YTONG Coeficientes de transmisión térmica lineal y factores de temperatura f rsi para detalles tipo en construcciones con elementos de hormigón celular Ytong Marzo 0 Versión.0.0. Más detalles LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1 INTRODUCCIÓN Los edificios desde el punto de vista acústico tienen que cumplir unas condiciones acústicas mínimas exigibles, de Más detalles CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE PROMOCIONES LANGILEAK S.L. Y ULI-GAIN, S.L. PARA LA PROMOCION DE VILLAS ADOSADAS ALTO DE ERRONDO, N.5 DE AMARA.
PROMOCIONES LANGILEAK, S.L. MARTINDEGUI, 24-1º DRCHA 20120 HERNANI B-20710976 ULI GAIN, S.L. MARCELINO SOROA,. N.7-5º DRCHA. 20011-SAN SEBASTIAN B-20857363 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE PROMOCIONES Más detalles CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN I MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2009 LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO LEY DE ORDENACIÓN Más detalles proyecto diálogo con destacados mundo struc EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS. artículo téc
mundo struc proyecto artículo téc EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS. diálogo con destacados En esta sección se presenta un ejemplo de soluciones constructivas realizadas en la Más detalles MEMORIA DE CALIDADES MUXÍA
MEMORIA DE CALIDADES MUXÍA FACHADAS.- El acabado de las partes ciegas se resolverán revestidas con combinación de mortero monocapa de color o pintura elastomérica y aplacado de piezas de granito según Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles C/ Evaristo Bahamonde, nº 26, Bajo O Carballiño, Ourense AMBULANCIAS DE CARBALLIÑO S.L.U. Carlos Garriga Domínguez
PROYECTO BÁSICO Reforma de Local para instalación de Tanatorio SITUACIÓN: PROMOTOR: ARQUITECTO: C/ Evaristo Bahamonde, nº 26, Bajo O Carballiño, Ourense AMBULANCIAS DE CARBALLIÑO S.L.U. Carlos Garriga Más detalles APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.. Introducción.. Ámbito de aplicación
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2008-2009 APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Introducción. Ámbito de aplicación. Condiciones Más detalles SECCIÓN HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 1 DISEÑO 2 CONSTRUCCIÓN. CTE DB-HS Página 1. Memoria del proyecto para PABELLÓN POLIDEPORTIVO
SECCIÓN HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 1 DISEÑO 2 CONSTRUCCIÓN CTE DB-HS Página 1 1.- DISEÑO Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, ) deberán cumplir las condiciones de diseño Más detalles MEMORIA CONSTRUCTIVA
MEMORIA CONSTRUCTIVA SISTEMA ESTRUCTURAL La estructura de la cimentación está compuesta por pórticos de hormigón armado constituidos por pilares, muro de ascensor y vigas planas o de canto de hormigón Más detalles 3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE CTE SI Seguridad en caso de Incendio Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI Características generales del edificio SI 1 Propagación interior 1. Compartimentación Más detalles CUMPLIMENTACIÓN DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA
Curso Código Técnico de la Edificación DB-HE Ahorro de Energía CUMPLIMENTACIÓN DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA Ejemplo: Vivienda Unifamiliar de 2 plantas José Manuel Salmerón Lissén Índice: 1. Introducción... Más detalles Aislamiento de suelos
Aislamiento de suelos Marzo 2014 Incluso un pequeño paso puede marcar una gran diferencia Como compañía de aislamiento de más rápido crecimiento, jugamos un importante papel en sostenibilidad. Constantemente Más detalles 2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas
2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria Más detalles Revisión RITE. Documento técnico. Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire.
Documento técnico Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire. La revisión del RITE implica determinados cambios en los requisitos que deben Más detalles MEMORIA DE CALIDADES
MEMORIA DE CALIDADES 26 VIVIENDAS C/ LA ESTRELLA ESQ C/ ROTUNDIFOLIA SECTOR SP 03 GUADALAJARA CIMENTACION Y ESTRUCTURA: - Cimentación será realizada a base de zapatas corridas y aisladas sobre las que Más detalles Paseo de la Inmaculada, 24-2º A 31200 Estella (Navarra) Tfno: 948 554456 Fax. 948551277 e-mail. contec@contecingenieros.com web
UNIENDO MUNDOS Paseo de la Inmaculada, 24-2º A 31200 Estella (Navarra) Tfno: 948 554456 Fax. 948551277 e-mail. contec@contecingenieros.com web www.contecingenieros.com SISTEMAS VS (SISTEMAS VIRTUALES) Más detalles CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009
NORMATIVA FONTANERIA: COMPARATIVA NIA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009 PUNTOS A TRATAR Introducción El CTE Régimen de aplicación Novedades Acometidas Nuevos elementos Más detalles 1. Memoria descriptiva. 2. Memoria constructiva
1. MEMORIA ÍNDICE 1. Memoria descriptiva 1.1. Agentes 1.2. Información previa 1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles Influencia de las exigencias acústicas en el proyecto arquitectónico.
Jornada técnica El Catálogo de elementos constructivos. Documento de apoyo a la aplicación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido. Influencia de las exigencias acústicas en el proyecto arquitectónico. Más detalles XPS. Catálogo. l Aislamiento térmico para edificios. l Poliestireno extruido (XPS)
XPS l Aislamiento térmico para edificios l Poliestireno extruido (XPS) Catálogo Aplicaciones Enero 2016 XPS Pág. 8-9 Pág. 10 El poliestireno extruido EFYOS proporciona un aislamiento térmico óptimo contra Más detalles El RITE y los conductos de lana mineral
El RITE y los conductos de lana mineral El objeto del presente artículo es entender las exigencias que el RITE impone a los conductos de instalaciones de climatización, construidos a partir de paneles Más detalles ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES
ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES 1 MEMORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE: Más detalles Cerramiento Termoacústico. weber.therm. Aislamiento térmico y acústico, ahorro energético y confort interior.
Cerramiento Termoacústico weber.therm Aislamiento térmico y acústico, ahorro energético y confort interior. Cerramiento Termoacústico Índice 1. Introducción 1.1 La importancia de la envolvente del edificio Más detalles Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 25.10.2012
51769 ORDEN INT/324/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias genéricas de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, Más detalles LOS SISTEMAS PLADUR Y EL CTE-DB LOS SISTEMAS PLADUR Y EL
LOS SISTEMAS PLADUR Y EL CTE- SISTEMAS PLADUR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PYL (UNE 102.040-IN/UNE 102.041 IN) (ATEDY 1/ATEDY 2/ATEDY 3) SISTEMAS DE ENTRAMADO PORTANTE (S/ CTE-) TIPOS DE SISTEMAS LOS SISTEMAS Más detalles FACHADA. 1. Soluciones propuestas. 2. Justificación normativa. a. Térmica. DB HE b. Acústica. DB HR c. Humedad. DB HS d. Estabilidad.
INDICE: 1. Soluciones propuestas 2. Justificación normativa a. Térmica. DB HE b. Acústica. DB HR c. Humedad. DB HS d. Estabilidad. DB SEF 3. Detalle constructivos 1. SOLUCIONES PROPUESTAS SOLUCION DE PROYECTO Más detalles Edificio Alcor - 1 - Pto. Venta: 913319410 / 618582222 L -S: 11 a 14 y 17 a 20 hrs. D y Festi. 11-14 hrs.
El Edificio Alcor ha sido construido, como todas las promociones de Reyal Urbis, empleando primeras calidades. El diseño del edificio es moderno y funcional aunque no por ello se han olvidado los valores Más detalles PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CE3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES. 27 de Febrero de 2013
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CE3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES Elisa Castaño Alarcón Gerente de proyectos Unidad Eficiencia Energética APPLUS NORCONTROL, SLU Email: elisa.castano@applus Más detalles 2 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.
Documento Básico HS Salubridad Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo Muro flexorresistente o de gravedad Suelo elevado Solera Placa Sub-base Inyecciones Sub-base Inyecciones Sub-base Inyecciones Más detalles Edificio DEIA Tavernes de la Valldigna
Edificio DEIA Tavernes de la Valldigna C/ Violant D Hongría, 4 (Frente al polideportivo municipal) Tavernes de la Valldigna índice Descripción Edificio Ubicación y entorno. Memoria de Calidades Fotografías Más detalles Guía Rápida Isover de aislamiento acústico para albañilería. Construimos tu Futuro
Soluciones adaptadas al CTE Guía Rápida Isover de aislamiento acústico para albañilería Construimos tu Futuro Código Técnico de la Edificación: El Documento Básico de Protección frente al Ruido DB-HR. Más detalles Eficiencia energética en el hogar Rehabilitación sostenible de edificios Ulrike Wehr, Arquitecta D'ARA Arquitectes s.l.p.
Como ahorrar energía y dinero en TU casa. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE EDFICIOS INDICE 3 Capítulos: 1. Por qué vale la peina rehabilitar un edificio? 2. Soluciones técnicas 3. Ejemplo practico SITUACIÓN Más detalles DOCUMENTACIÓN PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL SECTOR CARRASCALEJO, PALAZUELOS DE ERESMA
DOCUMENTACIÓN PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL SECTOR CARRASCALEJO, PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA DE CALIDADES ESTRUCTURA La estructura del edificio será de muros de carga de un pie Más detalles Cumplimiento del CTE- HR
Cumplimiento del CTE- HR Protección frente al ruido REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) Artículo 14. Exigencias Más detalles MEMORIA DE CALIDADES URA BAREÑO. CIMENTACION Cimentación superficial con zapatas de hormigón armado, corridas y aisladas, en apoyo de muros y pilares.
URA BAREÑO CIMENTACION Cimentación superficial con zapatas de hormigón armado, corridas y aisladas, en apoyo de muros y pilares. ESTRUCTURA Pilares de hormigón armado. Forjados y cubierta de hormigón armado, Más detalles 5.2 Características constructivas
El bloque consta de 16 viviendas de promoción protegidas a razón de 2 escaleras o zaguanes, cada una de 4 alturas con 2 viviendas por planta, incluso en la baja. Existe un único tipo de vivienda de 72 Más detalles CTE Documento Básico Seguridad en caso de incendio
CTE Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación exterior SI 2 Propagación interior SI 4 Detección, control i extinción del incendio SI 5 de Más detalles CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO HS: SALUBRIDAD SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Fco. Javier Giner Juan. Aqto. Técnico. Departamento de Patología. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD Más detalles EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) (Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8/2013)
EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) (Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8/2013) Forma parte del Plan Estatal del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regulación y renovación Urbana Más detalles CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE ZARKUMENDEGI.
CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE ZARKUMENDEGI. A.- OBJETO DEL CONCURSO. El objeto de las bases de este concurso se pueden concretar en el objetivo de dotar al actual campo de futbol Más detalles PRESENTACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR INTEGRADO CON PANELES DE FACHADA AUTOPORTANTES TIPO MURO CORTINA PARA LA EJECUCION DE EDIFICIOS DE
PRESENTACION DE SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR INTEGRADO CON PANELES DE FACHADA AUTOPORTANTES TIPO MURO CORTINA PARA LA EJECUCION DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA PRESENTACIÓN Hábitat Más detalles 3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO - DB HR PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIÑA FASE II EN REDONDELA DB HR 3.5.
3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO - DB HR PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIÑA FASE II EN REDONDELA DB HR 3.5.- 1 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Más detalles PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CE3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES. 27 de Febrero de 2013
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CE3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES Elisa Castaño Alarcón Gerente de proyectos Unidad Eficiencia Energética APPLUS NORCONTROL, SLU Email: elisa.castano@applus Más detalles ANEXO LIBRO DEL EDIFICIO
ANEXO LIBRO DEL EDIFICIO EDIFICIO: Situación: Localidad: Municipio: Territorio: FORMALIZACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO EDIFICIO: Situación: Localidad: Municipio: Territorio: PROMOTOR: DNI o NIF: FECHA: FIRMA: Más detalles Nuevo DB-HE 2013. Dra. María José Suárez López Experta Eficiencia Energética Inteligente
Nuevo DB-HE 2013 Dra. María José Suárez López Experta Eficiencia Energética Inteligente Oviedo, 28 de febrero de 2014 Índice DB-HE Ahorro de energía Actualización DB-HE-0 Limitación del consumo energético Más detalles PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. MADRID MEMORIA
PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. MADRID MEMORIA PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE FUENLABRADA. Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINEN.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES SEGÚN EL USO AL QUE SE DESTINEN. El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por Más detalles Técnico Profesional en Instalaciones del Edificio con CYPE. Aplicación Práctica. Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL
Técnico Profesional en Instalaciones del Edificio con CYPE. Aplicación Práctica Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Técnico Profesional en Instalaciones del Edificio con CYPE. Aplicación Más detalles División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60
División de Promatect 00 de 0 mm. Resistencia al fuego EI 0 AIDICO IE 090 IC 09000 0.0 Promatect 00 de 0 mm. atornillada a la estructura de soporte. Lana de roca densidad 00 Kg/m espesor 0 mm. Tira de Más detalles El control de calidad de la acústica en el proceso constructivo
Jornada técnica El Catálogo de elementos constructivos. Documento de apoyo a la aplicación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido Valencia, 3 de diciembre de 2010, Arquitecto Técnico de Más detalles PROYECTO ESCUELA INFANTIL EDUARDO BARREIROS Carretera de Carabanchel a Villaverde Nº 107 Distrito de Villaverde Madrid MEMORIA
PROYECTO ESCUELA INFANTIL EDUARDO BARREIROS Carretera de Carabanchel a Villaverde Nº 107 Distrito de Villaverde Madrid pág. 1 1. Memoria descriptiva pág. 4 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el Más detalles Casos prácticos CE3X Ejemplo 1: bloque de viviendas
Casos prácticos CE3X Ejemplo 1: bloque de viviendas 1.1 Descripción general del ejemplo El edificio se sitúa en Zaragoza y fue construido en los años 60. Se trata de una construcción de planta baja y tres Más detalles Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia
Plan de control: Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia Código Técnico de la Edificación LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 1. CIMENTACIÓN 1.1 CIMENTACIONES Más detalles PARCELA P07 AMBITO GARELLANO 152 VIVIENDAS LIBRES Y LOCALES COMERCIALES MEMORIA DE CALIDADES
PARCELA P07 AMBITO GARELLANO 152 VIVIENDAS LIBRES Y LOCALES COMERCIALES (1) 152 VIVIENDAS CON GARAJE Y TRASTERO BILBAO Edificación de viviendas colectivas, libres, con alto grado de calificación energética, Más detalles ANEXO V ( 1 ) 45.1 Preparación de obras 45100000. 45.11 Demolición de inmuebles y movimientos de tierras
ANEXO V ( 1 ) NACE ( 1 ) 45 Construcción Esta división comprende: 45000000 las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes 45.1 Preparación de obras 45100000 45.11 Demolición Más detalles Instalaciones hidráulicas
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales AGUA CALIENTE SANITARIA Más detalles GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (GR. 1, 4) CURSO 2013-2014 Enunciados de problemas de Transmisión de Calor
Conducción de calor 11.1.- Calcula la distribución de temperatura de un muro de espesor L y conductividad térmica K sin generación interna de calor, cuando la superficie interna y externa mantienen temperaturas Más detalles LICENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA
LICENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA GUÍA DE CONTENIDOS PARA PROYECTO MODELO X414 (CTE y RSCIEI) 1. OBJETO 2. TITULAR DE LA ACTIVIDAD APELLIDOS: NOMBRE: DENOMINACIÓN: CIF: DIRECCIÓN NUMERO: BLOQUE: PLANTA: Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 3
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 ARTÍCULO 2
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Artículo 14
 REAL DECRETO 
 artículo 5
 REAL DECRETO