Source: https://es.scribd.com/document/371301125/Infraestructuras-recarga-coches-electricos-pdf
Timestamp: 2019-05-24 13:15:06+00:00

Document:
Cargado por Cristian Esqueti
guardarGuardar Infraestructuras recarga coches electricos.pdf para más tarde
ReglamentoFuncionamientoSsocialesAytoOviedo
Calidad de Atencion en Consulta Externa Eliott
0410 - PBE Rehabilitación Nave C-2 RLA
Infraestructuras recarga
Cursos on line: Informe de
Blog de la unión:
4 CSCAE anexo n.17 I 03.2015
2 Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos en edificios
10 Curso práctico on line: Informes de Evaluación del edificio
12 Análisis de la estanqueidad al aire en la construcción y rehabilitación
energética de edificios de viviendas
Alberto Jiménez Tiberio. Pablo Emilio Branchi.
18 Blog de la unión: 600 consultas CTE DB-SUA, DB-SI Y DB-SE
24 DB HE 2013: Consultas Ministerio de Fomento
27 Índice de artículo publicados
Equipo de Gobierno Edita
Presidente Consejo Superior de los
Jordi Ludevid i Anglada Colegios de Arquitectos de España
Vicepresidente 1º Área Técnica
E dición Dig it a l ISSN 2255- 0879 Esteban Belmonte Martínez Paseo de la Castellana 12
El CSCAE no se hace responsa- Secretario General Tel. 91 435 22 00
ble de las opiniones, textos e Eloy Algorri García E-mail: consultascte@arquinex.es
imagenes de los autores de
los artículos Coordinaciór. Diseño y fotografía
El Batel. Palacio de Congesos de Cartagena. José Selgas y Lucía Cano arquitectos. Alfonso Samaniego Espejo
2 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 3
Infraestructura para recarga
de vehículos eléctricos De acuerdo con la modificación de la ITC BT-04,
requerirán de un proyecto de instalación eléc-
- Todas las instalaciones que incluyan esta-
ciones de recarga previstas para el modo de
en edificios trica las siguientes instalaciones de recarga:
- Las correspondientes a las infraestructuras
carga 4 –Ver punto 3–
para la recarga del vehículo eléctrico con po-
tencia P>50 kW 3. Modos de carga y tipos de conexión.
Cristina Iglesias Placed - Instalaciones de recarga situadas en el exte- Se definen en el R.D. 1053/2014 cuatro modos
rior con potencia P>10kW de carga:
Departamento de Asesoramiento y Formación
1. Introducción. de la fecha de entrada en vigor dispondrán del
plazo de tres años desde la citada fecha, para su
El Boletín Oficial del Estado de 31 de diciem- terminación y puesta en servicio sin tener que
bre de 2014 publicó el R.D. 1053/2014, de 12 sujetarse a las prescripciones del mismo, debi-
de diciembre, por el que se aprueba una nueva endo acreditar la ejecución de las instalaciones
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT- mediante la licencia de obras correspondiente.
52, Instalaciones con fines especiales. Infraes-
tructura para la recarga de vehículos eléctricos, 2. Dotaciones mínimas en edificios o
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, estacionamientos de nueva construc-
que establece las previsiones para facilitar la
ejecución de instalaciones de recargas eléctricas
A los efectos de las previsiones necesarias en los
proyectos, se considerará que un edificio o esta-
Además, se modifican las instrucciones técnicas
cionamiento es de nueva construcción cuando el
complementarias BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y
proyecto constructivo se presente a la Adminis-
BT-25, para recoger las nuevas exigencias.
tración pública competente para su tramitación
en fecha posterior a la entrada en vigor de este
El R.D. 1053/2014 entrará en vigor el 30 de junio
real decreto, debiendo considerar en el diseño
de 2015. Las instalaciones para la recarga del
del edificio y de las instalaciones las siguientes
vehículo eléctrico que estén en ejecución antes
4 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 5
3.3 Otras instalaciones de recarga potencia tales como bicicletas, ciclomotores
3.3.1 Estaciones de recarga para autoser-
vicio (uso por personas no adiestradas y no En el R.D. 1053/2014 se especifican las con-
familiarizados con los riesgos de la energía diciones constructivas, la previsión de cargas,
eléctrica). Estaciones en la vía pública, en las protecciones necesarias para el diseño de
aparcamientos o estacionamientos de flotas la instalación…
privadas, cooperativas o de empresa, para su 4. Otras consideraciones
propio personal o asociados y en aparcami-
entos o estacionamientos públicos, gratuitos La instrucción técnica ITC-BT-25 del Reglamento
o de pago. Electrotécnico de Baja Tensión se ha modificado
para recoger estas nuevas exigencias. Se am-
Este tipo de instalaciones podrán utilizar plían los supuestos para considerar un grado de
cualquier modo de carga. electrificación elevada, de forma que cuando
existan instalaciones en viviendas unifamiliares
3.3.2 Estaciones de recarga con asistencia para la recarga de vehículo eléctrico deberá con-
para su utilización (uso por personas adi- siderarse con ese grado de electrificación.
estradas o cualificadas), tales como las ubi-
cadas en aparcamientos para recarga de flo- Se define por tanto un nuevo circuito en vivien-
tas, talleres, concesionarios de automóviles, das: C13 Circuito adicional para la infraestructu-
depósitos municipales de vehículo eléctrico. ra de recarga de vehículos eléctricos, cuando
esté prevista una o más plazas o espacios para el
Este tipo de instalaciones dispondrán pref- estacionamiento de vehículos eléctricos. En él,
erentemente de los modos de carga 3 o 4, se colocará un interruptor diferencial exclusivo
aunque también podrán equiparse con esta- para éste con las características especificadas
ciones de recarga en modo 1 ó 2, cuando esté en la (ITC) BT-52.
previsto recargar vehículos eléctricos de baja
3.1 Instalación en viviendas unifamil- a) Instalación de sistemas de conducción de
iares cables desde la centralización de contadores
y por las vías principales del aparcamiento o
En las viviendas unifamiliares nuevas que dis- estacionamiento, dimensionados de forma
pongan de aparcamiento o zona prevista para que permitan la alimentación de al menos el
poder albergar un vehículo eléctrico se instalará 15% de las plazas mediante cualquiera de los
un circuito exclusivo para la recarga de vehículo esquemas posibles de instalación para poder
eléctrico (Circuito C13), cuya alimentación podrá alimentar posteriormente las estaciones de
ser trifásica o monofásica (en este último caso la recarga que se puedan ubicar en las plazas En aparcamientos o estacionamientos colectivos hículos eléctricos, que establece las previsiones
potencia instalada no podrá superar los 9200W) individuales del aparcamiento o estacionam- en edificios o conjuntos inmobiliarios en régi- para facilitar la ejecución de instalaciones de re-
y deberá corresponderse con el esquema de in- iento, mediante derivaciones del sistema de men de propiedad horizontal, el circuito C13 qu- cargas eléctricas de vehículos. Reglamento elec-
stalación 4a. conducción de cables de longitud inferior a edará sustituido por los esquemas de conexión trotécnico de baja tensión – REBT02
20 m. correspondientes.
3.2 Instalación en aparcamientos colectivos de
edificios en propiedad horizontal b) La centralización de contadores se dimen- Referencias
sionará de acuerdo al esquema eléctrico es-
Siguiendo cualquiera de los esquemas anteri- cogido para la recarga del vehículo eléctrico R.D. 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que
ores, las instalaciones en edificios o conjuntos y según lo establecido en la (ITC) BT-16. Se se aprueba una nueva Instrucción Técnica Com-
inmobiliarios de nueva construcción se equi- instalará como mínimo un módulo de reserva plementaria (ITC) BT-52, Instalaciones con fines
parán como mínimo con una preinstalación para ubicar un contador principal, y se reser- especiales. Infraestructura para la recarga de ve-
eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico, vará espacio para los dispositivos de protec-
de forma que se facilite la utilización posterior ción contra sobreintensidades asociados al
de cualquiera de los posibles esquemas de in- contador, bien sea con fusibles o con inter-
stalación. Para ello se preverán los siguientes ruptor automático.
6 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 7
8 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 9
10 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 11
Curso práctico on line: Temario
Informe de Evaluación del Edificio UNIDAD 1. - INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS
En la web del CSCAE, apartado de «Servicios», se ha puesto a disposición de los Arquitectos un
CURSO PRÁCTICO ON-LINE SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS-IEE. Está dirigido a •3.2 Reglamentación sobre accesibilidad
aquellos profesionales que quieran actualizar, complementar y perfeccionar los conocimientos de •3.3 El CTE y el documento básico DB-SUA
Inspección Técnica de Edificios conforme a la nueva Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y •3.4 Condiciones y funcionales del Edificio
Renovación Urbanas, así como técnicos de la construcción que desean enfocar su actividad profe-
sional hacia la realización de Informes de Evaluación de Edificios. •3.5 Dotación de elementos accesibles
Esta acción formativa es consecuencia del Convenio Marco de colaboración existente entre el Insti- •3.7 Evaluación de la accesibilidad
tuto de la Construcción de Castilla y León (ICCL) y el CSCAE, para el impulso de la calidad y las nue-
vas tecnologías en los estudios de arquitectura, entre cuyos objetivos está la organización de cursos,
jornadas técnicas o cualquier otras iniciativa impulsada conjuntamente, y concretado a través de
un Convenio Específico para la participación en una plataforma on-line de cursos, recientemente UNIDAD 4. – LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
actualizado con la implementación de este curso. •4.1 Introducción a la certificación energética
De esta manera, desde el Consejo Superior se quiere impulsar la formación on line, como conse- •4.2 Marco normativo específico
cuencia de los continuos cambios normativos producidos, y facilitar, por ello, el acceso a los profe- •4.3 Certificación energética de edificios
sionales de acciones formativas accesibles independientemente de su ubicación territorial salvando •4.4 Realización de una certificación de un edificio existente: toma de datos
El Curso tiene una duración equivalente a 250 horas presenciales, con un tiempo esti-
mado de realización de 4 meses
El importe del curso para colegiados es de 360 € y 420 € para no colegiados.
Inscripciones: http://iee.fomento.gob.es
https://www.cscae.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=218 •5.3 Caso práctico.
12 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 13
Análisis de la estanqueidad Unidos se analizaron más de 70.000 viviendas 2. Estudio realizado
al aire en la construcción y por la Universidad de California (Wanyu R. Chan,
Analyzing a database of residential air leakage
in the United States. Atmospheric Environment,
rehabilitación energética de Volume 39, Issue 19,).
La importancia de este tema ha sido demostra-
El método más utilizado a nivel mundial para
analizar y controlar el nivel de infiltraciones de
un edificio, es el de presurización por medio de
edificios de viviendas da en varios estudios, uno de ellos realizado
por la Universidad de Helsinki, cuyo autor Juha
Jokisalo afirma que las infiltraciones de aire
ventilador, más conocido como el ensayo “Blow-
er door test” cuya ejecución se regula mediante
la norma UNE-EN 13829. Al finalizar el ensayo se
no deseadas provocan en torno al 15-30% del obtiene la tasa de infiltración del edificio o n50,
consumo de calefacción en las viviendas uni- renovaciones/hora a 50 Pa de presión, dato que
familiares finlandesas (Juha Jokisalo, Building se utiliza para evaluar y comparar la estanquei-
Alberto Jiménez Tiberio, Arquitecto Técnico en I+D ACR Grupo leakage, infiltration, and energy performance dad de la vivienda analizada.
Pablo Emilio Branchi, Dr. Arquitecto analyses for Finnish detached houses, Building
and environment, Volume 44, Issue 2). Así lo En España no existe normativa de obligado
recoge la normativa de la mayoría de países eu- cumplimiento respecto a nivel de estanqueidad
ropeos, que ya regulan el nivel de infiltración de de los edificios de viviendas. En la ultima actual-
los edificios. Una investigación de la Universidad ización del Código Técnico de Edificación (CTE)
Reducir el nivel de infiltraciones de aire en los edificios de viviendas es fundamental para Católica de Lovaina, Bélgica, revisa la normativa en su Documento Básico de Ahorro de Energía
construir edificios de energía casi nula (EECN), puesto que se estima que reducir de 5 a 2 de 14 países europeos en cuanto a sus límites de (DB-HE) de 2013, se indica que para calcular la
ren/h a 50Pa supone una reducción en la demanda energética de 15 kwh/m² según la zona estanqueidad (OSSIO, F; DE HERDE, A y VEAS, L. demanda energética de los edificios se deberán
climática. Exigencias europeas para infiltraciones de aire: considerar las pérdidas por ventilación e infil-
Lecciones para Chile. Revista de la Construcción traciones no deseadas, pero no se establece
Mediante el ensayo normalizado “Blower door” (UNE EN 13829) se obtiene la tasa de in- [online]. 2012, vol.11, n.1). ningún límite.
filtración n50 (renovaciones/ hora a 50 Pa). Parámetro de los edificios no regulado actual-
mente en España, a diferencia del resto de países europeos que exigen la realización del Sin embargo, apenas se conocen estudios de No obstante, en el manual de referencia de Cale-
ensayo para certificar el nivel de estanqueidad con límites entre 1,5 y 5 ren/h a 50Pa, de- aplicación del sistema a la rehabilitación. Por ner GT (Manual de referencia Calener Gran Ter-
ello, desde el departamento de I+D+i de ACR ciario, pag. 102), programa acreditado para la
pendiendo de cada país.
Grupo y tras haber realizado más de 150 en- calificación energética de edificios, se hace ref-
sayos de infiltraciones en edificios nuevos, se ha erencia al standard prEN 13790:1999 donde se
En este estudio se presentan los resultados de una serie de ensayos en viviendas combi- desarrollado el presente estudio, que pretende definen los siguientes niveles de estanqueidad
nados con termografía infrarroja, intentando demostrar cómo puede mejorarse en estos definir el sistema y mostrar las ventajas que en función del tipo de edificio, en renovaciones
aspectos y con el objeto final de identificar los puntos más sensibles para producir estas supone el análisis del nivel de infiltraciones de a la hora a 50 Pa de presión o ACH50.
mejoras de cara a rehabilitar edificios con un enfoque de Consumo casi Nulo. los edificios durante el proceso de rehabilitación
1. Introducción bargo, es desconocido por muchos y todavía no
se encuentra regulado en la normativa estatal.
Según la directiva europea 31/2010 en el año
2020 todos los edificios construidos deberán ser En los últimos años se han realizado varios es-
Edificios de Energía Casi Nula (EECN). Por el mo- tudios sobre este tema, la mayoría de ellos pro-
mento no se han regulado en España los requisi- ceden de universidades europeas o americanas.
Imagen 1: Clasificación de la estanqueidad al aire de edificios de viviendas en ren/hora a 50 Pa
tos que deberán cumplir los edificios para ser Por ejemplo, durante el verano de 2005, se re-
EECN. Sin embargo, desde el Departamento de alizaron 20 ensayos de infiltraciones en vivien-
I+D+i de ACR Grupo se han dado pasos en este das unifamiliares en Attica, Grecia por la Uni-
camino hacia las construcciones más eficientes, versidad de Atenas (A. Sfakianaki, Air tightness
realizando varios estudios para determinar los measurements of residential houses in Athens, En otros países europeos, por ejemplo en que 1,5 ren/h. Otros países que lo regulan de
factores que más influyen en la demanda ener- Greece, Building and Environment Vol 43, Is- Alemania, desde el año 2002 todo edificio de manera similar son Austria, Eslovenia, Lituania
gética. Una de las cuestiones más importantes sue 4) y la media de renovaciones de aire a la viviendas construido debe tener una tasa de in- o Noruega entre otros (BPIE, Europe’s building
es garantizar la estanqueidad al aire de los edi- hora a 50 Pascales de presión fue de 7 renova- filtración inferior a 3 ren/h a 50 Pa, y si dispone under the microscope 2011).
ficios, limitando las infiltraciones no deseadas. ciones. En otros países el número de edificios de un sistema de ventilación mecánica, menor
Conflicto existente en los edificios que, sin em- analizados fue mayor, por ejemplo en Estados
14 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 15
Análisis de la repercusión energética programas diseñados para tal fin. A continu-
ación se muestran los resultados obtenidos en
Para determinar la repercusión del nivel de uno de ellos. Se trata de un edificio de vivien-
estanqueidad en la demanda energética, se das con valores de transmitancia térmica tipo
realizaron diferentes simulaciones con varios CTE y situado en Pamplona.
Imagen 2: relación n50- kwh/m²
Imagen 3: Equipos Blower door Retrotec de ACR Grupo
De este modo, reducir de 5 a 2 ren/h a 50Pa tela con un marco metálico que se ajusta a
la tasa de infiltración, puede suponer un la puerta de entrada de la vivienda. En di-
ahorro en la demanda de calefacción de casi cha puerta se inserta un ventilador calib-
20 kwh/m² año, dependiendo del clima y rado que extrae el caudal de aire necesario
del diseño del edificio. No se consigue nada para generar la depresión o sobrepresión
con aumentar los aislamientos térmicos que le indica el manómetro de precisión al
si se tienen entradas de aire no deseadas, que está conectado. Todo ello se controla a
que echarán por tierra todos los esfuerzos través de un equipo informático portátil y un
realizados en limitar la demanda energética software. Al finalizar la prueba obtenemos
al acometer una rehabilitación. Y así lo cor- varios datos, entre los que destaca las reno-
robora el estándar Passivhaus, referente a vaciones/hora a 50 Pa o n50, dato que uti-
nivel mundial en construcción de viviendas lizamos para comparar y evaluar el nivel de
eficientes, pues uno de sus principios es lim- estanqueidad de la vivienda.
itar el nivel de infiltración a 1 ren/h a 50 Pa
en edificios rehabilitados. Siguiendo el proceso que rige la norma
UNE-EN 13829 se han analizado más de 150
viviendas de diferentes edificios, construi-
3. Metodología dos por varias empresas del sector y situ-
ados en diferentes zonas climáticas como
Edificios de nueva construcción Barcelona, Valladolid, Vitoria y Pamplona.
Teniendo en cuenta la importancia de este Durante la ejecución del ensayo a depresión,
parámetro en la eficiencia energética de los se fuerzan las entradas de aire a través de Imagen 4: resultados de edificios de viviendas construidas en los ultimos años
edificios se ha realizado un análisis del nivel fisuras, grietas, carpinterías o defectos de
de estanqueidad de los edificios construidos sellado. Utilizando una cámara termográfica
en los ultimos años en España. Para ello se podemos localizar los puntos más impor-
ha utilizado el equipo de ensayo de presuri- tantes de infiltración y realizar propuestas
zación por medio de ventilador o “Blower de mejora para reducir esta tasa al mínimo.
door test”, que consiste en una puerta de
16 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 17
Imagen 5: Termografía e imagen digital de una ventana con infiltraciones Figuras 7 y 8: Imagen termográfica y digital de puerta balconera
Rehabilitación energética 4. Resultados strucción como en rehabilitaciones energéticas,
En los primeros ensayos se pueden detectar var- podemos controlar y reducir al máximo el caudal
En una rehabilitación energética es necesario ias infiltraciones no deseadas como estas: Después de analizar los resultados obtenidos en de aire infiltrado, con el consiguiente ahorro en-
conocer los niveles de origen para poder evaluar más de 150 viviendas de 40 edificios construidos ergético. Para ello, es preciso llevar un control
la mejora obtenida. Por eso, se realizan varias por diferentes empresas del sector, sabemos exhaustivo en la ejecución de los cerramientos
pruebas antes de comenzar las obras y de este que el nivel de estanqueidad medio se encuen- exteriores y sellados de la envolvente.
modo, se obtiene la tasa de infiltración inicial. tra en torno a 3,50 ren/h a 50Pa, en edificios de
nueva construcción. A día de hoy en España un edificio de 7 ren/h 50
Pa puede tener la misma calificación energética
Estudiando las causas del nivel de infiltración que uno de 2 ren/h 50 Pa, ya que por el momen-
de cada obra, proponiendo mejoras y teniendo to los programas de simulación no contemplan
especial atención en la ejecución de cerramien- este parámetro tan importante. Hasta la fecha,
tos exteriores, carpinterías y sellados, es posible se han dado pasos hacía los EECN con la última
reducir esta tasa por debajo de 2 ren/h a 50 Pa. actualización del Documento Básico HE-1, que
Así se ha demostrado en varias obras ejecutadas aunque cita en varias ocasiones el control de las
por ACR Grupo. No obstante si los proyectos no infiltraciones, deja en manos del proyectista la
se han diseñado teniendo en cuenta el control realización de ensayos o pruebas para controlar-
de infiltraciones de aire, es muy complicado lle- lo. Se considera que es necesaria la inclusión de
gar a dichos valores. unos límites del nivel de infiltración en los edifi-
cios en las próximas actualizaciones del CTE, con
Por otro lado, en cuanto a edificios rehabilitados el objetivo de llegar a cumplir con la exigencia
se han obtenido valores de reducción en la tasa de construir edificios de energía casi nula.
de infiltración del 30%, tan solo al sustituir las
Figura 5: Termografía infiltración ventana	Figura 6: Imagen de hoja de aluminio viejas ventanas de madera por unas nuevas de
altas prestaciones. Del mismo modo, para que 6. Bibliografía
esta mejora se produzca es necesario acometer
En la Fig.5 se aprecia como las ventanas ex- de sellados, que se deben transmitir a los re- la rehabilitación prestando especial atención a [1] A. Sfakianaki, Air tightness measurements of residential
istentes no ajustan correctamente. En la imagen sponsables de la obra para que procedan a su los sellados, tanto interiores como exteriores. houses in Athens, Greece, Building and Environment Vol
43, Issue 4, (2008).
vemos la huella que deja el aire exterior a difer- reparación. [2] Wanyu R. Chan, Analyzing a database of residential air
ente temperatura (en este caso más caliente) leakage in the United States. Atmospheric Environment,
sobre un folio colocado para tal fin. En la fig. 6 En este caso se aprecia un defecto de sellado 5. Conclusiones Volume 39, Issue 19, (2005).
vemos como la hoja de aluminio existente no en la parte inferior de la puerta balconera, se- [3] Juha Jokisalo, Building leakage, infiltration, and energy
dispone de burletes con gomas para evitar la en- ría recomendable realizar un sellado exterior del performance analyses for Finnish detached houses, Build-
Mejorar la estanqueidad al aire de los edificios ing and environment, Volume 44, Issue 2 (2009)
trada de aire. vierteaguas contra el balcón para frenar esta en- de viviendas es uno de los factores más impor- [4] OSSIO, F; DE HERDE, A y VEAS, L. Exigencias europeas
trada de aire. tantes para construir EECN. Al mismo tiempo, se para infiltraciones de aire: Lecciones para Chile. Revista de
Una vez sustituidas las ventanas por otras nue- trata de un parámetro actualmente obviado en la Construcción [online]. 2012, vol.11, n.1
vas de altas prestaciones, pero antes de fina- Una vez finalizada la rehabilitación se debe [5] EN 13829, Thermal perfomance of buildings. Determi-
la normativa española y desconocido por gran nation of air permeability of buildings. Fan pressurization
lizar los remates, se realizan los ensayos de in- tomar una muestra representativa de la misma parte del sector de la edificación. method. 2002
filtraciones intermedios para comprobar que la y de este modo certificar el nivel de estanquei- [6] Actualización Documento Básico Ahorro de Energía DB-
colocación de las carpinterías es la correcta. En dad del edificio, así como la reducción obtenida Realizando ensayos normalizados de infiltra- HE. Código técnico de Edificación. 2013
dichas pruebas se pueden localizar problemas respecto al punto de partida. ciones de aire, tanto en edificios de nueva con- [7] IDAE, Manual de referencia para Calener GT. 2009
[8] BPIE, Europe’s building under the microscope 2011
18 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 19
[584] Reducción de huella para instalar un De acuerdo con el DB-SUA, en su anejo A Termi-
Blog de la unión: ascensor nología, en inodoros, el espacio de transferencia
Consulta es relativa a la propuesta presentada
lateral será a ambos lados en usos públicos con
una anchura > 80 cm.
600 consultas CTE DB-SUA, en una comunidad de vecinos para la instalación
de un ascensor. En la solución propuesta, se ha dotado el local
de 2 servicios higiénicos, dispuestos de tal for-
DB-SI Y DB-SE La intervención contempla demolición completa
de la actual escalera (que en distintos puntos
no cumple cabezada al tener 2,06 m útiles) y la
ma que disponen de espacio de transferencia a
derecha e izquierda respectivamente cada uno
http://uaaap4.blogspot.com.es/ creación de nueva escalera y torre para el ascen-
sor. Para todo ello se sobresale la actual fachada ¿Cumpliría esta disposición de servicios higiénic-
correspondiente a la caja de escaleras unos 80 os, al ser dos, y cada uno de ellos con transferen-
La UAAAP (Unión de los Arquitectos de las Administraciones Públicas en España), entidad dependi- cm. cia para distinto lado, según la figura 1 adjunta?
ente del CSCAE, colaborando con el Ministerio de Fomento, publica en el mencionado blog en tiem- Al no poder invadir mas de 80 cm la acera exte-
po real, a la vez que se contesta al interesado, las respuestas oficiales a las dudas que se consideren rior (para dejar un paso libre de 1 m) se necesi- Respuesta
de interés para el colectivo planteadas al Ministerio sobre los documentos DB-SE, DB-SI y DB-SUA. taría reducir la medida de huella de la nueva
escalera a realizar a 25 cm (< de los 28 cm esta- Se puede considerar que disponiendo dos aseos
Desde el Ministerio de Fomento las pautas a tener en cuenta a la hora de hacer las consultas: blecidos en el CTE-DB-SUA para escalera de uso accesibles de uso público con espacio de trans-
común) a favor de un ascensor que mejora nota- ferencia al inodoro por un solo lado, uno por el
•Se exigen requisitos de claridad, concreción, concisión e identificación de quien formula la consulta. blemente las condiciones actuales de accesibili- lado derecho y otro por el izquierdo, se cumple
•Las consultas se deberán referir al CTE ya que la aclaración o interpretación de cualquier otra regla- la exigencia del DB SUA de que haya espacio de
dad. ¿Es esto posible?
mentación o norma no corresponde al Ministerio de Fomento. transferencia por ambos lados, siempre que se
•Las consultas debe hacer referencia al CTE en términos genéricos, y no a su aplicación a un proyecto
Respuesta informe de dicha circunstancia mediante un ró-
concreto o a soluciones alternativas al CTE ya que su valoración correspondería a la autoridad de con-
trol edificatorio.
tulo situado junto al acceso a ambos aseos y que
•Las consultas deben precisar interpretación o aclaración y no encontrarse evidentemente resueltas Entre los ajustes razonables cuya adopción se sean utilizables por ambos sexos.
aplicando el CTE y sus comentarios con el criterio y la discrecionalidad técnica siempre necesaria. está estudiando por este Ministerio para la
adecuación de los edificios existentes a las con- [600] Instalación de ascensor que precisa
Al frente del equipo de técnicos que responderán las dudas planteadas al Ministerio sobre los docu- diciones básicas de accesibilidad no figura la tomar espacio privativo de las viviendas
mentos DB-SE, DB-SI y DB-SUA, se encuentra nuestro compañero arquitecto reducción de la huella de las escaleras de uso
D. José Luis Posada Escobar, Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad. general hasta 25 cm Si se diera el caso que fuera necesario tomar
Subdirección General de Arquitectura y Edificación espacio privativo de las viviendas para la colo-
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo cación de un ascensor, ¿dicha intervención tend-
Ministerio de Fomento [472] Dos aseos accesibles con transferen- rían carácter de obligatorio siguiendo lo expues-
cia cada uno a un lado del inodoro to en su Disposición final primera, punto cuatro,
Envía tus consultas exclusivamente al buzón de la Subdirección General de Arquitectura y Edifi- sobre la modificación del artículo 10 de la Ley
cación: arquitectura@fomento.es Nos dirigimos a ustedes con el fin de realizar una 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Hori-
consulta sobre los servicios higiénicos accesibles zontal, o en este caso, dado que se está toman-
en locales de pública concurrencia. do espacio privativo sería necesario el consenso
Consulta 472
20 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 21
de todos los comuneros? de riesgo especialmente alto”, ni tampoco hacia Más concretamente mi duda se centra en los
una “escalera protegida o pasillo protegido des- Un garaje dispone de varias salidas de planta llamados “Documentos Básicos” y “Documentos
Respuesta de otras zonas”, sino de otras zonas hacia una necesarias para no superar el límite máximo de de Apoyo a los Documentos Básicos”. Es decir,
escalera abierta al exterior, que tiene la consid- longitud de recorridos de evacuación. Las plazas ¿cuál es su carácter obligacional? Y si carecen de
En relación a la posibilidad de instalación de eración de “escalera especialmente protegida”, para discapacitados se sitúan todas junto a una dicho carácter, ¿qué pasaría en el supuesto de
ascensor que precisa tomar espacio privativo se plantean las siguientes cuestiones: de las salidas de planta existentes. Esta zona es que no se cumplieran?.
de las viviendas, dicha intervención no tendría accesible, el resto del garaje no (“en las zonas
carácter obligatorio y requeriría el acuerdo de ¿Es admisible la existencia o apertura de una que deban disponer de elementos accesibles, El problema que ha surgido es que una em-
la Junta de propietarios dado que dicha inter- ventana en fachada, que abra frontalmente al tales como … plazas reservadas… no es necesa- presa de ascensores ha instalado una silla sal-
vención requeriría tomar espacio privativo, tal recinto de espera de la meseta de dicha escalera rio que el itinerario accesible llegue hasta todo vaescaleras en una autoescuela y ahora tiene
y como se desprende del punto 1 de la modifi- exterior? (se adjunta croquis indicativo) ¿Qué elemento de la zona, sino únicamente hasta los que cambiarse porque el inspector ha dicho que
cación del artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 condiciones de protección le serian de apli- accesibles”). ¿Es necesario otra salida de planta esa instalación estaba prohibida. No obstante, la
de julio, establecida en la ley 8/2013. cación a la ventana a tenor del DB-SI2? accesible y por lo tanto otra zona de refugio? compañía de ascensores que llevó a cabo la in-
stalación sostiene que tal prohibición no existe.
Respuesta Respuesta Yo he encontrado dicha prohibición en el inciso
[510] Ventana a rellano de escalera espe- final del criterio 2 del DA DB-SUA /2, pero no se
cialmente protegida en uso hospitalario Un elemento que separa una escalera especial- Confirmamos la validez de los comentarios al cual es el carácter obligacional o vinculante de
mente protegida del edificio debe ser EI 120 y DB SI “Salidas a zonas de refugio o sectores al- dicho documento ni cuales son las consecuen-
Efectúo la siguiente consulta sobre el DB-SI2 no puede contener ventanas que den al ámbito ternativos para la evacuación de personas con cias de no cumplir con esa disposición, es decir,
Propagación exterior. protegido de la escalera. La puerta de salida a la discapacidad” y “Número de salidas accesibles” ¿la instalación de la silla salvaescaleras en un lo-
Para los casos de escaleras abiertas al exterior, escalera a través de dicho elemento separador, para aparcamientos, de los que se desprende cal abierto al público infringe la normativa del
que sirvan como núcleos de evacuación de- si es única por carecer la escalera de vestíbulo que también en un aparcamiento que deba dis- código técnico de la edificación a pesar de que
scendentes situadas en el extremo de un ala de de independencia al ser abierta al exterior, debe poner de más de una salida, dicha exigencia es dicha prohibición sólo viene contemplada en el
planta de habitaciones geriátricas (uso hospita- ser EI260-C5. extensible a las salidas accesibles, con lo que documento de apoyo?
lario), que disponen de un trazado constituido ello implica de necesidad de itinerarios accesi-
por el ámbito de la escalera propiamente dicha El hecho de que, en un uso asimilable a hospital- bles hasta ellas. Respuesta
y por la meseta de espera, dispuesta a modo de ario (p. ej. un geriátrico) el rellano de la escalera
“galería o balcón” exterior ; y a los efectos de en cuestión sea zona de espera de ocupantes, Tanto en aparcamientos como en cualquier otro Los documentos básicos (DB) no son “comple-
cumplir con lo estipulado en el DB-SI sobre limi- no cambia nada de lo anterior, sino que, al con- recinto en el que los elementos que deban ser mentos” del CTE, sino parte integral del mismo,
tación del riesgo de propagación exterior hori- trario, lo hace aún más exigible si cabe accesibles estén localizados (alojamientos ac- por lo que tienen pleno carácter prescriptivo.
zontal del incendio a través de la fachada, y que cesibles, plazas reservadas en auditorios, cines, En cuanto al carácter vinculante de los Documen-
no tratándose de una situación de riesgo entre [551] Dotación de zonas de refugio en apar- salones de actos, etc.) el hecho de que no se exi- tos de Apoyo (DA), de los comentarios a los DB y
“dos sectores de incendios”, ni entre “una zona camientos jan itinerarios accesibles hasta otros elementos de las respuestas de este Ministerio a las consul-
o zonas no exime a dichos elementos accesibles tas que se le formulan sobre aplicación del CTE,
tener que disponer de itinerarios accesibles has- nos remitimos al siguiente informe elaborado
ta dos salidas de planta accesibles cuando, con en septiembre de 2004 por los servicios jurídi-
carácter general, se exija más de una salida de cos del Ministerio, referido a los criterios para la
planta. interpretación y aplicación de la NBE-CPI/96 que
entonces publicaba el mismo y que considera-
Sería discriminatorio que la exigible proximidad mos de plena validez para la cuestión suscitada:
de dichos elementos a una salida accesible fuese “Antes de nada hay que indicar que la interpre-
causa suficiente para no contemplar la hipótesis tación y aplicación de las normas corresponde,
de bloqueo de una salida accesible para perso- de conformidad con lo dispuesto en la Con-
nas con discapacidad en las mismas condiciones stitución y en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica
que se hace para las personas sin discapacidad 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los
Juzgados y Tribunales. La Norma Básica de la
Edificación “NBE-CPI/96 Condiciones de Pro-
[556] Carácter vinculante de los documen- tección contra Incendios de los Edificios” fue
tos básicos y los de apoyo aprobada por el Real Decreto 278/1991, de 1
de marzo, por lo que hay que entender que su
Tengo una duda respecto al carácter vinculante interpretación debe efectuarse a través de las
de la normativa que complementa el Código citadas Instituciones.
Técnico de la Edificación y que aparece en la pá-
gina web Podría suscitarse el dilema de si las contesta-
ciones a que nos referimos (que se encuentran
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/ publicadas en la página web del Ministerio de
documentos/. Vivienda) pueden equipararse a las consultas
Consulta 510 que se efectúan en materia Tributaria, en cuyas
22 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 23
normas se prevé la posibilidad de “consultas vin- esta Dirección General referentes a la interpre- cuenten con aseos, en una proporción, como relación a un número de unidades o fracción de
culantes”. tación de la NBE-CPI/96.” mínimo, de: hasta 50 plazas (aforo) 1 lavabo + este número se debe disponer esa dotación has-
1 inodoro para caballeros y 1 lavabo + 1 inodoro ta alcanzar este número. Por ejemplo, habrá que
Así, en el artículo 107 de la Ley General Tributar- Hay que tener en cuenta que muchos de los co- para señoras. disponer 1 aseo accesible cuando se instalen en-
ia, se regulan las consultas a la Administración mentarios que se publican en la página web del tre 1 y 10 inodoros, 2 cuando se instalen entre
tributaria, distinguiendo entre las vinculantes y CTE (http://www.codigotecnico.org) se acaban Nos están llegando diferentes interpretaciones, 11 y 20 inodoros, y así sucesivamente.
las no vinculantes. Por su parte el Real Decreto incorporando al articulado cuando este se revisa por parte de técnicos que aplican la norma de
404/1997, de 21 de marzo, establece el régimen y modifica, lo que refuerza el carácter vinculan- diversos Ayuntamientos, a la hora de aplicar el El DB SUA permite que el aseo accesible sea de
aplicable a las consultas cuya contestación debe te, si no de derecho, sí de hecho -tal como indica punto 1.26, en relación al decreto antes mencio- uso compartido por sexos, por lo que el núme-
tener carácter vinculante para la Administración el anterior informe jurídico- de los DA, de los co- nado, ya que en muchos de ellos se está consid- ro de inodoros a tener en cuenta es el total sin
tributaria, determinando los supuestos que ha- mentarios a los DB y de las respuestas del Minis- erando que : discriminar por sexos. Por ejemplo, hasta 10
bilitan para la presentación de consultas cuya terio de Fomento a las consultas que recibe. La pregunta es, que se entiende por: Un aseo inodoros instalados de ambos sexos podría dis-
contestación debe tener carácter vinculante, el En relación con el caso concreto de las sillas accesible por cada 10 unidades (unidades de?... ponerse únicamente uno de uso compartido,
procedimiento y los efectos vinculantes de la salvaescaleras, el documento de apoyo no las aseos o inodoros) ; y que se entiende por : o siempre que no entre en contradicción con lo
contestación. prohíbe, sino que constata que no resuelven la fracción de inodoros instalados, establecido por otra reglamentación vigente con
accesibilidad en condiciones de autonomía para mayor grado de exigencia.
Ahora bien, el hecho de que las contestaciones el usuario de silla de ruedas, lo cual debería ser Por ejemplo, un bar cafetería, que cuente con un
realizadas por la Dirección General de Arqui- siempre el objetivo. Por ello, se va a modificar el aforo de 40 personas y que en aplicación del de- [514] Tornos de control de accesos: ¿Puer-
tectura y Política de Vivienda a las consultas párrafo que se refiere a esta cuestión de forma creto 90/2010 requiera contar con 1 aseo para tas o pasos?
referentes a la norma “NBE-CPI/96, no tengan que quede claro lo anterior. señoras (1 lavabo + 1 inodoro) y 1 aseo para ca-
carácter vinculante, en el sentido indicado, no balleros (1 lavabo + 1 inodoro) , deberá adaptar ¿Cuál es el criterio que debe adoptarse en los
significa que carezcan totalmente de fuerza de [550] Compuertas cortafuegos en conduc- al menos uno de ellos? proyectos para los controles de acceso para per-
obligar. En este sentido, hay que tener en cuenta tos de humos de cocinas sonas con movilidad reducida:
que los Juzgados y Tribunales, en la aplicación de Respuesta Es una puerta y puede ser de 80cm como mín-
las normas y especialmente en la de las Normas En relación a los requisitos de sectorización de imo o se trata de un paso que debe alcanzar 1
técnicas o tecnológicas, utilizan con gran fre- cocinas de locales en planta baja de pública con- El CTE establece que se disponga “un aseo ac- metro?
cuencia, como no podría ser de otra manera, lo currencia con potencia inferior a < 20 kW, en el cesible por cada 10 unidades o fracción de ino-
que se denomina la “interpretación auténtica”, caso de que el patinillo por el que discurre la doros instalados, pudiendo ser de uso compar- Respuesta
que es la que dimana del propio legislador o cre- chimenea no ofrezca la resistencia al fuego nec- tido para ambos sexos”. Respecto a la primera
ador de la norma. Por ello en muchas ocasiones esaria con respecto con los locales/viviendas pregunta, el DB SUA establece la dotación en Los tornos y otros elementos de control de ac-
solicitan de la fuente de la que dimana la norma, de las plantas superiores, ¿Son admisibles com- relación al número de “inodoros”, puesto que ceso situados en itinerarios accesibles se deben
en este caso de la Dirección General de Arqui- puertas cortafuegos en la chimenea de salida de la distribución de los aseos puede realizarse de asimilar a los estrechamientos puntuales, lo que
tectura y Política de Vivienda, la interpretación humos como solución de compartimentación? muy distintas formas. supone que su anchura debe ser al menos 1 m
sobre aspectos puntuales de la citada Norma en una longitud que no exceda de 0,50 m. Si la
Básica, aceptando y aplicando, normalmente, el Respuesta Cuando el DB SUA establece la dotación en excede, su anchura debe ser al menos 1,20 m
criterio que la Dirección General propone.
Conforme a la nota (2) de la tabla 2.1 de SI 1-2,
Como consecuencia de lo anterior, si bien hay en los conductos de extracción de humo de las
que concluir que las contestaciones a las con- cocinas que deban clasificarse como local de
sultas referentes a la NBE-CPI/96, que se vienen riesgo especial no pueden existir compuertas
publicando en la página web del Ministerio de cortafuegos. De los conductos de cocinas que
Vivienda, como consecuencia de lo estable- no sean locales de riesgo especial no se dice
cido en el apartado g) del artículo 35 de la Ley nada. No obstante, en el segundo caso habría
30/1992, del Régimen Jurídico de las Adminis- que valorar, desde los criterios de buena prác-
traciones Públicas y del Procedimiento Admin- tica generalmente reconocidos, si la existencia
istrativo Común, que determina el derecho de de dichas compuertas es compatible con el fun-
los ciudadanos a “obtener información y orien- cionamiento de este tipo de conductos, en los
tación acerca de los requisitos jurídicos o téc- que es muy probable que su presencia produzca
nicos que las disposiciones vigentes impongan acumulación de grasa
a los proyectos, actuaciones o solicitudes que
se propongan realizar”, no tienen carácter vin- [371] Dotación aseos accesibles Pregunta
culante, la realidad es que, en la práctica, fre- referente a la aplicación del DB-SU9, 1.26
cuentemente se produce el efecto de su vincu-
lación a través de las sentencias de los Juzgados Los Bares Cafetería y Restaurantes, en aplicación
y Tribunales. Como ejemplo, podemos indicar del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que
la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Ad- se regula la actividad turística de restauración
ministrativo no 2 de San Sebastián, en la que se de nuestra Comunidad Autónoma requiere que,
hacen referencias expresas a los informes de tanto los Bares Cafetería como los Restaurantes Consulta 514
24 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 25
DB HE 2013: Consultas
Respuestas del Ministerio de Fomento a baciones con la herramienta oficial unificada HE-2013 y que sí que seguiría siendo válido cu- un informe con toda la información necesaria
las preguntas planteadas sobre algunos LIDER-CALENER, a fin de constatar qué tipo de ando se estuviesen caracterizando soluciones para justificar el cumplimiento de las exigencias
condensaciones verificaba, y la sorpresa fue constructivas similares a las de la opción simpli- HE 0 y HE 1 del CTE y la Certificación energética.
aspectos del nuevo DB HE-2013
máxima puesto que esta herramienta no verifica ficada del DB HE-2006. Añadían que tenían pre-
ningún tipo de condensación. visto incorporar un comentario al respecto, en la La respuesta del Ministerio, amparándose en el
En el mes de julio de 2014 se envió al Ministe-
versión comentada del DB HE y en la nueva ver- nuevo DB HE-2013, fue que éste no fija la ob-
rio de Fomento un documento con una serie de
Ante este planteamiento, la respuesta del Minis- sión del Documento de Apoyo, pero sin indicar ligatoriedad de utilizar ninguna herramienta
preguntas relacionadas con el DB HE/2013, del
terio fue que la referencia a las condensaciones fecha. oficial para la verificación de las exigencias de
cual se recibió respuesta a principios de octubre.
debía entenderse a las condensaciones de tipo demanda y consumo energético y, entendiendo
Se trataban aspectos relacionados con la verifi-
intersticial, puesto que son las que afectan de Herramienta unificada LIDER-CALENER que para la evaluación de los mismos se req-
cación de las condensaciones, el tratamiento
forma significativa al comportamiento energé- uiere de cálculos complejos, y con la voluntad
de los puentes térmicos en los documentos de
tico del edificio, y que la exigencia de limitación Respecto a la nueva herramienta unificada LID- de facilitar la aplicación a aquellos técnicos que
apoyo y consideraciones sobre la Herramienta
de las condensaciones superficiales ya queda ER-CALENER que el Ministerio de Fomento puso anteriormente hubiesen utilizado las herrami-
unificada LIDER-CALENER.
recogida en el DB HS, de Salubridad. a disposición de los técnicos, en la pregunta se entas LIDER y CALENER, ponían a disposición la
manifestaba que se trataba de una herramienta herramienta unificada LIDER-CALENER, cuyo al-
En concreto, se solicitaban aclaraciones al Minis-
incompleta puesto que, por lo que respecta a las cance es limitado y que, a diferencia de LIDER,
terio de Fomento sobre los temas que a continu-
exigencias del DB HE-1, no verificaba las trans- para dar respuesta a todas las exigencias del DB
ación, de forma breve, se exponen:
mitancias y permeabilidad al aire máximas de HE-1 los técnicos precisan de otras herramientas
Tratamiento de los puentes térmicos en los los elementos de la envolvente térmica (para adicionales.
Documentos publicados por el Ministerio de edificios de uso residencial) ni la limitación de
Vivienda (CEC, Catálogo de elementos construc- condensaciones (para edificios de todos los Por lo que respecta al informe de resultados
tivos del CTE) y Ministerio de Fomento, (DA DB- usos), aspectos todos ellos que sí verificaba la obtenido por la herramienta unificada, se re-
Verificación de las condensaciones
HE/3. Documento de apoyo) herramienta LIDER asociada al DB HE-2006. spondía que el DB HE-0 y HE-1 no fija ningún
modelo de informe oficial, se daba una orien-
La exigencia básica HE-1 Limitación de la de-
En el escrito enviado al Ministerio se hacía no- Se añadía, además, que el informe de resultados tación de la extensión de los archivos internos
manda energética de la parte I del CTE, hace
tar que los documentos publicados en distintos de la herramienta no detallaba las soluciones de donde extraer los valores deseados y se in-
referencia a la reducción del riesgo de aparición
momentos por el Ministerio para comprobar constructivas ni las características de las insta- formaba de que se estaba trabajando en que la
de humedades de condensación superficiales e
la ausencia de condensaciones superficiales en laciones con las que se calculaba. También se herramienta unificada generara un archivo con
intersticiales. En la caracterización de la exigen-
puentes térmicos –documentos disponibles des- solicitaba que la herramienta unificada emitiera el certificado de eficiencia energética.
cia del nuevo DB HE/2013, la referencia es para
de la página web del código Técnico- se ofrecía
la limitación de los riesgos debidos a las conden-
información distinta e incluso contradictoria en
saciones (condensaciones en general sin hacer
los mismos. En concreto se hacía referencia al
ningún tipo de distinción) y, en el apartado del
Catálogo de elementos constructivos del CTE y
mismo DB HE/2013 en el que se especifica la
al Documento de apoyo DA DB-HE / 3 Puentes
documentación a incluir en el proyecto para jus-
tificar el cumplimiento de las exigencias, única-
mente se hace referencia a la verificación de
La respuesta del Ministerio fue que el primero,
limitación de condensaciones intersticiales.
(CEC), no debía emplearse de forma general
para la caracterización de los puentes térmicos
Ante tal indefinición, se hizo unas compro-
puesto que su caracterización era anterior al DB
26 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 27
ÍNDICE ARTÍCULOS PUBLICADOS revista tecnológica anexo
Asuntos generales Sobre la sentencia de la sala tercera del tribunal supremo, recurso n. 1 2011 CSCAE
contencioso administrativo n. 30/2006.
Proyecto de Orden por la que se establece la estructura y la gestión del n. 3 2011 CSCAE
Registro General del CTE.
Publicado RD sobre Inspección Técnica de Edificios. n. 4 2011 Reseña
Asemas: La seguridad y salud en las obras de construcción. n. 5 2011 Reseña
Actualización Normas Armonizadas de los productos de construcción. n. 4 2011 Reseña
Reglamento Europeo de Productos de la Construcción. n. 5 2011 Reseña
Calificaciones profesionales. n. 6 2011 Reseña
Organismos de Control. n. 9 2012 Reseña
Proyecto RD Reglamento Europeo de 305/2011 de productos de cons- n. 10 2013 COA Illes Balears
Borrador de Reglamento Infaestructura de la calidad y Segurida indus- n. 11 2013 CSCAE
Código Técnico Caracterización de recintos según el CTE. n. 1 2011 COA Málaga
Vivienda unifamiliar: singularidades (I). n. 5 2011 COA Murcia
Vivienda unifamiliar: singularidades (II). n. 8 2011 COA Murcia
DB HE Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. n. 6 2012 COA Málaga
Contribución solar y calificación energética. n. 5 2011 COA Almeria
Proyecto de modificación del DB HE. n. 9 2012 CSCAE
Nuevo DB HE 2013. n. 12 2013 CSCAE
Nuevo DB HE 2013: Nuevas transmitancias, nuevos espesores de aisla- n. 13 2014 COA Málaga
Nuevo DB HE 2013: Demanda energética n. 13 2014 COA Murcia
Nuevo DB HE 2013: El calculista energético n. 13 2014 CSCAE
¿Cuánta energía consume su edificio, Mr. Foster? n. 14 2014 Pedro Guirao,
DB HE 2013: Intervención en edificios existentes n. 15 2014 COA Murcia
DA HE/3 Puentes Térmicos n. 16 2014 COA Sevilla
DB HS Exigencia de la calidad del aire en el interior de edificios. n. 2 2011 COA Málaga
DB SI Comunicación entre los diferentes sectores constituidos en un edificio. n. 3 2011 COA Sevilla
Condiciones del entorno forestal de los edificios. n. 4 2011 COA Madrid
28 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 29
ÍNDICE ARTÍCULOS PUBLICADOS revista tecnológica anexo ÍNDICE ARTÍCULOS PUBLICADOS revista tecnológica anexo
Instalación de ascensor en edificios de viviendas. n. 9 2012 COA Galicia Instalación receptoras de gas. Centralización de contadores. n. 4 2011 COA Sevilla
Proyecto de Real Decreto de Reglamento de Instalaciones de Protec- n. 12 2013 CSCAE Derogada orden que regula los contadores de agua fría. n. 4 2011 Reseña
ción contra incendios
Nueva clasificación de productos de la construcción frente a incendios n. 12 2013 CSCAE Comentarios al proyecto de RD ITC-BT 52 “Instalaciones con fines espe- n. 5 2011 CSCAE
(RD 842/2013). ciales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”.
Justificación características de comportamiento ante el fuego n. 14 2014 MFOM Borradores de Guías del REBT: ITC BT-23, ITC BT-25, ITC BT-29 y ITC BT- n. 8 2012 CSCAE
Accesibilidad El proceso de unificación de la normativa sobre accesibilidad y no n. 4 2011 COA Asturias Borradores de Guías del Reglamento de eficiencia energética en insta- n. 10 2013 COA Illes Balears
discriminación de personas. laciones de alumbrado exterior.
Accesibilidad en edificios existentes. n. 4 2011 COA Málaga Guías borradores REBT. n. 11 2013 CSCAE
La importancia del 6% en la pendiente del suelo. n. 10 2013 COA Asturias Infraestructuras de recarga de coches eléctricos en edificios n. 17 2015 COA Málaga
Accesibilidad en obras de reforma y acondicionamiento de locales n. 14 2014 COA Málaga Estructuras Lo dúctil es lo rígido. n. 3 2011 José Luis De Miguel
Accesibilidad. Ley general de derechos de las personas con discapaci- n. 14 2014 COA Castilla La Apuntalamientos de forjados en la EHE 08. n. 1 2011 COA Asturias
dad y de su inclusión social Mancha
DB HR Sistemas de Información de Contaminación Acústica. n. 6 2012 Reseña Fichas de prevención de patologías. n. 2 2011 Reseña
Optimización de soluciones constructivas mediante el empleo de la n. 9 2012 COA Sevilla Publicada en BOE nueva Instrucción de Acero Estructural. n. 3 2011 Reseña
Opción General (I)
Optimización de soluciones constructivas mediante el empleo de la n. 10 2013 COA Sevilla Comentarios a la nueva Instrucción de Acero Estructural EAE n. 4 2011 Agustí Obiol
Opción General (II).
Opción simplificada: ejemplo vivienda unifamiliar entre medianera. n. 11 2013 COA Sevilla Recomendaciones para la elaboración del informe prescrito en la NCSR n. 4 2011 COA Murcia
02 sobre las consecuencias del sismo en las edificaciones.
Certificación ener- Nuevos documentos reconocidos para la calificación energética n. 3 2011 COA Sevilla Instrucción EHE 08 comentada. n. 7 2012 Reseña
gética de edificios
Observaciones al proyecto R. D. por el que se aprueba el procedimiento n. 3 2011 CSCAE RITE RD Modificaciones del RITE. n. 11 2013 CSCAE
para la certificación de eficiencia energética de los edificio existentes.
Certificación energética de edificios existentes. n. 9 2012 CSCAE Rehabilitación CONAMA 2012: Sello Básico del Edificio. n. 9 2012 CSCAE
Tarifa certificación y auditoría energética. n. 12 2013 CSCAE Accesibilidad en edificios existentes. n. 4 2011 COA Málaga
Manejo de la herremienta CE3X en uso residencial vivienda n. 12 2013 COA Sevilla Rehabilitación de fachadas. n. 11 2012 Reseña
Infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética. n. 12 2013 COA Málaga Borrador Plan Estatal para la Rehabilitación, Regeneración y Renova- n. 10 2013 CSCAE
Proyecto RD en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de n. 13 2014 CSCAE Los terremotos y la conservación del patrimonio n. 10 2013 José Luis González
proveedores de servicios y auditores energéticos.
Peritaciones Cómo afrontar las reclamaciones por humedades superficiales de n. 5 2011 COA Castilla La Plan Estatal para el fomento del alquiler, la rehabilitación la regenera- n. 11 2013 CSCAE
condensación. Mancha ción y renovación urbana.
Instalaciones Portales en edificios de viviendas: sala de máquinas. n. 2 2011 COA Murcia Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. n. 4 2011 Reseña
El nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicacio- n. 2 2011 Jesús Feijó Programas de ayuda a la rehabilitación. n. 12 2013 CSCAE
ICT: aclaraciones ámbito de aplicación n. 11 2013 COA Galicia Plan estatal de fomento del alq., y la rehabilitación edificatoria y la n. 12 2013 COA Sevilla
regeneración y renovación urbana, 2013-16.
Evacuación de gases de combustión en viviendas. n. 1 2011 COA Málaga Instalación de ascensor en edificios de viviendas n. 9 2012 COA Galicia
Evacuación de productos de combustión por cubierta. n. 2 2011 COA Sevilla Aspectos generales sobre la reparación y/o refuerzo de cimentaciones n. 13 2013 Juan José Rosas
en rehabilitación de edificio, técnicas disponibles en el mercados.
30 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 CSCAE anexo n.17 I 03.2015 31
Estudios geotécnicos en la rehabilitación de edificios. n. 14 2014 Albert Ventayol
Estudio T-NEZB. Transformación de los edificios existentes hacia los n. 15 2014 CENER
Incidencia de los puentes térmicos en la rehabilitación n. 15 2014 EHU-UPV
Estrategias a largo plazo de la rehabilitación energética n. 15 2014 DG AVS
Accesibilidad: criterios de adecuación de edificios n. 16 2014 F. Labastida
Patologías acústicas en la construcción n. 16 2014 A. Sansegundo
El CTE y la intervención en edificios existentes n. 16 2014 COA Sevilla
Análisis de la estanqueidad al aire en la construcción y rehabilitación n. 17 2015 A.Jimenez/P.Branchi
32 CSCAE anexo n.17 I 03.2015
Documentos similares a Infraestructuras recarga coches electricos.pdf
NB_1220011_2013
NP Accesibilidad Hogares Del Jubilado Bidebieta y Intxaurrondo (04!11!14)
Más de Cristian Esqueti
curso-megafonia.pdf
LibrosRedes.de.Computadoras.-.Andrew.S.Tanenbaum.3ED.Prentice-Hall I.pdf

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 35
 Real Decreto