Source: http://www.sagit.cz/info/sb02075
Timestamp: 2018-01-22 12:33:40+00:00

Document:
VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 2002 o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - Sbírka zákonů - Nakladatelství Sagit, a.s.
Předpis č. 75/2002 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2002, částka 33, ze dne 1. 3. 2002
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení (dále jen "elektrické zařízení") používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími.
a) prací na elektrickém zařízení - obsluha, montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, zkoušení a měření a revize elektrických zařízení,
b) prohlídkou - činnost směřující k ověření, zda volba elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda elektrické zařízení je řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zplnomocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen "výrobce"), jakož i výrobců jeho jednotlivých částí na jeho instalaci a provoz a že zařízení není viditelně poškozeno tak, že by tím byla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
d) řádem prohlídek, údržby a revizí - písemný dokument jakožto součást provozní dokumentace, kterým organizace vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy v provozní knize při prohlídce a údržbě elektrických zařízení, včetně preventivní údržby, a určuje lhůty pravidelných revizí,
e) zkouškou - zkoušení a měření podle části B přílohy č. 4, popřípadě i soubor dalších technických úkonů určených průvodní dokumentací k ověření, že opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu včetně bezpečnosti elektrického zařízení a návazného technického zařízení, bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,
g) zprávou o revizi - písemný doklad o výsledku revize vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení podle přílohy č. 3 s využitím informací nezbytných pro provádění revize, z něhož je patrný stav elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost práce a provozu, na bezpečnost provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci,
i) elektrickým zařízením třídy ochrany I - zařízení, které má na všech částech alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku nebo ochranný kontakt; elektrické zařízení třídy ochrany I může mít některé části s dvojitou nebo zesílenou izolací nebo části, které mají bezpečné malé napětí,
a) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru a výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech,
b) elektrické zařízení silové v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení; za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody,
a) elektrické zařízení silové držené v ruce do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,
b) elektrické zařízení silové přenosné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,
c) elektrické zařízení silové nepřenosné nebo upevněné do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
(4) Elektrické zařízení třídy B podléhá provádění pravidelných, popřípadě mimořádných kontrol osobou s elektrotechnickou kvalifikací alespoň pracovníka znalého podle zvláštního právního předpisu.
Zařazení elektrických zařízení podléhajících
provádění revizí a kontrol do skupin
b) elektrické zařízení na povrchu v prostorech s vysokým a zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM 3 a SNM 2,
c) elektrické zařízení v prostorech s vysokým nebezpečím výbuchu zóna 0 (SNV 3) a se zvýšeným nebezpečím výbuchu zóna 1 (SNV 2),
d) elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných ,
a) elektrické zařízení v podzemí neplynujících neuhelných dolů,
b) elektrické zařízení na povrchu v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu SNM 1,
d) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 2 (SNV 1) a v ochranných prostorech,
e) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru BE 2,
g) elektrické zařízení v budovách konstruovaných z hořlavých materiálů CA 2,
d) trolejové vedení důlních drah.
(11) Elektrickým zařízením skupiny B4 je to zařízení uvedené v § 4 odst. 3 písm. b), c) a d), které je organizací určeno k použití jen v prostorech normálních, a to bez ohledu na počet pracovních hodin a rok.
(2) Stav elektrických zařízení se při revizi a kontrole do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle zvláštních právních předpisů a technických norem platných v době jejich uvedení do provozu, rekonstrukce nebo modernizace, pokud nestanoví takový zvláštní právní předpis nebo technická norma jinak.
(5) Při kontrole elektrického zařízení třídy B se provede prohlídka tohoto zařízení podle části A přílohy č. 5 a měření a zkouška chodu v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou, pokud výrobce neurčil rozsah a technické požadavky jiné.
Další požadavky na bezpečnost provozu
elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu
(1) Montáž elektrického zařízení se provádí podle projektové, popřípadě výkresové dokumentace zařízení.
a) u elektrického zařízení do 6,6 kV střídavých určeného k přeměně elektrické energie a u elektrického zařízení do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k rozvodu elektrické energie, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného elektrického zařízení nebo prodloužení, zkrácení nebo výměně elektrického rozvodu, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem elektrickým proudem; toto ustanovení se nepoužije u elektrického zařízení tvořícího součást stavebního objektu či jinak v tomto objektu zabudovaného a u elektrického zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,
b) změny budou před, popřípadě, nestanovuje-li zvláštní právní předpis26) jinak, ihned po jejich provedení zaznamenány do dokumentace podle odstavce 1 a následně odsouhlaseny pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací,
(8) U elektrického zařízení třídy A uvedeného na trh podle zvláštního právního předpisu se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen prohlídka tohoto zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci s ohledem na vnější vlivy prostředí podle průvodní dokumentace; to neplatí, má-li být toto zařízení po opravě nebo přemístění znovu určeno k používání. Ustanovení první věty se nevztahuje na napájecí a navazující elektrická zařízení.
(5) Práce na elektrickém zařízení provádí jen odborně způsobilý zaměstnanec (§ 9) vybavený potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními pomůckami (dále jen "pomůcky") a měřicími přístroji, který byl se zacházením s těmito pomůckami a měřicími přístroji předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně seznámen.
(6) U pomůcek uvedených v příloze č. 6 se provádí pravidelné prohlídky a zkoušky ve lhůtách uvedených v této příloze, přičemž zkoušky se provedou v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou. Pokud se provedením zkoušky zjistí vyhovující stav pomůcky, označí se tato pomůcka plombou, která je včetně svého závěsu z nevodivého materiálu a na které je označení zkušebny na jedné straně, čtvrtletí a rok zkoušky na druhé straně, nebo čitelným razítkem zkušebny s datem zkoušky. Zkouška nahrazuje prohlídku.
(7) Báňský inspektor je oprávněn v případě pochybnosti o bezpečném stavu nebo bezpečném provozu elektrického zařízení nebo v případě, že na elektrickém zařízení došlo k úrazu elektrickým proudem, závažné události nebo nebezpečnému stavu, nařídit
(9) Prozatimní elektrické zařízení uvedené v § 6 odst. 7 nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne závodní dolu, závodní lomu nebo vedoucí pracovník.
(2) Pracovník seznámený je odborně způsobilý pro
b) práce v lomech související s přemisťováním vlečných kabelů pod napětím do 35 kV střídavých, pokud při této práci nemůže přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí, a to pod dozorem alespoň pracovníka poučeného a při použití vhodných pomůcek určených v řádu prohlídek, údržby a revizí.
(5) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení38) vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další.
(7) Pro projektování elektrického zařízení je odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.
(1) Odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení je osoba s požadovanou odborností v elektrotechnice,6) která má k této činnosti platné osvědčení odpovídajícího rozsahu podle přílohy č. 1 vydané obvodním báňským úřadem (revizní technik); u rozsahů C 0, C 1, C 3 a C 4 podle článku II přílohy č. 1 se považuje za dostatečné, pokud revizní technik vlastní platné osvědčení k provádění revizí na elektrických zařízeních vydané podle zvláštního právního přepisu, a to u rozsahu C 0 vždy a u rozsahů C 1, C 3 a C 4, jen pokud je v osvědčení uveden odpovídající rozsah.
(2) Podnětem k vydání osvědčení je písemná žádost organizace o ověření odborné způsobilosti zaměstnance k provádění revizí na elektrických zařízeních. V žádosti o ověření odborné způsobilosti revizního technika podle odstavce 1 organizace uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaného osvědčení podle přílohy č. 1. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti žadatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání a doklady o celkové praxi na elektrických zařízeních, na nichž má být jako revizní technik pověřen k provádění revizí.

References: § 5
 § 6
 zákona č. 61
 zákona č. 542
 § 4
 § 6