Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/8152D4662CB37F5A03257C620044E813
Timestamp: 2020-08-06 00:43:12+00:00

Document:
Resolución ENRE 0013/2014. Boletín Oficial nº 32.812, jueves 23 de enero de 2014, p. 16.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso f), Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y s), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0099/2013, Resolución ENRE 0257/2011, Resolución ENRE 0257/2011 - artículo 1, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0546/1999
Expediente Citado : ENRE 38511/2013
VISTO: El Expediente ENRE Nº 38.511/2013, y
Que en el Expediente del visto, la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA:” (“EDESUR S.A.”), presentó una solicitud para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, consistente en la incorporación de DOS (2) nuevas unidades de transformación de 132/13,2 kV, 40 MVA, en el predio de la Subestación (S.E.) 220 kV N° 185 BOSQUES, Partido de FLORENCIO VARELA.
Que el objeto de la nueva obra es garantizar el suministro en condiciones adecuadas de calidad de servicio a los clientes de las localidades aledañas, habida cuenta de que estudios realizados por “EDESUR S.A.” indican un crecimiento local de la demanda en el corto y mediano plazo.
Que “EDESUR S.A.” justifica esta obra en que la instalación en un predio existente no conlleva la necesidad de efectuar nuevos tendidos en alta tensión, efectuándose la conexión mediante vínculos internos a la SE BOSQUES.
Que el proyecto incluye la incorporación en media tensión de DOS (2) secciones tipo Metal-Clad y salas de celdas asociadas, con DOS (2) bancos de capacitores de 4,8 MVAr cada uno y DIECISÉIS (16) salidas de línea.
Que “EDESUR S.A.” acompañó el presupuesto de la obra, estimado en PESOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($33.075.458)
Que el Departamento Ambiental del ENRE informó mediante su Memorándum D.Amb N° 99/2013, que se consideran satisfechos sus requerimientos.
Que por su parte, el Departamento de Seguridad Pública informó anomalías en la señalización y cerco perimetral de la SE BOSQUES.
Que “EDESUR S.A.” subsanó las observaciones en cuanto al cerco perimetral, restando las tocantes a la señalización, las que fueron desglosadas por el Departamento en el Expediente ENRE N° 39.813.
Que la evaluación dispuesta por el Artículo 1 de la Resolución ENRE N° 257/2011, resulta en un puntaje de CUARENTA Y UN (41) puntos, por lo que corresponde encuadrar como ampliación menor, no siendo necesario para la realización de las obras por parte de la Distribuidora la obtención del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y procediendo a su autorización en forma directa.
Que se deberá dar cumplimiento a la Ley N° 25.551 y el Decreto PEN N° 1.600/2002 – Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos., denominado “Compre Trabajo Argentino”.
Que el presente acto cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 7, inciso d) de la Ley N° 19.549.
Que, el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo establecido por los Artículos 2 inciso f) y 56 incisos k) y s) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Autorizar la Ampliación Menor, solicitada por “EDESUR S.A.”, consistente en la instalación de DOS (2) unidades de transformación DE 132/13,2 Kv, 40 MVA, y DOS (2) secciones de 13,2 kV, incluyendo DIECISÉIS (16) salidas de línea y DOS (2) bancos de capacitores de 4,8 MVAr, en la ET BOSQUES, partido de FLORENCIO VARELA, Provincia de BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 3.- Instruir a “EDESUR S.A.” que, una vez concluida la ampliación autorizada en el Artículo 1, deberá informar la fecha de habilitación comercial de la misma a efectos de dar por concluidas las actuaciones del Expediente del Visto.
ARTÍCULO 4.- Notifíquese a “EDESUR S.A.”, a CAMMESA, y al OCEBA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 13/2014

References: artículo 07
 artículo 02
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 7
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 3
 Artículo 1

ARTÍCULO 4

RESOLUCIÓN