Source: http://docplayer.fr/666456-Reglement-2005-08-relatif-aux-branchements-a-l-egout-et-a-l-aqueduc.html
Timestamp: 2017-07-22 03:32:17+00:00

Document:
RÈGLEMENT # RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC - PDF
RÈGLEMENT # RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC
Download "RÈGLEMENT #2005-08 RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC"
1 RÈGLEMENT # RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC RÈGLEMENT NUMÉRO RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L ÉGOUT ET À L AQUEDUC Type Règlement # Résolution # Date adoption Date d entrée en vigueur Adoption Modification2 TABLE DES MATIÈRES Page Articles PRÉAMBULE 2 SECTION I DÉFINITIONS SECTION II PERMIS DE CONSTRUCTION à 5 SECTION III EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L ÉGOUT ET À L AQUEDUC à 22 SECTION IV ÉVACUATION DES EAUX USÉES à 31 SECTION V APPROBATION DES TRAVAUX à 35 SECTION VI PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUT ET D AQUEDUC à 37 SECTION VII DÉGEL DES CONDUITES SECTION VIII DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES à 42 ANNEXE I LES PROCÉDURES RELATIVES AUX ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ D'UN BRANCHEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES RACCORDEMENTS ANNEXE II ANNEXE III DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L ÉGOUT ET/OU L'AQUEDUC... PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT À L ÉGOUT ET/OU L AQUEDUC ANNEXE IV CERTIFICAT D'AUTORISATION3 RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À L AQUEDUC (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme L.R.Q., chapitre A-19.1, articles 118, 120, à et 123 à 130) (Loi sur les cités et villes L.R.Q., chapitre C-19, articles 356 à 369, 411 N o 1, 413 N o 11, N o 22 a, N o 25 et N o 29, 413.1, 415 N o 14, 427, 576, 577 et 577.1) (Code municipal L.R.Q., chapitre C-27.1, articles 445 à 455, 492, 546, 557, 563, , 632, 1108 et 1110) PRÉAMBULE ATTENDU QUE la municipalité de Baie-des-Sables exploitera prochainement un système d'aqueduc et d'égout; ATTENDU QUE le conseil souhaite réglementer les branchements à l'aqueduc et/ou à l'égout afin de maximaliser le fonctionnement du réseau; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par Monsieur Jean Carrier, conseiller au siège numéro 3, lors de la session ordinaire du conseil municipal du 2 mai EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Martin Pelletier, appuyé par Madame Julie Potvin et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et que le préambule ainsi que les annexes en fassent partie intégrante. SECTION I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : - «branchement à l'égout» une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation; - 2 -4 - «égout domestique» une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques; - «égout pluvial» une canalisation destinée au transport des eaux pluviales et des eaux souterraines; - «égout unitaire» une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines; «eaux pluviales» «eaux souterraines» «eaux usées domestiques» eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue; eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores du sol; eaux qui comprennent les eaux ménagères (cuisine, lavage, toilette) et les eaux vannes (matières fécales et urine). - «B.N.Q.» Bureau de normalisation du Québec. 2. Permis requis SECTION II PERMIS DE CONSTRUCTION Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l égout ou à l aqueduc, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l égout existant ou à l aqueduc existant, doit obtenir un permis de construction de la municipalité. 3. Demande de permis Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : Un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique : a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et le numéro du lot visé par la demande de permis; b) les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de manchon de raccordement à utiliser; - 3 -5 c) le niveau de plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue; d) la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines; e) la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l aqueduc et à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 3 du présent article; f) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines; Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements à l égout et à l aqueduc. Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie. La somme requise pour les frais d étude et d émission du permis, est de $ pour un raccordement à l aqueduc seulement et de $ pour un raccordement à l aqueduc et à l égout fait simultanément. L officier autorisé émet le permis, si toutes les conditions de son émission sont rencontrées, et ce dans les 30 jours à compter de celui où la demande complète lui est présentée. 4. Avis de transformation Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit informer la municipalité, par écrit, de toute transformation qui modifie la consommation prévu de l eau potable et la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout. 5. Avis Tout propriétaire doit aviser la municipalité, par écrit, lorsqu'il débranche ou désaffecte un branchement à l aqueduc et à l'égout ou qu'il effectue des travaux d aqueduc et d'égout autres que ceux visés à l'article6 SECTION III EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L ÉGOUT ET À L AQUEDUC 6. Type de tuyauterie Un branchement à l aqueduc et à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de même matériau que ceux qui sont utilisés pour la partie du branchement installée par la municipalité. 7. Matériau utilisé (Article modifié par le règlement numéro en vigueur le ) Le matériau utilisé et accepté par la municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d'égout est le chlorure de polyvinyle (C.P.V.) : NQ , résistance minimale DR-28, rigidité minimale de 625 KPa. Les matériaux utilisés et acceptés par la municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d aqueduc sont les suivants : le tuyau de cuivre rouge de type «K» mou, sans joint ; le tuyau thermoplastique de type PEX prévu par le fabricant pour cette utilisation, sans joint. Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale. Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à garniture en mélange de caoutchouc pour les branchements à l égout doivent être étanches et flexibles. 8. Longueur des tuyaux La longueur d'un tuyau d'un branchement à l'égout, dont la pente est supérieure à 1 dans 3, ne doit pas excéder 1 mètre, quel que soit le matériau utilisé. Si la pente est inférieure à 1 dans 3, les longueurs standards du tuyau doivent être celles spécifiées aux normes indiquées à l'article 7. La longueur du branchement à l aqueduc doit correspondre à la distance entre le point de raccordement à la plomberie du bâtiment et la valve de distribution à l emprise de rue et être exempt de joints. Des joints à l aide d un manchon à compression sont autorisés strictement pour les longueurs de branchement excessifs qui le nécessite. 9. Diamètre, pente et charge hydraulique - 5 -7 Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout et à l aqueduc doivent être établis d'après les spécifications de la plus récente version du Code de plomberie du Québec (R.R.Q., c.i 12.1, r.1.1). 10. Identification des tuyaux Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification, le numéro du lot de production ainsi que le certificat de conformité du matériau émis par le B.N.Q. 11. Installation Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent Règlement, aux dispositions du Code de plomberie du Québec et aux normes du B.N.Q. La profondeur de recouvrement minimale au dessus des branchements doit être de 2,2 mètres. Tout propriétaire d immeuble doit installer, conformément aux exigences minimales du Code de plomberie du Québec, une soupape de sûreté (ou clapet de retenue) et le maintenir en bon état de fonctionner afin d empêcher tout refoulement des eaux d égout. Au cas de défaut du propriétaire d installer une telle soupape conformément au présent règlement, la municipalité n est pas responsable des dommages causés à l immeuble ou à son contenu par suite d inondations causées par le refoulement des eaux d égout. Un réducteur de pression doit être installé sur le branchement à l aqueduc. 12. Information requise Tout propriétaire doit demander à la municipalité la profondeur et la localisation de la canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment. 13. Raccordement désigné Lorsqu'un branchement à l aqueduc ou à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d aqueduc et d'égout. 14. Branchement interdit - 6 -8 Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l aqueduc et à l'égout entre la ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale d aqueduc et d'égout municipal. 15. Pièces interdites Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout. 16. Branchement par gravité Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont respectées : - le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres audessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout; et - si la pente de branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 1 dans 50 : le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de la pente. Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de 22,5 au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini à cet endroit. Si cette élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base. 17. Puits de pompage Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prévues au Code de plomberie du Québec (article du Code national de la plomberie Canada 1995). Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un autre pour les eaux pluviales et souterraines; cependant, si la canalisation municipale d'égout est unitaire, un seul puits de pompage est requis. 18. Lit de branchement Un branchement à l aqueduc et à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 150 millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre9 Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement. 19. Précautions Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l aqueduc ou à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de l'installation. 20. Étanchéité et raccordement Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux exigences spécifiées à l'annexe I. L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de raccordement sur tout branchement à l'égout conformément à l'annexe I. Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur municipal. Lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche. Un branchement à l aqueduc doit être étanche et bien raccordé à l aide d accessoires appropriés. Aucune fuite n est permise. L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de raccordement sur tout branchement à l'aqueduc. 21. Recouvrement du branchement Tout branchement à l aqueduc et à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre. Le matériau utilisé doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer un affaissement. 22. Regard d'égout - 8 -10 Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de 250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 750 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain. Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle. Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement horizontal ou vertical de direction de 30 degrés et plus et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout. 23. Branchement séparé SECTION IV ÉVACUATION DES EAUX USÉES Même lorsque la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques, d'une part, et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souterraines, d'autre part, doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements à l'égout distincts. 24. Exception En dépit des dispositions de l'article 23, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux souterraines peuvent être évacuées par le même branchement si les eaux ne peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est unitaire. 25. Réseau pluvial projeté Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la canalisation municipale d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale d'égout domestique. 26. Interdiction, position relative des branchements Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique. Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. Comme règle générale, le branchement à l'égout pluvial se situe à gauche du branchement à l'égout domestique, en regardant vers la rue du site du bâtiment et le branchement à l aqueduc au centre11 27. Séparation des eaux Le branchement à l'égout domestique ne doit, en aucun temps, recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines. Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial. Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux pluviales. 28. Évacuation des eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface et au moins 150 centimètres du bâtiment en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment. L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface. 29. Exception En dépit des dispositions de l'article 28, les eaux pluviales peuvent être déversées dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface. 30. Entrée de garage Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter les eaux pluviales de la rue. 31. Eaux des fossés Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un branchement à l'égout. 32. Avis de remblayage SECTION V APPROBATION DES TRAVAUX Avant de remblayer le branchement à l aqueduc et à l'égout, le propriétaire doit en aviser la municipalité12 33. Autorisation Avant le remblayage des branchements à l aqueduc et à l'égout, l'inspecteur de la municipalité doit procéder à leur vérification. Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent Règlement, l'inspecteur délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage13 34. Remblayage Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts, en présence de l'inspecteur de la municipalité, d'une couche d'au moins 150 millimètres de l'un des matériaux spécifiés à l'article Absence de certificat Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la municipalité n'ait procédé à leur vérification et n'ait délivré un certificat d'autorisation, il doit exiger du propriétaire que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification. SECTION VI PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUT ET D AQUEDUC 36. Prohibition Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout. Il en est de même pour tous les équipements du réseau d aqueduc municipal (boîte de valve, boîte de service, etc.). 37. Prohibition Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises carrossables des rues de la municipalité des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales d'égout. 38. Dégel des conduites SECTION VII DÉGEL DES CONDUITES Le dégel des conduites s effectue sous la responsabilité du propriétaire ainsi qu à ses frais à l intérieur des limites de sa propriété14 SECTION VIII DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 39. Amende Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 300 $ en plus des frais et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au plus 30 jours. 40. Infraction continue Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée. 41. Droit d'inspecter L'inspecteur municipal est autorisé à visiter et à inspecter tout immeuble pour s'assurer de l'application du présent règlement. 42. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi. Avis de motion donné le 2 mai 2005 Lecture du règlement le 1 er août 2005 Adopté le 1 er août 2005 Publié le 5 août15 ANNEXE I LES PROCÉDURES RELATIVES AUX ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ D'UN BRANCHEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES RACCORDEMENTS16 1. GÉNÉRALITÉS Tout branchement à l'égout doit être installé de façon à minimiser l'infiltration des eaux souterraines. 2. CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ Branchements accessibles par une seule ouverture : Branchements dont le diamètre est de 200 millimètres ou moins et dont la longueur mesurée entre le raccordement à l'égout municipal et le raccordement au bâtiment est inférieur à 30 mètres. Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements s'effectue selon la méthode de l'essai à basse pression d'air par segmentation, tel que décrit ci-dessous. Branchements accessibles par deux ouvertures : Branchements dont le diamètre est de 250 millimètres et plus ou dont la longueur est supérieure à 30 mètres. Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements (y compris les regards) doit être conforme aux exigences de la plus récente norme du B.N.Q. en vigueur sur les essais d'étanchéité se rapportant aux réseaux d'égout. 3. PROCÉDURE RELATIVE À L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PAR SEGMENTATION Tout tronçon de conduite sur lequel est effectué un essai à l'air doit être isolé par deux bouchons pneumatiques reliés entre eux par une tige métallique et distants de 1,5 mètres. Toute la conduite doit être vérifiée par déplacements successifs du train de bouchons, y compris le joint de raccordement à l'égout municipal à la ligne de lot. Après avoir gonflé les deux bouchons et créé une pression d'air de 24 kpa dans le tronçon isolé, l'essai consiste à mesurer le temps nécessaire pour enregistrer une baisse de pression de 7 kpa. Le temps mesuré pour la baisse de pression ne devra jamais être inférieur à cinq secondes. Dans le cas où ce temps est inférieur à cinq secondes, il faudra apporter les correctifs requis et reprendre l'essai pour vérification. L'essai peut être réalisé avant le remblayage pour autant que la qualité du lit du branchement ait été vérifiée17 4. VÉRIFICATION DU RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT À L'ÉGOUT Lorsque l'égout municipal est de type séparatif, un essai sur le branchement à l'égout domestique est exigé afin de vérifier si le branchement est bien raccordé à l'égout domestique municipal. Un générateur de son est introduit soit dans le branchement privé, soit dans l'égout municipal et le son doit être audible avec netteté à l'autre extrémité18 ANNEXE II DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L AQUEDUC ET/OU L'ÉGOUT19 Municipalité de Baie-des-Sables DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L AQUEDUC ET/OU L'ÉGOUT 1. Numéro civique ou numéro de lot 2. Nom du propriétaire Adresse Téléphone 3. Entrepreneurs (s'il y a lieu) - en excavation - en plomberie 4. Type de branchements à l'aqueduc Caractéristiques du branchement Longueur Diamètre Matériau 5. Types de branchements à l'égout Domestique a) Nature des eaux déversées - eaux d'usage domestique courant - autres (préciser) b) Caractéristiques du branchement Longueur : diamètre : matériau : Manchon de raccordement :20 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L AQUEDUC ET/OU L'ÉGOUT (suite) Pluvial a) Nature des eaux déversées : - eaux de toit - eaux de terrain (superficie drainée) (m 2 ) - eaux du drain souterrain de fondation - autres (préciser) : b) Caractéristiques du branchement Longueur : diamètre : matériau : 6. Mode d'évacuation : - par gravité - par puits de pompage Indiquer la nature des eaux et l'endroit où elles sont pompées : - dans le branchement à l'égout - ailleurs (préciser) 7. Profondeur par rapport au niveau de la rue : du plancher le plus bas du bâtiment : du drain sous le bâtiment : du branchement à l'égout domestique : du branchement à l'égout pluvial * : *Cette information doit être obtenue de la municipalité. 8. Joindre à la présente demande un plan à l'échelle montrant les bâtiments, les branchements à l'aqueduc et/ou à l'égout, le stationnement drainé ainsi que tout autre détail pertinent21 9. Pour un édifice public ou un établissement industriel ou commercial, fournir un plan à l'échelle du système de plomberie, une estimation des débits et une évaluation des caractéristiques des eaux usées (si ces eaux sont différentes des eaux usées domestiques usuelles). 10. Joindre à la présente demande la somme requise pour les frais d étude et d émission du permis, soit $ pour un raccordement ou $ pour un raccordement à l aqueduc et à l égout fait simultanément. Signé en ce jour de 20 Propriétaire22 ANNEXE III PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT À L AQUEDUC ET/OU À L'ÉGOUT23 Municipalité de Baie-des-Sables PERMIS DE CONSTRUCTION D'UN BRANCHEMENT À L AQUEDUC ET/OU À L'ÉGOUT Nom du propriétaire Adresse (ou numéro de lot) Suite à l'étude de votre demande en date du pour installer votre branchement (à l'aqueduc et /ou à l'égout) pour le lot N o, nous vous autorisons à procéder à cette installation. Ces travaux devront être réalisés conformément aux exigences du règlement municipal N o Tout propriétaire d immeuble doit installer une soupape de sûreté afin d empêcher tout refoulement des eaux d égout. Au cas de défaut du propriétaire d installer une telle soupape conformément au présent règlement, la municipalité n est pas responsable des dommages causés à l immeuble ou à son contenu par suite d inondations causées par le refoulement des eaux d égout. Avant de remblayer le branchement à l'aqueduc et/ou à l'égout, le propriétaire devra en aviser la municipalité et les travaux devront être approuvés par l'inspecteur de la municipalité. Permis émis à En ce jour de 20 (signature d'une personne autorisée)24 ANNEXE IV CERTIFICAT D'AUTORISATION25 Municipalité de Baie-des-Sables CERTIFICAT D'AUTORISATION Nom du propriétaire Adresse (ou numéro de lot) Je soussigné, inspecteur municipal de la corporation municipale de Baie-des-Sables, certifie par la présente avoir procédé à la vérification du branchement à: (l aqueduc et/ou à l'égout) sur la propriété ci-haut mentionnée, et déclare l'avoir trouvé conforme au règlement No Donné à Baie-des-Sables ce. Inspecteur municipal Documents pareils
RÈGLEMENT #12-75 PORTANT SUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT DE LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER RÈGLEMENT #12-75 PORTANTSUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT DE LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER ATTENDU QUE la Municipalité juge Plus en détail Règlement # 1988-67 Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6
Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6 Extrait certifié conforme du règlement adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 14 juin 1988 à 19 h 30, à la Plus en détail MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS MUNICIPALITÉ DE PONTIAC RÈGLEMENT 01-09 SUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT CONSIDÉRANT QU un avis de motion du présent règlement a Plus en détail CANADA PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITÉ DE ST-ALBERT. Règlement numéro 39-05-92
CANADA PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITÉ DE ST-ALBERT Règlement numéro 39-05-92 Règlement concernant les branchements à l égout dans la Municipalité de Saint-Albert. ATTENDU QU UN AVIS DE MOTION a été donné Plus en détail INTITULE REGLEMENT RELATIF AU BRANCHEMENT A L'EGOUT SECTION I DEFENITIONS
PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE LABELLE MUNICIPALITE DE VAL-BARRETTE REGLEMENT NUMERO 192-93 INTITULE REGLEMENT RELATIF AU BRANCHEMENT A L'EGOUT SECTION I DEFENITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins Plus en détail REGLEMENT NUMÉRO #457 REGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS A L'ÉGOUT
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE WICKHAM MRC DE DRUMMOND REGLEMENT NUMÉRO #457 REGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS A L'ÉGOUT Attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur Plus en détail RÉGLEMENT 99-210 CONCERNANT LE BRANCHEMENT A L'ÉGOUT. Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:
PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LOTBINIÈRE MUNICIPALITÉ DE DOSQUET RÉGLEMENT 99-210 CONCERNANT LE BRANCHEMENT A L'ÉGOUT Session régulière du conseil de cette municipalité tenue au lieu et à l'heure ordinaires Plus en détail un modèle de règlement municipal sur les branchements à l'égout; les procédures relatives aux essais d'étanchéité.
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 2014-02-27 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 299 La conseillère madame Pâquerette Coulombe donne avis de motion que le projet de règlement numéro Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 33-04
RÈGLEMENT NUMÉRO 33-04 «RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT» ADOPTÉ LE 7 JUIN 2004-1 - PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE FRONTENAC MRC DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 33-04 RÈGLEMENT Plus en détail RÈGLEMENT # 02-2015. «Règlement ayant pour objet les branchements de services et les rejets à l'égout»
PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES ETCI-IEMINS MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER RÈGLEMENT # 02-2015 «Règlement ayant pour objet les branchements de services et les rejets à l'égout» ATTENDU QUE le Conseil juge Plus en détail CHAPITRE 3 BRANCHEMENT À L'ÉGOUT SECTION 1 EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT
CHAPITRE 3 BRANCHEMENT À L'ÉGOUT SECTION 1 EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de mêmes matériaux que ceux qui sont utilisés Plus en détail SECTION I - DÉFINITIONS
BRANCHEMENT À L ÉGOUT RÈGLEMENT NUMÉRO 241 ATTENDU ATTENDU que la Municipalité a l obligation d adopter un règlement sur les branchements à l égout suite à la signature de la convention d assainissement Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC MRC LE GRANIT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON
PROVINCE DE QUÉBEC MRC LE GRANIT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-04 VISANT À PRESCRIRE LES EXIGENCES RELATIVEMENT AUX BRANCHEMENTS D ÉGOUT ET AUX SOUPAPES DE RETENUES CONSIDÉRANT Plus en détail CONSIDÉRANT QU avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 12 juillet 2010;
ADOPTION DU RÈGLEMENT #333-04-10-10 RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L ÉGOUT CONSIDÉRANT QU en vertu de la Loi sur les cités et villes ainsi que la Loi sur l aménagement et l urbanisme, le Conseil peut faire Plus en détail RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LE RACCORDEMENT D UNE RÉSIDENCE AU NOUVEAU RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT DU VILLAGE
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LE RACCORDEMENT D UNE RÉSIDENCE AU NOUVEAU RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT DU VILLAGE Des règles différentes peuvent s appliquer dans le cas d un commerce. Informez-vous Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 14-210 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS OBLIGATOIRES AUX SERVICES D AQUEDUC ET D'ÉGOUT
RÈGLEMENT NUMÉRO 14-210 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS OBLIGATOIRES AUX SERVICES D AQUEDUC ET D'ÉGOUT ADOPTÉ LE 8 SEPTEMBRE 2014 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES APPALACHES MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON Plus en détail Règlement B. 18-1 sur les branchements à l égout et à la conduite d eau
PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE CHAMBLY VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE Règlement B. 18-1 sur les branchements à l égout et à la conduite d eau Codification administrative Version à jour au 28/01/2013 Plus en détail REGLEMENT NO 729 REGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS A L'EGOUT ET A L'AQUEDUC DE LA VILLE DE MASCOUCHE
CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE JOLIETTE VILLE DE MASCOUCHE Résolution 90-06-458 REGLEMENT NO 729 REGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS A L'EGOUT ET A L'AQUEDUC DE LA VILLE DE MASCOUCHE Séance ordinaire Plus en détail CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LOTBINIÈRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILLES. LE MAIRE : Monsieur Robert Samson LES CONSEILLERS :
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LOTBINIÈRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILLES Règlement 409-10 --------------------------- Règlement relatif aux branchements aux services d aqueduc, d égouts sanitaires et pluviaux Plus en détail MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-02 SUR LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET D AQUEDUC CODIFICATION ADMINISTRATIVE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-02 SUR LES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET D AQUEDUC CODIFICATION ADMINISTRATIVE MARS 2014 Municipalité de Sainte-Barbe Amendements au règlement numéro 2013-02 Plus en détail MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL:
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-06-9450 Modifié par : 10190-2010 10230-2010 RELATIF AUX BRANCHEMENTS À L ÉGOUT, À L AQUEDUC ET À LA CANALISATION DES FOSSÉS Plus en détail Règlement numéro 257. Concernant la protection des bâtiments contre les dégâts d eau
Règlement numéro 257 Concernant la protection des bâtiments contre les dégâts d eau Attendu les pouvoirs conférés à la Municipalité notamment par les articles 19 et 21 de la Loi sur les compétences municipales Plus en détail Règlement «Règlement sur les branchements à l égout»
Règlement 2012-01 «Règlement sur les branchements à l égout» Attendu qu un avis de motion a été donné par le conseiller Louis Désy le 7 mai 2012; Il est proposé par Raymond Fournier, appuyé par Nancy Lacroix Plus en détail Règlement numéro LA GESTION DES EAUX DE SURFACE ET LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES D AQUEDUC ET D ÉGOUT. Avril 2011
Règlement numéro 346 LA GESTION DES EAUX DE SURFACE ET LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES D AQUEDUC ET D ÉGOUT Avril 2011 VOS RESPONSABILITÉS LIÉES AUX SERVICES D AQUEDUC ET D ÉGOUT DE VOTRE IMMEUBLE Protection Plus en détail RÈGLEMENT 2011-011. Règlement concernant les branchements à l aqueduc et à l égout municipal
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE COMTÉ DE PAPINEAU RÈGLEMENT 2011-011 Règlement concernant les branchements à l aqueduc et à l égout municipal que la municipalité exploite un réseau Plus en détail RÈGLEMENT # 318-11. Établissement d une politique municipale pour le drainage pluvial des routes dans les périmètres urbains
RÈGLEMENT # 318-11 Établissement d une politique municipale pour le drainage pluvial des routes dans les périmètres urbains ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QU la Municipalité se doit d établir Plus en détail MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD RÈGLEMENT NUMÉRO 777 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L AQUEDUC ET À L ÉGOUT Considérant que Considérant que Considérant Plus en détail LIVRE DES RÈGLEMENTS EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS-VERBAL MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE RÈGLEMENT N 248
RÈGLEMENT N 248 RÈGLEMENT NUMÉRO 248 CONCERNANT LA CONSTRUCTION, L UTILISATION ET L ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS DE SERVICE ET DES RÉSEAUX D ÉGOUTS ET D AQUEDUC. EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance Plus en détail Règlement numéro sur les branchements à l égout.
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L ÎLE-D ORLÉANS M.R.C. ÎLE D ORLÉANS Règlement numéro 011-094 sur les branchements à l égout. PROCÉDURES Avis de motion 4 avril 2011 Adoption du règlement Plus en détail RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT DE LA MUNICIPALITÉ
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN RÈGLEMENT NUMÉRO QUARANTE-SEPT (47) : RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QU avis de motion de la présentation du présent Plus en détail TITRE 6 - ENVIRONNEMENT
TITRE 6 - ENVIRONNEMENT CHAPITRE 1 - SERVICES PUBLICS Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives (Ajoutée par l art. 6 de 1-5 / Modifiée par l art. 20 de 1-40) 6.1.1 Définitions À moins Plus en détail ATTENDU QUE le conseil municipal désire prévoir des normes concernant la gestion des eaux pluviales des propriétés privées;
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD RÈGLEMENT 300 Règlement concernant la gestion des eaux pluviales ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est régie par la Loi sur les cités Plus en détail Règlement sur la distribution d eau potable et la collecte des eaux usées et pluviales. Version pour consultation
Règlement sur la distribution d eau potable et la collecte des eaux usées et pluviales Version pour consultation Janvier 2015 RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION D EAU POTABLE ET LA COLLECTE DES EAUX USÉES Plus en détail 2007:10:188 ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO (C.M. Art. 204) RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT RÈGLEMENT NO
PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY MUNICIPALITÉ DE PETIT-SAGUENAY Copie de résolution du livre des délibérations de la municipalité de Petit-Saguenay, tenant lieu la session régulière le 1 Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2014 CONCERNANT LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES DÉGÂTS D EAU
RÈGLEMENT NUMÉRO 341-2014 CONCERNANT LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES DÉGÂTS D EAU TABLE DES MATIÈRES 1. DÉFINITIONS... 2 2. CHAMP D APPLICATION... 2 3. PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES DÉGÂTS Plus en détail VILLE DE WATERLOO RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF À L INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT RÉSIDENTIELS
VILLE DE WATERLOO RÈGLEMENT # 15-888 RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF À L INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT RÉSIDENTIELS Avis de motion donné le 18 août 2015 Adopté le 8 septembre Plus en détail LE 21 JUIN 1994, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Tableau des largeurs maximales. 1.2 Conditions pour la construction
RÈGLEMENT No 817 Règlement concernant les travaux de construction de ponceaux et de canalisation de fossés, ainsi que l'entretien des fossés et ponceaux, tel que modifié par les règlements numéros 843, Plus en détail Vos gouttières sont-elles conformes à la réglementation en vigueur?
À CONSERVER Vos gouttières sont-elles conformes à la réglementation en vigueur? nicolet.ca Ville de Nicolet Règlement sur les branchements à l'égout (n o 576-89) Extrait- article 28 Évacuation des eaux Plus en détail RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES REFOULEMENTS D ÉGOUT
VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 11-010 RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES BÂTIMENTS CONTRE LES REFOULEMENTS D ÉGOUT Vu les articles 118, 119 et 120 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre Plus en détail DÉFINITIONS. 1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO MRC DE COATICOOK PROVINCE DE QUÉBEC - CANADA VERSION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT MUNICIPAL (règlement # 307-2005 tel que modifié par le Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 11-660 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RÉGISSANT L AMÉNAGEMENT DES PONCEAUX ET DES ENTRÉES PRIVÉES NUMÉRO 08-583
PROVINCE DE QUÉBEC CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY MRC DE LA JACQUES-CARTIER RÈGLEMENT NUMÉRO 11-660 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RÉGISSANT L AMÉNAGEMENT DES PONCEAUX ET DES ENTRÉES PRIVÉES NUMÉRO 08-583 Plus en détail PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 1 er septembre 2015
PROCÈS-VERBAL - Séance ordinaire le 1 er septembre 2015 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES MASKOUTAINS MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1 er septembre 2015 Plus en détail AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement 842 de l ex-ville de Chicoutimi.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 842 DE L EX-VILLE DE CHICOUTIMI AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, L UTILISATION ET L ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS DE SERVICE ET DES RÉSEAUX D ÉGOUTS ET D AQUEDUC Plus en détail VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES
VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES 1092-2007 23/11/07 1-1 SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 Titre du règlement Le présent règlement est cité sous le titre de «Règlement Plus en détail REGLEMENT NO. 340-88 CONCERNANT LES EGOUTS (BRANCHEMENTS ET REJETS) ET ABROGEANT LE REGLEMENT NO. 315-86
CANADA PROVINCE DE QUEBEC COMTE DE CHARLEVOIX VILLE DE CLERMONT REGLEMENT NO. 340-88 CONCERNANT LES EGOUTS (BRANCHEMENTS ET REJETS) ET ABROGEANT LE REGLEMENT NO. 315-86 Séance régulière du conseil municipal Plus en détail QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE M.R.C. DE PORTNEUF
QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE M.R.C. DE PORTNEUF RÈGLEMENT NUMÉRO 155 CONCERNANT L ÉTABLISSEMENT ET L ADMINISTRATION DU RÉSEAU D ÉGOUT ATTENDU que la municipalité a décrété des travaux d assainissement Plus en détail TNO LAC-WALKER ET RIVIÈRE-NIPISSIS
MRC de Sept-Rivières 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Qc) G4R 3L7 T 418 962-1900 F 418 962-3365 info@mrc.septrivieres.qc.ca www.mrc.septrivieres.qc.ca TNO LAC-WALKER ET RIVIÈRE-NIPISSIS Résumé Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN RÈGLEMENT NUMÉRO 591
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN RÈGLEMENT NUMÉRO 591 RÈGLEMENT RELATIF À LA VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES ATTENDU QUE la Municipalité Plus en détail SECTION I - DÉFINITIONS
PROVINCE DE QUÉBEC MRC LES MASKOUTAINS MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE REGLEMENT 2015-12 RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT SANITAIRE Résolution 2015.12.09 ATTENDU que la Municipalité Plus en détail épandage en terrain pentu. Ce document reprend la norme XP DTU 64.1 de Mars 2007.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'alagnon et de ses affluents Mise en œuvre des dispositifs d assainissement d non collectif. Tranchées d éd épandage en terrain pentu. Ce document reprend la Plus en détail Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge
Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge Règlement sur les conditions d émission de permis de construction numéro 319-08 Numéro du règlement Date de l avis de motion Date de l adoption Date de l entrée Plus en détail MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD RÈGLEMENT NUMÉRO 839 CONCERNANT LE MESURAGE DE L ÉPAISSEUR DE L ÉCUME ET DES BOUES AINSI QUE LA VI- DANGE DES FOSSES Plus en détail RÈGLEMENT SUR LA VIDANGE ET L ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
RÈGLEMENT NUMÉRO 276 RÈGLEMENT SUR LA VIDANGE ET L ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ATTENDU QUE le conseil municipal estime qu il est dans l intérêt de la Municipalité d adopter un règlement établissant Plus en détail RÈGLEMENT 2014-018 RÈGLEMENT RELATIF À LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ
PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE PAPINEAU MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE RÈGLEMENT 2014-018 RÈGLEMENT RELATIF À LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES PAR LA MUNICIPALITÉ Les responsabilités de la municipalité Plus en détail La vidange de votre installation septique
La vidange de votre installation septique Guide du Propriétaire SAISON 2012-2013 «La vidange de votre installation septique un geste important pour l environnement» NOUVEAU SERVICE La municipalité de Saint-Aubert Plus en détail Demande de permis de construire ou de démolir Cette formule est autorisée en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Demande de permis de construire ou de démolir Cette formule est autorisée en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment Réservé à l usage de l autorité principale Numéro de la Plus en détail RÈGLEMENT CONCERNANT L ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES FAÇADES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS
MUNICIPALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1576-14 RÈGLEMENT CONCERNANT L ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION DES FAÇADES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 106-2002 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARMES (RM-110)
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER RÈGLEMENT 209 RÈGLEMENT CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU ATTENDU QUE ATTENDU QU ATTENDU QU les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences Plus en détail TNO LAC-WALKER ET RIVIÈRE-NIPISSIS
MRC de Sept-Rivières 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Qc) G4R 3L7 T 418 962-1900 F 418 962-3365 info@mrc.septrivieres.qc.ca www.mrc.septrivieres.qc.ca TNO LAC-WALKER ET RIVIÈRE-NIPISSIS Résumé Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO V-31-2002
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ RÈGLEMENT NUMÉRO V-31-2002 RÈGLEMENT RELATIF À L UTILISATION EXTÉRIEURE DE L EAU PROVENANT DE L AQUEDUC PUBLIC que la Ville de Chandler pourvoit à l établissement Plus en détail MUNICIPALITE DU CANTON DE CLORIDORME M.R.C. DE LA-COTE-DE-GASPÉ
Q U E B E C MUNICIPALITE DU CANTON DE CLORIDORME M.R.C. DE LA-COTE-DE-GASPÉ REGLEMENT NUMERO 2006-05 CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ENTREES PRIVEES, LES CONDITIONS POUR EFFECTUER DES TRAVAUX Plus en détail MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS 1508, route Transcanadienne GRAND-REMOUS (QUEBEC) J0W 1E0 PERMIS D'AGRANDISSEMENT. N demande Ouverture Page.
Téléphone (819) 438-2877 (819) 438-2364 D 1/6 -> Propriétaire -> Requérant Adresse Municipalité Province Téléphone Licence RBQ -> Exécutant des travaux Propriétaire [ ]* ou Donneur d'ouvrage [ ]* *Si même Plus en détail RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF À L INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT RÉSIDENTIELS
VILLE DE QUÉBEC Conseil de la Ville RÈGLEMENT R.V.Q. 2269 RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION RELATIF À L INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT RÉSIDENTIELS Avis de motion donné le Adopté le Plus en détail Règlement 320-2009 Amendement au règlement 285-2006
Règlement 320-2009 Amendement au règlement 285-2006 1 Notes explicatives Le Conseil de la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare entend adopter son règlement 320-2009 afin d'amender le règlement Plus en détail ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE TROIS ET MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT SUIVANTS:
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 53-2003 SUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE TROIS ET MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT SUIVANTS: Plus en détail Guide du propriétaire pour la demande d un permis de construire un bâtiment accessoire
Guide du propriétaire pour la demande d un permis de construire un bâtiment accessoire Le présent guide fournit aux propriétaires la liste des exigences requises pour présenter une demande de permis de Plus en détail LES CLAPETS ANTIRETOUR,
facebook.com/rdp.pat ville.montreal. qc.ca/rdp-pat LES CLAPETS ANTIRETOUR, L ÉQUIPEMENT DE RELEVAGE AUTOMATIQUE ET LES GOUTTIÈRES DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES COMPTOIR DES PERMIS Plus en détail CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT 729
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT 729 RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L ÉGOUT ET À L AQUEDUC DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine, Plus en détail CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE RÈGLEMENT NUMÉRO 263 CONCERNANT L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil municipal désire réglementer l Plus en détail Filtre à sable vertical drainé. Ce document reprend la norme XP DTU 64.1 de Mars 2007.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'alagnon et de ses affluents Mise en œuvre des dispositifs d assainissement d non collectif. Filtre à sable vertical drainé. Ce document reprend la norme XP DTU Plus en détail Les problématiques concernant les bâtiments
Bonnes pratiques FICHE PL-5 Évacuation des eaux pluviales Solutions acceptables et mesures différentes pour les bâtiments existants à toit plat Cette fiche Bonnes pratiques complète le guide produit sur Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO : 44 Règlement régissant les systèmes de drainage des chemins municipaux :
RÈGLEMENT NUMÉRO : 44 Règlement régissant les systèmes de drainage des chemins municipaux : PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN CONSIDÉRANT qu Plus en détail ATTENDU que la Ville de Beaupré désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme sur le territoire de la municipalité;
RÈGLEMENT NUMÉRO 1174 Règlement sur les systèmes d alarme et applicable par la Sûreté du Québec. ATTENDU que la Ville de Beaupré désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme Plus en détail Filtre à sable vertical non drainé. Ce document reprend la norme XP DTU 64.1 de Mars 2007.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'alagnon et de ses affluents Mise en œuvre des dispositifs d assainissement d non collectif. Filtre à sable vertical non drainé. Ce document reprend la norme Plus en détail 7.3 présentation des demandes de permis de construction 7.3.1 demande écrite 7.3.2 documents d accompagnement 7.3.3 autres autorisations
Permis de construction Table des matières 7.1 champ d application 7.2 interventions régies 7.3 présentation des demandes de permis de construction 7.3.1 demande écrite 7.3.2 documents d accompagnement Plus en détail Municipalité de Ogden 70 chemin Ogden Ogden, Québec J0B 3E3
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Ogden tenue à l hôtel de ville lundi le 6 avril 2009 à 19 heures 30. Présents : Mesdames les conseillères Lise Routhier et Lise Théberge Messieurs Plus en détail Section 1 «Dispositions déclaratoires et interprétatives»
Municipalité de Bolton-Ouest Règlement 329-2010 Règlement concernant la vidange obligatoire des fosses septiques dans la municipalité de Bolton-Ouest Ouest. Attendu: Que l article 3.2 du Règlement sur Plus en détail FORMULAIRE DE DEMANDE (Notice explicative)
SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF FORMULAIRE DE DEMANDE (Notice explicative) Ce document doit être complété par tout demandeur d'un document d'urbanisme Il est à renseigner par le propriétaire Plus en détail RÈGLEMENT NUMÉRO 328 RÈGLEMENT RELATIF AUX AVERTISSEURS DE FUMÉE =====================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON RÈGLEMENT NUMÉRO 328 ===================================================================== RÈGLEMENT RELATIF AUX AVERTISSEURS DE FUMÉE ===================================================================== Plus en détail Cadre réservé au service Déposé le :
Formulaire de demande D installation d un dispositif d assainissement non collectif Cadre réservé au service Déposé le : N du dossier :. Service Public d Assainissement non Collectif Communauté d Agglomération Plus en détail AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement 386 de l ex-ville de La Baie.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 386 DE L EX-VILLE DE LA BAIE AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, L ENTRETIEN ET L UTILISATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICE ET DES RÉSEAUX D ÉGOUT ET D AQUEDUC Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER RÈGLEMENT # 368 concernant la vidange des fosses septiques des résidences isolées du territoire de la municipalité 74.03.09 Règlement portant Plus en détail SECTION I GÉNÉRALITÉS
33-2002 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (C. c.-19) ayant été respectées, il est proposé par le conseiller Gilles Giasson, appuyé par le conseiller Marc A. St-Amand et Plus en détail 1.1. Réglementation et règles de l art
Afin d assurer la qualité de l assainissement collectif, la loi a donné l obligation aux particuliers de se raccorder au réseau d eaux usées lorsqu il est en place. Pour faciliter en pratique la réalisation Plus en détail Christian Denis Mario Vézina Gaétan Garneau. tous, membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire.
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES COMTÉ DE PORTNEUF AVIS DE PRÉSENTATION : 12 MARS 2007 ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 10 AVRIL 2007 AVIS DE PROMULGATION : 26 AVRIL 2007 À une Plus en détail SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6
SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6 LES PRÉCISIONS A. Diagnostiquer des problèmes simples de fonctionnement : d un système de drainage Reconnaître les composants d un système Plus en détail GUIDE DE BONNES PRATIQUES D ÉVACUATION DES EAUX RÉSIDENTIELLES LORS D UN REMPLACEMENT
Service des infrastructures et gestion des eaux Division ingénierie GUIDE DE BONNES PRATIQUES D ÉVACUATION DES EAUX RÉSIDENTIELLES LORS D UN REMPLACEMENT D UN RÉSEAU MUNICIPAL DE TYPE UNITAIRE (sanitaire Plus en détail MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS 1508, route Transcanadienne GRAND-REMOUS (QUEBEC) J0W 1E0 PERMIS D'INSTALLATION SEPTIQUE. N demande Ouverture Page
Téléphone (819) 438-2877 (819) 438-2364 D 1/6 -> Propriétaire -> Requérant Municipalité Municipalité Province Province Téléphone ( ) - Téléphone ( ) - Licence RBQ ( ) - Licence NEQ Licence RBQ ( ) - Licence Plus en détail JO-. Livre des Règlements de la Ville de Prévost PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PRÉVOST RÈGLEMENT SQ-905-2004 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ALARME
JO-. Livre des Règlements de la Ville de Prévost X p u s» / PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PRÉVOST RÈGLEMENT SQ-905-2004 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire réglementer Plus en détail RÈGLEMENT NO. 08-03 POURVOYANT À UNE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. BROME-MISSISQUOI RÈGLEMENT NO. 08-03 POURVOYANT À UNE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES ATTENDU QUE le Conseil juge opportun que la vidange des fosses septiques situées Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BAIE-COMEAU
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BAIE-COMEAU RÈGLEMENT 87-152 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS AU SYSTÈME D ÉGOUT DE LA MUNICIPALITÉ Adopté par le conseil municipal le six juillet mille neuf cent quatre-vingt-sept Plus en détail RÈGLEMENT #405 RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À L EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX PAR DES PROMOTEURS
RÈGLEMENT #405 RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À L EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX PAR DES PROMOTEURS CONSIDÉRANT que la Municipalité du Village de Tring-Jonction désire se prévaloir notamment des Plus en détail le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 763 RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D OCCUPATION D UN IMMEUBLE APPLICABLES À LA ZONE H-8. ATTENDU Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX
PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu Plus en détail RÈGLEMENT 108-2012 RÈGLEMENT RÉGISSANT LES COMMERCES TEMPORAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE
ADOPTION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE JOLIETTE PAR LA VILLE CCU 15 FÉVRIER 2012 POINT 15.1 COTE 110 RÈGLEMENT 108-2012 RÈGLEMENT RÉGISSANT LES COMMERCES TEMPORAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE Plus en détail TABLE DES MATIÈRES :
MRC DES LAURENTIDES VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-TP-215 CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVÉES À CARACTÈRE PUBLIC / RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX ET DÉPÔTS DE PROTECTION Plus en détail Demande d autorisation d installation d un dispositif D assainissement non collectif Neuf ou réhabilitation.
Cadre réservé à la mairie du lieu du projet La présente demande a été reçue à la mairie Le Cachet de la mairie Demande d autorisation d installation d un dispositif D assainissement non collectif Neuf Plus en détail Dispositions relatives au traitement et à l'évacuation des eaux usées domestiques normales
Règlement communal partiel sur les bâtisses et logements Séance du 17 mai 1982 LE CONSEIL, Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités; Vu les lois des 16 et 24 août 1790 Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article6
 l'article 7
 l'article 23
 l'article 28
 art. 6
 art. 20
 Art. 204
 l'article 356