Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/na-o424-2009-iee.html
Timestamp: 2016-12-07 21:36:12+00:00

Document:
Orden Foral 424/2009, de 1 de octubre, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (Vigente hasta el 21 de Marzo de 2015).
Publicado en BON núm. 127 de 14 de Octubre de 2009
Vigencia desde 15 de Octubre de 2009. Esta revisión vigente desde 01 de Octubre de 2011 hasta 21 de Marzo de 2015
Impresos y documentación técnica para la puesta en servicio de las instalaciones térmicas de los edificios
CAPÍTULO II. Tramitación administrativa de las instalaciones térmicas en los edificios
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones térmicas en los edificios
Instalaciones fuera de servicio
CAPÍTULO III. Mantenimiento de las instalaciones térmicas en los edificios
CAPÍTULO IV. Inspección de las instalaciones térmicas en los edificios
SECCIÓN 1. Inspección Inicial
Obligatoriedad de la inspección inicial
Desarrollo de la inspección inicial
Inspección inicial de instalaciones de energía solar
Certificado de la inspección inicial
SECCIÓN 2. Inspecciones periódicas de eficiencia energética
Obligatoriedad de realizar inspecciones periódicas
Desarrollo de la inspección periódica de eficiencia energética
Certificado de inspección periódica de eficiencia energética
Inspecciones periódicas de instalaciones térmicas
SECCIÓN 3. Inspecciones periódicas de la instalación térmica completa
Obligatoriedad de la inspección de la instalación térmica completa
Actuaciones de la inspección
Desarrollo de las inspecciones periódicas de instalaciones térmicas completas
Certificado de inspección de la instalación completa
SECCIÓN 4. Disposiciones comunes a todas las inspecciones
Procedimientos y Protocolos de Inspección
CAPÍTULO V. Empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones térmicas en los edificios
Certificado de empresa en instalaciones térmicas en los edificios
Empresas con certificado en instalaciones térmicas en edificios expedido por otras Comunidades Autónomas
CAPÍTULO VI. Profesionales en instalaciones térmicas en los edificios
SECCIÓN 1. Ejercicio de la actividad
Carné profesional en instalaciones térmicas en los edificios
SECCIÓN 2. Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional
CAPÍTULO VII. Entidades de formación
Entidades de formación en instalaciones térmicas en los edificios
Obligaciones de las entidades de formación
Plazos para la realización de las inspecciones en el caso de las instalaciones térmicas existentes
. Estructura y contenido del proyecto
Documento número 1: Memoria.
Documento número 2: Cálculos (Anexos).
Documento número 3: Pliegos de condiciones.
Documento número 4: Planos.
Documento número 5: Presupuesto.
Documento número 6: Estudio de seguridad y salud / Estudio básico
Documento número 7: Manual de uso y mantenimiento de la instalación.
Documento número 8: Relación de materiales y equipos instalados.
Documento número 9: Resultados de las pruebas de puesta en servicio.
. Cursos de convalidación del carne profesional de instalaciones térmicas en los edificios
Temario para la convalidación del carné de instalador:
Temario para la convalidación del carné de mantenedor:
Orden Foral Economía, Hacienda, Industria y Empleo 60/2015 de 5 Mar. CF Navarra (procedimiento para agentes y titulares de instalaciones sujetas al cumplimiento de normas en materia de seguridad industrial, para acreditar condiciones de seguridad) Norma afectada por
BON 4 Diciembre. Corrección de errores Orden Foral Innovación, Empresa y Empleo 424/2009 de 1 Oct. CF Navarra (normas de desarrollo del Regl. de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de jul.) Afectaciones recientes
Orden Foral Innovación, Empresa y Empleo 291/2011 de 30 Jun. CF Navarra (procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 28 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 29 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 30 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 31 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 32 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 33 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 34 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 35 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 36 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Artículo 37 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).
Orden Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 424/2009, 1 octubre, rectificada por Corrección de errores («B.O.N.» 4 diciembre). OF [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 424/2009, 1 octubre, derogada por el número 16 de la disposición derogatoria única de OF [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 60/2015, de 5 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se regula el procedimiento que deben seguir los diferentes agentes y los titulares de las instalaciones sujetas al cumplimiento de normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las mismas («B.O.N.» 20 marzo) el 21 de marzo de 2015.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), se establecen nuevos criterios técnicos y administrativos para la ejecución, montaje, mantenimiento e inspección de dichas instalaciones.
Con el objeto de adaptar a ese reglamento la normativa existente en la Comunidad Foral de Navarra, resulta necesario desarrollar el marco normativo que regula las instalaciones térmicas en los edificios para adecuarlo a las necesidades de esta Comunidad.
El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios indica, en el artículo 24, el procedimiento para la puesta en servicio de las instalaciones, tanto nuevas como de reforma de las existentes. La introducción de nuevos criterios hace preciso actualizar la Orden Foral 28/2004, de 1 de abril, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se establecía el procedimiento para la tramitación administrativa de puesta en servicio de instalaciones sometidas a control reglamentario, en el ámbito de las instalaciones térmicas en los edificios.
La presente Orden Foral determina los criterios de actuación, establece el procedimiento de registro y puesta en servicio de las instalaciones y delimita las competencias y responsabilidades de los agentes intervinientes en la supervisión de proyectos visados.
Además, y para efectuar el control de las instalaciones térmicas en los edificios, se definen los agentes responsables del mismo y se establecen los criterios para realizar la inspección inicial en las nuevas instalaciones y en las reformas de las existentes y, así mismo, se regulan las inspecciones periódicas para la totalidad de las instalaciones.
Por otra parte, la nueva acreditación de personas establecida en el reglamento a través de un carné profesional en instalaciones térmicas en los edificios, hace necesario habilitar un procedimiento de convalidación de carnés, el desarrollo de los contenidos de formación oportunos, así como los requisitos para las entidades de formación que van a impartir los cursos.
Por último el reglamento contempla, en diversos apartados, que cierta documentación técnica de diseño, ejecución, puesta en servicio, mantenimiento y control sea establecida por el órgano competente de cada Comunidad. Para ello se establece el procedimiento para la aprobación y actualización de los documentos que deben emplearse en la Comunidad Foral de Navarra por parte de los agentes responsables implicados en las actuaciones citadas.
Esta Orden Foral constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva que en materia de industria le confiere a nuestra Comunidad Foral la Ley Orgánica 13/1982, de 13 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra en su artículo 56.1, letra b).
Por su parte la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, estableció el nuevo marco jurídico en el que se desenvuelve la reglamentación sobre seguridad industrial, disponiendo en su artículo 12.5 que "los reglamentos de seguridad industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio".
Objeto y ámbito La presente Orden Foral tiene por objeto establecer normas complementarias para el desarrollo del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en los aspectos que así lo requieren para adaptar y modificar la normativa existente en la Comunidad Foral de Navarra.
Órgano competente La Dirección General de Empresa del Departamento de Innovación Empresa y Empleo, será el órgano competente en Navarra para la ejecución en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en el RITE y en la presente Orden Foral.
Organismos de control Los Organismos de control regulados en el Decreto Foral 326/1998, de 9 de noviembre, son las entidades encargadas de la tramitación administrativa de registro y puesta en servicio de instalaciones térmicas en los edificios.
Impresos y documentación técnica para la puesta en servicio de las instalaciones térmicas de los edificios 1. Los impresos y documentación técnica que, en aplicación de esta Orden Foral deben cumplimentar los agentes que participen en el diseño, ejecución, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios, y que no estén establecidos en el RITE, se aprobarán y modificarán, en su caso, por el órgano competente.
2. Los modelos aprobados se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo.
Véase Res. [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 2501/2009, 4 noviembre, de la Directora General de Empresa, por la que se aprueban los modelos oficiales de documentación técnica y administrativa para la aplicación de las Órdenes Forales («B.O.N.» 15 enero 2010).
CAPÍTULO IITramitación administrativa de las instalaciones térmicas en los edificios
Documentación y puesta en servicio de las instalaciones térmicas en los edificios 1. Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como de reforma de las existentes será necesario el registro del certificado de la instalación en los Organismos de Control Autorizados, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación:
A.-Instalaciones con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío mayor que 70 kW.
a) Proyecto de la instalación realmente ejecutada.
b) Certificado de la instalación.
c) Certificado de inspección inicial con calificación favorable.
d) Copia del contrato o contratos de mantenimiento de la instalación térmica, contemplando la generación de calor/frío, la distribución, la emisión y la regulación/control. No es preceptiva la presentación de esta documentación cuando la potencia térmica nominal de cada titular de la instalación sea menor o igual que 70 kW.
B.-Instalaciones con potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW.
a) Certificado de la instalación.
b) Memoria técnica de la instalación realmente ejecutada.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los proyectos y la documentación técnica podrán ser presentados de forma telemática utilizando para ello el Repositorio habilitado a tal fin, al que se podrá acceder a través del Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra.
3. El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de éste último sea preceptiva, deberá entregar al titular de la instalación los siguientes documentos:
a) Copia de los documentos presentados al Organismo de Control.
b) "Manual de uso y mantenimiento" de la instalación realmente ejecutada.
c) Relación de los materiales y equipos instalados en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
Instalaciones fuera de servicio Cuando la instalación quede en situación de fuera de servicio, el titular de la misma deberá comunicarlo al órgano competente en un plazo no superior a 30 días desde que la misma se produzca.
Modificación de instalaciones 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado 3 c del RITE, cualquier sustitución, ampliación o reducción de equipos generadores de calor o frío supondrá una modificación con respecto al proyecto o memoria técnica por la cual fue ejecutada y registrada la instalación.
2. La modificación realizada requerirá el cumplimiento del RITE y deberá tramitarse como reforma, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la presente Orden Foral.
Proyecto y dirección de obra 1. Las instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW deberán realizarse sobre la base de un proyecto que describirá la instalación térmica en su totalidad y con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. Para extender el visado los Colegios Profesionales deberán comprobar que el proyecto se ajusta a la estructura y contenidos que figuran en el anexo 1.
Suministro energético 1. Las empresas responsables del suministro energético no podrán llevar a cabo el suministro regular de energía a aquellas instalaciones sujetas al RITE que no dispongan del certificado registrado de la instalación.
2. La empresa responsable del suministro energético deberá conservar una copia de dicho certificado.
CAPÍTULO IIIMantenimiento de las instalaciones térmicas en los edificios
Mantenimiento de la instalación 1. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán por empresas mantenedoras.
2. La empresa mantenedora emitirá un certificado de mantenimiento en el modelo aprobado por el órgano competente, que deberá ser entregado al titular de la instalación, no siendo necesario que el titular lo remita al órgano competente.
CAPÍTULO IVInspección de las instalaciones térmicas en los edificios
SECCIÓN 1Inspección Inicial
Obligatoriedad de la inspección inicial 1. Con anterioridad a la puesta en servicio de instalaciones con potencia térmica nominal en generación de calor o frío mayor que 70 kW deberá realizarse una inspección inicial con el fin de comprobar el cumplimiento del RITE.
2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, de frío, o de ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica.
Desarrollo de la inspección inicial 1. Las inspecciones se efectuarán por Organismos de Control Autorizados para este campo reglamentario y serán elegidos libremente por el titular de la instalación.
2. La inspección deberá realizarse en presencia de la empresa instaladora debiendo ésta facilitar la labor del Organismo de Control.
3. El titular de la instalación deberá poner a disposición del Organismo de Control una copia de la documentación que le ha sido entregada por el instalador o el director de la instalación, cuando la participación de éste último sea preceptiva.
Inspección inicial de instalaciones de energía solar En el caso de instalaciones de energía solar donde no existan generadores de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, deberá realizarse la inspección inicial si la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados es superior a 100 metros cuadrados.
Certificado de la inspección inicial Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado en el que se indicará si el proyecto y la instalación ejecutada cumplen lo dispuesto en el RITE, la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación conforme a lo establecido en el artículo 32 y 33 del RITE.
SECCIÓN 2Inspecciones periódicas de eficiencia energética
Obligatoriedad de realizar inspecciones periódicas 1. Las instalaciones térmicas y, en particular, sus equipos de generación de calor y/o frío, así como las instalaciones solares térmicas deben ser inspeccionadas periódicamente a lo largo de su vida útil, a fin de verificar el cumplimiento del RITE.
2. La inspección deberá ser coordinada con otras actuaciones de inspección que afecten a las instalaciones térmicas y que vengan obligadas por razón de otras normativas sectoriales y en especial por el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, con el objeto de no duplicar actuaciones inspectoras.
Inspecciones periódicas de eficiencia energética 1. Las instalaciones con potencia térmica nominal en generación de calor o frío mayor que 70 kW, así como las instalaciones de energía solar con una superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados superior a 100 metros cuadrados serán objeto de inspección periódica de eficiencia energética, a través de los siguientes agentes:
a) Organismos de Control autorizados para este campo reglamentario.
b) Técnicos independientes que estén en posesión de una certificación emitida por una entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y específicamente para estas operaciones.
2. Para el resto de las instalaciones, las inspecciones periódicas de eficiencia energética también podrán ser realizadas por empresas mantenedoras de instalaciones térmicas registradas en el Registro de Establecimientos Industriales.
Desarrollo de la inspección periódica de eficiencia energética 1. El titular de la instalación será el responsable de solicitar, en plazo, la realización de la inspección periódica de eficiencia energética.
2. La inspección deberá realizarse en presencia de la empresa mantenedora, debiendo ésta facilitar la labor del agente actuante.
Certificado de inspección periódica de eficiencia energética 1. El agente responsable de realizar dicha inspección emitirá el certificado correspondiente, el cual deberá ser entregado al titular, no siendo necesaria su remisión al órgano competente.
2. El titular de la instalación será responsable de la custodia del certificado de inspección periódica y lo mantendrá a disposición del órgano competente.
Inspecciones periódicas de instalaciones térmicas El régimen y la periodicidad de las inspecciones periódicas de eficiencia energética son los siguientes:
1.- Instalaciones generadoras de calor:
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL KW
20 ≤ P ≤ 70
Gas y renovables
2.- Instalaciones generadoras de frío:
POTENCIA TERMICA NOMINAL KW
12 ≤ P ≤ 70
SECCIÓN 3Inspecciones periódicas de la instalación térmica completa
Obligatoriedad de la inspección de la instalación térmica completa 1. Cuando la instalación térmica tenga más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor o igual a 20 kW en calor o 12 kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación térmica.
2. La inspección de la instalación térmica completa impuesta por la IT 4.2.3 del RITE se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.
Actuaciones de la inspección 1. La inspección de la instalación térmica completa comprenderá, como mínimo, las siguientes actuaciones:
a) Identificación de la instalación, comprobando los datos del titular, emplazamiento y registros administrativos que dieron lugar a su puesta en servicio.
b) Comprobación de que no se han realizado ampliaciones o modificaciones con respecto a la documentación de diseño registrada.
c) Inspección de todo el sistema para la verificación del cumplimiento de las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad, reguladas en la IT.1 del RITE.
d) Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación de su cumplimiento y la adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente.
e) Comprobación de que se hayan realizado, en tiempo y forma, las inspecciones periódicas correspondientes.
2. Tras la inspección se emitirá un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, proponiéndole, en su caso, modificaciones en la misma dirigidas a mejorar su eficiencia energética y contemplando, así mismo, la posibilidad de incorporación de la energía solar.
3. Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado, en el que se indicará la relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación conforme a lo indicado en los artículos 32 y 33 del RITE.
Desarrollo de las inspecciones periódicas de instalaciones térmicas completas 1. Las inspecciones se efectuarán por Organismos de Control Autorizados para este campo reglamentario, que serán elegidos libremente por el titular de la instalación.
2. El titular de la instalación será el responsable de solicitar, en plazo, la realización de la inspección de la instalación térmica completa.
3. La inspección deberá realizarse en presencia de la empresa mantenedora, debiendo, ésta, facilitar la labor del organismo de control.
Certificado de inspección de la instalación completa 1. El agente responsable de realizar la inspección emitirá el certificado señalado en al apartado 3 del artículo 21, que deberá entregar al titular de la instalación, no siendo necesaria su remisión al órgano competente.
2. El titular de la instalación será responsable de su custodia y lo mantendrá a disposición del órgano competente.
SECCIÓN 4Disposiciones comunes a todas las inspecciones
Procedimientos y Protocolos de Inspección 1. Los Organismos de Control autorizados para inspeccionar las instalaciones térmicas en los edificios deberán presentar los procedimientos y protocolos de las inspecciones iniciales, de las inspecciones periódicas y de las inspecciones de instalaciones completas ante el órgano competente para su aprobación.
2. Una vez aprobados, cualquier cambio en los mismos deberá ser comunicado al órgano competente, requiriendo una nueva aprobación en el caso de que la modificación sea considerada sustancial.
CAPÍTULO VEmpresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones térmicas en los edificios
Ejercicio de la actividad profesional 1. Para el ejercicio de la actividad profesional de instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas en los edificios, las empresas cuyo domicilio social radique en Navarra deben presentar ante el órgano competente, una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37 del RITE.
2. Además deberán estar inscritas en el Registro de Establecimientos Industriales creado al amparo del artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, y regulado en el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 38 del RITE.
Certificado de empresa en instalaciones térmicas en los edificios 1. La declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos se presentará en el modelo oficial aprobado por el órgano competente.
2. Sin perjuicio de las facultades de comprobación que ostenta el órgano competente, la presentación de la declaración responsable permitirá a la empresa el inicio de la actividad.
3. Una vez presentada la declaración responsable, el órgano competente expedirá el correspondiente certificado de empresa en instalaciones térmicas en los edificios y realizará de oficio, la anotación que corresponda en el Registro de Establecimientos Industriales, haciéndola constar en el certificado.
4. En caso de que se compruebe que existe inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, el órgano competente mediante resolución motivada, denegará el certificado de empresa en instalaciones térmicas, y prohibirá el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o de otro tipo a que hubiera lugar.
5. Además se podrá imponer a la interesada la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio de la actividad, así como la imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable en el plazo que se determine en la Resolución y que no podrá exceder de un año contado a partir de la firmeza de la misma.
6. El certificado tendrá validez indefinida siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su emisión dentro del ámbito de aplicación del RITE.
7. Cualquier variación en las condiciones y requisitos establecidos para la expedición del certificado debe ser comunicada al órgano competente en el plazo de un mes desde su producción, para que se proceda a su actualización.
Empresas con certificado en instalaciones térmicas en edificios expedido por otras Comunidades Autónomas 1. Las empresas que vayan a realizar y mantener instalaciones térmicas en los edificios en la Comunidad Foral de Navarra y hayan obtenido el certificado de empresa en otras Comunidades Autónomas, deberán presentar ante el órgano competente una declaración responsable en la que manifieste que posee el certificado expedido por su Comunidad Autónoma de origen, y que está en vigor.
2. La declaración responsable se presentará en el modelo oficial aprobado por el órgano competente.
CAPÍTULO VIProfesionales en instalaciones térmicas en los edificios
SECCIÓN 1Ejercicio de la actividad
Artículo 28 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 29 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 30 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
SECCIÓN 2Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional
Artículo 31 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 32 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
CAPÍTULO VIIEntidades de formación
Artículo 33 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 34 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 35 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 36 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Artículo 37 derogado por letra a) de la disposición derogatoria única de la O. Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 291/2011, 30 junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula el procedimiento de acreditación de profesionales y el reconocimiento de las entidades de formación, en materia de seguridad industrial en la Comunidad Foral de Navarra («B.O.N.» 29 julio).Vigencia: 1 octubre 2011
Plazos para la realización de las inspecciones en el caso de las instalaciones térmicas existentes Los titulares de las instalaciones térmicas existentes a la entrada en vigor de la presente Orden Foral dispondrán de los siguientes plazos para solicitar la primera inspección periódica:
1.- Inspección de la instalación térmica completa:
ANTIGÜEDAD DE LA INSTALACIÓN
PLAZO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA
≥ 30 años 1 año
≥ 20 y < 30 años 2 años
≥15 y < 20 años 3 años
2.- Inspección periódica de eficiencia energética:
≥ 5 y < 15 años 2 años
Carnés Profesionales 1. Las personas que estén en posesión, de alguno de los carnés profesionales establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, podrán convalidarlo por el carné profesional que se contempla en el artículo 41 del nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), debiendo para ello superar un curso de formación complementario teórico-práctico, con la duración y el contenido indicados en el anexo 2 de la presente Orden Foral.
2. Los cursos de formación serán impartidos por entidades de formación reconocidas por el órgano de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de esta Orden Foral.
a) La Orden Foral 62/2004, de 10 de junio, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los requisitos para la obtención de los carnés de instalador y mantenedor de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización, en la Comunidad Foral de Navarra, regulados por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, que aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
b) En aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en esta Orden Foral, la Orden Foral 28/2004, de 1 de abril, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo por la que se establece el procedimiento para la tramitación administrativa de puesta en servicio de instalaciones sometidas a control reglamentario.
Entrada en vigor Esta Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
ANEXO 1 Estructura y contenido del proyecto
Datos de la instalación. Descripción de la actividad a la que se destina, domicilio exacto de la instalación, provincia, CP.
Titular. Nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF, nombre del gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para notificaciones, teléfono de contacto, fax.
Legislación aplicable en vigor.
Descripción general del edificio.
Usos, horarios de utilización.
Descripción de la instalación.
Justificación de limitación demanda energética.
Referencia a cálculos en anexo. Resumen resultados finales.
Justificación del cumplimiento de exigencia de bienestar e higiene.
Calidad térmica. Condiciones de diseño.
Calidad del aire. Clasificación aire interior (IDA), clasificación calidad del aire (ODA), clasificación aire de extracción (AE).
Exigencia de higiene.
Exigencia de calidad del ambiente acústico. Justificación.
Justificación del cumplimiento de exigencia de eficiencia energética.
Generación de calor y frío.
Generación de calor. Características caldera (potencia, fraccionamiento de potencia, rendimiento potencia nominal, rendimiento a carga 30%), temperatura impulsión, temperatura retorno, salto térmico, temperatura media agua y regulación quemador en función de la potencia.
Generación de frío. Eficiencia energética de generadores (coeficiente EER, Coeficiente COP y etiqueta energética).
Redes de tuberías y conductos.
Aislamiento térmico tuberías.
Estanqueidad de conductos. Determinación de la clase.
Justificación de control de las instalaciones térmicas. Descripción del sistema de control, funciones y componentes.
Justificación de control de consumo.
Recuperación de energía. Descripción del sistema.
Aprovechamiento de energías renovables. Justificación DB HE4 energía solar térmica.
Limitación de utilización de energía convencional. Justificación.
Lista de equipos consumidores de energía.
Justificación del sistema de climatización y ACS elegido desde el punto de vista de eficiencia energética.
Para S > 1.000 m² comparar el sistema seleccionado con otros alternativos.
Justificación del cumplimiento de exigencia de seguridad.
Salas de máquinas con generadores de calor a gas (emplazamiento de la sala, superficie débil rotura, ventilación, detección de gas).
Salas de máquinas de riesgo algo. Situación del cuadro eléctrico o interruptores eléctricos.
Dimensionado de la sala de máquinas.
Ventilación de la sala de máquinas.
Chimeneas. Diseño y dimensionado.
Redes de tuberías.
Cálculo diámetro tubería de alimentación.
Diámetro de vaciado.
Cálculo dispositivo de expansión (anexo).
Redes de conductos. Características y velocidad de diseño.
Protección contra incendios. Justificación. Salas de máquinas y sectorización.
ACS. Descripción.
Instalación eléctrica. Descripción.
Cálculo de transmitancias.
Cálculo limitación demanda energética. HE1.
Cálculo de cargas térmicas.
Producción de ACS y contribución solar térmica HE4.
Selección de generadores calor y frío.
Selección de equipos terminales.
Calidad del aire interior HS3.
Cálculo de circuito hidráulico y bombas.
Cálculo de vasos de expansión.
Cálculo de conductos de aire.
Cálculo difusión de aire.
Señales de control.
Cálculos eléctricos.
Pliego de condiciones administrativas.
Características mínimas que deben reunir los equipos y materiales.
Condiciones de suministro y ejecución.
Garantías de calidad y control de recepción en obra.
Montaje. Protocolo de pruebas.
Control de ejecución de la instalación.
Situación y emplazamiento.
Plantas. Trazado de instalación hidráulica.
Plantas. Trazado de conductos.
Esquema de principio de la instalación.
Esquema unifilar eléctrico.
Se indicarán sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía.
ANEXO 2 Cursos de convalidación del carne profesional de instalaciones térmicas en los edificios
Los contenidos de los cursos de formación complementarios para la convalidación de los carnés profesionales establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1.751/1998 de 31 de julio, por el carné profesional de instalaciones térmicas de edificios serán los siguientes:
TEMAS Y CONOCIMIENTOS
DURACIÓN CURSO (HORAS)
CIA (A 3.3.1) . 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 120
CIA+CMA (A 3.3.2) . 9, 11, 13, 14 85
CIA+CIB (A 3.3.1) . 3, 4, 5, 6, 7, 8 90
CIA+CMA+CIB (A 3.3.2) . [5] (½) 11, 13, 14 65
CIB (A 3.3.1) . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 120
CIB+CMB (A 3.3.2) . 10, 11, 13, 14 85
CIB+CMB+CIA (A 3.3.2) . [5] (½) 11, 13, 14 65
CMA (A 3.3.2) . 9, 11, 12, 13, 14 +(A 3.3.1) . [4, 5] (1/3) 100
CMB (A 3.3.2) . 10, 11, 12, 13, 14+(A 3.3.1) . [4, 5] (1/3) 100
CIA+CMB (A 3.3.2) . 9, 11, 13, 14 85
CIB+CMA (A 3.3.2) . 9, 11, 13, 14 85
1. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire (para la especialidad A); (30 h.).
2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (para la especialidad B); (30 h.).
3. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas; (10 h.).
4. Pruebas y puesta en funcionamiento de las instalaciones térmicas; (10 h.).
5. Mantenimiento de las instalaciones térmicas; (20 h.).
6. Calidad y Seguridad en el mantenimiento de equipos o instalaciones térmicas; (5 h.).
7. Explotación energética de las instalaciones térmicas; (5 h.).
8. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas en las partes que le son de aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero y otra normativa de aplicación: (40 h.).
9. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire (para la especialidad A); (30 h.).
10. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (para la especialidad B); (30 h.).
11. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas; (10 h.).
12. Calidad y Seguridad en el montaje de instalaciones térmicas; (5 h.).
13. Explotación energética de las instalaciones térmicas; (5 h.).
14. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas en las partes que le son de aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, y otra normativa de aplicación; (40 h.).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 56
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 37
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 38
 resolución 
 Resolución 

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto