Source: http://docplayer.es/309900-Guia-tecnica-instalaciones-de-calefaccion-individual.html
Timestamp: 2016-12-04 02:31:00+00:00

Document:
⭐Guía técnica. Instalaciones de calefacción individual
1 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual2 3 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual4 TÍTULO Guía técnica de instalaciones de calefacción individual AUTOR La presente guía ha sido redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de promocionar la eficiencia en el uso final de la energía en los edificios. AGRADECIMIENTOS Agradecemos a todas las personas que han participado en la elaboración de esta guía y en particular a D. Ricardo García San José y al Comité Técnico de ATECYR responsable de su revisión técnica Esta publicación está incluida en el fondo editorial del IDAE, en la serie Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización. Cualquier reproducción, total o parcial, de la presente publicación debe contar con la aprobación del IDAE. Depósito Legal: M ISBN: IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía c/ Madera, 8 E Madrid Madrid, xxxxx 20085 Índice 1 Ámbito reglamentario Reglamentación aplicable Documentación y mantenimiento de instalaciones térmicas Objetivos a cumplir en las instalaciones Condiciones de diseño Temperaturas de los locales Condiciones de ventilación Producción de ACS Tipos de calderas Clasificación por el tipo de combustible Clasificación según directiva europea 92/42/CEE Clasificación por la forma de combustión Clasificación por la toma del aire de combustión Clasificación por la forma de evacuación de los productos de la combustión (humos) Clasificación por los servicios cubiertos Clasificación UNE-CEN/TR 1749 IN Clasificación de los aparatos a gas en el mercado actual Evacuación de humos Componentes del sistema de evacuación de humos Conductos de humos para calderas a gas tipo c Clasificación de las chimeneas Requisitos generales de los sistemas de evacuación de humos Chimeneas individuales Chimeneas colectivas para calderas a gas Altura de los remates de las chimeneas Evacuación de humos por fachada...366 5 Instalación de los equipos de producción de calor Locales Calderas Chimeneas Resumen para calderas a gas Alternativas para instalaciones existentes con calderas tipo B Emisores de calor Emisores de calor Radiadores Ventiloconvectores Superficies radiantes (suelo, techo, paredes) Distribución Tuberías Aislamiento térmico Control Requisitos mínimos de regulación Termostatos de ambiente Válvulas termostáticas Instalaciones con más de dos circuitos de calefacción Regulación en función de las condiciones exteriores Puesta en servicio Condiciones administrativas Pruebas de las tuberías Pruebas finales Mantenimiento e inspección Mantenimiento Programa de gestión energética Inspecciones...70 Anexo I: Normativa Anexo II: Bibliografía....737 Ámbito reglamentario 1.1 Reglamentación aplicable Las normas propias de la edificación se incluyen en el Código Técnico de la Edificación (CTE), dentro del cual los documentos con incidencia directa en las instalaciones térmicas de los edificios son los de Ahorro de Energía (HE) y los de Salubridad (HS), entre los cuales se destacan: CTE HE1: Limitación de demanda energética, que fija las transmitancias máximas de los cerramientos y los factores solares de las superficies acristaladas, lo cual influye en la potencia de las instalaciones y en la demanda de los edificios. CTE HE2: Rendimiento de instalaciones térmicas, el cual remite directamente al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) vigente; por este motivo en numerosas ocasiones se confunde CTE y RITE. CTE HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, que establece la obligatoriedad de dotar a los edificios con consumo de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de una instalación solar térmica, que cubra una fracción de las necesidades de ese servicio. CTE HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Fija una potencia pico mínima a instalar con módulos fotovoltaicos en función del tipo de edificio y de su superficie. CTE HS3: Calidad de aire. Fija las condiciones de ventilación en los edificios de viviendas. CTE HS4: Suministro de agua, en él se definen los materiales permitidos para las instalaciones de suministro de agua para consumo humano, entre las que se incluyen las de ACS, así como las condiciones para cálculo y diseño de las mismas. CTE HS5: Evacuación de aguas. Se definen los materiales y condiciones de dimensionamiento de las instalaciones de evacuación de aguas en los edificios. El CTE se aplica a los edificios de nueva construcción y a las rehabilitaciones de edificios, no siendo de aplicación obligatoria en los edificios existentes. El RITE, en su Artículo 2 Ámbito de aplicación, indica: 1 A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 2 El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 3 Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de ACS o la modificación de los existentes; b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío; 58 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; d) El cambio de uso previsto del edificio. 4 No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Por todo lo anterior en cada caso debe analizarse qué normas son de obligado cumplimiento, respecto a las cuales se dan las siguientes situaciones: 1 Obra nueva: en este caso las instalaciones también serán nuevas y por lo tanto se aplicarán todos los apartados del CTE y el RITE en su totalidad. 2 Rehabilitación del edificio: la rehabilitación implica una nueva instalación para la parte rehabilitada, por ello será de aplicación el CTE a la parte del edificio rehabilitada y el RITE a la parte reformada de la instalación. 3 Edificación existente: el CTE no es de aplicación obligatoria, ya que el edificio no se reforma. Respecto a la instalación existen dos posibilidades: Tipo edificio a) Nueva instalación: en el edificio existente se realiza una instalación nueva, el RITE se aplica en su totalidad, con las limitaciones que imponga el edificio. Evidentemente pueden existir obstáculos que impidan aplicar todos los requisitos, por lo que se adoptarán las medidas posibles o alternativas que permitan lograr los objetivos de seguridad, calidad y eficiencia energética. b) Reforma de la instalación: el RITE se aplicará exclusivamente a la parte reformada. CTE Tipo instalación RITE Obra nueva Si Nueva Si Rehabilitación Si (1) instalación Si (2) Edificio existente No Nueva instalación Reforma instalación Si (3) Si (4) (1): En la parte del edificio rehabilitada (2): En la parte de la instalación rehabilitada (3): Hasta donde el edificio lo permita (4): En la parte de la instalación reformada y hasta donde el edificio lo permita Tabla 1: Resumen de aplicabilidad de la reglamentación 1.2 Documentación y mantenimiento de instalaciones térmicas En la tramitación de las instalaciones habitualmente se han originado confusiones de cómo se deben tratar las instalaciones de Potencia Nominal igual o inferior a 70 kw. En este aspecto se debe distinguir entre las nuevas edificaciones y rehabilitaciones por un lado, y los edificios existentes por otro. En el primer caso, la potencia que determina el tipo de documentaciones a aplicar es la suma de potencias de generadores (de calor y de frío) del edificio en su conjunto; es decir, que si las instalaciones térmicas de un edificio se resuelven con equipos individuales la potencia a considerar será la conjunta, de manera que cuando la misma supere los 70 kw es necesario un proyecto específico de la instalación térmica. Sin embargo, en edificación existente, tanto si se trata de nuevas instalaciones, como si son reformas de las mismas, la potencia a considerar será la correspondiente a cada usuario; por lo que la obligatoriedad de proyecto se establece para potencias superiores a 70 kw, no siendo necesario sumar las potencias del conjunto del edificio. Respecto a las obligaciones de mantenimiento, todas las instalaciones se consideran según la suma de potencias de cada usuario por separado; es decir, que aunque en su tramitación las instalaciones individuales de un edificio de nueva construcción hayan requerido proyecto, la responsabilidad del uso y mantenimiento de las instalaciones individuales corresponderá a cada usuario por separado, cumpliendo los requisitos establecidos para instalaciones de potencia igual o inferior a 70 kw. Documentación y mantenimiento 70 kw Tipo edificio Tipo instalación DOC MNT Obra nueva Nueva Suma Individual Rehabilitación instalación Suma Individual Edificio existente Nueva instalación Reforma instalación Individual Individual Suma: Suma de las potencias de todos los generadores Individual: Instalaciones individuales cuando correspondan a diferentes ususarios DOC: Documentación para tramitación instalaciones MNT: Mantenimiento Tabla 2: Potencias a considerar para la documentación necesaria y para las prescripciones de mantenimiento mínimas obligatorias 69 Ámbito reglamentario 1.3 Objetivos a cumplir en las instalaciones Para interpretar adecuadamente los requisitos a cumplir en el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones es necesario previamente conocer cuáles son los objetivos de las mismas. Los objetivos son los indicados en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) que han sido adoptados por todas las reglamentaciones del sector, y son: Seguridad. Calidad. Eficiencia energética. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. Las instalaciones deben proporcionar las condiciones de bienestar de los ocupantes de los edificios en los siguientes aspectos: 1 Calidad del ambiente térmico. 2 Calidad de aire. 3 Higiene. 4 Calidad acústica. Lo anterior debe lograrse con la mayor eficiencia energética posible, siendo el objetivo final de la eficiencia energética la reducción de emisión de contaminantes. La eficiencia energética debe tenerse en cuenta en el conjunto de la instalación: 1 Rendimiento energético. 2 Distribución de calor y frío. 3 Regulación y control. 4 Contabilización de consumos. 5 Recuperación de energía. 6 Utilización de energías renovables. 710 11 Condiciones de diseño 2.1 Temperaturas de los locales Las instalaciones de calefacción se deben diseñar para poder cubrir las pérdidas de calor en las épocas más frías del año; las condiciones exteriores dependen de la localidad de ubicación del edificio, éstas se concretan en la Guía técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto a la cual se remite. En invierno, la temperatura interior de diseño de los locales habitualmente ocupados será la especificada por el RITE en la IT 1.1.4, estando comprendida entre 21 C y 23 C para personas con una actividad de tipo sedentario y para ropa de manga larga; si se tienen otras condiciones la temperatura se fijará con los criterios indicados en la norma UNE EN ISO Condiciones de ventilación Las viviendas de nueva construcción deben cumplir los requisitos de ventilación indicados en el documento HS3; para el resto de los locales se aplica el RITE. 2.3 Producción de ACS documento HS4 corresponden a temperaturas de 60 C, por ello esta será la temperatura de referencia del ACS, al margen de que posteriormente los usuarios puedan regular los equipos para temperaturas inferiores. Los caudales mínimos que deben asegurarse en las griferías se dan en la tabla 2.1 del documento HS4. En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestran los valores en l/s indicados en el CTE y los valores en l/h empleados para el cálculo de la potencia necesaria para producción instantánea. En las instalaciones individuales está muy extendido el uso de calderas con producción instantánea de ACS, lo que implica necesidades de potencia elevadas, muy superiores a las potencias de calefacción requeridas en las viviendas. Se incluyen tres columnas con las potencias necesarias para la producción instantánea; las mismas se tienen suponiendo temperaturas en punto de consumo de 60 C, 50 C (mínimo a garantizar en el punto más alejado según los requerimiento del RD 865/2003) y 45 C que puede considerarse como habitual en viviendas, pero sin olvidar que los caudales mínimos corresponden a 60 C, por lo que reglamentariamente la potencia necesaria es la correspondiente a esa temperatura. Aunque el RD 865/2003 de prevención de la legionelosis no es estrictamente aplicable a las viviendas, los datos de caudales a garantizar en las griferías indicados en el 912 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Aparato Caudal mínimo para ACS Potencia W (1) l/s l/h 60 C 50 C 40 C Lavamanos 0, Lavabo 0, Bidé 0, Lavavajillas doméstico 0, Fregadero doméstico 0, Ducha 0, Bañera de menos de 1,40 m 0, Lavadora doméstica 0, Bañera de 1,40 m o más 0, (1): Potencia para producción instantánea de ACS con agua de red a 10 C, en tres supuestos de temperatura de uso. Tabla 3: Caudales mínimos de ACS en griferías (HS4) y potencia necesaria para la producción instantánea con esos caudales Como se puede comprobar en la tabla anterior, en los locales donde sea de obligado cumplimiento el RD 865/2003, cualquiera excepto viviendas, las potencias instantáneas resultan muy elevadas, lo que conduce a recomendar los sistemas de producción de ACS con un cierto volumen de acumulación. En las viviendas, tomando como temperatura de referencia 45 C (temperatura de uso de confort en duchas y bañeras), la producción instantánea con calderas individuales hasta 30 kw (aunque existan calderas murales instantáneas de mayor potencia) puede atender solo una bañera o dos duchas; por ello, aunque no existe obligación reglamentaria, es más que aconsejable limitar el uso de calderas con producción instantánea a viviendas con un máximo de dos cuartos de baño, debiéndose optar por calderas con acumulación en viviendas con tres o mas baños. 1013 Tipos de calderas Antes de analizar los requisitos fijados para las calderas es preciso definir la clasificación de las mismas; esta clasificación puede atender a varios criterios entre los que se destacan: Por el tipo de combustible. Por la limitación de la temperatura de retorno (Directiva 92/42/CEE). Por la forma de combustión y evacuación de humos. Por los servicios cubiertos. 3.1 Clasificación por el tipo de combustible La primera forma de clasificación de las calderas es por el tipo de combustible que utilizan, el cual determina las condiciones de instalación. Los combustibles pueden ser sólidos (biomasa), líquidos (gasóleo) o gaseosos (gas natural y gas propano). Básicamente, el tipo de caldera seleccionado dependerá de la disponibilidad del combustible. En la actualidad, para reducir las emisiones de contaminantes se están desarrollando cada vez más las instalaciones de biomasa, si bien aún suponen un número pequeño, debido a sus especiales características. Las mismas se tratan exclusivamente en una Guía Técnica de Aplicación del RITE a la cual se remite. En instalaciones hasta 70 kw las calderas más ampliamente utilizadas son las murales de gas y las calderas de pie de gasóleo o gas. 3.2 clasificación según directiva europea 92/42/CEE La Directiva 92/42/CEE fue transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero, siendo este documento al cual remite el RITE. La clasificación de las calderas según esta Directiva se establece por el rendimiento de generación al 100% y al 30% de la carga, pero supeditado al comportamiento de la caldera frente a las temperaturas de retorno a la misma. Únicamente se aplica a calderas de combustibles líquidos o gaseosos. Los hidrocarburos están compuestos por carbono (C) e hidrógenos (H); la combustión del primero origina CO 2, mientras que la del segundo produce agua (H 2 O); el agua normalmente abandona la caldera hacia la chimenea en forma de vapor, sin embargo, si en el circuito de humos de la caldera se producen temperaturas suficientemente bajas, ese vapor puede llegar a condensar. Esta situación depende básicamente de la temperatura de retorno del circuito a la caldera, ya que teniendo en cuenta la mayor capacidad de transmisión de calor del agua frente a los humos, en los tramos finales de la caldera la temperatura de ésta en el lado de humos es prácticamente la de retorno del agua. Atendiendo a esta característica se establecen tres tipos de calderas: Caldera estándar. Es aquella cuyos componentes no pueden soportar los efectos de las condensaciones en su interior, por lo que debe trabajar con temperaturas de retorno de la instalación superiores al punto de rocío de los humos, aspecto que deberá tenerse en cuenta en el diseño de la instalación. 1114 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Caldera de baja temperatura. Los fabricantes han desarrollado calderas con diseños especiales que permiten trabajar con temperaturas de retorno del agua inferiores a la de rocío de los humos sin que se produzcan condensaciones. Calderas de condensación. Se fabrican con materiales que soportan las condensaciones, siendo este el efecto buscado, trabajando con temperaturas de retorno lo más bajas posible para aprovechar el calor latente de condensación de los humos. Las calderas que no aprovechan el calor de condensación de los humos (estándar y baja temperatura) sólo pueden extraer el Poder Calorífico Inferior (PCI) de los combustibles; mientras que las calderas de condensación pueden llegar a obtener el Poder Calorífico Superior (PCS) de los mismos. Como los analizadores de combustión analizan humos secos, los rendimientos de las calderas se refieren al PCI, motivo por el cual las calderas de condensación pueden alcanzar rendimientos superiores al 100%. En la directiva se establecen los rendimientos mínimos que deben proporcionar las calderas, al 100% de la carga y al 30% de la misma; los rendimientos se fijan para un rango de potencias comprendido entre 4 y 400 kw, y son: Tipo de caldera Pot. Potencia nominal Carga parcial (0,3 Pn) (kw) Tª Media Rendimiento Tª Media Rendimiento Estándar 4 a o C logpn 50 o C logpn Baja temperatura 4 a o C 87,5 + 1,5 logpn 40 o C 87,5 + 2 logpn Condensación 4 a o C 90 + logpn 30 o C 97 + logpn Tabla 4: Rendimiento mínimo de las calderas (DIRECTIVA 92/42/CEE) El rendimiento mínimo es creciente con la potencia de las calderas; para la carga total la temperatura media es de 70 C para todos los tipos de calderas, sin embargo, para el rendimiento a carga parcial del 30% se establecen diferentes temperaturas de referencia: Calderas estándar: al menos 50 C, para evitar el riesgo de condensaciones. Debido a este requerimiento las calderas estándar tienen menor rendimiento a carga parcial que a carga total, ya que las pérdidas por la envolvente son prácticamente constantes por lo que adquieren mayor peso cuanto menor potencia proporcione la caldera. Calderas de baja temperatura: 40 C, ya que por su diseño no presentarán condensaciones. En estas condiciones, a carga parcial, una caldera de este tipo es capaz de mantener los mismos rendimientos que a carga total. Calderas de condensación: 30 C, puesto que se busca potenciar las condensaciones para incrementar el rendimiento, situación que se da a carga parcial. Evidentemente, para aprovechar al máximo las características de los diferentes tipos de calderas es preciso que las regulaciones de los circuitos permitan el retorno a caldera en las condiciones que cada tipo requiere, ya que si se utilizan calderas que permiten funcionar con temperaturas más bajas (baja temperatura y condensación), pero el retorno se mantiene siempre a alta temperatura, el rendimiento medio estacional no será el óptimo. En el apartado 5.2 se indican los rendimientos mínimos exigibles a las calderas a partir del 1 de enero de 2010 y del 1 de enero de 2012 fijados en el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio. Teniendo presente el objetivo de mejora de la eficiencia energética perseguido por el RITE, lo más adecuado es instalar calderas de condensación pues, en este tipo de calderas, los fabricantes han incluido los elementos más eficientes, por ello incluso cuando no se dan las condiciones de condensación, presentan mayores rendimientos que las de baja temperatura y estándar. 3.3 Clasificación por la forma de combustión Por la forma en que se introduce el aire de combustión se distinguen tres tipos de quemadores: Quemadores atmosféricos: sólo se utilizan con combustibles gaseosos; el aire accede a la cámara de combustión por la depresión creada por efecto Venturi, al pasar el gas a través del inyector a la tobera del quemador. A partir de ese punto la circulación de 1215 Tipos de calderas la mezcla aire/gas se realiza por el tiro creado por los productos de la combustión, que al estar a mayor temperatura que la ambiente ascienden por la cámara de combustión. En estos quemadores la potencia está limitada al caudal de aire que se puede desplazar sin emplear medios mecánicos. Quemadores de premezcla: al igual que los atmosféricos se han desarrollado exclusivamente para combustibles gaseosos. Mediante un ventilador fuerzan la mezcla aire/gas que posteriormente accede a la cámara de combustión; el desplazamiento de los productos de la combustión se efectúa por tiro natural ayudado por la acción del ventilador. Quemadores mecánicos o de sobrepresión: la aportación del aire de combustión se realiza con un ventilador que es capaz de introducir los caudales de aire adecuados a la potencia a disipar y al mismo tiempo vencer las pérdidas de carga (sobrepresión) que le ofrezca el circuitos de humos; se emplean con combustibles gaseosos o líquidos. Con combustibles líquidos el motor del ventilador mueve al mismo tiempo la bomba de combustible, mediante la cual se alcanza la presión necesaria para pulverizar el gasóleo introduciéndolo en la cámara de combustión como una nube que garantiza una mezcla íntima con el aire. 3.5 clasificación por la forma de evacuación de los productos de la combustión (humos) Una vez que los Productos de la Combustión (PdC) o Humos han cedido su calor al agua en el interior de la caldera es preciso evacuarlos al exterior del local donde se encuentra el aparato, para ello se utilizan los conductos de humos y las chimeneas. La circulación del aire comburente y los humos hasta la salida del aparato puede realizarse de dos maneras: Tiro natural: los PdC, al estar a una temperatura superior a la temperatura ambiente, experimentan lo que se conoce como tiro natural, que es la fuerza ascensional debida a la diferencia de densidad entre el aire ambiente y los humos; si este tiro interno es suficiente para vencer las pérdidas de carga del recorrido de los humos en el interior del aparato (toma de aire, cámara de combustión e intercambiador de calor) se dice que el aparato funciona con tiro natural. Tiro forzado: si las pérdidas de carga del circuito de combustión son superiores a las que es capaz de vencer el tiro natural se incluyen ventiladores que compensan mecánicamente esa diferencia; las soluciones con ventilador se denominan tiro forzado. 3.4 clasificación por la toma del aire de combustión Para la combustión es imprescindible la aportación de aire, siendo por tanto la ventilación una de las servidumbres de todos los locales donde se instalen las calderas. Respecto a cómo se realiza esta toma de aire se distinguen dos tipos de calderas: Cámara abierta: la cámara de combustión está en contacto directo (abierta) con el aire del local donde se instala el aparato, por lo que es preciso que el propio local disponga de entradas de aire. Cámara cerrada: la caldera dispone de un conducto que le permite tomar el aire directamente desde el exterior, por lo que la cámara de combustión no está en contacto con el local donde el aparato se ubica (cerrada). En calderas de hasta 70 kw está solución se desarrolló inicialmente para calderas de gas, pero en la actualidad también se ofrece para calderas de gasóleo, en el lenguaje común se han denominado como aparatos estancos. 3.6 Clasificación por los servicios cubiertos En instalaciones individuales las calderas se pueden clasificar según los servicios cubiertos directamente por la caldera, distinguiéndose dos tipos: Caldera de calefacción: únicamente disponen de un circuito al cual se puede conectar la calefacción, o realizar externamente los circuitos de calefacción y agua caliente sanitaria. Calderas de calefacción y ACS: también denominadas calderas mixtas, proporcionan al mismo tiempo ambos servicios, dando prioridad al ACS. En este tipo de calderas, en función de cómo proporcionen el ACS, se distinguen otros dos tipos: Calderas instantáneas: producen el ACS de manera instantánea según se consume. Calderas de acumulación: incorporan un acumulador de ACS, lo que les permite hacer frente a consumos instantáneos de mayor caudal. 1316 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Para instalaciones individuales lo más habitual es que las calderas incorporen todos los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones: válvulas de seguridad, vasos de expansión, bombas de circulación, etc. Tratándose en realidad de verdaderas salas de calderas en miniatura, lo que permite su instalación simplemente conectándolas a los circuitos interiores. En este tipo de equipos para su instalación es preciso prever: ACS AF Conexión al sistema de evacuación de humos. Alimentación eléctrica, con conductores de fase, neutro y protección (tierra). Conexión del termostato de ambiente. Conexiones de impulsión y retorno de calefacción. Alimentación de agua fría para consumo humano. Salida de ACS. Previsión para la descarga de la válvula de seguridad, conectada a la red de saneamiento. Previsión para la recogida de condensados, conectada a la red de saneamiento; aunque no se instalen calderas de condensación es conveniente dejar una previsión para esta conexión de manera que en el futuro el usuario pueda optar por calderas de este tipo. Combustible Electricidad Evacuación de humos Calefacción Figura 1: Conexiones de una caldera individual mixta Y Y TA Recogida de condensados 3.7 Clasificación UNE-CEN/TR 1749 IN La norma UNE-CEN/TR 1749 IN de 2006, incluida en el apéndice 3 Normas de Referencia del RITE, establece el esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos; este esquema es aplicable a los aparatos que se instalen en el interior de los edificios, no afectando a los aparatos situados en el exterior. El esquema general de esta norma clasifica los aparatos como tipos A, B o C, según el principio básico para la evacuación de los PdC; después de las letras se utilizan una serie de subíndices numéricos para identificar las variaciones específicas de los principios básicos. El último número del subíndice indica la ausencia (1) o existencia (2, 3 o 4) de un ventilador integrado en el aparato para la entrada del aire comburente y/o la evacuación de los PdC; estos números se utilizan únicamente para identificar la situación del ventilador; 2 si está después de los quemadores, 3 si se coloca antes de los mismos y 4 si se sitúa después del cortatiros. Además de las letras y números indicados, se utiliza una clasificación suplementaria para la identificación cuando los aparatos están provistos de algún dispositivo o función especial: Subíndice AS (Seguridad de Atmósfera), se refiere a un sensor de contaminación de la atmósfera del local, se emplea en aparatos tipos A y B. Subíndice BS (Bloqueo de Seguridad), se refiere a un dispositivo que reacciona con la obstrucción o con el estrechamiento del conducto de evacuación de los PdC, se utiliza en aparatos tipo B. Subíndice P, indica que el aparato está destinado a conectarse a un sistema de conductos de evacuación diseñado para funcionar a presión positiva, es decir, que sobrepresionan a la chimenea, se aplica en aparatos tipo B. Subíndice R, expresa que el aparato también puede instalarse por medio de un terminal horizontal sobre un tejado, se emplea en aparatos tipo C. Subíndice X, se aplica en aparatos tipo C e indica que todas las partes presurizadas del aparato y el conducto de evacuación de los PdC están completamente rodeados por partes del aparato y el conducto de entrada de aire, o cumplen los requisitos de estanqueidad más restrictivos que aseguran que no puede existir un escape de los PdC peligroso; aunque solo se aplica en Alemania y Austria, por su interés desde el punto de vista de la seguridad es conveniente conocer si la caldera lo cumple. 1417 Tipos de calderas Para interpretar los esquemas de los aparatos a gas se utilizará la simbología de la Figura 2. Leyenda Quemadores Intercambiador humos / agua Ventilador Salida de humos Entrada de aire Cortatiro Figura 2: Leyenda para la interpretación de los esquemas de los aparatos a gas Tipo A (Figura 3): aparato NO destinado a conectarse a un conducto, ni a un dispositivo de evacuación de los productos de la combustión, hacia el exterior del local donde esté instalado; de manera que los PdC se diseminan en el local donde se encuentra instalado el aparato. Por este motivo los aparatos de tipo A se limitan a los de cocinado de alimentos, sin limite de potencia, o a estufas individuales de potencia inferior a 4,65 kw. Por tanto, las calderas y calentadores de ACS no se corresponden con aparatos de este tipo. Tipo A 1 Tipo A 2 Tipo A 3 Figura 3: Aparatos Tipos A Tipo B: aparato destinado a conectarse a un conducto de evacuación de los PdC hacia el exterior del local donde esté instalado, tomando el aire de combustión directamente del local. Tipo B 1 (Figura 4): incorpora un cortatiros antirretorno cuya misión es evitar que en las arrancadas los PdC retornen al interior de la caldera y además, durante el funcionamiento habitual del equipo, permitir la entrada de aire secundario de modo que bajando la temperatura de humos se reduzca el tiro estabilizando la combustión y evitando el desprendimiento de la llama. Tipo B 11 Tipo B 12 Tipo B 13 Tipo B 14 Figura 4: Aparatos Tipos B 1 1518 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual En los aparatos B 11, B 12 y B 13 la chimenea funciona con tiro natural en depresión; sin embargo, en los B 14 se tiene una presión positiva. Los aparatos B 12 y B 13 no son habituales en España, pueden originar la salida de humos a través del cortatiros por la sobrepresión creada por el ventilador, para evitarlo él mismo solo debe vencer la pérdida de carga interior del circuito de humos del equipo, permitiendo el funcionamiento de la chimenea con tiro natural. Las calderas del tipo B 11BS han sido comúnmente denominas como atmosféricas. Corresponden al tipo B 14 las calderas denominadas habitualmente como de tiro forzado. Pueden conectarse a sistemas de evacuación individuales o colectivos. Tipo B 2 (Figura 5): sin cortatiros antirretorno. Tipo B 21 Tipo B 22 Tipo B 23 Figura 5: Aparatos Tipos B2 Los aparatos Tipos B 22 y B 23 pueden sobrepresionar la chimenea en función de la pérdida de carga que venzan sus ventiladores, si bien los mismos pueden diseñarse para vencer únicamente las pérdidas de carga interiores. Pueden conectarse a sistemas de evacuación individuales o colectivos. Tipo B 3 (Figura 6): equipos sin cortatiros antirretorno y con ventilador, diseñados para conectarse a un circuito de evacuación colectivo constituido por un único conducto de tiro natural; todas las partes del aparato que contienen PdC están completamente rodeadas por los componentes de la entrada del aire comburente. Tipo B 31 Tipo B 32 Figura 6: Aparatos Tipos B 3 Estos aparatos son similares a los estancos de conductos concéntricos (Tipo C), si bien al dejar la toma de aire abierta al local en el que se ubican, quedan clasificados como aparatos tipo B. 1619 Tipos de calderas Los ventiladores solo deben vencer la pérdida de carga del circuito de toma de aire y evacuación de humos interno, permitiendo el funcionamiento de la chimenea con tiro natural. Las chimeneas serán colectivas y se realizan en obra. Tipo B 4 (Figura 7): aparatos provistos con cortatiros y diseñados para conectarse mediante su conducto individual a su propio terminal. Tipo B 41 Tipo B 42 Tipo B 43 Tipo B 44 Tipo B 45 Figura 7: Aparatos Tipos B 4 Son similares a los B 1, pero incluyendo los conductos de humos hasta el exterior y el correspondiente terminal, aportados por el fabricante del equipo. Los ventiladores de los aparatos B 42 y B 43 deben vencer exclusivamente las pérdidas de carga internas, de manera que la chimenea funcione con tiro natural y se evite la salida de humos por el cortatiros; no son habituales en España. Los B 44 sobrepresionan la chimenea y son los únicos de tipo B 4 que pueden evacuar por fachada, si bien en España esta solución queda reservada a aparatos tipo C (IT ). Tipo B 5 (Figura 8): aparatos sin cortatiros y diseñados para conducto individual con su propio terminal. Tipo B 51 Tipo B 52 Tipo B 52 Tipo B 53 Tipo B 53 Figura 8: Aparatos Tipos B5 1720 Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Los tipos B 52 y B 53 pueden sobrepresionar el conducto de humos, por ello pueden evacuar por fachada, si bien como en el caso de los B 44 en España no pueden utilizarse con esta solución; por ello en todos los casos se realizará la evacuación por cubierta con el sistema y terminal aportado por el fabricante. La evacuación de humos debe ser individualizada. Tipo C: aparato en el que el circuito de combustión (entrada del aire comburente, cámara de combustión, intercambiador de calor y evacuación de los PdC) es estanco respecto al local donde se encuentra instalado. Tipo C 1 (Figuras 9A y 9B): diseñado para conectarse mediante conductos concéntricos, o suficientemente próximos, a un terminal horizontal que permite simultáneamente la entrada del aire comburente y la evacuación de los PdC al exterior. Tipo C 11 Tipo C 12 Tipo C 13 Figura 9A: Aparatos Tipos C 1 con conductos concéntricos Tipo C 11 Tipo C 12 Tipo C 13 Figura 9B: Aparatos Tipos C 1 con dos conductos Estos aparatos han sido diseñados para la evacuación de humos por fachada, son los habitualmente denominados como estancos; los C 11 funcionan con tiro natural (ventosa) y su uso en España se ha limitado a radiadores murales a gas. 18 Mostrar más
Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Guía técnica Instalaciones de calefacción individual TÍTULO Guía técnica de instalaciones de calefacción individual AUTOR La presente guía ha sido Más detalles Comentarios de Vaillant RITE (modificaciones 2013) Publicado en el B.O.E: 13/04/2013 Entrada en vigor: 14/04/2013
Comentarios de Vaillant RITE (modificaciones 2013) Publicado en el B.O.E: 13/04/2013 Entrada en vigor: 14/04/2013 Qué calderas individuales permite instalar el RITE? Concepto de reforma RITE Artículo 2. Más detalles Si consideramos la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) podemos observar que ambos representan el 66% del consumo total.
Guía de Calderas El consumo de energía en nuestra vivienda depende de varios factores como son, la zona climática donde se encuentra la vivienda, su orientación, el nivel de aislamiento, el grado de equipamiento Más detalles EL AHORRO ENERGETICO EN LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
SOLUCIONES TECNICAS PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EL AHORRO ENERGETICO EL AHORRO ENERGETICO EN LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES Bilbao 29 de octubre de 2008 RICARDO GARCIA SAN JOSE INGENIERO INDUSTRIAL Más detalles Creamos confort para ti CALDERAS MURALES A GAS DE CONDENSACIÓN CON MICROACUMULACIÓN. Superlative
Creamos confort para ti CALDERAS MURALES A GAS DE CONDENSACIÓN CON MICROACUMULACIÓN Calderas Murales a Gas Introducción Las grandes ventajas funcionales (alto rendimiento energético) como medioambientales Más detalles RITE Modificaciones 2013
Modificaciones 2013 BOE: 13 de abril 2013 Entrada en vigor: 14 de abril 2013 Obra nueva Restricciones para calderas estancas «IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores Más detalles Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles Instalación de calefacción
10. Instalación de calefacción La instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) es un componente fundamental de cualquier edificio. El suministro de ACS es continuo durante todo el año. En Más detalles Modificación del RITE, RD 238/2013 Instalador, respondemos tus preguntas 19.4.2013
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores C/ Príncipe De Vergara, 74 Madrid 28006 t. +34 914 112 410 f. +34 915 648 660 cni@cni-instaladores.com www.cni-instaladores.com Modificación del RITE, Más detalles Opinión de Digasib: RITE:
Concepto de reforma Artículo 2. Ámbito de aplicación... 4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la Sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares Más detalles E N C O M P A Ñ Í A D E L N º 1
EN COMPAÑÍA DEL Nº 1 Es por todos conocida la publicación del nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), publicado en el BOE número 07 del 9 de agosto del 007 y cuya entrada en Más detalles RITE 07 RITE 07 NUEVOS RETOS NUEVAS SOLUCIONES A LA REPOSICIÓN DE CALDERAS MURALES
RITE 07 RITE 07 NUEVOS RETOS NUEVAS SOLUCIONES A LA REPOSICIÓN DE CALDERAS MURALES El 29 de agosto del 2007 se publicó en el BOE el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprobaba el nuevo Reglamento de Más detalles RITE 2007 XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF
XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF Salas de Máquinas: Conceptos Generales Aplicación - Artículo 2 Será de obligado cumplimiento a partir del día 29 de febrero de 2008 APLICACIÓN DEL RITE Se aplicará a las Más detalles Hermann, de Saunier Duval: soluciones eficientes
Hermann, de Saunier Duval: soluciones eficientes Hermann posee una gama de calderas murales mixtas compuesta por modelos de circuito estanco, bajo NOx y condensación con elementos de alto componente tecnológico Más detalles Caldera mural de condensación en el mínimo espacio
Myto Condens INOX en el mínimo espacio Alto rendimiento: conforme a las directivas dir. rend. 92/42 CEE. Disponibilidad inmediata de ACS: en ACS conforme a norma EN13203. Intercambiador primario de condensación Más detalles AGENTE DE PUESTA EN MARCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS A GAS
AGENTE DE PUESTA EN MARCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS A GAS AGENTE DE PUESTA EN MARCHA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS A GAS Horas: 60 Teoría: 30 Práctica: 30 Presenciales: 60 A Distancia: Más detalles Calderas a Gas de Alta Eficiencia. Contribución a la Eficiencia y Ahorro Energético
Asociación Española del Gas Comité de Utilización Calderas a Gas de Alta Eficiencia. Contribución a la Eficiencia y Ahorro Energético II Mañana de la Edificación de 2009 CAAT Madrid 23 de Abril de 2009 Más detalles Instalaciones hidráulicas
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales AGUA CALIENTE SANITARIA Más detalles Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas
Á R E A E F I C I E N C I A Y A H O R R O E N E R G É T I C O Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas Información y consejos Más detalles Elija eficiencia y ahorro
Temperatura Elija eficiencia y ahorro Casi la mitad de la energía que gastan las familias españolas es para calentar sus viviendas. Naturalmente, esto varía mucho de unas zonas geográficas a otras. De Más detalles Calderas de condensación Ventajas competitivas gracias a las calderas de condensación
Calderas de condensación Ventajas competitivas gracias a las calderas de condensación Mediante la tecnología disponible y probada de las calderas de condensación, las centrales de calefacción local pueden Más detalles Catálogo - Tarifa. Abril 2014. Calderas estancas Calderas estancas de bajo NOx Calderas de condensación
Catálogo - Tarifa Abril 2014 Calderas estancas Calderas estancas de bajo NOx Calderas de condensación 1 Hermann, soluciones eficientes Hermann posee una gama de calderas murales mixtas compuesta por modelos Más detalles Características técnicas
Características técnicas generales Pot. máx. Superlative 35 E 25 E Pot. mín. Pot. máx. Pot. mín. Low NOx 32 E 24 E 32 E 24 E Categoría II 2H 3P II 2H 3P II 2H 3P II 2H 3P II 2H 3P II 2H 3P Tipo de aparato Más detalles Estrenan vida? TAMBIÉN PUEDEN ESTRENAR CALDERA
Estrenan vida? TAMBIÉN PUEDEN ESTRENAR CALDERA NUEVAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN ULTRACOMPACTAS Ni más ni menos CATÁLOGO TARIFA 2015 www.calderas-hermann.es Ni más ni menos Nuevas Calderas de Condensación Más detalles GP1 GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Esta guía ha sido realizada por: C/ Verónica, 16, planta 2 oficina 3 03201 Elche (Alicante) Tel. 902.929.483 info@renovarte.es www.renovarte.es www.etresconsultores.es Más detalles La entrada en vigor de dicho Reglamento supuso por tanto un avance cualitativo
ORDEN SOBRE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES, Y EN PARTICULAR, REQUISITOS ADICIONALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN, Más detalles 24/11/2014. Quemadores. Quemadores. Quemadores QUEMADORES
Quemadores Los quemadores son aparatos o mecanismos cuya función es preparar la mezcla de combustible + comburente para realizar la combustión. En el quemador, el combustible y el comburente (aire) entran Más detalles Instalaciones de biomasa Tipos y características
Febrero 2015 Instalaciones de biomasa III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 Comisión mixta de la biomasa forestal de Navarra Instalaciones de biomasa III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 Más detalles CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y BOMBA DE CALOR
ARTÍCULO Solución altamente eficiente con CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y BOMBA DE CALOR a gas por absorción Albert Blanco. Commercial Applications & Brötje Product Manager. BAXI En el contexto económico y Más detalles Gama de Calderas Murales a gas
Gama de Calderas Murales a gas MARZO 2010 Compromiso con el medio ambiente Creamos confort para ti 2 Calderas Murales a gas Compromiso con el medio ambiente Absolutamente concienciada de la escasez de Más detalles Energías Renovables ÁVILA 2008
Energías Renovables ÁVILA 2008 Normativa DIRECTIVA EUROPEA 2002/91/CE 1 Código Técnico de la Edificación 2 Documento Básico de Ahorro de Energía 3 Documento Básico de Ahorro de Energía 4 Documento Básico Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE. Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC
INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC 28/11/a INSTALACION DE CALDERAS DE CALEFACCION Y A.C.S. Las condiciones Más detalles CALDERAS MURALES A GAS CON ACUMULACIÓN DINÁMICA La máxima expresión en confort Número uno del mercado en Tecnología, Confort y Producción de agua caliente sanitaria Ahora con H-MOD Alta modulación para Más detalles DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
MÓDULO FORMATIVO Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS Más detalles ... ... Título de la publicación Opción simplificada. Viviendas. Procedimiento
Título de la publicación Opción simplificada. Viviendas. Procedimiento Contenido Esta publicación ha sido redactada por AICIA Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Más detalles Dónde estamos? 6 Plantas productivas en Europa. Amplia gama de producto con más de 50 sistemas. Más de 600 trabajadores. Presencia en más de 35 países
Quiénes somos? Jeremias es un grupo industrial con sede en Wassertrüdingen, Alemania, con mas de 40 años de experiencia en los mercados europeos en la fabricación de sistemas para la evacuación de productos Más detalles E. TORRELLA E. TORRELLA
Calderas La caldera es el conjunto formado por el cuerpo de la caldera y el quemador y esta destinado a transmitir al agua (fluido caloportador) el calor liberado por la combustión. CALDERAS Las calderas Más detalles Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S.
Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S. Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden Más detalles TEMA 5: APARATOS DE UTILIZACIÓN
Página 1 de 88 TEMA 5: APARATOS DE UTILIZACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Responsable de Calidad Firma/fecha: 28/03/2011 Director de Certificación Firma/fecha : 28/03/2011 Comisión Permanente Más detalles Análisis comparativo de la eficiencia energética en calderas para viviendas
Análisis comparativo de la eficiencia energética en calderas para viviendas Noelia Olmedo Torre, Oscar Farrerons Vidal, Andrés Prieto Urbano Barcelona, septiembre 2015 Escola Universitària d Enginyeria Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles Producto Energético IDAE
ENERGÍAS RENOVABLES Energía Solar Térmica Producto Energético IDAE Instalaciones de Energía Solar Térmica para Comunidades de Vecinos Instalaciones de Energía Solar Térmica para Comunidades de Vecinos Más detalles SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN.
SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN. Aurelio Lanchas (Jefe de Producto Calefacción/Solar, GRUPO FERROLI) Manuel Herrero (Jefe de Producto Aire Acondicionado, FERROLI) TENDENCIAS Y REQUERIMIENTOS Más detalles Pamplona, 19 de Noviembre de 2012
Pamplona, 19 de Noviembre de 2012 Organizan: Colaboran: Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios Mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas. Mª José Arcas Espuña Pamplona, 19 Más detalles Calderas Murales a gas. Avanzamos juntos. febrero 2014. 60 años. fabricando. en España. Compromiso con el medio ambiente
Calderas Murales a gas Avanzamos juntos febrero 2014 60 años fabricando en España Compromiso con el medio ambiente Calderas Murales a gas Compromiso con el medio ambiente Absolutamente concienciada de Más detalles CTE HE2 Re R n e d n i d m i ie i n e t n o t o de d e la l s a in i s n t s a t l a a l c a io i n o e n s e té t r é mic i a c s a
CTE HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Estructura Parte 1 o Articulado DB-SE: Seguridad Estructural DB-SE AE: Acciones en la Edificación DB-SE C: Cimientos DB-SE A: Acero DB-SE F: Fábrica DB-SE Más detalles GAMA DELFIS CALDERAS. Todo para calentar tu vida
GAMA DELFIS Todo para calentar tu vida ES DELFIS Condensing Alto 700 mm Ancho 400 mm Profundidad 250 mm Caldera mural a condensación con premezcla y producción instantánea de agua caliente sanitaria, cámara Más detalles Nuevo Reglamento Técnico de Gas.
Nuevo Reglamento Técnico de Gas. Aspectos de mayor relevancia PROSENER Contenido 1. Nuevo Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ITC IGC de 01 a 11 2. Nueva Terminología. Más detalles 1 ASPECTOS GENERALES DEL DIMENSIONADO
1 ASPECTOS GENERALES DEL DIMENSIONADO El cálculo y dimensionado de la tubería de toda instalación de conducción de fluidos, requiere tener en cuenta tres aspectos fundamentalmente: las pérdidas de carga, Más detalles Fernando del Valle. Madrid, febrero de 2014
MARCO REGULATORIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BIOMASA Y GEOTERMIA EN LA EDIFICACIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL RITE, DEL CTE Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Fernando del Valle Madrid, febrero de 2014 ÍNDICE Más detalles INSTALACIONES TÉRMICAS EFICIENTES de Equipos a Sistemas Integrales. Madrid 2 de julio de 2008
INSTALACIONES TÉRMICAS EFICIENTES de Equipos a Sistemas Integrales Madrid 2 de julio de 2008 Saunier Duval en España Empresa líder de climatización en España. Con un 28% de cuota de mercado en calefacción Más detalles Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693
Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E Orden de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Reglamento Más detalles >>Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige
Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige Intergas España Centro Comercial Guadalmina 4, local 107 Ctra. Nacional de Cádiz Km. 170 29670 San Pedro de Alcántara (Málaga) t 952 880 442 f 952 880 Más detalles Interacumuladores. Instrucciones de funcionamiento e instalación DUC 100 IT MURAL DUC 125 IT MURAL DUC 160 IT MURAL
Interacumuladores Instrucciones de funcionamiento e instalación DUC 100 IT MURAL DUC 125 IT MURAL DUC 160 IT MURAL INDICE Descripción del producto 3 Información para el cliente 3 Descripción técnica del Más detalles Eficiencia energética en la calefacción/climatización
Marco normativo Juan Ortega Cano Eficiencia energética en la calefacción/climatización Coordinador Nueva Edificación y Eficiencia energética 0 Como se pueden reducir las emisiones de CO2 en la calefacción? Más detalles QUEMADORES PARA GASES INTRODUCCIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS QUEMADORES DE GASES QUEMADORES DE PREMEZCLA CALDERAS MURALES QUEMADORES ESPECIALES
QUEMADORES PARA GASES INTRODUCCIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS QUEMADORES DE GASES QUEMADORES DE PREMEZCLA CALDERAS MURALES QUEMADORES SIN MEZCLA PREVIA QUEMADORES ESPECIALES 1 INTRODUCCIÓN Debido a la limpieza Más detalles Caldera mural a gas, mixta, instantánea, de bajas emisiones NOx
C 265-01 made in Italy Panarea ECO Compact Caldera mural a gas, mixta, instantánea, de bajas emisiones NOx Anchura 400 mm Altura 700 mm Profundidad 250 mm calor amigo ES Caldera mural a gas, mixta, instantánea, Más detalles ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. T.1.- INCLINACIÓN ÓPTIMA DEL COLECTOR SOLAR. T.2.- RENDIMIENTO DEL CAPTADOR SOLAR. T.3.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. T.4.- SISTEMA Más detalles MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (REAL DECRETO 1524/2011 DE 31 DE OCTUBRE) 470 HORAS+80 HORAS Más detalles Producto Energético IDAE
ENERGÍAS RENOVABLES Energía Solar Térmica Producto Energético IDAE Instalaciones de Energía Solar Térmica para Viviendas Unifamiliares Instalaciones de Energía Solar para Viviendas Unifamiliares Introducción Más detalles UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS. Curso 2006-2007
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS Curso 2006-2007 Pablo Díaz Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones Área de Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica - Universidad de Alcalá Despacho S Más detalles Avanttia Solar. Innovación con sentido SISTEMA 86DE AUTOVACIADO ACUMULADOR ICM ACERO INOXIDABLE. 2 POTENCIAS: 25 kw y 37 kw RCM ICD RCD DXM
876 1640 Calderas VS solares híbridas (solar-gas) 15 STEMA DE AUTOVACIADO ACUMULADOR ICM ACERO INOXIDABLE M 2 POTENCIAS: 25 kw y 37 kw 3 517 437 370 550 710 Innovación con sentido AVANTTIA SOLAR La caldera Más detalles GUÍAS. Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 X 004(3)
GUÍAS Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 X 004(3) Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de edificios existentes CE 3 Más detalles >>Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige
Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige Intergas España Centro Comercial Guadalmina 4, local 107 Ctra. Nacional de Cádiz Km. 170 29670 San Pedro de Alcántara (Málaga) t 952 880 442 f 952 880 Más detalles GUIA PRÁCTICA SOBRE INSTALACIONES INDIVIDUALES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
GUIA PRÁCTICA SOBRE INSTALACIONES INDIVIDUALES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Autor: FEGECA. Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente. Septiembre Más detalles >>Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige de Intergas. >>Tan rentable puede ser el confort
>>Calderas de Condensación Kombi Kompakt & La Prestige de Intergas >>Tan rentable puede ser el confort >> Desde hace años Intergas Calefacción es el fabricante líder en cuanto a calderas de condensación. Más detalles Calderas murales de condensación a gas Mixtas Wolf CGB-K-20 (24), CGB-K-24 (28) y CGB-K-40-35
Calderas murales de condensación a gas Mixtas Wolf CGB-K-20 (24), CGB-K-24 (28) y CGB-K-40-35 Certificado Ángel Azul Sistemas para el ahorro de energía Reducidas dimensiones: 855 x 440 x 393 mm Mantenimiento Más detalles Cómo mejorar los resultados de la certificación energética.
Cómo mejorar los resultados de la certificación energética. Las instalaciones energéticas Ramón Silva Innovación y Desarrollo de Servicios Energéticos La nueva regulación de la eficiencia energética en Más detalles Nº Expediente: DOMICILIO... Nº... PISO/LETRA...CP... MUNICIPIO...PROVINCIA...TFNO... MUNICIPIO...PROVINCIA...TFNO... DIRECCIÓN...
FECHAS Y SELLO EICI Nº Expediente: SOLICITUD DE REGISTRO Y MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS QUE NO REQUIEREN PROYECTO (CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ACS) PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL Más detalles CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009
NORMATIVA FONTANERIA: COMPARATIVA NIA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009 PUNTOS A TRATAR Introducción El CTE Régimen de aplicación Novedades Acometidas Nuevos elementos Más detalles Evol-Top Mic Evol-Top Cal
Evol-Top Mic Evol-Top Cal CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS EL MÁS ALTO RENDIMIENTO EN SU CATEGORÍA, SUPERIOR AL 108% MICROACUMULACIÓN PARA AGUA CALIENTE SANITARIA BAJO NOx CLASE 5 2 VERSIONES: CON PRODUCCIÓN Más detalles C 244-01. Nias Dual. Calderas murales a gas, mixtas con acumulación, con cámara estanca y tiro forzado. calor amigo
C 244-01 made in Italy Nias Dual Calderas murales a gas, mixtas con acumulación, con cámara estanca y tiro forzado calor amigo ES Calderas murales a gas, mixtas con acumulación, con cámara estanca y tiro Más detalles Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html
Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html CAPÍTULO 1. Calefacción eléctrica 1.1. Introducción 1.2. Dispositivos portátiles de calefacción Más detalles AquaKond SPLIT: Las nuevas calderas a condensación
AquaKond SPLIT: Las nuevas calderas a condensación Las Nuovas Calderas a Condensación La evolución del mundo de la calefaccion hacia productos de alta eficiencia y de condensación ha llevado al desarrollo Más detalles GUlA COMPLETA DE LA. ENERGIA SOLAR TERMICA y
~ GUlA COMPLETA DE LA ~ ~ ENERGIA SOLAR TERMICA y ~ TERMOELECTRICA (Adaptada al Código Técnico de la Edificación y al nuevo RITE) José Ma Fernández Salgado...... ~ --".. "'",.po ;"'", qr A. MADRID VICENTE, Más detalles EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07
EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07 INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Página 1 DE 8 Extracto normativo ITC IGC 07 Más detalles MEETING DELEGADOS DEPARTAMENTO TÉCNICO. Calderas NEOBIT S. Vista general y dimensiones
MEETING DELEGADOS 2 Vista general y dimensiones 680 734 40 299 400 299 NEOBIT 24/24 - NEOBIT 24/24 F NEOBIT S 24/24 NEOBIT S 24/24 F Disponible en versión estanca y atmosférica El reducido tamaño permite Más detalles Nº 1 turbotec exclusiv VMW ES 255/4-7
Nº 1 turbotec exclusiv VMW ES 255/4-7 Sistema ASD, Bomba Automatica de 2 velocidades, Ventilador modulante, Quemador refrigerado de acero inoxidable, Intercambiador primario de acero inoxidable, Display Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA. AUTOR: FEGECA. Asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente. En estos últimos años, Más detalles CE MARCADO DE RENDIMIENTO -
CALDERA MURAL CON GESTIÓN SOLAR INTEGRADA Una gama de calderas que permite gestionar directamente una acumulación de agua precalentada procedente de una fuente solar o biomasa CE MARCADO DE RENDIMIENTO Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y ACTIVIDADES
ORNANZA MUNICIPAL REGULADORA LA VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN HUMOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y ACTIVIDAS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto. La presente normativa tiene por objeto regular Más detalles THEMAFAST Una excelente solución de ahorro y confort, ideal para la sustitución de calderas antiguas THEMAFAST La primera de la clase Calderas murales a gas Microacumulación MICROFAST Alta Modulación Saunier Más detalles Calderas murales de condensación a gas Mixtas Wolf CGB-K-20 (24), CGB-K-24 (28) y CGB-K-40
Clima de Confianza Calderas murales de condensación a gas Mixtas Wolf CGB-K-20 (24), CGB-K-24 (28) y CGB-K-40 Certificado Ángel Azul Sistemas para el ahorro energético Reducidas dimensiones: 855 x 440 Más detalles catálogo-tarifa 2009-2010 calderas de pellets www.evconfort.com
catálogo-tarifa 2009-2010 calderas de pellets www.evconfort.com Calentar nuestras viviendas con Calderas de pellets de manera sencilla, limpia y económica es ya una realidad gracias a las calderas de EV Más detalles Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos)
Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos) Este documento es un manual de ayuda para cumplimentar el anexo IV: Certificado de Eficiencia Energética Más detalles Guía práctica sobre instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas
ÁRE A EF ICIENCIA Y AHORR O ENERGÉT IC O Guía práctica sobre instalaciones individuales de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas Guía práctica sobre instalaciones individuales Más detalles MODULO DE CALEFACCION CALEFACCION MODULO CALEFACCION. José Manuel Arroyo Rosa. José Manuel Arroyo Rosa Página 1
CALEFACCION MODULO CALEFACCION José Manuel Arroyo Rosa José Manuel Arroyo Rosa Página 1 Introducción 1- Datos básicos y sistemas de calefacción -Generalmente se considera que la finalidad de toda calefacción Más detalles Tecnología de condensación eficiente para más flexibilidad
Calderas de fundición Logano de media y alta potencia con tecnología Thermostream para gasóleo y gas Calderas de fundición Logano desde 86 hasta 1.200 Kw Caldera de baja temperatura para gasóleo/gas en Más detalles RinNOVA COND INOX. Caldera mural de condensación con intercambiador en acero INOX
RinNOVA COND INOX Caldera mural de condensación con intercambiador en acero INOX Alto rendimiento, conforme a las directivas dir. rend. 92/42 CEE. Disponibilidad inmediata de ACS: en ACS conforme a la Más detalles de la Edificación DB-HE Ahorro de Energía HE.4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Germán López Lara
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de CádizC Curso Código C Técnico T de la Edificación DB-HE Ahorro de Energía Departamento de Ingeniería a Energética Grupos de Termotecnia y Termodinámica Más detalles Requisitos Básicos de Habitabilidad
Requisitos Básicos de Habitabilidad Rafael Salgado de la Torre Jefe del Servicio de Normativa de Habitabilidad HABITABILIDAD (Diccionario de la RAE) Cualidad de habitable y en particular la que, con arreglo Más detalles Jornada técnica CTE_ Orígenes. PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 )
Jornada técnica CTE Jornada técnica CTE_ Orígenes PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 ) MEDIDAS ADOPTADAS Establecer políticas nacionales Más detalles Factor de eficiencia energética en los edificios
El Binomio Solar-Gas Natural Factor de eficiencia energética en los edificios José M.Dominguez Cerdeira Asistencia y Promoción Técnica Nueva Construcción GN Comercial SDG, S.L. Cada día más, las energías Más detalles 3Wood. Calderas de leña 3WOOD
3Wood Calderas de leña 3WOOD CALDERAS DE LEÑA l 3 WOOD CALDERAS DE LEÑA A COMBUSTIÓN TRADICIONAL. (Clase 1 según norma EN303.5) La leña es una fuente de energía alternativa y preciosa, por lo tanto es Más detalles Salas de calderas eficientes. Soluciones para salas de calderas eficientes. El calor es nuestro
Salas de calderas eficientes Soluciones para salas de calderas eficientes El calor es nuestro Sacar todo el provecho de la energía: es el principal Bienvenidos a una generación de tecnología de calor más Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Artículo 2
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Artículo 1