Source: http://docplayer.pl/13701181-Puszki-elektroinstalacyjne-i-akcesoria.html
Timestamp: 2018-11-13 17:10:52+00:00

Document:
PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA - PDF
Download "PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA"
1 PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA
2 Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Pod tynk... 6 Materiał: twardy, polichlorek winylu (PCV) odporny na działanie temperatur w zakresie od -5 C do +60 C. Puszki według wymagań normy ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 850 C. Ponad zakres wymagań wymienionej normy, puszki poddawane są badaniu odporności na rozprzestrzenianie płomienia, zgodnie z wcześniej stosowaną normą ČSN Producent firma KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszek na i w materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach budowlanych o stopniu palności od A do C2) patrz strona 3. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu maks. 400 V i natężeniu prądu maks. 6 A. Puszki elektroinstalacyjne Do ścian z pustaków... Materiał: twardy, polichlorek winylu (PCV) odporny na działanie temperatur w zakresie od -5 C do +60 C. Puszki według wymagań normy ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 850 C. Ponad zakres wymagań wymienionej normy, puszki poddawane są badaniu odporności na ozprzestrzenianie płomienia, zgodnie z wcześniej stosowaną normą ČSN Producent firma KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszek na i w materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach budowlanych o stopniu palności od A do C2) patrz strona 3. Producent KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszki typu KI 68 L/ oraz jej modyfikacji na i w materiałach budowlanych o stopniu palności od A do C3 według wcześniej obowiązującej normy ČSN : Palność materiałów budowlanych. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu maks. 400 V i prądzie maks. 6 A. Do całego asortymentu produktów do ścian z pustaków zalecamy używanie frezów dostarczanych przez naszą firmę, patrz str Do listew... 7 Materiał: twardy, polichlorek winylu (PCV) odporny na działanie temperatur w zakresie od -5 C do +60 C. Puszki według wymagań ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 850 C. Ponad zakres wymagań tej normy, puszki poddawane są badaniu odporności na rozprzestrzenianie płomienia, zgodnie z wcześniej stosowaną normą ČSN Producent firma KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszek na i w materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień A do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach budowlanych o stopniu palności od A do C2) patrz strona 3. W połączeniu z podkładką termoizolacyjną (patrz str. 33) o grubości 5 mm z materiału klasy reakcji na ogień A (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach o stopniu palności A) możliwość montażu na łatwopalnych materiałach bez ograniczeń. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu 400 V i natężeniu prądu maks. 6 A. Wykonanie zamknięte - plastikowe (IP 40, 54, 65)... 2 Materiał: Twardy polichlorek winylu (PCV) odporny na działanie temperatur w zakresie od -5 C do +60 C zastosowano w przypadku puszek Samogasnący polipropylen (PP) i polietylen (PE) odporny na działanie temperatur w zakresie od -5 C od +60 C zastosowano do puszek 830 i 835. Puszki według wymagań ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 650 C. Ponad zakres wymagań tej normy, puszki poddawane są badaniu odporności na rozprzestrzenianie płomienia, zgodnie z wcześniej stosowaną normą ČSN Producent firma KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszek (oprócz typów 003.CS.K i 005.CS.K ) na i w materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach o stopniu palności od A do C2) patrz strona 3. W połączeniu z niepalną podkładką termoizolacyjną o grubości 5 mm z materiału klasy reakcji na ogień A można montować na wszystkich materiałach budowlanych bez ograniczeń. W przypadku montażu na materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A2 do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach o stopniu palności od B do C2) puszki można stosować do przewodów o maks. napięciu 400 V i natężeniu prądu maks. 6 A. W przypadku montażu na materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach o stopniu palności A) lub przy użyciu podkładki termoizolacyjnej puszki mogą być stosowane do przewodów o maks. napięciu 500 V. Puszki typu 003.CS.K oraz 005.CS można stosować do materiałów budowlanych klasy reakcji na ogień A (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiałach o stopniu palności A). Wykonanie zamknięte metalowe (IP 54) Materiał: Stop aluminiowy, odpowiednie do montażu na materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień od A do C lub D (patrz str. 3). W połączeniu z niepalną podkładką termoizolacyjną o grubości 5 mm z materiału klasy reakcji na ogień A można montować na wszystkich materiałach budowlanych bez ograniczeń. 4 Bezhalogenowe (HF) Materiał: PC, PPO, odporny na działanie temperatur od -45 C do +05 C. Puszki według wymagań ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 850 C. Ponad zakres wymagań tej normy, puszki poddawane są badaniu odporności na rozprzestrzenianie płomienia, zgodnie z wcześniej stosowaną normą ČSN Producent firma KOPOS KOLÍN zaleca montaż puszek na i w materiałach budowlanych klasy reakcji na ogień A do C lub D w myśl ČSN EN (ew. według wcześniej obowiązującej normy ČSN Palność materiałów budowlanych: Montaż puszek na i w materiały budowlane o stopniu palności od A do C2), patrz strona 3. W połączeniu z niepalną podkładką termoizolacyjną o grubości 5 mm z materiału klasy reakcji na ogień A (patrz str. 33) na całej powierzchni kontaktowej lub z łożem termoizolacyjnym można je montować na wszystkich materiałach budowlanych bez ograniczeń. Materiał jest odporny na rozprzestrzenianie się płomienia i nie zawiera halogenów. Ma zastosowanie w środowiskach, w których ważne jest zapewnienie lepszej ochrony osób i urządzeń.
3 Puszki do instalacji elektrycznych rozdzielczych różnią się od standardowo produkowanych typów pod względem użytego materiału, co oznaczają litery HF na końcu oznaczenia typu. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu 400 V i natężeniu prądu maks. 6 A. Akcesoria Do układania w betonie lanym Materiał: Bezhalogenowy polietylen (PE) odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 C do +70 C (90 C krótkotrwale), polipropylen (PP) odporny na działanie temperatur w zakresie od -25 C do +05 C, poliamid () odporny na działanie temperatur od -30 C do +05 C (20 C krótkotrwale). Puszki według wymagań ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 650 C. Układ ten przeznaczony jest do konstrukcji betonowych, użyty polietylen nie jest. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu 400 V. Do podłóg betonowych... 4 Materiał: poliamid () odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 C do +05 C, polietylen (PE) odporny na działanie temperatur w zakresie od -30 C do +70 C Puszki według wymagań ČSN EN art. 8 spełniają wymogi badania odporności na działanie wysokich temperatur oraz próby rozżarzoną pętlą o temperaturze 650 C. Zestawy przeznaczone są do instalowania w lanych podłogach betonowych. Puszki są przeznaczone dla przewodów o napięciu 400 V. Zestawy zaciskowe Zestawy zaciskowe są odporne na wysokie temperatury i ogień według normy ČSN EN :97 i ČSN EN :97, spełniają wymagania próby rozżarzoną pętlą 960 C Narzędzia pomocnicze i dodatki Wszystkie puszki, akcesoria (oprócz PI 80...) i zestawy zaciskowe są zgodne z dyrektywami UE. materiał odporność termiczna, zakres zastosowania ( C) zalecenia producenta - stopień palności materiału budowlanego próba rozżarzoną pętlą ( C) stopień szczelności klasyfikacja IP akcesoria, asortyment dodatkowy pakowanie ( / ) rozmiary - średnica, głębokość (mm) Piktogramy-legenda średnica zewnętrzna (mm) długość (mm) otwory wejściowe (ilość x średnica) rozstaw w wypadku połączenia dwu puszek elektroinstalacyjnych (mm) umożliwia montaż podwójnego gniazda typ gwintu zestaw frezarki średnica frezowanego (wierconego) otworu (mm) rozmiary - szerokość, wysokość, głębokość (mm) ilość przewodów x przekrój (mm 2 ) rozmiary - szerokość, wysokość (mm) produkty wytworzone z materiału bezołowiowego 5Puszki elektroinstalacyjne
4 Zastosowanie osłon podłogowych w podłodze betonowej rama osłony podłogowej KOPOBOX 57 puszka podłogowa KUP 57 puszka podłogowa KUP 57 KOPOBOX 57 - zestaw Kompletny zestaw osłon podłogowych złożony z KOPOBOX 57 i KUP 57 albo przeznaczony jest do montażu przyrządów modułowych 45 x 45 mm. Stópki do montażu (przeznaczone do montażu w podłogach podwojonych) osłon KOPOBOX 57 do KUP nie są używane. Instrukcje montażu KOPOBOX 57: Puszka podłogowa KUP 57 montowana jest w warstwie betonu o grubości od 57 do 75 mm, puszka podłogowa KUP 80 montowana jest w warstwie betonu o grubości od 80 do 95 mm. Puszki mocowane są do materiału podłoża za pomocą wkrętów, ewentualnie wstrzeliwanych kołków, umiejscowionych w wytłoczonych w dnie puszki punktach. Wymaganą wysokość puszki można wyregulować za pomocą śrub wkładki rozporowej w zakresie od 57 do 75 mm (KUP 57) lub od 80 do 95 mm (). Jeżeli warstwa betonu jest grubsza od 75 mm (KUP 57) lub 95 mm (), należy zastosować zestaw niwelacyjny SN (4 sztuki) zamocowany w materiale podłoża. Zestaw niwelacyjny zwiększa wysokość puszki nawet o 35 mm. Puszki uniwersalne przystosowane są do instalowania przewodów elektrycznych ułożonych w rurkach. Poszczególne wejścia łącznie z wkładką rozporową należy uszczelnić kitem i w ten sposób zapobiec przedostaniu się betonu do wnętrza instalacji. W trakcie betonowania należy koniecznie zastosować płytę kryjącą (stanowi część opakowania KUP) przed zalaniem osłony mieszanką betonową. W celu utwardzenia mieszanki betonowej i usunięcia płyty kryjącej osłona podłogowa KUP wyposażona jest w ramę podłogową KOPOBOX 57. Do ramy zamocowane są uchwyty na przyrządy i wykonuje się instalację elektryczną przyrządów modułowych. Puszki elektroinstalacyjne - do podłóg betonowych podkładka na przyrządy PP 80/3 zestaw niwelacyjny SN podkładka na przyrządy PP 80/45 KOPOBOX 80 - zestaw Kompletny zestaw osłon podłogowych złożony z KOPOBOX 80 i przeznaczony do instalacji przyrządów klasycznych i modułowych. Wybór typu instalowanych przyrządów podany jest poprzez typ podkładki na przyrządy. Stópki do montażu (przeznaczone do montażu w posadzce podwojonej) osłon KOPOBOX 80 do nie są używane. rama osłony podłogowej KOPOBOX 80 puszka podłogowa puszka podłogowa na przyrządy KPP 80 Instrukcje montażu KOPOBOX 80: Puszka podłogowa przeznaczona jest do montażu w warstwie betonu o grubości od 80 do 95 mm. Jest ona mocowana do materiału podłoża za pomocą wkrętów, ewentualnie wstrzeliwanych kołków, umiejscowionych w wytłoczonych w dnie puszki punktach. Wymaganą wysokość puszki w zakresie od 80 do 95 mm można osiągnąć za pomocą śrub wkładki rozporowej. Jeżeli warstwa betonu jest grubsza od 95 mm, należy zastosować zestaw niwelacyjny SN (4 sztuki) zamocowany w materiale podłoża. Zestaw niwelacyjny zwiększa wysokość puszki nawet o 35 mm. Puszka przeznaczona jest do instalowania przewodów elektrycznych ułożonych w rurkach. Poszczególne wejścia łącznie z wkładką rozporową należy uszczelnić kitem i w ten sposób zapobiec przedostaniu się betonu do wnętrza instalacji. W trakcie betonowania należy koniecznie zastosować płytę kryjącą (wchodzi w skład opakowania ) przed zalaniem osłony mieszanką betonową. W celu utwardzenia mieszanki betonowej i usunięcia płyty kryjącej osłona podłogowa wyposażona jest w ramę podłogową KOPOBOX 80. Następnie do ramy wkładane są puszki przyrządowe KPP 80. Zależnie od rodzaju instalowanych przyrządów należy puszkę wyposażyć w odpowiedni typ podkładki przyrządowej PP 80. Przyrządy modułowe: - instalacja do KPP 80 + PP 80/45, - instalacja bezpośrednio do PP 80/45, przy równoczesnym zastosowaniu rozpórki PKUP. Przyrządy klasyczne: - instalacja do KPP 80 + PP 80/3 do nieosadzonych otworów montażowych należy użyć zaślepek ZPP. 4
5 KOPOBOX 57 - rama osłony podłogowej Puszki elektroinstalacyjne - do podłóg betonowych mm 260 x 330 x 60 0,588 C KOPOBOX 80 mm 260 x 330 x 62 0,58 C Przeznaczona do instalacji do uniwersalnej osłony podłogowej KUP 57 lub. Umożliwia montaż przyrządów modułowych 45 x 45 mm (maks. 6 ). Obudowanie wieka blachą zapewnia jego wysoką trwałość mechaniczną przy zachowaniu możliwości włożenia końcowego pokrycia podłogowego. Wieko posiada 2 klapy przechylne umożliwiające wyprowadzenie kabli z osłony. W skład opakowania wchodzą śruby mocujące ramę do puszki podłogowej KUP. Można zastosować oddzielnie w podłogach podwojonych. - rama osłony podłogowej Przeznaczona do instalacji do uniwersalnej osłony podłogowej. Zastosowanie osłon na przyrządy KPP 80 (maks. 2 ) z podkładkami na przyrządy PP 80/3 umożliwia montaż przyrządów klasycznych (maks. 6 ), z podkładkami PP 80/45 umożliwia montaż przyrządów modułowych (maks. 8 ). Obudowanie wieka blachą zapewnia jego wysoką trwałość mechaniczną przy zachowaniu możliwości włożenia końcowego pokrycia podłogowego. Wieko posiada 2 klapy przechylne umożliwiające wyprowadzenie kabli z osłony. W skład opakowania wchodzą śruby mocujące ramę do puszki podłogowej KUP. Można zastosować oddzielnie w podłogach podwojonych. KUP 57 - uniwersalna puszka podłogowa mm 332 x 250 x 33 mm 4x 38x45 4x 23 4x 30 4x 38 0,6 (drewno płyta kryjąca) Służy do montażu w podłodze betonowej. W celu utwardzenia mieszanki betonowej osadza się ją w pudełku podłogowym KOPOBOX 57. Elementem opakowania jest płyta kryjąca, która chroni przed zalaniem osłony przy betonowaniu. Minimalna wysokość polepy betonowej wynosi 57 mm, maks. 75 mm. Wymaganą wysokość puszki można ustawić za pomocą śrub wewnętrznej wkładki rozporowej. W przypadku warstwy betonowej o grubości powyżej 75 mm należy zastosować zestaw niwelacyjny SN (4 sztuki). Puszka jest przeznaczona do rur instalacji elektrycznej. C uniwersalna puszka podłogowa mm 332 x 250 x 56 mm 4x 38x45 4x 23 4x 30 4x 38 0,7 (drewno płyta kryjąca) Służy do montażu w podłodze betonowej. W celu utwardzenia mieszanki betonowej osadza się ją w pudełku podłogowym KOPOBOX 57 lub KOPOBOX 80. Elementem opakowania jest płyta kryjąca, która chroni przed zalaniem osłony przy betonowaniu. Minimalna wysokość polepy betonowej wynosi 80 mm, maks. 95 mm. Wymaganą wysokość puszki można ustawić za pomocą śrub wewnętrznej wkładki rozporowej. W przypadku warstwy betonu o grubości przekraczającej 95 mm należy zastosować zestaw niwelacyjny SN (4 ). Puszka jest przeznaczona do rur instalacji elektrycznej. C KPP 80 - puszka podłogowa na przyrządy mm 249 x 7 x 4 mm 2x 0 4x 20 0,2 Uniwersalna puszka podłogowa przeznaczona do montażu do pudełka KOPOBOX 80 (maks. 2 ). Elementem opakowania są 4 sztuki klamry do mechanicznego zamontowania kabli. C
6 PP 80/3 PP 80/45 PP 80/0 - podkładka na przyrządy - podkładka na przyrządy - podkładka na przyrządy ZPP mm 250 x 8 0,048 C mm 58 0,0049 C Podkładka na przyrządy instalowana jest do ramy pudełka podłogowego KOPOBOX 80. Montaż zalecany jest razem z osłoną na przyrządykpp 80. PP 80/3 - służy do montażu do 3 przyrządów klasycznych PP 80/45 - służy do montażu do 4 przyrządów modułowych PP 80/0 - służy do montażu niewykorzystanej przestrzeni - zaślepka Przeznaczona do zaślepienia nieosadzonych otworów na podkładce do przyrządów PP 80/3. Puszki elektroinstalacyjne - do podłóg betonowych PKUP - rozpórka mm 248 x 29 0,05 Rozpórka przeznaczona jest do rozdzielenia przestrzeni wewnętrznej pudełka KOPOBOX 80 w przypadku, jeżeli nie zostały zastosowane osłony na przyrządy KPP 80 i instalacja wykonana jest bezpośrednio na podkładkach na przyrządy PP 80. C SN - zestaw niwelacyjny mm 58 x 37 0,05 PE (stal - śruba) Służy do ustawienia wysokości osłony uniwersalnej KUP 57 lub przy betonowaniu podłóg. Zamawiając zestaw niwelacyjny otrzymujecie zestaw zawierający 4 sztuki. C Osłony podłogowe do podłóg betonowych w sprzedaży w 2 połowie 2009 roku! 43
PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA 2 PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60670- - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego
PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA 4 PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60 670-1 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego

References: art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 8