Source: https://kupdf.net/download/norma-estandar-operacional-uso-de-extintores-portatiles-de-incendio_59b6bb6008bbc5eb76ffde90_pdf
Timestamp: 2020-08-07 04:01:29+00:00

Document:
norma-estandar operacional uso de Extintores Portatiles de Incendio - Free Download PDF
September 11, 2017 | Author: mistermango | Category: Color, Water, Combustion, Fuels, Aluminium
Download norma-estandar operacional uso de Extintores Portatiles de Incendio...
IDENTIFICACION SELECCION DISTRIBUCION CARACTERISTICAS OPERACION INSPECCION MANTENIMIENTO REGISTROS CONTIENE NORMAS ESTANDARES MINIMAS Y LISTAS DE CHEQUEO (CHECK LIST) PARA INSPECCION Y REGISTRO DE EXTINTORES PORTATILES.
Editada y Publicada por Dirección de Administración y Protección de los Recursos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Subgerencia Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Ambiente CODELCO-Chile, División Chuquicamata
NEO 20 Norma Estándar Extintores Portátiles de Incendios Contiene normas estándares mínimas y Listas de Chequeo para Inspección de Equipos Contra Incendios
Revisión 2000 Todos los Derechos Reservados Esta Norma no puede ser reproducida mediante ningún sistema de impresión, sin la autorización por escrito de sus editores. Norma publicada por la Dirección de Administración y Protección de los Recursos Subgerencia Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Ambiente Este documento deberá ser revisado para su actualización cada dos años.
Extintores Portátiles de Incendio Contiene normas estándares mínimas y listas de chequeo (check list) para inspección de equipos contra incendios
NEO 20 Editada y Publicada por Dirección de Administración y Protección de los Recursos ○ ○ Subgerencia Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Ambiente CODELCO-Chile, División Chuquicamata
Capítulo I 1. Introducción La mayoría de los incendios son pequeños al iniciarse, por lo que el tiempo que transcurre hasta que llegue la Brigada de Emergencia y Rescate al lugar del incendio, puede hacer que el fuego se vuelva incontrolable produciendo daños irreparables, los cuales se traducen en pérdidas de producción y/o paralización de procesos, alterándolos severamente. Sin embargo, cuando se dispone de extintores portátiles adecuados junto al uso correcto de estos equipos durante la fase inicial de un incendio incipiente o durante los primeros minutos, se puede extinguir un fuego o, por lo menos, impedir que éste se propague, evitando lesiones, reducir el tiempo improductivo y evitar daños a la propiedad de la empresa. Debido a que no todos los fuegos/incendios son similares, existen distintas clases de extintores portátiles diseñados y adecuados para un efectivo ataque y control de incendios, por lo tanto, es importante conocer las características de cada extintor y las técnicas de uso correcto para que estos equipos sean realmente efectivos. La Norma NEO 20 estará sujeta a contínuas revisiones para su actualización, por lo tanto, las sugerencias y recomendaciones que permitan mejorar este documento serán siempre bienvenidas y deberán ser enviadas a la Sección Normalización Técnica de la Dirección de Administración y Protección de los Recursos, Subgerencia GISCA, División Chuquicamata.
2. Objetivo y Campo de Aplicación La Norma/Estándar NEO 20, tiene como propósito definir y establecer estándares básicos tales como requerimientos y especificaciones mínimas que deben cumplir los extintores portátiles de incendio, como equipos de "Primer Ataque" para combatir y controlar incendios incipientes en el entorno industrial minero en general. Esta Norma/Estándar contempla la selección y clasificación de los extintores, su identificación (etiquetado y rotulado), de acuerdo con Decreto N° 369, (reglamenta normas sobre extintores portátiles), distribución y ubicación de los equipos, operación, inspección y mantenimiento (servicio técnico). La NEO 20 proporciona, además, listas de chequeo o cartillas de inspección (checklist) con estándares incorporados mínimos, como bases de control para la inspección visual de extintores portátiles.
La Norma Estándar NEO 20 sirve de guía general sobre las técnicas de operación de los extintores portátiles, de acuerdo con las distintas clases de fuegos y contiene numerosos dibujos y diagramas de ejemplo. LA NEO 20 cumple con las Normas Chilenas Oficiales sobre prevención y control de incendios y con Normas de la NFPA (National Fire Protection Association), USA.
Extintores Portátiles de Incendio 1. Definición Los extintores portátiles contra incendios que reciben también el nombre de Extintores de Primeros Auxilios o de Primer Ataque contra incendios o fuegos incipientes, pueden proporcionar un efectivo ataque inicial contra fuegos o incendios. Los extintores portátiles son equipos de accionamiento manual, que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego. Los extintores portátiles constituyen una defensa efectiva contra las manifestaciones iniciales de un incendio, por cuanto la mayoría de ellos son pequeños al iniciarse. El tiempo que transcurre hasta que llegue la Brigada Divisional de Emergencia y Rescate, muchas veces puede ser suficiente para que un fuego se vuelva incontrolable, pudiendo provocar cuantiosos daños materiales, lesiones y también enormes pérdidas económicas. Por este motivo, el uso correcto de los extintores portátiles durante los primeros minutos, permite extinguir un fuego o, por lo menos, no permitir que éste se propague.
2. Referencias •
Decreto N° 369 – Reglamenta Normas sobre Extintores Portátiles – Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Lo Esencial en el Combate de Incendios – Asociación Internacional de Capacitación de Bomberos (IFSTA).
Curso Prevención y Combate de Incendios – Instituto de Seguridad del Trabajo.
Normas Básicas para Controlar Incendios – Practiguías 4.003 del Consejo Interamericano de Seguridad – U.S.A.
Boletín “PREVENCION'' – División Chuquicamata de CODELCO-Chile – Artículos varios publicados.
Fire Protection – Catálogo ANGUS.
Manual de Protección Contra Incendios – National Fire Protection Association (NFPA), Estados Unidos.
Emergency Response Products Handbook – 3M Fire Protection Systems – Williams Fire & Hazard Control, Inc.
Clases de Fuegos y su Relación con los Extintores 1.
Clasificación de los Fuegos/Clases de Fuego Por cuanto, según el tipo de fuego se debe usar un agente extintor determinado para extinguirlo. Los fuegos se clasifican en cuatro catergorías: FUEGO CLASE
Fuegos de materiales combustibles ordinarios, que se producen cuando se queman sustancias como madera, tejidos (trapos), papel, cartón, huaype, basura, caucho (gomas) y diversos plásticos .
Fuegos que se producen al quemarse líquidos inflamables o combustibles como petróleo, bencina, parafina, éter, alcohol, diluyentes, aceites, lubricantes, pinturas, barnices, aguarrás y sustancias que se licúan con el calor (grasas, cera, alquitranes, etc.), y gases inflamables como metano, propano, butano, hidrógeno, acetileno y otros.
SE EXTINGUE: POR ENFRIAMIENTO: Consiste en reducir el calor/ temperatura de ignición, utilizando agentes enfriadores como agua o solución acuosa. El método más común y efectivo de extinción en fuegos de Clase A, es por enfriamiento con agua utilizada para reducir la temperatura de los materiales incendiados, por debajo de su temperatura de ignición. También se puede usar polvo químico seco multipropósito (polivalente).
SE EXTINGUE: POR SOFOCACION E INHIBICION: Consiste en reducir el porcentaje de oxígeno que se combina con el combustible en presencia de calor, o excluyendo o eliminando el oxígeno del combustible, impidiendo la emisión de vapores combustibles, o interrumpiendo o deteniendo la reacción en cadena de la combustión mediante la inhibición química de la llama. Agentes extintores apropiados son: polvo químico seco y AFFF (espuma).
Involucra a todo fuego cuyo inicio se produce y compromete equipos eléctricos o instalaciones energizadas con corriente eléctrica. En este caso, debe emplearse agentes no conductores de la corriente eléctrica. El fuego que afecta a equipos e instalaciones energizadas se considera como Clase C, mientras no sea interrumpido el suministro de energía eléctrica.
Involucra a fuegos de determinados metales combustibles (magnesio, potasio, aluminio, litio, titanio, zirconio, calcio, sodio, zinc, etc.), que al arder alcanzan temperaturas elevadas (2.700 a 3.300°C).
SE EXTINGUE: Empleando agentes extintores que no sean conductores de la energía eléctrica. Cuando la energía ha sido cortada (desconectada) o sea, cuando el equipo eléctrico no está energizado, según el tipo de combustible comprometido, puede emplearse extintores para fuegos Clase A, B, o D. Agente extintor apropiado es el CO2 (Dióxido de Carbono).
SE EXTINGUE: Mediante un agente extintor que no reaccione con los metales en combustión. Agentes extintores según el metal en combustión, se señalan algunos: Polvo Met-L-X, Polvo Na-X, Polvo G-1, Boralón, Polvo de Cobre, Polvo Lith-X, Polvo TEC. Los extintores para Clase D no son tratados en esta Norma.
Identificación de Extintores 1. Estándares para la Identificación de Extintores Portátiles con Marcas y Etiquetas. De acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 369 (Diario Oficial de la República de Chile, 6 de agosto de 1996) que reglamenta normas sobre extintores portátiles, todos los extintores portátiles en general, incluídos los utilizados en los vehículos de locomoción colectiva, taxis y los extintores que son objeto de mantención por parte de un servicio técnico, deberán cumplir con los requisitos de rotulación que establece dicho reglamento, en cuanto a marcas y etiquetas que éstos deben tener. Los requisitos establecidos en el Reglamento N° 369 se aplican a los extintores portátiles manuales y rodantes de cualquier origen y procedencia.
INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DE FABRICACION DEL CILINDRO      
Marcas indelebles sobre el manto, o gollete. Marcas sobre la parte posterior del cilindro. Año de fabricación del cilindro. Naturaleza del agente extintor mediante nombre genérico. Presión normal de trabajo. Presión de ensayo. DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
Etiqueta de información contenida en las instrucciones de uso/operación del extintor. DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
Etiqueta de información sobre características del extintor, pegada en la parte posterior o lateral del extintor. DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE
Etiqueta de información relativa al servicio técnico, adherida a un costado del cilindro:  Nombre y dirección de la empresa.  Fecha de prestación del servicio.
Las etiquetas de identificación deberán ser de material autoadhesivo de alta calidad de duración y claramente visibles desde el frente, con el extintor colgado en un tablero. Los extintores se deben rotular en idioma español.
Mayor información ver Anexo Decreto N° 369 – Reglamento Normas sobre Extintores Portátiles.
2. Estándares de Rotulación que Deben Cumplir los Extintores Portátiles en general, Manuales y Rodantes. DE ACUERDO A DECRETO N° 369 (Reglamenta Normas sobre Extintores) NOTA: Aquellos extintores que no dispongan de
etiquetas del fabricante deberán ser implementados con etiquetas nuevas.
MARCAS Información sobre Características de Fabricación del Cilindro
Los cilindros de los extintores se deben pintar de color rojo, con las características colorimétricas señaladas en la Norma Chilena Oficial NCh 1410.
Artículo 12.- La información relativa a las características de fabricación del cilindro se debe proporcionar mediante marcas, cuya ubicación y contenido deben ser las siguientes: a) Sobre el manto o gollete:  Año de fabricación del cilindro. b) Sobre la parte posterior del extintor:  Naturaleza del agente de extinción expresada mediante su nombre genérico, según se indica en NCh 1430.  Presión normal de trabajo.  Presión de ensayo.
ETIQUETAS Información sobre Características del Extintor Artículo 13.-La etiqueta del extintor debe proporcionar la siguiente información mínima:
ETIQUETA Información contenida en las Instrucciones de Uso NOMBRE O RAZON SOCIAL
Artículo 14.- La etiqueta de instrucciones de uso, debe proporcionar la siguiente información: a) Naturaleza del agente de extinción expresada, según se indica en NCh 1430 mediante su nombre genérico y la identificación del tipo cuando corresponda. b) Clase(s) de fuego(s) según NCh 934, indicado mediante la expresión "Extintor fuego(s) Clase(s)...". c) Símbolos correspondientes a la(s) clase(s) de fuego consideradas, indicados conforme a NCh 934. d) Descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor. e) Recomendaciones de uso proporcionadas mediante el Código de Símbolos, establecido en NCh 1430. f) Advertencias sobre uso(s) no recomendado(s), cuando corresponda. g) Nombre o razón social del fabricante o importador.
a) Naturaleza del agente de extinción expresada, según se indica en NCh 1430, mediante su nombre genérico. b) Nombre químico y contenido porcentual del compuesto activo, cuando corresponda. c) Potencial de extinción, expresado conforme a los criterios establecidos en NCh 1430 y NCh 1432 (partes 1 a 4). d) Temperatura límite de operación, expresada en grados Celsius (ºC). e) Masa del extintor cargado, expresada en kilogramos (kg). f) Masa del extintor descargado, expresada en kilogramos (kg). g) Nombre o razón social, y dirección del fabricante o importador.
ETIQUETA Información Relativa al Servicio Técnico Artículo 15.-El servicio técnico debe proporcionar mediante una etiqueta legible e indeleble, firmemente adherida a un costado del cilindro, la siguiente información: a) b)
Nombre y dirección de la empresa; Fecha de prestación del servicio.
Los extintores se deben rotular en idioma español y con caracteres o letras fácilmente legibles e indelebles.
3. Identificación de Extintores según la Clase de Fuego, mediante Etiquetas con Símbolos y Códigos de Colores. Tradicionalmente las etiquetas con códigos de símbolos que contienen las letras A, B, C, y D, se han utilizado para indicar claramente las clases de fuego para las cuales es apropiado el extintor. Los códigos de símbolos están identificados por una figura geométrica y una letra, según la clase de fuego para las cuales es apropiado el extintor. Los símbolos están identificados por una figura geométrica y una letra, según la clase de fuego A, B, C, o D y por un Código de Colores. La letra o letras que aparecen en un extintor indican la clase de fuego/incendio que se puede combatir con mayor efectividad.
 Deben ser identificados con una etiqueta que representa un triángulo que contiene la letra A.  El triangulo es de color verde.  Materiales combustibles ordinarios. EXTINTORES PARA INCENDIOS CLASE B  Deben ser identificados con una etiqueta que representa un cuadrado que contiene la letra B. El cuadrado es de color rojo.  Líquidos inflamables.
EXTINTORES PARA INCENDIOS CLASE C  Deben ser identificados con una etiqueta que representa un círculo que contiene la letra C. El círculo es de color azul.  Equipo eléctrico.
EXTINTORES PARA INCENDIOS CLASE D
 Deben ser identificados con una etiqueta que representa una estrella de cinco (5) puntas.  La estrella es de color amarillo.  Metales combustibles.
4. Etiquetas de Información Contenida en las Instrucciones de Uso Todos los extintores deberán tener etiquetas que serán proporcionadas por el fabricante o importador, las cuales se adherirán firmemente a la parte del cilindro que resulte más visible, cuando el extintor se encuentre en su posición y ubicación normal. Las instrucciones deberán ser claramente visibles desde el frente con el extintor colgado. Etiqueta de Instrucciones de Uso/Operación de un Extintor
Código de Símbolos de clases de fuegos, para las cuales es apropiado el extintor. Códigos de Símbolos con letras y figuras geométricas, que indican la o las clases de fuego, para las cuales es apropiado el extintor.
Instrucciones de Uso u Operación del Extintor.
5. Símbolos y Códigos de Colores Todo extintor deberá contar con su respectiva etiqueta de símbolos/pictogramas de aplicación, sobre el o los tipos de fuego para los cuales el extintor es apropiado. Su finalidad es permitir reconocer inmediatamente si el extintor es apropiado, según el tipo de fuego declarado. Si el extintor no es apropiado para un determinado tipo de fuego, el fondo del símbolo o pictograma será de color negro con una línea diagonal de color negro. Los pictogramas o símbolos con clases de fuego, para las cuales es apropiado el extintor, el fondo será celeste azulado (azul cian).
Equipos Sistema de Identificación Nuevo con Pictogramas de uso Apropiado
A B C * * * *
Madera Papel Caucho / Goma Plástico
Sistema de Identificación Tradicional con Códigos de Colores
El sistema actual de etiquetas con símbolos de identificación está diseñado de tal manera, que la selección del extintor sea más efectiva y segura a través del uso de símbolos. Las etiquetas hacen especial énfasis sobre las condiciones cuando el extintor no debe ser utilizado, dependiendo del tipo o de la clase de incendio.
6. Códigos de Símbolos según Clases de Fuego para las Cuales es Apropiado el Extintor Este tipo de código de símbolos gráficos ha reemplazado a la identificación de clases de fuego, mediante símbolos con letras y figuras geométricas, pero se pueden seguir usando los símbolos con letras, figuras geométricas (triángulo Clase A), el cuadrado (Clase B) y el círculo (Clase C) como señales de identificación de las clases de fuego para las cuales es apropiado el extintor.
La figura muestra las etiquetas según sean las clases de fuego para las cuales es apropiado o no el extintor. En la fila superior o primera, la etiqueta identifica e informa que el extintor es apropiado para fuegos clase A, B, C; en la segunda fila el extintor es adecuado para fuegos Clase B:C; la tercera fila para clase A:B y la última fila sólo para Clase de fuego A.
7. Clasificación de Extintores de Acuerdo al Potencial de Extinción 7.1
El Potencial de Extinción De acuerdo al Decreto Nº 369 (reglamenta normas sobre extintores portátiles), los exintores para las Clases A y B deberán proporcionar en su respectiva etiqueta de información sobre características del extintor, el potencial de extinción, expresado conforme a los criterios establecidos en las Normas Chilenas NCh 1430 y NCh 1432. La información debe ser proporcionada por el fabricante o importador del extintor y debe estar contenida en la etiqueta de información sobre características del extintor. La clasificación de los extintores está basado en las pruebas y estudios
conducidos por UL (Underwriters Labortories Inc., U.S.A.) y ULC (Underwriters Laboratories of Canada) que han sido diseñados para determinar el potencial de efectividad de extinción para cada tipo y tamaño de extintor. Además de la clasificación mediante letras, también se emplean números en las etiquetas de los extintores para fuegos Clases A y B. El número señala la efectividad o capacidad potencial de cada extintor, aproximada y relativa, y que equivale al tamaño del fuego que es capaz de apagar efectivamente. Como ejemplo: Un extintor clasificado 4-A indica que deberá extinguir aproximadamente el doble de fuego de Clase A, que un extintor clasificado 2–A. Cuanto mayor es la clasificación numérica del extintor, tanto más grande ha sido el fuego de prueba en un laboratorio de ensayo extinguido. Los extintores para fuego Clase B también tienen su clasificación numérica, basada en este caso en la cantidad relativa de líquido inflamable ardiendo en una bandeja plana, que puede extinguirse en un laboratorio de ensayo. Por ejemplo: Un extintor clasificado 20–B: C, indica que deberá extinguir, aproximadamente, veinte veces más fuego de Clase B que un extintor clasificado 1–B. En este caso, el extintor es adecuado también para ser usado en fuegos de Clase C, o sea en equipos eléctricos energizados. Los extintores de Clase C no se clasifican numéricamente, ya que el equipo eléctrico contiene combustibles ordinarios y/o líquidos inflamables. Un fuego de la Clase C se convierte en un fuego de Clase A o B, una vez que al equipo involucrado se le ha cortado la energía y, por consiguiente, no es necesario que lleve una clasificación numérica por separado.
Para los extintores de Clase D tampoco se emplean números de identificación, ya que la capacidad de extinción debe estar relacionada a un tipo de metal específico. En este caso, el tipo de metal combustible para el cual el agente extintor es aplicable, el área, profundidad y otras características de los fuegos que pueden ser controlados y extinguidos, deben detallarse en las recomendaciones para el uso que proporciona el fabricante. 7.2
Tabla de Fuegos de Prueba de Líquido Inflamable La Tabla indica el rating de extinción (apague), el tamaño del fuego y la cantidad de combustible relacionada con el valor número de la Clase B. FUEGOS DE PRUEBA DE LIQUIDO INFLAMABLE Clasificación Pruebas en Interiores 1B 2B 5B 10B 20B
Tiempo Mínimo Efectivo Descarga, en Segundos 8 8 8 8 8
Tamaño de la Bandeja en M2 (Interno) 0,23 0,46 1,34 2,30 4,64
Cantidad Aproximada de Heptano, Usado en Litros 12 23 58 117 246
FUEGOS DE PRUEBA DE LIQUIDO INFLAMABLE Clasificación Pruebas a la Intemperie 30B 40B 60B 80B 120B 160B 240B 320B 480B 640B
Tiempo Mínimo Efectivo Descarga, en Segundos 11 13 17 20 26 31 40 48 63 75
Tamaño de la Bandeja en M2 (Interno) 6,97 9,29 13,93 18,58 27,87 37,16 55,74 74,32 11,48 148,64
Cantidad Aproximada de Heptano, Usado en Litros 359 472 719 946 1.684 1.893 2.839 3.785 5.678 7.670
TABLA DE CLASIFICACION DE EXTINTORES NOTA: Ver en anexo mayor información "Extintores y Ratings de Apague".
BASADA EN LA CAPACIDAD DE DESCARGA TABLA DE CLASIFICACION DE EXTINTORES BASADA EN LA CAPACIDAD Extintor Capacidad en Litros 5 10 15 19 38 64 125
Clasificación 1A 2A 3A 4A 6A 10A 20A
8. Sistemas de Identificación/Señalización de Extintores, Demarcación de Pisos y Muros para Localización de Equipos Extintores de Incendio 8.1
Demarcación en Superficies de Pisos para Indicar Ubicación de Extintores y Señalar Area Restringida. La demarcación en el piso tiene como propósito destacar y señalar la ubicación física de los extintores de incendio, para una fácil y rápida ubicación. Las demarcaciones en el piso pueden efectuarse de dos maneras: 8.1.1.
Demarcación en el Piso mediante Superficie de Color Consiste en pintar en el piso una superficie de color amarillo intenso, de 70 cm de profundidad en relación al muro donde está ubicado el equipo extintor, por un ancho de 60 cm como mínimo para permitir un fácil acceso.
Demarcación en el Piso mediante Superficies con Franjas Esta demarcación consiste en pintar y delimitar en el piso un área de 70 cm, con un ancho de 60 cm +/- mediante una franja de 5 cm de ancho de color amarillo intenso, de tal manera de crear un área restringida y permitir un rápido acceso al equipo.
Demarcación en el piso mediante superficie de color amarillo.
Demarcación en el piso con superficie con franjas de color amarillo.
NEO 20 8.2
Demarcación de Muros La demarcación de muros o columnas sirve para la localización rápida de los equipos extintores, en un taller o planta industrial. La demarcación consiste en pintar franjas o bandas diagonales de color rojo y blanco, alternadas de 10 cm de ancho dispuestas en ángulo de 45° respecto a la horizontal. La combinación de líneas alternadas de color rojo-blanco permite una rápida visualización del o los paneles o tableros porta-extintores, montados en muros o columnas.
ADVERTENCIA: La elaboración de muros o columnas mediante extensiones con franjas diagonales blancorojo utilizadas para lograr una localización rápida de los extintores, en ningún caso deja sin efecto la instalación de cada extintor en un tablero portaextintor (ver página 18).
Si deben colocarse extintores en zonas de trabajo donde pueden ser bloqueados fácilmente por equipos, materiales u otras instalaciones, se podrán utilizar barreras y la respectiva superficie de color amarillo como señalización en el suelo o piso. No deberán instalarse extintores en huecos de escalera por cuánto no servirán en caso de emergencia.
Barrera o protección de zona restringida para extintor. La barrera se pinta de color amarillo.
9. Letreros/Señales de Identificación de Extintores Se deberá indicar mediante señales o letreros de identificación, la localización de los extintores. Si hay extintores ubicados en pasillos o corredores sin gran extensión, deberá instalarse una señal o letrero de identificación perpendicular a la pared (tipo flanche) a una altura no mayor de 2.40 mt, de tal manera de ser visualizado y localizado de inmediato. (Ver fig. abajo).
También como sistema de localización puede utilizarse un letrero o señal con dos caras, el cual permite ser localizado en ambos sentidos.
10. Montaje de Extintores 10.1
Tablero Porta Extintor Todos los extintores deberán ser instalados mediante ganchos o soportes firmemente asegurados, en un tablero porta-extintor de 40 x 80 cm, de madera de buena calidad. El tablero deberá ser pintado con bandas o franjas diagonales de color rojo y blanco, alternadas, ubicadas a 45° respecto de la horizontal, de 10 cm de ancho cada franja (ver NEO 18, Norma Estándar de Equipamiento Básico de Control de Contingencias). El tablero deberá disponer de un sistema de gancho o soporte firmemente asegurado, para que el extintor se sostenga adecuadamente. Altura de Montaje La distancia al piso o a suelo y la altura de montaje adecuada se determina en relación al peso del extintor, facilitando su desmontaje en caso de fuego. a)
Los extintores cuyo peso no exceda de 18 kilos, deben ser instalados de tal manera que la parte superior del extintor no esté a más de 1.50 m por encima del suelo o nivel del piso, Parte superior del cabezal del extintor.
1.00  1.50 m del suelo o nivel de piso (de acuerdo al peso del extintor).
Los extintores cuyo peso exceda de 18 kilos (excepto los extintores rodantes), deben ser instalados de tal manera que la parte superior del extintor, debe quedar a no más de 1 m por encima del suelo.
En ningún caso la separación entre la base del extintor y el suelo debe ser inferior a 10 cm.
Gabinete Porta–Extintor a la Intemperie Si los extintores deben estar situados a la intemperie o en lugares al exterior, deberán colocarse y protegerse en una cabina o gabinete metálico, el cual podrá tener una mirilla de 10 x 10 cm de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. (Consultar NEO 18 Norma/Estándar de Equipamiento Básico de Control de Contingencias). El extintor deberá estar situado en el gabinete de tal manera que pueda ser retirado rápidamente. En aquellas áreas o lugares de trabajo que requieran disponer más de un extintor, se recomienda tener o instalar una batería de extintores de tal modo de tenerlos a mano, en caso de producirse un incendio. Si los extintores están ubicados en el exterior y expuestos a la luz directa del sol, lluvia, polvo en suspensión, vapores corrosivos u otras condiciones que puedan afectar su funcionamiento, deberán ser instalados en gabinetes o cabinas. Se deberá evitar la ubicación de extintores en lugares donde puedan sufrir corrosión por procedimientos químicos.
Otros Sistemas de Montaje Los extintores pueden ser ubicados también en pedestales móviles, especialmente en talleres en el lugar donde se efectúan las operaciones (reparación y mantención de camiones, equipos industriales, soldadura y corte, etc.). Se deberá emplear soportes o sujeciones especiales para montar los extintores en vehículos tanto en camiones de extracción y equipos industriales, como en grúas, palas, perforadoras, etc. Si los extintores están ubicados en el exterior y expuestos a la luz directa del sol, lluvia, polvo en suspensión, vapores corrosivos u otras condiciones que puedan afectar su funcionamiento, deberán ser instalados en gabinetes y cabinas.
Distribución de los Extintores 1. Ubicación y Distribución Además de la correcta y adecuada selección del tipo de extintores, de acuerdo a los riesgos potenciales de una determinada área, sección o taller, para que estos equipos sean efectivos ante un incendio, deberán estar ubicados y distribuidos de tal manera que pueda disponerse de ellos en forma inmediata. En este caso, la distancia a recorrer hasta el extintor más cercano es de gran importancia. Este recorrido comprende la distancia real a través de puertas y pasillos y otras zonas, que se debe efectuar para alcanzar el extintor.
2. Normas Estándares para la Instalación de Extintores Cuando deba instalarse extintores, se tendrán que seleccionar aquellas zonas, puntos o lugares que cumplan con los siguientes estándares: a)
Que permitan un fácil y rápido acceso y estén libres de obstrucciones (acumulaciones de piezas, desechos y otros elementos).
Que proporcionen una distribución uniforme.
Los extintores deberán estar ubicados cerca de los trayectos o vías normales de paso.
Los extintores no deberán estar propensos a recibir daños físicos (choques, golpes, etc.)
Los extintores deberán estar ubicados cerca de entradas y salidas de talleres, bodegas, pasillos, oficinas y áreas de trabajo en general. Siempre los trabajadores deberán saber donde están ubicados los extintores. En este caso la ventaja adicional en ubicar los extintores portátiles cerca de las salidas, es que tienen mayor visibilidad, ya que las personas ingresan y salen de un área todos los días
por lo tanto, ven los extintores, por ello son mayores las posibilidades de ubicarlos rápidamente en caso de incendio. f)
Que los extintores puedan ser alcanzados y sacados de sus ganchos o soportes de inmediato.
Los extintores deberán ser ubicados en lugares visibles de fácil acceso, claramente identificados, libres de cualquier obstáculo y deberán estar en condiciones de funcionamiento máximo. De preferencia los extintores deberán estar ubicados en una de las salidas y/o entradas de cada dependencia. La ventaja adicional de colocar los extintores portátiles en las salidas radica en que siempre se encuentran visibles. Si es posible, los extintores deben colocarse en los pasillos que normalmente se usan para la entrada y salida del edificio. La ubicación de los extintores deberá ser tal, que ninguno de ellos se encuentre a más de 23 metros del lugar habitual de algún trabajador. Es decir, la distancia máxima a recorrerse para alcanzar un extintor portátil debe ser de 23 metros. Los extintores deberán estar ubicados a una distancia prudente de donde pueda producirse un incendio, de tal manera que no sea afectado por éste, pudiendo ser utilizados en caso de incendio. Se deberá, además, cumplir con todas las disposiciones referentes a este tema y establecidas en Artículo 299 del Decreto 72 (Reglamento de Seguridad Minera) y aquéllas establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la División (página 28, Artículo 64, Nº 17).
Ministerio de Salud Decreto Ley N° 745 (08 de junio de 1993) Párrafos 40 Y 41 Artículo Nº 40 Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá constar con extintores de incendios, del tipo adecuado a los materiales inflamables que existan o se manipulen. El número total de extintores dependerá de la densidad de carga combustible y en ningún caso sería inferior a uno por cada 150 metros cuadrados o fracción de superficie protegida. Artículo Nº 41 La capacidad mínima de cada tipo de extintor será la siguiente, salvo que se emplee un número mayor de éstos de menor capacidad, pero que su contenido los acceda a la capacidad mínima exigida: (Ver Tabla Nº 1).
TABLA Nº 1 - CAPACIDAD MINIMA DE EXTINTORES AGENTE EXTINTOR CAPACIDAD MINIMA Agua 10 Lts. Espuma 10 Lts. Polvo Químico 5 Kgs. Anhídrido Carbónico 5 Kgs
¿En qué lugar deben ubicarse los extintores y qué capacidad deben tener? Para establecer cuál es el lugar más adecuado para ubicar los extintores y qué capacidad deben tener éstos, es necesario recorrer la planta, taller o dependencia y evaluar qué es lo que puede quemarse o provocar un incendio. Para ello debe formularse la siguiente interrogante:
NEO 20 1.1
¿En qué lugar es más probable que ocurra un incendio? Deben considerarse los riesgos y/o peligros del entorno físico industrial. Si el fuego de un líquido inflamable podría encender papeles y maderas que están cercanos, el extintor de incendio a elegir debe ser apto para las clases A y B. Sin embargo, si lo que es susceptible de incendiarse son equipos eléctricos energizados que están en las cercanías, el extintor debe ser apto para extinguir incendios de la clase C, es decir, la sustancia o agente extintor que está dentro del recipiente no debe ser conductora. El extintor debe ser ubicado cerca de los lugares, equipos o instalaciones que se pueden incendiar. Sin embargo, si se trata de un tanque de inmersión, el extintor no debe ubicarse sobre un costado del estanque ya que si el tanque se incendia, es probable que no sea posible llegar hasta el extintor. En este caso, es necesario colocarlo en una pared, panel o columna cercana.
La ubicación de los extintores no debe obstruir el paso o lesionar a otras personas que transitan.
Los extintores no deberán quedar –por ningún motivo– obstruídos o escondidos detrás de materiales, máquinas, productos terminados o en proceso, etc.
Nunca se deberá dejar botado un extintor en el piso o suelo. Los extintores deben ser colocados o colgados donde no puedan ser averiados por equipos de operación, vehículos, ni debido al manejo de materiales (movimiento de cargas, etc.) NOTA: Ver en Anexo (página 132) "Recomendaciones sobre la Distribución de Extintores".
Selección de Extintores Para la correcta selección de un extintor, es importante conocer: 1.
La naturaleza de los combustible presentes.
Las condiciones ambientales del lugar donde se va a colocar el extintor.
Quién o qué personas utilizarán el extintor.
Si existen sustancias químicas en la zona, que puedan reaccionar negativamente con el agente extintor.
Si el extintor es eficaz contra los riesgos específicos presentes.
Si resulta fácil de manejar.
El mantenimiento que requiere.
Hay un extintor para cada tipo de fuego/incendio. El factor más importante al elegir un extintor, es la naturaleza del área que hay que proteger. La norma para extintores de NFPA, clasifica los fuegos en Clases A, B, C y D. Según el tipo de combustible, los extintores están diseñados para su uso contra uno o más de estos tipos de incendios. Los riesgos en un edificio en caso de incendio, es la cantidad de combustible (carga de incendios) presente. La norma NFPA establece tres tipos de riesgos en la Selección de Extintores, de acuerdo con el área que haya que proteger contra incendios. 1.
El área constituye Riesgo Bajo. Existe cuando la cantidad de combustibles y los posibles incendios sean de pequeña magnitud.
El área constituye Riesgo Moderado. Existe cuando la cantidad de combustibles presente permite esperar fuegos de dimensiones medias.
El área constituye Riesgo Alto. Existe en zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud.
El tipo de riesgo es un factor importante al seleccionar los extintores. Por ejemplo un extintor de agua de 2,5 galones (9,5 litros) puede ser sólo adecuado para zonas de riesgo ligero o bajo. Advertencia
Extintores de Clase A Se utilizan sobre todo para la protección ordinaria de edificios. Existen tipos básicos de extintores que pueden emplearse en fuegos clase A; Agua, Polvo Químico Polivalente, a base de fosfato de amonio. Los extintores de la Clase B Son los de líquidos inflamables y los agentes extintores de Clase B, incluyen CO2 anhídrido carbónico, polvos químicos, AFFF (espuma formadora de película acuosa). Existen tres tipos generales de fuegos de líquidos combustibles: 1)
Fuegos en líquidos de profundidad apreciable (más de 6 mm) como los fuegos que se declaran en cubas de inmersión o enfriamiento en plantas industriales.
Fuegos de vertidos o derrames o que se desplazan en líquidos cuya profundidad no es apreciable (menos de 6mm); y
Fuego de líquidos o gases presurizados procedentes de cilindros dañados o tuberías de productos. Fuente: Manual de Protección Contra Incendios (NFPA)
Cada una de estas clases de fuegos es muy diferente de los demás y la complicación puede ser aún mayor, debido a las condiciones atmosféricas. No debe confiarse en los extintores portátiles cuando la superficie libre de un depósito interior exceda de 1 m2, ya que los fuegos en dichas superficies desprenden tal cantidad de calor y humo, que resulta peligroso para cualquier persona que permanezca en la zona. Los extintores en general (tipo y calidad de fabricación) no deben ser marcados con letras o números de golpe o similar, por cuanto puede generar daños al recipiente del extintor debilitando su resistencia a las presiones que se tienen que exponer en cada recarga del equipo.
CARACTERISTICAS DE LOS EXTINTORES Agente Extintor Agua/Anticongelante
Protección Alcance horirequerida zontal del Tiempo aprox. por debajo chorro (mts) de Descarga 40ºF (4ºC) 9 a 12 1 min Sí 9 a 12 1 min Sí 9 a 12 2 min Sí 9 a 12 2-3 min Sí 6 30 seg Sí 10,5 1 1/2 min Sí
Principio del Funcionamiento Presión permanente o cartucho Depósito de bombeo Depósito de bombeo Depósito de bombeo Presión permanente Cilindro de CO2
Capacidad Clasificación (litros o kg) UL o ULC (1) 9,46 lt 2-A 9,46 lt 2-A 15,14 lt 3-A 18,92 lt 4-A Agua (agente 5,67 lt 2-A 94,62 lts 10-A humectante) (con ruedas) 170,32 lt 10,5 2 min Sí 30-A Cilindro de CO2 (con ruedas) 227,10 lt 10,5 2 1/2 min Sí 40-A Cilindro de CO2 (con ruedas) Espesante Presión permanente o cartucho 9,46 lt 9 a 12 1 min No 2 a 3-A; 1-B 124,90 lt 15 3 min No 20-A Cilindro de CO2 (con ruedas) AFFF Presión permanente 9,46 lt 6 a 7,5 50 seg Sí 3-A: 20 a 40-B Cilindro de nitrógeno 124,90 lt 9 1 min Sí 20-A: 160-B Anhídrido Presión propia (2) 1,13 a 2,27 kg 0,9 a 2,4 8 a 30 seg No 1 a 5-B: C Carbónico 4,54 a 6,81 kg 0,9 a 2,4 8 a 30 seg No 2 a 10-B:C 9 kg 0,9 a 2,4 10 a 30 seg No 10-B:C 22,7 a 45,4 kg 0,9 a 3 10 a 30 seg No 10 a 20-B:C (con ruedas) Polvo Seco Presión permanente 0,45 a 1,13 kg 1,5 a 2,4 8 a 12 seg No 2 a 10-B:C (Bicarbonato Cartucho o presión permanente 1,25 a 2,27 kg 1,5 a 6 8 a 20 seg No 5 a 20-B:C Sódico) Cartucho o presión permanente 2,72 a 13,6 kg 1,5 a 6 10 a 25 seg No 10 a 160-B:C Cilindro de nitrógeno o presión permanente 34 a 159 kg 4,5 a 13,5 20 a 105 seg No 40 a 320-B:C (con ruedas) Polvo Seco Cartucho o presión permanente 0,9 a 2,27 kg 1,5 a 3,6 8 a 10 seg No 5 a 20-B:C (Bicarbonato Cartucho o presión permanente 7,26 a 13,6 kg 3a6 8 a 25 seg No 40 a 120-B:C Potásico) Cartucho 21,8 kg 6 30 seg No 120-B:C Cilindro de nitrógeno o presión permanente 56,7 a 143 kg 4,5 a 13,5 30 a 80 seg No 80 a 640-B:C (con ruedas) Polvo Seco Presión permanente 0,9 a 2,27 kg 1,5 a 2,4 8 a 10 seg No 5 a 10-B:C (Cloruro Presión permanente 2,27 a 4 kg 2,4 a 3,6 10 a 15 seg No 20 a 40-B:C Potásico) Presión permanente 4,3 a 9 kg 3 a 4,5 15 a 20 seg No 40 a 60-B:C Presión permanente 8,8 a 13,6 kg 1,5 a 6 10 a 25 seg No 60 a 870-B:C Presión permanente 56,75 a 91 kg 4,5 a 13,5 30 a 40 seg No 160-B:C Polvo Seco Presión permanente 0,4 a 2,3 kg 1,5 a 3,6 8 a 10 seg No 1 a 2-A(3) y 2 a 10-B:C (Fosfato de Presión permanente o cartucho 1,13 a 3,8 kg 1,5 a 3,6 8 a 15 seg No 1 a 4-A y 10 a 40-B:C Amonio) Presión permanente o cartucho 4 a 7,71 kg 1,5 a 3,6 10 a 25 seg No 2 a 20-A y 10 a 80-B:C Presión permanente o cartucho 7,7 a 13,6 kg 1,5 a 3,6 10 a 25 seg No 3 a 20-A y 30 a 120-B:C Cartucho 20,43 kg 6 25 seg No 20-A: 80-B:C Cilindro de oxígeno o presión permanente 50 a 143 kg 4,5 a 13,5 30 a 60 seg No 20 a 40-A y 60 a 320-B:C (con ruedas) Polvo Seco Cartucho o presión permanente 1,1 a 2,2 kg 1,5 a 3,6 8 a 10 seg No 10 a 20-B:C (Cloruro Cartucho o presión permanente 4,3 a 9 kg 1,5 a 6 8 a 25 seg No 40 a 60-B:C Potásico) Cartucho o presión permanente 8,8 a 13,6 kg 1,5 a 6 10 a 25 seg No 60 a 80-B:C Presión permanente 56,7 a 91 4,5 a 13,5 30 a 40 seg No 160-B:C (con ruedas) Polvo Seco Presión permanente 2,27 a 5 kg 3,3 a 6,6 13 a 18 seg No 40 a 80-B:C (Bicarbonato Presión permanente 4 a 10,4 kg 4,5 a 9 17 a 33 seg No 60 a 160-B:C Potásico y 79,45 kg 21 62 seg No 480-B:C Urea) (con ruedas) (1) Clasificación UL o ULC corresponden a las clasificaciones de 1983, hechas por los laboratorios Underwriters de Canadá, y Laboratorios Underwriters en los Estados Unidos. Los números indican su capacidad o potencial de extinción, de acuerdo con la clase de fuego.
Operación de los Extintores 1. Extintor de Agua Presurizada (a presión) o con Presión Almacenada Aplicable a Incendios
: Clase A (maderas, papel, géneros, cauchos, plásticos).
Capacidad : 9 1/2 litros (2 1/2 galones). Alcance del Chorro Efectivo : En condiciones normales, 9 a 12 metros. Tiempo de Descarga : Condiciones normales, 60 segundos. Principio de Operación
: El agua está presurizada con aire seco o nitrógeno (gas inerte) que está almacenado en un depósito en el interior del recipiente que contiene agua. Cuando el mecanismo de operación se libera, se produce la expulsión del agua a través de la manguera. Con este tipo de extintor, la presión siempre está disponible para producir la expulsión del agente extintor en cualquier momento. Por ello, el extintor se denomina de presión permanente, el cual es diferente al extintor con depósito de bombeo. Método de la Operación: Los extintores de agua a presión almacenada (presurizada) son diseñados para ser transportados al incendio en posición vertical. El chorro de agua debe ser dirigido a la base del fuego/llamas con movimientos de abanico y, siempre que sea posible, rodear el fuego. Para activiar el extintor, debe agarrarse el mango o manija con una mano, se retira el pasador del seguro de traba, luego se agarra la manguera con una mano y se aprieta la palanca de descarga con la otra mano.
Instrucciones de Uso CLASE
2. Extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa (AFFF) Aplicable a Incendios
: Clase B. Líquidos combustibles e inflamables, grasas, pinturas, etc.
: 9 1/2 litros (2 1/2 galones)
Alcance del Chorro Efectivo : En condiciones normales, 6 a 7,5 metros. Tiempo de Descarga
: 50 segundos.
: El agua y la solución formadora de espuma de película acuosa, es expulsada a través de la manguera y un aspirador donde se produce la mezcla de aire con la solución, formándose la espuma. Las espumas de formación de película acuosa (AFFF) son espumas sintéticas de doble acción. La primera acción de la AFFF es excluyendo el aire. Este tipo de espuma tiene la propiedad de formar una manta de espuma que se extiende y flota sobre la superficie del líquido inflamable. Esta manta sofoca el fuego y retarda la evaporación del líquido combustible por debajo de sus límites inflamables. La segunda acción es la formación de una película acuosa a través de la superficie del líquido inflamable. La película acuosa evita la evaporación y suprime el escape de vapores de combustible. Método de Operación El agua y la solución formadora de espuma de película acuosa es expulsada a través de la manguera y un aspirador donde se produce la mezcla de aire con la solución, formándose la espuma.
Extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa (AFFF) de 9,5 litros de capadidad. Clasificado: 3A: 20B.
La manguera consta de una boquilla dotada de un aspirador, lo cual produce la aerificación de la mezcla, convirtiéndose en espuma expansionada.
Los extintores de espuma –por su eficacia– se utilizan especialmente para extinguir fuegos causados por derrames de líquidos inflamables o combustibles, o fuegos en depósitos, mediante la formación de una carga uniforme refrigerante. En los fuegos de Clase B (líquidos combustibles), la espuma actúa como barrera para impedir el contacto del combustible con el aire y detener la vaporización, o sea reducir o detener la producción de vapores inflamables que provienen de líquidos o sólidos que no ardan. También puede usarse para llenar recintos donde puedan haberse acumulado gases tóxicos o inflamables. Las soluciones de espuma son conductoras, por lo tanto, no son recomendables para fuegos de equipos eléctricos. Para garantizar la extinción del fuego, la superficie de combustible debe estar totalmente recubierta por una capa de agentes espumantes, formadores de espuma. El extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa, es muy parecido al extintor de agua activado por presión almacenada, diferenciándose en que el extintor de espuma tiene una boquilla especial de aspiración de aire.
Palanca de descarga Indicador de presión
Corte transversal de un extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa.
Instrucciones de Uso Extintor Espuma Formadora de Película Acuosa
B Líquidos Inflamables
Haga que la espuma caiga suavemente sobre la superficie ardiendo, de tal forma de crear un manto que cubra el combustible. Si es posible, de vueltas alrededor del fuego mientras aplica el chorro, para conseguir la máxima cobertura durante la descarga.
3. Extintores de Polvo Químico Seco Multipropósito ABC Extintor Activado por Cartucho Exterior Aplicable a Incendios
: A, B y C El polvo químico multipropósito puede emplearse en fuegos Clases A, B y C y es a base de fosfato amónico. El término multipropósito o polivalente se refiere a los polvos que están homologados para su empleo contra fuegos de clase A, B y C. Puede utilizarse contra fuegos incipientes de líquidos inflamables, de equipos eléctricos bajo tensión y de materiales sólidos o materiales combustibles Clase A. Principal Uso: Los extintores de polvo químico se utilizan, principalmente, para extinguir fuegos de líquidos inflamables (Clase B). Debido a que son eléctricamente no conductores, también pueden emplearse contra fuegos de líquidos inflamables en que también hayan equipos eléctricos bajo tensión.
Método de Operación: Para activar un extintor de polvo químico multipropósito, hay que mantenerlo en posición vertical o colocarlo en el suelo. El conjunto de boquilla y manguera se saca de su soporte, sosteniéndolo con una mano y se oprime o presiona la palanca de perforación antes de presionar la boquilla (al oprimir la palanca de perforación, se libera el gas propulsor y se presuriza el polvo químico). En algunos modelos de extintores, es necesario extraer un pasador de bloqueo antes de oprimir la palanca. Este se maneja con ambas manos, una sostiene el extintor y la otra libera y dirige la descarga. En lugares donde se requiera protección contra fuegos Clase A, B, C, pueden obviarse los extintores a base de agua si se instalan extintores de polvo químico seco
multipropósito. Sin embargo, no constituye en todos los casos un sustituto aceptable para los extintores a base de agua. Si se emplea un extintor de polvo químico sobre equipos eléctricos en carga y húmedos como transformadores de alta tensión, pueden agravarse las fugas de electricidad, por cuanto la combinación de polvos químicos y humedad anulan la efectividad del aislante, al proporcionar una vía conductora. En estos casos, debe eliminarse todos los restos de polvo químico, después de apagar el fuego. Los polvos químicos multipropósitos o polivalentes, deben utilizarse exactamente de la misma forma que los polvos ordinarios en fuegos de Clase B. Palanca de descarga Descarga de la boquilla
Los extintores de polvo químico activados por cartuchos, tienen una cámara en la que se almacena el agente (polvo químico). Unido a un costado del exterior, hay un pequeño cartucho de gas propulsor (CO2 ó nitrógeno), enroscado a un conjunto de válvulas de perforación y tubo de gas. El agente (polvo) se descarga a través de una manguera unida al borde inferior del cilindro; la descarga se controla mediante una válvula incorporada en la boquilla, en un extremo de la manguera. Precaución:
Corte transversal de un extintor de polvo químico y las piezas o elementos que lo componen.
Una vez percutado el cartucho de gas, el extintor deberá ser recargado, aún cuando no se haya descargado el polvo, ya que el gas propulsor se escapará dejando el extintor inutilizado.
Palanca de perforación del cartucho, que activa el agente extintor.
Oprima la palanca de perforación y luego presione la bloquilla.
4. Extintores de Polvo Químico Seco con Cartucho de Gas Interior El extintor de presión no permanente con cartucho de gas (Dióxido de Carbono, CO2) interior, se caracteriza porque el cartucho de gas propulsor se encuentra en el interior del cilindro o cuerpo del extintor. Cuando el extintor es activado (percutado), el polvo químico sale por un tubo de sifón y se descarga a través de una manguera. La descarga de polvo químico se controla mediante una válvula incorporada en la boquilla de descarga. Método de Operación: 1.
Quitar la presilla o pasador de seguridad y dar un golpe o presionar sobre el botón percutor, ubicado en la parte superior del cuerpo del extintor.
Oprimir el gatillo de la boquilla de descarga y dirigir el polvo químico seco a la base de las llamas, con un movimiento de barrido o abanico.
Los modelos de extintor de menor tamaño (3 y 7 kg), son especialmente aptos para uso en vehículos. Los modelos de extintor de mayor tamaño, tienen una capacidad de 9 a 12 kg de polvo químico seco.
5. Extintores de Polvo Químico Seco de Presión Permanente Corresponde a otro diseño de extintor, en el cual el polvo químico seco funciona según el principio de presión permanente. Hay extintores con manguera y boquilla de descarga y extintores de menor tamaño de boquilla fija. El polvo químico en este tipo de extintor se encuentra en forma permanente bajo presión. Para operarlo se saca el pasador de seguro y se presiona la palanca de descarga, que permite la salida del polvo químico. Para mantener presión, se utiliza dióxido de carbono o nitrógeno.
6. Extintores Sobre Ruedas a Base de Polvo Químico Seco Aplicable a Incendios
: Clases B y C – (Líquidos, combustibles e inflamables, aceites, pinturas).
: 34 a 160 kilos (75 a 350 libras)
Alcance del Chorro Efectivo : En condiciones normales, 3 a 15 metros Tiempo de Descarga Bajo
: En condiciones normales, 20 a 120 segundos
: 15 a 30 metros
1. Abrir completamente la válvula del cilindro de gas. Cuando la válvula del cilindro está provista de una válvula de apertura rápida, tire de la palanca de operación de apertura rápida o gire la válvula del cilindro completamente en sentido opuesto a las agujas del reloj. 2. Retire completamente la manguera para permitir el libre paso del polvo químico. 3. Abra la boquilla de descarga. 4. Dirija el chorro de polvo químico a la base de las llamas, con un movimiento de barrido de lado a lado. Advertencia: Al retirar o instalar el cilindro de gas, debe colocarse el casquete o gorro de seguridad en la salida de la válvula del cilindro, ya que si la válvula se opera accidentalmente, la velocidad del escape de gas es lo suficientemente fuerte para causar lesiones.
Extintor Sobre Ruedas Polvo Químico Seco
Abra completamente la válvula o llave de paso del cilindro de gas.
Abra la boquilla de descarga. Dirija el chorro de polvo químico a la base de las llamas y regúlese según convenga, por medio del gatillo de la pistola de descarga.
7. Extintores de Bióxido de Carbono (CO2) Anhídrido Carbónico Aplicable a Incendios
: Clase C – Equipos Eléctricos. (Líquidos, combustibles e inflamables, aceites, pinturas).
: 1,5 a 2 kilógramos –– 4,5 a 7 kilógramos.
Alcance del Chorro Efectivo : En condiciones normales: 1 a 2,5 metros. Tiempo de Descarga Bajo
: En condiciones normales: 8 a 30 segundos.
Los extintores a base de bióxido de carbono, operan bajo el principio de un gas inerte, anhídrido carbónico (CO2), el cual no permitirá la combustión. Al ser descargado ahogará el incendio. El bióxido de carbono es almacenado bajo su propia presión, listo para ser descargado en cualquier momento. Método de Operación: Los extintores a base de bióxido de carbono son diseñados para ser transportados a un incendio, sujetados por la manilla de transporte en su parte superior. Con la descarga se expulsa una nube de gas de bióxido de carbono, a través de la tobera de descarga. Precaución:
Con frecuencia se forma en la tobera de descarga una película o residuo congelado, el cual al entrar en contacto con la piel puede resultar en quemaduras por hielo. La descarga deberá ser dirigida a la base de la llama y se deberá mantener la aplicación, aún después que las llamas hayan sido extinguidas para prevenir una posible reignición. En el caso de incendios de líquidos inflamables, se obtendrán mejores resultados cuando la descarga del extintor se realice en forma de barrido (con movimiento en abanico), a fin de generar la llama de la superficie encendida, comenzando la aplicación en la orilla más cercana del fuego/incendio y luego avanzar progresivamente, con movimientos muy suaves de la tobera, de un lado a otro.
Se le usa principalmente para extinguir fuegos de equipos eléctricos y lugares que tengan equipos electrónicos. El CO2 impide la combustión, desplazando el oxígeno del aire que rodea al fuego. Su principal ventaja reside en que no deja residuos, lo cual es muy importante en equipos eléctricos y electrónicos. Es un gas muy frío y produce un efecto refrigerante en la zona que rodea al fuego. Si un extintor de CO2 se utiliza en un lugar o espacio cerrado o sin ventilación, deben adopotarse medidas precautorias necesarias que impidan que falte oxígeno a las personas. Instrucciones Generales de Uso se sostiene el extintor en posición vertical por su manija de transporte. Se quita el pasador de bloqueo y se oprime la palanca de funcionamiento. No debe tocarse la boquilla de descarga del extintor en funcionamiento, porque alcanza temperaturas extremadamente bajas. Prevención: Si un extintor de CO 2 se utiliza en un recinto cerrado o sin ventilación, deben adoptarse precauciones que impidan que falte oxígeno a las personas. Palanca de descarga Mango
Anhídrido carbónico en estado líquido.
Extintores de bióxido de carbono.
Instrucciones de Uso Extintor Anhídrido Carbónico
Dirija la descarga a la fuente de las llamas en fuegos de equipos eléctricos.
El equipo eléctrico deberá desconectarse tan pronto como sea posible, para impedir reigniciones.
8. Extintores de Bióxido de Carbono Sobre Ruedas Aplicable a Incendios:
: Clase C – Equipos Eléctricos Energizados
: 23, 34 y 45 kilos
Alcance del Chorro Efectivo
: En condiciones normales, 1 a 3 metros.
Tiempo de Descarga Bajo
: Condiciones normales, 10 a 30 segundos.
: 4,5 metros.
: El principio de operación para estas unidades grandes, es el mismo que para los extintores de CO2 pequeños de menor capacidad. Son diseñados para ser rodados hacia el área del incendio y operados de acuerdo con las instrucciones señaladas en el extintor. La efectividad extintora se reduce cuando hay viento, ya que el CO2 es un gas y se disipa.
9. Extintores Sobre Ruedas de Espuma Formadora de Película Acuosa Aplicable a Incendios
: Clase B – Líquidos combustibles e inflamables, grasas, pinturas, etc.
: 125 litros – 33 galones de espuma y solución acuosa.
: 20A: 160B (rating de apague).
: Las espumas de aire generadas por las soluciones de agentes espumantes de películas acuosas (AFFF), actúan como barreras superficiales para impedir el contacto del combustible con el aire y detener su vaporización.
Indicador en la tapa del estanque para inspección rápida del contenido.
Para garantizar la extinción del fuego, la superficie de combustible debe estar totalmente recubierta por una capa de AFFF (espuma).
Válvula de abertura para operación rápida.
57 pulgadas ( 144,8 cm)
Válvula de alivio de seguridad.
El agua y la solución formadora de espuma de película acuosa, es expulsada por efecto del aire comprimido o (nitrógeno) contenido en un cilindro de gas, a través de la manguera que tiene un sistema de aspiradores donde se produce la mezcla de aire con la solución.
Indicador de presión en la válvula del cilindro de gas.
Abrazadera para recarga rápida del cilindro de gas.
10. Normas Generales Sobre el Rol de los Extintores Portátiles Contra Incendios 10.1
En Caso que se Produzca un Incendio a) b) c) d)
Llame al Servicio Contra Incendio de la División, teléfono 132, Bomberos. Avisar al jefe directo y/o a las personas que se encuentren cerca. Haga evacuar el lugar. Planifique su retirada o escape.
Los extintores portátiles constituyen la primera línea de defensa contra el fuego y deben ser instalados independientemente de cualquier otra medida de control. Sin embargo, en caso de producirse o descubrir cualquier incendio, se deberá llamar a la Brigada Divisional de Emergencia. Nunca debe retrasarse dicha comunicación creyendo que con el extintor será suficiente. 10.2
Normas de Uso Correcto de Extintores Portátiles a)
El extintor debe siempre estar bien ubicado y en buenas condiciones de funcionamiento.
El agente extintor debe ser del tipo adecuado para combatir el fuego.
El fuego debe detectarse lo más rápidamente posible, para que el extintor sea eficaz.
El fuego debe ser cubierto por una persona entrenada para utilizar el extintor.
El contenido del extintor se descarga por presión. descargar un extintor a la cara de una persona.
Por seguridad, el usuario de un extintor debe ubicarse a una distancia mínima de 2 a 5 metros del fuego.
Mantener el extintor firmemente y derecho.
Apuntar el chorro a la base de la llama, efectuando un movimiento de barrido de lado a lado.
Una persona no debe moverse o desplazarse en un área donde hubo un
incendio, aunque parezca como extinguido por cuanto podría quedar atrapado y quemarse si el incendio se reinicia. j)
Nunca se debe usar extintores de agua en incendios eléctricos.
Nunca se debe usar extintores a distancias menores de 2 a 5 metros.
Los extintores tienen un pasador de seguro para evitar la descarga accidental. Este pasador está asegurado por medio de un sello de alambre plástico. Se debe revisar que el seguro esté siempre intacto. Un sello roto es un indicio que se haya usado y que se haya producido una pérdida parcial o total del contenido.
m) No se debe romper el sello de la cápsula o cartucho mientras espera usar el extintor. El sello se deberá romper sólo al apagar el fuego.
Nunca incinere un extintor de incendio.
Los extintores se deberán proteger de temperaturas superiores a 120ºC.
Después de Usar un Extintor Haga recargar o reemplazar inmediatamente el extintor, aunque sólo lo haya usado parcialmente. El extintor deberá ser enviado al Taller de Mantención y Carga de Extintores. Tan sólo la descarga momentánea de un extintor produce la pérdida total de presión en la cápsula, quedando, por lo tanto, el extintor inutilizado y descargado, sin que se pueda utilizar en caso de incendio.
11. Agentes Extintores 11.1
Agua 11.1.1
Extinción por Reducción de Temperatura Es el agente extintor más conocido y el más económico, por ello, uno de los métodos más comunes de extinción es por enfriamiento con agua. Si entra en contacto con el combustible que arde, el agua absorbe
gran cantidad de su calor, rebajando la temperatura. Actúa especialmente por enfriamento, lo que la hace más adecuada para extinguir los fuegos de la Clase A. El agua puede ser usada en dos formas distintas: a) b)
Chorro Directo Neblina
Agua en forma de Chorro Directo El agua en forma de chorro directo sólo se debe usar en fuegos/ incendios de la Clase A. Si el agua se aplica a fuegos de la Clase B, se corre el riesgo de esparcir y salpicar el fuego,en vez de extinguirlo, ya que la mayoría de los líquidos inflamables flotan en el agua.
Agua en forma de Neblina El poder de absorción de calor del agua, depende de la superficie con que se presenta este líquido. El agua en forma de neblina, además de enfriar el combustible, posee un efecto sofocador sobre el fuego al transformarse en vapor, aumentar su volumen y desplazar el aire. Actúa en forme efectiva para apagar fuegos de las clases A y B, especialmente líquidos inflamables. La neblina de agua se obtiene mediante boquillas especiales y con presiones sobre 75 lbs/pulg2. Su empleo más común es en sprinklers o rociadores automáticos.
Nunca debe usarse el agua para extinguir fuegos Clase C (eléctricos), dado su gran conductividad de la corriente eléctrica.
Gas Carbónico El gas carbónico (CO2) es un agente extintor muy eficaz. Por no ser
conductor, el CO2 es particularmente eficaz en incendios de aparatos eléctricos y es ideal para combatir incendios en los que intervengan líquidos muy inflamables, tales como grasas, pinturas, etc. Por ser atóxico y no dejar residuos, el CO2 no daña alimentos, telas, maquinaria ni aparatos eléctricos. El anhídrido carbónico no es corrosivo, ni tóxico y es 1,5 veces más pesado que el aire, por lo que le desplaza ocupando su lugar. Su mayor efecto se obtiene de su poder de sofocación, aunque también actúa un poco por enfriamiento, ya que cuando se expande violentamente al descargar un extintor de CO2, se enfría rápidamente alcanzando temperaturas de hasta 43ºC. El anhídrido carbónico o gas carbónico se usa tanto en instalaciones fijas industriales, como en extintores portátiles de incendio. Al ser un gas no conductor de la electricidad, no corrosivo, sofocante y refrigerante, es usado para extinguir fuegos de las Clases A, B y C.
Capacitación/Programas de Entrenamiento Aún cuando los extintores estén correctamente seleccionados, ubicados y cuenten con una adecuada mantención, perderán su valor si llegado el momento de utilizarlos no se sabe como operarlos correctamente. Por ello, es muy importante entrenar a los trabajadores sobre el uso o manejo correcto de los extintores portátiles. Todos los programas de entrenamiento en el manejo de extintores deberán tener un objetivo común. Al producirse un fuego/incendio, algún miembro de la Brigada Local de Emergencia y Rescate, deberá rápidamente tomar un extintor y combatir e intentar controlar el incendio en su fase inicial, manejándolo eficazmente. Todos los trabajadores de la empresa deberán disponer de información sobre: 1)
Plan Local de Emergencia del Area.
Principales riesgos de incendio que existen en su área de trabajo.
Medidas de prevención que hay que aplicar y tener presente.
Normas internas y procedimientos dispuestos por las áreas y/o empresa para prevenir incendios.
Se deberá instruir a los trabajadores en aquellas acciones que deben cumplir y conocer en caso de producirse un incendio y que son las siguientes: 1)
Ubicación de las alarmas de incendio.
Ubicación de los equipos contra incendio.
Selección del tipo adecuado de extintor, según la clase de fuego.
Manejo correcto de los extintores.
Conocimientos del Plan Local de Emergencia.
Salidas de emergencia para evacuación en caso de emergencia. Conocer planos y rutas de evacuación y salidas de emergencia.
Conocer y concurrir a las "Zonas de Seguridad" determinadas.
12. Técnicas para Combatir Incendios con Extintores de Polvo Químico Seco. Para usar un extintor portátil de polvo químico seco: 12.1
En Incendios que se producen a Nivel de Piso: Ubíquese a una distancia mínima de 2 a 5 metros del fuego. Manténgase lo suficientemente apartado para asegurarse que la cortina de polvo abarque más, sirviendo de protección. Acercarse demasiado al fuego y atacarlo en un ángulo muy reducido, puede producir salpicaduras o derrames del combustible o material que se está quemando, provocando una mayor propagación del fuego y el riesgo de quedar atrapado entre las llamas. Retire el pasador (algunos extintores requieren soltar un seguro, apretar una palanca u otro movimiento). *
Mantenga el extintor firmemente y en posición vertical.
Ataque el fuego/incendio a favor del viento, acérquese a favor del viento para que éste aleje el humo y aumente el alcance de extinción.
El fuego no debe atacarse en contra del viento, ya que el humo y el calor dificultan la extinción del fuego. Ataque primero el borde del fuego más próximo para alejar las llamas. Apunte la boquilla del extintor y dirija el chorro de químico seco hacia la base de las llamas y mueva la boquilla rápidamente, haciendo un movimiento de barrido de lado a lado a todo el ancho del incendio, cubriendo todo el frente del fuego, avanzando hacia adelante a medida que el fuego se apague, hasta alcanzar el extremo más lejano del fuego. Mantenga siempre una distancia prudente con el fuego. El fuego puede avanzar si se aplica en forma intermitente la descarga de polvo químico seco.
Cómo Atacar el Fuego que se Produce en un Muro o Pared Empiece por el piso efectuando un movimiento de la boquilla de lado a lado, en forma de barrido y luego vaya subiendo la boquilla atacando el fuego de la pared.
Cómo Atacar el Fuego que se Produce en Cañerías o Tuberías
Las tuberías presurizadas deben atacarse en ángulo recto de la filtración que está provocando el incendio. El flujo del líquido combustible debe ser cortado.
Cómo Atacar el Fuego que se Produce por Filtraciones por Gravedad de Productos del Petróleo. Los fuegos que involucran filtraciones por gravedad de productos del petróleo, deben ser extinguidos desde el área inflamada hacia la fuente de filtración.
NEO 20 12.5
Cómo Atacar el Fuego en Equipos e Instalaciones Eléctricas Energizadas Si un motor eléctrico o instalación eléctrica se está incendiando, apunte la boquilla directamente al fuego. Deberá cortarse de inmediato la energía.
Cómo Atacar un Fuego de Clase A (Materiales Combustibles Sólidos)
Cuando el fuego es de Clase A (materiales combustibles sólidos), mantenga el extintor firmemente y en posición vertical. Dirija el chorro de polvo químico seco hacia la base del fuego e inicie un movimiento en forma de barrido a ambos lados. Es importante dejar una capa suficiente de polvo químico seco sobre los escombros, para evitar la reignición del fuego.
13. Técnicas para Combatir Incendios con Extintores de Anhídrido Carbónico (CO2) Debido a que su alcance es limitado, el chorro de anhídrido carbónico (CO2), debe aplicarse incluso después que las llamas se hayan extinguido, para que se disponga de tiempo de enfriamiento y se evite la reignición del fuego. Palanca de descarga
Extintor anhídrido carbónico (CO2 ).
Corte transversal de extintores de anhídrido carbónico.
Para extinguir fuegos de equipos eléctricos, la descarga se debe dirigir a la fuente de las llamas. Es necesario desconectar el equipo eléctrico tan pronto como sea posible, para impedir posibles reigniciones.
14. Técnicas para Combatir Incendios con Extintores de Espuma Formadora de Película Acuosa 14.1
En Fuegos de Líquidos Inflamables En fuegos de apreciable profundidad, los mejores resultados se obtienen cuando la descarga de espuma se efectúa contra el interior de la pared trasera del depósito, justo encima de la superficie inflamada. Esto permite la propa-
gación natural de la espuma sobre el líquido inflamado. Si esto no es posible, el operador del extintor deberá mantenerse distante del fuego para permitir que la espuma caiga suavemente sobre la superficie ardiendo, en lugar que salpique sobre el líquido.
Extintor de espuma formadora de película acuosa.
Corte transversal de extintor de espuma formadora de película acuosa.
Siempre cuando sea posible, el operador debe dar vueltas alrededor del fuego mientras aplica el chorro, para conseguir la máxima cobertura durante el período de descarga. El operador no debe dar la espalda al fuego, ya que el combustible sin inflamar, podría inflamarse repentinamente. La espuma no resulta eficaz sobre líquidos y gases combustibles que escapan a presión, ni tampoco en fuegos de alcoholes, acetona, disulfuro de carbono, diluyentes de lacas y otros líquidos inflamables que rompen o penetran en la capa de espuma.
15. El Uso de Extintores y los Riesgos para la Salud Al seleccionar extintores, siempre se debe considerar los posibles riesgos para la salud.
Extintores de Agua Presurizada Todos los extintores a base de agua pueden emplearse para fuegos de Clase A. Si se usan extintores de agua en fuegos de Clase B, pueden provocar llamaradas, propagar el fuego y dañar a las personas. Si se emplean extintores a base de agua sobre equipos eléctricos bajo tensión o en sus proximidades, el chorro de agua puede transmitir una descarga mortal al usuario del extintor.
Extintor de Dióxido de Carbono Aunque el CO2 no es un gas tóxico en sí, no es respirable cuando se emplea en cantidades lo suficientemente importantes como para extinguir un fuego. Si se emplea un extintor de CO2 en una zona sin ventilación, se desplaza el oxígeno y cualquiera persona que permanezca en la zona puede perder el conocimiento e incluso morir por sofocación, debido a la falta de oxígeno. Las boquillas de los extintores de dióxido de carbono no deben ser metálicas, por cuanto el usuario del extintor puede recibir una descarga, si la boquilla o difusor de descarga entra en contacto con equipo eléctrico bajo tensión o energizado.
Polvos Químicos Secos Los polvos químicos secos no se consideran tóxicos, pero pueden ser irritantes si se respiran durante períodos prolongados. El más irritante es el fosfato de amonio, seguido de los agentes a base de potasio. El menos irritante es el bicarbonato sódico. Si se descarga polvo químico seco en un área cerrada, puede reducir la visibilidad y provocar desorientación. Debido a que los polvos químicos no son conductores, los depósitos acumulados en contactos eléctricos pueden reducir o impedir que éstos conduzcan la electricidad. También pueden obstruir si se descargan en las proximidades de filtros del sistema de aire acondicionado o limpieza de aire. Los polvos químicos polivalentes a base de fostato de monoamonio, tienen carácter ácido y si se mezclan con agua, incluso en pequeña cantidad, causan corrosión en algunos metales, a menos que sean limpiados rápidamente.
Es importante considerar también que la descarga inicial del agente de un extintor, tiene una fuerza considerable si se lanza a corta distancia contra un fuego pequeño de líquido de grasa inflamable, ya que puede originar una considerable propagación antes de llegar a controlarlo. Los fuegos de la Clase D, de virutas metálicas, pueden dispersarse si se les aplica a corta distancia, la fuerza total de un extintor de polvo seco. Para evitar que el incendio se propague, la boquilla debe abrirse lentamente a una distancia segura. Es importante señalar que prácticamente todos los fuegos emanan productos tóxicos de descomposición y algunos materiales inflamados generan gases de elevada toxicidad. Hasta que el fuego se haya extinguido y el área se haya ventilado bien, es importante permanecer fuera de la zona o utilizar equipos de respiración autónoma.
16. El Entorno Físico y los Extintores Otro factor que influye en la selección de extintores, son las condiciones ambientales del lugar donde se van a ubicar o colocar los extintores. Si el extintor va a estar sometido a temperaturas extremas, normalmente los laboratorios de ensayo evalúan los extintores a base de agua a temperaturas entre 4 y 50ºC y el resto de los tipos entre 40 y 50ºC. Cuando los extintores se deban instalar en zonas sometidas a temperaturas fuera de los límites indicados, deben homologarse para dichas zonas o donde se mantenga la temperatura apropiada. Algunos extintores de presión incorporada para fuegos de Clase B, emplean nitrógeno en vez de aire, para conseguir la presurización. Si los extintores se deben ubicar en la intemperie, pueden sufrir un prematuro deterioro al ser expuestos a la luz directa del sol, nieve, lluvia, polvo en suspensión y los vapores corrosivos. En este caso, es conveniente instalarlos en gabinetes o protecciones con cubiertas.
Inspección/Mantenimiento y Listas de Chequeo para Extintores Portátiles
Inspección y Mantenimiento de Extintores 1. Inspección de Extintores Para que los extintores brinden utilidad, deben funcionar correctamente cuando se les necesite, por lo tanto, cada extintor deberá ser inspeccionado. La inspección de los extintores consiste en una verificación rápida, para determinar visualmente que el extintor está ubicado correctamente y está en funcionamiento. El objetivo de la inspección es asegurarse que los extintores están cargados completamente y que funcionarán en forma eficaz cuando se requieran. La inspección, entre otros factores, debe determinar y responder a las siguientes preguntas: El Extintor: a)
¿Está ubicado en el lugar indicado?
¿Está el extintor claramente visible?
¿El acceso no se encuentra obstruído?
¿Ha sido activado y se encuentra parcial o totalmente vacío?
¿Ha sido manipulado indebidamente?
¿Ha sufrido golpes o daños notorios?
¿Ha sido expuesto a condiciones ambientales que pudieren interferir en su funcionamiento tales como humos corrosivos?
Si el extintor está equipado con manómetro, ¿se encuentra éste en buenas condiciones de operación?
¿Tiene visible el extintor todas las etiquetas de identificación y la etiqueta de control de inspección/mantención?
¿El extintor presenta alguna otra condición subestándar que pueda impedir su funcionamiento correcto?
En las Plantas Industriales, la Brigada Local de Emergencia o personas capacitadas, entrenadas y autorizadas deberán inspeccionar frecuentemente los extintores, ya sea en forma diaria, semanal o mensualmente. Un extintor debe ser inspeccionado como intervalo máximo de 30 días. inspecciones deberán realizarse siempre a intervalos regulares.
Si la operación o proceso en particular está propensa a incendios, las inspecciones deberán efectuarse con mayor frecuencia. El valor de una inspección se basa en la frecuencia, regularidad y minuciosidad con que se realice. Algunos de los factores a considerar para realizar las inspecciones son: a)
Naturaleza de los riesgos presentes que pueden afectar el uso potencial del extintor.
La posibilidad que el extintor esté expuesto a uso indebido o destrucción intencionada.
El extintor está expuesto a condiciones extremas.
Existe la posibilidad de que el extintor sufra daños accidentales.
Hay posibilidades de que obstrucciones físicas o visuales dificulten o impidan el acceso a los extintores.
Mantener Inventario y registro del extintor, por ser considerado como un bien activo fijo.
2. Mantención de los Extintores La mantención de los extintores tiene por objeto permitir que estos equipos proporcionen siempre un nivel de servicio, funcionamiento y seguridad adecuados. Esta acción permite garantizar que un extintor funcionará eficazmente y con seguridad.
La mantención de los extintores se diferencia de la inspección visual, porque ésta considera un examen completo de cada extintor e incluye cualquier reparación, recarga o sustitución necesaria. El mantenimiento comprende el desmontaje del extintor, un examen detallado de todos sus componentes, limpieza y sustitución de cualquier pieza defectuosa, montaje, recarga y, cuando sea aplicable, presurización del extintor. Las revisiones pueden revelar la necesidad de realizar pruebas hidrostáticas del cilindro del extintor (contenedor) o, asimismo, la conveniencia de desecharlo y cambiarlo por uno nuevo. El mantenimiento de los extintores deberá realizarse cada seis meses y como mínimo una vez al año, e inmediatamente después de cada utilización (descarga) o cuando una inspección considere la necesidad de revisión completa de sus componentes. Si durante una inspección, se descubren daños severos por corrosión, el extintor deberá ser sometido a una mantención aún cuando en forma reciente se haya hecho una. Del mismo modo, si la inspección (verificación visual) revela que se ha producido una manipulación indebida o el extintor ha sido maltratado, hay fugas o evidencias de daños (abolladuras por golpes, etc.), se deberá hacer una mantención. La mantención de los extintores debe ser programada, es decir, se debe establecer períodos en que deben efectuarse pruebas y ensayos, los cuales deberán quedar registrados mediante etiquetas adheridas al extintor. La o las etiquetas deben especificar las fechas de inspección, que deben ser mensuales (cada 30 días) y de recarga (por lo menos una vez al año) de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 745.
3. Registros para extintores Cada extintor, previamente registrado e inventariado, deberá tener una hoja de vida, en la cual deberá registrarse cualquier trabajo y controles de mantenimiento, pruebas, ensayos, reparaciones, cambios de piezas importantes, pruebas hidrostáticas, incidentes, etc. Los siguientes factores determinarán la revisión y mantenimiento de un extintor: a)
Si el extintor ha sido usado o manipulado o intervenido.
Si hay evidencias de daño y averías mecánicas (abolladuras, corrosión, etc.)
Si el extintor no funciona.
Si se observan desperfectos debido a pérdidas o filtraciones.
Si el extintor ha sido expuesto a temperaturas anormales o a atmósferas o materiales corrosivos.
Si el extintor presenta signos de golpes, abolladura, corrosión u otros daños.
El primer paso en el mantenimiento de extintores, es hacer un examen minucioso para determinar las condiciones de los tres elementos básicos de un extintor: a)
4. Listas de Chequeo (Check List) En las páginas siguientes la NEO 20 contiene una serie de listas de verificación o chequeo (check list) que contienen los estándares mínimos que deben cumplir los extintores portátiles. Las listas de verificación son autoexplicativas y deben ser anotadas y completadas durante la inspección visual que se efectúe, utilizando una lista de chequeo por cada extintor. Las listas de verificación deberán conservarse como documentos que garanticen la inspección realizada y la operatividad del extintor en caso de incendio. En esta Norma/Estándar se adjuntan 2 clases o modelos de listas de chequeo, para efectuar las inspecciones visuales a los distintos tipos y modelos de extintores.También se adjunta una lista de chequeo como modelo para cualquier tipo de extintor portátil. Las inspecciónes con listas de chequeo deberán efectuarlas los miembros asignados de las Brigadas Locales de Emergencia de cada Unidad de Negocio de la División o Subgerencia, u otras personas capacitadas/entrenadas y debidamente autorizadas.
5. Guía de los Puntos de Inspección/Mantenimiento de Extintores que deben Verificarse. Recipiente: Fecha de fabricación o de las pruebas hidrostáticas, corrosión, abolladuras, raspaduras, condición de la pintura (descascaramiento), soldadura, hilos dañados, roturas en el gancho de sujeción, fugas en las costuras, etc. Placa/Etiqueta, Marcas de Características de Fabricación del Cilindro: Ilegible, oxidada, desprendida, etc. Etiquetas de Instrucciones de Uso y de Características del Extintor: Ilegible, rota, desprendida, con manchas, borrosa o desgastada, etc. Tobera de Descarga: Grietas, desgaste, suciedad o grasa acumulada. Boquilla de Descarga: Obstruida, grietas, deformaciones, averías, rajaduras, desgaste, etc. Conjunto de Manguera y Acoples: Cortes, rajaduras, desgastes, conexiones averiadas, hilos dañados, etc. Manómetro Indicador de Presión de Llenado: Falta de aguja, aguja trabada, vidrio roto o rayado, esfera borrosa, corrosión, abolladura, etc. Válvula: Palanca, manija, resorte, vástago o junta de sujeción oxidados, averiados o trabados, hilos dañados, etc. Manija o Mango de Transporte del Extintor: Abolladura, golpeada, corrosión, doblada, etc. Tarjeta/Etiqueta de Control de Inspección Visual y de Mantenimiento/Servicio Técnico: Verificar estado y fecha de la última recarga o inspección. Acceso de Extintor: Verificar el acceso y correcta ubicación del extintor.
Cartucho de Gas Propulsor de Agente Extintor: Corrosión disco sellador dañado o percutado, marcas de peso ilegibles, etc. Daños y Averías Mecánicas: Signos de golpes, abolladuras, corrosión u otros daños. Fugas o Filtraciones: Ante cualquier indicación de desgaste, corrosión o daño, el extintor debe probarse hidrostáticamente, se debe compresionar el recipiente varias veces a su presión normal de funcionamiento, a fin de determinar si tiene pérdidas, se expande o rompe. Los extintores con tanque de agua y bomba y los de soda–ácido, deben ser recargados anualmente. 5.1
Etiquetas para el Control de Inspección Visual del Extintor Se utilizará etiquetas autoadhesivas para indicar el control de los extintores portátiles, mediante inspecciones visuales que se realicen mensualmente. Cada extintor deberá tener visible una etiqueta de control de inspección visual, en la cual se marcarán los meses en que fue efectuada, de tal manera de llevar un registro de las inspecciones realizadas. Las figuras (abajo) muestran dos diseños de etiquetas de Control de Inspección Visual del Extintor, donde queda registrado el mes en que se efectuó la inspección.
CONTROL DE INSPECCION VISUAL DEL EXTINTOR - 2000 ENE
Cada inspección efectuada mensualamente, deberá ser debidamente registrada en la respectiva lista de chequeo del extintor. AL USUARIO: Si su extintor está descargado o presenta cualquier tipo de daño, llévelo de inmediato al Taller de Mantención de Extintores. BRIGADA DIVISIONAL DE EMERGENCIA Y RESCATE FONO 132 DIVISION CHUQUICAMATA CODELCO-CHILE
CONTROL MANTENCION AÑO 2000
Etiqueta Relativa al Servicio Técnico De acuerdo con el Decreto Nº 369, (Reglamenta Normas sobre Extintores Portátiles), los extintores deberán tener una etiqueta referida al Servicio Técnico otorgado, entendiéndose por Servicio Técnico aquél que realiza la mantención del extintor, en este caso el Taller de Mantención de Extintores en la División Chuquicamata.
MAYO 2000 FECHA MANTENCION Y CARGA EXTINTOR
Después de efectuada la mantención, el encargado del Taller de Mantención de Extintores colocará una etiqueta autoadhesiva en un costado del extintor, la cual indicará el nombre, dirección de la empresa y fecha en que se prestó el servicio técnico de mantención y carguío del equipo. El encargado del Taller de Mantención de Extintores colocará, además, un sistema de seguro o sello de alambre, cinta o plástico en cada extintor, para indicar y/o garantizar que el extintor está en condiciones de operatividad.
Al respecto, es importante indicar que un extintor con presión almacenada puede tener fugas y pérdidas de presión, aunque tenga intacto el sello o seguro. 5.3
Mantención de Extintores/Servicio Técnico De acuerdo con el Decreto Nº 369 (Reglamenta Normas sobre Extintores Portátiles), "para los efectos de este Reglamento, se entenderá por Servicio Técnico aquél que realiza la mantención del extintor, según manuales proporcionados por las oficinas técnicas del fabricante". La mantención de extintores (reparación, recarga y sustitución) en la División Chuquicamata, está a cargo del Area de Recarga de Extintores de la Dirección de Administración y Protección de Recursos, Subgerencia GISCA. En un extintor hay tres puntos básicos que es necesario verificar: a)
Los componentes del dispositivo (contenedor y otras piezas).
El estado de los medios de expulsión del agente extintor.
Debe llevarse un registro que indique la fecha de adquisición y las revisiones periódicas. Es conveniente disponer de un registro que contenga los siguientes datos:
Fecha de mantención y nombre de la persona o empresa que la efectuó.
Fecha de la última recarga y nombre de la persona o empresa que lo haya realizado.
Fecha de ensayo o prueba hidrostática e identificación de quién efectuó la prueba.
Pruebas Hidrostáticas de los Extintores La realización de pruebas hidrostáticas de los extintores portátiles sometidos a presiones internas, es poder prevenir o evitar que se produzcan fallas inesperadas mientras estén en servicio. Las fallas pueden producirse debido a: a)
Corrosión interna causada por la humedad sin ser detectada.
Corrosión externa del extintor causada por la humedad atmosférica o vapores corrosivos.
Daños causados por manipulación descuidada los que pueden ser, o no, claramente observados, mediante inspección visual.
Montaje impreciso de las válvulas o de los discos de seguridad.
Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales, tal como puede ocurrir durante un incendio.
Debido a que los extintores portátiles funcionan con presión, el recipiente o contenedor debe ser probado hidrostáticamente. Ante cualquier indicación de
desgaste, corrosión o daño, el extintor debe ser probado hidrostáticamente en forma inmediata. La Tabla (abajo) indica la frecuencia para efectuar pruebas hidrostáticas de extintores.
TABLA DE FRECUENCIA PARA EFECTUAR PRUEBAS HIDROSTATICAS DE EXTINTORES Prueba Hidrostática Tipo de Extintor cada (años) EXTINTORES A BASE DE AGUA Presión almacenada con o sin anticongelante
ESPUMA FORMADORA DE PELICULA ACUOSA
POLVO QUIMICO SECO CON RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE
DIOXIDO DE CARBONO NO ANHIDRIDO CARBONICO
POLVO QUIMICO SECO Presión almacenada, recipiente de acero dulce, Bronce/aluminio
POLVO QUIMICO SECO Con cartucho o cilindro y recipiente de acero dulce
LISTA DE CHEQUEO Nº
INSPECCION VISUAL DE EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO LISTA DE CHEQUEO (Check List)
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: AGUA PRESURIZADA Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características:__________________________________________ Nº 1
¿El extintor está clasificado para esta área?
¿Tiene el extintor número clave/código?
¿Está inventariado y tiene hoja de registro al día?
¿El extintor está ubicado en el lugar indicado y en posición correcta?
¿El extintor se encuentra claramente visible?
¿El acceso al extintor se encuentra obstruido?
¿Está demarcado el lugar o área donde está el extintor? (superficie de color amarillo en el piso)
¿El extintor está ubicado a la altura correcta de acuerdo con su peso?
¿El extintor está ubicado en tablero porta extintor estándar?
¿El código del tablero o panel porta extintor corresponde al código del extintor?
¿El seguro del extintor está en su lugar?
¿El extintor ha sido manipulado o intervenido indebidamente?
¿El extintor ha sido activado y se encuentra parcial o totalmente vacío?
¿Hay evidencias de daños y averías mecánicas? (presenta signos de golpes, abolladuras, corrosión u
¿Se observan desperfectos debido a fugas o filtraciones?
¿Ha sido expuesto a condiciones ambientales que pueden interferir en su funcionamiento? (temperaturas
¿La pintura del extintor está en buenas condiciones?
Si el extintor cuenta con manómetro de presión ¿está en buenas condiciones?
¿Al verificar el estado de lectura vástago indicador de presión en el manómetro, está en el rango normal?
¿El conjunto manguera está en buenas condiciones?
¿La palanca de accionamiento está en buenas condiciones?
¿El estado del asa o mango manual del extintor está en buenas condiciones?
¿Tiene visibles y legibles las marcas y etiqueta de identificación según Decreto Nº 369?
¿Tiene visibles y legibles la etiqueta de última revisión de Servicio Técnico/Mantención, según Decreto
otros daños visibles).
anormales, atmósferas, humos corrosivos, etc.).
Nº 369 y la etiqueta de control de inspección visual?
Condición(es) detectada(s) _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Medidas(s) correctiva(s) _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Persona responsable
Inspección efectuada por: Firma
Jefe del Area: Firma
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor Polvo Químico con Cartucho de Gas Exterior Nº 1
¿Está demarcado el lugar o área donde está el extintor? (superficie de color amarillo en el piso).
¿El indicador de la tapa de relleno de polvo químico está en buenas condiciones?
¿El sello visual indica que el extintor ha sido usado o percutado?
¿El extintor (cartucho de gas) ha sido activado y se encuentra parcial o totalmente vacío?
¿La pintura del extintor está en buenas condiciones? (Descascaramiento).
¿El conjunto manguera y acoples está en buenas condiciones?
¿La boquilla de descarga está en buenas condiciones?
¿La palanca de perforación del sello del cartucho de gas está en buenas condiciones?
¿La palanca de descarga está en buenas condiciones?
¿Tiene resguardo o protección del cartucho de gas? ¿Está en buenas condiciones?
¿Tiene visibles y legibles las marcas y etiqueta de identificación y placa de instrucciones? Decreto Nº 369.
¿Tiene visibles y legibles la etiqueta de última revisión de Servicio Técnico/Mantención, según Decreto Nº
otros daños? ¿El extintor presenta condiciones de suciedad? (exceso de polvo, aceite, etc.).
369 y la etiqueta de control de inspección visual?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor Polvo Químico con Cartucho de Gas Interior Nº 1
¿El extintor está ubicado en el lugar designado y en posición correcta?
¿El extintor está ubicado a la altura correcta de acuerdo con su peso? (Según estándar).
¿El botón percutor de cartucho de gas se encuentra en buenas condiciones?
¿Tiene visibles y legibles la etiqueta de última revisión de Servicio Técnico/Mantención, según Decreto Nº 369
¿La presilla o pasador de seguro está en buenas condiciones?
¿Presenta suciedad el extintor? (Exceso de polvo, aceite u otros agentes nocivos).
otros daños).
anormales, atmósferas, humos corrosivos).
y la etiqueta de control de inspección visual?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor Polvo Químico de Presión Permanente Nº 1
¿El extintor está clasificado para el vehículo u otra aplicación?
¿El soporte del extintor está en buenas condiciones?
¿Se observan signos o señales de corrosión?
¿La pintura del extintor está descascarada?
¿El mango o manija de transporte está en buenas condiciones?
¿El manómetro de presión (indicador de carga) está en buenas condiciones?
¿Tiene visibles y legibles las etiquetas de última revisión de Servicio Técnico/Mantención, según Decreto
¿Otras condiciones subestándares?
otros daños). ¿El extintor presenta condiciones de suciedad? (exceso de polvo, aceite, etc.).
anormales, atomósferas, humos corrosivos)
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor Polvo Químico de Presión Permanente de Boquilla Fija Nº 1
anormales, atomósferas, humos corrosivos).
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: DE ESPUMA AFFF Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa Nº 1
¿La boquilla o pitón de descarga está en buenas condiciones?
¿Hay evidencias de daño y averías mecánicas? (Presenta signos de golpes, abolladuras, deformaciones,
¿La manija de agarre para el acarreo del extintor está en buenas condiciones?
¿Si el extintor cuenta con manómetro de presión ¿está en buenas condiciones?
¿Tiene visibles y legibles las marcas y etiqueta de identificación y placa de instrucciones) Decreto Nº 369.
¿El extintor presenta suciedad? (Exceso de polvo, aceite, otros agentes nocivos)
corrosión u otros daños).
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: DIOXIDO DE CARBONO CO 2 Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor de Anhídrido Carbónico Nº 1
¿La boquilla o difusor de descarga está en buenas condiciones?
¿La manija o mango para el acarreo del extintor está en buenas condiciones?
¿El extintor presenta suciedad? (Exceso de polvo, aceite, otros agentes nocivos).
¿Existen otras condiciones subestándares?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: RODANTE DE POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor de Ruedas Anchas de Acero Nº 1
¿La boquilla o pitón de descarga está en buenas condiciones? (Obstrucciones o daño mecánico).
¿Las líneas de mangueras presentan cortes, abrasiones (raspaduras) o desgaste?
¿Hay evidencias de daños y averías mecánicas? (Presenta signos de golpes, abolladuras, picaduras,
¿La pintura del extintor está en buenas condiciones? (Descascarada).
¿El conjunto de cilindro de gas está en buenas condiciones?
¿Las llantas giran fácilmente, en forma uniforme y están lubricadas?
¿El regulador de presión del cilindro de gas está en buenas condiciones?
¿Es correcta la lectura de la presión en el indicador de la válvula del cilindro de nitrógeno u otro gas?
El conjunto de la válvula del cilindro de gas ¿está en buenas condiciones?
Si el extintor tiene indicador de nivel en la tapa de relleno, ¿está el dispositivo en buenas condiciones?
deformaciones, depósitos de corrosión u otros daños).
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: RODANTE DE POLVO QUIMICO SECO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor de Llantas de Goma (caucho) Nº 1
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: RODANTE DE DE ESPUMA AFFF Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor sobre Ruedas de Espuma Nº 1
¿El conjunto de cilindro de nitrógeno u otro gas está en buenas condiciones?
¿Las ruedas giran fácilmente, en forma uniforme y están lubricadas?
¿El regulador de presión está en buenas condiciones?
¿La válvula de operación rápida del cilindro de gas está en buenas condiciones?
¿El indicador de nivel de la tapa del recipiente de AFFF está en buenas condiciones?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: RODANTE DE DIOXIDO DE CARBONO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor sobre Ruedas de CO2 Nº 1
¿La boquilla o difusor de descarga está en buenas condiciones? (Obstrucciones o daño mecánico).
¿La manguera presenta cortes, abrasiones (raspaduras) o desgaste?
¿El o los cilindros de Dióxido de Carbono están en buenas condiciones?
Nº 369 y la etiqueta de control de inspección visual? 19
¿La válvula del cilindro de CO2 está el dispositivo en buenas condiciones?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Extintor: RODANTE DE DIOXIDO DE CARBONO Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca/Modelo: ___________________________________________ Nº Clave:_________________________ Ubicación del Extintor: ____________________________________ Características: Extintor sobre Ruedas de CO 2 Nº 1
¿La válvula del cilindro de CO2 está en buenas condiciones?
Subgerencia: Area/Sección de Trabajo: Tipo de Equipo: PREMEZCLADOR EN LINEA Extintor para Clase(s) de Fuego(s): Marca: _______ ___________________________________________ Nº Clave: ________________________________________________ Ubicación: _______________________________________________ Características: __________________________________________ Nº
1 ¿El equipo está clasificado para esta área? 2 ¿Tiene el equipo número clave/código? 3 ¿Está inventariado y tiene hoja de registro? 4 ¿El equipo está ubicado en el lugar indicado y correcto? 5 ¿El acceso al equipo se encuentra obstruido? 6 ¿Hay evidencias de daños y averías mecánicas? (Presenta signos de golpes, abolladuras, corrosión u otros daños). 7 ¿Se observan en el equipo desperfectos debido a fugas o filtraciones? 8 ¿Ha sido expuesto a condiciones ambientales que pueden interferir en su funcionamiento? (Temperaturas anormales, atmósferas, humos corrosivos, etc? 9 ¿El equipo está operativo de acuerdo con la inspección o verificación visual?
Situación/condición detectada ______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Medida(s) correctivas(s) ___________________________________________________________________ Medidas tomadas _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Inspección efectuada por: __________________________________________________________________ Firma
Jefe del Area ______________________________________________________________________________ Firma
INSPECCION VISUAL DE EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) Nº Subgerencia: Area/Sección: Lugar Ubicación del Extintor: Magnitud del Riesgo:
Características: Extintor de Agua con Presión Almacenada
Extintor de Agua Presurizada (a presión)
Grado de Atención (G.A.):
1. Requiere atención inmediata
2. Cumple estándar establecido
Nº G.A.
Efectuado por:________________ Aprobado por:____________ Fecha Término:______________
Características: Extintor de Espuma AFFF
Extintor de Espuma Formadora de Película AFFF Aspecto a observar
Características: Con Cartucho de Gas Exterior
Características: Con Cartucho de Gas Interior
Características: De Presión Permanente
Extintor Polvo Químico con Manguera
Extintor Polvo Químico de Boquilla Fija
Características: Extintor de Dióxido de Carbono
Extintor de Dióxido de Carbono CO2
Extintor Rodante de Polvo Químico Seco
Fecha Inspección: Clasificación:
Características: Extintor de Espuma Formadora de Película Acuosa Marca/Modelo: Extintor Rodante de Espuma AFFF
Características: Extintor Rodante de Dióxido de Carbono CO2 Marca/Modelo: Extintor Rodante de Dióxido de Carbono CO2
DECRETO N° 369 Publicada en Diario Oficial de la República de Chile Martes 06 de agosto de 1996
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción
REGLAMENTA NORMAS SOBRE EXTINTORES PORTATILES Num. 369. Santiago, 31 de mayo de 1996. Visto:
Normas aprobadas por el Instituto Nacional de Normalización, declaradas Normas Oficiales de la República: dispuesto en el D.F.L. N° 88, de 1953, Orgánico del Ministerio de Economía, Fomento Reconstrucción; en las leyes N° 18.290 y Nº 18.223; decreto N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; decreto N° 745, de 1992, de Salud, publicado el 8 de junio de 1993; y la facultad que me concede el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política.
Decreto: TITULO I Alcance y Campo de Aplicación Artículo 1.
Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos de rotulación que deben cumplir los extintores portátiles en general, incluídos los utilizados en los vehículos de locomoción colectiva y los taxis.
Este reglamento establece también los requisitos de rotulación que deben cumplir los extintores que han sido objeto de mantención por parte de un Servicio Técnico.
Los requisitos establecidos en este reglamento se aplican a los extintores portátiles, manuales y rodantes, de cualquier orígen y procedencia.
TITULO II Definiciones Artículo 4.
Para los efectos de este reglamento se entenderá por Servicio Técnico aquel
que realiza la mantención del extintor según manuales proporcionados por las oficinas técnicas del fabricante. Otros términos utilizados en este reglamento se encuentran definidos en la norma chilena oficial NCh 1429.
TITULO III Requisitos Generales Artículo 5.
Los cilindros de los extintores se deben pintar de color rojo, con las características colométricas señaladas en la norma chilena oficial NCh 1410.
Los extintores se deben rotular en idioma español y caracteres fácilmente legibles e indelebles; la información mínima contenida en marcas, rótulos o etiquetas debe ser la que se indica en los artículos N° 12, 13 y 14, y cuando corresponda, debe considerar además la indicada en el artículo N°15 de este reglamento.
La rotulación de los extintores debe incluir información concerniente a: a) b) c)
Características de fabricación del cilindro; Características del extintor; Instrucciones de uso.
La información sobre características de fabricación del cilindro debe ser proporcionada por el fabricante del mismo, mediante marcas indelebles cuyas características impidan la reutilización del cilindro en caso de que sean retiradas del extintor.
La información sobre características del extintor debe ser proporcionada por el fabricante o importador, mediante una etiqueta legible e indeleble y no factible de adulterar, pegada en la parte posterior o lateral del extintor, de manera que no obtaculice la rápida visualización de las instrucciones de uso.
Artículo 10. Las instrucciones de uso deben ser proporcionadas por el fabricante o importador, mediante etiqueta firmemente adherida a la parte del cilindro que resulta más visible cuando el extintor se encuentre en su posición y ubicación normal.
Artículo 11. La información proporcionada en marcas, rótulos o etiquetas, debe ser exenta de referencias o alusiones que puedan inducir a engaño respecto a la calidad, seguridad y/o protección que ofrece el extintor.
TITULO IV Información sobre Características de Fabricación del Cilindro Artículo 12. La información relativa a las características de fabricación del cilindro se debe proporcionar mediante marcas, cuya ubicación y contenido deben ser las siguientes: a)
Sobre el manto o gollete: Año de fabricación del cilindro.
Sobre la parte posterior del cilindro; Naturaleza del agente de extinción expresada mediante su nombre genérico, según se indica en NCh. 1430 Presión normal de trabajo Presión de ensayo.
TITULO V Información sobre Características del Extintor Artículo 13. La etiqueta del extintor debe proporcionar la siguiente información mínima: a)
Naturaleza del agente de extinción expresada según se indica en la NCh 1430, mediante su nombre genérico.
Nombre químico y contenido porcentual del compuesto activo, cuando corresponda.
Potencial de extinción, expresado conforme a los criterios establecidos en NCh 1430 y NCh 1432 (partes 1 a 4).
Temperaturas límites de operación, expresadas en grados Celsius (°C).
Masa del extintor cargado, expresada en kilogramos (kg.)
Masa del extintor descargado, expresada en kilogramos (kg.)
Nombre o razón social, y dirección del fabricante o importador.
TITULO VI Información Contenida en las Instrucciones de Uso Artículo 14. La etiqueta de instrucciones de uso debe proporcionar la siguiente información; a)
Naturaleza del agente de extinción expresada, según se indica en NCh 1430 mediante su nombre genérico y la identificación del tipo, cuando corresponda.
Clase(s) de fuego(s) según NCh 934, indicado mediante la expresión "Extintor(es) fuego(s) Clase (s)...".
Símbolo correspondiente a la(s) Clase(s) de fuego consideradas, indicados conforme a la NCh 934.
Descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor.
Recomendaciones de uso proporcionadas mediante el Código de símbolos para recomendaciones de uso establecido en NCh 1430.
Advertencias sobre uso(s) no recomendado(s) cuando corresponda.
TITULO VII Información Relativa al Servicio Técnico Artículo 15. El servicio técnico debe proporcionar mediante una etiqueta legible e indeleble, firmemente adherida a un costado del cilindro, la siguiente información: a) Nombre y dirección de la empresa; b) Fecha de prestación del servicio.
Artículo 16. La etiqueta del servicio técnico se debe colocar de manera que no obstaculice la lectura de la información relativa a las características del extintor (artículo 13).
TITULO VIII Normas Complementarias Artículo 17. Forman parte de este reglamento las últimas versiones de las siguientes normas chilenas oficiales, en las partes especilamente mencionadas en los distintos artículos: NCh 934
Prevención de Incendios – Clasificación de Fuegos.
Prevención de Riesgos – Colores de Seguridad.
NCh 1429
Extintores Portátiles – Terminología y Definiciones.
NCh 1430
Extintores Portátiles – Características y Rotulación.
NCh 1432/1 Extintores Portátiles – Pruebas de Fuego – Parte 1: Extintores Clase A. NCh 1432/2 Extintores Portátiles – Pruebas de Fuego – Parte 2: Extintores Clase B – Determinación del Potencial de Extinción. NCh 1432/3 Pruebas de Fuego – Parte 3: Extintores Clase C – Verificación de la no Conductividad. NCh 1432/4 Extintores Clase D: Parte 4 – Pruebas de Fuego.
TITULO IX Certificación de la Información Proporcionada Mediante Marcas, Rótulos y Etiquetas Artículo 18. La concordancia entre la información proporcionada en los extintores y las carcaterística de los mismos, deberá ser certificada por laboratorios de ensayo debidamente acreditados, mediante el Sistema de Acreditación del Instituto de Normalización.
Artículo 19. La verificación de la concordancia que realicen los laboratorios de ensayo acreditados, deberá efectuarse conforme a los procedimientos de ensayo establecidos en las normas chilenas oficiales. Artículo 20. Derógase el decreto N°184 de 198/ del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Anótese, regístrese, tómese razón y publíquese. EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República. ALVARO GARCIA HURTADO, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento. Saluda atentamente a Ud., ANGEL CUSTODIO MAULEN RIOS, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Extintores y Rating de Extinción (Apague) Según Norma Chilena Oficial NCh 1432/1 Clasificación del Extintor 1A = 2A = 3A =
Palos de 50 x 4,5 Palos de 60 x 4,5 Palos de 75 x 4,5
5 x 4,5 cm en 10 5 x 4,5 cm en 13 5 x 4,5 cm en 14
Capas de Capas de Capas de
Palos cada una Palos cada una Palos cada una
Según Norma Chile Oficial NCh 1432/2 Clasificación del Extintor
Cantidad de Líquido Inflamable usado en litros
Tamaño de la Bandeja en m2
5B 10B 20B 30B 40B
Bandeja de Bandeja de Bandeja de Bandeja de Bandeja de
1,065 1,50 2,12 2,60 3,04
60B 80B
1,13 m2 ) 2,25 m2 ) 4,50 m2 ) 6,75 m2 ) 9,20 m2 )
58 litros de bencina 118 litros de bencina 247 litros de bencina 361 litros de bencina 475 litros de bencina
692 litros de bencina 946 litros de bencina
Recomendaciones sobre la Distribución de Extintores 1.
Estándares Respecto a Extintores: • La distribución debe ser uniforme. •
El lugar de ubicación debe estar demarcado (superficie en el piso color amarillo intenso).
Deben estar siempre en posición correcta. Fácil acceso al extintor. Deben estar siempre libres de obstáculos. Deben estar en los trayectos normales de las personas o cercanos a aquéllos. No deben quedar expuestos a sufrir daños físicos (choques, golpes). Deben ser fácilmente visibles.
Deben ser instalados en paneles con colores blanco y rojo, alternados en franjas de 45º.
Deben ser instalados a una altura de acuerdo a su peso. Extintores cuyo peso no supere los 18 kilos, el borde superior quedará a 1,50 m del suelo. Los que pesen más de 18 kilos, a no más de 1 m del suelo, medido desde el borde superior o cabezal del exintor.
La etiqueta de instrucción de uso debe estar frente al extintor. DISTRIBUCION DE EXTINTORES CLASE "A" Criterios para la Distribución Zona/Area
Capacidad de Apague Clasificación
Longitud máxima de recorrido al extintor
NOTA: Los valores indicados en la Tabla son criterios básicos recomendados para la distribución de extintores portátiles. Por lo tanto, se recomienda observar las indicaciones del fabricante y aquéllas que señale el experto o asesor en Prevención de Riesgos del Area.
DISTRIBUCION DE EXTINTORES CLASE "B" Criterios para la Distribución Tipo de Riesgo
Máxima Longitud de Recorrido al Extintor
Bajo / Ligero
9 metros 15 metros
Moderado / Ordinario
Alto / Extraordinario
DISTRIBUCION DE EXTINTORES CLASE "C" Criterios para la Distribución   
Dimensiones y envergadura del equipo requierere protección contra incendio. Configuración del equipo e instalaciones eléctricas. Alcance eficaz del agente extintor.
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO C O D E LC O
Norma / Estándar Extintores Portátiles de Incendios La mayoría de los incendios son pequeños al iniciarse, por lo que el tiempo que transcurre hasta que llegue la Brigada Divisional de Emergencia y Rescate al lugar del incendio, puede hacer que el fuego se vuelva incontrolable produciendo daños irreparables, los cuales se traducen en pérdidas de producción y/o paralización de procesos, alterándolos severamente. Sin embargo, cuando se dispone de extintores portátiles adecuados junto al uso correcto de estos equipos durante la fase inicial de un incendio incipiente o durante los primeros minutos, se puede extinguir un fuego o, por lo menos, impedir que éste se propague, evitando lesiones, reducir el tiempo improductivo y prevenir daños a la propiedad de la empresa. Debido a que no todos los fuegos/incendios son similares, existen distintas clases de extintores portátiles diseñados y adecuados para un efectivo ataque y control de incendios, por lo tanto, es importante conocer las características de cada extintor y las técnicas de uso correcto para que estos equipos sean realmente efectivos. La Norma/Estándar NEO 20 tiene como propósito definir y establecer estándares básicos, como requerimientos y especificaciones que deben cumplir los extintores portátiles de incendio como equipos de "Primer Ataque" para combatir y controlar incendios incipientes en el entorno industrial minero. Contempla la selecci{on y clasificación de los extintores, su identificación (etiquetado y rotulado), distribución y ubicación de los equipos, operación, inspección y mantenimiento. Proporciona, además, listas de chequeo o cartillas de inspección (check list) con estándares incorporados mínimos como bases de control para la inspección visual de extintores portátiles. Sirve de guía general sobre las técnicas de operación de los extintores portátiles, de acuerdo con las distintas clases de fuegos y contiene numerosos dibujos y diagramas de ejemplo.
NEO 20 138
Report "norma-estandar operacional uso de Extintores Portatiles de Incendio"
Share & Embed "norma-estandar operacional uso de Extintores Portatiles de Incendio"

References: Artículo 12
 Artículo 13

Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 299
 Artículo 64
 artículo 32
 Artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 10

Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15

Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18

Artículo 19
 Artículo 20