Source: https://www.wuerth-hochenburger.at/?r=044$ebau$$para$$102$$305$$2008$$8722$$$$ekaw;esuc;@@
Timestamp: 2019-05-27 07:54:48+00:00

Document:
Würth-Hochenburger - Tiroler Gassicherheitsverordnung 2014: § 011
Kurztext: Abnahmeprüfung von Erdgasanlagen
Text: Der Abnahmebefund nach § 11 des Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetzes 2013 ist vom Inhaber der Anlage vor der bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme der zuständigen Behörde zu übermitteln und hat jedenfalls folgende Unterlagen zu enthalten:
eine technische Beschreibung der Anlage unter Angabe sämtlicher für die Herstellung von Gasleitungen verwendeter Leitungsmaterialien sowie sämtlicher Gasgeräte, bei letzteren unter Angabe des Fabrikats, des Typs sowie der CE – Kennzeichnung nach § 27 der Gasgeräte-Sicherheitsverordnung samt Konformitätserklärung nach den §§ 15, 18, 21, 23 oder 25 der Gasgeräte-Sicherheitsverordnung,
Grundrisspläne der von der Gasanlage betroffenen Bereiche im Maßstab von mindestens 1:100, aus denen die Lage der Gasgeräte samt allfälliger Abgasführung, der Lüftungsöffnungen des Aufstellungsraums, der Gasleitungen, Gasarmaturen und sonstiger Einbauten in die Gasleitung sowie die Liefergrenze des Gasversorgungsunternehmens eindeutig ersichtlich sind,
eine Bestätigung eines im § 14 Abs. 2 des Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetzes 2013 genannten Prüfberechtigten darüber, dass
die Installation der Gas führenden Teile der Anlage entsprechend den Bestimmungen des Tiroler Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetzes 2013 und dieser Verordnung durch hierzu befähigtes Personal erfolgte,
Leitungen mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck bis 100 mbar nach Abschnitt 13 der ÖVGW – Richtlinie G 1, Teil 2 und Leitungen mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck von mehr als 100 mbar nach Abschnitt 11 der ÖVGW–Richtlinie G 6 geprüft wurden,
die Installation von Gasgeräten entsprechend der für das jeweilige Gasgerät vom Hersteller erstellten Installationsanleitung für den Installateur nach § 8 der Gasgeräte-Sicherheitsverordnung durch hierzu befähigtes Personal erfolgte,
die Bedienungs- und Wartungsanleitung (Verwenderinformation nach § 8 Abs. 4 der Gasgeräte-Sicherheitsverordnung) dem Betreiber übergeben und dieser über die Aufbewahrungspflicht in Kenntnis gesetzt wurde.

References: § 011
 § 11
 § 27
 § 14
 § 8
 § 8