Source: http://docplayer.es/1524270-Minsa-dgiem-v-01-norma-tecnica-de-salud-infraestructura-y-equipamiento-de-los-establecimientos-de-salud-del-segundo-nivel-de-atencion.html
Timestamp: 2017-09-26 20:41:30+00:00

Document:
-MINSA/DGIEM-V.01 NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN - PDF
-MINSA/DGIEM-V.01 NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
Download "-MINSA/DGIEM-V.01 NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN"
Nicolás Serrano Peralta
1 NTS N -MINSA/DGIEM-V.0 NORMA TECNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN I. FINALIDAD Contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención del sector salud. II. OBJETIVOS 2.. OBJETIVO GENERAL Determinar el marco técnico normativo de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención del sector salud OBJETIVOS ESPECÍFICOS Establecer criterios técnicos mínimos de diseño y dimensionamiento de la infraestructura física de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. Establecer criterios técnicos mínimos para el equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. III. ÁMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica de Salud son de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos (Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Seguro Social de Salud - ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú), privados y mixtos del segundo nivel de atención del Sector Salud. IV. BASE LEGAL Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Decreto Supremo N SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud. Decreto Supremo N VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N VIVIENDA, Decreto Supremo N VIVIENDA y Decreto Supremo N VIVIENDA, NTE A.00, NTE A.050, NTE A.080, NTE A.20, NTE A.30, NTE E.00, NTE E.020, NTE E.030, NTE E.050, NTE E.060, NTE E.070, NTE 0.90, NTE IS.00, NTE IS.020, NTE EM.00, NTE EM.030, NTE EM.040, NTE EM.050, NTE EM.070, NTE EM.080, NTE EM.090. Decreto Supremo N SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Decreto Supremo N SA, que aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
2 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Decreto Supremo N MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Decreto Supremo N SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Resolución Presidencial N IPEN/AN, que aprueba la Norma PR Disposiciones para el manejo Seguro de los Desechos radioactivos Resolución Ministerial Nº SA/DM, que aprueba el documento Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud. Resolución Ministerial Nº SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros Hemodadores. Resolución Ministerial Nº SA/DM, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba los Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Remodelación y Mitigación de Riesgos en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NT 030-MINSA/DGSP- V.0 Norma Técnica de Salud de los Servicios de Anestesiología. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NT 03-MINSA/DGSP- V.0 Norma Técnica de Salud de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba los Listados de Equipos Biomédicos Básicos para Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NT 033-MINSA/DGSP- V.0 Norma Técnica para Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS Nº 034- MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adolescente. Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 037-MINSA/OGDN-V.0, para la Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Resolución Ministerial N MEM/DM, que aprueba el Código Nacional de Electricidad Utilización. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 040- MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño. Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 04-MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS Nº 042-MINSA /DGSP-V.0: Norma Técnica de los Servicios de Emergencia. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS Nº 043- MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores. 2
3 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Resolución Ministerial N /MINSA y sus modificatorias, que aprueba la Norma Técnica Nº 022-MINSA/DGSP-V.02: Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS Nº 046- MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las Etapas de Vida Adulto Mujer y Varón. Resolución Ministerial Nº /MINSA y su modificatoria, que aprueba la NTS N 05-MINSA/OGDN-V.0 Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido para Pacientes por Vía Terrestre. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS N 057- MINSA/DIGEMID V.0 Sistema de Dispensación de medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud. Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 058-MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones. Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 060-MINSA/DGSP-V.0: Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 062- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud de la UPSS Tratamiento del Dolor. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 066- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Acuática. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 067- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud en Telesalud. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 072- MINSA/DGSP V.0 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 079- MINSA/DGSP-INR V.0 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Gestión Local para la Implementación y el Funcionamiento de la Casa Materna. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 087- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 02-MINSA/DGSP-V.03 Categorías de Establecimientos del Sector Salud Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 095- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud: Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados de Atención Integral de Salud para Adolescentes Anexo 2: item.2.4 y Anexo 4. Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS 096- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 3
4 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Resolución Ministerial Nº /MINSA, que aprueba la NTS N 098- MINSA/DIGESA-V.0 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 00-MINSA/DGSP-V.02, Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 00- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud en la etapa de Vida Joven Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 034- MINSA/DGSP-V.02 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adolescente Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 0- MINSA/DGSP- V.0 Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la NTS 03- MINSA/DGSP-V.0 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética. Resolución Ministerial N /MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N 97-MINSA/DGSP-V.0 Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud. V. DISPOSICIONES GENERALES 5.. DEFINICIONES OPERATIVAS Actividades de atención directa y de atención de soporte Son las acciones que se desarrollan en un establecimiento de salud, relacionadas a los procesos operativos y procesos de apoyo, concerniente a: Atención Directa de Salud y Atenciones de Soporte. Estas deben reunir las siguientes condiciones: Que no se constituyan en una UPSS en la categoría del establecimiento de salud y que no se duplique con las actividades propias de alguna UPSS del establecimiento de salud. Aire de Inyección Es el aire previamente tratado y conducido por medio de ductos al interior del ambiente del establecimiento de salud. Ambiente Es el espacio físico limitado por paredes, piso y techo. Ambiente prestacional Es el ambiente donde se desarrollan prestaciones de salud para los usuarios en un establecimiento de salud. Ambiente complementario Es el ambiente que complementa los ambientes prestacionales de una Unidad Productora de Servicios de Salud o de Actividades de Atención Directa y de Soporte del establecimiento de salud. Ejemplo: El consultorio de la UPSS Consulta Externa tiene como ambientes complementarios la sala de espera, servicios higiénicos, entre otros. 4
5 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Área de un ambiente Es la superficie, dentro de un ambiente, asignado para el desarrollo específico de una prestación o actividad de salud o administrativa. Área mínima Es la superficie determinada en metros cuadrados (m 2 ), necesaria para el desarrollo de las prestaciones y actividades de salud y administrativas, considerando la disposición de equipamiento y mobiliario, funciones y cantidad de usuarios. Bioseguridad Es un conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente y orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y su entorno. Capacidad de oferta Es la capacidad que tienen los recursos de un establecimiento para producir el número de servicios suficientes para atender el volumen de necesidades existentes en la población. Depende de la cantidad de sus recursos disponibles. Capacidad física Son las características físicas de una edificación que permiten su funcionamiento adecuado para la que fue diseñada. Capacidad resolutiva Es la capacidad que tienen los establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios para solucionar las diversas necesidades de la población, incluyendo la satisfacción de los usuarios. Depende de la especialización y tecnificación de sus recursos. Cartera de Servicios de Salud Es el conjunto de diferentes prestaciones que brinda un establecimiento de salud y responde a las necesidades de salud de la población y las prioridades de políticas sanitarias sectoriales. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Es un documento técnico emitido por Gobierno Local cuyo fin es regular el desarrollo urbano de una localidad a través de parámetros edificatorios para un terreno específico. Tiene vigencia de expedición y deberá consignar lo indicado en el Art 4 de Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo I. Clave de equipo Es la nomenclatura mediante el cual se identifica un equipo. Consta de dos componentes: un nominal de 2 letras mayúsculas y un numeral de uno o más dígitos, separados por una línea media. Ejemplos: MC-7 Silla metálica apilable; MC-3 Escritorio de metal de tres cajones. Climatización Consiste en mantener automáticamente durante un periodo de tiempo, los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad de aire en un ambiente del establecimiento de salud (confort y normal funcionamiento de equipos biomédicos) dentro de los valores establecidos. Contención Se refiere al empleo de métodos seguros para reducir o eliminar la exposición de quienes trabajan en laboratorios u otras personas y del medio ambiente externo a agentes potencialmente peligrosos. 5
6 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Contención primaria Es la contención que permite la protección del personal y del medio ambiente inmediato contra la exposición de agentes infecciosos o productos químicos de riesgo. Contención secundaria Es la contención que permite la combinación entre las características de la edificación y prácticas operacionales. Cubículo Es un área del ambiente delimitado por elementos de barrera que permiten su diferenciación de otras áreas. Para el caso de aislamiento de pacientes deberá contar con una exclusa. Dimensionamiento Es la determinación del tamaño de la infraestructura (cantidad y tipo de ambientes), así como del equipamiento de un establecimiento de salud. Dispensación Es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a una paciente, generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto, el farmacéutico informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de conservación del producto. Ecoeficiencia Es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía para generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos, así como para optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios. Emplazamiento Es el lugar donde se disponen los elementos naturales o aquellos generados por el hombre que permiten el desarrollo de un proyecto. En el caso de los proyectos de ecoeficiencia, es el lugar donde se sitúan los elementos generadores de energía. Equipamiento Es el conjunto de bienes de un establecimiento de salud necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o actividades administrativas. Comprende: equipos, mobiliario, instrumental y vehículos. Equipo Biomédico Es el dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituye equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un solo uso. Equipo Electromecánico Es el equipo que combina partes eléctricas y mecánicas, y cuyo uso permite el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y hoteleros. En este rubro están los equipos de lavandería, cocina, manejo de residuos sólidos, aire acondicionado, gases medicinales, refrigeración, equipos contra incendios, mantenimiento, seguridad, grupo electrógeno, ascensores, calderos, calentadores de agua, bombas de agua o petróleo, ablandadores de agua, entre otros. 6
7 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Equipo Informático Es el equipo que permite el adecuado procesamiento de la información, mediante el uso de software y/o programas. En este rubro se consideran las computadoras personales, impresoras, fotocopiadoras, proyectores multimedia y sistema de gestión de imágenes médicas (PCAS/RIS), sistema de registro de historias clínicas, sistemas de gestión administrativa y logística, entre otros. Equipo Médico Es el equipo que se usa con fines diagnósticos o tratamiento de enfermedades o de rehabilitación después de una enfermedad o lesión; se les puede usar individualmente con cualquier accesorio o consumible, o con otro equipo médico. Requieren calibración y mantenimiento, actividades que deben ser realizadas por ingenieros o técnicos de la especialidad. Especificaciones Técnicas Es la descripción de un componente físico o virtual de un proyecto. Contiene la información de las características básicas, exigencias normativas y procedimiento de uso. Puede ser aplicada en la elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obra, y fabricación de equipos. Cada una de las características técnicas del equipo, deben tener un numeral que las identifique. Establecimientos de Salud Son aquellos donde se realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. El establecimiento de salud constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, según nivel de atención y clasificado en una categoría; está implementado con recurso humanos, materiales y equipos, realiza actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, asistenciales y de gestión para brindar atenciones de salud a la persona, familia y comunidad. En el Reglamento Nacional de Edificaciones se les clasifica como edificaciones esenciales. Establecimiento de Salud de atención general Es el establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que desarrolla servicios de salud en diversas especialidades. Establecimiento de Salud de atención especializada Es el establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que desarrolla servicios de salud en un campo clínico y/o grupo etario, en una o más especialidades pudiendo contar con subespecialidades. Generador de vapor (Caldera) Es una máquina compuesta por un recipiente metálico de presión y componentes mecánicos-eléctricos; diseñada para generar vapor saturado. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado. Infraestructura Para efectos de la presente norma, entiéndase la infraestructura como el conjunto organizado de elementos estructurales, no estructurales y equipamiento de obra de una edificación que permite el desarrollo de prestaciones y actividades de salud. Instrumental Es el conjunto de instrumentos (set) usados durante la actividad asistencial. Ejemplo: set instrumental para apendicetomía, set instrumental para legrado uterino, entre otros. 7
8 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Mueble Fijo Es todo mueble adosado a la infraestructura que permite desarrollar el apoyo en la labor clínica o administrativa. Es dotado por el constructor de la obra. Presión Acción y efecto resultante de la compresión de un cuerpo o fluido sobre una superficie. Presión Negativa Es la medida de la presión dentro del ambiente interior donde se aprecia mayor extracción de aire que inyección de aire. Presión Positiva Es la medida de la presión dentro del ambiente interior donde se aprecia mayor inyección de aire que extracción de aire. Prestación de Salud Es la unidad básica que de manera general engloba los procedimientos que se brindan a los usuarios de los establecimientos de salud. Programa Arquitectónico Es el listado dimensionado en metros cuadrados (m 2 ) de los ambientes de un establecimiento de salud, que define su organización espacial y funcional. Tiene como sustento los resultados de un Programa Médico Funcional y se organiza por UPSS y UPS. Adicionalmente, considera un porcentaje para circulación y muros. El Programa Arquitectónico no considera las áreas externas complementarias a la volumetría del proyecto. Programa Médico Funcional Es el instrumento técnico que, a partir del estudio de oferta y demanda por servicios asistenciales en una población determinada, señala el dimensionamiento físicofuncional de los servicios de salud expresados en Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) de un establecimiento de salud. RNE Siglas que corresponden al Reglamento Nacional de Edificaciones. Sala Asistencial Es el ambiente destinado a la prestación de atenciones y/o procedimientos asistenciales realizados por profesional de la salud. Unidad Productora de Servicios (UPS) Es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros), organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios, en relación directa con su nivel de complejidad. Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Es la UPS organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad. Para efectos de esta norma se tomarán a las UPS referidas a los procesos operativos, del establecimiento de salud (Atención Directa de Salud, Investigación, y Docencia), y a aquellos procesos de soporte que corresponden a las UPSS de Atención de Soporte en Salud. Ventilación Mecánica Es el procedimiento controlado de renovación de aire en ambientes que no cuenten con ventilación natural y/o posean deficiencias de ventilación, mediante el empleo de 8
9 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 elementos y dispositivos electromecánicos. La ventilación mecánica denominada también forzada puede mantener los niveles de flujo de aire, presión, entre otros parámetros a diferencia de la ventilación natural que es variable y aleatoria. Zona Es el conjunto de ambientes de un establecimiento de salud con características similares relacionadas a través de una circulación común. Toda UPSS o UPS está constituida por dos o más zonas. Zonificación Es el ordenamiento lógico dimensionado de las UPSS y UPS determinadas en el programa arquitectónico, en razón de los siguientes principios: orientación y emplazamiento del terreno, accesibilidad, criterios de circulación, flujos y relaciones funcionales entre sí y los demás espacios arquitectónicos de funciones afines y/o complementarias Los establecimientos de salud deben elaborar su Programa Arquitectónico en razón del Programa Médico Funcional, y este a su vez, en función a la Cartera de Servicios de Salud determinada en el estudio de preinversión El dimensionamiento de la infraestructura y equipamiento de una UPSS o Actividad de un establecimiento de salud del segundo nivel de atención será determinada en el estudio de preinversión, para lo cual deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Norma Técnica de Salud Las características edificatorias de la infraestructura de un proyecto estarán reguladas por los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno determinado por el Plan Urbano de Desarrollo Local Las UPSS y UPS serán zonificadas considerando su interrelación funcional y los flujos de circulación y evacuación a zonas seguras La infraestructura y equipamiento de todo establecimiento de salud debe garantizar la confiabilidad y continuidad del funcionamiento de sus instalaciones, para brindar prestaciones y actividades de salud de óptima calidad Los expedientes técnicos, que no cumplan con las disposiciones sobre infraestructura y equipamiento de la presente Norma Técnica de Salud, no serán sujetos a opinión favorable por parte de la Unidad Ejecutora correspondiente Las áreas de los ambientes de las UPSS y UPS establecidas en la presente Norma Técnica de Salud, son estándares mínimos referenciales. El área final es determinado por la cantidad y disposición del equipamiento, funcionalidad y el número de usuarios (externos e internos) La cantidad de equipamiento de los ambientes de las UPSS y UPS establecidas en los Anexos de la presente Norma Técnica de Salud son estándares mínimos referenciales. La cantidad final de equipos es determinada por el número y funcionalidad de ambientes Las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica de Salud deberán aplicarse en los proyectos de inversión para la construcción de nuevos establecimientos de salud, así como en aquellos donde se proyecte ampliar y/o mejorar la infraestructura. Por lo tanto, la presente NTS no se constituye en un instrumento para la supervisión de establecimientos de salud existentes sin intervención. 9
10 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 6. DEL TERRENO 6.. Criterios de selección 6... Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos a) Debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y gas natural (de existir en la zona). La red de desagüe debe estar conectada a la red pública. b) En terrenos donde no se cuente con servicios de agua, desagüe y/o alcantarillado se debe proponer alternativas de solución para el tratamiento y/o disponibilidad de estos servicios. c) En terrenos donde no exista suministro de energía eléctrica pública, se deberá dotar de Grupo Electrógeno o de otro sistema alternativo de fuente de energía Relacionado a la localización y accesibilidad a) La localización de todo terreno destinado a un proyecto de establecimiento de salud debe ser compatible con el Plan de Desarrollo Urbano o Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Local o Regional, según corresponda. b) La localización del terreno propuesto debe ser concordante con la sobreposición de instrumentos que permitan su evaluación y análisis consecuente como son los mapas, ortofotos, imágenes satelitales, entre otros. c) Los terrenos elegidos deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial y/o medio existente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido tránsito de los pacientes, personal y público en general al establecimiento de salud. d) En aquellos casos donde sea factible generar fluido eléctrico para el consumo en edificaciones nuevas o existentes, se podrán instalar aerogeneradores independientes (parque eólico), para lo cual se debe disponer de un centro de transformación que permita transformar la energía eléctrica a niveles de tensión de uso (usualmente 220 V). En caso de que el sistema sea conectado a la red de alta tensión, por ausencia de vientos, se deberá instalar un contador de energía bidireccional Relacionado a la ubicación del terreno a) Los terrenos destinados al desarrollo de proyectos para establecimientos de salud se ubicarán acorde a la zonificación permisible en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local correspondiente. b) Los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse: En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por corrientes o fuerzas erosivas y/o deslizamientos. En cuencas con topografía accidentada, como lecho de ríos, aluviones y huaycos. En terreno con pendiente inestable, ni al pie o borde de laderas. Donde existan evidencias de restos arqueológicos (declarados como zonas arqueológicas por el Ministerio de Cultura). A una distancia menor a 00 m. equidistantes al límite de propiedad del terreno de estación de servicios de combustibles. 0
11 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 A una distancia no menor a 300 m. lineales al borde de ríos, lagos o lagunas ni a Km. del litoral. En suelos provenientes de rellenos sanitarios. Donde existan fallas geológicas o lo prohíban los mapas de peligro o mapas de microzonificación sísmica elaborados por la autoridad competente. Asimismo, en terrenos ubicados próximos a un volcán. Cerca de fuentes de contaminación ambiental proveniente de plantas químicas y/o contaminación por ruidos, considerando una distancia no menor a los 300 m. lineales al límite de propiedad del terreno del proyecto. Asimismo, no deben estar localizados a menos de 300 m. lineales de establos, granjas, camales, fábricas, depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y cementerios. Para el caso de rellenos sanitarios, basurales y planta de tratamiento de aguas residuales la distancia mínima será de Km. c) Para el caso de terrenos próximos al aeropuerto y líneas de alta tensión la localización debe ser consultada a la entidad pública correspondiente Relacionado al suelo del terreno a) Será preferible elegir terrenos de suelo estable, seco, compacto, de grano grueso y buena capacidad portante. La capacidad portante mínima recomendable es de 2 Kg/cm 2. b) De seleccionar terrenos con suelo de grano fino, arcillas, arenas finas y limos con baja capacidad portante, así como aquellos donde haya presencia de aguas subterráneas, se debe proponer una cimentación de acuerdo a estudios geotécnicos, los cuales permitirán obtener la información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para definir el tipo y condiciones de cimentación Relacionado al nivel de riesgo de la localidad donde se ubica el terreno elegido e inexistencia de restos arqueológicos a) Los establecimientos de salud que seleccionen terrenos nuevos, deben adjuntar el Informe de Estimación del Riesgo de la localidad donde se ubique el terreno elegido, de acuerdo al Manual Básico para la Estimación del Riesgo elaborado por el INDECI y aprobado con Resolución Jefatural N b) Para el caso de establecimientos de salud, será el Gobierno Local de la jurisdicción correspondiente quien determine la pertinencia de presentación del documento indicado. c) Asimismo, en caso de ser requerido, cualquier establecimiento de Salud está obligado a presentar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Tenencia legal Se debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del proyecto Para el caso de establecimientos de salud públicos, se deben considerar las disposiciones de la normativa vigente que regula los bienes estatales. El estudio geotécnico es el conjunto de actividades que permiten obtener la información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para la redacción de un proyecto de construcción. Se realiza previamente al proyecto de una edificación y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo y condiciones de cimentación.
12 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V Características básicas Las características físicas de un terreno y su dimensionamiento proyectado, que sea destinado a la edificación de un establecimiento de salud, estará sujeto a lo establecido en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local correspondiente Para establecimientos de salud con población asignada, los terrenos deben ser predominantemente planos y de preferencia de forma regular, siendo recomendable su ubicación en esquina o con dos (02) frentes libres como mínimo a fin de facilitar los accesos diferenciados El dimensionamiento de la infraestructura de un proyecto de salud se estimará en función a su capacidad resolutiva proyectada Disponibilidad de las áreas de terreno Para construcciones nuevas a) Para el caso de establecimientos de salud públicos, respecto al primer nivel de edificación del terreno, se considerará la siguiente proporción: o 50% para el diseño de las áreas destinadas al cumplimiento del Programa Arquitectónico. o 20% para el diseño de obras exteriores (como veredas y patios exteriores, rampas, estacionamiento, entre otros) y futuras ampliaciones. o 30% para área libre, que incluye el diseño de áreas verdes. b) Para el caso de establecimientos de salud privados se adecuarán a lo dispuesto por el Gobierno Local correspondiente Para ampliación, remodelación o intervenciones similares a) Para estos casos se tomarán en consideración los siguientes aspectos: o Informe de Estimación del Riesgo según lo indicado en el numeral 6...5, literal a), con vigencia no mayor a 3 años. o Conservación del área libre en un porcentaje no menor al 30%. b) En caso que el terreno no permita cubrir la edificación proyectada se hace imprescindible la selección de un nuevo terreno. 6.2 DE LA INFRAESTRUCTURA 6.2. Del Diseño Arquitectónico Flujos de circulación a) Los flujos de circulación deben permitir una vía óptima de relación entre las unidades de atención de un establecimiento de salud. b) Según el desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: Circulación horizontal: Se da a través de superficies que permiten la interrelación funcional entre ambientes sin cambiar de nivel en la edificación. - Los corredores de circulación interior tendrán un ancho mínimo de 2.40 m libre entre muros. Este concepto no aplica para los corredores que cumplen además la función de espera, que debe considerar 0.60 m. adicionales si la espera es hacia un solo lado o.20 m si es a ambos lados. 2
13 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 - El corredor de circulación en la UPSS Emergencia que accede desde el exterior a la zona de Tópicos tendrá un ancho mínimo de 2.80 m libre entre muros. - El corredor de circulación en la UPSS Centro Quirúrgico que dista desde la salida de la Sala de Operaciones al área de Transfer tendrá un ancho mínimo de 3.20 m libre entre muros. - Los corredores de circulación en la UPSS Emergencia y Hospitalización tendrán un ancho mínimo de 2.80 m libre entre muros. - Los corredores técnicos de circulación exterior tendrán un ancho mínimo de.50 m libre entre muros. - La circulación de los pacientes ambulatorios a la UPSS Hospitalización debe ser restringida. - En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, bebederos, entre otros, que obstruyan el tráfico y reducen el área de circulación. En el caso de los extintores y gabinetes contra incendio podrán ubicarse en los corredores siempre y cuando sean empotrados o con retiro. - Los corredores o veredas de circulación externa destinados al uso exclusivo del personal de servicio y/o de transporte de suministros deben tener un ancho libre mínimo de.00 m los cuales estarán protegidos del sol y de las lluvias del mismo ancho de circulación, con aleros o cubiertas adosadas a la estructura de la edificación. - En establecimientos cuyo clima es predominantemente lluvioso, las veredas deben diseñarse con cuneta para evacuación de aguas pluviales. - A partir del segundo nivel, la circulación en espacios abiertos contará con protecciones laterales de seguridad. Circulación vertical: Se da a través de equipos electromecánicos que permiten la interrelación funcional de ambientes o unidades que componen un establecimiento de salud entre los diferentes niveles de la edificación. - La circulación vertical se dará a través del uso de escaleras 2, rampas 3 y/o ascensores 4. - Según su tipología, el diseño de las escaleras debe considerar el tratamiento específico para escaleras integradas y de evacuación. - La escalera integrada tendrá un ancho mínimo de.80 m y estará provista de pasamanos a ambos lados de 0.90 m de altura. - La escalera de servicio y de evacuación tendrá un ancho mínimo de.20 m con pasamanos a ambos lados. - Las escaleras no tendrán llegada directa hacia los corredores o ascensores. El área previa o vestíbulo que acceda a las escaleras deberá tener una 2 Los criterios generales de escaleras para establecimientos de salud están sujetos a lo indicado en Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo VI, Art 26, 27 y 29. Asimismo, los criterios generales de diseño de escaleras de evacuación están sujetos a lo indicado en Norma A.30 del RNE, Requisitos de Seguridad, Art 3, 4, 5, 8, 23, 26 y 3. 3 Los criterios generales de diseño de rampas están sujetos a lo indicado en Norma A.20 del RNE, Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, Art 9 y 0. Asimismo, se considerará lo indicado en el Art 32 de la Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo VI. 4 Los criterios generales de diseño de ascensores están sujetos a lo indicado en Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo VI, Art 30, a excepción del item a), y Art 3. Asimismo, se considerará lo indicado en la Norma A.20 del RNE, Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, Art. 3
14 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 distancia mínima de 3 metros considerada desde el inicio o entrega de la escalera hasta el paramento opuesto. - En la UPSS Hospitalización, la distancia entre la última puerta de la habitación de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25 metros. - El acabado del piso de las escaleras será de material antideslizante. - El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 28 y 30 cm y el contrapaso no será menor de 6 cm ni mayor de 7 cm. - Los pasamanos deben diseñarse de modo que resistan una carga mínima de 75 Kg/m aplicada en cualquier dirección y sobre cualquier punto de los pasamanos. Asimismo, el diseño debe tener al menos un elemento intermedio longitudinal a la mitad de la altura desde el nivel de piso hasta el nivel del pasamano. - El ancho mínimo libre de una rampa no será menor a.25 m. - El acabado del piso para rampas debe ser antideslizante y/o bruñado cada 0 cm y debe tener barandas a ambos lados. - La diferencia de niveles se podrá solucionar empleando medios mecánicos. - Los cambios de nivel hasta de 6 mm. pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes; entre 6 mm. y 3 mm. deben ser biselados, con una pendiente no mayor de :2 y los superiores a 3 mm. deben ser resueltos mediante rampas. - Las rampas serán consideradas como medio de evacuación siempre que la pendiente no sea mayor a 2%. - Las rampas de acceso vehicular que no cuenten con vereda peatonal no serán consideradas como medio de evacuación. - El uso de ascensores es obligatorio en establecimientos de 2 niveles o más, y no serán considerados como medio de evacuación. - El área previa o vestíbulo que acceda a los ascensores deberá tener una distancia mínima de 3 metros considerada desde la puerta del ascensor hasta el paramento opuesto. - Los montacargas se emplearán solo para el traslado de carga limpia y deben abrirse hacia un ambiente techado, nunca hacia pasadizos. c) Según el ámbito de desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de circulación: Circulación interna - Las circulaciones de pacientes ambulatorios e internos deben planearse con la finalidad de conservar la zonificación de los servicios, y que a su vez, permitan el transporte eficaz de suministros y servicios a todo el establecimiento. - Los flujos de circulación interna deben evitar el cruce de transporte limpio y sucio y el cruce entre el usuario permanente (interno, médico, enfermeras, técnicos) y el usuario temporal (visitante, acompañante, servidores). - Los flujos de circulación interna deben permitir que la zonificación distribuya los ambientes de acuerdo a su funcionalidad y secuencia de procedimiento. - Asimismo, los accesos deben evitar los cruces de elementos sucios y limpios, así como de pacientes internados y ambulatorios. - Los porcentajes estimados de circulación interior para establecimientos del segundo nivel se definen en 40% del área útil como mínimo. De acuerdo a la complejidad del establecimiento, se deberá evaluar considerar la pertinencia 4
15 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 de un área porcentual para el caso de diseños con circulación técnica exclusiva como en la UPSS Consulta Externa, UPSS Centro Quirúrgico, corredores técnicos de material limpio o sucio, entre otras. Circulación Externa: - Los flujos de circulación externa, sea peatonal o vehicular, considerarán los ingresos y salidas para pacientes, visitantes, personal, vehículos, materiales y servicios. - Los establecimientos del segundo nivel deben diferenciar sus ingresos como mínimo el ingreso principal, emergencias y servicios generales. Cada uno de estos ingresos debe considerar un control de ingreso. - Las áreas de estacionamiento deben diferenciar su uso para el personal del establecimiento, de los visitantes y pacientes ambulatorios (incluidos los pacientes con discapacidad), entre otros. - Para el cálculo del área de estacionamiento vehicular 5, se considerará lo indicado en el Certificado de Parámetros y Urbanísticos del terreno de la localidad correspondiente. En su defecto, la superficie destinada para estacionamiento vehicular será como mínimo el 6% del área techada del establecimiento. Su ubicación estará lo más cerca posible al ingreso diferenciado, dependiendo del tipo de usuario. - Se deberán diferenciar las áreas para estacionamiento de público general, pacientes ambulatorios, personal y personas con discapacidad. La capacidad y características destinadas para áreas de estacionamiento reservado a pacientes y personal con discapacidad serán de acuerdo a lo indicado al Art 6 de la Norma A.30 del RNE, Requisitos de Seguridad. - En caso de que el estacionamiento sea ubicado en sótano o semisótano, las características de diseño estarán sujetas a lo indicado en el Art 67 de la Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo X. d) Según el tipo, volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad, existen siete (07) tipos de flujos de circulación: Flujo de Circulación de pacientes ambulatorios, por donde circulan los pacientes que acuden al establecimiento por consulta médica, evaluación, terapia física o mental, así como aquellos que requieren exámenes de exploración que permitan el diagnóstico y tratamiento más acertado y efectivo. Flujo de Circulación de pacientes internados, por donde circulan los pacientes internos durante el período de recuperación y tratamiento. Flujo de Circulación de personal, por donde circula el personal médico, asistencial y administrativo. Flujo de Circulación de visitantes, por donde circulan las personas que acuden a visitar y acompañar a sus familiares internos. Flujo de Circulación de suministros, por donde se conducen la materia prima para raciones alimenticias, medicamentos, ropa limpia, material estéril. Flujo de Circulación de ropa sucia, por donde se conduce la ropa sucia hasta el centro de lavado. Flujo de Circulación de residuos sólidos, por donde se conduce los residuos recogidos desde los ambientes generados de residuos hasta su almacenamiento y disposición final. 5 Los criterios generales de diseño de estacionamiento están sujetos a lo indicado en Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo X, Art 60 al 69. 5
16 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V Tecnologías Constructivas - De corresponder, se incorporarán tecnologías que propicien las mejores condiciones de habitabilidad y confort. - Los materiales de construcción se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de recursos en cada región, cautelando que garanticen seguridad e higiene al establecimiento. 6 - Se utilizarán sistemas constructivos e instalaciones tendientes a garantizar la integridad del inmueble y sus usuarios, así como el diseño de estructuras con visión a futuro. Estos podrán ser de uso convencional o no convencional. - Las edificaciones en salud con sistema constructivo no convencional (paneles prefabricados, termo acústico, sistema en seco, entre otros) serán diseñadas de acuerdo a las áreas y acabados, establecidos en la presente norma técnica Funcionalidad - Los establecimientos de salud deben ser diseñados y construidos con los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo, condiciones climáticas de la región, materiales y distribución adecuados para su adaptación al medio ambiente. - El diseño de la edificación debe ser modular y flexible, con posibilidades de adaptación y crecimiento acordes a las necesidades de los establecimientos de salud. La interrelación eficiente de espacios y áreas debe optimizar tiempos y flujos de desplazamiento. - Se evitarán elementos arquitectónicos que puedan causar lesiones a los usuarios. - Todos los ambientes deben proporcionar comodidad y seguridad al paciente Accesibilidad e Ingresos - Todos los accesos de control de ingresos y salidas de un establecimiento de salud deben considerar un ambiente independiente con servicio higiénico. - Se recomienda desarrollar la topografía más plana para la ubicación de los accesos. - Se debe facilitar el ingreso al establecimiento, en especial para aquellas personas con algún grado de discapacidad, mediante el empleo de elementos arquitectónicos Orientación, iluminación, ventilación y climatización - Una orientación adecuada de los vientos evita la contaminación de malos olores y humos, especialmente de las áreas de internamiento. - Aquellas ventanas orientadas al este u oeste deben utilizar elementos arquitectónicos que permitan el asoleamiento indirecto del ambiente. - De preferencia se debe contar con iluminación 7 y ventilación 8 naturales, para lo cual se debe considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas. - Las salas de espera y ambientes de internamiento u observación deben tener iluminación y ventilación natural adecuadas, procurando evitar que el asoleamiento ingrese en forma directa a dichos ambientes. - La ubicación de ambientes que conforman los servicios generales deben considerar el sentido de los vientos. 6 Las edificaciones en salud no deben ser construidas con material de adobe o quincha, ya que las construcciones en adobe están consideradas como Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego. Norma A.30 del RNE, Requisitos de Seguridad, Art 47 7 Los criterios generales de iluminación están sujetos a lo indicado en Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo VIII, Art 47 al Los criterios generales de ventilación están sujetos a lo indicado en Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Capítulo IX, Art 5 al 58. 6
17 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 - La climatización se debe realizar por medio de sistemas pasivos, considerando la orientación solar, vientos dominantes y el estudio y análisis de los materiales de construcción Altura libre - En caso de establecimientos de salud del segundo nivel de atención, la altura libre interior no será menor a los 3.00 m, considerados desde el nivel de piso terminado al cielorraso o falso cielorraso (según el caso), siendo la altura total interior no menor a los 4.00 m, a fin de permitir el pase horizontal de tuberías sin comprometer los elementos estructurales. - En zonas cálidas y/o tropicales, las alturas libres interiores podrán incrementarse de acuerdo a las características ambientales de cada región De los ambientes complementarios de uso compartido: - La Sala de espera podrá ser compartida con otras UPSS de Atención de Soporte o Actividades de Atención de Soporte, dependiendo de la funcionalidad del diseño arquitectónico. - Se dispondrá de un cuarto de limpieza por cada 400 m 2 de área techada en cada nivel de edificación construido. - Los ambientes de almacenamiento intermedio de residuos sólidos deberán ser incorporados siempre y cuando el volumen de residuos sólidos sea mayor a 50 litros por día. El número de ambientes de almacenamiento intermedio deberá determinarse tomando en consideración la generación de residuos de sólidos primero por zona y luego por UPSS o por nivel de la edificación según sea el caso. - El tamaño del ambiente para disposición final de residuos se calculará a razón de 0,004 m 3 /m 2 del área techada, sin incluir los estacionamientos De los Ductos - El concepto de ducto debe ser utilizado sólo para el pase de tuberías de instalaciones y ventilación de servicios higiénicos unipersonales. - Estos ductos no serán utilizados para el sistema de recolección de residuos sólidos ni ropa sucia. - Para efectos de la presente norma, las dimensiones mínimas del ducto de ventilación serán de 60x60 cm De los techos y Cubiertas - Para todos los ámbitos del país, se recomienda que los techos sean de losa aligerada, salvo en aquellos donde la disponibilidad de recursos de materiales de construcción no lo permitan. - En localidades donde se presentan lluvias constantemente, se debe considerar la magnitud de la precipitación pluvial para efecto del diseño de los techos y cubiertas. Asimismo se debe tener en cuenta los microclimas existentes en cada región a fin de proponer un sistema de evacuación pluvial y canalización correspondiente. - El mismo criterio se aplica para las precipitaciones en forma de granizo, nieve, entre otros. - La cobertura final de los diferentes tipos de techos de los establecimientos de salud deben garantizar la impermeabilidad y protección a la estructura. - Las pendientes e inclinaciones de los techos serán las adecuadas en cada región, especialmente en la sierra y la selva del territorio, no debiendo ser menor de 20 o 36.4% para la sierra y 23 o % para la selva. En la costa se debe considerar la impermeabilización de los techos, sea por cobertura y/o inclinación del techo, ante los eventuales efectos naturales por lluvia. 7
18 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V De las Puertas: - La altura del vano de la puerta no será menor a 2.0 m. Asimismo, con el objeto de favorecer la ventilación e iluminación de los ambientes se podrá colocar sobreluz, que puede ser tipo persiana de madera, vidrio o malla. - Todas las puertas donde se exija el tránsito de camillas debe estar protegida con lámina de acero inoxidable a una altura no menor a.00m. - Todas las puertas de los ambientes de internamiento u observación, llevarán una mirilla para registro visual de 20 x 60cm como mínimo. - Los ambientes de tópico y observación en el ambiente de atención de urgencias y emergencias podrán emplear puertas plegables de vinílico o similar. - Los ambientes de servicios generales que alberguen equipos, dispondrán de rejas enmalladas para permitir su ventilación y su ancho dependerá del equipo que ocupará dicho espacio. - La puerta de acceso y servicio higiénico para discapacitados o gestantes debe abrir hacia fuera y su cerradura será tipo palanca. - Las mamparas o puertas de vidrio deben llevar una cinta de seguridad o elemento de identificación de 0 cm de ancho a una altura de.00 m. - Las puertas de evacuación deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma A.00 del RNE, Condiciones Generales de Diseño, Art 35, y lo indicado en la Norma A.30 del RNE, Requisitos de Seguridad, Art 5 al. - Los tipos y anchos mínimos de las puertas están dispuestas en el Anexo N de la presente Norma Técnica de Salud De las Ventanas - Las ventanas deben abrir hacia áreas externas, patios interiores o ductos de ventilación. No debe considerarse abrir ventanas hacia los corredores y pasajes cubiertos de circulación interna. - El área mínima de iluminación será de 20% del área del ambiente. El área mínima de ventilación de las ventanas será el 50% del área de la ventana. - La iluminación y ventilación naturales se considerarán de acuerdo a la orientación y región geográfica donde se encuentre: Para la costa, el área del vano ocupará el 20% del área del piso del ambiente. Para la sierra, el área del vano ocupará el 5% del área del piso del ambiente. Para la selva, el área del vano ocupará el 30% del área del piso del ambiente y se empleará necesariamente la ventilación cruzada. - El tipo de vidrio debe considerar prioritariamente la seguridad de los usuarios de acuerdo a la Norma E.040, Vidrio, del RNE De los servicios sanitarios: - Los ambientes de las UPSS de los establecimientos de salud estarán dotados de servicios sanitarios con la cantidad mínima y tipo de aparatos y accesorios sanitarios, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N 2 de la presente norma. - Los servicios sanitarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será 50 m. Los materiales de acabado de los ambientes serán antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable. Deben contar con sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 8
19 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 Los aparatos sanitarios deben ser de bajo consumo de agua. Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes. Las puertas de los servicios sanitarios de uso público deben contar con un sistema de cierre automático. - Todos los servicios sanitarios de uso público deben tener contrazócalo sanitario. - Los aparatos sanitarios deben instalarse en ambientes adecuados, dotados de iluminación y ventilación con los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección. - Los aparatos sanitarios deben estar codificados para permitir su ubicación dentro en los planos de diseño, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N 3 de la presente norma. - Los aparatos sanitarios para personas con discapacidad deben cumplir los requisitos indicados en el Art 5 de Norma A.20 del RNE, Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, según sea el caso De los materiales de acabado: - Los pisos deben ser antideslizantes, durables y de fácil limpieza. Para determinar el uso del piso según el tipo de tráfico se considerará la clasificación PEI (Porcelain Enammel Institute) que mide la resistencia a la abrasión o desgaste provocado por tránsito de personas u objetos sobre un objeto esmaltado, determinando: PEI III: Para el uso de tráfico moderado, como son los ambientes de: o UPS Complementarias: UPS Casa Materna y UPS Residencia Médica; y o UPS Administración y UPS Gestión de la Información. PEI IV: Para el uso de tráfico semi-intenso como son los ambientes de: o Todas las Unidades Productoras de Servicios de Salud que corresponden a establecimientos de salud del segundo nivel de atención; o Todas las Actividades que corresponden a establecimientos de salud del segundo nivel de atención; o UPS Generales: UPS Lavandería, UPS Nutrición y Dietética y UPS Gestión de Residuos Sólidos; o UPS Complementaria: UPS Sala de Uso Múltiple; y o Todos los corredores de circulación interior del establecimiento de salud. - Todos los muros deben ser tarrajeados y serán pintados, total o parcialmente, de corresponder al ambiente. Aquellos ambientes que consideren el empleo de zócalos deben considerar una altura mínima de.20 m, a excepción de los cuartos de limpieza o sépticos cuya altura mínima será de.50 m. - En los muros cuyas aristas ortogonales ubicadas en el tránsito de camillas será obligatorio protegerlos contra el choque de camillas o silla de ruedas con protector de esquinas a una altura no menor a.00 m. - Los corredores de circulación deben tener contrazócalo sanitario. - Los acabados interiores en losas, paredes y pisos serán de color claro, a excepción de aquellos ambientes donde se expresa específicamente lo contrario. - Los cielorrasos deben estar empastados sin excepción. 9
20 PROYECTO NTS N -MINSA/DGIEM-V0 - Las baldosas de falso cielorraso deben ser estructurales e ignífugas De las obras complementarias exteriores al establecimiento de salud - El retiro correspondiente hacia el terreno o edificación colindante estará determinada en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios del terreno. - Todo establecimiento de salud debe contar con cerco perimétrico a una altura mínima de 2.40 m considerada desde el interior del establecimiento. - En todas las edificaciones, se deben considerar veredas perimetrales que protejan los muros de la humedad ocasionada por el agua de Iluvia y/o de riego de áreas verdes. Esta protección además considerará contrazócalos de cemento pulido e impermeabilizado con un ancho mínimo de 0.60 m. - Con la finalidad de disminuir los efectos ocasionados por las Iluvias y las inundaciones, se dotará a la edificación de elementos de protección a nivel de piso que impidan la inundación más probable De la señalética - La identificación exterior y la orientación e información al interior del establecimiento de salud están indicadas en las Normas de Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud. - Se eliminarán las barreras físicas de acceso para personas que tiene algún grado de discapacidad y adultos mayores, y se contará con sistemas de circulación fluidos y señalizados, incorporando medidas especiales de fácil lectura para estas señales. - Los criterios generales sobre señalética para personas con discapacidad estarán sujetas a lo indicado en el Art 23 de Norma A.20 del RNE, Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores De la seguridad y previsión ante siniestros - La identificación y criterios de señalización correspondiente de los elementos de seguridad están indicados en NTS N 037-MINSA/OGDN-V.0, Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo y NTE A.30 del RNE, Requisitos de Seguridad, Capítulo II. - Para calcular el número de ocupantes que pueden estar dentro de una edificación en cada nivel y zona de servicio, se emplearán los coeficientes de cálculo indicados en el Art 3. de Norma A.30 Requisitos de Seguridad del RNE: Zona de servicio ambulatorio y diagnóstico: 6.00 m 2 / pers. Zona de habitaciones (superficie total): 8.00 m 2 / pers. Zona de tratamiento de pacientes externos: m 2 / pers. Sala de espera: 0.80 m 2 / pers. Servicios auxiliares: 8.00 m 2 / pers. Área de refugio en instalaciones con pacientes en silla de ruedas:.40 m 2 / pers. Área de refugio en pisos que no alberguen pacientes: 0.50 m 2 / pers. Depósitos: m 2 / pers Del diseño estructural Cargas - Se debe calcular las cargas y sobrecargas en ambientes, donde se tiene alguna carga especial como por ejemplo los ambientes de consultorio de odontología, 20
10 DE SALUD hic, GEO - 20 ttittetact tebú t MA OF C ft> 53,, 1,4 5EreHeee dd 2014 Visto, el Expediente 13-058472-002 conteniendo el Memorándum N 1924-2014-DGEM/MINSA y el Informe N 056-2014-UFNATGDN-DGIEM/MINSA
0 DE SALUD hic, GEO - 20 ttittetact tebú t MA OF C ft> 53,,,4 5EreHeee dd 204 Visto, el Expediente 3-058472-002 conteniendo el Memorándum N 924-204-DGEM/MINSA y el Informe N 056-204-UFNATGDN-DGIEM/MINSA
NORMA TÉCNICA DE SALUD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NORMA TECNICA DE SALUD PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2013 1 I. FINALIDAD Lograr

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución