Source: http://docplayer.es/31743614-Peaton-persona-que-transita-a-pie.html
Timestamp: 2018-02-17 19:59:08+00:00

Document:
Peatón: Persona que transita a pie. - PDF
Download "Peatón: Persona que transita a pie."
Gustavo Murillo Rojas
1 Última Páginas: Página 1 a 23 I. OBJETIVO Establecer las distancias mínimas de seguridad que deben cumplirse al diseñar y construir líneas aéreas de distribución de energía eléctrica y sus equipos asociados, con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas y bienes. II. ALCANCE Este criterio especifica las distancias mínimas de seguridad para el diseño, construcción y mantenimiento de líneas aéreas de distribución en el área de concesión de ENSA, mitigando el riesgo de accidentes por contacto eléctrico directo con líneas energizadas. III. REFERENCIAS Documentos Asociados: National Electrical Safety Code, versión C Resolución # 789 del 27 de Agosto de 2008 IV. DEFINICIONES Acera: Franja longitudinal ubicada a los costados de la vía de circulación destinada exclusivamente para el tránsito de peatones. Alambre: Metal cilíndrico solidó en forma de varilla alargada o de filamento, usado para transmitir energía o señales eléctricas, puede ser desnudo o aislado. Aterrizado: Conectado o en contacto con la tierra, también puede estar conectado a alguna extensión de un cuerpo conductivo que sirve en lugar de tierra. Blindaje o Pantalla: Cubierta metálica o semiconductora que recubre el cable en toda su extensión y que sirve para confinar el campo eléctrico y distribuirlo uniformemente en su interior. Cable: Conductor o conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector. Conductor: Alambre o conjunto de alambres no aislados entre si, cuya misma función es transportar la corriente que circula por una línea eléctrica. Cordón: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía. Borde exterior de la acera. Energizado: Conectado eléctricamente a una fuente de diferente potencial. Mensajero: Es un alambre de soporte (solidó o trenzado) o de suministro eléctrico, que soporta además de su propio peso, el peso de uno o más conductores o cables. No forma parte del circuito eléctrico. NESC: Código Eléctrico Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles, Nacional Electrical Safety Code. Peatón: Persona que transita a pie. Vía Férrea: Zona diseñada para el transito exclusivo de vehículos sobre rieles.
2 Última Páginas: Página 2 a 23 V. GENERALIDADES Las distancias verticales y horizontales que se presentan en este criterio fueron adoptadas del Nacional Electrical Safety Code, C No será permitida la instalación de líneas eléctricas por encima de casas o edificios, ni la construcción de obras civiles (casas o edificios) por debajo de líneas eléctricas. A menos que se especifique lo contrario todas las distancias dentro de este criterio son mínimas y los voltajes son de fase a tierra para circuitos efectivamente aterrizados. Para propósitos de medición: 1. Distancias Mínimas de Estructuras de Soporte a Otros Objetos. La distancia horizontal de alambres, cables y conductores sobre la tierra en lugares generalmente accesibles como plazas, carreteras o rieles de ferrocarril no deben ser menores que las especificadas a continuación. Debe existir una distancia horizontal mínima de la estructura de soporte a hidrantes no menor de 4, ver Figura # 1. Todas las distancias de seguridad deberán ser medidas de superficie a superficie. Todos los espacios de centro a centro. Los accesorios metálicos energizados conectados a los conductores de línea serán considerados parte de los conductores de línea. Bases metálicas de equipos y dispositivos similares serán considerados parte de la estructura de soporte. Los cables cubiertos serán considerados conductores desnudos para todos los requerimientos de distancia, excepto cuando el espaciamiento entre los conductores del mismo o de diferentes circuitos lo requiera (incluyendo conductores conectados a tierra). Figura # 1. Una distancia mínima horizontal no menor de 4 debe existir entre postes o estructuras de la línea aérea y los hidrantes contra incendios. Cuando la líneas aéreas corren paralelas o cruzan las vías del ferrocarril, cualquier porción de la estructura de soporte, cruceta y equipo añadido debe estar a una distancia vertical no menor menor de 6.7 m (22 ) por encima de la vía. La parte de la estructura más cercana a la vía deberá tener una distancia
3 Última Páginas: Página 3 a 23 horizontal no menor de 3.6 m (12 ), ver Figura 2. Excepción 1: Una distancia horizontal de 2.13 m (7 ), puede ser permitida donde la estructura de soporte no presente obstrucción y se provea la calzada para la carga o descarga de vehículos. Donde exista acera o encintado la estructura de soporte o equipo que se encuentren a una distancia vertical de hasta 4.6 m (15') sobre la superficie de la calle, debe estar localizadas a suficiente distancia de la acera, para evitar el contacto con vehículos que transiten por la vía. Figura #2. Debe existir una distancia mínima horizontal de 3.85 m (12 ) de cualquier parte de la estructura de soporte más cercana a la vías férrea, cuando los conductores cruzan o están paralelos a las vías férreas, a una altura no menor de 6.70 m (22 ). 2. Distancia Vertical de Conductores Eléctricos sobre el Suelo, Carreteras y otras Superficies: La distancia vertical de los conductores respecto al piso, carreteras, estacionamientos y otras áreas atravesadas por vehículos donde los conductores pasan a lo largo o dentro de los límites de carreteras son las especificadas en la Tabla # 1, ver Figura # 3. Cuando los conductores cruzan las vías o sobresalen de ella las distancias mínimas son las especificadas en la Tabla # 2, ver Figura #4. Cuando el voltaje exceda los 22 kv, las distancias especificadas en la Tabla # 1 y 2 deben ser incrementadas en una tasa de 0.01kV por cada kv que exceda los 22 kv.
4 Última Páginas: Página 4 a 23 Tabla # 1 Distancia Mínima Vertical de Alambres, Cables y Conductores que pasan a lo largo y dentro de los límites de: Tipo de superficie: Cables y Conductores de Comunicación Aislado Mensajeros Retenidas Aterrizadas Conductor Neutral A B 751V-22Kv C Carreteras, Calles y Calzadas Lotes de Estacionamientos, Callejones Otras áreas sujetas al tráfico vehicular como cultivos, bosques, huertas, etc. Caminos en áreas rurales donde es poco probable que los vehículos pasen por debajo de las líneas *Tabla del NESC 4.7 m (15.5 ) m (16 ) 5.6 m (18.5 ) 4.1 m (13.5 ) m (14 ) 5.0 m (16.5 ) Figura #3. Distancia mínima vertical donde los alambres, cables y conductores pasan a lo largo y dentro de los límites de carreteras u otros derechos de paso, pero no sobresalen del camino. 1 Donde los conductores cruzan sobre o a lo largo de callejones, calles, lotes de estacionamiento, esta distancia puede ser reducida a 4.6 m. 2 Cables de comunicación y conductores pueden tener una distancia de 4.6 m, donde los postes se encuentran detrás de las aceras u otras estructuras que puedan obstruir el trafico. 3 Esta distancia puede ser reducida a 4 m para conductores de comunicación y retenidas.
5 Tabla # 2 Distancia Mínima Vertical de Alambres, Cables y Conductores sobre: Última Páginas: Página 5 a 23 Tipo de superficie: Cables y Conductores de Comunicación Aislado Mensajeros Retenidas Aterrizadas Conductor Neutral A B 751V-22kV C Carreteras, Calles y Calzadas Lotes de Estacionamientos, Callejones Otras áreas sujetas al tráfico vehicular como cultivos, bosques, huertas, etc. Espacios y caminos en áreas rurales donde es poco probable que los vehículos pasen por debajo de las líneas *Tabla del NESC. 4.7 m (15.5 ) m (16 ) 5.6 m (18.5 ) 2.9 m (9.5 ) 3.8 m (12.5 ) 4.4 m (14.5 ) Figura #4. Distancia mínima vertical donde los alambres, cables y conductores cruzan o sobresalen del camino. 1 Donde los conductores cruzan sobre o a lo largo de callejones, calles, lotes de estacionamiento, esta distancia puede ser reducida a 4.6 m.
6 Última Páginas: Página 6 a Distancia Vertical de Carcasas de Equipos y Partes Rígidas Energizadas sin Protección sobre el Suelo, Carreteras y otras Superficies: La distancia vertical mínima de carcasa de equipos o partes rígidas energizadas sobre el suelo, carreteras, estacionamientos, callejones y otras áreas rurales son las especificadas en la Tabla #3, ver Figura #4. Tabla # 3 Distancia de Seguridad de Partes Rígidas Energizadas sin Protección y Carcasa de Equipos: Carcasa de Equipos Efectivamente Aterrizados A Parte Rígida Energizada sin Protección B Parte Rígida Energizada sin Protección 750V-22 kv B Carreteras, Lotes de Estacionamiento, Callejones, Otras áreas sujetas al tráfico vehicular. Caminos en áreas rurales donde es poco probable que los vehículos pasen por debajo de las líneas y donde la parte rígida esta a lo largo y dentro de la vía. Accesos y caminos con trafico restringido, Acceso solo a peatones donde la parte rígida pasa por encima o sobresalen de la vía. *Tabla del NESC. 4.6 m (15 ) 4.9 m (16 ) 5.5 m (18 ) 4.0 m (13 ) 4.3 (14 ) 4.9 m (16 ) 3.4 m (11 ) 3.6 m (12 ) 4.3 m (14 ) Figura #5. Distancia mínima vertical de carcasa de equipos y partes rígidas energizadas sin protección sobre el suelo.
7 Última Páginas: Página 7 a Distancia de Alambres, Cables, Conductores y Equipos Eléctricos a Edificios, Puentes, Piscinas y Otras Instalaciones. A. Distancia de Alambres, Cables, Conductores y Equipos Eléctricos a Edificios: Las distancias mínimas verticales, horizontales y de transición de conductores eléctricos a edificios son las especificadas en la Tabla #4, #5 y #6, ver Figura #5. La distancia de transición es cuando la distancia de seguridad horizontal (H), sobre el nivel del techo o el punto superior de una instalación al punto donde la diagonal se iguala a los requerimientos de seguridad vertical (V). De forma similar, la distancia de seguridad horizontal (H) predomina por encima o por debajo de las proyecciones de los edificios, anuncios u otras instalaciones al punto donde la diagonal se iguala a los requerimientos de la distancia de seguridad vertical, según el NESC Para el caso de ENSA la distancia de transición será igual a la proyección de la distancia horizontal hasta el punto donde la proyección horizontal iguala la distancia de seguridad vertical. Figura #6. La figura muestra las posibles situaciones en las que se pueden presentar en campo para medir la distancia mínima vertical, horizontal y de transición de alambres, cables y conductores eléctricos a edificios.
8 Última Páginas: Página 8 a 23 Tabla # 4 Distancia Mínima de Alambres, Cables y Conductores sin Protección a Edificios: Distancia Horizontal H de : Paredes, Proyecciones, Ventanas Protegidas y No Protegidas Balcones y áreas de fácil acceso por personas (*) Conductor de Comunicación Aislado Mensajeros Retenidas Aterrizadas Conductor Neutral Cables de Servicio Aislado sin Pantalla 1.4 m (4.5 ) m (5 ) 1 2 Distancia Vertical V : Sobre y debajo de balcones paredes en áreas accesibles a peatones (*). Sobre techos en áreas no sujetas al tráfico de camiones (**). 3.2 m (10.5) 3.4 m (11 ) Distancia Vertical Y : Sobre techos en áreas accesibles al tráfico de camiones (**). Distancia Vertical A : Sobre y debajo de techos y proyecciones en zonas de difícil acceso por personas. *Tabla del NESC. 4.7 m (15.5 ) 4.9 m (16 ) 0.9 m (3 ) 1.07 m (3.5) 1 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el edificio no requiera mantenimiento como pintura y otras operaciones que requieran que el personal trabaje cerca de cables o partes rígidas energizadas sin protección, la distancia puede ser reducida a 0.60 m. 2 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida a 0.60 m de alambres, cables, conductores, incluyendo empalmes y derivaciones, también incluye partes rígidas energizadas sin protección provistas de suficiente fuerza dieléctrica para limitar un corto. 3 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, esta distancia puede ser reducida a 75 mm para la porción a tierra de la retenida. (*)Una ventana protegida es aquella que no se puede abrir. Un techo, balcón o área es considerado de fácil acceso por personas si este puede ser alcanzado a través de una puerta, rampa, ventana, escalera utilizada por una persona, de manera tal que no realice ningún esfuerzo físico extraordinario, ni emplee ningún instrumento o dispositivo especial para tener acceso a estos. (**) Para propósitos de este criterio un camión es considerado, cualquier vehículo que exceda 2.45 m.
9 Tabla # 5 Distancia Mínima de Cables y Conductores sin Protección a Edificios: Última Páginas: Página 9 a 23 Distancia Horizontal H de : Paredes, Proyecciones, Ventanas Protegidas y No Protegidas Balcones y áreas de fácil acceso por personas (*) 751V-22kV 1.7 m (5.5 ) m (7.5 ) Distancia Vertical V : Sobre y debajo de balcones paredes en áreas accesibles a peatones (*). Sobre techos en áreas no sujetas al tráfico de camiones (**). Prohibido Prohibido Distancia Vertical Y : Sobre techos en áreas accesibles al tráfico de camiones (**). Distancia Vertical A : Sobre y debajo de techos y proyecciones en zonas de difícil acceso por personas. *Tabla del NESC. Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 1 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el edificio no requiera mantenimiento como pintura y otras operaciones que requieran que el personal trabaje cerca de cables o partes rígidas energizadas sin protección, la distancia puede ser reducida a 0.60 m. 2 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida a 0.60 m de alambres, cables, conductores, incluyendo empalmes y derivaciones, también incluye partes rígidas energizadas sin protección provistas de suficiente fuerza dieléctrica para limitar un corto. 3 Cuando los conductores son desplazados por el viento, la distancia no será menos de 1.07 m. 4 Cuando los conductores son desplazados por el viento, la distancia no será menos de 1.40 m. 5 Donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida a 2 m por conductor hasta 8.7 kv a tierra. (*)Una ventana protegida es aquella que no se puede abrir. Un techo, balcón o área es considerado de fácil acceso por personas si este puede ser alcanzado a través de una puerta, rampa, ventana, escalera utilizada por una persona, de manera tal que no realice ningún esfuerzo físico extraordinario, ni emplee ningún instrumento o dispositivo especial para tener acceso a estos. (**) Para propósitos de este criterio un camión es considerado, cualquier vehículo que exceda 2.45 m.
10 Tabla # 6 Distancia Mínima de Partes Rígidas y Carcasa de Equipos sin Protección a Edificios: Última Páginas: Página 10 a 23 Distancia Horizontal H de: Paredes, Proyecciones, Ventanas Protegidas y No Protegidas Balcones y áreas de fácil acceso por personas (*) Distancia Vertical V : Sobre y debajo de balcones paredes en áreas accesibles a peatones (*). Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos no Aterrizados Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos no Aterrizados 751V-22kV 1.7 m (5.5 ) m (7.5 ) 3.5 m (11.5) Prohibido Sobre techos en áreas no sujetas al tráfico de camiones (**). Distancia Vertical Y : Sobre techos en áreas accesibles al tráfico de camiones (**). Distancia Vertical A : Sobre y debajo de techos y proyecciones en zonas de difícil acceso por personas. 5.0 m (16.5 ) Prohibido 3.2 m (10.50 ) Prohibido *Tabla del NESC. 1 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el edificio no requiera mantenimiento como pintura y otras operaciones que requieran que el personal trabaje cerca de cables o partes rígidas energizadas sin protección, la distancia puede ser reducida a 0.60 m. 2 En paredes, proyecciones y ventanas protegidas, donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida a 0.60 m de alambres, cables, conductores, incluyendo empalmes y derivaciones, también incluye partes rígidas energizadas sin protección provistas de suficiente fuerza dieléctrica para limitar un corto. (*)Una ventana protegida es aquella que no se puede abrir. Un techo, balcón o área es considerado de fácil acceso por personas si este puede ser alcanzado a través de una puerta, rampa, ventana, escalera utilizada por una persona, de manera tal que no realice ningún esfuerzo físico extraordinario, ni emplee ningún instrumento o dispositivo especial para tener acceso a estos. (**) Para propósitos de este criterio un camión es considerado, cualquier vehículo que exceda 2.45 m.
11 Última Páginas: Página 11 a 23 B. Distancia Mínima de Alambres, Cables, Conductores y Equipos Eléctricos a Otras Estructuras: Los alambres, cables y conductores que pasen próximos a otras estructuras de soporte como luminarias, señales de tráfico o estructuras que soporten una segunda línea; deben estar separados a una distancia horizontal de 1.50 m (5 ) para voltajes hasta 50 kv y una distancia vertical de 1.40 m (4.5 ) para voltajes por debajo de 22 kv y 5.5 para voltajes entre 22 kv hasta 50 kv. C. Distancia Mínima de Alambres, Cables, Conductores y Partes Rígidas Energizadas a Señales, Chimeneas, Anuncios, Tanques, Antenas de Radio y TV: Las distancias vertical y horizontal de alambres, cables y conductores a señales, chimeneas, anuncios, antenas de radio y TV son las especificadas en la Tabla #7, #8 y #9, ver Figura 6. Cuando los conductores son desplazados por el viento las distancias no deben ser menores que 3.5 para voltajes de y 4.5 para voltajes de kv. Para el caso de ENSA la distancia de transición será igual a la proyección de la distancia horizontal hasta el punto donde la proyección horizontal iguala la distancia de seguridad vertical. Figura #7. La figura muestra las posibles situaciones en las que se pueden presentar en campo para medir la distancia mínima vertical, horizontal y de transición de alambres, cables y conductores eléctricos a señales, chimeneas, anuncios, tanques, antenas de radio y TV.
12 Última Páginas: Página 12 a 23 Tabla # 7 Distancia Mínima de Alambres, Cables y Conductores a Señales, Chimeneas, Anuncios, Tanques, Antenas de Radio y TV: Distancia Horizontal "H" de : Señales, Chimeneas, Anuncios Antenas de radio y TV. Conductor de Comunicación Aislado Mensajeros Retenidas Aterrizadas Conductor Neutral Cables de Servicio Aislado sin Pantalla 0.90 m (3 ) 1.07 m (3.5 ) Distancia Vertical " V ": Por encima y debajo de barandales y otras superficies por donde las personas caminan. Por encima y debajo de otras estructuras donde las personas caminan. *Tabla del NESC. 3.2 m (10.5 ) 3.4 m (11 ) 0.9 m (3 ) 1.07 m (3.5 )
13 Última Páginas: Página 13 a 23 Tabla # 8 Distancia Mínima de Conductores a Señales, Chimeneas, Anuncios, Tanques, Antenas de Radio y TV: Distancia 751V-22kV Distancia Horizontal "H" de : Señales, Chimeneas, Anuncios Antenas de radio y TV m (5.5 ) m (7.5 ) 4 5 Distancia Vertical " V ": Por encima y debajo de barandales y otras superficies por donde las personas caminan. Por encima y debajo de otras estructuras donde las personas caminan. *Tabla del NESC. Prohibido Prohibido Prohibido Prohibido 1 Donde el edificio no requiera mantenimiento como pintura y otras operaciones que requieran que el personal trabaje cerca de cables o partes rígidas energizadas sin protección, la distancia puede ser reducida a 0.60 m. 2 Donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida por 0.60 m de alambres, cables, conductores, incluyendo empalmes y derivaciones, también incluye partes rígidas energizadas sin protección provistas de suficiente fuerza dieléctrica para limitar un corto. 3 Cuando los conductores son desplazados por el viento, la distancia no será menos de 1.07 m. 4 Cuando los conductores son desplazados por el viento, la distancia no será menos de 1.40 m. 5 Donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida a 2 m por conductor hasta 8.7 kv a tierra.
14 Última Páginas: Página 14 a 23 Tabla # 9 Distancia de Partes Rígidas y Carcasa de Equipos sin Protección Señales, Chimeneas, Anuncios, Tanques, Antenas de Radio y TV: Distancia Horizontal "H" de : Señales, Chimeneas, Anuncios Antenas de radio y TV. Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos no Aterrizados Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos no Aterrizados 751V-22kV 1.50 m (5 ) m (7 ) 1 2 Distancia Vertical " V ": Por encima y debajo de barandales y otras superficies por donde las personas caminan. 3.4 m (11 ) Prohibido Por encima y debajo de otras estructuras donde las personas caminan. 1.7 m (5.5 ) Prohibido *Tabla del NESC. 1 Donde el edificio no requiera mantenimiento como pintura y otras operaciones que requieran que el personal trabaje cerca de cables o partes rígidas energizadas sin protección, la distancia puede ser reducida a 0.60 m. 2 Donde el espacio disponible no permite este valor, la distancia puede ser reducida por 0.60 m de alambres, cables, conductores, incluyendo empalmes y derivaciones, también incluye partes rígidas energizadas sin protección provistas de suficiente fuerza dieléctrica para limitar un corto.
15 Última Páginas: Página 15 a 23 C. Distancia de Alambres, Cables, Conductores y Partes Rígidas Energizadas a Puentes: La distancia mínima de conductores eléctricos sujetos o no sujetos a puentes son las especificadas en la Tabla #10 y #11, ver Figura #8. Figura #8. La figura muestra la distancia mínima que debe existir entre alambres, cables y conductores eléctricos a puentes. Tabla #10 Distancia Mínima de Cables y Conductores sin Protección a Puentes: Distancia de Conductores Eléctricos Sujetos: Debajo, Al lado o Dentro de la estructura del puente Distancia de Conductores Eléctricos NO Sujetos D : Debajo, Al lado o Dentro de la estructura del puente *Tabla del NESC. Cables de Servicio Aislado sin Pantalla Cables de Servicio Aislado sin Pantalla sobre 750V 751V-22kV 0.90 m (3 ) 1.07 m (3.5 ) 1.70 m (5.5 ) 1.50 m (5 ) 1.70 m (5.5 ) m (7.5 ) 1 La distancia no deben ser menores que las especificadas en la tabla. Cuando el conductor o cable es desplazado por el viento, la distancia no será menor de 1.07 m. 2 La distancia no deben ser menores que las especificadas en la tabla. Cuando el conductor o cable es desplazado por el viento, la distancia no será menor de 1.40 m.
16 Tabla #11 Distancia Mínima de Partes Rígidas y Carcasa de Equipos sin Protección a Puentes: Última Páginas: Página 16 a 23 Distancia de Conductores Eléctricos Sujetos: Debajo, Al lado o Dentro de la estructura del puente Distancia de Conductores Eléctricos NO Sujetos D : Debajo, Al lado o Dentro de la estructura del puente Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos NO Aterrizados Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos NO Aterrizados 751V-22kV 0.90 m (3 ) 1.50 m (5 ) 1.50 m (5 ) 2.00 m (7 ) *Tabla del NESC. D. Distancia de Alambres, Cables, Conductores y Partes Rígidas Energizadas Sobre o Cerca de Piscinas: Esta distancia se tomara en cualquier dirección desde cualquier punto del nivel del agua, plataforma o rampa, o sobre el terreno adyacente, estas distancias son las especificadas en la Tabla #12, #13 y #14, ver Figura #9. Figura #9. La figura muestra las distancias mínimas de alambres, cables y conductores eléctricos sobre o cerca de piscinas.
17 Última Páginas: Página 17 a 23 Tabla # 12 Distancia Mínima de Alambres, Cables y Conductores sobre o cerca de Piscinas Conductor de Comunicación Aislado Mensajeros Cables de Servicio Aislado sin Pantalla Cables de Servicio Aislado sin Pantalla sobre 750V Retenidas Aterrizadas Conductor Neutral Distancia A en cualquier dirección del: Nivel del agua 6.7 m (22 ) 6.9 m (22.5 ) 7.0 m (23 ) Borde de la piscina Base de la plataforma de salto. Distancia B en cualquier dirección de: La torre de salto. 4.3 m (14 ) 4.4 m (14.5 ) 4.6 m (15 ) *Tabla del NESC. Tabla # 13 Distancia Mínima de Cables y Conductores sobre o cerca de Piscinas 751V-22kV Distancia A en cualquier dirección del: Nivel del agua Borde de la piscina Base de la plataforma de salto. 7.0 m (23 ) 7.6 m (25 ) Distancia B en cualquier dirección de: La torre de salto. 4.6 m (15 ) 5.2 m (17 ) *Tabla del NESC. Tabla # 14 Distancia Mínima de Partes Rígidas Energizadas sobre o cerca de Piscinas Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos NO Parte Rígida Energizada sin Protección y Carcasa de Equipos NO Aterrizados Aterrizados 751V-22kV Distancia A en cualquier dirección del: Nivel del agua 6.9 m (22.5 ) 7.5 m (24.5 ) Borde de la piscina Base de la plataforma de salto. Distancia B en cualquier dirección de: La torre de salto. 4.4 m (14.5 ) 5.1 m (16.5 ) *Tabla del NESC.
18 ENSA Dirección de Distribución e Ingeniería Código: NO.CCOM Última Actualización: Feb-11 Versión: 01 Páginas: Página 18 a Distancia Mínima de Alambres, cables y Conductores Sujetos en sus Soportes o en Diferentes Niveles en una misma Estructura de Soporte: La distancia vertical de alambres, cables y conductores localizados en diferentes niveles de una misma estructura, deben ser como mínimo los indicados en la Tabla #15, ver Figura #10. Las distancias horizontales de alambres, cables y conductores sujetos en una mismo nivel de la estructura son las especificadas en la Tabla # 16. Figura #10. La figura muestra las distancias mínimas verticales y horizontales que debe existir entre alambres, cables y conductores ubicados en sus soportes, en el mismo nivel o en niveles diferentes de la misma estructura.
19 Última Páginas: Página 19 a 23 Tabla # 15 Distancia Mínima Vertical V de Conductores en sus Soportes: Conductores y Cables en el Nivel Superior Conductores y Cables en el Nivel Inferior Conductor de Comunicación Cables de Servicio Aislado sin Pantalla 0-8.7kV (Diferente Circuito) 8.8 kv - 50kV Cables de Comunicación 1 m 1 m 1.0 m (40 ) más 0.01 (0.4 ) por kv sobre 8.7 kv 751V-8.7kV 8.8kV-22kV *Tabla del NESC m 0.41 m 1.0 m (40 ) más 0.01 (0.4 ) por kv sobre 8.7 kv 0.41 m 1.0 m (40 ) más 0.01 (0.4 ) por kv sobre 8.7 kv 1.0 m (40 ) más 0.01 (0.4 ) por kv sobre 8.7 kv Tabla # 16 Distancia Mínima Horizontal H de Conductores Eléctricos en sus Soportes Distancia de Conductores de Alimentación del Mismo Circuito: kv 300 mm (12") 8.8 kv-50kv 300 mm (12") más 10 (0.4) por kv sobre 8.7kV Por encima de 50kV No especificado Distancia de Conductores de Alimentación de Diferentes Circuito: kv 300 mm (12") 8.8 kv-50kv 300 mm (12") más 10 (0.4) por kv sobre 8.7kV Sobre 50kV-814kV *Tabla del NESC. 725 mm (28") más 10 (0.4) por kv sobre 50kV
20 Última Páginas: Página 20 a Distancia Vertical entre Alambres, Cables y Conductores Sujetos en Diferentes Estructuras de Soporte: Donde sea práctico, los cruces de conductores eléctricos deben hacerse en una misma estructura, de otra manera la distancia horizontal entre alambres, cables ó conductores que se crucen o estén adyacentes, deberán mantener una distancia horizontal mínima de 1.50 m (5 ), cuando el voltaje exceda los 22 kv se adicionara una distancia de 0.4 por kv que exceda los 22 kv, la distancia vertical entre alambres, cables y conductores sujetos en diferentes estructuras de soporte se observan en la Tabla #17 y #18, ver Figura #11. Nivel Inferior Tabla # 17 Distancia Mínima Vertical de Alambres y Cables en Diferentes Estructuras: Nivel Superior Vanos Retenidas Conductor Neutral Cables de Comunicación Mensajeros Vanos, Retenidas, Conductor Neutral 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Cables de Comunicación Mensajeros 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Cables de Servicio Aislado sin Pantalla V 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Conductor de V 0.6 m (2 ) 1.2 m (4 ) Conductor de 750V-22 kv 0.6 m (2 ) 1.2 m (4 ) *Tabla del NESC.
21 Tabla # 18 Distancia Mínima Vertical de Conductores en Diferentes Estructuras: Última Páginas: Página 21 a 23 Nivel Inferior Cables de Servicio Aislado sin Pantalla Nivel Superior 750V Vanos, Retenidas, Conductor Neutral 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Cables de Comunicación Mensajeros 0.6 m (2 ) 1.2 m(4 ) 1.5 m(5 ) Cables de Servicio Aislado sin Pantalla V 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Conductor de V 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) Conductor de 750V-22 kv *Tabla del NESC. 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 ) 0.6 m (2 )
22 Última Páginas: Página 22 a 23 Figura #11. La figura muestra las distancias mínimas verticales que debe existir entre alambres, cables y conductores que se cruzan.
23 Última Páginas: Página 23 a Distancia Horizontal entre Conductores que Limitan el Espacio para Escalar: El espacio para escalar proporciona una zona de 0.60 m (24 ) libre de obstáculos, siempre que los conductores que limitan dicho espacio estén protegidos con una cubierta aislante adecuada a la tensión existente. El espacio para escalar debe dejarse previsto longitudinal y transversalmente a la línea y extenderse verticalmente no menos de 1 m arriba y debajo de los conductores que limiten el espacio como se muestra en la Tabla #19, ver Figura 12. Figura #12. La figura muestra las distancias mínimas que deben existir entre alambres, cables y conductores ubicados en sus soportes, de manera tal que se proporcionen una zona de seguridad o espacio libre en la que los técnicos de campo pueden maniobrar sin peligro sobre la estructura. Tabla # 19 Distancia Mínima Horizontal entre Conductores que Limitan el Espacio para escalar: Tipos de Conductores Adyacentes que Limitan el Espacio para Escalar Voltaje de los Conductores Conductores de Alimentación por encima de Conductores de Comunicación Conductores de Servicio Aislado sin Pantalla 0.60 m (24 ) Conductores de Alimentación s 0 a 750 V 751 a 15 kv 16kV a 28 kv 29 kv a 38 kv 0.60 m (24 ) 0.75 m (30 ) 0.90 m (36 ) 1.00 m (40 ) *Tabla del NESC.
REGULACIÓN No. CONELEC 002/10 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC. Considerando:
REGULACIÓN No. CONELEC 002/10 EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC Considerando: Que, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en su artículo 13, literal e), determina que el CONELEC
NORMAS TÉCNICAS DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE CONDUCTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS, OTRAS INSTALACIONES Y AL SUELO
1. ALCANCE Esta norma busca establecer las distancias mínimas entre las edificaciones y las redes de distribución de energía eléctrica, de tal manera que se garantice la seguridad de las personas y los
Lazo de Goteo: curva, doblez o lazo que permite que el agua escurra en la parte inferior del bucle en conexiones eléctricas.
Páginas: Página 1 de 5 1 OBJETO Establecer el cumplimento de las distancias verticales de seguridad para acometidas secundarias aéreas, garantizando la seguridad de las personas y las instalaciones. 2
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES GERENCIA DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y CONCESIONES DOCUMENTO ANEXO ACUERDO No. 29 E-2000 NORMAS TECNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD
NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NTDOID- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NTDOID GUATEMALA C.A. Página 1/54 TITULO I CAPITULO I Artículo 1. Artículo 2. Artículo
NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION NTDOID- RESOLUCION CNEE No. 47-99
NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION - RESOLUCION CNEE No. 47-99 Guatemala, 27 de octubre de 1999 LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CONSIDERANDO: Que la Ley
NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NTDOID
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NTDOID NTDOID GUATEMALA, MARZO 2010 Normas Técnicas de Diseño y Operación de las
Electro Sur Este S.A.A
SEMINARIO DE PROMOCION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES SEGURAS Riesgos Eléctricos por Distancias de Seguridad Expositor: Ing. Samuel Cabrera Navarrete Electro Sur Este
Unidad de Distribución y Alumbrado Público - GFE
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POR SEGURIDAD PÚBLICA Unidad de Distribución y Alumbrado Público
FOTOS SITUACIÓN RIESGOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DECRETO 911/96
a). Falta de barandas de protección. b). Falta de redes de protección. c). No existe señalización en los pisos indicando el riesgo. d). El acceso y circulación del personal no está restringido. 2). Caída
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD ALUMNA: Robles Bellido Fanny E. D O C E N T E : I N G. W I L D E R E N R I Q U E R O M A N M U N I V A C I C L O : I I E E - 2 M A T E R I A : D I B U J O E L E C T R O
SUB-TÍTULO II.4 OBRAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y COMUNICACIONES NORMA EC.010
SUB-TÍTULO II.4 OBRAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y COMUNICACIONES NORMA EC.010 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Artículo 1º.- GENERALIDADES La distribución de energía eléctrica es una actividad
"TheNational Electrical Code2014" CONCEPTOS GENERALES
"TheNational Electrical Code2014" CONCEPTOS GENERALES 2 Este Código no tiene la intención de ser una especificación de diseño ni la de servir como manual de instrucciones parapersonalnocalificado. 3 4
RECORRIDO DE LOS MEDIOS DE EGRESO
MEDIOS DE EGRESO CRITERIOS GENERALES Las disposiciones de esta RTQ 5 regirán para el diseño de los medios de egreso o de salidas de las edificaciones, según la cantidad de usuarios a evacuar. Se considerará
CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL CAPÍTULOS : XXXI - LI
CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL CAPÍTULOS : XXXI - LI 1955 Nota.- El Código Eléctrico Nacional ha sido dejado sin efecto a partir de (2002-07- 01) fecha de entrada en vigencia del Código Nacional de Electricidad-Suministro
CAJAS DE MANIOBRA Y CONEXIONES
CAJAS DE MANIOBRA Y CONEXIONES F-MKT-09.E.1 1. CAJAS DE MANIOBRA 1.1 Generalidades Una caja de maniobra debe consistir de un tanque con compartimiento de cables de alta tensión y sus accesorios. Los compartimientos
ANEXOS. Anexo 1. Diagramas Unifilares. Anexo 2. Artículos de normas y tablas. Anexo 3. Especificaciones Luminarias y balastro
ANEXOS Anexo 1. Diagramas Unifilares Anexo 2. Artículos de normas y tablas. Anexo 3. Especificaciones Luminarias y balastro Anexo 4. Corrida en Visual 99 ANEXO 1. Subestaciones de las torres del Estadio
1.2 ESTACIONAMIENTOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
1.2 ESTACIONAMIENTOS 1.2.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan
PROFESOR: BRICEÑO CHAN DIDIER EDUARDO RESUMEN UNIDAD 1: PARÁMETROS DE LÍNEAS
PROFESOR: BRICEÑO CHAN DIDIER EDUARDO SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA RESUMEN UNIDAD 1: PARÁMETROS DE LÍNEAS ÁREAS LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO En el siguiente trabajo se presenta un resumen de la Unidad
Rta/ Normas técnicas para la instalación de una red eléctrica de una vivienda:
1) Consulte las normas técnicas para la instalación de una red eléctrica de una vivienda en Colombia y en otro país y elabora un documento haciendo las principales diferencias entre ambas normas. Rta/
CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN Este riesgo está relacionado con la utilización por parte de los trabajadores verticales con el uso durante los trabajos, tares, etc., de herramientas, maquinaria, y puede
SUBESTACIÓN OCOA 115/34,5/13,8 kv
SUBESTACIÓN OCOA 115/34,5/13,8 kv MEMORIA DE VERIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEDUCTOS Y CARCAMOS DOCUMENTO IEB 939-12-106 REVISIÓN 1 Medellín, Abril de 2013 MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE CARCAMOS Y DUCTOS
Separaciones y libramientos
NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 02 00 00 TRAZOS Y LIBRAMIENTOS 0 0 0 02 00 01 Generalidades 02 00 02 Separaciones y libramientos 02 00 03 02 00 04 02 00 05 02 00 06 02 00 07 02 00 08
Luminotecnia Prof. Luz Stella Moreno Martín Cálculo de instalaciones de alumbrados de vías públicas Cálculo de iluminancias Cálculo de luminancias Cálculo de iluminancias Método de los lúmenes o del factor
Nueva línea de Ducto Cuadrado Serie 2
Nueva línea de Ducto Cuadrado Serie 2 Justo a los nuevos requerimientos del mercado Schneider Electric, una empresa líder en el mercado eléctrico, ha desarrollado una nueva línea de ducto cuadrado pensando
SAN JUAN DEL RIO, QRO. ENERO 2010.
SAN JUAN DEL RIO, QRO. ENERO 2010. 1 GENERALIDADES DEL DESARROLLO. 1.1 NOMBRE OFICIAL DEL DESARROLLO Y PROPIETARIOS EL PRESENTE PROYECTO SE DENOMINA FRACCIONAMIENTO LOMA ALTA SU PROPIETARIO GEO QUERETARO
ANEXOS. Anexo 1 Modificación del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras
ANEXOS Anexo 1 Modificación del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 1. Incorporar lo siguiente: a) En el Numeral 2.2.7 del Capítulo II, la siguiente señal:
CHECK-LIST A REVISAR ANTES DEL USO DE ESCALERA.
CHECK-LIST A REVISAR ANTES DEL USO DE ESCALERA. LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL POSTER Y LA ETIQUETA DE NORMAS DE USO SITUADA EN EL LATERAL DE LA ESCALERA REALICE UNA COMPROBACIÓN VISUAL ANTES DEL USO.
Seguridad Eléctrica en Instalaciones Hospitalarias. Sistemas de Puesta a Tierra
Seguridad Eléctrica en Instalaciones Hospitalarias Sistemas de Puesta a Tierra Introducción Para qué sirve un sistema de puesta a tierra? Las tensiones por contacto indirecto son originadas en las estructuras
M T C. Anexo de resolución que actualiza las normas técnicas NTE U.190 "Adecuación Urbanística para personas con discapacidad" Pág.
Lima, miércoles 14 de febrero de 2001 NORMAS LEGALES Pág. 198783 M T C Anexo de resolución que actualiza las normas técnicas NTE U.190 "Adecuación Urbanística para personas con discapacidad" ANEXO - RESOLUCIÓN
La Ingeniería del transporte es la rama de la ingeniería cuyo objetivo es el movimiento seguro y eficiente de personas y cosas por distintas modalidades de transporte INGENIERÍA DE TRANSPORTE La planificación
SUBESTACIÓN OCOA 115/34,5/13,8 kv MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE DISTANCIAS ELÉCTRICAS SUBESTACIÓN OCOA PROYECTO AMPLIACIÓN DE BAHIAS DE LÍNEA 115 KV.
SUBESTACIÓN OCOA 115/34,5/13,8 kv MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE DISTANCIAS ELÉCTRICAS SUBESTACIÓN OCOA PROYECTO AMPLIACIÓN DE BAHIAS DE LÍNEA 115 KV. DOCUMENTO IEB 939-12-102 REVISIÓN 0 Medellín, Febrero
Aspectos Generales de la Norma técnica Colombiana NTC 1642
Aspectos Generales de la Norma técnica Colombiana NTC 1642 Requisitos generales de seguridad para Andamios comercial@andamiosglobal.com CONDICIONES GENERALES PARA DE ANDAMIOS SEGÚN LA NORMATIVA COLOMBIANA
DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN
CAPÍTULO II ACOMETIDAS E INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN SUMARIO: 1 Introducción 2 Acometidas 3 Instalaciones de Enlace.- Esquemas 4 Cajas Generales de Protección 5 Línea General de Alimentación
FACTOR EDIFICIO DISEÑO DE INSTALACIONES DE LA PLANTA. Ing. Alvaro Junior Caicedo Rolón
FACTOR EDIFICIO DISEÑO DE INSTALACIONES DE LA PLANTA Ing. Alvaro Junior Caicedo Rolón DETALLES DEL EDIFICIO TENER EN CUENTA: Normatividad relacionada con las instalaciones (Decreto 3075) Resolución 2400
NTE INEN 2205 Segunda revisión Enmienda
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2205 Segunda revisión Enmienda 1 2015-12-29 VEHÍCULOS AUTOMOTORES. BUS URBANO. REQUISITOS MOTOR VEHICLES. URBAN BUS. SPECIFICATIONS DESCRIPTORES: Vehículos
Centros de transformación compactos MT/BT. Series EHA-2/RA/1 GE
Centros de transformación compactos MT/BT Series EHA-2/RA/1 GE Presentación El centro de transformación compacto de maniobra exterior EHA-2/RA/1 GE de Merlin Gerin está compuesto por una envolvente de
PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 2
1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 2 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 1. Desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de una catedral con un ángulo de elevación de
CONTROL DE NIVEL EN RESERVORIOS. Parte 1 Generalidades
CONTROL DE NIVEL EN RESERVORIOS A partir de apuntes tomados en capacitaciones dictadas por Parte 1 Generalidades Giora Heimann Technical Consultant E-Mail: giorah@dorot.org.il Los tanques, depósitos, cisternas,
Riesgo Eléctrico QUÉ ES EL RIESGO ELÉCTRICO?
Riesgo Eléctrico QUÉ ES EL RIESGO ELÉCTRICO? 1 El riesgo originado por la energía eléctrica. El riesgo eléctrico siempre está presente en las instalaciones eléctricas que están energizadas (en tensión)
Cables de Extensión Eléctricos
Cables de Extensión Eléctricos El aislamiento principal está cortado Si el aislamiento también estuviera cortado en los conductores, con los alambres al descubierto, alguien podría tocarlos La causa del
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS FORESTALES BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS FORESTALES BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS 25 de noviembre de 2015 Título de la presentación en una línea de texto Fecha de la presentación Breve Introducción a Líneas Aéreas de Alta Tensión

References: Resolución 
 artículo 13
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN

 Resolución