Source: https://es.scribd.com/doc/59294582/Normas-Subterraneas
Timestamp: 2019-07-19 16:29:24+00:00

Document:
Normas Subterraneas | Subestación eléctrica | Transporte
Cargado por Rosemery Jackeline Yanes Pineda
guardarGuardar Normas Subterraneas para más tarde
Actualidad Sector Eléctrico
Azangaro Informe I
Edicin 07 Fecha: Marzo, 2004
NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIN ( HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIN
NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIN ( HASTA 30 kV) Y BAJA TENSIN NDICE 0 1 2 3 4 Pgina INTRODUCCIN ...................................................................................................... 4 OBJETO ...................................................................................................................... 5 CAMPO DE APLICACIN ....................................................................................... 5 REGLAMENTACIN Y DISPOSICIONES OFICIALES ........................................ 6 ESTRUCTURA ........................................................................................................... 6 CRITERIOS BSICOS 8 8 8 8 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 19 20
CAPTULO I. 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2
SUMINISTROS EN ALTA TENSIN (Hasta 30 kV) .............................................. Tensiones de suministro .............................................................................................. Propiedad de las instalaciones de extensin y conexin.............................................. Elementos de maniobra y proteccin .......................................................................... SUMINISTROS EN BAJA TENSIN ....................................................................... Tensin de suministro ................................................................................................. Tipo de la red .............................................................................................................. Suministros que implican instalaciones de extensin en alta tensin ......................... Suministros superiores a 100 kW ................................................................................ Colocacin de las cajas generales de proteccin ........................................................ PREVISIN DE CARGAS Y CARGA TOTAL EN RED ........................................ Previsin de cargas ...................................................................................................... Clculo para determinar la carga total en red ............................................................. DATOS BSICOS ...................................................................................................... Instalaciones de alta tensin ........................................................................................ Instalaciones de baja tensin .......................................................................................
CAPTULO II - CONDICIONES TCNICAS Y APLICACIN DE LOS PROYECTOS TIPO 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 INTRODUCCIN ...................................................................................................... Lneas areas de alta tensin ....................................................................................... Lneas subterrneas de alta tensin.............................................................................. Centros de Transformacin ......................................................................................... Lneas subterrneas de baja tensin ............................................................................. Lneas areas de baja tensin ....................................................................................... 21 21 22 22 22 22
LNEAS DE ALTA TENSIN .................................................................................. 23 Lneas areas de alta tensin........................................................................................ 23 Lneas subterrneas de alta tensin ............................................................................. 26 CENTROS DE TRANSFORMACIN ...................................................................... Centros de transformacin de interior ......................................................................... Centros de transformacin de intemperie sobre apoyo ............................................... Suministro a clientes en alta tensin por red subterrnea en anillo ............................. LNEAS DE BAJA TENSIN . REDES DE DISTRIBUCIN Y ACOMETIDAS.. Lneas subterrneas de baja tensin ............................................................................. Lneas areas de baja tensin ....................................................................................... 27 28 30 30 31 32 32
CAPTULO III - CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 CALIDAD ................................................................................................................... 34 CARACTERSTICAS GENERALES ........................................................................ 34 CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA RED DE AT ................................................................................................................ Conductores desnudos ................................................................................................. Apoyos y crucetas, soportes y placas de sealizacin ................................................ Aislamientos y herrajes ............................................................................................... Aparatos de maniobra y proteccin ............................................................................ Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexin .................................................... Cables aislados de media tensin ................................................................................ CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA CENTROS DE TRANSFORMACIN ...................................................................... Conjuntos integrados para centros de transformacin ................................................ Conjuntos compactos para centros de transformacin ................................................ Edificios ....................................................................................................................... Transformadores ......................................................................................................... Celdas de alta tensin .................................................................................................. Cuadro de baja tensin ................................................................................................ 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37
Puentes de conexin .................................................................................................... 37 Apoyos del centro de transformacin intemperie ........................................................ 38 CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA REDES DE BT ............................................................................................................ Cables para redes subterrneas ................................................................................... Cables trenzados ......................................................................................................... Apoyos ........................................................................................................................ Herrajes para redes trenzadas ...................................................................................... Caja general de proteccin y medida y armarios de seccionamiento ......................... 38 38 38 38 38 38
CAPTULO IV - EJECUCIN Y RECEPCIN TCNICA DE LAS INSTALACIONES 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 5 6 7 8 INTRODUCCIN ...................................................................................................... DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR ....................................................... DEFINICIONES ......................................................................................................... Material aceptado......................................................................................................... Material especificado .................................................................................................. Unidades de proyecto .................................................................................................. Obra vista .................................................................................................................... Obra oculta .................................................................................................................. Criterios de aceptacin ................................................................................................ Documento para la recepcin ...................................................................................... 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40
ORDENACIN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIN ......................................... 41 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN ....................................................................... 41 MATERIALES ........................................................................................................... 42 NORMAS PARA LA EJECUCIN Y RECEPCIN DE LAS INSTALACIONES 42
CALIFICACIN DE CONTRATISTAS .................................................................... 43
ANEXO A- RELACIN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO........................................................................ 44 ANEXO B- RELACIN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA INFORMATIVOS .............................................................................................. 48
El Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucin, Comercializacin, Suministro y Procedimientos de Autorizacin de Instalaciones de Energa Elctrica, bajo el nuevo modelo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Elctrico, en el artculo 45, Captulo II del TITULO III DISTRIBUCIN, "Criterios para la determinacin de los derechos de extensin" se indica que "Cuando la instalacin de extensin supere los limites de potencia anteriormente sealados (50 kW en BT y 250 kW en MT) el solicitante realizar a su costa la instalacin de extensin necesaria, de acuerdo tanto con las condiciones tcnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administracin competente. En estos casos las instalaciones de extensin sern cedidas a la empresa distribuidora sin que proceda el cobro por el distribuidor de la cuota de extensin que se establece en el articulo 47 del presente Real Decreto.. Y en el artculo 32, "Desarrollo de las instalaciones de conexin" se indica que punto 2. Cuando la conexin d lugar a la particin de una lnea existente o planificada con entrada y salida en una nueva subestacin, las instalaciones para dicha conexin, consistentes en la nueva lnea de entrada y salida, la nueva subestacin de la red de transporte o distribucin, en lo que se refiere a las necesidades motivadas por la nueva conexin, el eventual esfuerzo de la lnea existente o planificada y la adecuacin de las posiciones en los extremos de la misma , que resulten del nuevo mallado establecido en la planificacin tendrn la consideracin de la red a la que se conecta. La inversin necesaria ser sufragada por el promotores de la conexin, pudiendo este o estos designar al constructor de las instalaciones necesarias para la conexin, conforme a las normas tcnicas aplicadas por el transportista siendo la titularidad de las instalaciones del propietario de la lnea a la que se conecta. punto 3.Los proyectos de las nuevas instalaciones y los programas de ejecucin sern supervisados por el operador del sistema y gestor de la red de transporte o los gestores de las redes de distribucin, que recabar la informacin necesaria del transportados o distribuidor propietario de la instalacin y del agente peticionario.." Como consecuencia de este procedimiento, se plantea la necesidad de regular y someter a la aprobacin de la Administracin las caractersticas tcnicas a que deben ajustarse las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensin a conectar a la red de distribucin de IBERDROLA (ID), con el fin de garantizar la calidad de estas instalaciones. La LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico en su art. 51 Normas tcnicas y de seguridad de las instalaciones", recoge, entre otras, la obligacin de las empresas elctricas a ajustarse a las normas tcnicas y de seguridad de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de Industria, sin perjuicio de lo previsto en la normativa autonmica correspondiente. La presente Norma deber ser revisada a los cinco aos de vigencia. Este plazo puede reducirse cuando la experiencia adquirida en la aplicacin de este documento o el desarrollo tecnolgico as lo aconsejen.
El objeto de la presente norma es regular las caractersticas tcnicas a que deben ajustarse las nuevas instalaciones de Alta y Baja Tensin a conectar a la red de distribucin de IBERDROLA. En esta norma se recoge y ordena toda la normativa tcnica existente en IBERDROLA, relativa a la naturaleza, caractersticas y mtodos de construccin de las instalaciones, de modo que su unificacin en el mbito de IBERDROLA facilite : Las relaciones entre Empresa y peticionarios, al especificar detalladamente los aspectos tcnicos. La seguridad de las personas y las instalaciones. La unificacin y facilidad de repuesto de los materiales utilizados. La mejora de la calidad del servicio. La optimizacin de las inversiones a realizar en las instalaciones elctricas, gracias a un mayor nivel de normalizacin. CAMPO DE APLICACIN
Este documento se aplicar a todas las nuevas instalaciones de Alta (< 30 kV) y Baja Tensin a conectar a la red de distribucin de IBERDROLA. No se aplicar esta norma a: . Las instalaciones de enlace comprendidas entre la Caja General de proteccin y los receptores en las redes de baja tensin. . Las instalaciones propiedad del cliente, cuya conservacin y explotacin sean efectuadas directamente por l en los suministros de alta (< 30 kV) o baja tensin. . En general, a instalaciones de cualquier tipo, no incluidas en las mencionadas anteriormente Esta norma es de obligado cumplimiento para aquellas instalaciones que se conectan a la red de Iberdrola, tanto las promovidas por Iberdrola directamente o en colaboracin con Organismos Oficiales, como las realizadas por personas fsicas o jurdicas y que vayan a ser cedidas a IBERDROLA.
6/55 3 REGLAMENTACIN Y DISPOSICIONES OFICIALES
Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucin, Comercializacin, Suministro y Procedimientos de Autorizacin de Instalaciones de Energa Elctrica, Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico. Reglamento Tcnico de Lneas Elctricas Areas de Alta Tensin, aprobado por Decreto 3151/1968 del 28 de noviembre, publicado en el BOE n 311 del 27 de diciembre de 1968. Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin, aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE n 288 del 1 de diciembre de 1982 y las modificaciones de las instrucciones tcnicas del Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin, publicadas por Orden Ministerial en el BOE N 72 de 24 de marzo de 2000 y la correccin de erratas que se public en el BOE N 250 publicado el 18 de octubre de 2000. Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en el BOE n 224 del del 18 de septiembre de 2002. Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratacin en los sectores del agua, la energa, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurdico espaol las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. Las Normas UNE de obligado cumplimiento que se indican en este documento. ESTRUCTURA
Para una mayor claridad de su interpretacin, el presente documento se ha dividido en 5 Captulos, cada uno de los cuales se refiere a aspectos distintos de las Normas. El Captulo I se refiere a "CRITERIOS BSICOS" y en l se fijan las diferentes modalidades de suministro, y se sealan los lmites de propiedad y responsabilidad de las instalaciones y sus elementos de maniobra y proteccin, entre IBERDROLA y sus clientes. El Captulo II, "CONDICIONES TCNICAS Y DE APLICACIN DE LOS PROYECTOS TIPO", relaciona los diferentes tipos de instalaciones normalizados en ID, indicando en cada uno de ellos su Campo de Aplicacin, las caractersticas principales de la misma y la referencia a la Norma IBERDROLA (NI) correspondiente, que desarrolla en profundidad el Proyecto Tipo. El Captulo III, "CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES", relaciona todos aquellos materiales citados en los diferentes Proyectos Tipo, indicando para cada uno de ellos sus
caractersticas principales y la referencia a la Norma NI correspondiente, que fija con detalle todas las caractersticas, ensayos, etc. El Captulo IV se refiere a la "EJECUCIN Y RECEPCIN TCNICA DE LAS INSTALACIONES" realizadas por terceros y cuya propiedad, y por lo tanto, su mantenimiento y explotacin, sea responsabilidad de IBERDROLA. En este Captulo se indican por un lado las Disposiciones Generales a tener presentes y la ordenacin de los trabajos, y por otro las comprobaciones a realizar por IBERDROLA en cuanto a calidad tcnica, materiales utilizados y correcta construccin, para constatar que la instalacin puede ser conectada a la red de distribucin. Al igual que en los anteriores captulos, se da la referencia a los correspondientes Documentos de IBERDROLA relativos a cada tipo de instalacin.
CAPTULO I CRITERIOS BSICOS 1 SUMINISTRO EN ALTA TENSIN (Hasta 30 kV)
Los suministros en alta tensin se ajustarn a lo establecido en el MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de cliente en AT ", en el que se regula la parte de la instalacin del cliente, cuya maniobra y explotacin corresponde a IBERDROLA. 1.1 Tensiones de suministro
La tensin nominal normalizada de la red en IBERDROLA, es la de 20 kV, para lo cual deben estar preparadas cuantas instalaciones se realicen, aunque provisionalmente la alimentacin sea a otra tensin. Se podrn realizar suministros a la tensin nominal de 30 kV en reas localizadas, donde exista esta tensin de distribucin. Los suministros sern siempre trifsicos. 1.2 Propiedad de las instalaciones de extensin y de conexin
En cuanto a la propiedad de las instalaciones de extensin y de conexin, se ajustar a lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucin, Comercializacin, Suministro y Procedimientos de Autorizacin de Instalaciones de Energa Elctrica, en los artculos: 32 "Desarrollo de las instalaciones de conexin" y 45 "Criterios para la determinacin de los derechos de extensin" Cuando la instalacin de extensin sea propiedad particular, ser realizada y mantenida por el cliente, excepto aquellas partes indicadas en el prrafo siguiente. Estas instalaciones debern adaptarse a la estructura de las redes de IBERDROLA y a sus prcticas de explotacin, as como a la debida coordinacin de aislamiento y protecciones. Cuando algn elemento perteneciente a la instalacin de conexin del cliente, deba situarse en apoyos o centro de transformacin pertenecientes a la red de distribucin de IBERDROLA, se considerar una instalacin de extensin sujeta a los criterios econmicos establecidos en los artculos 45 y 47 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000. El propietario de esta instalacin de conexin ser el responsable de la misma. 1.3 Elementos de maniobra y proteccin
A efectos de los elementos de maniobra y proteccin, se distingue entre instalaciones de conexin y/o extensin en derivacin e instalaciones de conexin y/o extensin en anillo.
ST/STR CTC SCT
OCRI DPF DPF TRAMO DE ELEVADA LONGITUD Y CARGA HASTA 400A. FU OCRI FU CTC SCC OCRI CTC CT SC SC FU
SCC FU FU
TRAMO DE INTENSIDAD NOMINAL < DE 90A.
FU CTIC
CT OCRI: INTERRUPTOR-SECCIONADOR ( ORGANO CORTE RED ) CT: CENTRO DE TRANSFORMACION CTC: C.T. CLIENTES CTIC: C.T. INTEMPERIE COMPACTO SCC: AUTO-SECCIONADOR ( SECCIONALIZADOR) SC: SECCIONADOR UNIPOLAR SCT: SECCIONADOR TRIPOLAR FU: CORTACIRCUITO FUSIBLES DE EXPULSION SECCIONADORES RC: INTERRUPTOR AUTOMATICO (RECONECTADOR) DPF: DETECTOR PASO DE FALTA ST: SUBESTACION TRANSFORMADORA
ST/STR
ESQUEMA GENERAL DE LA RED AREA
La seleccin de los fusibles se har de acuerdo con las instrucciones dadas en el MT 2.13.40 "Procedimiento de seleccin y adaptacin del calibre de los fusibles de MT para centros de transformacin", ajustndose en todo momento la arquitectura de proteccin , a lo indicado en el MIE-RAT 09.
1.3.1 En instalaciones en derivacin. Toda derivacin de otra lnea de la red de distribucin, dispondr de los elementos de maniobra y proteccin adecuados a la tcnica de proteccin y explotacin de la lnea general a que pertenezca. Los puentes de conexin entre la lnea de ID y la derivacin propiedad del cliente se considerar una instalacin de extensin sujeta a los criterios econmicos establecidos en los artculos 45 y 47 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000. Los tres supuestos que figuran a continuacin, muestran los elementos de maniobra y proteccin en los tres casos posibles de instalaciones en derivacin : Lnea area derivada de otra lnea area. Lnea subterrnea derivada de una lnea area. Lnea subterrnea derivada de un centro de la red de distribucin, o de una lnea subterrnea. Lnea area derivada de otra lnea area
a) La derivacin es de pequea longitud (el punto de derivacin es visible desde el CT) y alimenta a un centro de transformacin tipo intemperie sobre apoyo o compacto. Centro propiedad de Iberdrola
Centro propiedad del Cliente
Apoyo de derivacin en la red de Iberdrola - Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsin u otro tipo de protecciones segn la topologa de la red de la zona afectada Transformador Primer apoyo de la derivacin propiedad del cliente
b) La derivacin alimenta a un CT desde el que no son visibles los elementos de proteccin, con independencia de que el CT sea propiedad de ID o del cliente. Tal como indica en el Reglamento se debern instalar, en el apoyo anterior al CT y que sean perfectamente visibles desde el mismo, unos seccionadores como elemento de maniobra.
Apoyo de derivacin en la red de Iberdrola - Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsin u otro tipo de protecciones segn la topologa de la red de la zona afectada Transformador Primer apoyo de la derivacin propiedad del cliente Seccionador
c) La derivacin es importante y alimenta a varios centros de transformacin de empresa y cliente. La lnea principal y la derivacin es propiedad de Iberdrola.
Apoyo de derivacin en la red de Iberdrola- Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsin u otro tipo de protecciones segn la topologa de la red de la zona afectada. Transformador
Caso 2: Lnea subterrnea derivada de una lnea area.
CT del cliente/CT propio
Apoyo de derivacin en la red de Iberdrola- Punto de entronque Cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsin u otro tipo de elemento maniobra segn la tipologa de la red de la zona afectada. 3 Primer apoyo de la derivacin. Paso de area a subterrneas (terminales y pararrayos) En el caso de CT de Cliente , este apoyo ser de su propiedad 1 2 Apoyos con maniobra. En todos estos apoyos los elementos de maniobra y/o proteccin (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsin) de accionamiento por prtiga aislante, no debern instalarse a una altura superior a 12 m sobre la lnea de tierra. Caso 3 Lnea subterrnea derivada de un centro de transformacin propiedad de Iberdrola. La celda de salida del centro de transformacin de Iberdrola, estar equipada con interruptor-seccionador combinado con fusibles limitadores y seccionador de puesta a tierra, para Potencias de Clientes 1000 kVA; para Potencias > de 1000 kVA la celda de salida estar equipada con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, siendo todo ello propiedad de Iberdrola. La derivacin que alimente a un centro particular se instalar de conformidad con lo especificado con el apartado 1.3. Si la derivacin es particular, su propiedad es a partir de los terminales del cable subterrneo derivado del centro de transformacin de Iberdrola. Cuando la derivacin sea propiedad de Iberdrola, la instalacin particular propiedad del cliente empieza en los terminales de llegada del cable subterrneo derivado al centro del cliente.
Derivacin propiedad de IBERDROLA
Lmite de la propiedad Propiedad del Cliente
Derivacin propiedad del cliente
Propiedad de Iberdrola Instalacin particular s/MT- 2.00.03
Instalacin particular s/MT- 2.00.03
1.3.2 En instalaciones en anillo. Es poltica de IBERDROLA realizar las redes subterrneas de distribucin de alta tensin en forma de anillo, de modo que todo centro de transformacin intercalado en la red pueda alimentarse desde cualquiera de las ramas que lo acometen. La calidad de los suministros de IBERDROLA impide la realizacin de derivaciones subterrneas en T. Consecuentemente, cuando la alimentacin a un centro particular se realice a travs de la red subterrnea en anillo de IBERDROLA, o siendo fin de lnea, pueda convertirse en anillo, propiedad de IBERDROLA, se instalar, en un edificio propiedad del cliente, un conjunto de celdas (centro de maniobra). Este centro de maniobra estar formado por un conjunto con dos unidades funcionales de lnea para la entrada y salida de las ramas del anillo de alimentacin a la red general, y una unidad funcional para la alimentacin y seccionamiento de la instalacin del cliente. Se admiten dos soluciones para la ubicacin de este centro de maniobra: Centro de seccionamiento independiente. Celdas de maniobra en el centro particular
En ambos casos los cables o ramas de la red de distribucin que acometan a estas celdas, sern propiedad de IBERDROLA. 1.3.2.1 Centro de seccionamiento independiente.- Siempre que sea posible se adoptar la solucin de instalar las celdas de maniobra en un Centro de seccionamiento independiente separadas fsicamente del resto de las instalaciones del cliente y con acceso independiente. El centro de seccionamiento lo montar el cliente y lo ceder a Iberdrola para su explotacin y mantenimiento.
Red de Iberdrola
1.3.2.2 Celdas de maniobra en el centro particular.- Cuando no sea posible la solucin anterior y el centro del cliente se encuentre prximo a la va pblica se podr admitir como caso excepcional que el centro de seccionamiento vaya instalado en el centro del cliente, unindolos mediante cable seco. En este caso la celda de salida al Cliente estar equipada con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, independientemente de la Potencia a instalar por el Cliente. IBERDROLA tendr acceso directo y permanente desde la va pblica a las celdas de entrada y salida de la red, y a la del interruptor-seccionador de paso, situados en el centro de transformacin particular. El propietario del centro de transformacin se comprometer a permitir el acceso posterior del cable de salida del anillo, si no fuese montado en la primera instalacin, debido a la planificacin de las redes. El mantenimiento y maniobra de estas celdas y del interruptor-seccionador de paso sern realizadas nicamente por IBERDROLA, en inters de los dems suministros dependientes de la red general.
CENTRO TRANSFORMACIN DEL CLIENTE
Operaciones Iberdrola Operaciones de cliente
15/55 2 2.1 SUMINISTROS EN BAJA TENSIN Tensin de suministro
La tensin nominal normalizada en Iberdrola es la de 230/400 V de acuerdo con lo siguiente: El Artculo 102 sobre Calidad del Producto del Captulo 2 TITULO V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucin, Comercializacin, Suministro y Procedimientos de Autorizacin de Instalaciones de Energa Elctrica. El Artculo 4 del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en el BOE n 224 del 18 de septiembre de 2002 La norma UNE-EN 50.160 sobre la Calidad de onda. Tipo de la red
La instalacin de extensin ser realizada en red subterrnea o area, dependiendo de la tipologa de la red de la zona, caractersticas del suministro, disposiciones municipales, etc. En cualquier caso, ser IBERDROLA quien defina el tipo de la red a instalar de acuerdo con la reglamentacin existente. 2.3 Suministros que implican instalaciones de extensin en alta tensin
Cuando un suministro en baja tensin demande la realizacin de instalaciones de extensin en alta tensin (< 30 kV), ser tambin de aplicacin las caractersticas tcnicas especificadas para los suministro en alta tensin (< 30 kV). 2.4 Suministros superiores a 100 kW.
De conformidad con lo establecido en el punto 5 del Artculo 47, Captulo II del TITULO III - DISTRIBUCIN del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucin, Comercializacin, Suministro y Procedimientos de Autorizacin de Instalaciones de Energa Elctrica, cuando se trate de un suministro en suelo urbano con la condicin de solar y la potencia solicitada para nuevo suministro o ampliacin de uno existente sea superior a 100 kW, el peticionario deber reservar el local necesario, destinado al montaje de la instalacin de centro de transformacin, situados bien en el propio inmueble que recibe el suministro, o bien en la parcela en la que est ubicado, siempre y cuando las ordenanzas aplicables as lo permitan. Los locales debern ser entregados con la obra civil totalmente terminada, es decir, en condiciones para poder realizar la instalacin elctrica. La necesidad de ms de un local vendr impuesta por las caractersticas del suministro. El propietario del local quedar obligado a registrar esta cesin de uso, corriendo los gastos correspondientes a cargo de la empresa distribuidora. Los centros de transformacin en local, quedarn situados por encima del nivel del alcantarillado general de la zona, para permitir fcilmente el desage en caso de inundaciones y, adems, tendrn acceso directo desde la va pblica, que permita permanentemente tanto
el paso de los operarios de explotacin y mantenimiento, como de los transformadores y aparamenta del centro de transformacin. Se establecern las correspondientes servidumbres afectas al centro de transformacin: paso de canalizaciones, ventilaciones, etc. IBERDROLA se reserva el derecho de utilizar el centro de transformacin instalado en el local cedido por el peticionario, para atender suministros posteriores, independientes a los que motiva la primera peticin.. En estos casos IBERDROLA abonar a la propiedad del inmueble en el que recaiga la instalacin en el momento de la puesta en servicio del centro de transformacin, la cantidad establecida en el citado Real Decreto por la cesin del local. En los supuestos de actuaciones urbansticas, el suelo necesario para subestaciones y el suelo o locales destinados a centros de transformacin, no computando a efectos de volumetra, se definirn como servicios dotacionales, en su caso infraestructuras bsicas de suministro, y sern costeados por el promotor o urbanizador. 2.5 Colocacin de las cajas generales de proteccin
La caja general de proteccin (CGP ), seala el principio de la propiedad de las instalaciones del cliente. Es en su totalidad propiedad del mismo. Se colocar lo ms prxima posible a la red general de distribucin y en terreno propiedad del cliente, excepto en suministros pblicos ( para alumbrado de exterior) o provisionales. En las figuras siguientes se muestra cmo debern situarse las CGP en los distintos tipos de red. Situacin de la CGP en redes subterrneas. (Vase figura 1) Cuando la CGP sea para una sola finca, se colocarn empotrada en fachada, zagun abierto o linde o valle de parcela, de modo que se acceda a ella directamente desde la va pblica. En el caso de que en la finca exista un slo cliente, la CGP contendr tambin el equipo de medida de energa. Estos criterios sern de aplicacin a los nuevos suministros en subterrneos a fincas existentes, cualquiera que fuese su forma de alimentacin anterior (area, subterrnea, etc.).
Caja General de Proteccion Caja General de Proteccion y equipo de medida
Figura 1 Situacin de la CGP en redes areas posadas sobre fachada. (Vase figura 2) Cuando la CGP sea para un solo cliente, se situar empotrada sobre la fachada, a una altura de 1,50 m, cuando contenga adems el equipo de medida, y a una altura mnima de 3 m, cuando excepcionalmente no lo contenga. Cuando la CGP sea para un conjunto de clientes, se situar en la fachada a una altura mnima de 3 m. En aquellos puntos del recorrido de los conductores en los que la altura mnima al suelo sea inferior a 2,5 m, estos debern estar protegidos mecnicamente mediante elementos adecuados (tubos, canales protectores, etc.) que tengan una resistencia al impacto de cdigo 4 para los tubos y de grado fuerte ( 6 julios) para el caso de canales, segn ITC-BT-11
1,50 m 3m
Situacin de la CGP en redes areas tendidas sobre apoyos. (Vase figura 3) Cuando la CGP sea para un solo cliente, se situar empotrada sobre la fachada, a una altura de 1,50 m, cuando contenga adems el equipo de medida, y a una altura mnima de 3 m, cuando excepcionalmente no lo contenga. Si la CGP es para un conjunto de clientes, se situar en la misma posicin que para la red subterrnea o posada, segn la planificacin futura de la red general.
Caja General de P t i Caja General de Proteccion y equipo de did
Figura 3 3 Figura 3 3.1. PREVISIN DE CARGAS Y CARGA TOTAL EN RED Previsin de cargas
La carga total prevista en una zona de viviendas y/o industrias y oficinas ser la suma de las cargas correspondientes a las viviendas, a los locales comerciales, oficinas e industrias y a los servicios generales de la zona en estudio. La previsin de la carga se determinar de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin. 3.2 Clculo para determinar la carga total en la red
De acuerdo con las experiencias acumuladas y de medidas llevadas a cabo por Iberdrola se han establecido, a efectos de clculo de la Carga Total en los distintos tipos de instalaciones , los coeficientes de simultaneidad fijos siguientes: Incidencia de la Potencia de BT a nivel de red de BT, se determinar de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.1 Previsin de cargas, y se le aplicar un coeficiente de simultaneidad de 1.Cuando se alimente a una sola CGP no proceder aplicar coeficiente de simultaneidad. Se aplicarn los siguientes coeficientes de simultaniedad siempre que el CT alimente a varias CDP unidades equivalentes. En caso contrario no procede aplicar coeficiente de simultaneidad.
19/55 Incidencia de la Potencia de BT respecto a centros de transformacin:
P CT (kVA) en Zona de viviendas y Comercios
PBT(kW ) x 0,4 0,9 PBT ( kW ) x 1,00 P CT (kVA) en Zona de viviendas con tarifa nocturna = 0,9 PBT(kW) x 0,5 P CT (kVA) en Zona de Oficinas e Industrias = 0,9 PBT ( kW ) x 0,6 P CT (kVA) en Zona Oficinas y Comercios = 0 ,9 =
Incidencia de la Potencia respecto a la red de media tensin: P LMT (kVA) = 0,85 x PCT (kVA) Incidencia de la Potencia respecto a subestaciones transformadoras: P Barras (kVA) = 0,95 x PLMT (kVA)
4 4.1 DATOS BSICOS Instalaciones de alta tensin
En el presente apartado se indican los datos bsicos que deben tenerse en cuenta para el estudio, clculo, diseo y explotacin de las instalaciones de media tensin. Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-a 12-b Tema Clase de centro de transformacin Categora o Clase de lnea area Frecuencia para la red Tensin nominal normalizada Tensiones nominales de utilizacin (de servicio) Tensin ms elevada de la red Tensin ms elevada para el material Niveles de aislamiento nominales para centros de transformacin hasta 20 kV inclusive Niveles de aislamiento nominales para centros de transformacin de 30 kV Niveles de aislamiento mnimos de lneas areas desnudas hasta 20 kV inclusive Niveles de aislamiento mnimos de lneas areas desnudas de 30 kV Intensidad de cortocircuito trifsico durante 1 s, Intensidad de cortocircuito trifsico durante 1 s, Dato Clase 3 2 y 3 categoras 50 Hz 20 kV 11, 13'2, 15, 20 y 30 kV 22 y 33 kV 24 y 36 kV 125 kVcr y 50 kVef,1min 170 kVcr y 70 kVef,1min 125 kVcr y 50 kVef,1min 170 kVcr y 70 kVef, 1min 12,5 kA, para tensiones hasta 24 kV Variable segn el caso, para tensiones de 36 kV
13-a 13-b 14
Intensidad mxima de falta a tierra Intensidad mxima de falta a tierra Tiempo mximo de eliminacin del defecto a tierra
500 a 1000 A, segn zonas para tensiones hasta 24 kV Variable segn el caso, para tensiones de 36 kV 0,2 segundos de 100 A a 1000 A, 0,5 seg. hasta 100 A
En el presente apartado se indican los datos bsicos que deben tenerse en cuenta para el estudio, clculo, diseo y explotacin de las instalaciones de baja tensin.
Tensin nominal normalizada Frecuencia nominal Tensin mxima entre fase y tierra Sistema de puesta a tierra Aislamiento de los cables de red Intensidad mxima de cortocircuito trifsico
230/400 V 50 Hz 250 V Neutro unido directamente a tierra 0,6/1 kV 50 kA
CAPTULO II CONDICIONES TCNICAS Y DE APLICACIN DE LOS PROYECTOS TIPO 1 INTRODUCCIN
Las instalaciones de distribucin de IBERDROLA, tanto las ejecutadas directamente por IBERDROLA como las realizadas por terceros y que sern utilizadas y mantenidas por IBERDROLA, correspondern a los proyectos tipos relacionados ms adelante y se ajustarn a lo dispuesto en la normativa vigente : Reglamento tcnico de Lneas Elctricas Areas de Alta Tensin, aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, publicado en el BOE nm. 311 de 27 de diciembre de 1969. Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas y Centros de Transformacin, aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, publicado en el BOE nm. 288 de 1 de diciembre de 1982 y las modificaciones de las instrucciones tcnicas del Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin, publicadas por Orden Ministerial en el BOE N 72 de 24 de marzo de 2000 y la correccin de erratas que se public en el BOE N 250 publicado el 18 de octubre de 2000. Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en el BOE n 224 del del 18 de septiembre de 2002. Normas EN, UNE y NI derivadas de las mismas.
Adems de ello, y clasificndolas por Grupos genricos, obedecern a las especificaciones que se detallan a continuacin, no obstante, los tipos de obras que se especifican, no han de suponer un inconveniente a futuros desarrollos tecnolgicos que conlleven a la realizacin de otros diferentes, pero en tal caso habr de justificarse suficientemente su necesidad o conveniencia.
1.1 Lneas areas de alta tensin Conductor LA-56 LA-78 100 A1/S1A CCX-56-D CCX-110-D Cu-35 Cu-50
Tipo LAAT 56 LAAT 78 LAAT 100 LAAT CC 56 LAAT CC 110 LAAT 35 LAAT Cu 50
desnudo desnudo desnudo recubierto recubierto desnudo desnudo
Apoyos Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign
LAAT 2-100 LAAT 2-180 LAAT-S-20 LAAT-S-30
100 A1/S1A LA-180 RHVS 12/20 kV RHVS 18/30 kV
desnudo desnudo XLPE XLPE
Metlicos y/u hormign Metlicos Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign
Lneas subterrneas de alta tensin Tipo cable Conductor Aislamiento
HEPR-Z1
Al 150 - 240 400
Seco extruido tipo HEPR
1.3.1 Centros de transformacin interior:
De superficie Subterrneos En edificio de otros usos.
1.3.2 Centros de transformacin intemperie
Lneas subterrneas de baja tensin Tipo cable Conductores fase Conductor neutro Aislamiento
Al 50 - 95-150 240
Al 50-50-95 150
Lneas areas de baja tensin
En este tipo de instalaciones los conductores sern aislados y cableados en haz.
1.5.1 Redes Tensadas Tipo Conductor Aislamiento Apoyos
RZ-25 RZ-50 RZ-95 RZ-150
RZ 0,6/1kV RZ 0,6/1kV RZ 0,6/1kV RZ 0,6/1kV
3x25 Al/29,5 Alm 3x50 Al/29,5 Alm 3x95 Al/54,6 Alm 3x150 Al/80 Alm
XLPE XLPE XLPE XLPE
Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign Metlicos y/u hormign
1.5.2 Redes posadas Los conductores a emplear en este tipo de red sern los mismos que los indicados en 1.5.1 y para su fijacin a fachadas se emplearn accesorios para redes posadas reseados en el Captulo III de esta norma.
23/55 2 LNEAS DE ALTA TENSIN
Las tensiones nominales sern de 20 30 kV, y para los clculos de cualquier tipo se considerar un cos = 0,9. La carga a considerar en el calculo de las lneas de MT ser la calculada de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado 3.2 Clculo para determinar la carga total en la red de MT. Cuando el proyecto sea de una derivacin a conectar a una lnea ya existente, la cada de tensin admisible en la derivacin se condicionar de forma que, sumado a la de la lnea ya existente hasta el tramo de derivacin, no supere el 5% para las potencias transportadas en la lnea y las previstas a transportar en la derivacin. De no cumplirse la anterior condicin, ser necesario la ampliacin de las instalaciones existentes. Para la eleccin entre los distintos tipos de lneas desde el punto de vista de la seccin de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia mxima a transportar y de cada de tensin, que se fijan en cada uno, deber realizarse un estudio tcnico econmico desde el punto de vista de prdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilizacin de una seccin superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados.
2.1 Lneas areas de alta tensin
Adems de lo expuesto en el punto anterior se deber tener en cuenta lo siguiente: Cuando deriven de otra lnea existente con anterioridad, el primer apoyo de la derivacin ser de fin de lnea, de modo que mediante tense reducido, pueda utilizarse el apoyo existente en el entronque de la lnea principal. En general, todos los elementos de maniobra y proteccin, as como su disposicin, estarn de acuerdo con lo indicado en el punto 1.3 del Captulo I -CRITERIOS BSICOS. En estas Normas Particulares se establecen 8 tipos de lnea, las cuales quedan definidas por la naturaleza del tipo conductor y tipo de apoyo conforme se indica en los apartados que siguen a continuacin.
2.1.1 Lneas areas de alta tensin de conductores desnudos y conductores recubiertos.
Las caractersticas de los 6 tipos de lnea con conductores desnudos y conductores recubiertos se resumen en la tabla siguiente:
Lnea Tipo Designacin UNE LA 56 LA 78 CCX-56-D CCX-110-D 100 A1/S1A Conductor Resistencia Intensidad A /km 0,6136 0,4261 0,581 0,287 0,2869 0,2869 0,1962 202 243 180 315 322 322 417 Capacidad de transporte, y momento elctrico para: (*) U = 30 kV U = 20 kV U = 13,2 kV KW kW*km kW kW*km kW kW*km 9.447 11.364 8.418 14.732 15.058 15,058 19.502 55.740 72.600 58.442 94.537 95.789 95.789 116.883 6.298 7.576 5.612 9.821 10.042 10.042 13.001 24.773 32.267 25.806 42.027 42.573 42..573 51.937 4.157 5.000 3.704 6.482 6.628 6.628 8.581 10.791 14.055 11.245 18.307 18.545 18.545 22.624
LAAT 56 LAAT 78 LAAT CC-56 LAAT CC-110 LAAT 100
(**) LAAT 2- 100 A1/S1A 100 (**) LAAT 2LA-180 180 LAAT C 35 LAAT C 50 C 35 C 50
0,529 0,372
9.353 11.925
62.265 79.545
6.235 7.950
27.673 35.353
4.115 5.247
12.054 15.400
Los valores de la capacidad de transporte y momento elctrico se han tomado para un valor de la reactancia media de 0,40 /km. Los valores del momento elctrico, son considerando una cada de tensin porcentual del 5%. Los valores de la capacidad de transporte y momento elctrico indicados, lo son por circuito. La eleccin de un tipo u otro de lnea estar en funcin de la potencia, momento elctrico previsto y de las condiciones medio ambientales.
El resto de caractersticas de este tipo de lnea estn reflejadas en los Proyectos Tipo de Iberdrola siguientes: Proyecto tipo. Lnea area de alta tensin a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A (MT 2.21.47), Proyecto tipo. Lnea area de alta tensin a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180. (MT 2.21.48), Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminioacero LA-56 (MT 2.21.60), Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78 (MT 2.21.61), Proyecto Tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de cobre C-35 (MT 2.21.63), Proyecto Tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de cobre C-50 (MT 2.21.64), Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminioacero 100-A1/S1A (MT 2.21.66), Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D CCX-110-D (MT 2.21.69) y Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A (MT 2.21.74).
2.1.2 Lnea tipo LAAT S-20. Las lneas areas de alta tensin con cables aislados reunidos en haz , podrn emplearse en lugar de lneas areas con cables desnudos cuando no sea posible tcnicamente o resulte econmicamente desproporcionado la construccin de lnea subterrneas con cables aislados, o bien en aquellos casos que , por condicionantes locales o circunstancias particulares, se demuestre el inters de su utilizacin.
Estarn constituidas por tres conductores unipolares aislados cableados entre s junto con un cable de acero aislado que se utilizar como elemento portante del haz. Las caractersticas principales sern las siguientes:
Tensin nominal Uo/U = 12/20 kV, siendo Uo la tensin nominal entre cada uno de los
conductores y la pantalla metlica y U, la tensin nominal entre conductores.
Seccin de los conductores y composicin del haz:
LAAT S 20. 50 LAAT S 20. 95 LAAT S 20.150
3 x 50 Al/50 Ac 3 x 95 Al/50 Ac 3 x 150 Al/50 Ac
Aislamiento: Seco extruido tipo XLPE. Cubierta (de cada cable y del portador): Del tipo PVC y XLPE respectivamente Apoyo : De hormign o metlicos
Las potencias mximas y momentos elctricos, considerando un factor de potencia de 0,9 y una reactancia media de 0,1 /km son :
LAAT S.20.50 LAAT S.20.95 LAAT S.20.150
Intensidad A 115 175 230
Potencia kW 3586 5456 7171
Momento elctrico kW/km 5802 U % 10.857 U % 15.721 U %
2.1.3 Lnea tipo LAAT S-30. . Las lneas areas de alta tensin con cables aislados reunidos en haz , podrn emplearse en lugar de lneas areas con cables desnudos cuando no sea posible tcnicamente o resulte econmicamente desproporcionado la construccin de lnea subterrneas con cables aislados, o bien en aquellos casos que , por condicionantes locales o circunstancias particulares, se demuestre el inters de su utilizacin.
Tensin nominal Uo/U = 18/30 kV, siendo Uo la tensin nominal entre cada uno de los
LAAT S 30. 95
LAAT S 30.150
Aislamiento: Seco extruido tipo XLPE. Cubierta (de cada cable y del portador):Tipos PVC y XLPE respectivamente. Apoyo : De hormign o metlicos.
Intensidad A Potencia kW Momento elctrico kW/km
LAAT S.30.95 LAAT S.30.150
8184 10756
24.228 U % 35.373 U %
Lneas subterrneas de alta tensin
Adems de lo expuesto al principio de este apartado se deber tener en cuenta lo siguiente: Se establece un solo tipo de lnea subterrnea con cables unipolares con conductores de aluminio y aislamiento seco extruido, sus caractersticas vienen fijadas por las caractersticas del aislamiento del cable. Las caractersticas principales de los cables sern : Tensin nominal: Uo/U = 12/20 kV y 18/30 kV, siendo Uo la tensin nominal entre cada uno de los conductores y la pantalla metlica, y U, la tensin nominal entre conductores. Secciones del conductor: 150, 240 y 400 mm. Aislamiento: Seco extruido tipo HEPR.
Las derivaciones de estas redes sern realizadas desde celdas de derivacin situadas en Centros de Transformacin o desde lneas areas. Cuando se trate de lneas que vayan a constituir una red en anillo, en todas ellas se mantendr una seccin constante. El resto de las caractersticas de la lnea son comunes en ambos casos, y estn reflejadas en el Proyecto tipo de lnea subterrnea de AT hasta 30 kV (MT 2.31.01).
27/55 3 CENTROS DE TRANSFORMACIN
La tensin nominal de utilizacin ser la que disponga la empresa en la zona; no obstante todas las nuevas instalaciones estarn preparadas para 20 kV. La carga a considerar en el calculo de los CT ser la calculada de acuerdo con las directrices establecidas en el apartado 3.2 Clculo para determinar la incidencia de la Potencia de BT
respecto a los centros de transformacin:
La necesidad de construir uno o ms centros de transformacin para realizar un suministro en baja tensin y la instalacin elctrica con que deba ser dotado, ser determinada por IBERDROLA, de acuerdo con el Artculo 13 del Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin, en funcin de las caractersticas del suministro solicitado y de la red existente en la zona. Cuando los centros de transformacin hayan de instalarse en edificios independientes de exterior o subterrneos, stos sern de los de tipo prefabricado. Cuando hayan de instalarse en locales, stos estarn libres de canalizaciones, desages y cualquier otra clase de servidumbre. El proyecto y la realizacin de cada centro estarn soportados en los Proyectos Tipo correspondientes (MT) o en proyectos individuales, realizados por tcnico competente, con justificacin de todas sus caractersticas de diseo y constructivas, especialmente en lo que respecta a calentamiento (ventilacin), nivel sonoro y tensiones de paso y contacto. El montaje de los centros de transformacin para suministros en BT, se har con materiales normalizados, y constar de los siguientes elementos fundamentales : Las celdas que resulten necesarias para entrada y salida de los cables de alta tensin, equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra; y una celda de proteccin por cada transformador a instalar, equipada con interruptor-seccionador, fusible limitador, y seccionador de puesta a tierra. En el esquema de fin de lnea se dispondr de una celda de las mismas caractersticas incluyendo adems un seccionador de puesta a tierra en la entrada de la lnea. Uno o dos transformadores necesarios para atender el suministro demandado. Los transformadores a instalar inicialmente en los nuevos centros de transformacin sern de una de las siguientes potencias nominales : 50, 100, 250 , 400 y 630 kVA Un cuadro de baja tensin, por cada transformador.
Adems del montaje convencional se podrn instalar centros de transformacin con Conjuntos Integrados y con Conjuntos Compactos (NI 50.40.05, 50.40.06 y 50.40.08) En zonas rurales es posible la instalacin de centros de intemperie del tipo sobre apoyo, limitado a los casos en los que el transformador de potencia no supera las 100 kVA o el
nmero de clientes no exceda de 40 (con grados de electrificacin medio o bajo), o bien centros de tipo intemperie compacto, limitado a potencia de transformador que no superen los 250 kVA, o que el nmero de clientes no exceda de 100 (con grados de electrificacin medio o bajo). Para los suministros en baja tensin se establecen en estas Normas Particulares tipos de centros de transformacin, los cuales quedan definidos por el nmero de celdas para lneas de alta tensin, y por la potencia de transformacin a instalar, conforme se indica en los apartados que siguen a continuacin. En cada Proyecto Tipo de Centros de Transformacin se contempla una gua de utilizacin para la instalacin de puesta a tierra que permite la eleccin del electrodo ms adecuado en funcin de la intensidad de cortocircuito y de la equivalente del terreno. Por cada electrodo se define su geometra, caractersticas y resistencia de difusin a tierra. En estos casos, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento sobre condiciones tcnica y garantas de seguridad en centrales elctricas, subestaciones y centros de transformacin, en el apartado 8.1 del MIE RAT 13, para instalaciones de tercera categora, es suficiente la medicin en obra de la resistencia de difusin a tierra del electrodo de puesta a tierra, para comprobar, que no se supera el valor indicado para cada caso en la mencionada gua, no siendo necesaria la medicin de los tensiones de paso y contacto, excepto en los CT en edificios de otros usos. Los suministros en alta tensin se ajustarn a lo establecido en el MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT ", en el que se regula la parte de la instalacin del cliente, cuya maniobra y explotacin corresponde a IBERDROLA. Esta Normativa particular ha sido inscrita por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa mediante resolucin de la Direccin General de Poltica Tecnolgica del 30-09-2003, Expediente E47 y numero de inscripcin RAT-EP 001.
3.1 Centros de transformacin de interior
3.1.1 Centros de superficie 3.1.1.1 Envolvente de hormign y maniobra interior. Estarn ubicados en el interior de un edificio independiente. Dispondr de 1 2 transformadores, cuya potencia unitaria ser de 400 630 kVA, con dielctrico de aceite mineral.
Se puede considerar, en funcin del nmero de transformadores, las dos variantes siguientes: a) 1 transformador 1 conjunto de celdas de alta tensin, cuyo esquema normalizado es 2L1P( 2 funciones de lnea y 1 funcin de proteccin) 1 cuadro de baja tensin 2 transformadores
1 conjunto de celdas cuyo esquema normalizado es 2L2P (2 funciones de lnea y 2 funciones de proteccin) . 2 cuadros de baja tensin El resto de caractersticas de este tipo de centros estn contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin de superficie MT 2.11.01. En el caso de que la aparamenta sea del tipo compacto las caractersticas sern las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin compacto en edificio prefabricado de superficie MT 2.11.10
3.1.1.2 Envolvente de hormign y maniobra exterior. Este prefabricado se disea para instalar en su interior los CT compactos. 3.1.1.3 Centro de transformacin intemperie compacto. Este centro se utilizar como alternativa al centro de transformacin tipo intemperie sobre apoyo, e ir instalado a nivel de suelo, con una envolvente destinada a contener el transformador y el cuadro de baja tensin. La filosofa de estos centros es la de su integracin en el paisaje, adoptando los colores y formas ms discretas en relacin con el medio ambiente.
Sus caractersticas principales son : Alimentaci subterrnea en alta tensin. Una envolvente prefabricada (ECTIC-36). El nmero mximo de salidas en baja tensin ser dos, ampliable excepcionalmente a tres. Un transformador de una potencia de 50, 100 250 kVA, con dielctrico de aceite mineral.
El resto de caractersticas de este centro de transformacin se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformacin de intemperie compacto MT 2.11.05.
3.1.1.4 Centro prefabricado integrado de exterior. Estarn formados por una cubierta metlica conteniendo en su interior un conjunto integrado compuesto por un transformador de potencia de 400 630 kVA con dielctrico aceite mineral, los elementos de maniobra (interruptores-seccionadores y seccionadores de puesta a tierra) que permiten realizar las funciones de entrada-salida de la lnea de alimentacin y los elementos (interruptor -seccionador y fusibles) destinados a realizar la funcin de proteccin del transformador.
Ir instalado siempre a nivel de calle, y con maniobra desde el exterior.
3.1.2 Centros subterrneos 3.1.2.1 Centros subterrneos de maniobra interior. Estarn ubicados en el interior de un edificio independiente, construido mediante una envolvente prefabricada subterrnea, y dispondr en su interior de los mismos elementos fundamentales descritos en el apartado 3.1.1.1
En las zonas con alto riesgo de inundaciones, los centros subterrneos se construirn con rejillas de ventilacin verticales. El resto de caractersticas de este tipo de centros y para un transformador estn contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin prefabricado subterrneo MT 2.11.02. En el caso de que la aparamenta sea del tipo integrado o de tipo compacto las caractersticas sern las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin integrado o compacto en envolvente prefabricada subterrnea MT 2.11.09.
3.1.2.2 Centro de transformacin subterrneo con maniobra interior, sin cubierta durante la maniobra. Este prefabricado, est diseado para alojar conjuntos compactos, conjuntos integrados o convencionales segn la NI 50.40.01. 3.1.3 Centro en edificio de otros usos. Estarn ubicados en edificios destinados a otros usos a nivel de planta baja o stano. Sus dimensiones y la disposicin de los elementos en su interior dependen de las caractersticas del local.
Dispondrn en su interior de 1 2 transformadores, cuya potencia unitaria ser de 400 630 kVA Se contemplan las mismas variantes que las indicadas en el apartado 3.1.1.1. El resto de caractersticas de este tipo de centros estn contempladas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin en edificio de otros usos (planta baja y stano) MT 2.11.03. En el caso de que la aparamenta sea del tipo integrado las caractersticas sern las indicadas en el Proyecto Tipo para centro de transformacin integrado en edificio de otros usos MT 2.11.07.
3.2 Centros de transformacin de intemperie sobre apoyo
Sus caractersticas principales son : - Alimentacin area - Un transformador intemperie de 50 100 kVA, con dielctrico de aceite mineral, instalado sobre un apoyo metlico C-2000 similar. - Una o dos salidas de baja tensin, en cajas de intemperie con fusibles seccionables, segn NI 50.44.04. El resto de caractersticas de este centro de transformacin se contempla en el Proyecto Tipo para centro de transformacin de intemperie sobre apoyo MT 2.11.06.
3.3 Suministro a clientes en alta tensin por red subterrnea en anillo.
Cuando la alimentacin a un centro particular se realice a travs de la red subterrnea en anillo de IBERDROLA, o siendo fin de lnea, pueda convertirse en anillo, propiedad de IBERDROLA, se realizar tal como se describe en el apartado 1.3.2 del CAPTULO I.
3.3.1 Centro de seccionamiento . Las celdas para la maniobra de la alimentacin sern prefabricadas bajo envolvente metlica y con aislamiento en SF6, se instalarn separadas fsicamente del resto de la instalacin del cliente y tendrn acceso libre e independiente desde la va pblica. Pueden estar ubicados en un edificio independiente o en un edificio de otros usos. Su esquema responder al tipo 2L + 1P, para Potencias de Clientes 1000 kVA; para Potencias > 1000 kVA la celda de salida estar equipada con interruptor-seccionador de puesta a tierra, en este caso el conjunto ser el 3L.
El resto de caractersticas de este centro de seccionamiento se contempla en los Proyectos Tipo MT 2.11.01, MT 2.11.02 y MT 2.11.03, segn se trate de un centro de superficie o subterrneo y vaya ubicado en ubicado en un edificio independiente o en un edificio de otros usos.
3.3.2 Celdas de maniobra en centro de transformacin particular . Cuando no sea posible la solucin del centro de seccionamiento y el centro del cliente se encuentre prximo a la va pblica se podr admitir como caso excepcional que las celdas de maniobra vayan instaladas en el centro del cliente.
Este conjunto estar formado por tres celdas prefabricadas bajo envolvente metlica, dos para la entrada y salida de las dos ramas del anillo de alimentacin, con la misma capacidad del anillo del que se alimentan y la tercera ser el elemento de paso al resto de la instalacin. Cada una de ellas dispondr de un elemento de interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, cuyas caractersticas sern las indicadas en el CAPTULO III de estas Normas.
LNEAS DE BAJA TENSIN. REDES DE DISTRIBUCIN Y ACOMETIDAS
En el clculo de la seccin de los conductores y el n de los mismos se debern tomar como datos bsicos los siguientes: - La tensin nominal ser de 230/400 V. - La carga a considerar en el calculo de las lneas y acometidas de BT se determinar tal como se establece en el apartado 3 del Capitulo I de estas Normas Particulares. - Cuando el proyecto sea de una derivacin a conectar a una lnea ya existente, la cada de tensin admisible en la derivacin se condicionar de forma que, sumado al de la lnea ya existente hasta el tramo de derivacin, no supere el 5% para las potencias transportadas en la lnea y las previstas a transportar en la derivacin. - Para la eleccin entre los distintos tipos de lneas desde el punto de vista de la seccin de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia mxima a transportar y de cada de tensin, que se fijan en cada uno, deber realizarse un estudio tcnico-econmico desde el punto de vista de prdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilizacin de una
seccin superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados. Se ha de considerar en los estudios econmicos del cable una vida til de 50 aos. Los conductores estarn en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar la corriente de cortocircuito que se origine.
4. 1 Lneas subterrneas de baja tensin .
- Las derivaciones de estas redes sern realizadas directamente de las lneas de distribucin por medio de piezas de derivacin adecuadas o desde cajas de derivacin, cajas con montaje apropiado para realizar las conexiones oportunas, situadas por encima de la rasante del terreno. - Todas las lneas sern de cuatro conductores; tres para fase y uno para el neutro. Todas las lneas subterrneas de baja tensin sern cables unipolares de aluminio, aislamiento XLPE , de las siguientes caractersticas principales: - Tensin nominal Uo/U = 0,6/1 kV, siendo Uo la tensin nominal entre cada uno de los conductores y tierra, y U la tensin nominal entre conductores. -Naturaleza de los conductores de fase y neutro: Secciones de los conductores de fase de aluminio: Secciones de los conductores neutro: Aislamiento: Polietileno reticulado. Aluminio 50, 95, 150 240 mm 50, 95 150 mm
Los conductores de seccin 240 mm sern utilizados en suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de carga; los de fase de seccin de 150 mm sern los utilizados habitualmente; los de 95 mm se utilizarn slo en zonas de densidad de carga baja y uniforme; y los de 50 mm slo para acometidas. El resto de caractersticas de esta lnea tipo, puede verse en el Proyecto Tipo de lnea subterrnea de baja tensin MT 2.51.01. En algunos puntos siguientes como: derivaciones a suministro apartados del trazado previsible de la red general, o en pequeas urbanizaciones o ncleos rurales consolidados, la seccin de los conductores de fase y neutro ser de 50 mm.
4.2 Lneas areas de baja tensin .
- Estarn constituidas por conductores aislados cableados en haz, posados sobre fachada. Cuando no sea posible este tipo de instalacin por tratarse de edificaciones dispersas, la lnea se tender sobre apoyos. - Los conductores estarn en todos los casos suficientemente dimensionados para soportar la corriente de cortocircuito que se origine.
- En estas Normas Particulares se establecen dos tipos de lneas, definidas por la seccin y aislamiento de su conductor, conforme se indica en los apartados que siguen a continuacin. La eleccin del que se haya de utilizar en cada caso, vendr impuesto por las caractersticas de la zona y las del propio suministro. Los conductores sern unipolares, cableados entre s, y de las siguientes caractersticas principales: - Tensin nominal Uo/U = 0,6/1 kV, siendo Uo, la tensin nominal entre cada uno de los conductores y tierra, y U, la tensin nominal entre conductores. - Seccin de los conductores y composicin del haz : 3 x 25 Al/29,5 Alm. 3 x 50 Al/29,5 Alm. 3 x 95 Al/54,6 Alm. 3 x 150 Al/80 Alm. 2 x 16 Al 2 x 25 Al 4 x 16 Al - Aislamiento: Polietileno reticulado. Los conductores de fase de 95 y 50 mm sern los utilizados habitualmente; en pequeos ncleos rurales o urbanizaciones consolidadas podr usarse el conductor de 25 mm, si es suficiente para la demanda establecida. En zonas donde eventualmente no se pueda utilizar una lnea subterrnea, o en zonas de red area, donde sea necesario distribuir una carga elevada o a cargas situadas a gran distancia del centro de transformacin, se utilizar el cable de 3x150 Al/80 Alm constituido con 3 conductores de fase de 150 mm Al y un conductor neutro de 80 mm Alm. Los cables bipolares y tretrapolares de menor seccin, se utilizarn para acometidas desde la red de distribucin a las CGP. El resto de caractersticas de estas lneas tipo pueden verse en los Proyectos Tipo. Red area trenzada de Baja Tensin. Cables aislados instalados sobre apoyos o en fachadas MT 2.41.20 y MT 2.41.22.
CAPTULO III CARACTERSTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales a instalar en la parte propiedad de IBERDROLA y los materiales propiedad del cliente, cuyo control y maniobra corresponden a IBERDROLA, debern ajustarse a las NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a Normas nacionales (UNE) , normas de la Comunidad Europea (EN, HD) o internacionales (IEC). Iberdrola podr exigir los certificados y marcas de conformidad a normas, y las actas o protocolo de ensayos correspondientes emitidos por cualquier organismo de evaluacin de la conformidad, oficialmente reconocido por la Administracin pblica competente . Exceptundose de esta exigencia aquellos materiales que, por su pequea importancia, carecen de Normas UNE que los definan.
Los materiales para las redes de 11, 13,2 y 15 kV, estarn previstos para su funcionamiento a 20 kV. Con la nica excepcin de las mquinas transformadoras, que se admitir que estas sean de la tensin nominal de utilizacin (de servicio) en el momento de su puesta en funcionamiento. Los materiales para las redes de baja tensin correspondern en conductores aislados, a las series de tensin normal de 0,6/1 kV; para el resto de materiales, sus caractersticas se indican en las normas correspondientes. Todos los materiales siderrgicos sern como mnimo de acero AE-275-B s/UNE 36 080. Estarn galvanizados por inmersin en caliente para protegerlos de la oxidacin y corrosin, segn UNE 37 501 o ser de naturaleza resistente a la corrosin.
3 CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA RED DE ALTA TENSIN Conductores desnudos
Los tipos de conductores desnudos, se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 54.10.01, NI 54.63.01 y NI 54.63.02.
Apoyos y crucetas, soportes y placas de sealizacin
Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes : NI 29.05.01, NI 52.04.01, NI 52.04.02, NI 52.10.01, NI 52.10.10, NI 52.30.22, NI 52.31.02, NI 52.31.03 y NI 52.36.01.
3.3 Aislamiento y herrajes
Los tipos de aislamiento a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes : NI 48.08.01, NI 48.08.02, NI 48.10.01 y NI 48.20.01. Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 52.51.00, NI 52.51.40, NI 52.51.42, NI 52.51.52, NI 52.51.54, NI 52.53.20, NI 52.54.00, NI 52.54.60, NI 52.54.62, NI 58.77.02 y NI 58.82.00.
3.4 Aparatos de maniobra y proteccin
Los principales materiales de maniobra y proteccin se encuentran recogidos en las normas IBERDROLA: NI 74.18.01, NI 74.51.01, NI 75.06.11 y 75.30.02.
3.5 Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexin
Cumplirn con lo indicado en la Norma NI 50.26.01 y NI 54.10.01. Para su conexin en las lneas de enlace con tierra se utilizarn grapas de conexin segn Norma NI 58.26.03 y NI 58.26.04.
3.6 Cables aislados de media tensin
3.6.1 Cables con aislamiento seco extruido (Redes subterrneas). Cumplirn con lo indicado en la Norma NI 56.43.01. 3.6.2 Cables aislados con aislamiento seco extruido y cableados en haz para redes areas hasta 30 kV Cumplirn lo indicado en la norma IBERDROLA NI 56.47.01. 3.6.3 Terminales y empalmes. En alta tensin cumplirn con lo indicado en la Norma NI 56.80.02.
36/55 4 4.1
CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA CENTROS DE TRANSFORMACIN Conjuntos integrados para centros de transformacin.
Cumplirn con lo indicado en norma NI 50.40.05.
4.2 Conjuntos compactos para centros de tranformacin.
Cumplirn con lo indicado en norma NI 50.40.06.
4.3 Edificios.
4.3.1 Edificios prefabricados. Los de tipo prefabricado cumplirn con lo indicado en las siguientes normas :
Edificios prefabricados de hormign para centros de transformacin de superficie NI 50.40.04 (maniobra interior) y NI 50.40.07 (maniobra exterior). Envolventes prefabricadas para centros de transformacin subterrneos NI 50.40.01 (sin cubierta durante la maniobra) y NI 50.40.02 (maniobra interior). Envolvente para centro de transformacin intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste) NI 50.40.03. Edificios prefabricados de hormign para centros de transformacin compactos, de superficie. Maniobra exterior . NI 50.40.07 y NI 50.40.06.
4.3.2 Edificios de otros usos. Los herrajes, puertas, rejillas, escaleras, etc. para los centros de transformacin de otros usos son los especificados en la NI 50.20.03. 4.4 Transformadores
Todos los transformadores estarn previstos para su funcionamiento a su tensin nominal primaria, y aquellos que hayan de funcionar inicialmente a tensiones inferiores, dispondrn del conexionado correspondiente en el devanado primario para el futuro cambio de tensin. Sern trifsicos y dispondrn de neutro accesible en baja tensin y refrigeracin natural.
4.4.1 Transformadores tipo caseta. Sus caractersticas, tanto elctricas como constructivas, estarn de acuerdo con las especificaciones contempladas en las normas NI 72.30.00, con dielctrico de aceite mineral . 4.4.2 Transformadores tipo poste. Sus caractersticas, tanto elctricas como constructivas, estarn de acuerdo con las especificaciones contenidas en la NI 72.30.03. 4.5 Celdas de alta tensin
Las celdas destinadas a centro de transformacin, propiedad de IBERDROLA, sern de aislamiento en SF6 y podrn ser extensibles o no extensibles, segn lo indicado en la NI 50.42.11, y estarn destinadas a las funciones de lnea o de proteccin. Las funciones de proteccin irn equipadas con fusibles limitadores de corriente, especificados en la NI 75.06.31.
37/55 4.6 Cuadro de baja tensin
Destinados a alojar en su interior los elementos fusibles de proteccin de las lneas de baja tensin. Estos elementos fusibles de proteccin sern del tipo cuchilla y cumplirn con lo especificado en la NI 76.01.01.
4.6.1 Cuadro de distribucin de baja tensin. Utilizado en los centros de transformacin del tipo interior. Se construir de acuerdo con la NI 50.44.02. 4.6.2 Cuadro de distribucin de baja tensin para centro de transformacin Intemperie sobre apoyo. Utilizado en los centros de transformacin del tipo intemperie sobre apoyo previsto para una salida. Se construirn de acuerdo con la NI 50.44.04. 4.6.3 Cuadro de distribucin en baja tensin para centro de transformacin Intemperie compacto bajo apoyo. Se construir de acuerdo con la NI 50.44.01. 4.7 Puentes de conexin
Estarn formados por los siguientes elementos :
4.7.1 Cables de conexin en alta tensin (celda-transformador). Destinados a la conexin de las celdas prefabricadas de alta tensin con el transformador. Sern del tipo con aislamiento extruido 12/20 1x50 mm Al, y cumplirn con lo especificado en la NI 56.43.01 . 4.7.2 Terminales de conexin en alta tensin (celda-transformador). Sern del tipo enchufables. Utilizados en las terminaciones de los cables indicados en el apartado 4.6.1, y cumplirn lo especificado en la NI 56.80.02. 4.7.3 Cables de conexin en baja tensin. transformadores con los cuadros de baja tensin.
Destinados a la conexin de los
Para los centros de transformacin de interior o intemperie compacto, sern del tipo RV 0,6/1 kV, 1x240 mm Al, segn lo especificado en la NI 56.31.21. En funcin de las condiciones de instalacin y de la potencia del transformador puede ser necesario utilizar varias ternas de cables en paralelo Para los centros de transformacin intemperie sobre apoyo se utilizar cable trenzado, sern del tipo RZ 3x150 Alx1x80 y segn lo especificado en la NI 56.36.01.
4.7.4 Terminales de conexin en baja tensin. Destinados a unir los extremos de los cables de conexin en baja tensin con el transformador y cuadro de baja tensin.
Sern bimetlicos y cumplirn con lo indicado en la NI 58.20.71, en el caso de los centros de transformacin del tipo interior y de tipo intemperie compacto. Para los centros de
transformacin sobre apoyo sern del tipo TAC-150 para fases y TAC-80 para el neutro. Cumplirn con lo especificado en la NI 58.54.01.
4.8 Apoyos del centro de transformacin intemperie
Debern cumplir lo especificado en el apartado 3.2 del presente captulo.
5 CARACTERSTICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES PARA REDES DE BAJA TENSIN Cables para redes subterrneas
Cumplirn con lo indicado en las normas NI 56.31.21.
5.2 Cables trenzados
Cumplirn con lo indicado en la norma NI 56.36.01.
5.3 Apoyos
Los apoyos a utilizar cumplirn con las normas IBERDROLA: NI 52.04.01 y NI 52.10.10.
5.4 Herrajes para redes trenzadas.
Los elementos de fijacin de los cables a fachadas y apoyos estn recogidos en las normas IBERDROLA siguientes: NI 18.87.01, NI 18.90.01, NI 19.01.01 NI 52.35.01, NI 52.35.02, NI 52.40.02, NI 52.40.11, NI 58.14.01, NI 58.21.01, NI 58.24.01, NI 58.54.01, NI 58.77.02 y NI 58.87.01.
5.5 Caja general de proteccin (CGP) y medida (CPM) y armarios de seccionamiento ( CS).
Cumplirn con lo especificado en las Normas NI 76.50.01 , NI 42.72.00 y NI 76.50.04, respectivamente. Tcnica correspondiente.
CAPTULO IV EJECUCIN Y RECEPCIN TCNICA DE LAS INSTALACIONES
El presente Captulo de las Normas Particulares de la Empresa IBERDROLA, para las Instalaciones de Alta y Baja Tensin, se refiere a la ejecucin y recepcin de las instalaciones de distribucin, cuyo mantenimiento y explotacin corresponder a IBERDROLA, promovidas tanto directamente por la misma como por terceros. Las obras de las mencionadas instalaciones debern realizarse de acuerdo con las instrucciones que se desarrollan a continuacin, con lo que se pretende conseguir unos acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad de Servicio establecidas en las instalaciones de distribucin de IBERDROLA, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en todo momento las Normas de Seguridad en el Trabajo. Con carcter general se hace constar que, durante la ejecucin de la obra, la responsabilidad de la misma corresponder a la persona fsica o jurdica adjudicataria de la obra a quien en lo sucesivo se llamar constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al director de la obra. Al finalizar estas pruebas se realizar la correspondiente recepcin, que consiste en comprobar que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad tcnica exigidos en los Captulos precedentes.
2 DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR
En la ejecucin de los trabajos se cumplirn todas las disposiciones oficiales vigentes en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran promulgarse durante la ejecucin de la obra. IBERDROLA podr exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma suficiente por el constructor.
40/55 3 3.1 DEFINICIONES Material aceptado
Es el que se ajusta a Normas NI de obligado cumplimiento del Anexo A o en su defecto a normas nacionales (UNE) y cuenta con los certificados o marcas de conformidad a normas. Iberdrola podr exigir los certificados marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de ensayos correspondientes, emitidos por cualquier organismo de evaluacin de la conformidad oficialmente reconocido por la Administracin pblica.
3.2 Material especificado
Es aqul cuyas caractersticas se definen en las normas de ejecucin a las que remite el Captulo IV de la presente Norma. A este tipo de materiales pertenecen, por ejemplo, los ridos, materiales cermicos, etc.
3.3 Unidades de proyecto
Grupo de actividades y/o elementos que por sus caractersticas comunes forman una unidad individualizada dentro del conjunto de cada instalacin. Por ejemplo, el hormigonado de apoyos, el tendido de conductores, etc.
3.4 Obra vista
Es aquella parte de la instalacin que, una vez terminada, no requiere ningn trabajo adicional para comprobar su adecuacin a la norma correspondiente.
3.5 Obra oculta
Es aquella parte de la instalacin que, una vez terminada, requiere trabajos adicionales, tales como calicatas.
3.6 Criterios de aceptacin
Son los criterios que definen los niveles mnimos de calidad que deben superar los materiales y unidades construccin de las instalaciones. Estos criterios vienen fijados en los documentos normativos de recepcin indicados ms adelante.
3.7 Documento para la recepcin
Es una certificacin fechada y firmada por los representantes de Iberdrola y del constructor, de la aceptacin o rechazo de la instalacin.
41/55 4 ORDENACIN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIN
Las obras a ejecutar sern las indicadas en el correspondiente Proyecto, que deber estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en el Captulo II de las Normas Particulares . El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de comenzar, har un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuacin del proyecto a la obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de particulares como de Organismos Oficiales, para la realizacin de las instalaciones. Podr proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la adaptacin del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones propuestas, se redactar en caso de aceptacin, la correspondiente Acta de Replanteo, que deber ser firmada por el Director de Obra, Proyectista, Constructor e IBERDROLA. Antes de iniciar la obra, el constructor comunicar por escrito a IBERDROLA, el nombre del tcnico responsable de la Direccin de Obra. Tanto IBERDROLA como el constructor podrn, durante la ejecucin, sealar a la otra parte la conveniencia de realizar variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto. IBERDROLA ejercer en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra establecidas; a estos efectos el constructor facilitar los medios necesarios para la realizacin de las pruebas correspondientes. Una vez finalizada la obra, se realizar, por parte de IBERDROLA, la correspondiente formalizacin de aceptacin de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el CAPTULO IV de las Normas Particulares.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN
Se emitir un documento de recepcin, en el que figuren : a) b) c) d) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra. Las condiciones de recepcin de cada material o El resultado de la revisin, indicando "si" procede o "no" procede su aceptacin. Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacin.
Cuando durante la primera actuacin no fuera posible controlar la obra oculta por motivos imputables al constructor, podrn realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas, sondeos,
pruebas, etc. necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor. El documento para la recepcin no exime al constructor de la direccin y responsabilidad en la ejecucin de los trabajos. Una vez concluidas las instalaciones, se realizarn cuantos ensayos normalizados por IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilizacin para las que fueron proyectadas.
Las obras se realizarn empleando material en perfecto estado de conservacin, debiendo cumplir con lo especificado en el Captulo III de las Normas Particulares: "Caractersticas de los materiales" y en las "Normas de Ejecucin" complemento del presente Captulo. Si la duracin de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en los materiales, el constructor tomar las precauciones necesarias para evitarlo. El constructor instalar en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos para asegurar la conservacin de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie, evitando as su destruccin o deterioro.
7 NORMAS PARA LA EJECUCIN Y RECEPCIN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se realizarn y recepcionarn de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores del presente Captulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes Manuales Tcnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones : MT 2.13.20 MT 2.13.21 MT 2.13.22 MT 2.23.37 MT 2.33.25 MT 2.43.20 MT 2.53.25 MT 2.13.30 MT 2.13.31 MT 2.13.32 Ejecucin de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacin. Ejecucin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo interior. Ejecucin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo intemperie. Ejecucin de instalaciones. Lneas areas de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Ejecucin de instalaciones. Lneas subterrneas de alta tensin hasta 30 kV. Ejecucin de instalaciones. Lneas areas de baja tensin con cables aislados. Ejecucin de instalaciones. Lneas subterrneas de baja tensin. Recepcin de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacin. Recepcin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo interior. Recepcin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo intemperie.
MT 2.23.36 MT 2.23.38 MT 2.33.26 MT 2.43.21 MT 2.53.26
Recepcin de instalaciones. Lneas areas de media tensin. conductores aislados . Recepcin de instalaciones. Lneas areas de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Recepcin de instalaciones. Lneas subterrneas de alta tensin hasta 30 kV. Recepcin de instalaciones. Lneas areas de baja tensin con cables aislados. Recepcin de instalaciones. Lneas subterrneas de baja tensin.
CALIFICACIN DE CONTRATISTA
Obligatoriamente ser un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet de instalador) y acreditado ante la Comunidad Autnoma correspondiente como Instalador para instalaciones de Alta Tensin, cuando la instalacin a realizar sea de alta tensin y exista tal acreditacin , y como Instalador de Baja Tensin en la categora de especialista (IBTE) en lneas areas o subterrneas para distribucin, cuando la instalacin sea de baja tensin.
MT 2.03.20 (04-03) ANEXO A
RELACIN DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.-NORMAS SOBRE MATERIALES Nmero NI 50.40.01 NI 50.40.02 NI 50.40.03 NI 50.40.04 NI 50.40.05 NI 50.40.06 NI 50.40.07 NI 50.42.11 NI 50.44.01 NI 50.44.02 NI 50.44.04 NI 52.04.01 NI 52.10.01 NI 52.10.10 NI 52.36.01 NI 54.10.01 Ttulo de la Norma Envolventes prefabricadas de hormign para centros de transformacin subterrneos. Maniobra interior, sin cubierta Envolventes prefabricadas para centros de transformacin subterrneos. Envolvente para centro de transformacin intemperie compacto (para centro CTIC bajo poste ). Edificios prefabricados de hormign para centros de transformacin de superficie. Conjuntos integrados para centros de transformacin de interior. Conjunto compacto para centros de transformacin. Edificios prefabricados de hormign para centros de transformacin compactos, de superficie. Maniobra exterior. Celdas de alta tensin bajo envolvente metlica hasta 36 kV, prefabricadas, con dielctrico de SF6, para centro de transformacin. Cuadros de distribucin de baja tensin para centro de transformacin intemperie compacto. Cuadros de distribucin en baja tensin para centro de transformacin de interior. Cuadros de distribucin para centros de transformacin intemperie sobre apoyo. Postes de hormign armado vibrado. Apoyos de perfiles metlicos para lneas areas hasta 30 kV. Apoyos de chapa metlica para lneas elctricas areas de baja y alta tensin. Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje lnea de seguridad en apoyos de lnea areas. Conductores desnudos de cobre para lneas elctricas areas y subestaciones de alta tensin.
NI 54.63.01 NI 56.31.21 NI 56.36.01 NI 56.41.01 NI 56.43.01
Conductores desnudos de aluminio-acero para lneas elctricas areas de alta tensin. Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterrneas de baja tensin 0,6/1 kV. Conductores aislados, cableados en haz, para lneas areas de baja tensin. Conductores unipolares con cubierta para lneas areas hasta 24 kV. Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto mdulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para lneas elctricas areas de alta tensin hasta 30 kV. Accesorios para cables subterrneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. Transformadores trifsicos sumergidos en aceite para distribucin en baja tensin. Transformadores trifsicos sumergidos en aceite para distribucin en baja tensin. Tipo poste. Autoseccionadores (seccionalizadores) para lneas areas hasta 36 kV. Cortacircuitos fusibles de expulsin-seccionadores, con base polimrica, hasta 36 kV. Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. Pararrayos de xidos metlicos sin explosores con envolvente polimrica para alta tensin hasta 36 kV.
NI 56.47.01 NI 56.80.02 NI 72.30.00 NI 72.30.03 NI 74.18.01 NI 75.06.11 NI 75.06.31 NI 75.30.02
A2.-MANUAL TCNICO DE DISTRIBUCIN Nmero MT 2.00.03 MT 2.11.01 MT 2.11.02 MT 2.11.03 MT 2.11.05 MT 2.11.06 MT 2.11.07 MT 2.11.09 MT 2.11.10 MT 2.13.40 MT 2.21.47 MT 2.21.48 MT 2.21.60 MT 2.21.61 MT 2.21.63 Ttulo del Manual Tcnico Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT Proyecto Tipo para centro de transformacin de superficie. Proyecto Tipo para centro de transformacin prefabricado subterrneo. Proyecto Tipo centro de transformacin en edificio de otros usos (planta baja y stano). Proyecto Tipo para centro de transformacin intemperie compacto. Proyecto Tipo para centro de transformacin de intemperie sobre apoyo. Proyecto Tipo. Centro de transformacin integrado en edificio de otros usos -Planta Baja. Proyecto Tipo para Centro de transformacin integrado o compacto en envolvente prefabricada subterrnea. Proyecto Tipo para Centro de transformacin compacto en edificio prefabricado de superficie. Procedimiento de seleccin y adaptacin del calibre de los fusibles de MT para centros de transformacin. Proyecto tipo. Lnea area de alta tensin a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A. Proyecto tipo. Lnea area de alta tensin a 30 kV. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180. Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminio acero LA-56. Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78. Proyecto Tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de cobre C-35 Proyecto Tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de cobre C-50
MT 2.21.64
MT 2.21.66 MT 2.21.69 MT 2.21.74 MT 2.21.75 MT 2.31.01 MT 2.41.20 MT 2.41.22 MT 2.51.01
Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Simple circuito con conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D CCX-110-D Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A . Proyecto tipo. Lnea area de media tensin. Doble circuito con conductor de aluminio-acero LA-180. Proyecto tipo de lnea subterrnea de AT hasta 30 kV. Proyecto tipo. Red area trenzada de Baja Tensin. Cables aislados instalados sobre apoyos. Proyecto tipo. Red area trenzada de Baja Tensin. Cables aislados instalados en fachadas. Proyecto tipo de lnea subterrnea de baja tensin.
MT 2.03.20 (04-03) ANEXO B
RELACIN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS
B1.-NORMAS SOBRE MATERIALES Nmero NI 00.08.00 NI 00.08.03 NI 18.80.01 NI 18.87.01 NI 18.90.01 NI 19.01.01 NI 29.00.01 NI 29.05.01 NI 29.05.02 NI 29.05.04 NI 42.72.00 NI 48.08.01 NI 48.08.02 NI 48.10.01 NI 48.20.01 NI 50.06.01 NI 50.20.02 Ttulo de la Norma Calificacin de suministradores y elementos tipificados. Calificacin de suministradores de obras y servicios tipificados. Pernos de anclaje para apoyos de lneas areas. Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tensin. Tornillos de cncamo para lneas areas de baja tensin con conductores aislados. Tuercas de cncamo Cinta de polietileno para sealizacin subterrnea de cables enterrados. Placas y nmeros para sealizacin en apoyos de lneas elctricas areas de alta tensin. Placas para la sealizacin de lneas subterrneas de alta tensin. Red subterrnea de AT y BT. Seales autoadhesivas para sealizacin de lneas. Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje intemperie. Aisladores de composite para cadenas de lneas elctricas areas de alta tensin. Aisladores de composite de columna para lneas elctricas areas de alta tensin. Aisladores de vidrio de caperuza y areas de alta tensin. vstago para lneas elctricas
Aisladores cermicos de apoyo para instalaciones de intemperie de alta tensin. Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensin hasta 20 kV. Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterrneas.
NI 50.20.03 NI 50.20.41 NI 50.26.01 NI 50.48.21
Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para centros de transformacin. Arquetas prefabricadas de hormign para canalizaciones subterrneas. Picas cilndricas de acero-cobre. Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas, con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500 V (BTVC). Capuchn de proteccin de cables aislados subterrneos de baja tensin en salida de tubos. Postes tubulares de hormign armado vibrado. Crucetas bveda de alineacin para apoyos de lneas elctricas areas de tensin nominal hasta 20 kV. Piezas para armados de derivacin y seccionamiento en lneas de media tensin. Crucetas rectas y semicrucetas para lneas areas de tensin nominal hasta 20 kV. Crucetas bveda de ngulo y anclaje para apoyos de perfiles metlicos de lneas elctricas areas de tensin nominal hasta 20 kV. Tornillos pasantes para postes. Herrajes y accesorios para conjuntos de suspensin de cables aislados tipo RZ en apoyos de lneas areas de baja tensin. Antiescalo para apoyos destinados a lneas elctricas areas de alta tensin. Posteletes metlicos para fachadas para lneas areas de baja tensin con conductores aislados. Canaletas de proteccin en fachadas para lneas areas de baja tensin con conductores aislados. Soportes y abrazaderas para lneas areas de baja tensin con conductores aislados cableados en haz . Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Eslabones. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Horquilla de enlace. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Horquillas de bola.
NI 50.80.03 NI 52.04.02 NI 52.30.22 NI 52.30.24 NI 52.31.02 NI 52.31.03 NI 52.35.01 NI 52.35.02 NI 52.36.02 NI 52.40.01 NI 52.40.02 NI 52.40.11 NI 52.51.00 NI 52.51.40 NI 52.51.42
NI 52.51.52 NI 52.51.54 NI 52.51.60 NI 52.51.61 NI 52.53.20 NI 52.54.00 NI 52.54.60
Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Guardacabos de horquilla. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT-BT. Guardacabos con alojamiento de rtula. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Alargadera. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Alargadora para cadenas de suspensin. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Contrapeso de disco para suspensin. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Anillas, de bola y de bola y proteccin. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Alojamiento de rtula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccin antiefluvios. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin Alojamientos de rtula y de rtula de proteccin. Placas de plstico para proteccin de cables en zanjas para redes subterrneas (exentas de halgenos). Tubos de plstico corrugados para canalizaciones de redes subterrneas (exentos de halgenos). Protector de fundicin para tubo de plstico de 90 . Tubo de acero para proteccin de cables subterrneos de alta tensin. Herrajes soportes para sujecin de cables subterrneos en galeras. Herrajes para sujecin de cables subterrneos o tubos de acero en estructuras metlicas. Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lneas elctricas areas de alta tensin. Capuchones termorretrctiles para cables subterrneos de AT hasta 36/66 kV. Conectores terminales bimetlicos para cables aislados de alta tensin aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV). Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes subterrneas de 0,6/1 kV.
NI 52.54.62 NI 52.95.01 NI 52.95.03 NI 52.95.41 NI 52.95.51 NI 52.95.71 NI 52.95.80 NI 54.63.02 NI 56.80.20 NI 56.86.01 NI 56.88.01
NI 58.00.01 NI 58.04.00 NI 58.06.01
Manguitos de empalme a compresin para conductores de cobre en lneas areas. Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresin para conductores de Al-Ac. Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresin para cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al. Manguitos preaislados a compresin para lneas areas de baja tensin con conductores aislados . Piezas de conexin para cables subterrneos de baja tensin. Caractersticas generales. Conectores de derivacin por cua a presin para conductores de aluminio y cobre en lneas areas. Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lneas areas de baja tensin con conductores aislados. Grapa de conexin para pica cilndrica de acero-cobre. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin, grapa de conexin paralela y sencilla. Terminales de cobre a compresin para conductores de cobre en lneas areas de alta tensin. Terminales-puente a compresin para conductores de aluminio-acero. Terminales a compresin, de aluminio estaado, para conductores de aluminio-acero. Terminales preaislados a compresin para lneas areas de baja tensin con conductores aislados. Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT. Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja Tensin. Retenciones preformadas para amarre de conductores en lneas areas. Herrajes y accesorios para lneas areas de alta tensin. Grapa de amarre a tornillos para conductores de Al-Ac.
NI 58.14.01 NI 58.20.71 NI 58.21.01 NI 58.24.01 NI 58.26.03 NI 58.26.04 NI 58.49.02 NI 58.50.01 NI 58.51.11 NI 58.54.01 NI 58.56.01 NI 58.57.01 NI 58.77.02 NI 58.82.00
NI 58.82.50 NI 58.85.01 NI 58.85.02 NI 58.85.50 NI 58.85.51 NI 58.85.60 NI 58.85.70 NI 58.87.01 NI 72.30.06 NI 72.30.08 NI 72.83.00 NI 76.50.01 NI 74.51.01 NI 76.01.01 NI 76.50.04
Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Grapa de amarre a tornillos para cables de cobre. Grapas de suspensin a tornillo para conductores de aluminio-acero. Grapas de suspensin armadas para conductores de aluminio-acero, en lneas areas de alta tensin. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Grapa de suspensin para cables de cobre. Grapas de suspensin armadas para conductores de cobre, en lneas areas de alta tensin. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Grapa de suspensin para cables de tierra. Herrajes y accesorios para lneas areas de AT. Grapa de balancn para cables de tierra. Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas areas de baja tensin. Transformadores trifsicos sumergidos en aceite de silicona para distribucin en baja tensin. Transformadores trifsicos seco tipo encapsulado, para distribucin en baja tensin . Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 Cajas generales de proteccin (CGP). Seccionadores unipolares para lneas areas alta tensin hasta 36 kV. Fusibles de cuchilla Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con dispositivo extintor de arco, para redes subterrneas de baja tensin. Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificacin de cables aislados de baja tensin.
B 2.-MANUAL TCNICO DE DISTRIBUCIN Nmero MT 2.03.21 Ttulo del Manual Tcnico Conjuntos Constructivos (Montaje). Lneas subterrneas de tensin nominal hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccin. Criterios de diseo de puestas a tierra de los centros de transformacin Criterios de ejecucin de puestas a tierra de los centros de transformacin Ejecucin de instalaciones. transformacin. Obras civiles de centros de
MT 2.11.30 MT 2.11.31 MT 2.13.20 MT 2.13.21 MT 2.13.22 MT 2.13.30 MT 2.13.31 MT 2.13.32 MT 2.13.40 MT 2.21.54 MT 2.21.57 MT 2.21.78 MT 2.23.15
Ejecucin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo interior. Ejecucin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo intemperie. Recepcin de transformacin. instalaciones. Obras civiles de centros de
Recepcin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo interior. Recepcin de instalaciones. Montaje de centros de transformacin de tipo intemperie. Procedimiento de seleccin y adaptacin del calibre de los fusibles de MT para centros de tansformacin. Proyecto tipo. Lnea area de 30 kV - doble circuito con conductor de LA/LARL 175. Proyecto tipo. Lnea area de alta tensin a 30 kV. Simple circuito con conductor LA/LARL 175. Gua de utilizacin de elementos de maniobra y proteccin en lneas areas hasta 36 kV. Conjuntos constructivos. Lneas areas de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Formacin de cadenas de aisladores. Conjuntos constructivos. Lneas areas de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Armados para lnea general.
MT 2.23.16
MT 2.23.17
Conjuntos constructivos. Lneas areas de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lneas de simple circuito. Cimentaciones para apoyos de lneas areas hasta 66 kV. Ejecucin de instalaciones. Lneas areas de alta tensin de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Cadenas de aisladores para lneas de AT y MAT. (Tensin mayor o igual a 30 kV). Recepcin de instalaciones. Lneas areas de alta tensin de tensin nominal inferior a 30 kV con conductores desnudos. Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y cobre, para lneas areas de hasta 30 kV. Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lneas areas de AT hasta 30 kV. Ecuacin resistente de perfiles metlicos para lneas areas de media tensin. Cadenas de aisladores para lneas de AT y MAT. (Tensin mayor o igual a 30 kV). Red subterrnea. Manipulacin de bobinas, tendido y disposicin de cables subterrneos hasta 66 kV. Red subterrnea de alta tensin y baja tensin. Comprobacin de cables subterrneos aislados. Red subterrnea de AT y BT. Identificacin de lneas. Conjuntos Constructivos (Montaje). Lneas subterrneas de AT de tensin nominal inferior a 30 kV. Construccin. Ejecucin de instalaciones. Lneas subterrneas de alta tensin hasta 30 kV. Recepcin de instalaciones. Lneas subterrneas de alta tensin hasta 30 kV. Ejecucin de instalaciones. Lneas areas de baja tensin con cables aislados. Recepcin de instalaciones. Lneas area de baja tensin con cables aislados.
MT 2.23.30 MT 2.23.37 MT 2.23.49 MT 2.23.38 MT 2.23.43 MT 2.23.44 MT 2.23.45 MT 2.23.49 MT 2.33.11 MT 2.33.15 MT 2.33.18 MT 2.33.20 MT 2.33.25 MT 2.33.26 MT 2.43.20 MT 2.43.21
MT 2.53.20 MT 2.53.25 MT 2.53.26
Conjuntos Constructivos (Montaje). Lneas subterrneas de BT. Construccin. Ejecucin de instalaciones. Lneas subterrneas de baja tensin. Recepcin de instalaciones. Lneas subterrneas de baja tensin.
Documentos similares a Normas Subterraneas
Anonymous BzVSBu
Redes de distibucion electrica (Diapositiva).ppt

References: Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto