Source: https://es.scribd.com/document/205914921/RESUMEN-PRACTICO-DE-LA-NORMATIVA-DE-TELECOMUNICACIONES-PARA-LOS-EDIFICIOS-DE-NUEVA-CONSTRUCCION-Y-REHABILITACIONES
Timestamp: 2019-12-12 04:45:45+00:00

Document:
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES | Televisión | Electrónica
guardarGuardar RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACI... para más tarde
RESUMEN PRCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES (ICT) RD 346/2001 Y ORDEN ITC 1644/2011
David Ferr Gutirrez - 2011 Ingeniero Tcnico en Telecos colaborador del COAATT Ing. Tec. Telecomunicacin (Esp. Imagen y Sonido).
PRINCIPALES NOVEDADES: Se define por ley el Mecanismo de consulta con los operadores de telecomunicaciones. Este factor afecta de forma considerable al proyectista, ya se deber realizar un primer proyecto contemplando todas las tecnologas indicadas en normativa (Fibra Optica, Banda ancha por coaxial, etc) y posteriormente mediante el mecanismo de consulta, se consultar con los operadores si estos van a dar cobertura al edificio. Si el operador responde que ofrecer fibra ptica, el proyecto no cambiar, en cambio si no ofrecen sus servicios se tendr que realizar anexo a proyecto tcnico indicando las variaciones. El mecanismo de consulta ser, tambin, el que indicar el lugar exacto en que se ubicar la arqueta de entrada ICT. Hogar Digital: se incluye un anexo con carcter recomendatorio con el fin de impulsar la implantacin y desarrollo generalizado del concepto de Hogar Digital ello permitir poner una nota a modo de examen al edificio proyectado y entregado al usuario final. Se regula el despliegue de las telecomunicaciones en carreteras, infraestructuras ferroviarias y nuevas urbanizaciones (todo ingeniero tcnico en telecos puede realizar el diseo). El cableado telefnico interior de las viviendas dejar de ser cable de 1 par. Ser cable informtico UTP (4 pares, CAT5 como mnimo). Aumenta el tamao del PAU interior vivienda a 500x600x80mm (ojo se precisar pared mayor de 80mm de grosor para ubicar el PAU) Tomas interiores, aumentan considerablemente, en recibidor deberemos instalar, junto al PAU una toma configurable. La mayora de viviendas se disearn con fibra ptica. NORMATIVA VIGENTE El proyecto tcnico de INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ICT), de la que se dotar al inmueble de referencia, que comprender lo establecido segn lo dispuesto por el REAL DECRETO 346/2011 y la ORDEN ITC 1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 11 de Marzo 2011. Y su ejecucin deber ser acorde a lo establecido en el artculo 9 del citado decreto. Real decreto est en lnea con los objetivos de la Comunicacin de la Comisin al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comit Econmico y Social Europeo y al Comit de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada Una Agenda Digital para Europa. Entre los campos de actuacin de la agenda digital, se destacan el acceso rpido y ultrarrpido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next Generation Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet muy superiores, por encima de los 30Mbps, y que el 50% o ms de los hogares europeos estn abonados a conexiones de Internet por encima de los 100Mbps. Adicionalmente al ser un proyecto de construccin en Catalunya, tambin se ha tenido en cuenta el, DECRET 122/2002, de 16 de Abril y el DECRET 259/2003, de 21 dOctubre (DOGC 3999 de 30.10.2003) (web) de la Generalitat de Catalunya. La estructura y contenidos del mismo son acordes con el modelo tipo de Proyecto Tcnico establecido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, en el Anexo I de la Orden Ministerial de ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de Junio del 2011, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacin en el interior de los edificios y la
actividad de instalacin de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo . Tambin deber cumplir: LEY 10/2005 del 14 de Junio del 2005 Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisin Digital Terrestre, de Liberalizacin de la Televisin por Cable y de Fomento del Pluralismo Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalacin y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacin. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignacin de los mltiples de la Televisin Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisin terrestre con tecnologa analgica, asign las frecuencias de los nuevos mltiples de la Televisin Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a los canales de mbito estatal. CIRCULAR, DE 5 DE ABRIL DE 2010 enviada por Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Tcnica Direccin General de Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin Ministerio de Industria, Turismo y Comercio donde se aclaran ciertos aspectos sobre la puesta en servicio de algunos mltiplex de TDT: SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES DE TELEVISIN TERRESTRE CON TECNOLOGA ANALGICA: Es obligatorio programar todos los canales de TDT Locales con frecuencia asignada por real decreto y conocida aunque en el momento de la instalacin no haya emisin en el aire. Tambin es obligatorio dejar programados los canales analgicos con titulo habilitante que existan antes del apagn digital aunque no exista emisin. Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalacin y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacin, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. Decret 173/2010, de 23 de Novembre, de la Inspecci de telecomunicacions.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DERECHOS La propiedad del edificio debe disponer de un ejemplar del proyecto tcnico de ICT realizado por un ingeniero, o ingeniero tcnico, de telecomunicacin, as como de los anexos a este proyecto que incorporen las modificaciones que se puedan producir. Igualmente, la propiedad del edificio debe disponer de un ejemplar del boletn de instalacin emitido por el instalador de telecomunicaciones inscrito en el Registro y, en su caso, del certificado del ingeniero que en d el visto bueno. Los propietarios de las viviendas han de disfrutar, en el momento de acceder, de las ventajas que supone la instalacin de la ICT, en cuanto al acceso libre y de calidad a los servicios de telecomunicacin, sin tener que hacer instalaciones adicionales. El propietario o arrendatario de la vivienda puede reclamar ante la Secretara de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informacin en caso de que el promotor del edificio no haya cumplido la normativa de ICT. Los propietarios de las viviendas tienen derecho a pedir que las personas que tengan que hacer tareas de instalacin o de mantenimiento a sus viviendas se acrediten debidamente. A tal efecto, la Secretara de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informacin ha editado y distribuido pegatinas para identificar las empresas inscritas en el Registro de instaladores de telecomunicaciones de Catalua
OBLIGACIONES La propiedad del edificio es responsable del uso, de la conservacin y del mantenimiento de la ICT. Tanto la propiedad del edificio como el instalador responsable de la infraestructura deben facilitar al personal de Inspeccin de los Servicios de Telecomunicacin de la Generalitat de Catalunya la realizacin de las inspecciones que se efecten y, con ello, permitir el acceso a las instalaciones ya la documentacin que les sea requerida. Los propietarios de las viviendas debern conectarse a la ICT y no podrn efectuar una instalacin individual para un servicio que esta ya ofrezca. Si no existiera ICT (edificios antiguos) o no se ofreciera el servicio interesado (otros servicios no obligatorios por la normativa ICT), podr realizarse una instalacin individual, previo cumplimiento de los trmites establecidos normativamente (vase el apartado Preguntas frecuentes).
Con carcter previo a la modificacin o sustitucin de una instalacin existente, la comunidad de propietarios est obligada a efectuar una consulta por escrito a sus titulares para que declaren, tambin por escrito, los servicios que reciben a travs de ella, a fin de que con la modificacin siga siendo posible la recepcin de los servicios declarados
OBLIGATORIEDAD DE PROYECTO DE ICT Cundo es obligatorio realizar proyecto de ICT? Es obligatorio realizar proyecto ICT en todo tipo de edificio, excepto 1 vivienda aislada. El RD 346/2011 incorpora como obligatorio en los casos en los que la edificacin se acometa aplicando el rgimen contemplado en el artculo 396 del Cdigo Civil, la infraestructura comn de telecomunicaciones tendr la consideracin de elemento comn de la edificacin a los efectos de lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. Obligatoriedad de realizar proyectos de telecomunicaciones en edificios pblicos / singulares (HOTELES, COLEGIOS, HOSPITALES, CAP, ETC) segn article 3.3 de lOrdre CTE/1296/2003. Obligatoriedad de realizar proyectos de telecomunicaciones en todos los edificios pblicos segn Acords de Govern del 25 de maig de 2010 en materia de Telecomunicacions de nova generaci als nous edificis publics de la Generalitat. En edificios singulares se debe incluir: CCTV, MEGAFONIA, INFORMATICA, ALARMAS, ETC.
Cundo se pide el proyecto ICT? El proyecto ICT debe presentarse junto el resto de documentacin del arquitecto en el momento de solicitar la licencia de obras, dependiendo del ayuntamiento el proyecto se pide juntamente con el PROYECTO BASICO y dependiendo del AYUNTAMIENTO el proyecto se pide con el PROYECTO EJECUTIVO. Pero siempre a la hora de solicitar licencia de obras. Aunque el ayuntamiento se olvide de solicitar el proyecto de ICT es importantsimo ejecutar la obra segn un proyecto porque al final de la obra el ayuntamiento solicitar el certificado de telecomunicaciones y este certificado lo emite el ministerio de industria y la Generalitat de Catalunya. Este certificado, certifica que la obra se ha ejecutado y finalizado segn proyecto tcnico, NO SEGN REGLAMENTO. Es decir, una obra puede cumplir reglamento pero no haber seguido el proyecto tcnico y no podra ser certificada.
NO SE EMITEN CERTIFICADOS FINALES DE OBRA (ICT) SI NO ESTA FIRMADA Y PRESENTADA EN LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES EL ACTA DE REPLANTEO.
INFRAESTRUCTURA ICT RESUMEN BREVE: SECCION EDIFICIO CON ICT Esquema orientativo para 20 viviendas y PB+3
1 x 20mm (a cada toma
6 x 50mm o CANAL 60x110mm 2000x1000x500m 4 x 63mm
500x600x80mm 4 x 63mm
Notar que el PAU de la vivienda ha aumentado considerablemente sus dimensiones y ahora tiene una profundidad de 8 cm ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO Son propiedad del edificio, no tienen nada que ver con telefnica. Todas las empresas de telecomunicaciones (TELEFONICA, JAZZTEL, ONO, ORANGE, ETC) estn obligadas a entrar al edificio por estas arquetas. Ser la entrada al edificio de FUTUROS servicios de telecomunicaciones (Nuevas tecnologas, Nuevas empresas de telecomunicaciones, JAZZTEL, ONO, FTTH, etc) .
Nmero de PAU (nota 1) del inmueble Hasta 20 De 21 a 100 Mas de 100
Dimensiones en mm(longitud x anchura x profundidad) 400 x 400 x 600 600 x 600 x 800 800 x 700 x 820
Arqueta ICT Ubicacin en acera pblica.
Conexin red exterior del operador con la Para enterrar acometida telefnica que pasa Arqueta ICT por fachada Recomendamos: Instalar 2 tubos de 63mm desde la arqueta hasta la medianera de Recomendamos: Instalar 2 tubos de 110mm de nuestro edificio, as, facilitaremos que lado a lado de la fachada del edificio sin pasar telefnica entre por estos 2 tubos que por arqueta ICT. dejamos de reserva y conectados con la arqueta (en la arqueta inicia la ICT
CANTIDAD Y DIMENSIONES DE LOS ARMARIOS PRINCIPALES - RIT. RIT: Significa Recinto de Instalacin de Telecomunicaciones. Pueden ser de 4 tipos RITI: Recinto instalaciones Telecos. Inferior (se instala en planta baja o planta stano (parking). RITS: Recinto de instalaciones Telecos. Superior (se instala en ltima planta del edificio o en la azotea) RITU: Recinto de instalaciones Telecos. nico (se instala en planta baja o planta stano (parking) RITM: Recinto de instalaciones Telecos nico del tipo modular prefabricado (se instala en planta baja o planta stano (parking) (M: Significa Modular Prefabricado) UNIDADES: La normativa permite escoger libremente entre instalar 1 solo RIT (llamado RITU) o 2 RIT (RITS superior + RITI inferior) a voluntad. PAU= Viviendas + Locales + Oficinas DIMENSIONES: Dependiendo de la eleccin del tipo o cantidad de RIT a instalar (1 o 2), las medidas de estos recintos sern diferentes. Si la eleccin es: Instalar 1 solo RIT (se llamar RITU de "nico") RITU: se podr instalar 1 solo RIT siempre que se quiera*. Las medidas sern: Alto Ancho Profundo Hasta 10 PAU: 2000x 1000 x 500mm De 11 a 20 PAU: 2000x 1500 x 500mm Para ms de 20 PAU: 2300x 2000 x 2000mm Instalar 2 RIT (se llamar RITI de "Inferior" y RITS de "Superior") Se podr instalar 2 RIT siempre que se quiera. Las medidas de cada RIT (RITI y RITS) sern: Alto Ancho Profundo Hasta 20 PAU: 2000x 1000 x 500mm De 21 a 30 PAU: 2000x 1500 x 500mm De 31 a 45 PAU: 2000x 2000 x 500mm
Ejemplo equipos electrnicos a instalar en el RIT -------> En promocin de 2 viviendas adosadas sin espacios comunes se puede prescindir del armario RITU comunitario aunque debemos minimizar el nmero de antenas e instalar solamente una antena. Se permite realizar proyectos ESPECIALES (en los que se elimina el armario de telecomunicaciones RITU) siempre y cuando el ingeniero lo justifique adecuadamente en sus proyectos y el proyecto este visado por el colegio Professional y se conserve el fondo de la norma (minimizar antenas y Infraestructura comn).
REGISTROS SECUNDARIOS DE PLANTA En principio, en cada planta ha de haber un registro secundario. Las medidas de estos registros de telecomunicaciones son: 1) 450 x 450 x 150mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con un nmero de PAU (viviendas+locales+oficinas) por planta igual o menor que tres, y hasta un total de 20 en la edificacin. En inmuebles de pisos con un nmero de PAU (viviendas+locales+oficinas) por planta igual o menor que cuatro, y un nmero de plantas igual o menor que cinco. En inmuebles de pisos, en los casos b) y c). En viviendas unifamiliares. 2) 500 x 700 x 150mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con un nmero de PAU (viviendas+locales+oficinas) comprendido entre 21 y 30. En inmuebles de pisos con un nmero de PAU (viviendas+locales+oficinas) menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a nmero de viviendas por planta o nmero de plantas. 3) 550 x 1000 x 150mm (altura x anchura x profundidad) En inmuebles de pisos con nmero de PAU (viviendas+locales+oficinas) mayor de 30.
Ejemplo instalacin de un Reg. Sec. Planta ------->
Ejemplo interior de un Reg. Sec. Planta -------> (Derivadores de TV/SATELITE) (Regletas de telefona) (Electrnica del portero automtico) (enchufe de 220V y T.T.)
Nota: Hay ocasiones en que por el diseo del edificio no es necesario instalar estos registros secundarios. Tomar como ejemplo 3 viviendas en PB+1, toda la canalizacin puede salir directa del RITU hasta el interior de cada vivienda (3 tubos de 25mm directos de RITU hasta PAU de cada vivienda). Consulten con nuestro ingeniero para casos particulares. PAU (CAJA ENTRADA TELECOS DENTRO DE CADA VIVIENDA) NOVEDAD RD346/2011: Las dimensiones de esta caja son: 500x600x80mm. Noten que para una buena instalacin se precisa pared de 10cm. La siguiente imagen muestra un PAU tpico, podemos ver que normalmente se instala debajo de la caja cuadro elctrico. A este PAU llegan 3 tubos de 25mm directos del Registro Secundario de Planta. Dentro se encuentran varios dispositivos electrnicos (para TV, Telfono, Cable, 220V, etc). De esta caja parte directamente 1 tubo de 20mm (SIN EMPALMES) hasta cada toma final en cada habitacin / estancia de la vivienda. (es decir, partirn tantos tubos de 20mm como tomas de TV, TF y CABLE tengamos en el interior de la vivienda.
La canalizacin Interior Vivienda puede discurrir por el suelo (es compatible con el suelo radiante)
NUMERO DE TOMAS DE TV / TF / RESERVA para CABLE EN INTERIOR VIVIENDAS A parte de un clculo especfico, la norma especfica que no puede haber ninguna estancia sin alguna toma de telecomunicaciones. NOVEDAD RD346/2011: Aparecen tomas para nuevos servicios (pares trenzados y coaxial para TBA televisin por banda ancha Toma: se entiende por toma, la base de tv o de telfono/pares trenzados o de cable reserva. Estancia= comedor, cocina, dormitorios. No son estancia: WC, trasteros, pasillo. MINIMO: Para no tener que entrar en formulas, lo ms prctico es seguir estas indicaciones : Comedor: 4 tomas (1 ud. TV+ 2ud. Tf CAT6 RJ45+ 1 ud. TBA cable) Dormitorio Matrimonio: 4 tomas (1 ud. TV+ 2ud. Tf CAT6 RJ45+ 1 ud. TBA cable) Dormitorio secundario y resto estancias: 2 tomas (1 ud. TV+ 1ud. Tf CAT6 RJ45) En recibidor, al lado del PAU: 1 toma tapa ciega vacia configurable. NOTA: La toma tapa ciega vaca configurable es un simple tubo vaco con un hilo de hierro (gua) en su interior. Podr ser usado para instalar cable Ethernet UTP para crearse una red informtica dentro de casa.
Bases elctricas junto a las tomas de telecomunicaciones MUY IMPORTANTE: Teniendo en cuenta el Reglamento Elctrico de Baja Tensin (REBT: ITC-BT-25) y el Real Decreto de Telecomunicaciones R.D. 401/2003 se desprende que al lado (a menos de 20cm) de una toma de TV/SAT debe haber 2 bases de enchufe (base mltiple) que contar a efectos del nmero de puntos de utilizacin de la tabla 1 de la ITC-BT-25 como una sola base. Junto a las tomas de telfono o tapas ciegas (reserva para TLCA) debe haber como mnimo una base de enchufe. Resumiendo: Al lado de una toma de TV (a menos de 20cm) debe haber 2 bases de enchufe (base mltiple). Al lado de una toma de Telefona (a menos de 20cm) debe haber 1 base de enchufe (base simple). Al lado de una toma de TLCA/Reserva (a menos de 20cm) debe haber 1 base de enchufe (base simple). A la prctica: Foto ejemplo tomas en saln
Toma TV aislada
Toma Telfono aislada
Toma Reserva/TLCA Aislada
Propuesta ergonoma y diseo en las estancias. La proliferacin de televisores de pantalla plana y otras tecnologas nos ha hecho ver que es importante pensar donde y como ubicar las tomas de TV, TF o CABLE, recomendamos ubicar tomas de TV en altura aprox. 1,7m (esto NO es obligatorio por normativa). Propuesta de Ergonoma y Diseo: Habitacin de Matrimonio Para las estancias destinadas a habitacin de matrimonio, se propone que la instalacin de la toma de TV-SAT se realice a 1,8m de altura y 1m de la esquina. Adems, tendr 2 tomas elctricas base mltiple de 220V junto a ella. Esto, facilitar la instalacin de una pantalla plana (plasma / TFT / LCD) en pared ocultando los cables.
Habitaciones secundarias Para las estancias destinadas a habitacin secundaria, se propone que la instalacin de la toma de TV-SAT se realice a 1,2m de altura y 0,5m de la esquina. Adems, tendr 2 tomas elctricas base mltiple de 220V junto a ella. Esto, facilitar la instalacin de una pantalla o monitor sobre una posible mesa de trabajo ocultando los cables.
CANALIZACIONES CANALIZACION EXTERNA / ENLACE INFERIOR Es la canalizacin necesaria que se instala desde la ARQUETA ENTRADA ICT hasta el interior del ARMARIO PRINCIPAL de telecomunicaciones (RITI o RITU) Segn proyecto. Estar formada siempre por: 3 tubos de 40mm en edificios de 2 a 4 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales). 4 tubos de 40mm en edificios de 5 a 20 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales). 5 tubos de 40mm en edificios de 21 a 40 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales). 6 tubos de 40mm en edificios de mas de 40 PAU (PAU=Viviendas+Oficinas+Locales).
Los 4 tubos de 63mm han de conectar la ARQUETA DE ENTRADA ICT con el interior del armario principal RITU o RITI (segn se escoja en proyecto tcnico)
CANALIZACION ENLACE SUPERIOR Es la canalizacin necesaria desde la ANTENA hasta el interior del ARMARIO PRINCIPAL de telecomunicaciones (RITS o RITU) Segn proyecto. Estar formada siempre por: NOVEDAD RD346/2011: 2 tubos de 40mm Es obligatorio que el sistema captador (Mstil o Torreta) est conectado a toma de tierra general del edificio con Cable de Tierra de 25mm2 de seccin. Foto ejemplo C. Enlace Superior y T.T. cable 25mm2
Los 2 tubos de 40mm han de llegar hasta el interior del armario principal RITU o RITS (segn se escoja en proyecto tcnico) Esta canalizacin de enlace superior servir tanto para la Radio, TV, Sat, como para antenas WI-MAX de IBERBANDA (Empresa que ofrece banda ancha de Internet y telefona por Radio Enlaces WI-MAX). CANALIZACION PRINCIPAL Normalmente la canalizacin principal se realiza mediante tubos NO PROPAGADORES DE LLAMA y conforme la norma UNE EN 50086, la cantidad de tubos depende de la siguiente tabla, el dimetro del tubo es de 50mm. N de tubos de N de viviendas + canalizacin Utilizacin locales principal Hasta 12 5 1 1 tubo 2 tubos 1 tubo de reserva. 1 1 tubo 2 tubos 2 tubos de reserva. 1 1 tubo 3 tubos 2 tubos de reserva. tubo TB TLCA tubo TB TLCA tubo TB TLCA + y RTV. RDSI. SAFI. RTV. RDSI. SAFI. RTV. RDSI. SAFI.
*Clculo especfico: se realizar en varias verticales, o bien se proyectar en funcin de las caractersticas constructivas del edificio y en coordinacin con el proyecto arquitectnico de la obra, garantizando en todo momento la capacidad mnima de: Clculo 1 tubo de RTV. especfico* en el 2 tubos de TB + RDSI. proyecto de ICT 1 tubo de TLCA y SAFI por cada 10 PAU (nota 1) o fraccin, con un mnimo de 4. 1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) o fraccin, con un mnimo de 3.
Existe la posibilidad de utilizar canal unex en lugar de tubos esto hace ganar mucho espacio. Ver punto siguiente (9.4). CANALIZACION SECUNDARIA Desde el Registro Secundario de cada planta partirn 3 tubos de 25mm a cada vivienda (hasta llegar al PAU), el PAU es la caja de telecomunicaciones que se instala debajo del cuadro elctrico (diferenciales). CANALIZACION INTERIOR VIVIENDAS Desde el PAU partir 1 tubo de 20mm a cada toma (SIN EMPALMES), del PAU saldrn tantos tubos de 20mm como tomas de TV, Telfono y Cable tengamos en la vivienda. Estos tubos SI PUEDEN IR POR EL SUELO (son compatibles con el suelo radiante). Foto ejemplo C. Secundaria y C. Interior Usuario
CONVERSION DE CANALIZACION POR TUBOS A CANAL UNEX El objetivo de instalar canal UNEX (u otra marca) es el ahorro de espacio. Ejemplo Registro secundario alimentado CANALIZACION PRINCIPAL TUBOS Espacio : 6 tubos de 50mm por Ejemplo Registro secundario alimentado CANALIZACION PRINCIPAL CANAL Espacio: 1 canal de dimensiones 60x110mm por
Se puede seguir la tabla de la siguiente pagina para identificar las dimensiones de los canales segn dimensin de la obra. Tabla equivalencia cambio de TUBO a CANAL
NOTA: No es recomendable instalar canal en el caso de que las canalizaciones tengas cambios de direccin, porque en este caso, al tener que instalarse los accesorios (ngulos planos, T, etc..) se pierde mucho tiempo en la instalacin, encareciendo la mano de obra. LINEA DE VIDA En cubiertas inclinadas es obligatoria la instalacin de LINEA DE VIDA EN CUBIERTA para asegurar la instalacin y reparacin del sistema captador ANTENAS u otros elementos de la obra que precisen subir a cubierta.
Foto ejemplo lnea de vida en cubiertas inclinadas
EDIFICIO CON PARA RAYOS Cuando en cubierta de un edificio deba instalarse Para rayos, este deber conectarse al mstil de la antena de TV mediante un sistema corta chispas Protector Mastil-Antena. Foto ejemplo lnea de vida en cubiertas inclinadas
VIVIENDAS UNIFAMILIARES/CHALETS Para proyectos de Chalets o de 1 sola vivienda unifamiliar aislada (parcelacin independiente) no es obligatoria la realizacin de proyecto de telecomunicaciones ICT. De todos modos, la instalacin interior de telecomunicaciones en un Chalet o vivienda unifamiliar suele ser mas compleja que en un edificio. El motivo es que normalmente las viviendas unifamiliares son duplex y con planta parking en stano por lo tanto su interior se ha de disear casi como el interior de un edificio si queremos garantizar una correcta distribucin de seales y fcil ampliacin o actualizacin de las telecomunicaciones una vez entregada la obra (es decir, que el futuro propietario pueda usar los tubos para sustituir, reemplazar, ampliar o reparar su instalacin). Adjuntamos la propuesta de un esquema de INFRAESTRUCTURA (tubos y cajas) tpico:
FOTOS EJEMPLO INSTALACIONES BIEN HECHAS. Interior RITU Interior Registro Secundario
Ingeniero Tcnico en Telecos colaborador del COAATT David Ferr Gutirrez - 2011 Ing. Tec. Telecomunicacin (Esp. Imagen y Sonido). http://dferre.d2g.com
Documentos similares a RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES
Resumen Sarlo - Zapping
Documento_soporte_calidadTV.pdf
015560363_BO_123615788.pdf
Canal Once Analisis
cursoTVdigital.pdf
Smithy Weber Jegerman Jensen
Una Televisión Para La Reconciliación
Adelantos Tecnológicos en Comunicación Eq4
Más de rukismen
BOE-S-2011-37.pdf
Tele en Peru Wiki
Anyela Guillén Chávez
Aportes TV Digital 2
Temario Oposiciones A1.2029

References: REAL DECRETO 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto