Source: http://docplayer.es/1364035-Representacion-grafica-en-planos-de-instalaciones-electricas.html
Timestamp: 2017-01-21 15:28:52+00:00

Document:
⭐REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Download "REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS."
Juan Montes Rivero
1 XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica Santander, España 5-7 junio de 2002 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Antonio López López, Fco Férlix Durán Mozo (1) Universidad de Málaga, España Escuela Universitaria Politécnica. Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos. Correo (2) Universidad de Málaga, España Escuela Universitaria Politécnica. Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos Correo electrónico: RESUMEN Representar las instalaciones en planos adolece de ciertos inconvenientes que hacen, a veces, complicado el proceso de interpretación. Existen en las normas UNE símbolos de los diferentes elementos utilizados en los montajes que son más indicados para los esquemas. En los planos son menos operativos, algunos por lo complejo del símbolo y otros porque el tamaño es poco adecuado para ser representados en planos. Se pretende exponer unos símbolos y el procedimiento para representarlos en planos de instalaciones eléctricas de interior de edificios que sean intuitivos, sencillos y prácticos, de modo que los planos así realizados, sean de fácil ejecución e interpretación para proyectos, montajes y posterior mantenimiento. El modelo es válido para todo tipo de edificios. La seguridad de las instaciones eléctricas y las revisiones periódicas exigidas en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, exigen planos completos en los que se muestren las instalaciones ajustadas a la reglamentación y posibles de ser revisadas. Se utilizan en el trazado programas de CAD en los que el uso de librerías o simplemente con copiar y pegar, facilitan la representación de los símbolos. Palabras claves: Esquemas eléctricos para instalaciones interiores de edificios. Instalaciones seguras. Revisiones periódicas. 1 Introducción Presenta un cierto grado de dificultad dibujar las instalaciones en los planos de las edificaciones, domésticas o industriales, debido, entre otras razones, a los símbolos empleados y a la forma de expresar como ha de realizarse el montaje, sobre el formato de papel que suele utilizarse para su representación. Si a esto se une que con frecuencia se confía en la experiencia de los profesionales que las realizan, se observa que estos planos no expresan debidamente el trabajo a realizar. Además, puesto que suelen pertenecer a un proyecto o a otro documento destinado a cumplimentar una exigencia de la administración, entonces en la ineludible memoria explicativa, se mencionarán las características de los materiales a utilizar, y menos frecuentemente, su forma de sujeción y el trazado que quedan a criterio del montador, con lo cual se les considera suficientemente realizados. Sin embargo se debe tener en cuenta que la responsabilidad de la buena realización y del correcto funcionamiento de la instalación, recae sobre el2 técnico que la diseña y posteriormente la dirige, y no sobre el que la construye, máxime cuando éste no cuenta con el documento que le indique la forma de realizarla. Las instalaciones en los edificios, presentan diferentes tipos de riesgos para los usuarios, pero las que los tienen en mayor grado son, sin duda, las eléctricas y las de gas. El funcionamiento de estas dos formas de energía que se manejan de forma sencilla tanto en los hogares como en las industrias, oculta potenciales posibilidades de que se puedan producir graves accidentes, principalmente ocasionados por los usuarios que desconocen sus propiedades que, además, son los más numerosos. Los reglamentos por los que se rigen estas instalaciones, contemplan sus riesgos y describen en las condiciones que se han de realizar, además de exigir revisiones periódicas, para analizar el estado de conservación y el buen uso que de ellas se hace, y esto precisa de planos que representen que las representen con fidelidad. 1.1 Instalaciones eléctricas. Nos referiremos en esta comunicación a las instalaciones eléctricas que se rigen por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de fecha 20 de septiembre de (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre) y las Instrucciones complementarias que lo desarrollan. Algunas de estas instrucciones se comentan para una mejor interpretación, en las hojas que desde su entrada en vigor y con este nombre, han ido apareciendo como anexo en las diferentes ediciones del reglamento. En las últimas ediciones publicadas se recopilan como anexo un total de treinta y ocho de estas hojas. En él, además de las características de los materiales a emplear en cada caso, de la forma de instalarlos y sus responsables, y de los documentos precisos para la legalización de las instalaciones, en los capítulos VIII y IX se mencionan la obligatoriedad de su revisión por los Organismos de la administración competentes. Posteriormente en las instrucciones, respecto a los planos que han de acompañar a los Proyectos, dice en el segundo párrafo de la MI BT Los planos serán los suficientes en número y detalles para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones. En cuanto a las revisiones se desarrollan, para las instalaciones en la MI BT 042 y para las redes de tierras en la MI BT Se encuentra en periodo de información un nuevo reglamento de Baja Tensión más acorde con el uso actual de la electricidad, estando actualmente los estamentos afectados, analizándolo y exponiendo sus puntos de vista en cuanto se refiere al contenido que les afecta. Ello está ocasionando un severo retraso a la aprobación de la nueva reglamentación de la que tan necesitadas están las instalaciones eléctricas. El aumento del consumo de energía ocasionado por el cada vez mayor uso de electrodomésticos en los hogares y de aparatos eléctricos en la industria y el comercio en general, motiva que el contacto de las personas con algún de ellos sea casi permanente, lo que hace necesaria una mayor seguridad en el montaje y en el uso y, por tanto, mayor seguridad y control de las instalaciones que la impuesta por el reglamento en vigor. Se señala al cortocircuito y a la sobrecarga como origen de la mayoría de los siniestros por incendio, y al contacto indirecto o derivación como principal causante de los accidentes por electrocución. Pero los motivos por los que estos graves percances se generan son derivados de un diseño incorrecto, una instalación defectuosa, una conservación deficiente o un uso indebido. De los cuatro, sólo este último es inevitable, las otras tres son susceptibles de eliminar realizándolos debidamente. El diseño de la instalación, primer motivo de anomalía mencionado, es esencial para eliminar riesgos derivados del uso de las instalaciones eléctricas, pero esto obliga, entre otras actuaciones no menos importantes, a realizar los planos de montaje completos, como por otra parte exige el reglamento actual, y no representar en ellos exclusivamente 23 la situación de los receptores y desde donde han de ser activados, sin ningún otra indicación. Es esta una práctica muy extendida que los proyectistas utilizan con bastante frecuencia, a veces por ignorar como se ha de realizar la instalación y generalmente por la dificultad que representa la realización del plano de la instalación. Este plano ha de mostrar con claridad la instalación que se proyecta, con indicación, no solo de los receptores y manipuladores, sino también del trazado completo de los conductos, de la forma de instalación, del diámetro de los tubos, de las secciones de los conductores y del número de cada uno de ellos. La realización incorrecta de la instalación, segundo motivo indicado, se evita facilitando al instalador el plano detallado de lo que se desea realizar, que es derivado del diseño que anteriormente se mencionó. Con este plano se simplifica la labor de replanteo e incluso permite introducir modificaciones que mejoren el diseño, sin ocasionar pérdidas ni retrasos en la obra. La dirección de obra, en este caso, es fácil de realizar. Solo ha de observarse la coincidencia de la ejecución con lo expresado en los planos de obra y las interferencias que puedan producirse con otras instalaciones. De no existir éstos, el director ha de hacer el replanteo junto con el instalador, al menos, con aquellos planos que, aunque incompletos, muestren la ubicación y potencia de los diferentes receptores y la situación de los manipuladores, para sobre el terreno y de común acuerdo concretar la forma de realizar la instalación. En este caso la dirección de obra ha de ser continua, mientras se realiza la fase de trazado y colocación de conductores, con lo cual se dificulta, puesto que se ha de verificar constantemente el trabajo realizado, para tratar de no incumplir la normativa. Para realizar la revisión y el mantenimiento, tercer motivo expresado, se necesita de los planos de montaje, más aún si la instalación no es actual. Si no han sido realizados previos a la obra, han de obtenerse una vez finalizada para ser entregados con el preceptivo certificado de fin de obra, necesario para la obtención de la orden de enganche que autoriza la conexión a la red. De igual manera, son necesarios para realizar las exigidas revisiones y poder comprobar su estado de conservación y cumplimiento del reglamento. Estos planos han de estar en poder del propietario que entregará a los especialistas que lo demanden para estas revisiones y para posteriores arreglos o ampliaciones. El cuarto motivo no es evitable, puesto que el uso de la instalación compete exclusivamente al propietario, con lo cual, solo la comprobación y verificación de la instalación, puede detectarlo. No obstante, la entrega al propietario de los planos completos de su instalación, da su verdadero carácter a la obra y actúa de forma disuasoria evitando, en la mayoría de los casos, actuaciones que pongan en grave riesgo el funcionamiento de la instalación. 1.2 Simbología. Para facilitar la realización de estos planos y mejor definir las instalaciones, como el Reglamento actual exige, se propone una simbología derivada de la expresada en U.N.E. aunque introduciendo ligeras variaciones en la representación, destinadas a simplificar el dibujo. Algunos de sus símbolos, como los interruptores automáticos, se han tomado del Reglamento actual que en la MI BT 021, figuras 2 y 3, representa fusibles e interruptores manuales y automáticos de forma muy simple y clara. Los mecanismos eléctricos, manipuladores y tomas de corriente, destinados a ser representados en las instalaciones interiores, se propone inscribirlos en un rectángulo que pretende simular la caja en la que ha de ir acoplado. Esta figura permite indicar la forma en la que los conductores llegan a ellos, representado por el trazado del conducto que lo acomete y en la posición que lo hace. 34 El uso de herramientas CAD facilita esta representación, creando una biblioteca de símbolos que se utilizarán en cualquiera de los planos que se realice. Por supuesto que para mejor distinguir su aspecto la escala de los símbolos es mayor que la utilizada para la representación de la planta a instalar. A continuación se exponen los que se utilizarán para la instalación eléctrica del modelo. Como se observa, las variaciones con las formas propuestas por la norma no son significativas y se proponen con el solo objeto de ser dibujadas inscritas en el rectángulo básico que simula la caja de mecanismos. Los elementos que se han de representar en los cuadros de mando y protección no disponen de estas cajas, de ahí que no se dibujen. 1.3 Representación gráfica de la instalación. Tanto en las instalaciones domésticas como en las industriales, la existencia de pilares y vigas no permite realizar sobre ellos rozas o sujeciones, lo que motiva tener que utilizar otros trazados alternativos, generalmente el suelo o los falsos techos, no fáciles de dibujar su verdadera posición en planta. Para representar con fidelidad esa forma algo compleja y expresar la forma de acometer al mecanismo u otro elemento eléctrico, la planta que se representa es la visión cónica de punto central que tendría de suelos y paredes un observador situado en el centro geométrico del techo del local. El resultado se muestra en la figura 1. Se observa en él cómo, en este caso, la forma de evitar el paso del conducto por el pilar es hacerlo por el suelo. La disposición de los símbolos, como es normal en este tipo de instalaciones, se realiza sobre planos de planta. En nuestro caso y por lo anteriormente expuesto, se dibujan separándolos de las líneas que marcan los tabiques divisionarios con objeto de representar en ese espacio las que simulan las conducciones. En esta disposición se muestra la forma en la que los conductos llegan a los mecanismos, ya sea el suelo, la parte alta del tabique u otro elemento cercano situado en el mismo paramento. Aunque en el dibujo los laterales de las cajas de mecanismos convergen hacia el punto de fuga, en la práctica se representan con estas líneas perpendiculares al suelo por su poca convergencia y, sobre todo, para simplificar el dibujo. En el plano de planta no se representa la línea intersección de suelo y techos para evitar confusión y facilitar el trazado. 45 En la práctica, el paso de conductos de pared a suelo ha de realizarse de forma que la curvatura que ha de tomar en el cambio de planos forme un ángulo cerrado con relación a la pared. La razón es que si es perpendicular o muy abierto con respecto a ella, estorba cuando se ha de construir la solería y situar el rodapié, lo que obliga a practicar una hendidura en estas piezas. Esto que rara vez se realiza, se soluciona, por parte del solador, cortando el tubo o machacándolo, impidiendo después el paso de los conductores o deteriorándolos si se han instalado previamente. Los conductos por el suelo se han de situar próximos a la pared y paralelos a ellas, evitando trazados diagonales que imposibilitarían su localización en caso necesario. Lo s tubos previstos para instalar en el suelo han de ser reforzados. La figura 2 muestra un detalle de cómo ha de realizarse este paso. 56 La instalación se realiza de forma tradicional marcando primeramente los puntos de luz y mecanismos en la posición que se desea e indicando desde que manipulador se manda el encendido. Posteriormente se marca el camino de los diferentes circuitos y las cajas de derivación necesarias. Para esta fase se recomienda comenzar por el más simple que corresponde al que alimenta exclusivamente a la hornilla y horno eléctricos y terminar por el el más complicado del alumbrado. El orden sería el siguiente: Circuito de hornilla y horno eléctricos. Circuito de máquinas. Circuito de usos varios. Circuito de alumbrado. El proceso de diseño se inicia con la representación en planta de la vivienda a electrificar, en este caso, y el mobiliario. En ella se sitúan las tomas de corriente de hornilla y horno y de máquinas específicas en la posición que se encuentren éstas en el plano, y las de usos varios y alumbrado en los lugares apropiados para su buena utilización. Posteriormente se sitúan los puntos de luz y sus manipuladores con indicación del que a cada uno le corresponde. Esta indicación se suele hacer con un trazado curvo (spline) marcado a línea discontinua. Todo lo anterior se hará siguiendo, cuando menos, las normas establecidas por el reglamento en la MI BT para cada caso. La representación de los circuitos se hace con trazo continuo, indicando sobre él, número y sección de conductores y diámetro del tubo. Es aconsejable, con objeto de aprovechar la máxima posibilidad de paso de energía por el conductor, utilizar un tubo por circuito. Las cajas de derivación si son compartidas y el conductor de tierra será único y de sección igual al del mayor conductor de fase que pase por la caja. El primer trazado a diseñar es el circuito de hornilla y horno que parte del cuadro de protección privado (CPP) y termina en una caja de derivación situada a 50 cm del suelo, en cuyo interior se realiza la conexión con los conductores de este electrodoméstico. Es un circuito simple formado por tres conductores, fase, neutro y tierra. Suele realizarse por el suelo, aunque depende de la situación que tenga la toma con relación al CPP. A continuación se diseña el de máquinas que parte del cuadro y derivando en cajas por medio de bornes suministra energía a los respectivos electrodomésticos. En nuestro caso se han supuesto lavadora, lavavajilla y termo. Está formado, como el anterior, por tres conductores. 67 Posteriormente se definen los circuitos de usos varios también de tres conductores, realizados con tubos independientes. En nuestro caso se han supuesto dos, uno para la cocina y otro para el resto de las estancias que aunque no exigidos por el Reglamento, son, en la actualidad, necesarios debido al número de pequeños electrodomésticos usados en las viviendas, además del frigorífico que menciona el Reglamento. Por última se diseña el circuito de alumbrado que es más complicado, pues además de los conductores de fase, neutro y tierra, contienen a los de vuelta de lámpara y los de unión de conmutadores y cruzamientos. Todos ellos utilizan el mismo tubo, pues en este caso no hay riesgo de superar en potencia la capacidad del conductor. En estos trazados se utilizan las mismas cajas para los diferentes circuitos y, de ser posible, será el mismo para los tres. Se ha de tener en cuenta no realizarlos por ambas caras del mismo tabique, con objeto de no debilitarlo. En los trazados por el techo se debe conservar la perpendicularidad de éstos con las paredes para permitir su localización. En las estancias con alicatado, siempre que sea posible, deben situarse las cajas de derivación y realizarse el trazado de conductos por la parte externa del tabique, de modo que los conductos no se sitúen entre el ladrillo y la pieza cerámica. Esto que a veces no es posible evitar, permite facilitar el montaje del alicatado, mejorar el agarre al azulejo y facilitar el mantenimiento. 78 Es necesario el uso de capas para dibujar en ellas las diferentes fases del proceso. En nuestro caso, cada circuito está representado en tres diferentes correspondientes a mecanismos, conductos y conductores. En esta última capa se mencionan con texto o símbolos la sección y número de tubos y conductores. La planta, el mobiliario y las 89 cajas de mecanismos son tres capas independientes. Por último, la leyenda ocupa otra capa. Aunque en los modelos que se presentan las capas son las mencionadas, pues consideramos esta representación más didáctica y fácil de entender por el alumno, en la práctica suelen ser representadas las tres de conductos en una sola que a su vez puede 910 contener las cajas de derivación y el CPP. Esta forma de representación es la utilizada en la publicación que de este tipo de instalaciones existe desde i La figura 3 muestra la instalación completa realizada por paredes y techos. El único paso próximo a pilar lo hace por el techo en el situado entre la cocina, pasillo y salón, resuelto así pues se supone que la cocina dispone de falso techo para el trazado de la fontanería. En los otros dos casos que se producen en salón y dormitorio anexo se resuelve con paso del conducto al suelo. El trazado en diagonal de la conexión al punto de luz del cuarto de baño principal se realiza al considerar, igualmente, falso techo en este cuarto para la fontanería. En la figura 4 se representa la misma instalación realizada por el suelo, dado que, en la actualidad, es frecuente que se utilice esta forma de instalación eléctrica. No está contemplada en el Reglamento, por ello han de observarse ciertas prácticas con objeto de asegurar su funcionamiento. Tres de ellas ya han sido me ncionadas, son utilizar conductos reforzados, situarlos próximos y paralelos a la pared y hacer el paso de suelo a pared con un ángulo muy cerrado. Además ha de evitarse realizarlas en zonas húmedas, como cuartos de baño y aseo y terrazas abiertas. Finalmente, figura 5, se muestra el esquema del CPP de la vivienda, con indicación de la forma en la que ha de ser conectado, para no sobrecargar los conductores que hacen de puente. Esto no se tendría en cuanta en el caso de que se utilizaran puentes de conexión prefabricados. También se indican las potencias consideradas para cada circuito. 1011 1.4 Conclusión. La realización de planos en la forma indicada, sin duda, necesita de un tiempo adicional sobre el que solo presenta receptores y manipuladores, pero siempre será menor que el necesario para situar en la obra la instalación, con una vigilancia continua en la que se trabaja incómodo, sin opción a la rectificación y en el mejor de los casos, no dejando a criterio del experto el diseño de la instalación que se corre el riesgo de poder realizarlo sin ajustarse lo necesario a las exigencias reglamentarias. El plano definitivo ha de realizarse por exigencia de la reglamentación actual y se ganará tiempo si se hace de principio y posteriormente se introducen las modificaciones que con mucha probabilidad surjan en la obra. Como en todo tipo de trabajo el programa previo es imprescindible y éste es el plano de ejecución con la instalación correcta y bien desarrollado. Además se asegura, en parte, que la instalación se ajusta al reglamento y es segura, eliminando riesgos de accidentes. Estos disminuirán cuando en el nuevo reglamento aparezcan las directrices sobre el mantenimiento de este tipo de instalaciones, a la vez que generará en proyectistas, instaladores y usuarios un grado mayor de responsabilidad y tratamiento. Esta forma de presentar las instalaciones se viene realizando en el departamento desde fecha en la que se publicó el título Instalaciones eléctricas para Proyectos y Obras y se obliga a los alumnos de la especialidad a realizar las electrificaciones siguiendo este modelo. El resultado es que conocen las instalaciones de forma real y pueden aplicarse a todo tipo de edificios, pues en los edificios singulares, la división en pequeños sectores hace que estos sean parecidos a los de las viviendas comunes. Cada uno de ellos dispondrá de un cuadro parcial del que partirán circuitos semejantes a los de las viviendas y con las mismas secciones. La sectorización puede ser de espacios muy reducidos llegándose, en el caso de los hoteles y residencias, a hacerla para cada habitación. No obstante el proyectista ha de definir sus preferencias. Sin duda, creemos que la realización del diseño completo de las instalaciones previa a la obra, son una garantía para su buen funcionamiento y seguridad que no deja a la improvisación procesos que pueden ocasionar graves accidentes. i LÓPEZ LÓPEZ, A y GUERRERO-STRRACHAN CARRILLO, J. Instalaciones Eléctricas para Proyectos y Obras. Ed. Paraninfo, (6ª edición). Madrid, Documentos relacionados
TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL 3º DE ESO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 DIFERENCIAS ENTRE LAS SEÑALES DE CORRIENTE CONTINUA Y LAS DE CORRIENTE ALTERNA... 3 IDENTIFICACIÓN Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS Página de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE.... GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2 2. CIRCUITOS INTERIORES...2 2. Protección general...2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para Más detalles 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para Más detalles DISEÑO ELECTROFUNCIONAL DE VIVIENDAS
DISEÑO ELECTROFUNCIONAL DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Pastor Villa, Rosa Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles ÍNDICE 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2
ÍNDICE. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2 2. CIRCUITOS INTERIORES... 2 2. Protección general... 2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad... Más detalles Instalaciones eléctricas en las viviendas. Objetivos. Antes de empezar 1.Introducción... pág. 2 Transporte de la energía eléctrica
Objetivos En esta quincena aprenderá sobre: Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros días en sus facetas social, energética, y tecnológica. Reconocer los componentes propios Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA. Montar cuadros eléctricos
BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA Montar cuadros eléctricos www.leroymerlin.es Leroy Merlin, S.A., 2003 1 Precauciones Para instalar un cuadro eléctrico con toda seguridad y antes de realizar Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CÓDIGO 75101015 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Líneas eléctricas de baja tensión en edificios Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles U.T. 5.- INSTALACIONES DE UNA VIVIENDA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO PARA VIVIENDAS. La instalación eléctrica de un edificio para viviendas está normalizada según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y se puede dividir Más detalles Simbología eléctrica normalizada
Interruptor Interruptor Bipolar Interruptor de tirador Interruptor doble Conmutador Conmutador de cruzamiento Pulsador Regulador Empotrado en caja de mecanismo a una altura de 110 cm de pavimento y 15 Más detalles Instalación eléctrica para alimentar tomas de corriente, a las cuales se podrá enchufar cualquier aparato eléctrico.
5) Tomas de corriente. Instalación eléctrica para alimentar tomas de corriente, a las cuales se podrá enchufar cualquier aparato eléctrico. Esquema de montaje. Montaje en taller. Video de una instalación Más detalles Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01
Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01 1.1 Introducción Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las instalaciones, sean éstas eléctricas Más detalles PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CAPÍTULO VI
PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CAPÍTULO VI I N D I C E 1.- Peligros derivados de la Corriente Eléctrica.... 1 2.- Protección contra Contactos Directos... 1 3.- Protección contra Contactos Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.
Electricidad: flujo o corriente de electrones. Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Elementos básicos de un circuito: generador, Más detalles INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS CURSO: 2004/5 I.E.S FELO MONZ[N GRAU BASSAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGQA.
INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS CURSO: 2004/5 I.E.S FELO MONZ[N GRAU BASSAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGQA. ÍNDICE. ÍNDICE.... 2 INTRODUCCIÓN... 3 OBJETIVOS GENERALES... 3 CONTENIDOS... Más detalles RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014 FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CICLO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES OBJETIVOS: Más detalles ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMES DE PRUEBA. Realiza instalaciones eléctricas de alumbrado.
Instalaciones Eléctricas Electricidad ESPECIFICACIÓN DE LOS ÍTEMES DE PRUEBA Aprendizaje Esperado Realiza instalaciones eléctricas de alumbrado. Lea la situación problema, y responda las siguientes preguntas: Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles IES Huelin. Departamento de Tecnología
IES Huelin Departamento de Tecnología 1.- Introducción a las instalaciones en las viviendas. 2.- Domótica. Introducción. 3.- Propuesta de construcción de la maqueta de una vivienda inteligente. Este trabajo Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA La red Más detalles FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS.
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS. Más detalles Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión
Electrotecnia y Electrónica (34519) Grado de Ingeniería Química Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión Francisco Andrés Candelas Herías Colaboración de Alberto Más detalles Certificado de Profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3]
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3] 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Gestión y supervisión del montaje Más detalles PROGRAMA FORMATIVO Instalaciones de Energías Renovables en Edificios
PROGRAMA FORMATIVO Instalaciones de Energías Renovables en Edificios DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Área Profesional: ELECTRICIDAD 2. Denominación del curso: Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Página 1 de 25 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Más detalles MEMORIA DE CALIDADES MUXÍA
MEMORIA DE CALIDADES MUXÍA FACHADAS.- El acabado de las partes ciegas se resolverán revestidas con combinación de mortero monocapa de color o pintura elastomérica y aplacado de piezas de granito según Más detalles U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS
U.T. 4.- CIRCUITOS ELÉCTRICOS Un circuito eléctrico es un conjunto de operadores eléctricos que, conectados entre sí de forma adecuada, permite la circulación y el control de la corriente eléctrica. OPERADORES Más detalles JORNADA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL HOGAR
JORNADA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL HOGAR Landaluzea, 10 (Jundiz Industrialdea) 01015 Vitoria-Gasteiz Tfno. 945 29 00 45 Fax 945 29 03 26 info@delvalleaguayo.com www.delvalleaguayo.com ÍNDICE 1.- ANTECEDENTES Más detalles 5. PREVISIÓN DE CARGAS...6
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO...2 2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS.2 2.1 Grado de electrificación...2 2.1.1 Electrificación básica...2 Más detalles LAS INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA DE LOS EDIFICIOS ACOGIDOS AL PLAN DE SUSTITUCIÓN DE CONTADORES GENERALES POR INDIVIDUALES EN BATERÍA:
PRESUPUESTO DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA DE LOS EDIFICIOS ACOGIDOS AL PLAN DE SUSTITUCIÓN DE CONTADORES GENERALES POR INDIVIDUALES EN BATERÍA: C/ o Plaza: Nº EDIFICIO MUNICIPIO Más detalles REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97)
REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97) 1 ÍNDICE I REFERENTE OCUPACIONAL... 6 1. Datos de la Ocupación...6 1.1 Denominación:...6 Más detalles LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores
LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Pág. 1-4) CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (Pág. 5-8) COMBUSTIBLES Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO
CURSO GRATUITO PARA MUJERES ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO DURACIÓN: 400 HORAS LUGAR DE REALIZACIÓN : Móstoles ENTREGA SOLICITUD: UGT-MADRID AVDA. DE AMÉRICA,25 8ª Madrid 28002 Tlf: 91.589.78.19 Fax: Más detalles LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores
LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores 1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Pág. 1-4) 2 CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (Pág. 5-8) 3 COMBUSTIBLES Más detalles MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
CAPÍTULO C1 Tramitación D27AC001 1.001 Ud GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...
Edición: sep 0 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN.... EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES....1 Clasificación de los volúmenes....1.1 0....1. 1....1.....1.4.... Protección para garantizar la seguridad...4. Más detalles Viviendas Protegidas
1/5 MEMORIA DE CALIDADES Viviendas Protegidas 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
Modalidad: Distancia Duración: 100 Horas Objetivos: El objetivo principal del programa es que los alumnos sean capaces de aplicar en su actividad profesional el diseño de las diferentes instalaciones de Más detalles MANUAL. Manual de montaje de aspiración centralizada
MANUAL Manual de montaje de aspiración centralizada Antes de comenzar la instalación lea este manual atentamente, le puede ahorrar tiempo en el montaje, además le damos algunos consejos para planificar Más detalles 1 ASPECTOS GENERALES DEL DIMENSIONADO
1 ASPECTOS GENERALES DEL DIMENSIONADO El cálculo y dimensionado de la tubería de toda instalación de conducción de fluidos, requiere tener en cuenta tres aspectos fundamentalmente: las pérdidas de carga, Más detalles Tecnología 3º ESO. 1. Operadores eléctricos. forman parte de. circuitos eléctricos. receptor/es: transforman la energía eléctrica
1. Operadores eléctricos forman parte de circuitos eléctricos que tienen diferentes componentes por los que circula generador la rapidez con que se aporta, se consume o se transfiere se llama potencia Más detalles CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE PROMOCIONES LANGILEAK S.L. Y ULI-GAIN, S.L. PARA LA PROMOCION DE VILLAS ADOSADAS ALTO DE ERRONDO, N.5 DE AMARA.
PROMOCIONES LANGILEAK, S.L. MARTINDEGUI, 24-1º DRCHA 20120 HERNANI B-20710976 ULI GAIN, S.L. MARCELINO SOROA,. N.7-5º DRCHA. 20011-SAN SEBASTIAN B-20857363 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE PROMOCIONES Más detalles PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TEMA 3 - ANEXO I LEGALIZACION INSTALACIONES Alfredo Ortiz Fernández Pedro Benito Gancedo Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética Universidad de Cantabria Avenida de los Castros s/n. 39005 - Santander Más detalles TEMA 2. ESQUEMAS ELÉCTRICOS (II)
TEMA 2. Esquemas eléctricos (II) 1 TEMA 2. ESQUEMAS ELÉCTRICOS (II) 1. SÍMBOLOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS EN LAS NORMAS UNE EN 60.617...2 1.1. DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN DE POTENCIA...2 1.1.1. Contactor...2 Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles mecanismos eléctricos
BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA Instalar cables y mecanismos eléctricos www.leroymerlin.es Leroy Merlin, S.A., 2003 1 Consejos Para realizar la instalación de cualquier mecanismo eléctrico Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas
Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas CURSO 4º ESO Autor: Juan Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas ÍNDICE.- Introducción. 2.- Distribución de la corriente. 2..- Carga Más detalles MEMORIA CALIDADES VIVIENDAS IZPEGI NEGURI (GETXO)
MEMORIA CALIDADES VIVIENDAS IZPEGI NEGURI (GETXO) TIPOLOGIA DE VIVIENDAS: VIVIENDAS CON ESTILO, MODERNAS, MINIMALISTAS MEMORIA DE CALIDADES ESTANDAR COMO SON LAS PAREDES Y COMO ESTAN COMPUESTAS TABIQUERIA Más detalles Viviendas Protegidas (VPPL)
1/5 MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL SAN FERNANDO DE HENARES Viviendas Protegidas (VPPL) 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con Más detalles QUÉ POTENCIA DEBO CONTRATAR?
QUÉ POTENCIA DEBO CONTRATAR? GUÍA PARA SELECCIONAR LA POTENCIA ADECUADA PARA CADA VIVIENDA Actualizado 10/02/2009 14:10 QUÉ POTENCIA DEBO CONTRATAR? Cuando se va a contratar el suministro de electricidad Más detalles DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE Profesor: Alfredo Martínez Argote INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS INDICE Más detalles 1. 2. 3. INSTALACIÓN DE AGUA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
1. 2. 3. INSTALACIÓN DE AGUA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE OCUPA DE REPARTIR EL AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS. EL AGUA SE TOMA DE PANTANOS Y RÍOS, SE TRATA Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles DIAGNOSIS OCULAR. L Ateneu Flor de Maig Doctor Trueta 195
Comisión de cooperación local Vía Laietana 12, 08003 Barcelona Teléfono: 93 176 27 26; asfcatlocal@coac.net DIAGNOSIS OCULAR L Ateneu Flor de Maig Doctor Trueta 195 ÍNDICE I GENERALIDADES 1. Objeto del Más detalles TEMARIO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS. Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13)
TEMARIO DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Aprobado por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE del 13) 1. Configuración y cálculo de instalaciones electroacústicas. Tipología y características. Fenómenos acústicos. Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
TEMARIO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS "Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 1.996" OCTUBRE 1997 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 1. Configuración y cálculo de instalaciones Más detalles IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL
IMASATEC SISTEMA DE ENCOFRADO INTEG RAL PLAZO SUSTANCIAL DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE OBRA SISTEMA TRADICIONAL cimentación estructura albañilería 3 mes acabados SISTEMA ENCOFRADO INTEGRAL cimentación 9 mes Más detalles PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA.
PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA. Código Técnico de la Edificación. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 1. CIMENTACIÓN 1.1 CIMENTACIONES Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. Nivel 3. Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización
Página 1 de 34 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Código ELE260_3 Versión 5 Situación RD Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO...2
Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO...2 2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS...2 2.1 Grado de electrificación...2 2.1.1 Electrificación Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles CARLOS MARCOS VERDUQUE ARQUITECTO TÉCNICO FONTANERIA CARLOS MARCOS VERDUQUE ARQUITECTO TÉCNICO
FONTANERIA La instalación de fontanería La instalación de fontanería es la red de distribución de agua fría y caliente para uso en cocinas y aseos, desde la acometida interior del edificio hasta los aparatos Más detalles ELEMENTOS DE MANIOBRA
Circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Circuito eléctrico Un circuito eléctrico es un conjunto de operadores o elementos que, unidos entre sí, permiten una circulación de electrones (corriente eléctrica). Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA
CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA EL CIRCUITO ELÉCTRICO Definición: Es un conjunto de elementos empleados para la transmisión y control de la energía eléctrica desde el generador hasta el receptor Más detalles COCINA ZONA PREPARACIÓN COCINA ZONA MONTAPLATOS PLANTA PRIMERA BAÑOS MASCULINO BAÑOS FEMENINOS PASILLO BAÑOS PLANTA SÓTANO
BARRA 14,61 COCINA ZONA PREPARACIÓN 28,70 COCINA ZONA MONTAPLATOS 15,23 BAÑOS 8,00 PASILLO 6,04 ESCALERAS 4,40 PLANTA PRIMERA COMEDOR 49,40 OFFICE 8,81 HALL 24,25 BAÑOS MASCULINO 9,50 BAÑOS FEMENINOS 9,22 Más detalles INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS
INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS INDICE: 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 4. GENERALIDADES 5. SEÑALES A UTILIZAR 6. CRITERIOS Más detalles PROGRAMA FORMATIVO Electricista de Edificios
PROGRAMA FORMATIVO Electricista de Edificios DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Área Profesional: ELECTRICIDAD 2. Denominación del curso: ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Más detalles INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DEL VE. Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura. Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25.
Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura para la recarga de VE Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25. 8 10 Leyenda: 1 Base de toma de corriente 2 Clavija 3 Cable de alimentación 4 Conector 5 Entrada Más detalles Tomo-1. Instalaciones Eléctricas de Interior
P.L.C. MADRID, S.L. Tomo-1 Instalaciones Eléctricas de Interior Actualizado 19/10/04 P.L.C. MADRID JOSÉ MORENO GIL CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA CARMEN MONZÓN MERENCIO No está permitida la reproducción total Más detalles Capítulo P Instalaciones domésticas y similares e instalaciones de características especiales
1 2 3 Capítulo P Instalaciones domésticas y similares e instalaciones de características especiales Índice Instalaciones domésticas y similares P2 1.1 General P2 1.2 Componentes de los cuadros de distribución Más detalles ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO. Será objeto del contrato la prestación de los servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y Más detalles CÓDIGOS DE ANOMALÍAS PARA EL PROCESO DE INSPECCIÓN PERÓDICA EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
CÓDIGOS DE ANOMALÍAS PARA EL PROCESO DE INSPECCIÓN PERÓDICA EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS Estos códigos se corresponden con las anomalías reflejadas en la norma UNE 60670-12:2005, 60670-13:2005 Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÌSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO 1: USO DE INTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA (PARTE I) I. OBJETIVOS OBJETIVO Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. TERMINOLOGÍA...4 3. TIPOS DE SISTEMAS...6 4. REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. TERMINOLOGÍA...4 3. TIPOS DE SISTEMAS...6 4. REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN...7 5. CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN...9 5.1 Más detalles Pendientes 3º ESO TECNOLOGÍAS
ALUMNO : Pendientes 3º ESO TECNOLOGÍAS Para recuperar la materia de Tecnologías pendiente de 3º de ESO, el alumno deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: Entregar este cuadernillo con las Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas Más detalles LA INSTALACION ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA.
LA INSTALACION ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA. 1. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. En temas anteriores se ha estudiado que existen dos tipos de corrientes eléctricas: Corriente continua. Es el tipo de Más detalles Gas a la primera. Ventilaciones y evacuación de productos de la combustión
Gas a la primera Ventilaciones y evacuación de productos de la combustión Toda instalación se debe someter a una prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, antes de su puesta en servicio. No es Más detalles SISTEMA PROTOTIPO DE HOGAR INTELIGENTE (SPHI)
SISTEMA PROTOTIPO DE HOGAR INTELIGENTE (SPHI) OBJETIVO : En el presente documento se describen los requerimientos que debe de cumplir la aplicación denominada Sistema Prototipo de Hogar Inteligente, la Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 2
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Resolución 

Real Decreto 
 Artículo 1
 Real Decreto