Source: https://www.scribd.com/document/184139563/Gobierno-de-Canarias-Guia-de-Proyectos-Para-Instalaciones-Receptoras-de-Gas
Timestamp: 2018-10-22 23:52:36+00:00

Document:
Uploaded by diegolm
Gobierno de Canarias - Guia de Proyectos Para Inst...
Catalogo de Conceptos Completo
Et Ie Salaverry Electricas
C6_Representacion_Procesos[1](1)
MEMORIA%20DESCRIP.doc
Ivdr Op Inv 022 06 Catalogo
London Connection1s Map
Nuevo Documento de Textoddd
GUÍA DE PROYECTOS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS I N D I C E. P A R T E I
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1.1. INTRODUCCIÓN. 1.2. TERMINOLOGÍA. 1.3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO. 2. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 2.1. NORMAS ESPECÍFICAS PARA GAS. 2.1.1. Estatales. 2.1.2. Comunidad Autónoma de Canarias. 2.1.3. Locales. 2.2. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 2.3. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 2.4. NORMATIVA RECOMENDADA. 3. CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. 3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 3.2. MEMORIA DE CÁLCULOS. 3.3. PLANOS. 3.4. PLIEGO DE CONDICIONES. 3.5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 3.6. SEGURIDAD Y SALUD. 4. DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO. 4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 4.1.1. Antecedentes y objeto del Proyecto. 4.1.2. Peticionario, promotor y titular de la instalación. 4.1.3. Situación y emplazamiento de la instalación. 4.1.4. Descripción de la actividad y del edificio o local. 4.1.5. Tipo de gas a emplear. 4.1.6. Tipo y clase de suministro. 4.1.7. Reglamentación. 4.1.8. Programa de necesidades. Previsión de consumo. 4.1.9. Clasificación de la Instalación Receptora. 4.1.10. Solución adoptada. Diseño de la instalación. 4.1.11. Descripción de la instalación. 4.1.11.1. Suministro, almacenamiento. 4.1.11.2. Red de tuberías. 4.1.11.3. Elementos de regulación y corte.
1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13
4.1.11.4. Contadores. 4.1.11.5. Receptores. 4.1.11.6. Locales, ventilaciones. 4.1.11.7. Instalaciones de detección y corte automático 4.1.11.8. Protección contra incendios. 4.1.12. Actividades molestas, medidas correctoras. 4.1.13. Impacto ambiental, ambiente atmosférico. 4.1.14. Programa de ejecución. 4.1.15. Documentación. 4.2. MEMORIA DE CÁLCULOS. 4.2.1. Estimación del consumo. 4.2.2. Dimensionado de conducciones y tuberías. 4.2.3. Depósitos de almacenamiento. 4.2.4. Botellas de almacenamiento. 4.2.5. Condiciones de evacuación de gases y ventilación. 4.3. PLANOS. 4.3.1. Generales. 4.3.2. Plantas, secciones y alzados. 4.3.3. Detalles y esquemas de la instalación. 4.4. PLIEGO DE CONDICIONES. 4.4.1. Características de equipos y materiales. 4.4.2. Normativa vigente. 4.4.3. Control de calidad. 4.4.4. Pruebas y ensayos reglamentarios. 4.4.5. Uso, mantenimiento y seguridad. 4.4.6. Certificados y documentación. 4.4.7. Condiciones facultativas. 4.4.8. Condiciones económicas y legales. 4.5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 4.5.1. Obra civil. 4.5.2. Depósitos de botellas. 4.5.3. Red de distribución. 4.5.4. Receptores. 4.6. SEGURIDAD Y SALUD. 4.6.1. Estudio completo de Seguridad y Salud. 4.6.2. Estudio Básico de Seguridad y Salud.
13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23
I N D I C E. P A R T E II
CRITERIOS DE DISEÑO Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES
1. TERMINOLOGÍA. 2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES. 3. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEGÚN LA PRESIÓN DE SERVICIO. 4. PODERES CALORÍFICOS SUPERIORES DE LOS GASES MÁS USUALES. 5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS.
42 42 43 43 44 45 45 52 52 53 54 54 55 55 57 61 61 62 64 64 67 71 75 76
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 5.2. CRITERIOS DE DISEÑO. 5.3. MATERIALES, ACCESORIOS Y SISTEMAS DE UNIÓN. 5.4. REGULADORES DE PRESIÓN. 5.5. RECINTOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE CONTADORES. 5.6. LOCALES DESTINADOS A CONTENER APARATOS A GAS.
6. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN BOTELLAS.
6.1. BATERÍA DE BOTELLAS. 6.2. BOTELLAS INDIVIDUALES.
7. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN DEPÓSITOS. 7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 7.2. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPÓSITOS DE GLP. 7.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. 7.4. ESTACIONES DE GLP. 7.5. INSTALACIONES DE GLP EN PATIOS. 7.6 INSTALACIONES DE GLP EN AZOTEAS. 7.7. INSTALACIONES AUXILIARES.
8. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES.
8.1. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO. 8.2. DIMENSIONADO DE CONDUCCIONES Y TUBERÍAS. 8.3. CÁLCULO DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GLP
CON DEPÓSITOS.
8.4. CÁLCULO DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GLP
8.5. VENTILACIÓN Y ENTRADAS DE AIRE DE LOCALES QUE
CONTIENEN APARATOS A GAS.
9. ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE LAS INSTALACIONES.
sea enviado por tuberías y llegue a los diversos usuarios como análogamente se hace ahora con otros suministros como los de agua. Sin embargo en la actualidad se encuentra en marcha por parte del Gobierno Autónomo de Canarias el proyecto de introducir gas en las islas con la finalidad de realizar su suministro tanto a las plantas productoras de energía eléctrica como a nivel doméstico. Esto significará que en un futuro no muy lejano tanto los edificios residenciales como los destinados a otros usos puedan disponer de un suministro de gas canalizado que. ÁMBITO DE APLICACIÓN. características y criterios de diseño de las diversas instalaciones que pueden presentarse. Esta presencia de gas canalizado que se hará realidad en las islas lleva a que esta Guía de proyectos que en un principio se encaminaba a instalaciones receptoras y de almacenamiento de gases en botellas y en depósitos. Lógicamente la Guía dejará la puerta abierta a otros posibles gases a emplear en nuestra comunidad que estarán en función del mercado y de las condiciones 1 . PARTE I 1. 1.1. El primero a nivel prácticamente doméstico y el segundo en instalaciones colectivas como en restaurantes. comercial e industrial. por lo que las posibilidades de suministro serán tres: desde una red de gas canalizado. INTRODUCCIÓN Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener los proyectos de las Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. desde un almacenamiento en botellas o desde un almacenamiento en depósitos. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS. procedente de una central o centro de distribución. electricidad y telecomunicaciones. hoteles. suponiendo que el nuevo gas a suministrar de manera centralizada será un aire propanado y en un futuro posterior que pueda ser gas natural. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos. esté también planteada desde el punto de vista de la llegada de un gas canalizado a las instalaciones receptoras.GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS GUÍA DE PROYECTOS. hospitales e industrias. Actualmente en Canarias los gases combustibles que se emplean en las instalaciones receptoras son el butano y el propano. Estas nuevas perspectivas que se presentan nos llevará a pensar lógicamente en la existencia de otros gases aparte de los ya tradicionales butano y propano.
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS técnicas disponibles y. se exigirá proyecto en las instalaciones receptoras con botellas de capacidad unitaria inferior a 15 kilogramos.)   N + N botellas tipo UD-110. para cualquier clase de usos. con capacidad unitaria superior a 15 kilogramos de gas. cuando la potencia nominal de utilización simultánea sea superior a 70 Kw. Asimismo. (capacidad > 350 kg.2. (602 termias / hora). En el proyecto se incluirán tanto las referidas botellas como sus condiciones de almacenamiento. 1.GUÍA DE PROYECTOS.) 2 . b) Las instalaciones comunes para cualquier clase de usos siempre que la potencia nominal de utilización simultánea de las instalaciones individuales a que alimenta sea superior a 700 Kw.. siempre que la capacidad total de GLP. cuando la capacidad total de los envases conectados (en servicio y en reserva) sea superior a 200 kilogramos de gas. TERMINOLOGÍA. d) Las instalaciones receptoras alimentadas a partir de botellas o envases de GLP.3. necesitan proyecto las siguientes instalaciones: a) Las instalaciones individuales. incluidas tanto las botellas en servicio como las de reserva. c) Las acometidas interiores para cualquier clase de usos siempre que la potencia nominal de utilización simultánea de las instalaciones a que se alimenta sea superior a 700 Kw. de las propias empresas suministradoras. sobre todo.1 del Anexo A de la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. (capacidad > 200 kg.2 termias/hora). Este apartado se puede resumir de la siguiente forma:   N + N botellas tipo I -350. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO. Según el apartado 2. (60. sea superior a 350 kilogramos. (602 terminas / hora). En las instalaciones receptoras de gas se emplean términos y denominaciones que se especifican en el capítulo 1 de la parte segunda de esta Guía. 1.
. de síntesis.3 en el caso de ampliaciones de las instalaciones en que no se haya confeccionado proyecto. cuando la potencia nominal de utilización simultánea sea superior a 70 Kw.1. se exigirá éste cuando la instalación resultante supere los límites indicados en el apartado 2. g) Las instalaciones receptoras suministradas desde redes que operen a una presión de servicio efectiva superior a 4 bares. Según el Apartado 2. de capacidad superior a 10 m3. En el proyecto de ampliación se describirá la instalación existente. N. para cualquier clase de usos. biogás.1 de las cuales se haya confeccionado proyecto cuando la instalación resultante supere en un 30 por 100 la potencia nominal de utilización simultánea o la capacidad de la instalación primitiva proyectada. En el proyecto se incluirán dichos depósitos y. en su caso. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS e) Las instalaciones receptoras alimentadas desde un centro productor de gas combustible en el que el gas es un subproducto o en las que el gas se obtenga en la misma planta (en que se encuentra la receptora) como subproducto de un proceso industrial. o existan en la planta depósitos de almacenamiento de gas.GUÍA DE PROYECTOS. etc. fijos o móviles. f) Aquellas otras instalaciones receptoras que por sus especiales características precisen proyecto de acuerdo con los reglamentos técnicos en vigor. independientemente de la potencia nominal de utilización simultánea. Para la determinación de la potencia nominal de utilización simultánea se aplican los criterios que se establecen en el Apéndice A de la Instrucción y que se exponen en el capítulo 8 de la Segunda Parte de esta Guía relativa a “Criterios de diseño y proyecto de las instalaciones” 3 .2 del citado Anexo requerirán proyecto las ampliaciones de las instalaciones señalados en el apartado 2. el detalle del proceso a partir del que se obtiene el gas combustible y los equipos que para ello se precisen. Según el apartado 2.
  Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973. de 20 de mayo. de gases 4 . de 22 de octubre. de 22 de octubre. Real Decreto 275/1995. Decreto 1091/1975. Real Decreto 494/1988.1. Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos. en edificios         Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de GLP en depósitos fijos.(Sólo para industrias). Comunidad Autónoma de Canarias. Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC. Real Decreto 1428/1992. Modificación del Real Decreto 494/1988.   Normas de seguridad para las instalaciones combustibles. de 26 de octubre. Decreto 16/1987.           2. de 20 de febrero.1. Normas Básicas de Instalaciones de Gas. 2. Orden Ministerial del 22 de enero de 1986. Real Decreto 3484/1983.1. Estatales. Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1974. de 14 de diciembre. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA GAS. Aplicación de la Directiva 92/42/CEE.1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG.2. Orden Ministerial del 17 de noviembre de 1986. de 24 de febrero. 2. Real Decreto 1853/1993. Real Decreto 1853/1993. colectivos o comerciales. Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. de 27 de noviembre. de 24 de abril. Modificaciones en las instalaciones de gas habitados.GUÍA DE PROYECTOS. Instrucción sobre Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles e Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras. de 20 de mayo.
B. Por otro lado hay que tener en cuenta las normas que las empresas suministradoras de gas tengan en relación con este tipo de instalaciones. Decreto 833/1974. Real Decreto 1942/1993.GUÍA DE PROYECTOS. Sobre todo en cuanto a condiciones de ventilación y evacuación de humos y gases. de 5 de noviembre. Decreto 2414/1961.   Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera frente a la Contaminación por Formas de la Materia. Orden Ministerial del 21 de julio de 1992. ITC MIE AG.3.               5 . 2. A modo de ejemplo se menciona la siguiente:   Las Palmas de Gran Canaria. Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos. Aparatos a Gas. Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas. Gases comprimidos y licuados.2. de 6 de febrero que la desarrolla y posteriores modificaciones. de 4 de octubre. Real Decreto 2177//1996. del 7 de junio de 1999. en parte. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. En la mayor parte de los ayuntamientos del Archipiélago existen normas y ordenanzas que. Real Decreto 1244/1979. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 2. de 24 de octubre. Orden Ministerial de 7 de junio de 1988. guardan relación con las instalaciones de gas. Protección del Ambiente Atmosférico. de 30 de noviembre.1.P. Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.O. Locales. MIE APQ 005. NBE sobre Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. Real Decreto 1627/1997. por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Insalubres y Peligrosas. de 22 de diciembre. aprobada por ley 38/1972. de 4 de abril y modificaciones posteriores.   Reglamento de Actividades Molestas. Nocivas.
4. Gas ciudad.302.679.045.708. NTE ISV 75. /h. UNE 19. Aunque existe un elevado número de Normas Une que hacen referencia a diversos aspectos de las instalaciones de gas se enumera a continuación las que tienen incidencia más directa en su diseño y proyecto. UNE 60.84. Centralización de contadores.93.141.84.040. Depósitos de gases licuados.3.200Kcal. UNE 37. 2. UNE 60.046.93. Ventilación. Tubos de acero sin soldadura roscables. Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Llaves metálicas de paso.85. Tubos roscables de acero UNE 19.89 Llaves metálicas UNE 60. NORMATIVA RECOMENDADA. Canalizaciones para combustibles gaseosos. NTE IGL 73.002.049. Instalaciones receptoras de gas en locales destinados a usos domésticos.333.72. NTE IGN 75.Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia útil superior a 70 Kw (60.GUÍA DE PROYECTOS. Normas Tecnológicas de la Edificación. NTE ISH 74.680.             NTE IDG 73. Tubos de polietileno UNE 60.75.93.93. UNE 60. Licuados del petróleo.805. UNE 19. emplazamiento. UNE 19. Tubos de acero inoxidable. 2. colectivos o comerciales. NTE IGC 73.90. UNE 19. UNE 60. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. Tubos de acero soldados roscables.93.73. Real Decreto 842/2002.601. UNE 60. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.                               UNE 19.93. Gas natural. de 2 de agosto.670.83. Llaves para combustibles gaseosos. Humos y gases. UNE 53. Tubos de cobre. 6 .490. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Protección contra incendios.11. Tipo y clase de suministro. 3.3.8. Programa de ejecución.1. Documentación. Solución adoptada. 3. Actividades molestas.1. ventilaciones.1.1. Programa de necesidades. 3.11. Antecedentes y objeto del Proyecto.4. 3.5.1.6. 3.1.2.1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 3.GUÍA DE PROYECTOS. 3. Estimación del consumo.10. 3.4.11. 3. 3. Previsión de consumo.2.1. medidas correctoras. 3.1.6. Reglamentación.3.1. 3. Situación y emplazamiento de la instalación. 3. 3. 3.11.1.8. 3.1.1.1. almacenamiento.12.15.1.1.2.2.1. 3.7.1. Contadores.1. 7 . 3. Red de tuberías. promotor y titular de la instalación. Locales.1. 3.1. Receptores.1.11. 3.1. Dimensionado de conducciones y tuberías. Suministro. 3.1. ÍNDICE GENERAL.14. 3.11. Clasificación de la instalación receptora. MEMORIA DESCRIPTIVA. Elementos de regulación y corte. Impacto ambiental. 3. Tipo de gas a emplear.2. MEMORIA DE CÁLCULOS. Descripción de la actividad y del edificio o local.1. 3.9.1. Descripción de la instalación. 3.2. 3.1. 3.11. Peticionario.5.11.13. 3.7. CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO. Instalaciones de detección y corte automático.11. ambiente atmosférico. Diseño de la instalación.
3.3.3.5.7.4. Condiciones económicas y legales.3.2. 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 3. Certificados y documentación.3. Pruebas y ensayos reglamentarios. Red de distribución. 3.4. 3.4.8. PLIEGO DE CONDICIONES. secciones y alzados.1. 3. mantenimiento y seguridad. Características de equipos y materiales. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3. 3.4.4. 3.5. 8 .6. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 3.1. 3.5. 3.1. Generales.4. Receptores. 3.GUÍA DE PROYECTOS.4.2.2. Normativa vigente. Depósitos de almacenamiento.4. 3. 3. 3.5. Control de calidad.4. 3. Condiciones de evacuación de gases y ventilación.2.3. 3. Obra civil. 3.5. Plantas. 3. 3.4.1. Condiciones facultativas.3.5. Botellas de almacenamiento..5.2. Estudio completo de Seguridad y Salud. Uso.4. PLANOS. SEGURIDAD Y SALUD.2. 3.4. 3.3. Detalles y esquemas de la instalación.6.6. 3.6.2. Depósitos.3.
4. Calle. 4. 4. Consulta a la empresa suministradora si en un futuro próximo se podrá contar con gas canalizado y características de éste.4.1. Tipo de gas a emplear. Descripción de la actividad y del edificio o local. 4. Nombre.3. promotor y titular de la instalación. Si se escoge un gas licuado del petróleo aún existiendo un gas canalizado el dimensionamiento de la instalación ha de ser compatible para la utilización del gas canalizado. Peticionario. 4. domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. número. Si existe gas canalizado podría ser éste el único gas disponible.2.1. localidad y término municipal si es en casco urbano. Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva instalación o de su ampliación.5. Breve descripción de la actividad o proceso industrial que requiere el consumo de gas como combustible.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. así como del tipo de empresa o entidad y de su actividad. Paraje o zona y término municipal si es fuera de núcleo urbano. Indicar domicilio a efectos de comunicaciones.GUÍA DE PROYECTOS. haciendo referencia a los documentos que acrediten la puesta en marcha de la instalación actual. Descripción del edificio o local donde se realice la actividad indicando las características del lugar donde se ubicarán las botellas o el depósito. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4. 9 . Se ha de justificar la elección del gas combustible y para el que se proyecta la instalación.1. 4.1. DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO. En caso de ampliación de una instalación existente se hará mención de la actual así como de las causas que motivan tal ampliación. Situación y emplazamiento de la instalación. para el caso de que no exista red en la zona y si en otras del término municipal o de la isla.1. Antecedentes y objeto del Proyecto.
GUÍA DE PROYECTOS. Poder calorífico inferior. si existen. de la empresa suministradora los materiales a emplear en este tramo. camión cisterna. Todos estos datos serán recabados de la empresa suministradora mediante escrito.   Grado de humedad. Densidad relativa del GLP en fase líquida. hasta las bocas de carga. Densidad relativa del gas. Situación y trazado de la red de distribución con respecto al edificio.   Presencia eventual de condensados.6. GAS CANALIZADO. es obligatorio recabar. Si la instalación receptora se alimenta desde una red de distribución de gas canalizado en donde vaya a existir una acometida interior enterrada. Tensión de vapor absoluta a 20ºC y 50ºC del GLP. según sea gas canalizado o gas licuado del petróleo. GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO. antes de la redacción del proyecto. Indicación de la empresa suministradora de gas. los siguientes datos:                 Familia y denominación del gas Poder calorífico superior. con indicación del punto a situar la llave de acometida así como la llave de edificio. Indicación del recorrido por acceso rodado del vehículo de suministro. Índice de Wobbe. emplazamiento del depósito o depósitos de GLP y trazado de de la línea o líneas de acometida o carga. la presencia de alcantarillas o desagües y las distancias a estos elementos. Situación de la boca de carga respecto al edificio y del equipo de trasvase si existiera. Tipo y clase de suministro. así como su trazado más adecuado.1. Presión máxima y mínima en llave de acometida para gas canalizado. Esta acometida cumplirá con la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria que le sea de aplicación (Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos) así como con las recomendaciones de la empresa suministradora.   Características químicas del gas. 10 . especificando. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4. incorporando al proyecto los datos suministrados por aquélla. especificando.
según la presión de servicio. dentro de que rango de presiones se puede clasificar la Instalación Receptora. líneas de acometida y línea de distribución. peso. Indicar. 4. Se indicará el tipo de instalación de depósito que se proyecta.9. Expresión de distancias de seguridad y de aquellas edificaciones y elementos que requieren la adopción de medidas especiales de alejamiento tal como indica la reglamentación vigente. señalando su lugar de ubicación. Previsión de consumo. modalidades de instalación y demás datos relevantes. colectivos o comerciales son baja presión y media presión A o B. 4. Esta descripción se realizará de manera ordenada siguiendo la secuencia de la instalación desde el punto de acometida.1. desglosándose en los siguientes apartados en función del contenido de lo instalado. semienterrado o aéreo. enterrado. Descripción de la instalación. 11 . Diseño de la instalación. 4. Programa de necesidades.GUÍA DE PROYECTOS.1. 4.1. que para instalaciones en locales destinados a usos domésticos. Reglamentación. Clasificación de la Instalación Receptora. Resumen del consumo de gas necesario en base al cálculo establecido en la Memoria de Cálculos.7. bocas de carga.8.1. dimensiones. Indicación de la reglamentación de aplicación al Proyecto con expresión de nombres y fechas de aprobación.1. Descripción de los criterios que se han tenido en cuenta en el diseño de la instalación así como diagrama de principio indicando todos los elementos que intervienen en ella. Justificación del sistema elegido de almacenamiento de gas. su modelo. 4. tipos de tuberías a emplear. Solución adoptada.11. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Si existiera acometida enterrada entre la boca de carga y el depósito o la red de distribución se actuará como en el caso anterior. capacidad.10.
Las uniones se realizan mediante soldadura y los accesorios serán del mismo material que los tubos. con accesorios del mismo material unidos mediante soldadura a electrofusión. almacenamiento. El suministro de gas a una instalación receptora puede ser de la siguiente forma:   Desde red de abastecimiento exterior. Los accesorios serán del mismo material que los tubos. Han de ser de materiales que no sufran deterioros por el gas distribuido ni por acciones del medio exterior en donde se ubiquen. Limitado a tramos empotrados o enterrados y siempre preceptiva la autorización de la empresa suministradora para su empleo. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4. de bronce. pudiendo ser de cobre.   Desde depósito fijo.333.   Desde botellas o bombonas de gas. En las instalaciones receptoras de gas las tuberías pueden ir vistas.   Acero. Trazado de las tuberías. Deberán cumplir la norma UNE 37.   Cobre.1.   Polietileno.2. Se pueden emplear tuberías de cobre.046 según sean con o sin soldadura.045 o UNE 19. Deberán cumplir la norma UNE 53. semienterrado o aéreo. enterrado. Suministro.11. Red de tuberías. 12 . 4.141 en cuanto a su composición y espesores de pared. acero inoxidable y polietileno.GUÍA DE PROYECTOS. latón y.11.   Acero inoxidable. alojadas en conductos o vainas. acero. empotradas y enterradas. Deberán cumplir la norma UNE 19. Las tuberías son los elementos de la Instalación Receptora de Gas que conducen y canalizan los gases combustibles desde el punto de suministro (acometida o depósito) hasta los puntos de consumo.1.1.049. principalmente. Deberán cumplir las normas UNE 19. Los accesorios se unen mediante soldadura.
casi siempre de accionamiento manual. Son los dispositivos encargados de registrar el consumo de gas suministrado.1. reguladores de abonado y otras. En caso de emplearse conductos de sección cuadrada o rectangular puede ir más de un tubo de gas por su interior. Se respetarán las distancias reglamentarias con otras instalaciones. Como elementos de corte se emplean diversos tipos de válvulas de acuerdo con las características de las instalaciones.GUÍA DE PROYECTOS.4. Son las que se instalan en el interior de otro tubo o conducto (vaina) cosa que se hace cuando necesiten protección mecánica u otro tipo de precaución. según su sistema de medición. el paso del gas.1. Se respetarán las distancias reglamentarias a otras conducciones. o Tuberías alojadas en conductos o vainas. Si son de acero se requiere protección catódica a partir de una longitud de diez metros. Elementos de regulación y corte. 4. discurriendo solo una tubería por su interior. 13 . Por el exterior de los edificios pueden ser de acero. Durante su trazado han de guardar las distancias de seguridad con respecto a elementos u otras instalaciones especificadas por las normas. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS o Tuberías vistas. Los tubos exteriores serán principalmente de acero.11. Los tipos de contadores suelen ser. Su misión es establecer la presión adecuada para la Instalación Receptora realizando normalmente una reducción de la presión de suministro. cobre o polietileno. Como elementos de regulación existen muchos tipos teniendo otras denominaciones como armarios de regulación. empleándose en las instalaciones receptoras que reciben un gas canalizado. 4.3. La profundidad en todos los casos será de más de 50 cm. Contadores.11. Son las que discurren bajo el suelo no existiendo local o edificación bajo ellas. cuya finalidad principal es interrumpir. o Tuberías enterradas. Son las que quedan visibles en la mayor parte de su recorrido. y se precisarán pasamuros al atravesar elementos de cerramiento. de tipo volumétrico de paredes deformables o de pistones rotativos y de turbina para los de tipo no volumétrico.
11. El recinto que los aloje. Estas medidas abarcarán desde la zona de acometida y contadores para instalaciones con gas canalizado. Se justificarán en el Proyecto las medidas pasivas y activas contra incendios a adoptar en función del tipo de instalación. la zona donde se almacene el 14 . INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS La situación de los contadores en los edificios juega un papel muy importante en las instalaciones ya que su ubicación requiere tener en cuenta una serie de parámetros y condicionantes. Los contadores pueden alojarse en armarios o en recintos o locales.6.1. Locales. Se considera como ventilación tanto la entrada de aire exterior como la evacuación al exterior de los productos de la combustión y del aire viciado. de 20 de febrero. de seguridad y de ventilación estipuladas por la normativa. Las condiciones de ventilación que deben cumplir los locales donde se instalen aparatos que consuman gas se establecen en la Instrucción MI IRG 05 del Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos. Receptores. Homologación. Como los aparatos receptores estarán ubicados en locales de diversa índole es preciso. entendiéndose éstas a todas aquellas en las que sea obligatorio la presentación de Proyecto conforme a la legislación vigente.5. colectivos o comerciales.1.         Potencia calorífica. de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. ventilaciones. se hace obligatorio el uso de un Sistema Automático de Detección y Corte de Gas en la totalidad de las instalaciones de consumo de gas que se definan como instalaciones de uso industrial. 4. Según Decreto 16/1987. si se trata de más de un contador.11. Presión máxima de trabajo. establecer sus condiciones de ventilación y seguridad.1. 4. 4. Se presentará la relación de todos los aparatos receptores indicando como mínimo las siguientes características:   Marca.11. modelo. Protección contra incendios.GUÍA DE PROYECTOS.1. Instalaciones de detección y corte automático.11. cumplirá con las condiciones dimensionales. 4. aparte de describir las características de aquéllos.8. Consumo.7.
15 . La emisión de gases a la atmósfera. 4. Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.1. da lugar a un impacto en el medio que lleva a la aplicación de la normativa correspondiente. Por ello es de aplicación la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico en vigor y aquellas disposiciones de carácter autonómico y local del lugar de emplazamiento de la instalación.13.12. 4. cosa que ocurre en todas las Instalaciones Receptoras de Gas. certificados técnicos y demás requisitos establecidos por los órganos de la administración. nocivas. medidas correctoras.1. ambiente atmosférico. Impacto ambiental. Programa de ejecución.1. Documentación. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS combustible en botellas o en depósitos y el lugar o local de emplazamiento de los receptores.GUÍA DE PROYECTOS. Se ha de mencionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada. 4. insalubres o peligrosas por la reglamentación vigente al efecto. Actividades molestas.1.14. 4. Por ello será preciso en el Proyecto identificar los puntos en donde se generen estas actividades y establecer las medidas correctoras a aplicar. Las Instalaciones Receptoras de Gas pueden formar parte de actividades clasificadas como molestas. Para la adopción de las medidas contra incendios se empleará la normativa propia de las instalaciones de gas y aquella otra de obligado cumplimiento y de carácter general. boletines de instalación.15.
2.2. 16 . Cuando existan baterías de botellas para almacenamiento de GLP se calculará lo siguiente:   Capacidad de almacenamiento en función del consumo.   Caudal de descarga de la válvula de seguridad.2.3. Depósitos de almacenamiento. Cálculo de las secciones de las tuberías de los diferentes tramos que componen la instalación así como cálculo de conductos y conducciones por donde discurren las tuberías. Generales.1.   Situación y emplazamiento. 4.   Vaporización necesaria para satisfacer el consumo.   Cálculo de las dimensiones de las entradas y salidas de aire al recinto de las botellas.2.GUÍA DE PROYECTOS.5. Dimensionado de conducciones y tuberías. Condiciones de evacuación de gases y ventilación. Se ha de reflejar gráficamente la totalidad de las instalaciones siguiendo la secuencia siguiente de planos: 4.2. 4. PLANOS.1.2. 4.2.4. Botellas de almacenamiento. MEMORIA DE CÁLCULOS. 4.3. Cuando existan depósitos para almacenamiento de GLP se calculará lo siguiente:   Autonomía del depósito en función del consumo.3. 4. Establecimiento del consumo de gas combustible en base a la demanda de los receptores y a las condiciones de uso. 4. Cálculo de las dimensiones de los conductos para evacuación de gases de la combustión y cálculo de las entradas y salidas de aire de los locales donde se encuentren instalados los aparatos receptores. Estimación del consumo. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4.
especificando las entradas y salidas de aire.   Distribución en parcela. las entradas y salidas de aire. Trazado de las instalaciones en la planta.   Depósito fijo de GLP (aéreo o enterrado). Si es fuera de casco urbano se indicará el paraje o lugar así como los accesos y puntos de referencia identificables. secciones y alzados. los conductos de evacuación de gases y todos aquellos elementos que guarden relación con la instalación de gas. calles próximas y puntos de referencia de fácil localización. Además se expresarán las zonas o lugares por donde circulará el vehículo que transporte el gas si éste es almacenado. conductos de ventilación. Escalas adecuadas: 1/50 y 1/100.   Batería de botellas. 17 . Plantas.2. Si existe instalación de gas en esta planta se indicarán todas sus dependencias y espacios y se concretará el trazado de la instalación por ella. Distribución del edificio en la parcela indicando según el caso:   Acometida de gas.3. arranque de conductos técnicos (si los hay) y otros elementos propios de la instalación. sobrecargas de uso y aquellos otros que definan completamente el lugar. Indicar acometida y llave del edificio (si existe) así como localización del contador o del armario y cuarto de contadores. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS En casco urbano se indicará parcela y edificio donde se realizan las instalaciones. Escala adecuada: 1/50. 4. calle o calles de acceso. la existencia de tubos envainados o en conductos. con indicación de datos geométricos. Escala adecuada: 1/50. Escalas adecuadas 1/1000 y 1/2000.GUÍA DE PROYECTOS. distribución de aparatos y sus tipos. si se ubican en esta planta.   Planta baja.   Planta sótano o semisótano. la distribución de aparatos y sus tipos. arranque de montantes.
trazado de las canalizaciones y disposición de las ventilaciones. Ubicación del depósito o depósitos fijos de GLP (si existen) con indicación de distancias geométricas y de seguridad y. conductos de entrada y evacuación de gases. Se pondrán detalles constructivos relativos a elementos singulares de las instalaciones como:   Plantas. Trazado de la instalación desde la acometida con indicación de contadores. indicando la ubicación de los aparatos receptores. sobrecargas de uso y demás elementos constructivos. conductos de evacuación de productos de la combustión y entradas de aire. Indicación de cotas de altura y de todos aquellos elementos que no puedan ser representados en plantas.3. si la instalación es descendente. Escala adecuada: 1/50. tuberías y accesorios y de sus elementos de cerramiento. armados y anclajes.GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Plantas de pisos. 4. tanto para depósitos enterrados como para depósitos aéreos. Situación y detalles de ánodos de sacrificio para protección catódica y sistemas de puesta a tierra. con distancias geométricas y de seguridad e indicación de instalaciones próximas. Conductos técnicos.   Plantas y alzados de los depósitos a emplear en la instalación con indicación de anclajes. Llegada de montantes y ubicación de contadores y reguladores (si existen). Especificación de sótanos o semisótanos suficientemente ventilados. losas de cubrición. 18 .   Planta de cubiertas. Escala adecuada: 1/50. secciones y alzados con cimentación y fosas para depósitos de GLP enterrados con características de materiales. Detalles y esquemas de la instalación. Trazado de la instalación distribuidora de gas en el interior de los locales o viviendas.3. cuarto o local de contadores. Escala adecuada: 1/50. tamos envainados y demás elementos.   Secciones y alzados.
1/50 y 1/100. Escalas adecuadas.4.2. eficiencia y durabilidad de la instalación.670/93 sobre Instalaciones Receptoras de Gas en locales destinados a usos domésticos. Se establecerán las condiciones de carácter general y las de carácter técnico relativas a tuberías. según la envergadura del proyecto. 4. Aparte de la normativa oficial son las norma UNE las que establecen estas exigencias.4. pueden desarrollarse de forma conjunta o por separado. 1/20. 19 . 4. elementos. funcionalidad. por parte de la Empresa Suministradora y antes de su puesta en marcha.3. Características de equipos y materiales. colectivos o comerciales y al Reglamento de instalaciones de Gas en locales de uso doméstico.1. Se recogerán las características de aquellos elementos que se hayan descrito en la Memoria y se encuentren reflejados en planos y que posteriormente sean recogidos como unidades de obra en mediciones. colectivo o comercial (Real Decreto 1853/1993) y a las Instrucciones Técnicas que lo desarrollan. caseta o local que alberga las baterías de botellas de GLP con indicación de la disposición de éstas y de sus accesorios y canalizaciones así como detalles de elementos de ventilación. accesorios y equipos específicos Se indicarán aspectos particulares de estos elementos como homologaciones o fichas de idoneidad que sea preciso cumplir por indicaciones de la normativa en vigor.4. a una prueba de estanqueidad en donde no puede detectarse ninguna fuga.GUÍA DE PROYECTOS. Normativa vigente. 4. Estará compuesto de los siguientes apartados que. Todas las Instalaciones Receptoras han de someterse.4. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Forma y dimensiones del recinto. Se indicará la normativa en vigor que ha de cumplirse para garantizar la calidad. haciéndose especial mención a la obligatoriedad de cumplimiento de la norma UNE 60. Control de calidad. 4. Por ello es preciso mencionar las citadas normas y sus referencias.   Esquema de principio de la instalación con indicación de tuberías y elementos perfectamente interconectados con especificación de sus principales características y detalles más importantes. PLIEGO DE CONDICIONES.
elementos de fijación. diámetros. Las pruebas a realizar en las instalaciones receptoras se recogen principalmente en la ITC MI IRG 09 del Reglamento mencionado. Colocación de vainas y elementos para atravesar muros.   Instalación de receptores. sistemas de fijación y pinturas reglamentarias.   Montantes. A modo de ejemplo se incluye lo siguiente relativo tanto a instalaciones generales como particulares de distribución.   Control de materiales.   Control de ejecución. paredes u otros elementos constructivos. Trazado de las tuberías respetando distancias. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Por ello es necesario especificar en el proyecto las condiciones que deben cumplir los elementos de la instalación. diámetros.   Acometida. situación y características de llaves. Llaves y reguladores de presión (si existen). Se indicarán los puntos a controlar de las diversas partes de la instalación durante la ejecución de las obras. Establecimiento de los componentes y elementos de la Instalación Receptora de Gas que han de ser sometidos a controles o pruebas y la documentación que sea preciso recabar sobre ellos. En normas UNE se puede consultar sobre esto. Control de ejecución de cada uno (si hay varios). material. colocación de tuberías.GUÍA DE PROYECTOS.   Pasatubos. arquetas. Comprobación de la instalación de los diversos elementos receptores o aparatos de consumo y que se respetan las distancias estipuladas por la normativa.   Tuberías y llaves de paso. Como controles de calidad pueden llevarse a cabo los que a continuación se indican para una instalación genérica de gas. Realización de las 20 .
7. 4.GUÍA DE PROYECTOS. Condiciones para la recepción de establecimiento de los períodos de garantía.670/93 se han de realizar. La empresa instaladora que realice la instalación estará en posesión de la calificación necesaria para acometer el tipo de instalación contenida en el proyecto.6.8. Pruebas y ensayos reglamentarios. entre otros. Se indicarán las condiciones de uso.5. mantenimiento y seguridad requeridas para las instalaciones receptoras que han de llevar a cabo los usuarios. Según la norma UNE 60. Se especificarán las condiciones en que se llevará a cabo la dirección de las obras y en especial la existencia de un Libro de Órdenes donde la dirección facultativa reseñe las circunstancias que durante la ejecución de los trabajos comunique a la empresa instaladora. Uso. Estas condiciones se encuentran establecidas en las diversas normas y reglamentos que se mencionan en esta Guía. Establecimiento de los sistemas de medición de las unidades de obra así como la posibilidad o no de la existencia de partidas alzadas o precios contradictorios. Certificados y documentación. mantenimiento y seguridad.4.4. Condiciones facultativas. Condiciones económicas y legales.4. las instalaciones y 21 .4.4. Las pruebas las realizará la empresa instaladora empleando gas inerte o aire y los dispositivos de control adecuados. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS instalaciones y elementos de entrada de aire para ventilación y salida de gases de la combustión.4. 4. 4. Se especificarán los certificados y otros documentos que oficialmente se exijan para la puesta en servicios de la instalación. 4. ocultar o empotrar tuberías y a la totalidad de las instalaciones bien de forma global o por tramos según su magnitud. 4. pruebas de estanqueidad siempre antes de enterrar.
Obra civil necesaria para el alojamiento de los depósitos bien sean éstos enterrados. Las mediciones y el presupuesto se pueden desglosar en: 4. modelo y características técnicas. marca. Depósitos. Receptores. 4. Se realizará una completa medición de la totalidad de las instalaciones y de sus elementos. para cada uno de ellos.5. 22 . arquetas y demás elementos propios de la instalación. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.GUÍA DE PROYECTOS.5. 4. protección catódica. Red de distribución. probadas y en funcionamiento.5. puesta a tierra y contra incendios. Características técnicas del o los depósitos así como de sus accesorios y elementos complementarios. Obra civil. semienterrados o aéreos con indicación de materiales 4.4. con indicación de marcas. valvulería.   Almacenamiento en depósitos fijos. materiales y otros datos identificativos.5.3. accesorios e instalaciones complementarias como las de corte automático de gas. Se consignará toda la obra civil necesaria para la construcción del recinto que albergue a las botellas.   Almacenamiento en botellas. Se consignarán como unidades todos los receptores a instalar especificando.2. capacidad.1. Realización de zanjas para canalizaciones. modelos. considerándose todas las unidades de obra completamente terminadas. Según las características de la Instalación Receptora se incluirá lo siguiente:   Suministro de gas canalizado. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4. Indicación de todos los elementos que componen la instalación como tuberías.5.
6.GUÍA DE PROYECTOS. SEGURIDAD Y SALUD. Estudio Básico de Seguridad y Salud.     Este Estudio estará formado por Memoria.759 euros. empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Que el volumen de mano de obra estimada. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto. Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:   Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450. Estudio completo de Seguridad y Salud. se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 4. 4. Planos. 23 . En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior. Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables.6.6. 4. Pliego de Condiciones y Presupuesto.1. sea superior a 500.2.
Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida (excluida) y la llave o llaves de edificio (incluidas). 24 . Cuando su manipulación se puede realizar sin abrir cerraduras y el acceso y manipulación se puede realizar sin escaleras o medios mecánicos especiales.GUÍA DE PROYECTOS. incluida ésta. Su manipulación se debe poder realizar sin disponer de escaleras o medios mecánicos especiales.   Grado 3. registro practicable o puerta. Los dispositivos o aparatos pueden tener tres tipos de accesibilidad:   Grado 1.   Accesibilidad. No forma parte de la Instalación Receptora.   Grado 2. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS P A R T E II CRITERIOS DE DISEÑO Y PROYECTO DE LAS INSTALACIONES 1. TERMINOLOGÍA.   Acometida. Se presenta a continuación y por orden alfabético un conjunto de términos y definiciones relacionadas con las instalaciones receptoras de gas que se emplean en diversos apartados de esta Guía. En instalaciones de GLP es la parte de la canalización de gas comprendida entre la llave de salida del centro emisor (depósito de almacenamiento de GLP) y la llave de acometida o la llave de edificio incluida ésta.   Acometida interior. Cuando está protegido por un armario. Para su manipulación se precisan escaleras o medios mecánicos especiales o bien que para acceder a él se tenga que pasar por zona privada o común de uso privado. provisto de cerradura con llave normalizada. No forma parte de la Instalación Receptora. Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución y la llave de acometida.
cuando la concentración de anhídrido carbónico (CO2) en el ambiente es superior al 1. siendo estanco con respecto al recinto o local donde está ubicado mientras que su interior está ventilado directamente desde el exterior 25 . Es aquél en el que el aire necesario para la combustión se toma de la atmósfera del local en el que se encuentra instalado. Es un cubículo o armario destinado a contener elementos de la Instalación Receptora de Gas.   Aparato con botella incorporada.   Aparato a gas en circuito cerrado o estanco. Elemento de seguridad que envía una señal a un dispositivo que interrumpe el paso de gas a los receptores (quemadores).   Aparato popular. Dispositivo.GUÍA DE PROYECTOS. De forma genérica es un conjunto. Es aquél que lleva previsto en su configuración un alojamiento para el recipiente o botella que suministra gas. cámara de combustión y salida de productos de la combustión) no tienen comunicación con la atmósfera del local en el que se encuentra instalado. máquina o elemento concebido para la utilización y consumo de combustibles gaseosos normalmente con fines de calentamiento.   Aparato de consumo. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Analizador de atmósfera.   Arcón. Es aquél el en el que el circuito de combustión (entrada de aire.   Aparato. Es el que utiliza recipientes o botellas con contenido máximo de 3 kilogramos de GLP. máquina o elemento concebido para la utilización y consumo de combustibles gaseosos.5% en volumen. Se pueden distinguir los siguientes tipos:   Aparato a gas de circuito abierto.
que transcurre entre dos suministros de gas consecutivos. se denomina bloque de botellas o de bombonas. Recipiente portátil recargable destinado a contener un GLP con una carga útil máxima de 40 kilogramos. Botella recargable de GLP de capacidad menor a 15 kilogramos y superior a 3 kilogramos. También se denomina así a un recipiente recargable de contenido no superior a 150 litros. Se distinguen con este nombre los siguientes:   Armario de contadores. Es el recinto donde se aloja el conjunto de regulación. mantener y sustituir los contadores. En un recinto ventilado con puertas cuya capacidad se limita a contener los contadores de gas y los elementos propios de su instalación. Es el tiempo.   Armario de regulación.GUÍA DE PROYECTOS. Conjunto de botellas o bombonas de gas dispuestas para su descarga simultánea. A los recipientes destinados a recoger los posibles condensados del gas de una instalación se les denomina botellas sifónicas.   Bombona. como consecuencia de haberse consumido el gas contenido en una batería de botellas o en un depósito fijo. Tendrá las dimensiones suficientes para instalar. normalmente expresado en días.   Botella.   Batería de botellas o bombonas. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Armario.   Autonomía. 26 . Cuando un conjunto de botellas o bombonas se interconectan por medio de una batería colectora y se fijan sólidamente mediante una armadura metálica. Se montan el mismo número de botellas de reserva que el de servicio. Ambos conjuntos se unen a un colector mediante tubos flexibles reforzados y se instalan dentro de un recinto o caseta.
En el caso de emplearse para contadores se requiere para su instalación autorización previa de la compañía suministradora. tubos flexibles para alta presión. colectores. Sus componentes suelen ser: baterías de botellas de servicio y de reserva. Colector de productos de la combustión. Conjunto de tuberías y accesorios que unidos entre si permiten la circulación de gas por su interior. pudiendo estar o no provisto de válvula y con capacidad comprendida entre 0.05 y 1 litros. Conducto auxiliar que normalmente puentea un elemento que sea susceptible de cambiarse como un contador.GUÍA DE PROYECTOS.   By-pass. Carga de gas máxima de ese recipiente expresada en kilogramos o en metros cúbicos. Recipiente recargable con capacidad comprendida entre los 100 y los 1. patines o ruedas.   Colector.   Campana. como carretilla. Permite efectuar el suministro de gas de manera provisional en caso de avería del elemento al que puentea. normalmente construido de chapa metálica. inversor automático o manual que puede tener regulador con indicador y llave de salida.   Centro emisor.000 litros que por sus dimensiones o peso requiere elementos adicionales para facilitar su manejo. También se denomina así a un tubo resistente a la alta presión destinado a recoger el gas suministrado por varias botellas y lo conduce 27 .   Carga máxima de un recipiente. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Botellón. Conjunto de recipientes de GLP y accesorios hasta la llave de salida incluida. Conducto que distribuye el gas a varios equipos colocados en batería.   Canalización. que los conduce a un tubo o chimenea para su evacuación al exterior. Recipiente no rellenable para contener GLP a presión.   Cartucho.
En edificios suelen ser de trazado vertical y se denominan conductos técnicos. 28 .   Conexión flexible de seguridad. Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de conexión del aparato (excluida) y la del propio aparato (excluida). Conectado a un aparato recoge los productos de la combustión y los dirige o conduce al exterior o a una chimenea. Está formado por el regulador y sus accesorios tales como llaves de corte. Formada por un tubo flexible y un dispositivo obturador de seguridad (que puede tener una llave de paso). Si va instalado en el interior de un armario se denomina armario de regulación.   Conexión.   Conexión de aparato. filtro. Realizado de obra de albañilería o metálica y se emplea para protección mecánica y para llevar por el las canalizaciones. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS hacia un inversor o un regulador.   Conjunto de regulación. Dispositivo situado en el circuito de evacuación de los productos de la combustión de un aparato. Se suelen presentar los siguientes:   Conducto de protección. Estos conductos siempre estarán ventilados y pueden incluso servir para alojar contadores de planta. tomas de presión y tuberías de conexión. La unión del colector con las botellas se realiza mediante tubos flexibles reforzados. Son de uso exclusivo de las instalaciones de gas.   Conducto de evacuación. destinado a disminuir la influencia del tiro y del retroceso sobre el funcionamiento del quemador y de la combustión.GUÍA DE PROYECTOS. diseñado de tal forma que en caso de desconectarse el tubo flexible se corta el paso del gas.   Cortatiro.   Conducto.
  Detector de fugas de gas. Conducto diseñado para la ventilación o la evacuación de los productos de la combustión de un gas conectado a locales de un edificio y con salida única a un nivel superior al de la cubierta del propio edificio. Diámetro nominal 6 8 10 15 20 25 32 40 50 DN Pulgadas 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 29 . El restablecimiento del suministro solo será posible mediante rearme manual. de una central de alarmas o de cualquier otro dispositivo previsto como elemento de seguridad de la instalación. de columna de mercurio. Designación numérica del diámetro que es común a todos los componentes del sistema de tuberías que no sean designados por su diámetro exterior o por el tamaño de su rosca. Sistema que permite el corte del suministro de gas a la recepción de una determinada señal procedente de un detector de fugas de gas. Dispositivo que detecta la presencia de gas en el aire y que a una determinada concentración emite una señal de aviso que puede actuar sobre un sistema automático de corte de gas. Es un número convenido entero empleado con fines de referencia cuya relación con las dimensiones de fabricación en aproximada.GUÍA DE PROYECTOS. Relación entre la masa específica de un gas combustible y la masa específica del aire seco. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Corte automático de gas. medidas ambas a 0º C y 760 mm. Como en la nomenclatura de designación de tuberías todavía se emplean medidas en pulgadas se establece en la tabla adjunta la relación entre diámetros nominales acordados y pulgadas.   Diámetro nominal.   Chimenea.   Densidad relativa.
Dos gases son intercambiables cuando. Es aquella legalmente establecida que se dedica al montaje. Se denomina así a cualquier fluido que se utilice como combustible y se encuentre en estado gaseoso a la presión de 760 milímetros de columna de mercurio y temperatura de 15 ºC (condiciones normales).   Producción de gas. humedad y características de la combustión. poder calorífico. densidad. Es su fabricación mediante procesos industriales a partir de sustancias sólidas. higiene de la combustión y formación de depósitos.   Gas. líquidas o gaseosas o la alteración del estado físico de agregación de fluidos para su adecuada utilización como gas combustible.   Intercambiabilidad de gases. Son las que lo definen fundamentalmente como: composición química. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Empresa suministradora. 30 . en envases o en depósitos móviles de GLP o bien a los depósitos fijos de almacenamiento que abastecen a aquellas instalaciones receptoras. en un mismo quemador. Es la titular de una concesión de servicio público de suministro de gas que realiza la entrega del fluido en las instalaciones receptoras del o de los usuarios. reparación. En las instalaciones de gases combustibles se suele emplear la siguiente terminología con respecto al gas:   Características de un gas. sus comportamientos durante la combustión pueden considerarse equivalentes en cuanto a flujo calórico. mantenimiento y revisión de las instalaciones de gas cumpliendo con los requisitos normativos y estando inscrita en el departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma. en determinadas condiciones de presión y temperatura.GUÍA DE PROYECTOS. ya sea desde una red de distribución.   Empresa instaladora. estabilidad de la llama.
GLP. Se distinguen los siguientes grupos de usos:       Domésticos. hasta las instalaciones receptoras de los usuarios. Obtenidos de la destilación del petróleo.   Almacenamiento de un gas. Industriales. Actividad de repartir gas a media o baja presión mediante redes de tuberías.GUÍA DE PROYECTOS. Caracteriza el caudal calórico de un quemador y viene definido por el cociente entre el poder calorífico superior y la raíz cuadrada de la densidad del gas respecto del aire.   Índice de Wobbe. 31 . Los empleados a nivel de instalaciones de gas son el propano y el butano.   Distribución de un gas. Se entiende por usuario a la persona física o jurídica que mediante contrato utiliza el gas para su consumo. Traslado de un gas combustible por canalizaciones realizado a alta. Comerciales. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Tratamiento de un gas.   Suministro de gas. Entrega del gas a las instalaciones receptoras del usuario o de los distribuidores.   Conducción de un gas. Procesos físicos o químicos a que se somete un gas para la eliminación o adición de compuestos o sustancias que modifican sus características.   Gases Licuados del Petróleo. Acopio de gas tanto con fines operativos como de reserva. media o baja presión.
excluida ésta y las llaves de conexión al aparato (incluidas). Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del edificio o la llave de acometida si aquella no existe (excluida) y las llaves de abonado (incluidas). Instalación o instalaciones comunes. No constituyen instalaciones receptoras las instalaciones alimentadas por un único envase o depósito móvil de GLP de contenido unitario inferior a 15 kilogramos conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil. Dispositivo manual o automático para la utilización selectiva de botellas o baterías de botellas apareadas. si se suministra a un solo abonado. Normalmente una Instalación Receptora está compuesta de:       Acometida interior. Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de abonado. Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida (excluida) y las llaves de conexión al aparato (incluidas).   Instalación Receptora de Gas. 32 .GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Instalación.   Instalación individual. según el caso. Una Instalación Receptora puede suministrar gas a varios edificios o locales siempre y cuando éstos estén ubicados en terrenos de una misma propiedad. Quedan excluidos los tramos de tubería de conexión y los propios aparatos de utilización. Instalaciones individuales de cada usuario.   Inversor. Con este término se puede distinguir lo siguiente:   Instalación común. o la de acometida o la de edificio. Se emplea para poder sustituir las botellas vacías sin interrumpir el servicio.
cuarteles. Es aquél en donde normalmente concurren personas ajenas para recibir o desarrollar determinados servicios o actividades o aquél en donde se ubican calderas de uso comunitario. Es aquél donde se realiza una actividad industrial. 33 . edificios institucionales.   Local. Recinto ventilado destinado exclusivamente a emplazamiento centralizado de contadores de gas. locales de culto religioso. Dispositivo destinado a evitar que la presión en el interior de una canalización pueda subir por encima de un valor dado. Tienen esta consideración los siguientes locales o edificios:                             almacenes.GUÍA DE PROYECTOS. escuelas. oficinas. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Limitador. incluso aunque falle el propio dispositivo. salas de fiestas   Local destinado a uso doméstico.   Local destinado a uso industrial. Se pueden distinguir:   Local destinado a usos colectivos o comerciales. Es aquél destinado a vivienda. comercios o locales similares. hospitales. industrias con maquinaria a escala artesanal. hoteles. en cuyo caso deberá cortarse automáticamente el paso del gas.   Local técnico. mercados. cines. restaurantes. cuya lectura y mantenimiento se realizan en su interior.
  Llave de edificio. establece el límite entre ésta y la instalación individual y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual. Es la llave donde se inicia la instalación individual del usuario y es el dispositivo de corte que.   Llave de contador. accionable desde el exterior.GUÍA DE PROYECTOS. Esta llave es independiente de la llave o válvula de mando de corte que suele llevar incorporada el propio receptor. equipados de un regulador con dispositivo de corte incorporado y acoplado a un solo aparato situado en el mismo local que el depósito. accesible desde el exterior de ésta e identificable. Dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite de la propiedad. Dispositivo de corte cuya maniobra requiere una intervención exterior manual o a distancia. Por su aplicación puede denominarse:   Llave de abonado. 34 . que puede interrumpir el paso de gas a la instalación común que suministra a varios usuarios ubicados en el mismo edificio. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Llave. Es la que está colocada inmediatamente a la entrada del contador. Estará ubicada en el mismo local donde se encuentre instalado el aparato receptor. Dispositivo de corte que formando parte de la instalación individual está situado lo más próximo posible a la conexión de cada aparato receptor a gas y que puede interrumpir el paso de gas a éste. Será accesible desde zonas de propiedad común. En todos los casos existirá llave de conexión salvo en instalaciones individuales en donde se utilicen depósitos móviles de GLP de contenido inferior a 15 kilogramos. que puede interrumpir el paso de gas a la instalación receptora.   Llave de acometida. En las instalaciones con depósitos de almacenamiento o baterías de botellas se considerará como llave de acometida la válvula o llave de salida de la instalación de almacenamiento. Dispositivo de corte más próximo o en el muro de cerramiento de un edificio.   Llave de conexión de aparato. perteneciendo a la instalación común.
Permite cortar el paso de gas al tramo de instalación común que suministra gas a varios abonados situados en una misma zona del edificio. además. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Si en un edificio existe una estación de regulación o de medida. 35 .01325 bares (760 mm.15 ºK) y a una presión absoluta de 1.   Llave de montante colectivo. en el caso de que se alimente a un único edificio y. Es aquella con la que el usuario desde el interior de su vivienda o local puede cortar el paso del gas al resto de su instalación.   Metro cúbico.   Llave de regulador. Es la que estando situada muy próxima a la entrada del regulador permite el cierre del paso del gas a éste. de columna de mercurio). hará las funciones de llave de edificio el dispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada de dicha estación.   Llave de vivienda o de local. si la distancia entre la llave de acometida y el edificio es menor a 10 metros si la conducción es enterrada o a 25 metros si es aérea. accionable desde el exterior del recinto o local que delimita la estación y que pueda interrumpir el paso de gas a la citada estación de regulación o de medida. Unidad de volumen que para las instalaciones de gas tiene las siguientes definiciones:   Metro cúbico normal.GUÍA DE PROYECTOS. Es el dispositivo de corte situado a la salida del centro con el que se puede interrumpir el suministro de gas a la Instalación Receptora. Puede no existir esta llave en las instalaciones domésticas al hacer esta función la llave de acometida.   Llave de salida del centro emisor de almacenamiento. Cantidad de gas seco contenido en un volumen de un metro cúbico a la temperatura de 0ºC (273.
CEN. Es el patio situado en el interior del volumen de un edificio y en comunicación directa con el exterior por su parte superior.   Piloto.01325 bares (760 mm. DIN y aquellas otras aceptadas por la Administración española que han sido aprobadas por un organismo internacional o nacional especializado en normalización. Cantidad de gas seco contenido en un volumen de un metro cúbico a la temperatura de 15ºC (288. NF. de columna de mercurio). Son consideradas de esta forma las normas UNE. Cantidad de calor desprendida en la combustión completa.GUÍA DE PROYECTOS.   Poder Calorífico Inferior (PCI). 760 mm.   Patio de ventilación. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Metro cúbico standard. de mercurio).   Poder calorífico. a presión atmosférica. suponiendo que el agua producida en la combustión se encuentra en fase gaseosa.   Norma de reconocido prestigio. 36 . suponiendo que el agua producida en la combustión se encuentra en fase líquida. Cantidad de calor desprendida en la combustión completa. garantiza el encendido de éste cuando se abra el paso del gas. de mercurio).   Poder Calorífico Superior (PCS). Conducto alojado en una pared o muro que lo atraviesa de forma perpendicular y es empleado para pasar una conducción de gas a través de él. medido en condiciones normales (0ºC. de la unidad de masa o volumen de un combustible.15 ºK) y a una presión absoluta de 1. Quemador de potencia muy pequeña cuya llama permanente. de la unidad de masa o volumen de un combustible.   Pasamuro. 760 mm. a presión atmosférica. situada cerca del quemador principal de un aparato o receptor. ISO. medido en condiciones normales (0ºC. BS.
  Presión máxima de servicio. Chimenea vertical que puede ser: 37 . Se considera sótano suficientemente ventilado aquél que cuenta con una o varias aberturas de entrada y de salida de aire en comunicación directa con el exterior y dispuestas en paredes opuestas. Término que se emplea de la siguiente forma:   Presión de diseño.   Presión de tarado.   Regulador de presión.   Presión de servicio.   Puerta estanca. Es a la que trabaja una instalación receptora en un momento determinado.   Semisótano o primer sótano. cuya cota esté en más de 60 cm. Es la preestablecida a la que se ajusta cada una de las funciones de un regulador o de una válvula de seguridad. Su valor no puede exceder de la presión máxima de servicio. Dispositivo que permite reducir una presión de gas de suministro que puede estar comprendida entre unos valores determinados a un valor de presión constante a su salida. Es la máxima a la cual puede trabajar un tramo o la totalidad de una Instalación Receptora en función de su diseño.GUÍA DE PROYECTOS. Máxima presión efectiva a la que puede estar sometida una instalación de gas. Es aquella que siendo ciega se ajusta a su marco en todo su perímetro mediante una junta de estanqueidad. en todas las paredes que conforman el espacio o local. Para las instalaciones receptoras de gas se denomina así a la primera planta de un edificio situada por debajo del suelo exterior. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Presión.   Shunt. por debajo de aquél (calle o patio de ventilación).
Es el destinado a enlazar un elemento móvil de la instalación con una tubería fija o una botella o bombona. Es de trazado vertical ascendente y toma aire de la atmósfera libre en su base. lugar donde se bifurca el conducto principal. Cuando la temperatura de fusión del metal de aporte es inferior a 500 ºC. La entrada de aire a cada planta se efectúa a través de un conducto auxiliar vertical que se inicia en la planta inferior. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Shunt normal. Procedimiento de unión por calentamiento. Es aquél que se puede doblar o estirar fácilmente sin que se alteren sus características mecánicas. Se distinguen dos tipos:   Soldadura blanda.   Soldadura. Conducto vertical o chimenea diseñada para la evacuación de los productos de la combustión de los aparatos o receptores a gas en circuito abierto conectados a él o conducto utilizado para la evacuación de aire de un espacio o local. La salida de cada planta no va unida directamente al conducto principal sino a un conducto auxiliar que desemboca en aquél después de un recorrido vertical de una planta.GUÍA DE PROYECTOS.   Tubo flexible. Se denomina tubo flexible de seguridad cuando se dispone además un dispositivo obturador de seguridad (combinado o no con 38 . Cuando la temperatura de fusión del metal de aporte es superior a 500 ºC. con o sin aportación de presión y con o sin empleo de otro material que se denomina de aporte.   Shunt invertido.   Soldadura fuerte. La chimenea o conducto es de trazado vertical y termina por encima del nivel superior del edificio. Conducto vertical o chimenea diseñada para proporcionar la entrada de aire necesaria a los locales de cada planta por la que discurre.
Funda de material adecuado a la función que se emplea para proteger. en el aparato o instalación en que esté colocada. Interrumpe el caudal que la atraviesa cuando éste alcanza un cierto valor considerado como límite de seguridad. cuando sea necesario.   Válvula.GUÍA DE PROYECTOS. En las instalaciones de gas existen de diferentes tipos. Es tanto la acción de entrada de aire exterior a un recinto o local como la evacuación al exterior de los productos de la combustión de un gas y del aire viciado. las tuberías de las instalaciones receptoras de gas. cuando la presión del gas está por debajo de un valor predeterminado.   Válvula de exceso de caudal o de flujo. en el aparato o instalación en que esté colocada. 39 . Interrumpe el paso del gas. cuando la presión del gas exceda de un valor predeterminado.   Válvula de seguridad por máxima presión. Interrumpe el paso del gas. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS una llave de paso). En las Instalaciones Receptoras de Gas las condiciones de ventilación son fundamentales en su diseño y proyecto.   Válvula de seguridad por mínima presión.   Vaina. Tiene por finalidad evitar las sobrepresiones que se puedan producir por ejemplo después de un regulador de presión.   Ventilación.   Válvula de alivio o de escape. Puede ser un indicador de que se ha producido una avería aguas debajo de la conducción donde se encuentra instalada. diseñado de tal forma que en caso de desprenderse el tubo flexible se interrumpa el paso del gas. Dispositivo que puede abrir o cerrar el paso de un fluido normalmente ante una señal exterior.
poder calorífico superior (PCS).GUÍA DE PROYECTOS. .Gas manufacturado (gas ciudad). . .Aire propanado o butanado de alto índice de Wobbe. de acuerdo con la Norma UNE 60.Gas natural. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES. poder calorífico inferior (PCI). . Según el Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.   Familia tercera. corrosión y humedad.002.Butano comercial. las de composición química.Aire metanado. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 2. entre otras. 40 . . toxicidad. . índice de Wobbe y de combustión. . en las siguientes familias:   Familia primera. las características de los gases serán aquellas que los identifiquen para su utilización como combustibles y.Propano comercial.Aire propanado o butanado de bajo índice de Wobbe. olor. Los gases combustibles se clasifican. densidad.   Familia segunda.
05 kilogramos/centímetro cuadrado. Según la presión máxima de servicio que admitan.   Media presión B: hasta 4. • • Gas natural: Aire propanado: 10.000 Kcal /m3.4 kilogramos/centímetro cuadrado. las instalaciones receptoras de gases combustibles se clasifican de la siguiente forma:   Baja presión: hasta 500 mm.   Media presión A: hasta 0. o Familia primera.000 Kcal /m3. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 3. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SEGÚN LA PRESIÓN DE SERVICIO.c. 4.GUÍA DE PROYECTOS. • • Butano comercial: Propano comercial: 31.a.0 kilogramos/centímetro cuadrado en adelante.0 kilogramos/centímetro cuadrado. 41 . o Familia tercera. 25.000 Kcal /m3. Aire propanado: 5. 0. 14.500 Kcal /m3.500 Kcal /m3. de columna de agua (mm.   Alta presión: de 4. • • Gas manufacturado (gas ciudad): 4. o Familia segunda.).500 Kcal /m3. PODERES CALORÍFICOS SUPERIORES DE LOS GASES MÁS USUALES.
GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS. 5.1. CONSIDERACIONES GENERALES. Las Instalaciones Receptoras cuyas características de diseño y de instalación se incluyen en este capítulo son aquellas que cumplen con lo siguiente, según el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales:   Canalizan un gas incluido en alguna de las familias mencionadas en el capítulo 1 y según la Norma UNE 60.002.   La presión máxima de servicio es igual o inferior a 4 bares.   Los locales a suministrar están destinados a usos domésticos, colectivos, comerciales.
Para las instalaciones destinadas a uso industrial es también de aplicación lo establecido en el citado reglamento y lo contenido en las Normas Básicas de Instalaciones de Gas (Orden de 29 de marzo de 1974 y Decreto de 24 de abril de 1975).
Para el diseño de las instalaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:                
Familia y denominación del gas. Poder calorífico superior, PCS. Densidad relativa. Presiones máximas y mínimas en llave de acometida. Presencia eventual de condensados. Medio exterior con el que esté en contacto. Características químicas del gas distribuido. Posibles cambios futuros en el gas a suministrar.
Las condiciones mínimas que por razones de seguridad han de cumplirse en el diseño y proyecto de las instalaciones receptoras en cuanto a materiales, accesorios y sistemas de unión se establecen a continuación.
5.2. CRITERIOS DE DISEÑO.   Modalidades de ubicación de tuberías. Las tuberías pueden estar en su totalidad o parcialmente vistas, alojadas en vainas o conductos, empotradas o enterradas. Su trazado discurrirá por zonas comunes o por el interior de las viviendas o locales a los que alimenten. En caso contrario se ubicarán alojadas en vainas o conductos. No se permite el paso de tuberías por el interior, paredes o suelos de chimeneas, conductos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o montacargas y locales que contengan transformadores eléctricos o recipientes de combustible líquido. Cuando se deba atravesar un muro de cerramiento se empleará un tubo pasamuros adecuado. Se dispondrán los dispositivos de corte o llaves que sean necesarios para poder maniobrar la instalación receptora, así como otros dispositivos de corte operativos tales como llaves para montantes colectivos, llave para cada contador, llave a la entrada de viviendas o locales, llave junto a regulador y otros.
5.3. MATERIALES, ACCESORIOS Y SISTEMAS DE UNIÓN.   Materiales. En tuberías no enterradas se puede emplear cobre, acero y acero inoxidable. Los tubos flexibles no metálicos solo se admiten en instalaciones receptoras alimentadas con gases de la tercera familia desde una botella de GLP de contenido inferior a 15 kg. Para las tuberías enterradas, con o sin vaina, se puede utilizar cobre en todos los casos y acero.   Accesorios. Pueden emplearse tubos flexibles no metálicos, según lo señalado en el punto anterior y tubos flexibles metálicos solo para la conexión de contadores. Las llaves a emplear serán las señaladas en las normas UNE 19.679, UNE 19.680 y UNE 60.708, pudiendo emplearse, para diámetros superiores a 100 mm., llaves de tipo obturador esférico, mariposa u otros, siempre que cumplan con la normativa. Podrán emplearse conexiones flexibles de seguridad y obturadores de seguridad siempre que cumplan con la normativa correspondiente así como dispositivos de recogida de condensados, si fueran precisos.
GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS  
Uniones. Se realizarán con materiales que no sufran deterioros por el medio exterior con el que estén en contacto. Las uniones entre tubos entre sí y de éstos con los accesorios se realizarán de tal forma que se asegure la estanqueidad, sin que ésta pueda verse afectada por los distintos tipos de gas que se prevea distribuir en la zona. Las uniones se pueden realizar mediante sistemas mecánicos o mediante soldadura.   Uniones mediante sistemas mecánicos. Solo pueden utilizarse en tuberías vistas o enterradas cuando no sea posible las soldadas. Las uniones de este tipo autorizadas son: bridas, enlaces con junta plana, juntas y roscadas.   Uniones mediante soldadura. Emplearán material de aportación que reúna las adecuadas características de temperatura de fusión, resistencia a la tracción, resistencia al gas a distribuir y adecuación a los materiales de los elementos a unir. Las de uso mas frecuente son: acero-acero, cobre-cobre, cobrealeación de cobre y acero-cobre o aleación de cobre y, en menor medida, acero inoxidable-cobre o aleación de cobre.
5.4. REGULADORES DE PRESIÓN. Cuando la presión de distribución del gas sea superior a la de utilización será necesaria la instalación de reguladores de presión que formarán parte de la Instalación Receptora de Gas, según la ITC MI RG 03. Antes de cada regulador se instalará una llave de corte si aquél no la lleva incorporada. En las instalaciones comunes los reguladores se instalarán en zonas comunes y, a ser posible, en el exterior, con grado de accesibilidad 2. Conjuntamente con el regulador deberá existir una válvula de seguridad por máxima presión que podrá estar incorporada al regulador o ser independiente. En las instalaciones individuales los reguladores se pueden instalar en el interior de las viviendas o de los locales, cumpliendo con las condiciones de ventilación que se indican mas adelante. Conjuntamente con el regulador deberá existir una válvula de seguridad por mínima presión incorporada o no al mismo.
En las instalaciones alimentadas desde depósitos, botellas o baterías de botellas de GLP ha de existir, previamente a ellas, un regulador y otro instalado en serie o un solo regulador dotado de un dispositivo de seguridad por alta presión que funcionando como seguridad garantice que la presión de entrada de la instalación receptora no pueda alcanzar valores superiores a dos bares. En las instalaciones alimentadas desde botellas de GLP de tipo doméstico de capacidad unitaria inferior a 15 kg., la reducción de presión se realizará mediante regulador de media presión B ubicado a la salida del colector cuando se trate de botellas conectadas en batería o en la propia botella, en caso de que se instalen una o dos unidades de descarga simultánea.
5.5. RECINTOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE CONTADORES. En caso de edificios de viviendas, estos recintos estarán situados en zonas comunitarias con accesibilidad grado 2, estarán adecuadamente ventilados y tendrán las dimensiones necesarias para permitir su correcto mantenimiento. Los contadores pueden estar ubicados en recintos o locales de uso exclusivo, conductos técnicos, armarios o nichos. Las condiciones para cada uno de estos casos se recogen en la ITC MI IRG 04.
5.6. LOCALES DESTINADOS A CONTENER APARATOS A GAS. Los aparatos receptores a gas se clasificaciones diferentes:   Según su instalación:  
pueden encuadrar en dos
Fijos. Móviles. aire de combustión-productos de la  
Según el circuito: combustión.  
De circuito abierto. Conectados o no a un conducto para la evacuación de los productos de la combustión. Estancos. Con conducto para la evacuación de los productos de la combustión.  
Dos locales se pueden considerar como local único si se comunican entre sí mediante aberturas permanentes cuya superficie sea de cómo mínimo 3 m2.
Estarán provistos de dos dispositivos de seguridad: uno automático que impida la salida del gas si se extingue la llama o no se enciende el quemador o quemadores y otro que interrumpa su funcionamiento cuando en el local donde se encuentre instalado se alcance el nivel de concentración de anhídrido carbónico establecido en el Reglamento de aparatos que utilicen gas como combustible. deberán tener una superficie mínima de 4 m2. La superficie abierta de forma permanente será. Pueden ser los siguientes:   Aparatos de cocción.000 kcal /hora no será preciso conectar el aparato a un conducto de evacuación si dispone de los dos dispositivos de seguridad mencionados y si el volumen del local es inferior a 70 m3. En la ITC MI IRG 05 se especifican las condiciones que deben reunir los locales destinados a contener aparatos a gas que. Los aparatos de circuito abierto pueden estar o no conectados a un conducto de evacuación de los productos de la combustión.   Máquinas de lavar y secar o de solo secar ropa.000 kcal /hora. 46 . en su sección transversal y su lado menor será de como mínimo 2 metros. pueden situarse a un nivel inferior al primer sótano.GUÍA DE PROYECTOS. Hasta un consumo de 6. refrigeradores y otros aparatos cuyo consumo nominal no supere las 4. Los patios que se destinen para efectuar la entrada de aire necesario para la combustión y la evacuación de los productos de ésta. en ningún caso. en cualquier caso. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Se considera como zona exterior una terraza o galería si dispone de una superficie permanentemente abierta que sea al menos igual al 40 % de la superficie de sus paredes que den al exterior o a un patio de ventilación.000 kcal /hora.   Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el local donde se hallen instalados y cuyo consumo nominal no sea superior a 4.   Aparatos de circuito abierto que no es preciso que estén conectados a un conducto de evacuación de los productos de la combustión. como mínimo de 2 m2. lavavajillas. según su tipo.
Se entiende por entradas directas de aire. /hora (*) en cm. las aberturas permanentes practicadas en paredes. (21.200 kcal /h.2 por cada 1. en Kw. (*) Suma de los gastos caloríficos totales de cada uno de los aparatos de gas alojados en el local. dispondrán de entradas de aire que pueden ser directas o indirectas. si lleva tramo inclinado será siempre ascendente 47 .) > 30 .Mayor a 70 Kw.Hasta 25 Kw. /h. en donde se instale uno o varios aparatos a gas.   Dimensionado de las entradas de aire. la altura de la parte superior de la abertura con relación al nivel del suelo no será mayor de 30 centímetros.500 Kcal /h. (60.   Conductos de combustión.2 . Sección libre de la abertura.GUÍA DE PROYECTOS.) 2 cm. Cuando los aparatos utilicen un gas que sea más denso que el aire o cuando la entrada de aire sea obligatoriamente directa. Este conducto cumplirá entre otros requisitos los siguientes: ser recto y vertical en una longitud de más de 20 cm por encima del cortatiro. La superficie mínima de las entradas de aire.200 Kcal /h. La comunicación entre ambos locales se realizará mediante una abertura de igual o mayor tamaño que la directa especificada en la siguiente tabla.Hasta 70 Kw. sean directas o indirectas será: TABLA I Gasto calorífico total instalado. Estos locales. o Kcal. evacuación de los productos de la Los aparatos que deban ser conectados a un conducto de evacuación llevarán incorporado o acoplado a la salida de los productos de la combustión un cortatiro homologado.) > 70 . INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto conectados a un conducto de evacuación de los productos de la combustión. Se entiende por entradas indirectas de aire aquellas en las que se toma el aire de otro local que disponga de entrada directa de aire. puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos que comuniquen de forma permanente el local con el exterior o con un patio de ventilación.000 Kcal. (60.
situado a una altura no inferior a 1. Por una abertura practicada en la parte superior de un paramento.Aparato de cocción. Mediante extractor mecánico individual instalado en la parte superior de una pared que dé al exterior.000 Kcal /h a 6.GUÍA DE PROYECTOS. La salida del conducto al exterior estará a una distancia no inferior a 0. con sección libre total no inferior a 100 cm2 y ubicada en las mismas condiciones de altura que los casos anteriores.80 metros sobre el nivel del suelo y a menos de 1.00 metro del techo. el dimensionado de las entradas de aire se realizará de acuerdo con la tabla II siguiente. mediante los sistemas siguientes: a. cada conducto individual puede desembocar en uno común o chimenea que cumpla con las especificaciones de la ITC. Cuando la evacuación se efectúe por los sistemas c) o d).80 metros sobre el nivel del suelo y a menos de 1. d. Estos locales dispondrán de entrada directa de aire que cumpla con lo ya mencionado. a patio de ventilación o a chimenea individual. b. . Si son varios los aparatos instalados.Aparato de calefacción. Cuando la evacuación de los productos de la combustión se realice por los sistemas indicados en los apartados a) o b) anteriores. si no puede salir por un techo o cubierta puede llevar un deflector. lavavajillas. existan o no en el local aparatos a gas conectados. lavadoras de ropa. A través de un orificio de 100 cm2 que comunique con la chimenea general del edificio. el dimensionado de la entrada de aire se realizará de acuerdo con la tabla I anterior.00 metro del techo.000 Kcal /h Sección libre de la abertura > 70 cm2 > 30 cm2 > 45 cm2 48 . TABLA II Tipo de aparato a gas instalado . c. con sección mínima de 100 cm2 y la base de la campana del corta tiro se encuentre a una altura no inferior a 1. ubicado con las mismas condiciones de altura que los casos anteriores y con una sección libre de paso de 80 cm2 cuando el extractor esté parado. puerta o ventana que dé directamente al exterior o a un patio de ventilación.40 metros de cualquier abertura destinada a ventilación.Aparatos de calefacción de gasto calorífico total de 4. refrigeradores y otros aparatos con gasto calorífico de hasta 4. .000 Kcal /h. La evacuación de los productos de la combustión se realizará hacia el exterior o a un patio de ventilación con las dimensiones adecuadas.   Locales en donde se instalen aparatos a gas no conectados a conductos de evacuación de los productos de la combustión. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS sobresaliendo 50 cm hacia el exterior del edificio. A través del cortatiro de un conducto de evacuación de los productos de la combustión.
  Entradas de aire. Excepto en el caso particular de calderas a gas para calefacción o agua caliente sanitaria.GUÍA DE PROYECTOS.   Ventilación y configuración de los locales colectivos y comerciales destinados a contener aparatos a gas. con los requisitos que siguen. Las entradas del aire necesario para la combustión serán obligatoriamente directas.200 Kcal.4 m2. Si no se dan los casos anteriores. El dimensionado de estas entradas de aire para los aparatos no conectados a conductos de evacuación viene dado por la expresión: 49 . en donde tanto la instalación receptora de gas como el local que contenga a estos aparatos cumplirán las especificaciones de la norma UNE 60. Según la ITC MI IRG 07 cuando la instalación receptora esté ubicada en locales de estas características y. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Los locales deberán tener un volumen bruto mínimo de 8 m3. además. El extremo final del conducto de evacuación de los productos de la combustión estará situado a una distancia mínima de 0. (25. /h).601.   Aparatos de circuito estanco. En caso de precisarse una ventilación rápida los locales dispondrán de una o dos aberturas practicables.40 metros de cualquier abertura destinada a ventilación de locales y se rematará con un deflector. de manera optativa.800 Kcal. la propia instalación receptora y los locales que contienen a los aparatos a gas cumplirán con lo preceptuado en los apartados anteriores y. (60. Los locales en donde se instalen habrán de tener una pared que comunique con el exterior o con un patio de ventilación. se cumpla alguno de los siguientes casos se tendrán que cumplir los requisitos complementarios que se indican más adelante:   Potencia nominal de utilización simultánea instalada para usos de cocción y/o preparación de alimentos y bebidas superior a 30 Kw. definido como el delimitado por las paredes del recinto sin restar el volumen de los muebles o aparatos que contenga. /h). con una superficie total de abertura no inferior a 0.   Potencia nominal de utilización simultánea instalada para cualquier otro uso no indicado en el párrafo anterior superior a 70 Kw.
Valor mínimo del volumen: 8 m3.   Volumen mínimo de los locales. en su caso. Si esto no es posible se instalará en el interior del local un detector de fugas que accione un sistema automático de corte que impida el paso de gas al recinto cuando se detecte en él gas sin quemar. La entrada de aire puede estar formada por varias aberturas situadas en el mismo recinto siempre que la suma de las superficies libres de cada una de ellas sea igual a la sección total. En este tipo de locales donde se instalen aparatos no conectados a conductos de evacuación el volumen mínimo viene dado por la expresión: Volumen (m3) = Gasto calorífico total de aparatos instalados no conectados (en termias/hora). a la exigida en la Instrucción ITC MI IRG 05 para el resto de aparatos conectados existentes en el local. según se establece en la Instrucción ITC MI IRG 05. Esta superficie deberá sumarse. El detector de fugas cumplirá con lo establecido en las Normas de Seguridad para las Instalaciones de Gases Combustibles del Gobierno de Canarias (Decreto 16/1987. Cuando la entrada de aire se realice a través de un conducto su sección deberá incrementarse según lo establecido en la Instrucción ITC MI IRG 06. ésta será practicable directamente al exterior o a un patio de ventilación.GUÍA DE PROYECTOS.40 metros cuadrados. 50 . teniendo la abertura una superficie no inferior a 0. Cuando sea exigible una abertura que permita una ventilación rápida de un local en caso de necesidad. Valor mínimo de la sección: 70 cm2.   Ventilación rápida de los locales. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Sección (cm2) = 5 x gasto calorífico total de aparatos instalados no conectados (en termias/hora). de 20 de febrero).
Estos extractores no pueden conectarse a una chimenea general de un edificio si no ha sido diseñada para ello.   Conexión a una chimenea general de un edificio. para que se consiga un correcto tiro natural. 51 .50 metros.800 Kcal. /h. Aparte de las condiciones establecidas para esta evacuación en los apartados anteriores. la evacuación se realizará mediante un conducto de sección adecuada que tenga su inicio en una campana colocada sobre los quemadores del aparato o de los aparatos y que desemboque al exterior mediante:   Un conducto individual que de directamente al exterior a través de techo o pared lateral procurando. (25. deberá cumplirse que cuando cada extractor esté parado quede una sección libre de paso de 100 cm2.GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Evacuación de los productos de la combustión. que la distancia vertical entre la base de la campana y el orifico terminal de salida del conducto sea mayor de 2.). cuando se trate de aparatos de cocción y/o preparación de alimentos y bebidas de gasto calorífico superior a 30 Kw. Si se emplean extractores mecánicos individuales incorporados al sistema de ventilación.
GUÍA DE PROYECTOS.Proyección en el suelo de líneas de alta tensión .Bocas de alcantarillado y galerías de servicios . adosado a un edificio. BATERÍA DE BOTELLAS.Locales habitados .380 < 500 5 5 4 3 3 2 3 5 5 2 - 4 0. DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN 6. caseta o armario de material incombustible. Lugares o instalaciones . INSTALACIONES BOTELLAS.Huecos de sótanos .1. con ventilación en las partes inferiores no menor de 1/10 de la superficie del espacio ocupado por las botellas. Contendrá en su interior sólo elementos propios de la instalación. El almacenamiento de gas en batería de botellas no será superior a 1. manteniéndose las distancias mínimas desde el recinto hasta otros elementos o instalaciones que se indican en la tabla adjunta.Motores eléctricos o de explosión .Interruptores o tomas de corriente deflagrantes . en el interior del edificio con fachada de puertas a espacio exterior o situado sobre su cubierta. Este recinto puede ser exento.Canalizaciones Capacidad total en litros de las botellas de la caseta 501 – 2.5 Distancia en metros desde la caseta 52 .Instalaciones con peligro de incendio o explosión .000 kg de capacidad por cada instalación independiente de suministro de gas. Las disposiciones de botellas en el interior del recinto pueden adoptar alguno de los esquemas que se exponen a continuación. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 6. con cubierta ligera y puerta o puertas en el frente de todo el recinto. La batería de botellas se situará fuera de los edificios o en el interior de ellos en recinto exclusivo.
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 6.Cocinas. Cuando sean alojadas en armarios o muebles de cocina éstos llevarán ventilación en la parte inferior.50 53 . BOTELLAS INDIVIDUALES.Cocinas de carbón o leña Distancia en metros desde la botella 0. Se mantendrán las distancias que se indican en la tabla siguiente desde la botella hasta las instalaciones siguientes. con una superficie mínima de 1/10 de la del recinto.Radiadores .2.30 1. interruptores o conductos eléctricos .10 0. Las botellas individuales de hasta 83 litros de capacidad podrán instalarse en el interior de viviendas o locales cuyo piso esté más alto que el nivel del terreno exterior.GUÍA DE PROYECTOS. Lugares o instalaciones .
54 . Indicador de nivel. mientras que su vaciado se realiza hasta que la fase líquida alcanza el 20%. considerando el GLP en fase líquida y a una temperatura de 20 ºC. Su presión máxima de trabajo. DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN 7. Se dispone de toma de tierra. Medición. La construcción de estos depósitos se realiza a partir de chapas de acero laminadas y se rematan con una pintura o recubrimiento adecuado a la instalación del depósito. Este drenaje se realiza mediante válvula y tapón roscado si es aéreo y por medio de tapón si es enterrado.1. Válvula de seguridad. El eje longitudinal de los depósitos quedará con un mínimo de pendiente con respecto a la horizontal para favorecer su posible drenaje. Estos depósitos se instalan sobre soportes de hormigón a los que se anclan pero siempre permitiendo su libre dilatación. Normalmente son de construcción cilíndrica. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 7. presión de cálculo. en fase líquida. El grado de llenado de un depósito de GLP no debe exceder del 85% de su volumen geométrico. Regulación. Manómetro. se almacena en las instalaciones de los usuarios en depósitos construidos de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a Presión. INSTALACIONES DEPÓSITOS. También suelen colocarse como complementarios equipos auxiliares para realizar las funciones siguientes: o o o o Trasvase. Válvula de salida. El propano comercial. con resistencia máxima de 20 ohmios. sobre todo en los depósitos aéreos. es de 20 bares. Indicador de nivel máximo. CONSIDERACIONES GENERALES. Vaporización.GUÍA DE PROYECTOS. dejando una toma preparada para conectar la tierra del camión cisterna. o o o o o o Boca de carga. En la parte alta de cada depósito se colocan los elementos que se indican a continuación.
Su emplazamiento cumplirá con las siguientes condiciones: El posible desplazamiento en sentido longitudinal de un depósito no encontrará cortada su trayectoria por otro depósito. Mayor de 500 y hasta 2. 55 .3. o Semienterrados.2.             A-0. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 7. para depósitos de hasta 20 m3.   Depósitos de superficie o aéreos.   Depósitos de superficie o aéreos. E-1.50 cm. Mayor de 10 y hasta 100 metros cúbicos. A-4. Son los que se instalan al aire libre y cuya generatriz inferior se encuentra situada a un nivel superior al del suelo o terreno. Hasta 5 metros cúbicos.GUÍA DE PROYECTOS. para depósitos mayores de 20 m3. o Enterrados. A-3. de la siguiente forma: o De superficie o aéreos.         E-0. E-3. Estas instalaciones se clasifican. Mayor de 10 y hasta 20 metros cúbicos. . o Las distancias mínimas al suelo o terreno serán: . Mayor de 100 y hasta 500 metros cúbicos. Mayor de 5 y hasta 10 metros cúbicos. según el Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.80 cm.   Depósitos enterrados o semienterrados. Hasta 5 metros cúbicos. Mayor de 100 y hasta 500 metros cúbicos. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. E-2. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPÓSITOS DE GLP. Mayor de 20 y hasta 100 metros cúbicos. según estén situados los depósitos. A-5. 7.000 metros cúbicos. A-1. Mayor de 5 y hasta 10 metros cúbicos. o La distancia entre depósitos será igual o mayor a la semisuma de sus radios y no inferior a un metro. A-2. También estas instalaciones se clasifican en los siguientes grupos en función de la suma de los volúmenes geométricos de todos los depósitos que las componen.
Alto del depósito más medio metro. o Se protegerán exteriormente mediante un revestimiento continuo a modo de protección. . Son los que se instalan con su generatriz inferior por debajo del nivel de terreno o suelo circundante pero no cumplen con las condiciones de profundidad previstas para los depósitos enterrados por algún tipo de impedimento como: terreno rocoso.Ancho del depósito más un metro. para conectar el camión cisterna. . o Si sobre la zona donde se instalen los depósitos van a circular vehículos se cubrirán las fosas con forjados a base de losas de hormigón de acuerdo a las cargas a soportar. o La generatriz inferior del depósito se situará a mas de 20 cm. del fondo de la fosa o cubeto. Se dispondrá de toma de tierra independiente a la del depósito. Son los que se instalan totalmente por debajo del nivel o rasante del terreno de forma que su generatriz superior diste entre 30 y 50 cm.GUÍA DE PROYECTOS. nivel freático próximo u otras causas. Estos muros tendrán una 56 .   Depósitos semienterrados.Longitud del depósito más un metro. normalmente de hormigón armado. terreno con pendiente pronunciada. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Depósitos enterrados. de dicho nivel. Cada depósito tendrá un sistema de protección catódica. Se colocará un tubo buzo en una esquina de la fosa para la detección de posibles fugas de gas. Para que puedan considerarse como enterrados se completa la fosa o cubeto por encima del terreno mediante la realización de muros de cerramiento hasta la altura necesaria. cuyas dimensiones serán: . Su emplazamiento cumplirá con las siguientes condiciones: o Se colocarán centrados en una fosa o cubeto. o Toda la valvulería y aparatos de control de cada depósito se instalarán en un registro o arqueta de manera que sean accesibles desde el exterior. o Se colocarán sobre unos soportes resistentes y se anclarán para evitar su desprendimiento ante la posible presencia de aguas freáticas o de inundaciones. o El espacio comprendido entre el depósito y las paredes de la fosa se rellenará con un material inerte como arena libre de piedras o picón.
00 A–4 100<V<500 S S1 1.5 5.00 3.00 3. R1 R2 R3 R4 R5 R6 A-0 V<5 S S1 0. Referencia 2: Distancia al cerramiento. 7.00 10.00 15.00 60.00 2.00 20.00 15.5 0.00 1.25 0.60 1.0 4.8 7. Ver figura 1 para depósitos en superficie.00 7.8 5.00 7. S = Distancia desde orificios.00 INSTALACIONES ENTERRADAS Cl.25 1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS resistencia mínima al fuego RF-240 y la resistencia mecánica adecuada para soportar los esfuerzos que puedan producirse.00 5.25 0. = Volumen en m3.GUÍA DE PROYECTOS. Vm3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 E–0 V<5 S 0. R = Referencia. en función de la clasificación que se ha realizado en el apartado anterior. CUADRO DE DISTANCIAS Distancias mínimas de seguridad expresadas en metros INSTALACIONES DE SUPERFICIE Cl.8 3.00 5. Se denomina Estación de GLP a la superficie limitada por las distancias de seguridad que figuran en el cuadro siguiente con la referencia 4.00 3. 57 .50 20.5 1.60 5. Vm3. Referencia 3: Distancia a muros o paredes ciegas (RF-120).0 10.00 A–5 500<V<2000 S S1 2.0 E–3 100<V<2000 S 0.00 30.00 15.00 10. Referencia 1: Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito.0 10.50 5.60 3.0 8.00 A–3 20<V<100 S S1 1.00 30.00 6.0 2.8 1.0 6.00 10.00 A–1 5<V<10 S S1 0.00 A–2 10<V<20 S S1 1.5 5. Vm3.60 1.4.8 2.0 Cl.0 E–1 5<V<10 S 0. = Clasificación. ESTACIONES DE GLP.00 10.0 20. S1 = Distancia desde paredes.0 E–2 10<V<100 S 0.00 5.
proyección de líneas aéreas de alta tensión. de centros comerciales. 58 . Figura 1 Como se expresa en la figura 2 las distancias S y S1 se medirán a partir de los orificios o de las paredes de los depósitos y equipos. férreas o fluviales. focos fijos de inflamación. equipos eléctricos. alcantarillas y desagües. Referencia 5: Distancias a edificios de uso docente. abertura de inmuebles. sótanos. Estaciones de servicio. Bocas de almacenamiento y puntos de distribución. de hospedaje.GUÍA DE PROYECTOS. museos. motores de explosión. bibliotecas o lugares de exposición públicos. de culto. Referencia 6: Distancia de la boca de carga a la cisterna de trasvase. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Referencia 4: Distancia a límites de propiedad. de esparcimiento o espectáculo. de uso sanitario. vías públicas. de acuartelamientos.
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Figura 2 Con estas distancias se delimita una superficie de seguridad sobre el suelo.GUÍA DE PROYECTOS.3. Estos muros cumplirán con los criterios de diseño que se indican en el apartado 4. También hay que considerar un volumen de seguridad que estará delimitado por las partes comunes y no comunes de los volúmenes que se indican en la figura 3. Cuando existan dos o más depósitos las distancias se referirán al volumen total almacenado y no las correspondientes a cada depósito. del Reglamento.1. Figura 3 Las distancias correspondientes a las referencias 4 y 5 pueden reducirse hasta el 50% mediante la construcción de muros o pantallas en las instalaciones de depósitos aéreos o enterrados. 59 . según se expresa en las figuras 4 y 5.
GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Figura 4 • • • • Punto A: Un metro por encima del orificio más alto. La longitud del muro deberá ser tal que el recorrido horizontal de una eventual fuga de gas no sea más corto que la distancia indicada en el cuadro de distancias (d1+d2 >S). Punto B: La proyección de dicho orificio sobre el suelo.5 metros.     El mínimo de altura del muro será en cualquier caso de 1. Figura 5 60 . Punto P: Punto cuya situación se desea proteger. Punto C: El límite de la distancia (S) correspondiente al punto P. indicada en el cuadro de distancias.
E-0 y E-1 pueden ubicarse en patios que han de tener un acceso apropiado para vehículos de suministro y de socorro y.   Que pueda contener íntegramente la zona limitada por la Estación de GLP (que se considerará con distancias dobles a las señaladas en el cuadro de distancias. Deberá disponerse de cerramiento si la azotea es practicable para otros usos. Las instalaciones clasificadas como A-0. debiendo estar protegido por pararrayos o cubierto con malla metálica conectada a tierra independiente a la del edificio. siendo todas las tuberías aéreas.6.   El depósito no se podrá conectar a la tierra del edificio. como mínimo. Solo se admiten en azoteas instalaciones clasificadas como A-0 que además de las prescripciones generales cumplan con lo siguiente:   La edificación estará proyectada para soportar las cargas que la instalación produzca. además. suministro y socorro.5. referencia 4) y además una zona libre alrededor de ella de al menos tres metros. Las alturas de las edificaciones no podrán ser superiores al radio del círculo mayor que pueda inscribirse en el patio circunscribiendo los depósitos y equipos. tanto durante la explotación como durante las pruebas.GUÍA DE PROYECTOS.   La azotea presentará fácil acceso para el personal de mantenimiento. No se instalarán equipos de vaporización ni de trasvase de gas. Cerca de la estación de GLP se dispondrá una toma de agua. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 7. INSTALACIONES DE GLP EN PATIOS. INSTALACIONES DE GLP EN AZOTEAS. A-1 y A-2. cumplan con las siguientes condiciones:   Que puedan contener íntegramente la superficie de la Estación de GLP y además una superficie libre alrededor de ella de al menos tres metros y estar totalmente abierto a calles o zonas exteriores con ventilación permanente y a nivel del suelo. 61 . en un mínimo de una sexta parte del perímetro del patio. de seis metros. 7.   Las distancias desde los orificios del depósito a elementos existentes en la azotea que comuniquen con niveles inferiores al suelo de ésta serán.   La canalización para la carga del depósito se situará en una fachada exterior del edificio. presentando el suelo una resistencia al fuego RF-240 como mínimo.
Además de las propias instalaciones de GLP tanto en fase líquida como en fase gaseosa que cumplirán con sus respectivas reglamentaciones pueden ser precisas las instalaciones y medidas de seguridad siguientes:   Protección de depósitos e instalaciones. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   La superficie de la estación tendrá. INSTALACIONES AUXILIARES.   Protección activa.8.GUÍA DE PROYECTOS.1 del Reglamento. A-4 y A-5 se dotarán de una red de tuberías de agua y de los elementos precisos de acoplamiento rápido. especificándose en el apartado 6. Los depósitos de acero enterrados o semienterrados estarán protegidos contra la corrosión externa mediante un revestimiento continuo realizado con el producto adecuado a las características del terreno donde estén enterrados. Las instalaciones clasificadas como A-3.   Protección activa.   Protección de canalizaciones.7. Como complemento del revestimiento externo. que permitan hacer llegar el agua a cualquier punto de la estación de GLP y a la presión de 5 bares. estos depósitos irán provistos de un sistema de protección catódica para garantizar un potencial entre el depósito y el suelo que sea igual o inferior a -0. Se distinguen dos tipos de protección. al menos. 7. Las cantidades de materia extintora y el número de extintores estarán de acuerdo con la clasificación de las instalaciones. una cuarta parte de su perímetro abierto a calles o zonas exteriores perfectamente ventiladas. La protección contra la corrosión de las canalizaciones se ajustará a lo establecida en la normativa vigente y en las Instrucciones ITC MIG.   Protección contra el fuego.85 voltios. 62 . Se emplearán extintores de polvo químico seco.
concentrándose los equipos de mando y control en cuadros situados próximos a la entrada de la Estación y de fácil acceso. En algunos casos será necesaria la dotación de alumbrado para permitir la operatividad de operaciones como la de trasvase o para permitir la circulación nocturna en la zona de depósitos. además. el preceptivo alumbrado de emergencia. requiriéndose.GUÍA DE PROYECTOS. 63 . INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas que sea preciso realizar en una Estación de GLP se ajustarán al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y a sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
000 kcal/h. de necesidades de calor: .300 El caudal consumido por cada aparato.300 1.000 .Encimera . Kcal. que en el caso de existir solo dos receptores (por ejemplo en viviendas.Cocina normal .000 5. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES.Aire caliente . 10 l /min. 15.000 20.Lavadora . cocina y calentador instantáneo de producción de agua caliente sanitaria).1. pudiendo también obtenerse de tablas de potencias nominales como la que figura a continuación. 13 l /min. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 8.Caldera ./h.Normal . 64 .Cocina .Calefacción 1. Q. El consumo o caudal nominal de cada aparato receptor dependerá de su potencia nominal y del poder calorífico superior del gas a emplear.000 9. expresado en m3/hora para los gases de la primera y segunda familia y en kg.Calentador de agua acumulación .600 4.300 1. viene dado por la relación: Q = potencia nominal del aparato/poder calorífico superior Para cada vivienda (consumo doméstico) se establecerá su Potencia Nominal de Utilización Simultánea Individual que vendrá dada por la sumatoria de las potencias de los aparatos instalados corregida por un factor de simultaneidad.Rápido . 8.000 10.Generador mixto . Estos consumos son facilitados por los fabricantes y normalmente figuran en una placa situada en el propio aparato.300 1. será la unidad.000 10.Radiador - Calentador de agua instantáneo .000 6.000 6. Potencia nominal de los aparatos de uso doméstico Aparato Tipo Potencia nominal.GUÍA DE PROYECTOS. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO. 15 l /min.Ultrarrápido Todos los tipos Por cada 1.Horno independiente Calibre: 5 l /min. Por cada 50 litros capacidad: .000 30.000 de 1. /hora para los de la tercera.Cocina grande .000 25.
m3N/hora. Según la Instrucción sobre Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles (Orden MIE del 17 de diciembre de 1985) se establecen los siguientes grados de gasificación:   Grado de gasificación 1. /h).   Grado de gasificación 2.   Cálculo de las potencias nominales de utilización simultánea en instalaciones individuales de consumo doméstico. Qsi = caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación individual.200 Kcal. (60.800 Kcal. Para la determinación de este Grado de Gasificación en las viviendas se tendrá en cuenta las previsiones de uso. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Una vez obtenida la Potencia Nominal de Utilización Simultánea Individual (PNS) para cada vivienda se establecerá el GRADO DE GASIFICACIÓN a efectos de la previsión de caudales o potencias. Las potencias nominales de utilización simultánea en las instalaciones individuales se calculan mediante la expresión: Psi = Qsi · PCS siendo: Psi = potencia nominal de utilización simultánea de la instalación individual.GUÍA DE PROYECTOS. 65 . hasta 70 Kw.   Grado de gasificación 3.200 Kcal.…. PNS desde 30 Kw. PNS hasta 30 Kw. /h). termias/hora ó kcal/h. (60. PCS = poder calorífico superior del gas a emplear.Qi son los caudales máximos nominales del resto de los aparatos a instalar. (25. /h). termias/m3N. Los caudales máximos probables o de simultaneidad de las instalaciones se calcularán aplicando la expresión: Qsi = Q1 + Q2 + (Q3 + Q4 +… + Qi)/2 en donde Q1 y Q2 son los caudales máximos de los dos aparatos de mayor consumo y Q3. PNS de más de 70 Kw. Q4.
De la tabla siguiente se obtiene el factor Factores de simultaneidad Número de viviendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 40 50 S1 1.00 0.40 0.GUÍA DE PROYECTOS.55 0.45 0.800 Kcal.8 termias/hora).15 S2 1.50 0.45 0.30 0. (25.40 0.   Cálculo de las potencias nominales de utilización simultánea en instalaciones comunes de consumo doméstico. /hora o 25.50 0.70 0.50 0.40 0. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Si en una vivienda al calcular su potencia individual resulta inferior a 30 Kw.50 0. se tomará este valor como potencia de cálculo.45 0. S= factor de simultaneidad.20 0.25 0. Se aplicará el factor S1 si no hay instaladas calderas de calefacción y el factor S2 si las hay. que es función del número de instalaciones individuales alimentadas por la instalación común y de que estén instaladas o no calderas de calefacción.40 0.30 0.35 Las potencias nominales de utilización simultánea en las instalaciones comunes se calcularán aplicando la expresión: Psc = Qsc · PCS 66 .00 0.20 0.40 0.60 0.25 0. en m3N/hora. Los caudales máximos probables o de simultaneidad de las instalaciones se calcularán aplicando la expresión: Qsc = Σ· Qsi · S siendo: ΣQsi = suma de los caudales máximos probables o de simultaneidad de las instalaciones individuales alimentadas por la instalación común.15 0.30 0.40 0.
67 . Velocidad máxima admisible en las conducciones: menor a 20 metros/segundo.GUÍA DE PROYECTOS.2. La determinación de los caudales máximos probables o de simultaneidad para este tipo de instalaciones. en conductos de fábrica. DIMENSIONADO DE CONDUCCIONES Y TUBERÍAS. /hora. termias/m3N.   Cálculo de las potencias nominales de utilización simultánea en instalaciones que suministren a consumos comerciales e industriales. Estos parámetros están normalmente en función del tipo de edificio y de las presiones de la red de suministro para el caso de instalaciones urbanas. Para este dimensionado se debe indicar el tipo de instalación a adoptar (vista. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS siendo: Psc = potencia nominal de utilización simultánea de la instalación común. los materiales a emplear y los tipos de accesorios a utilizar. Qsc = caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación común. empotrada.). termias/hora ó Kcal. se realizará en cada caso concreto en función de los aparatos instalados y de la previsión de uso de ellos. con tramos envainados. etc. m3N/hora PCS = poder calorífico superior del gas a emplear. eliminando el coeficiente de simultaneidad en caso de duda del sistema de funcionamiento de la instalación. No obstante pueden adoptarse los siguientes criterios para el diseño de las instalaciones: a) Pérdida de carga máxima admisible en tramos de media presión A o B: 5-10 %. como para el Grado 3 de gasificación. Las compañías suministradoras establecen las pérdidas de carga admisibles y los diámetros mínimos a emplear en las Instalaciones Receptoras de Gas. 8.
Qsc. Z = factor de compresibilidad. P = presión absoluta mínima garantizada en la instalación. Velocidad. e) Cálculo del diámetro de las tuberías mediante el empleo de fórmulas o mediante la aplicación de tablas de cálculo directo de diámetros.Zonas exteriores (enterradas). INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS Valores máximos admisibles de la velocidad del gas según tramos: Tramo . para contador (si existe). c) Longitud equivalente de la conducción en cada tramo igual a la longitud real incrementada en un 20 % por la presencia de accesorios como válvulas.Zonas exteriores (aéreas). . con valor 1 para presiones absolutas inferiores a 5 bares. . en m3N/hora o caudal máximo probable. 68 . en bares.Interior viviendas. Para el cálculo del diámetro interior mínimo de las tuberías empleando fórmulas se pueden utilizar las siguientes:   Para gases circulando por el interior de las tuberías en condiciones normales: D2 = en donde: 378 × Q × Z P ×V D = diámetro interior en mm.GUÍA DE PROYECTOS. derivaciones. m/seg. . Igual o menor a: 6 10 20 30 b) Pérdida de carga máxima admisible en tramos de baja presión: 15 mmca. Q = caudal máximo. para conducciones y accesorios y 5 mmca.Zonas comunes. adoptando luego los valores de los diámetros comerciales existentes en el mercado. d) Cálculo de la pérdida de carga por unidad de longitud en el tramo más desfavorable de la instalación común. racores y otros.
expresado en mm.   Para instalaciones de propano y suponiendo que todo el gas se consume en el punto más alejado: D5 = en donde: (448. expresado en m3. Pe y salida Ps: P= (Pe + Ps ) 2 d = densidad del propano. Se realiza mediante la fórmula de Renouard simplificada. Considerando la longitud real de la canalización.5 metros por cada accesorio (llave de paso o codo).GUÍA DE PROYECTOS. f) Comprobación de que la pérdida de carga en la instalación permite el funcionamiento correcto de los aparatos. en metros/segundo. P = presión del gas en la canalización.0 27. L = longitud de la canalización. H = pérdida de carga. sea inferior a los valores expresados en la siguiente tabla: Valores máximos de Q/D Tipo de gas Q/D Natural Propano Butano 150.85 kg. válida para cualquier presión y siempre que el cociente entre el caudal.52 kg. considerando un peso específico del propano de 1. añadiéndole 0. 1.3)2 × P × d × Q 2 × L H D = diámetro interior en mm. Q = caudal en m3 /hora. /m3 a 20 ºC y 1 atmósfera. en mmca.7 69 . en metros. /m3. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS V = velocidad de circulación. Se supone un 25% de la presión de entrada.7 27. y el diámetro.N/hora. en atmósferas absolutas obtenida como media de las presiones absolutas de entrada.
70 . en metros. en bares. diámetro.44 0. Es la longitud real más un 20% por accesorios.82 D 4.515 s = Le = L= Q= D= densidad ficticia media. densidad ficticia media.GUÍA DE PROYECTOS.20· Le caudal.   Presión mínima en la llave del armario de contadores: 1.   Presión mínima en la llave de acometida a un edificio: 1. En el diseño de instalaciones individuales de GLP se recomiendan las pérdidas de carga máximas siguientes. en m3 N/hora.5 × s × × L × Q 1. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS P12 − P22 = en donde: 51. que toma los siguientes valores: longitud equivalente de la canalización.629 1.3 bares.2 bares. P2 = presiones absolutas al principio y al final de la canalización.   Pérdida de carga admitida desde la llave de acometida a la llave de los armarios de contadores: 100 milibares. que toma los siguientes valores: s = Densidades medias Tipo de gas Densidad Natural Propano Butano Manufacturado 0. 1.82 P1. aunque será la compañía suministradora la que establezca los valores. en mm.16 1.   Acometida interior.
Suministro de caudal de forma continua. Cálculo de la red de tuberías.   Pérdida de carga hasta regulador interior de abonado: 100 milibares. Pasos a seguir: RECEPTORAS DE GLP CON a. No existencia de viento. Temperatura ambiente más baja de la zona. b. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS   Instalación común MPB hasta contadores. c.3.GUÍA DE PROYECTOS.   Pérdida de carga admisible hasta regulador de contador: 40 milibares. Los apartados a.   Instalación interior.   Pérdida de carga admisible hasta llave de aparato: 4 milibares. CÁLCULO DE INSTALACIONES DEPÓSITOS. Cálculo de los caudales máximos simultáneos de la instalación común. d. Este cálculo estará en función de:             Depósito aéreo o enterrado.   Presión a la salida del regulador de abonado: 37 milibares. 8. Tipo de gas propano a almacenar.   Ascendente o descendente individual. b y d se calculan según el procedimiento anterior.   Presión mínima a la salida del contador: 750 milibares. Se indica a continuación el cálculo indicado en el punto c. Nivel de llenado mínimo: 20% del volumen. Cálculo del depósito según los caudales máximos simultáneos comunes y autonomía. 71 . Cálculo de las necesidades de abastecimiento de cada instalación individual (caudales Qsi).
390 Kcal /m3. que tiene las siguientes características:       Índice de Wobbe: 18. o Masa volumétrica a 0ºC y presión normal: 2. /h. m2. 72 . ∆t = ta – tp. /m2 h ºC. siendo S el área del depósito en m2. o Masa volumétrica: 0. El caudal de gas que puede proporcionar de modo permanente la vaporización natural en un depósito viene dado por la expresión: Qv = k × S m × ∆t C en donde: Qv = caudal de gas vaporizado. dato a recabar de la empresa suministradora. En condiciones extremas de llenado del depósito en solo un 20%.0 kg /m3.   Depósitos aéreos. obtenida de la tabla siguiente. en kg. de 8 a 12 Kcal. Sm = área del depósito en contacto con la fase líquida del propano. Poder calorífico superior: 11.   Fase líquida. o Masa volumétrica a 15ºC y presión normal: 1.337 S. ta y la temperatura de ebullición o de vaporización del propano a la presión de tarado del regulador de primera etapa. 23.GUÍA DE PROYECTOS.9 kg /m3. tp. diferencia entre la temperatura ambiente más baja de la zona. Fase gaseosa.900 Kcal /kg. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS El gas empleado normalmente es el denominado propano comercial.51 kg /l.   Vaporización natural. K = coeficiente de transmisión de calor del medio ambiente con viento en calma.500 Kcal /m3. en ºC. El propano puede tener un alto o un bajo contenido en C4. el área mojada por el gas licuado viene dada por: Sm = 0.
/h. k × S m × ∆t C Qv = Para este caso: K = 12 Kcal.5 1.2 1. ºC .18 . bares 1. 20% de su capacidad total.15 Alto en C4.0 Bajo en C4.24 . ºC .0 1. Se obtiene por la expresión: A= V × 0.   Depósitos enterrados.20 .GUÍA DE PROYECTOS. ta = 5 ºC.27 . 85% de su capacidad total.19 . tp. /m2 h ºC. PRESIÓN. valor medio de 95 Kcal. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS C = calor latente de vaporización del propano a temperatura de ebullición.16 .65 × 510 Cd 73 .12 -10 Existen tablas de donde se puede obtener el caudal de vaporización de depósitos aéreos para las condiciones que en ellas se indican. En caso de que el caudal de vaporización normal del depósito no sea capaz de satisfacer la demanda de combustible será preciso recurrir a la instalación de un equipo de vaporización. hasta su nivel mínimo. Es el número de días que transcurren desde su nivel máximo de llenado. tp. Existen tablas de donde se puede obtener el caudal de vaporización de depósitos enterrados para las condiciones que en ellas se indican.   Autonomía.7 2.22 .
GUÍA DE PROYECTOS.4 de esta Segunda Parte de la Guía.65 = % efectivo de volumen en fase líquida. 0. kg. El caudal mínimo de descarga se evalúa mediante la expresión: G = 10. Cd = consumo diario de gas.82 en donde: G = caudal de descarga. en m3 /minuto a 15 ºC y presión atmosférica. en kg.6562 x S0. en m2. en m3. que se reproducen en el apartado 7. /m3. en días. 74 . Para ello se tendrán en cuenta las tablas que figuran en el Reglamento sobre instalaciones de Almacenamiento de GLP en depósitos fijos (Orden Ministerial del 22 de enero de 1986).   Caudal de la válvula de seguridad de un depósito de GLP.   Distancias de seguridad en depósitos. Los depósitos de GLP guardarán unas distancias de seguridad con respecto a diversas edificaciones e instalaciones que se encuentren en sus proximidades. La autonomía se suele fijar en 15 días. S = superficie del depósito. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS siendo: A = autonomía. 510 = masa volumétrica del propano líquido. V = volumen geométrico del depósito.
Cálculo de la red de tuberías. Los apartados a.0 y 1. Se indica a continuación el cálculo indicado en el punto c. CÁLCULO DE INSTALACIONES BOTELLAS.2 kg /h. Pasos a seguir: RECEPTORAS DE GLP CON a. o Vaporización de gas en botellas o bombonas de 35 kg. Las baterías de botellas se ubican en recintos. Cálculo del número de botellas según los caudales máximos simultáneos comunes y autonomía. Cálculo de los caudales máximos simultáneos de la instalación común. d. de 35 kg. de 13 kg. Está comprendida entre 1. Las instalaciones alimentadas con este sistema se dividen en: Grupo 1º 2º 3º Contenido en GLP 15 kg. I – 330. b y d se calculan según el procedimiento anterior.GUÍA DE PROYECTOS. Las botellas o bombonas pueden ser de dos tipos:     UD – 110. para propano. b.4. < batería < 350 kg. 350 kg.000 kg.5 kg /h. < batería < 1. Cálculo de las necesidades de abastecimiento de cada instalación individual (caudales Qsi). 75 . armarios o casetas según se ha especificado. c. Para el cálculo de la autonomía de la batería y del número mínimo de botellas en descarga se toma como valor de vaporización 1. 70 kg. para butano. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 8. A partir de este volumen de almacenamiento se pasa a depósito fijo. < batería < 70 kg. de capacidad. de capacidad.
Se seguirán las especificaciones establecidas en la ITC MI IRG 05 y en especial los cálculos incluidos en las tablas I y II que se han reproducido en el apartado 5. 8.5. kg /h. VENTILACIÓN Y ENTRADAS DE AIRE DE LOCALES QUE CONTIENEN APARATOS A GAS. 76 . Qsi = caudal de simultaneidad.2 kg /h por botella.GUÍA DE PROYECTOS. Vp = 1. El número de botellas de descarga simultánea se establece según la expresión: N= en donde: QSi Vp N = número de botellas. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS o Cálculo del número de botellas.6 de esta Segunda Parte de la Guía.
GUÍA DE PROYECTOS. Instalación receptora alimentada con gas canalizado. ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE LAS INSTALACIONES. se presentan a continuación los tres de uso más frecuente. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 9. 1. 77 . Aunque pueden presentarse muchos tipos de esquemas de instalaciones receptoras de gas.
Instalación receptora alimentada desde depósito aéreo. 78 .GUÍA DE PROYECTOS. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 2.
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS 3. 79 . Instalación receptora alimentada desde baterías de botellas.GUÍA DE PROYECTOS.
Documents Similar To Gobierno de Canarias - Guia de Proyectos Para Instalaciones Receptoras de Gas
quispeabel
More From diegolm

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto