Source: https://es.scribd.com/doc/155511724/Nom-022-pdf
Timestamp: 2017-01-19 17:39:21+00:00

Document:
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse(Primera Sección)
NORMA Oficial Mexicana NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 46, 47 fracción IV, 51 cuarto párrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 50 y 51 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 3, 5 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y CONSIDERANDO Que con fecha 25 de mayo de 2004, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación al mismo; Que con fecha 22 de febrero de 2008, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen la organización y Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de lo previsto por el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene, para quedar como PROY-NOM-022-STPS-2004, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité; Que habiendo recibido comentarios de seis promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2008, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Que derivado de la incorporación de los comentarios presentados al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene, para quedar como PROY-NOM-022-STPS-2004, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, así como de la revisión final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar claridad, congruencia y certeza jurídica en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-2008, ELECTRICIDAD ESTATICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Objetivo Campo de aplicación Referencias Definiciones Obligaciones del patrón Obligaciones de los trabajadores Condiciones de seguridad Pararrayos
Ejemplo de instalaciones donde se presenta la acumulación o generación de electricidad estática o que pueden recibir una descarga atmosférica 1. 4.Viernes 7 de noviembre de 2008 9. Objetivo Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática.9 Puenteo. con el fin de evitar la incidencia directa a una parte vulnerable de la estructura a protegerse. 3. 13. 4.7 Densidad del rayo a tierra: es el número de rayos que inciden a tierra por kilómetro cuadrado por año. Ejemplo para medir la continuidad de los conductores de un sistema de pararrayos Guía de referencia II. 12. interconectados entre sí.10 Red de puesta a tierra: es un conjunto de conductores. 4. 10. puesta a tierra: es la acción y efecto de unir eléctricamente elementos de un equipo o circuito a un electrodo o a una red de puesta a tierra. NOM-001-SEDE-2005. 14.
Resistencia de la red de puesta a tierra Unidades de verificación y laboratorios de prueba Procedimiento para la evaluación de la conformidad Vigilancia Bibliografía Concordancia con normas internacionales
Guía de referencia I. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. deben consultarse y aplicarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan: NOM-015-STPS-2001.
. 4. 4. 4.1 Autoridad del trabajo.5 Descarga eléctrica atmosférica: es la transferencia de cargas eléctricas entre nube y nube. electrodos. terminal aérea: son elementos metálicos cuya función es ofrecer un punto de incidencia para recibir la descarga atmosférica y un camino controlado para la conducción y disipación posterior de la corriente del rayo a tierra. 4. tienen por objeto drenar a tierra las corrientes de rayo y las generadas por las cargas eléctricas estáticas. Campo de aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se almacenen.2 Carga eléctrica: es una propiedad de la materia que se manifiesta por la pérdida o ganancia de electrones. 2. sustancias o equipos que sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. accesorios y otros elementos metálicos enterrados que. que actúen en auxilio de aquéllas. unión: es el conductor confiable para asegurar la conductividad eléctrica requerida entre partes metálicas que requieren ser conectadas eléctricamente. Referencias Para la correcta interpretación de esta Norma. y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal. 4. 4. y nube a tierra. Definiciones Para efectos de esta Norma se establecen las definiciones siguientes: 4.3 Conexión a tierra. que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. autoridad laboral: son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.4 Descarga eléctrica: es el flujo de corriente generada entre dos cuerpos con diferencia de potencial cuando se rompe el dieléctrico del aire entre ambos. Instalaciones Eléctricas (Utilización). 11.8 Pararrayos. en una región específica.6 Electricidad estática: son cargas eléctricas que se almacenan en los cuerpos. Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. 4. y en aquellos que por la naturaleza de sus procesos empleen materiales.
6. para la resistencia de la red de puesta a tierra. 5. de conformidad con lo establecido en el Capítulo 7. videos. constancias de habilidades laborales. en la verificación de las condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra y. Tener un valor no mayor a 10 ohms. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. verbal y/o escrito que cumpla este objetivo. Obligaciones del patrón 5. y Que exista continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra del equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática.1 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione en la materia. 5. a través de carteles. 4. para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas en instalaciones o procesos. equipo o instalaciones susceptibles de cargarse con electricidad estática. 4. Tales condiciones dependerán de cada centro de trabajo y estarán en función de: las necesidades de los procesos productivos y procedimientos de trabajo. y las que se requieran para eliminar la electricidad estática generada por los propios trabajadores.7 Medir y registrar los valores de resistencia de la red de puesta a tierra.5 Capacitar y adiestrar a los trabajadores que estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles de ser cargados electrostáticamente o de acumular electricidad estática. 5.12 Sistema de pararrayos: es el conjunto de terminales aéreas. dispositivos con conexión a tierra. barras estáticas electrónicas. como eliminadores de alta tensión eléctrica. trípticos. cualquier situación anormal que detecten en los sistemas de puesta a tierra y pararrayos que no puedan subsanar por sí mismos.3 Instalar sistemas de puesta a tierra. dispositivos o equipos. y de la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática.6 Informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene.11 Sistema de puesta a tierra: es el conjunto de conductores y conexiones que unen eléctricamente a la red de puesta a tierra con la terminal aérea o con la maquinaria.1 Para establecer las condiciones de seguridad. 7. de guías de información o cualquier otro mecanismo visual.
6. sobre los riesgos que representa el contacto con la electricidad estática y la manera de evitarlos. en función a los tipos de procesos e instalaciones con que se cuente. 5. al menos cada doce meses. para la resistencia en sistemas de pararrayos.2 Establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de las descargas atmosféricas. materiales conductivos en las bandas transportadoras o cepillos metálicos conectados a tierra. para protegerlas contra descargas atmosféricas. cualquier corriente eléctrica a la que puedan estar sometidas. conductores de bajada y red de puesta a tierra. Obligaciones de los trabajadores 6.1 Mostrar a la autoridad del trabajo. en la aplicación de medidas preventivas para controlar la generación y acumulación de electricidad estática. 5. el patrón debe conservar por doce meses copia de los programas de capacitación a los trabajadores. En la guía de referencia I. las del medio ambiente laboral y de sus instalaciones. o cuando en el inmueble se realicen modificaciones que afecten las condiciones de operación del sistema de puesta a tierra o del sistema de pararrayos. de conformidad con el método establecido en el Capítulo 9. los documentos que la presente Norma le obligue a poseer o elaborar. se debe tomar en cuenta:
. Condiciones de seguridad 7.13 Unión: es la conexión permanente de partes metálicas para formar una trayectoria eléctricamente conductora que asegure la continuidad y capacidad de conducir.(Primera Sección)
4. en las condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los pararrayos. reconocimientos de cursos u otros documentos equivalentes.4 Instalar sistemas de pararrayos en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen. con seguridad. 5. diplomas. cuando así lo solicite. 5. De la capacitación y adiestramiento que los trabajadores reciban. de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 8.2 Notificar al patrón. se indican de manera ilustrativa los puntos a inspeccionar y la forma de evaluar la continuidad eléctrica de las conexiones. películas. en su caso. Los valores de los registros deben cumplir con lo siguiente: a) b) c) Estar comprendidos entre 0 y 25 ohms. conforme al procedimiento que para tal efecto se establezca.
la fricción. entre otros. Las características del ambiente en lo que se refiere a humedad relativa.6 Las zonas donde se almacenen. deben conectarse a tierra las partes metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica. 7. con una frecuencia entre 90 y 200 Hertz. entre otros). mantener la humedad relativa entre 60 y 70%.5 En las zonas en donde se manejen.4 En las áreas de trabajo donde exista la presencia de electricidad estática. temperatura y densidad del rayo a tierra en la zona. 7. Método de caída de tensión para la medición de la resistencia de la red de puesta a tierra 9.
8. tales como cercas perimetrales. se deben colocar materiales antiestáticos o conductivos. cajas metálicas de equipos y maquinaria o tuberías (excepto las de gas). estructuras metálicas. sistemas de pararrayos y pisos antiestáticos o conductivos o. a) b) Medidor de resistencia a tierra para medir la resistencia de la red de puesta a tierra. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. 8.
. entre otras características). se deben considerar al menos los siguientes factores: a) b) c) d) Arreglo general del centro de trabajo (planta. cortes y elevaciones). 7. manejen o transporten en el centro de trabajo. Las características fisicoquímicas de las sustancias (temperatura. La humedad relativa debe medirse y registrarse al menos cada doce meses. el tiempo de proceso.3 Queda prohibido utilizar pararrayos que estén fabricados o funcionen a base de materiales radiactivos. tanques metálicos.2 La red de puesta a tierra de nuevos sistemas de pararrayos debe interconectarse con otras redes de puesta a tierra. sistemas de puesta a tierra.2 Controlar la generación o acumulación de electricidad estática instalando. que se manejen. y El ángulo de protección del pararrayos. tales como las de motores. los equipos. Características fisicoquímicas de las sustancias inflamables o explosivas que se almacenen.7 Deben estar protegidos por sistemas de pararrayos los locales y edificios que por la naturaleza del servicio que prestan y la densidad de rayos a tierra de la región donde se localicen. en su caso. conductividad específica de la sustancia. la presión de trabajo. material conductivo en la banda. 7.Viernes 7 de noviembre de 2008 a)
La naturaleza del trabajo (se refiere a las etapas del proceso. 8. la velocidad y a los tipos de procedimientos de trabajo. misma que debe permitir su desconexión cuando se realice la medición a que se refiere el Capítulo 9. y Las características de los materiales de construcción de la maquinaria. equipo e inmueble. dispositivos con conexión a tierra (barra estática electrónica. Densidad del rayo a tierra de la región.3 En las áreas de trabajo cerradas donde la humedad relativa sea un factor de acumulación de electricidad estática.1 Para seleccionar un sistema de pararrayos. requieran de esta protección. almacenen o transporten.
7. punto de inflamación. en cuyo caso el control de la acumulación de la electricidad estática se debe realizar por otros medios.1 Instrumentos. multímetro o medidor de resistencia a tierra. 7. ésta debe mantenerse entre el 60 y 70%. equipos (eliminadores de alta tensión eléctrica). 9. densidad. y Ohmetro. ya sea con puntas convencionales o puntas de tecnologías alternativas. Esta disposición no aplica para aquellos casos en que por la naturaleza de las sustancias la humedad del aire represente un riesgo. viscosidad. almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas. cepillos conectados a tierra o mediante la aplicación de tratamientos a bandas. deben estar protegidas con sistemas de pararrayos. entre otras). subestaciones o sistema eléctrico en general. para medir la continuidad de las conexiones a tierra. o dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan acumulado en el cuerpo del trabajador. Pararrayos 8. límite de explosividad.
9. por lo que el electrodo c2 debe alejarse de la red de puesta a tierra.2 Procedimiento para evaluar la resistencia de la red de puesta a tierra. como mínimo. los siguientes puntos de medición se desplazarán cada 3 metros hasta complementar 19 metros. constatar que el equipo de medición tenga el registro vigente de calibración. deben estar comprendidos entre 0 y 25 ohms para el sistema de pararrayos. Si la curva no presenta un tramo paralelo. El segundo punto de medición se debe realizar desplazando el electrodo auxiliar p1 de manera radial a 3 metros de la primera medición y en dirección al electrodo auxiliar c2.3 Registro de las mediciones. es el que se obtiene en la intersección del eje de resistencia con la parte paralela de la gráfica al eje de las distancias. Para realizar la primera medición se introduce en el terreno un tercer electrodo auxiliar denominado p1. a) Ajustar a cero la aguja del instrumento de medición analógico o verificar que la fuente de poder del equipo digital tenga suficiente energía para realizar el conjunto de mediciones. quiere decir que la distancia entre los electrodos c1 y c2 no es suficiente.
. La aplicación de este método. En cualquier caso. y tener un valor no mayor a 10 ohms para la resistencia de la red de puesta a tierra. a un metro de distancia entre el electrodo bajo prueba c1 y el electrodo auxiliar c2. mismo que se introduce al terreno a una distancia mínima de 20 metros.3. El valor de la resistencia de la red de puesta a tierra.
Figura 1 9. con objeto de drenar a tierra las corrientes generadas por las cargas eléctricas estáticas. 9. y comprobar la ausencia de tensión eléctrica en el sistema antes de efectuar la medición. Con los valores registrados se debe elaborar una gráfica similar a la que se ilustra en la parte inferior de la figura 1. consiste en hacer circular una corriente entre dos electrodos: uno llamado c1 (que corresponde a la red de puesta a tierra) y un segundo electrodo auxiliar c2. y Los valores de la resistencia de la red de puesta a tierra que se obtengan en esta prueba. lo siguiente: a) Datos del centro de trabajo: 1) Nombre o razón social del centro de trabajo.1 Debe contener.
número de serie. 11. 11.gob. por las unidades de verificación y laboratorios de pruebas acreditados por la entidad de acreditación y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. en la dirección: www. 11.3 de la presente Norma. son:
. etc. a petición de parte interesada. será de dos años. y Nombre y firma de la persona que realizó la medición. que son aplicables mediante la constatación física.5 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad.
Características del pararrayos o sistema de pararrayos utilizado.2. acreditado y aprobado. 10.
Datos de los instrumentos de medición: 1) 2) 3) Nombre genérico del instrumento utilizado.
Fecha de realización de la medición. y Valores de continuidad eléctrica de los puntos de conexión del sistema.1. 10.
10. para verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma.7 y 7. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 11. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente Norma Oficial Mexicana. 11.1 Generalidades 11. Características del equipo de medición utilizado (modelo. Ubicación.
Valores de las mediciones: 1) 2) Valores de resistencia de la red de puesta a tierra. Los laboratorios de pruebas sólo podrán evaluar lo establecido en el Capítulo 9 y en los apartados 5.1. documental e interrogatorio (entrevista) a los trabajadores que estén expuestos a la electricidad estática. 10.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral.5. Unidades de verificación y laboratorios de prueba 10.3 Para obtener el directorio de las unidades de verificación y laboratorios de pruebas que están aprobados ante la dependencia. Las unidades de verificación y laboratorios de pruebas contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Para determinar la humedad relativa se debe aplicar lo que corresponda de la NOM-015-STPS-2001. se puede consultar la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación o las evaluaciones que realicen los laboratorios de prueba.4. 11. La vigencia del dictamen de verificación y del informe de resultados cuando éstos sean favorables. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o un laboratorio de pruebas. con al menos lo siguiente: 1) 2) 3) Altura del pararrayos.). 10. y Fecha de emisión del certificado de calibración del instrumento utilizado.1. siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión.1. vía Internet.4 El dictamen de verificación o el informe de resultados vigente.3.1.stps.Viernes 7 de noviembre de 2008 2) 3) 4) b) Domicilio del centro de trabajo. y Angulo de protección.1. en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.mx. debe estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite.2 La evaluación de la conformidad con la presente Norma podrá ser realizada.
Se puede consultar la NMXJ-549-ANCE-2005. neutralizar) la acumulación de cargas eléctricas estáticas. materiales y métodos de medición”. electricidad estática.
El patrón cumple cuando demuestre que se han instalado sistemas de pararrayos.(Primera Sección) Disposición 5. en las áreas o instalaciones donde se almacenen. cepillos conectados a tierra.
5. Trabajador. trabajadores que estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles ¾ Las constancias de de ser cargados con electricidad habilidades laborales. Procedimientos de trabajo.5
Documental. “Sistemas de protección contra tormentas eléctricasespecificaciones. o Dispositivos o equipos. disipar. ¾ La aplicación de las medidas reconocimientos de preventivas utilizadas para controlar cursos o documentos la generación y acumulación de equivalentes. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas.2 Tipo de comprobación Física. u otros. de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 8. aplicación de tratamientos a bandas. de las medidas preventivas que haya utilizado para controlar la generación y acumulación de las cargas eléctricas estáticas.
El patrón cumple cuando demuestre que existen evidencias físicas.
La determinación de los sistemas.
El patrón cumple cuando: 9
Se consideran evidencias de Presenta evidencias documentales de cumplimiento: programas de que se ha capacitado y adiestrado a los ¾ Los capacitación.
El patrón cumple cuando demuestra que para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas en instalaciones o procesos que lo requieran.
5. laboral y sus
Viernes 7 de noviembre de 2008 Comentarios Para determinar las medidas preventivas tomar en consideración el Capítulo 7 de esta norma. y
. en función de: ¾ ¾ ¾ ¾ Procesos productivos. según aplique. Ejemplos de dispositivos o equipos son: eliminadores de alta tensión eléctrica. ha instalado: ¾ ¾ ¾ Conexiones de puesta a tierra. estática.4
Física. está en función de las condiciones de seguridad que se establezcan para los procesos y procedimientos del centro de trabajo. dispositivos o equipos para controlar (capturar. en: ¾ Los diplomas. Medio ambiente instalaciones. drenar.3
Física. Red de puesta a tierra. barra estática electrónica.
Para seleccionar el sistema de pararrayos considerar lo establecido por el Capítulo 8 de esta Norma. material conductivo en las bandas. ¾ La verificación de las condiciones de seguridad para el funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra.
que se entrevisten al azar.
El patrón cumple cuando. folletos.
Conserva por doce meses las evidencias documentales de que se proporcionó la capacitación y adiestramiento a los trabajadores.6
Documental o física o comprobación a través de entrevista.2
Física.1
El patrón cumple cuando acredita que ha informado a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene. Presenta los registros de las mediciones de la resistencia de la red de puesta a tierra y de la continuidad de los puntos de conexión a tierra de los equipos que puedan generar o almacenar electricidad estática. o mediante la aplicación de tratamientos a bandas.
5. Se consideran evidencias de cumplimiento carteles. o Respuestas de al menos un trabajador y un integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene. cepillos conectados a tierra. guías u otros documentos o medios (visuales o audiovisuales) que contengan información acerca de los riesgos que se pueden presentar por la electricidad estática y la manera de prevenirlos. entre
7. y Los valores de los registros se encuentren en los rangos establecidos en este apartado. al ser entrevistado. material conductivo en las bandas.
. acerca de los riesgos que se pueden presentar por el contacto con la electricidad estática y de las condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo que deben prevalecer en el área de trabajo o en su actividad a desarrollar.1. Realiza las mediciones al menos cada doce meses o cuando en el inmueble se realicen modificaciones que afecten las condiciones de operación del sistema de puesta a tierra o del sistema de pararrayos.7
Documental. se constate que para establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de electricidad estática.
7. equipos (eliminadores de alta tensión eléctrica). Señalamientos en el centro de trabajo. trípticos.
5. con cualquiera de los siguientes medios: 9 9 9 Evidencias documentales. El patrón cumple cuando demuestre que ha instalado en el centro de trabajo algún tipo de control para evitar la generación o acumulación de electricidad estática.Viernes 7 de noviembre de 2008 ¾
DIARIO OFICIAL En su caso. en las condiciones de seguridad de los sistemas de pararrayos. Ejemplos de tipos de control de la generación o acumulación de electricidad estática son: sistemas de puesta a tierra. tomó en consideración lo establecido por el apartado 7. dispositivos con conexión a tierra (barra estática electrónica.
en su caso. equipo o maquinaria que sea metálica y que no esté destinada a la conducción de la energía eléctrica. Realiza las mediciones al menos cada doce meses.
Se puede consultar la NMXJ-549-ANCE-2005. almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas. Tuberías (excepto las de gas). el patrón cumple cuando presenta evidencia de que cuenta con otro medio de control. sistemas de pararrayos.5
Física. en las zonas donde se manejen. son: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cercas perimetrales.
El patrón cumple cuando. El patrón cumple cuando existen evidencias de que se colocan materiales antiestáticos o conductivos. Tanques metálicos. se mantiene la humedad relativa entre 60 y 70%. materiales y métodos de medición”. o Cualquier otra instalación.
Física. “Sistemas de protección contra tormentas eléctricasespecificaciones. El patrón cumple cuando demuestra que las partes metálicas no destinadas a conducir energía eléctrica. si en su centro de trabajo la humedad relativa es un factor de acumulación de electricidad estática: 9 9 9 Cuenta con los registros de medición en las áreas cerradas.
7. Nota: Se pueden emplear otros mecanismos de control para evitar la generación o acumulación de electricidad estática. Estructuras metálicas.3
Documental.4 Física.
El patrón cumple cuando demuestre que ha instalado sistemas de pararrayos en las zonas donde se almacenen. Maquinaria. y pisos antiestáticos o conductivos o.(Primera Sección)
Viernes 7 de noviembre de 2008 otros). y La humedad relativa se mantiene entre el 60 y 70%. o dispositivos para drenar a tierra la acumulación de las cargas eléctricas estáticas acumuladas en el cuerpo del trabajador.
En caso de que por la naturaleza de las sustancias la humedad del aire represente un riesgo. Ejemplos de partes metálicas no destinadas a conducir energía eléctrica. manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. están conectadas a tierra.
7 Física. 11. Apartado "A".
El patrón cumple cuando.2
Física.Viernes 7 de noviembre de 2008 7. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.2. artículos 512 y 527. Ley Federal del Trabajo. Se puede presentar el plano de instalación del nuevo sistema de pararrayos. artículo 123. aprobados. “Sistemas de protección contra tormentas eléctricasespecificaciones. El patrón cumple cuando presente evidencia La evidencia documental documental de que utilizó el método de caída incluye las mediciones de de tensión establecido en el Capítulo 9. fracción XV. En caso de utilizar un método alterno debe presentar evidencia de que la STPS. en caso de haber instalado sistemas de pararrayos.2 El dictamen de verificación que emita la unidad de verificación y el informe de resultados del laboratorio de pruebas deben incluir el cumplimiento con esta norma y estar de acuerdo a lo establecido por el Procedimiento para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. y Existen medios para su desconexión en la realización de las pruebas de medición. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2006.
(Primera Sección) Se puede consultar la NMXJ-549-ANCE-2005. del Reglamento Federal de Seguridad.
8. y El registro contiene al menos la información establecida en el apartado 9.2 De la documentación. serán reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.3.
Nota: Las evidencias documentales pueden presentarse impresas o en archivo electrónico. donde se muestre que está interconectado con los sistemas de puesta a tierra para motores o estática y sistema eléctrico en general. Bibliografía a) b) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El patrón cumple cuando demuestre que: 9 Los nuevos sistemas de pararrayos están interconectados con otras redes de puesta a tierra del centro de trabajo.
Documental. 11.3
Física o documental. 13.
Documental. demuestre que éstos no funcionan a base de materiales radiactivos. Vigilancia La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
9. requieran de esta protección. 12.
El patrón cumple: Presenta el registro de las mediciones. 11.1 Los dictámenes que emita la unidad de verificación e informes de los laboratorios de pruebas.1. las resistencias y la gráfica para determinar la resistencia de la red de puesta a tierra.2.
DIARIO OFICIAL El patrón cumple cuando demuestre que ha instalado sistemas de pararrayos en los locales y edificios que por la naturaleza del servicio que prestan y la densidad de rayos a tierra de la región donde se localicen.
8. se lo ha aprobado conforme al artículo 8o. materiales y métodos de medición”.
a) b) Se hace el ajuste a cero del instrumento de medición. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 1999. Anteproyecto de Norma Mexicana.2 I. SEGUNDO. Recomendaciones prácticas de electricidad estática.El Secretario del Trabajo y Previsión Social. “Sistemas contra Descargas Atmosféricas con Dispositivos de Cebado PDC´s Protección contra descargas atmosféricas-IEC 61024-1-2. materiales y métodos de medición”.(Primera Sección) c)
Reglamento Federal de Seguridad. se debe vigilar que estén libres de óxido. Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. I. pintura y grasa. y no es de cumplimiento obligatorio. las autoridades del trabajo proporcionarán. artículos 48. Distrito Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999.Rúbrica. TERCERO. Norma Mexicana NMX-J-549-ANCE-2005. asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento.La presente Norma entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Norma quedará sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1999. IEEE Estándar-1100 y 141.. Si existe continuidad eléctrica..
14. en caso contrario (no continuidad) la aguja no tendrá movimiento o indicará infinito.. en este último caso.1 Para medir la continuidad eléctrica en las conexiones. IEEE Estándar 81 -1989. Durante la revisión de las conexiones y cableado. Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. artículo 57. los patrones cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1999. y que mantengan la continuidad eléctrica.Durante el lapso señalado en el artículo anterior. Capítulo Sexto. 50 y 51. Capítulo Cuarto. Javier Lozano Alarcón. México. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. el instrumento de medición tendrá un movimiento hacia cero. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Esta guía indica de manera ilustrativa los puntos que deben inspeccionarse y explica cómo medir la continuidad eléctrica de las conexiones. NFPA 77. Concordancia con normas internacionales Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional.1). Para la revisión de las puntas del pararrayos se debe vigilar que éstas se encuentren afiladas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992.
I. a petición de los patrones interesados. sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la Norma en vigor..3
. México. México. o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y. (Tierras para sistemas industriales). IEEE-Estándar 80-2000. “Sistemas de protección contra tormentas eléctricasEspecificaciones. Dado en la Ciudad de México. que sean de material conductor y no presenten daños mecánicos. por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. GUIA DE REFERENCIA I Ejemplo para medir la continuidad eléctrica de los conductores de un sistema de pararrayos El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de esta Norma. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. TRANSITORIOS PRIMERO.. a los ocho días del mes de octubre de dos mil ocho. y Se colocan las terminales del instrumento de medición de tal manera que en ambos extremos de la conexión se realice la evaluación (ver figura I. año 2000. Título Segundo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997.
con fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. materiales y accesorios de puesta a tierra. Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. vibradores. 5 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las instalaciones habilitadas para pintar o barnizar por pulverización. 51 cuarto párrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. secadoras. así como sus accesorios. entre otros. que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Para obtener mayor información de tipos. Las tuberías metálicas aéreas donde se transporten sustancias inflamables o explosivas. o de recibir una descarga atmosférica: a) b) c) d) La partes sueltas metálicas del equipo ligadas al armazón estructural del edificio.. Al margen un sello con el Escudo Nacional. bombas. se mencionan algunos ejemplos que permiten al personal interesado orientarse acerca de las instalaciones. y Equipos utilizados en procesos de trasvase de sustancias inflamables y explosivas. y del 40 al 46 del Reglamento Federal de Seguridad. Equipos como sopladores. se recomienda consultar la NOM-001-SEDE-2005. así como los objetos metálicos que han de ser pintados o barnizados y las paredes metálicas de las cabinas.Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 3. 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. y
. 523 fracción I. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 4o. Secretario del Trabajo y Previsión Social.1 GUIA DE REFERENCIA II Ejemplos de instalaciones donde se presenta la acumulación o generación de electricidad estática o que pueden recibir una descarga atmosférica El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de esta Norma y no es de cumplimiento obligatorio. 47 fracción IV. equipos o procesos de trasvase que pueden ser susceptibles de acumular o generar electricidad estática. 3o. motores. En esta guía.. 38 fracción II. 40 fracción VII. fracción XI. 46. 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. y el sistema de aspiración. JAVIER LOZANO ALARCON.Viernes 7 de noviembre de 2008
Figura I. cubículos y recipientes. 512. ______________________________
NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008.
Leer más sobre este usuarioCargas ManualesProblemas Resueltos DerivadasFMTO-REPRH-002METODOLOGIA KAIZEN.pptxok.pptxtribus.docMANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOSObjetivos de la Contabilidad.docx2.1.1 Definicion de Valores y Sus CarateristicasTRABAJOAire Acondicionado Unidades 3 y 4Aislamientos en transformadoresCalculo de una bomba hidraulicaFotoresistencia
Nom-022.pdf por Roberto Hernández Ortega10 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoHandbook of Gravity Flow Water Systems (UNICEF)por Natroshi AriasCapitulo 5. Elementos Finales de Controlpor Natroshi Arias2013 California Mechanical Codepor Natroshi AriasAmericpor Natroshi AriasMore from Natroshi AriasHandbook of Gravity Flow Water Systems (UNICEF)Capitulo 5. Elementos Finales de Control2013 California Mechanical CodeAmeric13 Psicrometria.pdfApuntes LispNFPA13_2010

References: artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 123
 artículo 8
 artículo 57