Source: https://es.scribd.com/doc/61274847/rendimiento-de-instalaciones-termicas-y-demanda-energetica-de-los-edificios
Timestamp: 2019-06-26 20:58:30+00:00

Document:
rendimiento de instalaciones termicas y demanda energetica de los edificios | Bomba de calor | HVAC
Cargado por jcabezon
guardarGuardar rendimiento de instalaciones termicas y demanda en... para más tarde
3 Instalacion de Climatizacion
La Bomba de Calor Es Una Maquina Térmica Utilizada n Sus Principio Para La Climatización
Daikin Calefactor de Agua
6322929 -Murelle Revolution (IT-ES)
Portal Todo FP Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
ETO - Las Bombas de Calor y La Temperatura Del Medio Ambiente
Tarifa Daikin 2016
RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TRMICAS Y DEMANDA ENERGTICA DE LOS EDIFICIOS
Edita Ayuntamiento de Pamplona
Equipo de Redaccin: Instituto de la Construccin de Castilla y Len www.iccl.es Jos M. Enseat Beso Cristina Martnez Busto Javier Ahedo Valdivielso Miguel ngel Romero Ramos Luis Serra Mara-Tom Felipe Romero Salvacha Miguel Sanz Gonzlez Begoa Odriozola Gonzlez Sergio Melchor Gonzlez Diseo y Maquetacin: BI Comunicacin 2007 EnerAgen Asociacin de Agencias Espaolas de Gestin de la Energa Depsito Legal NA: 4.032 / 2008 Prohibida la reproduccin parcial o total sin autorizacin parcial o total sin la debida autorizacin de la Propiedad, en cualquier tipo de soporte.
1 INTRODUCCIN 2 ANTECEDENTES 3 DEMANDA ENERGTICA 3.1 DEFINICIONES 3.2 DEMANDA 3.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 4 CONSUMO ENERGTICO Y RENDIMIENTO DE LA INSTALACIN 4.1 CONSUMO 4.2 RENDIMIENTOS 4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO GLOBAL 5 INSTALACIONES TRMICAS EN LOS EDIFICIOS 5.1 CONCEPTOS CLAVE 5.2 TIPOS DE INSTALACIONES 5.2.1 CLASIFICACIN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIN EN FUNCIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL LAZO PRIMARIO 5.2.1.1 GENERACIN DE CALOR POR CALDERAS DE COMBUSTIN 5.2.1.2 GENERACIN DE CALOR POR BOMBA DE CALOR 5.2.1.3 ENERGAS ALTERNATIVAS EN PRODUCCIN DE CALOR 5.2.1.4 REFRIGRERACIN POR EL CICLO DE COMPRESIN 5.2.1.5 REFRIGERACIN POR CICLO DE ABSORCIN 5.2.1.6 COGENERACIN Y TRIGENERACIN 5.2.2 CLASIFICACIN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIN EN FUNCIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL TRANSPORTE DE ENERGA 5.2.2.1 SISTEMAS CON AGUA COMO CALOPORTADOR 5.2.2.2 SISTEMAS DE ACEITE TRMICO 5.2.2.3 SISTEMAS DE AIRE
5 7 9 9 9 10 13 13 13 17 21 21 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28
5.2.3 CLASIFICACIN DE LAS INSTALACIONES POR EL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DEL FRO O DEL CALOR EN EL LAZO SECUNDARIO 5.2.3.1 SISTEMAS TODO AIRE 29 5.2.3.2 SISTEMAS AGUA-AIRE 30 5.2.3.3 SISTEMAS TODO AGUA 31 5.2.3.4 SISTEMAS DE DISTRIBUCIN DE FRIGORGENOS 32 6 CODIGO TCNICO Y SU CUMPLIMIENTO 6.1 COMPOSICIN DE LOS PROYECTOS. SEGUIMIENTO DE OBRAS 33 35 39 43
7 CERTIFICACIN ENERGTICA 8 RELACIN DE NORMATIVA
La asociacin de Agencias Espaolas de Gestin de la Energa, EnerAgen, es una asociacin sin nimo de lucro, cuyos fines son promover, fortalecer y asegurar el papel de las agencias de energa a cualquier nivel, de manera especial en la Unin Europea, respetando el mbito competencial de cada una de las Agencias, consiguiendo as una promocin del uso racional de la energa, la eficiencia energtica y las energas renovables para la mejora del medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. La Agencia Energtica Municipal de Pamplona (AEMPA) ha liderado un Grupo de Trabajo formado por la Agencia Andaluza de la Energa, la Fundacin Asturiana de la Energa (FAEN) y el Ente Regional de la Energa de Castilla y Len (EREN), para la elaboracin de una serie de publicaciones relacionadas con la nueva normativa de edificios. La presente publicacin forma parte de una serie constituida por cuatro publicaciones, de las cuales tres estn dirigidas a profesionales, y una a los ciudadanos. El objetivo de la publicacin dirigida a los ciudadanos es brindar informacin bsica para la compra, uso y mantenimiento energtico de los Edificios, as como ofrecer a aquellos ciudadanos que quieran introducir modificaciones en su vivienda, las pautas necesarias para la mejora energtica del hogar. Las publicaciones dirigidas a profesionales tienen por objeto el informar de las caractersticas que deben tener los edificios de nueva construccin y rehabilitaciones en materia de energa, de tecnologa, pautas y ejemplos prcticos que faciliten la aplicacin del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Estas publicaciones estn formadas por tres documentos: Energa solar trmica y fotovoltaica en el marco del Cdigo Tcnico de la Edificacin; Instalaciones de iluminacin en edificios en el marco del Cdigo Tcnico de la Edificacin; Rendimiento de las instalaciones trmicas y demanda energtica de los edificios. El CTE se ha desarrollado en 4 documentos bsicos, de los cuales cada uno tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bsicas de ahorro de energa. Este documento se denomina Documento Bsico HE Ahorro de Energa. A su vez el DB-HE se desarrolla mediante 5 exigencias bsicas, HE1 Limitacin de la demanda energtica, HE2 Rendimiento de las instalaciones trmicas, HE3 Rendimiento energtico de las instalaciones de iluminacin, HE4 Contribucin Solar mnima de Agua Caliente Sanitaria y HE5 Contribucin Fotovoltaica Mnima de Energa Elctrica.
La publicacin Rendimiento de las instalaciones trmicas y demanda energtica de los edificios en el marco del Cdigo Tcnico de la Edificacin, est estructurada en ocho captulos, en los que se ponen de manifiesto las distintas facetas que podemos encontrar en el concepto de rendimiento energtico, as como de desvelar cules son los factores que nos pueden ayudar a aumentar la eficiencia de las instalaciones trmicas y en consecuencia a disminuir la demanda y nuestros consumos energticos. La demanda de energa en la edificacin representa un elevado porcentaje del consumo nacional de energa primaria. Aunque se pueden encontrar diferentes valores de aqul segn la fuente de la que tomemos los datos y segn los puntos referenciales que consideremos, no estaremos muy errados si decimos que, en los sectores residencial y terciario (ambos sujetos a la aplicacin del Cdigo Tcnico), el consumo de energa representa entre un 25% y un 30% del consumo final de energa nacional.1 De este consumo, por lo que respecta a las viviendas, la calefaccin consume un 40% (porcentaje con tendencia creciente en Espaa con causa, entre otras, en la proliferacin de los sistemas individuales, menos efectivos que los colectivos); el agua caliente sanitaria absorbe aproximadamente el 26%; y por lo que respecta a la refrigeracin, aunque sus consumos son responsables de algunas puntas de potencia que han causado problemas en los sistemas de distribucin de energa elctrica, sus valores no tienen, ni mucho menos la importancia de los dos anteriores. La traduccin de estos porcentajes a valores absolutos de TEP y consecuentemente costes monetarios hara comprender fcilmente la importancia de obtener los mejores rendimientos posibles de las instalaciones trmicas en los edificios. Si adems consideramos que la dependencia exterior energtica de nuestro pas alcanza el 80% llegaremos a la conclusin de que es perentorio actuar sobre tal objetivo. En este documento se pone de manifiesto el inters comn de las agencias energticas miembros de EnerAgen de informar, formar, y concienciar a todos los sectores de la sociedad, para la consecucin del objetivo colectivo de lograr un sistema energtico medioambientalmente sostenible.
26,4% segn Boletn n. 8 del IDAE, pg. 20
Podemos considerar como antecedente ms remoto del CTE el enfoque orientado hacia exigencias bsicas que se Plantea con la Resolucin de 5 de mayo de 1985 del Consejo de la Unin Europea. Resolucin fundamental de la que arranca el abanico de Directivas y Disposiciones que va a permitir la homologacin y armonizacin de la normativas de los Estados miembros en las cuestiones de ahorro y eficiencia energtica. Este espritu de homologacin y armonizacin ha producido normativas tales como la Directiva 89/106/ sobre productos de la construccin o la Directiva 2002/91 relativa a la eficiencia energtica de los edificios que tienen una influencia decisiva en la redaccin del CTE. En Espaa esa tendencia europea de la que hablamos llev a la redaccin de la Ley 38/1999 de la Edificacin que es el antecedente ms prximo del CTE y el origen de su redaccin. El Cdigo Tcnico de la Edificacin se alinea con el denominado enfoque basado en prestaciones, que es el espritu normativo emanado de la Resolucin anteriormente mencionada. No obstante los Documentos Bsicos del CTE tambin dan suficientes herramientas prescriptivas para que puedan conseguirse los objetivos que se pretenden. Antes de seguir adelante en el desarrollo de este fascculo, debemos dejar claro que el Documento Bsico HE Ahorro de Energa (del que la Exigencia Bsica HE-1 DEMANDA es el centro del contenido de aqul), tambin considera el enfoque de prestaciones; por lo que aunque en la mayora de las ocasiones sea difcil apartarse de las condiciones prescriptivas que se exponen en el D.B., no debe echarse en saco roto la posibilidad de encontrar soluciones que, cumpliendo con las prestaciones marcadas, se aparten de dichas prescripciones. El enfoque de exigencias bsicas impone que las reglamentaciones derivadas de las Directivas Europeas propongan unos mnimos exigibles que deban cumplirse para alcanzar la seguridad de las personas y de las cosas en la utilizacin de productos o instalaciones, al mismo tiempo que se asegura la calidad de stos ltimos. Las exigencias bsicas se completan con unas prestaciones que hay que obtener en el uso de tales instalaciones o productos, para cuya obtencin los Reglamentos deben dar la suficiente flexiblidad, siempre que se cumplan las exigencias mnimas.
3. DEMANDA ENERGTICA
3.1 DEFINICIONES Carga Trmica
Podemos entender por Carga Trmica, toda perturbacin capaz de alterar el contenido de energa de los espacios que se pretende climatizar. Esa alteracin o Carga es la que tendr que compensar la instalacin de climatizacin, mediante su Potencia, para mantener las condiciones de confort. Si la perturbacin modifica la T, estamos en presencia de lo que llamamos Carga Sensible; si altera el contenido del vapor de agua del espacio la llamaremos Carga Latente. Se denomina Curva de Carga a la representacin de la funcin de la Potencia que es necesaria para mantener a lo largo del tiempo las condiciones de confort de T y Humedad, compensando las alteraciones de las cargas.
Fracciones convectiva y radiante
Las cargas debidas a las condiciones climatolgicas del espacio externo pueden tener una diferente forma de manifestarse en el local sobre el que actan; son las denominadas fracciones convectiva, que es la que se transmite de modo instantneo al aire del recinto mediante transferencia convectiva, y la fraccin radiante por la cual la energa que incide sobre los cerramientos exteriores produce un aumento de temperatura de los mismos que posteriormente producir un aporte de carga al interior. La transferencia de esta fraccin radiante se produce con un cierto retraso y con menor valor que la energa radiante incidente, producindose los efectos conocidos de retraso y amortiguacin, que hay que tener en cuenta a la hora del clculo de cargas trmicas.
3.2 DEMANDA
La reduccin del consumo de energa es un objetivo prioritario en todos los pases, tanto con la finalidad de obtener un adecuado ahorro energtico como para conseguir una reduccin de las emisiones de CO2 . A los efectos de conocer el comportamiento de la evolucin del consumo es necesario prestar atencin a la ecuacin que relaciona ste, con la demanda y el rendimiento; y como de los tres factores el que primero nos aparece es la Demanda Energtica comenzaremos por determinar sus caractersticas y condicionantes. La DEMANDA energtica de un edificio est referida a un determinado espacio de tiempo. En ese espacio la energa demandada ser evidentemente el producto de la Potencia Calorfica que necesitamos para mantener las condiciones de confort, por el tiempo transcurrido en
D e m a n d a e n e r g t i c a
la utilizacin de tal potencia. Como, sta, es variable en funcin del tiempo (funcin representada por lo que hemos llamado Curva de Carga), expresaremos su valor por la integral de la Potencia en el intervalo de espacio en el que queremos medir la Demanda.
Curva de carga: P(t) dt 3.2.1 Factores que afectan a la Demanda
Los factores que determinan la Demanda energtica son : El Clima Exterior que depender de la localidad geogrfica donde se encuentre el Edificio. Los cerramientos o Epidermis edificatoria que marcarn los coeficientes de Transferencia. Las caractersticas de ocupacin y funcionales del edificio. La Demanda, sin embargo, no depende de la Instalacin. El proyectista slo puede influir sobre la envolvente, y a ella debe prestar la mxima atencin; diseando los cerramientos de forma que cumplan los lmites de los parmetros caractersticos. La seccin HE 1 del Documento Bsico HE Ahorro de Energa establece unos Parmetros Caractersticos medios y lmites que pretenden reducir alrededor del 25% la Demanda que se produca para un determinado edificio con los valores correspondientes al KG. en la normativa anterior (NBE CT 79). Dentro de los componentes de envolvente, uno de los ms importantes, al que los proyectistas deben prestar gran atencin, es el aislante. Los parmetros caractersticos (transmitancias de cerramientos), que impone el CTE en funcin de la localizacin de un edificio, hace necesaria la utilizacin de aislamientos con un bajo coeficiente de conductividad y con el espesor adecuado. Por otra parte el propio CTE limita tambin las condensaciones superficiales e intersticiales, por lo que en alguna circunstancia puede ser conveniente el disear un aislamiento provisto de su correspondiente barrera de vapor. La barrera de vapor debe estar colocada junto a la cara caliente del cerramiento. El aislamiento debe ser colocado de forma que no aparezcan puentes trmicos por grapas o clavos de fijacin que adems facilitaran el paso de condensaciones. Actualmente todos los fabricantes ofrecen, para los aislamientos prefabricados, soluciones adecuadas para el montaje del aislamiento sea flexible o rgido; bien sea mediante pegamentos, sellados, etc. 10 D e m a n d a
e n e r g t i c a
Los aislamientos proyectados o inyectados in situ, tienen una fcil adherencia y fijacin a los muros y cerramientos. En la eleccin del aislamiento puede considerarse, en determinadas ocasiones, y siempre que sus propiedades trmicas no se vean afectadas, el efecto de aislamiento acstico que produzcan. Tambin es necesario que el material elegido cumpla con los requerimientos de las Euroclases en lo que respecta a su reaccin al fuego y la produccin de humos. Es preciso finalmente que el aislamiento elegido cuente indefectiblemente con el Certificado CE de Productos de la Construccin. Por lo que respecta a las caractersticas de ocupacin y funcionales debemos recordar que la seccin HS 3 Calidad del aire interior impone unos caudales mnimos de ventilacin, segn sea el tipo de local, que suponen evidentemente una carga calorfica que se suma a la Demanda Total. Curiosamente se produce una situacin contradictoria entre los requisitos de permeabilidad al aire de las ventanas a la que obliga la Seccin HE 1 (que prescribe, para las zonas climticas A y B, huecos y lucernarios de las clases 1,2,3 4 y para las zonas climticas C, D y E huecos de clase 2, 3 y 4) y las de ventilacin impuesta por la HS 3. Para fijar dicha contradiccin recordemos que la permeabilidad de clase 2 no permite un paso, a travs del hueco, mayor de 27 m3 cada hora y metro cuadrado de superficie de ventana y que la ventilacin exigida para un dormitorio de dos camas , por ejemplo, es de 10 l/s. Para cumplir con ambas condiciones el CTE nos indica que para carpinteras de las clases 2, 3 y 4 es necesario contar con aireadores para conseguir los caudales de ventilacin y para carpinteras de clase 1 la ventilacin puede considerarse conseguida por las juntas de la propia ventana. Por otro lado, el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios, cuya entrada en vigor se produce con fecha de 29 de febrero de 2008, prescribe que para edificios de viviendas, en los locales habitables de las mismas, se consideran vlidos los requisitos de calidad del aire interior establecidos en la Seccin HS 3 del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Para el resto de edificios se establecen categoras de la calidad de dicho aire en funcin del uso del local o del edificio. Las categoras se relacionan desde IDA 1 hasta IDA 4 , siendo la primera un aire de calidad ptima y la ltima uno de calidad baja. Segn la categora del aire interior que se debe alcanzar, se establecen los caudales mnimos de aire exterior de ventilacin, los cuales se calcularn por alguno de los cinco mtodos que la IT 1.1.4.2.3 del RITE propone. Adems, el Reglamento tambin clasifica los aires de extraccin de locales en cuatro categoras (desde la AE1 que representa un bajo nivel de contaminacin a la AE 4 que corresponde a un muy alto nivel de contaminacin).
Estas dos exigencias de aire de ventilacin y de aire de extraccin influyen en la Demanda, con el nuevo RITE, de una forma mayor que el RITE anterior, ya que por un lado los niveles de ventilacin exigidos son, como norma general, mayores y por otro lado el aire de extraccin slo se puede retornar a los locales en el caso de aire de categora AE1 exento de humo de tabaco, lo que significa que debe ser reemplazado por aire exterior que debe ser tratado, lo cual evidentemente representa una mayor carga trmica. Hay que recordar que el R.D. 1027/ 2007 en su artculo 1 tiene como objeto establecer las exigencias no slo de eficiencia energtica sino tambin la demanda de bienestar e higiene de las personas.
12 D e m a n d a
Consumo energtico y rendimiento de instalaciones
4. CONSUMO ENERGTICO Y RENDIMIENTO DE INSTALACIONES
El consumo de energa para atender al servicio de climatizacin de un edificio lo podemos expresar como el cociente entre la Demanda energtica del servicio y el Rendimiento medio estacional de la instalacin en cuestin.
C = D/
Aunque seguidamente se comentarn los diversos tipos de rendimientos de los que podemos hablar, debe significarse que, como la DEMANDA est referida, como se ha indicado, a un espacio de tiempo debemos ineludiblemente hablar de un rendimiento medio en tal espacio. Por tanto, como primera cuestin fundamental, se debe poner de manifiesto que para REDUCIR el Consumo se puede : A. REDUCIR la DEMANDA. B. AUMENTAR el RENDIMIENTO medio estacional. C. REDUCIR la Demanda y AUMENTAR simultneamente el Rendimiento.
4.2 RENDIMIENTOS Rendimiento Instantneo
Es el cociente entre la Potencia til obtenida en un sistema de climatizacin y la Potencia introducida en el sistema.
= Pot. til / Pot. Entrante
Obsrvese que hablamos de potencia y no de energa, ya que estamos hablando de rendimiento instantneo. Si, a modo de ejemplo, nos referimos a un sistema de generacin de calor, que utiliza un determinado combustible, el rendimiento instantneo vendr expresado por:
1 = Pot. Trm. til / Pot comb.+ Pot. Aux.
Siendo: Pot. Trm. til = Potencia entregada en el generador al fluido caloportador (agua, aire). Pot. Comb. = Potencia liberada por el combustible al quemarse, que depender de su Poder Calorfico. Pot. Aux. = Potencia utilizada por los sistemas auxiliares de caldera, quemador, trasiego de combustibles, etc.
Este rendimiento es el que el nuevo RITE exige que se indique en los proyectos o memorias tcnicas, calculndolos para la potencia nominal y para una carga del 30% de la nominal y cumpliendo los valores mnimos del R.D. 275/1995 (si el generador utiliza biocombustibles slidos, slo se deber indicar el rendimiento instantneo del conjunto caldera - sistema de combustin para el 100% de la potencia mxima, para uno de los biocombustibles que se prev utilizar). Es muy interesante sealar que se prohben las calderas con marcado de prestacin energtica de una estrella, a partir del 1 de enero de 2010 y las de dos estrellas a partir del 1 de enero de 2012 ( las de una estrella son las que tienen el rendimiento mnimo exigido por el R.D. 275/1995 y las de dos estrellas tienen un 3 % ms de rendimiento).
Rendimiento del Transporte
El fluido caloportador, al que se ha entregado o retirado una energa, bien aumentando su T, bien disminuyndola, es transportado hasta las unidades de transferencia (radiadores, UTAs, Rejillas etc.). Para realizar el transporte se aporta una energa (bomba, ventilador, etc.) y en consecuencia el rendimiento de la operacin de transporte vendr dado por la expresin:
2 = Pot. til salida / Pot. Mec. + Pot. til entrada
Siendo: Pot. til entrada: la Potencia calorfica disponible en el fluido caloportador en el punto de entrada al sistema de bombeo o ventilacin. Pot. Mec: la potencia aportada por el motor de la bomba o del ventilador. Pot. til salida: Potencia disponible en los elementos de transferencia (radiadores, utas, rejillas, etc.). La Norma UNE 100 000 define FACTOR DE TRANSPORTE como la relacin entre la potencia til entregada por un fluido portador a los locales acondicionados y la potencia elctrica consumida por los motores de las mquinas que mueven el fluido. Hay que significar que esta definicin marca de alguna forma la eficacia de la operacin pura de transporte, mientras que en el rendimiento anteriormente definido se considera la potencia consumida en el transporte puro y la potencia perdida en la red de transporte por prdida o por ganancia de calor. El nuevo RITE introduce el concepto de Potencia Especfica de los Sistemas de Bombeo ( SFP) definida como la Potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de fluido transportado medida en W / (m3/s.). Este valor debe ser justificado para cada circuito y en el caso de ventiladores no sobrepasar los valores que marca el Reglamento. 14 C o n s u m o e n e r g t i c o y r e n d i m i e n t o d e i n s t a l a c i o n e s
Rendimiento de la Emisin
A veces se denomina tambin Rendimiento de la Transferencia y marca el rendimiento de la operacin de transferencia de energa desde el emisor final (radiadores, UTAs) a los locales y como en los dems casos se valorar dividiendo la Pot. de salida del emisor entre la Pot. de entrada, en la que incluiremos la de posibles motores que hubiera.
3 = Pot. til sal./ Pot. entrada Rendimiento de la Regulacin
Viene dado por el cociente entre la Potencia de salida y entrada en el rgano de regulacin, suponiendo despreciable la energa necesaria para el accionamiento de los equipos de regulacin.
4 = Pot. salida/ Pot. entrada Rendimiento Global
Los rendimientos que se han citado corresponden a procesos que se producen en serie entre s, por lo que podemos hablar de un RENDIMIENTO GLOBAL que ser el producto de los rendimientos parciales.
global = 1*2*3*4
Si los rendimientos parciales fueran todos iguales a 92% el Rendimiento Global sera :
global = 0,92*0,92*0,92*0,92 = 0,716 = 71,6% Rendimiento Estacional
El rendimiento medio estacional podemos expresarlo como la relacin anual de calor til y la cantidad anual generada. Si despreciamos las prdidas por inquemados en los generadores, el rendimiento estacional, en tanto por ciento, podemos fijarlo por la siguiente ecuacin.
e = 100- qb* h/ hq qh
Donde qb representa la prdida relativa media anual por radiacin y conveccin del generador y qh el porcentaje de prdidas por calor sensible en los humos. El trmino h/hq es la relacin entre las horas en que la caldera est en disposicin de funcionamiento y las horas en las que verdaderamente est funcionando el quemador de aqulla (naturalmente el cociente es mayor que la unidad).
El rendimiento estacional es siempre menor que el rendimiento instantneo. Por otra parte si consideramos que las prdidas por radiacin y conveccin dependen de la temperatura de funcionamiento del generador, es evidente que cuanto menor sea sta menores sern las prdidas. En consecuencia las calderas de baja temperatura y de condensacin tendrn un mayor rendimiento que las convencionales.
Coeficiente de Eficiencia Energtica de un Aparato: CEE
Es el cociente entre la potencia frigorfica total til y la potencia total absorbida para unas condiciones de funcionamiento determinadas. Es evidente que este enunciado corresponde a la definicin de rendimiento instantneo; por qu entonces distinguirlo de ste ltimo? En un sistema frigorfico la potencia total til es la suma de las correspondientes a una parte del accionamiento elctrico del aparato que se transforma en calor ms la correspondiente al calor transportado desde el sistema a menor temperatura hasta el de mayor temperatura; la potencia absorbida es la del accionamiento elctrico; el cociente entre ambas ser normalmente mayor que la unidad porque el mayor de los componentes de la potencia til es el correspondiente al calor que se transporta desde una temperatura menor ( la correspondiente al espacio a acondicionar ) hasta una temperatura mayor ( el espacio exterior); ste calor ya existe, no se genera ni se destruye, slo se transporta y ser con gran probabilidad mayor que la potencia correspondiente al accionamiento elctrico de la mquina. Para poner de manifiesto esa circunstancia del bombeo de calor que se produce en una mquina frigorfica se acostumbra a denominar a su rendimiento como coeficiente de eficiencia energtica.
Coeficiente de Prestacin de un sistema: COP
Es la relacin entre la energa trmica cedida por el sistema y la energa, de tipo convencional, proveniente de compresores, bombas, ventiladores o sistemas de apoyo, absorbida. Obsrvese que en la definicin se utiliza el trmino energa, que conceptualmente supone la utilizacin de una potencia a lo largo de un determinado tiempo. Para un clculo previo correcto del COP sera necesario estimar las condiciones de trabajo de la mquina frigorfica( una bomba de calor por ejemplo) a lo largo de la estacin de funcionamiento y calcular las energas cedidas y absorbidas. El clculo a posteriori, despus de un determinado espacio de tiempo, nos dara el valor verdadero del COP. Es admisible, aunque no real, que dadas las dificultades existentes para un 16 C o n s u m o e n e r g t i c o y r e n d i m i e n t o d e i n s t a l a c i o n e s
clculo adecuado se admita la expresin del COP como un cociente entre Potencias. Esta forma de expresin del COP es la que utilizan con frecuencia los fabricantes de equipos. El Reglamento de Instalaciones Trmicas entrante exige que se indiquen los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la demanda desde el mximo hasta el lmite inferior de la parcializacin, as como el de la central con la estrategia de funcionamiento elegida.
4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO GLOBAL Regulaciones
Al ser la Demanda de energa de un edificio una curva variable con el tiempo, es necesario ajustar automticamente el Consumo energtico al valor de aquella. Esto es simplemente el objeto de lo que denominamos Sistema de regulacin de la Instalacin Trmica. Los sistemas de Regulacin deben ajustarse a lo que al respecto marca el Reglamento de Instalaciones Trmicas actual o al que entre en vigor en el futuro. El ajuste de la energa entregada a la instalacin y por tanto consumida lo podemos hacer regulando un o varios factores. Los factores controlados usualmente son: Temperatura Caudal Humedad Presin Velocidad En el establecimiento de una Regulacin es muy importante una correcta eleccin del Bucle de Regulacin. Se consideran dos tipos de Bucle : Bucle Cerrado y Bucle Abierto. La Regulacin en Bucle Cerrado consiste en hacer actuar un regulador en funcin de la magnitud regulada. Se utilizar en caso de poder medir la magnitud a regular. El elemento o dispositivo regulador acta segn cual sea la causa de la perturbacin.
Accin del regulador por medio de un rgano de regulacin
Sistema Regulado Media de la magnitud regulada Regulador
La Regulacin en Bucle Abierto consiste en actuar directamente sobre la seal de maniobra de la instalacin sin medicin directa de la magnitud regulada. A este principio de regulacin tambin se le denomina en cadena abierta o regulacin por anlisis de tendencia. Se puede utilizar cuando las magnitudes perturbadoras medibles tienen un gran efecto sobre la magnitud regulada, a condicin de conocer el efecto causado por estas perturbaciones.
Magnitud Peturbadora Seal de maniobra Magnitud Regulada
Ejemplo de Bucle Cerrado sera la Regulacin de Temperatura de un local climatizado mediante la variacin de la temperatura del aire de impulsin en funcin de la temperatura ambiente o de la de retorno. Ejemplo de Bucle Abierto sera la Regulacin de Temperatura de impulsin del agua de impulsin en un sistema de calefaccin en funcin de la Temperatura exterior. Podemos clasificar los Reguladores segn su sentido de accin como: Regulador todo o nada Regulador flotante Regulador Proporcional (P) Regulador Integral (I) Regulador Proporcional Integral (PI) Regulador Proporcional- Integral- Derivado (PID) En un Regulador a dos posiciones el elemento de control final se mueve de una posicin a la otra segn el sentido de la desviacin. Se llama Todo o Nada cuando estas dos posiciones son las extremas del recorrido del elemento de control final : abierto y cerrado. El Regulador Flotante est provisto de un estado de parada intermedia que permite detener el rgano regulador cuando la magnitud regulada est prxima al valor de consigna. Hay por tanto tres posiciones: Desplazamiento hacia el cierre, Parada y desplazamiento hacia la apertura. En el Regulador Proporcional existe una relacin continua, lineal entre el valor de la desviacin sobre el valor de consigna y la posicin del rgano de regulacin dentro de una banda de ajuste llamada proporcional.
18 C o n s u m o e n e r g t i c o y r e n d i m i e n t o d e i n s t a l a c i o n e s
En el Regulador Integral la velocidad del rgano de Regulacin es proporcional al valor de la desviacin. Cuanto mayor sea la desviacin mayor ser la velocidad del rgano de regulacin. En el Proporcional- Integral con la accin P produce rpidamente una variacin grande de la seal de maniobra, despus de una variacin rpida se obtiene una correccin final ms lenta, por la accin Integral. La accin Derivada se utiliza en unin con la accin proporcional y la Integral. La accin derivada corrige la posicin de la vlvula proporcionalmente a la velocidad de variacin de la desviacin para que despus de una perturbacin brusca, la magnitud regulada vuelva lo ms rpidamente posible a su valor de consigna. El R.D. 1027/ 2007 clasifica en 5 tipos , de acuerdo con la capacidad del sistema de climatizacin para controlar la temperatura y la humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigromtricas.
Las temperaturas de funcionamiento, en los diversos aspectos que comentaremos seguidamente tienen una influencia muy importante en la demanda energtica y en los rendimientos de las instalaciones. Por ello es fundamental una eleccin adecuada de los valores de consigna o funcionamiento de las temperaturas. Como ejemplo diremos que 1 C de diferencia en la T de diseo interior representa aproximadamente un 4% de ahorro en la energa Demandada en una instalacin de Calefaccin. Los captadores solares aumentan su rendimiento cuanto ms baja sea la T de entrada del agua a ellos. El rendimiento de las calderas de condensacin alcanzan los valores ptimos cuando el agua de retorno alcanza valores suficientemente bajos, como para que se produzca la condensacin del vapor de agua contenido en los humos. Es por tanto muy importante que el proyectista elija cuidadosamente las temperaturas de funcionamiento.
Instalaciones Trmicas en los edificios
5. INSTALACIONES TRMICAS EN LOS EDIFICIOS
5.1 CONCEPTOS CLAVES Confort y fenmenos fisiolgicos
Para que un ambiente pueda considerarse como confortable, en primer lugar debe cumplirse la ecuacin del balance trmico; es decir, es necesario que los mecanismos fisiolgicos de la termorregulacin sean capaces de llevar al organismo a un estado de equilibrio trmico entre la ganancia de calor (de origen ambiental y metablico) y la eliminacin del mismo. El equilibrio trmico por si slo no es suficiente para proporcionar sensacin de confort; en efecto, el organismo es capaz de conseguir satisfacer el balance trmico con una gama amplia de combinaciones de situaciones ambientales y tasas de actividad pero slo una franja estrecha de ellas conducen a situaciones que el propio sujeto determine que son confortables; la experiencia ha demostrado que para que se d la sensacin de confort debe cumplirse, adems del equilibrio trmico, que tanto la temperatura de la piel como la cantidad de sudor secretado (y evaporado) deben estar comprendidos dentro de ciertos lmites. La temperatura de la piel y la cantidad de sudor secretado van a estar influidos por la vestimenta, las caractersticas de trabajo, la humedad relativa y la T radiante. As, la expresin que Fanger llama "ecuacin del confort" establece la relacin que, en situaciones de confort, debe cumplirse entre tres tipos de variables: A) Caractersticas del vestido: aislamiento y rea total del mismo. B) Caractersticas del tipo de trabajo: carga trmica metablica y velocidad del aire. C) Caractersticas del ambiente: temperatura seca, temperatura radiante media, presin parcial del vapor de agua en el aire y velocidad del aire.
La inclusin de la velocidad del aire en los apartados B) y C) se debe a considerar que la velocidad efectiva del aire respecto al cuerpo tiene dos componentes: una, la velocidad que tendra el aire respecto al cuerpo y si ste estuviera quieto y otra, la velocidad debida al movimiento del cuerpo respecto al aire tranquilo; la suma de ambos valores es lo que llamaremos velocidad relativa del aire respecto al cuerpo.
Influencia del vestido Las caractersticas trmicas del vestido se miden en la unidad denominada "clo" (del ingls clothing, vestido), equivalente a una resistencia trmica de 0,18 m2 hr C/Kcal; a continuacin se indica, para los tipos ms usuales de vestido los correspondientes valores de la resistencia en "clo": Desnudo: 0 clo. Ligero: 0,5 clo (similar a un atuendo tpico de verano comprendiendo ropa interior de algodn, pantaln y camisa abierta).
I n s t a l a c i o n e s t r m i c a s e n l o s e d i f i c i o s
Medio: 1,0 clo (traje completo). Pesado: 1,5 clo (uniforme militar de invierno).
Influencia de la humedad relativa Cuando la humedad difiere del 50 % su influencia en el IMV( Indice de valoracin medio: promedio de las calificaciones que se dan para el confort de una situacin confortable *) se tiene en cuenta mediante el empleo de grficos donde se da el factor de correccin por humedad, FH, en funcin del nivel de actividad, el tipo de vestido y la velocidad relativa del aire. *Escala Fanger de Calificaciones de sensaciones - 3 muy fro - 2 fro - 1 ligeramente fro 0 neutro (confortable) + 1 ligeramente caluroso +2 caluroso +3 muy caluroso
Influencia de la T radiante La temperatura radiante media se calcula a partir de los valores medidos de la temperatura seca, la temperatura de globo y la velocidad relativa del aire mediante la siguiente frmula:
TRM=TG+1,9
Donde: TRM es la Temperatura radiante media
(TG-TS)
TG es la Temperatura de globo (medida con un termmetro de globo) TS es la Temperatura Seca V es la velocidad relativa del aire en m/s El nuevo RITE establece las condiciones interiores de diseo (T operativa y humedad relativa) para ocupantes con actividad de 1,2 met y grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno (1 met es una actividad metablica en la que la persona desprenda una energa de 58,2 w / m2 ).
22 I n s t a l a c i o n e s
t r m i c a s
Podemos definir como ZONA TRMICA el local o agrupacin de locales cuya curva de carga trmica tiene una variacin, a lo largo del tiempo, propia e independiente y distinta de la de otros locales o agrupaciones de ellos. Esa diferenciacin, hace que un posible tratamiento comn de las cargas trmicas se tradujera inevitablemente en desequilibrios de temperaturas y prdidas de confort. Esta situacin nos lleva a considerar la necesidad de tratamiento independiente para cada una de ellas, entendiendo con tratamiento independiente que las zonas distintas tengan Unidades Terminales Activas especficas. Este principio de independencia de las zonas llevado al extremo, nos planteara problemas tcnicos de ejecucin y econmicos por lo que se debe alcanzar un equilibrio entre lo deseable desde el punto de vista de las cargas y lo conveniente desde el econmico y de ejecucin. Este equilibrio marcar sin ninguna duda un jaln en la calidad de la instalacin, por lo que el proyectista deber prestar cuidado suficiente para conseguirlo.
Por Inversin Trmica Sucesiva entendemos el paso, en una determinada zona o agrupacin de zonas, desde una demanda positiva o negativa a una demanda negativa o positiva respectivamente; es el paso que se da cuando la zona pasa de rgimen de verano a rgimen de invierno o viceversa. Un tipo distinto de Inversin que se denomina Inversin Simultnea es la que se produce cuando unas zonas presentan por ejemplo, demandas negativas y otras, simultneamente, demandas positivas. Puede darse el caso de que ambas se presenten conjuntamente. Cuando el edificio presenta inversin de alguna de las dos formas referidas, la instalacin deber tener la posibilidad de reaccionar ante ella, suministrando simultneamente el tratamiento para ambos tipos de carga e incluso siendo capaz de aprovechar la energa liberada en unas de las zonas para tratar las otras.
En determinadas ocasiones puede darse el caso de que las cargas de un local puedan ser compensadas total o parcialmente por el aire exterior, que tendr unas condiciones de T y humedad suficientes para conseguirlo.
Este efecto recibe el nombre de Enfriamiento Gratuito y, a partir de valores predeterminados de caudales de tratamiento, el proyectista tiene la obligacin de disear la instalacin para conseguirlo. El nuevo RITE es ms exigente que el anterior en cuanto al enfriamiento gratuito, ya que aqul requiere que se ejecute para potencias superiores a 70 kW., mientras que ste slo lo requera para instalaciones con caudales mayores de 3 m3 /s. que representan potencias mucho mayores.
La curva de carga de un edificio presenta, como hemos tenido ocasin de ver, una variacin de la demanda a lo largo del tiempo. Si el aporte de energa para compensar la carga no pudiera tener la misma posibilidad de variacin, se nos producira tambin un desequilibrio con la consecuencia que las temperaturas de confort alcanzaran valores por encima o por debajo de las de diseo. En el caso de generacin de calor el nuevo Reglamento establece que si la potencia nominal a instalar es mayor de 400 kW se instalarn dos o ms generadores y si es igual o menor que 400 kW y suministra servicio de calefaccin y de agua caliente sanitaria se podr emplear un nico generador siempre que la potencia demandada por el A.C.S. sea igual o mayor que la potencia del primer escaln del quemador. Se podrn adoptar soluciones distintas siempre que se justifique tcnicamente la equivalencia desde el punto de vista de la eficiencia energtica. En el caso de generacin de fro el nmero de generadores ser tal que se cubra la variacin de la demanda del sistema con una eficacia prxima a la mxima que ofrecen los generadores elegidos y podr hacerse escalonadamente o con continuidad. El ajuste de los aportes energticos a la demanda debe ser estudiado cuidadosamente ya que los fraccionamientos presentan diferentes rendimientos segn las potencias de escalonamiento elegidos. Por ejemplo, la adopcin de dos generadores de calor de potencia igual al 50% de la Potencia demandada, tendr menos eficiencia energtica que la eleccin de dos generadores de potencia 33% y 66%, respectivamente de la Potencia total, debido a que el ajuste de la generacin a la demanda es mejor en la segunda situacin que en la primera.
24 I n s t a l a c i o n e s
5.2 TIPOS DE INSTALACIONES
Es conveniente acudir a la Norma UNE 100 000 para determinar exactamente los trminos de instalacin unitaria, individual, colectiva y centralizada. Instalacin Unitaria: Aquella en la que la produccin de fro y/o calor es independiente para cada local. Caso de estufas, acumuladores elctricos, convectores, aparatos de ventana etc. Puede tener importancia su consideracin en zonas en que, por sus valores climticos en invierno, la aplicacin de sistemas de acumulacin de energa elctrica tiene ventajas econmicas para el usuario; aunque energticamente no sea rentable para la comunidad. Instalacin Individual: Aquella en que la produccin de fro o de calor es independiente para cada usuario. Estn siendo profusamente utilizadas en la actualidad, por las ventajas que tienen en aspectos que no son evidentemente los rendimientos energticos o los costes para un mismo nivel de confort. Instalacin centralizada: Aquella en la que la produccin de calor y/o fro se realiza en una central desde la cual se transporta la energa trmica a diversos subsistemas o unidades terminales por medio de un fluido caloportador. Instalacin colectiva: Es una instalacin centralizada en la que la produccin de fro y/o calor sirve a un conjunto de usuarios dentro de un mismo edificio.
5.2.1 Clasificacin de los sistemas de climatizacin en funcin de las caractersticas del lazo primario
A continuacin se procede a la descripcin de los sistemas de climatizacin en funcin del tipo de produccin de los efectos de calefaccin y de refrigeracin. Por lazo primario entendemos el conjunto de elementos para la produccin y distribucin del efecto de calefaccin o refrigeracin. Por lazo secundario, el de los elementos para el aprovechamiento del fluido calorfero para calentar o refrigerar el aire del ambiente a climatizar. Es tambin frecuente separar, en el lazo primario, el sistema de produccin o generacin, del sistema de transporte, para realizar clasificaciones en funcin de ambos.
5.2.1.1 Generacin de calor por calderas de combustin Es uno de los mtodos ms eficaces, tal vez el que ms, para producir calor. Consideraciones desde el punto de vista de rendimiento Se acepta que las instalaciones centralizadas tienen un rendimiento mayor que las individuales. Hay que distinguir entre rendimiento instantneo y el rendimiento estacionario tal como se ha indicado anteriormente. Los rendimientos superiores al 100 % (respecto al PCI) se obtienen cuando se utiliza agua a T suficientemente baja para permitir que la T de los humos sea suficientemente baja como para producir la condensacin del vapor de agua y extraer as su calor latente. Se logra con calderas especiales de condensacin. La caldera de condensacin debe utilizarse en instalaciones que funcionen a baja T que es cuando obtienen mayor rendimiento; en caso contrario no se alcanzan rendimientos superiores a las convencionales. El nuevo Reglamento incentiva la utilizacin de calderas de combustin de biocombustibles slidos o biomasa, al disminuir para ellas las exigencias de rendimientos y de eliminar las de fraccionamiento de potencia. Consideraciones desde el punto de vista medioambiental El Gas Natural produce aproximadamente un 25% menos de CO2 que los gasleos. Ambos son los combustibles ms utilizados en calderas de combustin. De acuerdo con el nuevo RITE, las calderas de combustin de tipo atmosfrico quedan prohibidas a partir del 1 de enero de 2010.
5.2.1.2 Generacin de calor por Bomba de Calor La Bomba de Calor, como su nombre indica, transporta calor desde un foco fro a un foco caliente. La expresin terica del COP de una Bomba de Calor viene dada por el cociente entre la T del foco fro y la diferencia entre la T del foco caliente y la del fro (Temperaturas absolutas). COP = Tff / Tfc - Tff Si se tratara de una bomba de calor aire-agua que trabajara con un aire exterior a 1 C, y con una temperatura de evaporacin de -3 C, que produjera un calentamiento del agua desde 39 a 44 C para una T de condensacin de 47 C calcularamos un COP terico de COP = 5,402. Para esta bomba de calor podramos obtener unos datos, en el catlogo del fabricante, de potencia calorfica cedida de 600 kW y una absorbida de 217 kW, lo que significa un COP real de 2,76. 26 I n s t a l a c i o n e s
t r m i c a s e n l o s e d i f i c i o s
El primero de los COP expresado corresponde al ciclo terico y por tanto imposible de alcanzar. El segundo es real pero instantneo, por lo que no puede tener en cuenta las condiciones reales en las que la mquina va a trabajar y por tanto puede ser representativo pero tampoco va a ser completamente cierto. El proyectista de un sistema con bomba de calor deber tener un exquisito cuidado con el valor de COP estimado y en consecuencia el valor estimado de la energa que puede proporcionar la mquina. Finalmente hay que significar que una bomba de calor no consume menos energa primaria que una caldera. Una caldera va a quemar combustibles lquidos o gaseosos con un rendimiento bastante bueno, mientras que una bomba de calor consume energa elctrica producida con bastante probabilidad con un rendimiento bastante menor. Solamente en casos de produccin por cogeneracin o trigeneracin, podramos hablar de rendimientos finales equiparables. 5.2.1.3 Energas alternativas en produccin de calor Por lo que respecta a las energas alternativas como susceptibles de utilizarlas en climatizacin es preciso decir que tienen un encaje difcil. En cualquier caso, en la casi totalidad de las ocasiones debern emplearse con una energa covencional de apoyo. En los ltimos tiempos se est desarrollando, fundamentalmente en viviendas unifamiliares, la utilizacin de bombas de calor tierra- agua y tierra-aire; las primeras de ellas se utilizan para producir agua a baja temperatura y utilizarla en suelos radiantes. 5.2.1.4 Refrigeracin por el ciclo de compresin Por lo que respecta a la produccin de fro el ciclo de compresin de vapor es el mayoritariamente utilizado. De los ciclos que podran utilizarse comercialmente es el que ms se aproxima al ciclo de Carnot, que como sabemos es el ciclo termodinmico de mayor rendimiento terico. La problemtica actual fundamental de stos equipos es la eleccin de un refrigerante respetuoso con la capa de ozono. 5.2.1.5 Refrigeracin por ciclo de absorcin Aunque es conocido con anterioridad al de compresin, su utilizacin es muchsimo menor, por su COP mucho ms bajo y porque el mantenimiento de las mquinas presenta unas mayores dificultades. El Reglamento de Instalaciones de Calefaccin anterior al actual RITE exiga para stas mquinas unos rendimientos difciles de alcanzar. Debe advertirse que su aplicacin ser nicamente rentable slo en caso de utilizar calores residuales o provenientes de energa solar trmica.
5.2.1.6 Cogeneracin y trigeneracin Por cogeneracin entendemos la produccin de energa elctrica con el aprovechamiento del calor residual, obtenido en aquella, bien en sistemas de calefaccin o bien para producir calor y fro en cuyo caso hablaremos de trigeneracin. Tambin en ste caso como en el COP de las bombas de calor es preciso aquilatar muy bien las prestaciones reales, porque en caso contrario los anlisis de rentabilidad podrn resultar falsos.
5.2.2 Clasificacin de los sistemas de climatizacin en funcin de las caractersticas del sistema de transporte
5.2.2.1 Sistemas con agua como caloportador Es el fluido ms utilizado; es fcil y barato de transportar. Puede presentar problemas de corrosin o incrustacin, por lo que es preciso cuidar la eleccin del tipo de tubera. La amplia experiencia que se tiene de su utilizacin y su facilidad de mantenimiento, hacen que sea un sistema de transporte de energa calorfica que haya que considerar siempre con carcter prioritario. El vapor de agua y el agua sobrecalentada estn prcticamente descartados salvo en aplicaciones singulares y concretas. A veces en funcin de las condiciones exteriores puede ser necesario la adicin de sustancias anticongelantes tales como el etilen-glicol.
5.2.2.2 Sistemas de aceites trmicos Se utiliza en instalaciones industriales. Se utilizan cuando se necesitan temperaturas elevadas sin necesidad de alcanzar presiones tambin elevadas. Su elevada viscosidad hace que los costes de bombeo sean mayores que con el agua.
5.2.2.3 Sistemas de aire El transporte por aire se utiliza para instalaciones medianas o pequeas y a veces hay que recurrir a velocidades elevadas para conseguir caudales suficientes, con una posterior reduccin de la velocidad. Si utilizamos aire como medio de transporte estaremos ante un sistema caro, con problemas de ruidos, de prdidas de calor, de utilizacin de espacios, etc., a veces difcil 28 I n s t a l a c i o n e s
de equilibrar cuando haya ramas diferentes, y por tanto no es un medio adecuado como transporte de calor. En sentido contrario, la probable situacin de los equipos principales en salas de mquinas permite su mejor explotacin y mantenimiento; pueden incorporarse sistemas de recuperacin de calor con relativa facilidad y de enfriamiento gratuito.
5.2.3. Clasificacin de los sistemas en funcin del sistema de aprovechamiento del fro o del calor en el lazo secundario
5.2.3.1 Sistemas Todo Aire Es un sistema muy utilizado. En un sistema todo aire se utiliza el fluido para compensar tanto las cargas sensibles como latentes. Podrn encontrarse sistemas de caudal constante o variable, con velocidades bajas, medias o altas. En un sistema todo aire, las cargas, tanto sensibles como latentes, son compensadas mediante las condiciones de T y humedad del aire impulsado. Como ventajas de este sistema podemos considerar su flexibilidad para proyectar una distribucin ptima del aire y su adaptacin a las variaciones de carga, as como a situaciones que requieran humidificacin en invierno. La posibilidad de efectuar un amplio nmero de recirculaciones a travs de la unidad de tratamiento, permite conseguir una buena calidad del aire interior. Es tambin una ventaja del sistema la utilizacin fcil del enfriamiento gratuito y de recuperadores de calor. Finalmente podemos tambin destacar la posibilidad de divisin de la instalacin en zonas y de un cambio estacional fcil y sencillo. Los mayores inconvenientes son la dificultad que se encuentra muchas veces para el trazado de conductos y para un equilibrado correcto de presiones, en grandes instalaciones, lo que puede producir una incorrecta distribucin de aire y por tanto una incorrecta compensacin de la carga. Una variante muy importante de los sistemas todo aire son los denominados de caudal variable que tienen como fundamento la circunstancia de que el sistema funcione en un elevado porcentaje de tiempo por debajo del 100 % de la potencia de clculo, por lo que no es necesario que los ventiladores trabajen con el 100 % del caudal nominal. En el denominado verdadero VAV (caudal de aire variable), se compensa con una instalacin de calefaccin las prdidas de zonas perimetrales (si son las nicas que las tienen) y la instalacin VAV proporciona fro, con un caudal de aire variable para
compensar las ganancias de calor variables de zonas interiores. Con estos sistemas puede preverse el cierre total de zonas desocupadas y se puede aprovechar al mximo la falta de simultaneidad de las cargas mximas. Por el contrario hay que tener especial cuidado con la distribucin de aire (relacin de induccin de difusores, alcances con los caudales mnimos, etc.) y con la eleccin de ventiladores. La difusin, en los VAV, es tal vez la parte que ms ha de cuidar el proyectista ya que al ir disminuyendo la carga- hasta llegar a ser muy pequea o nula- hay que disminuir tambin el caudal de aire que se inyecta en los locales. Cuando se trata de aire fro, el chorro de salida puede provocar corrientes molestas y adems puede ocurrir que el sistema de regulacin del difusor de aire no admita bajar de un caudal menor del 30% del caudal mximo, producindose un mal funcionamiento del mismo en caso contrario. 5.2.3.2 Sistemas Agua - Aire Estos sistemas combinan el efecto refrigerante del agua y del aire en las unidades terminales instaladas en los espacios a acondicionar. El agua y el aire se enfran o se calientan en centrales de produccin de fro o de calor. Se incluyen aqu los sistemas de induccin y de fancoils con aire de ventilacin y los de paneles radiantes con ventilacin. Si no existiera el aire de ventilacin, los sistemas de fancoils o de paneles seran Todo Agua. Tiene como ventajas un buen control individualizado de temperatura, un menor espacio necesario que los sistemas todo aire y que el local puede calentarse mediante el circuito de agua, sin utilizar la potencia del sistema de ventilacin. Como inconvenientes encontramos que estos sistemas se suelen utilizar para acondicionamiento del permetro, teniendo que utilizar otros sistemas para otras zonas. Adems el rendimiento de las unidades terminales, disminuye por la falta de limpieza o uso de filtros inadecuados. Fancoils Estn constituidos por filtro, motor, ventiladores o ventilador y bateras. Los filtros de fancoil, al no poder imponer una resistencia considerable al paso del aire, no son de muy buena efectividad. Los tamaos ms pequeos de fancoil tienen un solo ventilador, para tamaos mayores es muy corriente que tengan dos; siendo una parte esencial del aparato. Los fancoils pueden tener una o dos bateras ( a dos tubos o a cuatro tubos ) y hay que tener muy en cuenta las prdidas de carga manifestadas por el fabricante, puesto que en alguna ocasin pueden ser elevadas.
30 I n s t a l a c i o n e s
El control de la potencia proporcionada por el aparato puede realizarse : a) Consiste en un termostato todo- nada que detiene la marcha del ventilador cuando se alcance la temperatura deseada. b) Tambin con un termostato todo- nada se manda una vlvula que interrumpe el paso del agua por la batera. c) Un termostato proporcional acta sobre una vlvula modulante. La potencia suministrada es fcilmente regulable y se puede disear una regulacin PID, que proporcione una regulacin muy buena. Inductores De aspecto exterior similar al fancoil, constan de un pleno por la que se impulsa el aire primario a presin relativamente alta; desde el plenum pasa por unas boquillas de seccin pequea que crean una depresin, la cual permite recoger el aire del local y hacerlo pasar por la batera para enfriarlo. Realmente es una instalacin que en la actualidad es difcil ver. 5.2.3.3 Sistemas Todo Agua Los sistemas todo agua ms utilizados son : Radiadores o convectores Paneles radiantes de suelo o techo Fancoils sin aire exterior Las ventajas de estos sistemas son que ocupan menor espacio que los de aire; permiten utilizar para el caso de calefaccin mediante fan-coils o paneles radiantes temperaturas de agua ms bajas ( lo que permite el empleo adecuado de recuperadores de calor) y en edificios habitados es ms fcil de instalar una red de tuberas que de conductos. Como desventajas podemos sealar que las unidades de refrigeracin que trabajan a bajas temperaturas requieren una bandeja de condensacin equipada con desage. Por lo que respecta a los paneles radiantes hay que decir que en el caso de calefaccin transmiten ms de 50% de su potencia calorfica por radiacin. La transferencia de energa radiante depende de : T de superficies (emisoras y receptoras) Emisividad de superficie radiante Reflectancia, absortancia y transmitancia del receptor Angulo slido entre la superficie emisora y receptora
En el caso de paneles para refrigerar es preciso significar que cuando se trata de suelos fros, no pueden cubrirse de ninguna forma con alfombras o moquetas, ni por entarimados y que sin embargo la T fria del suelo, que no debe pasar por debajo de los 12 C , puede resultar ms molesta que una T de 29 C en el caso de un suelo caliente. Los techos fros tienen mayor eficacia que los suelos fros para compensar las cargas calorficas. 5.2.3.4 Sistemas de distribucin de Frigorgenos Son los sistemas que utilizan como fluido caloportador, los gases frigorgenos. Actualmente tales sistemas se aplican en los sistemas autnomos, y los split y multisplit; en ste ltimo caso los sistemas VRV, que permite regular el caudal de refrigeracin que llega a las unidades interiores, permiten obtener elevados valores de los rendimientos.
32 I n s t a l a c i o n e s
Cdigo Tcnico
6. CDIGO TCNICO
El Cdigo Tcnico de la Edificacin es el marco normativo por el que se regulan las exigencias bsicas de calidad que deben cumplir los edificios, includas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos bsicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la Disposicin adicional segunda de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacin de la Edificacin ( LOE ). Tales exigencias bsicas, cuyo concepto se ha explicado anteriormente en el apartado ANTECEDENTES, vienen siendo ya establecidas, incluso con anterioridad a la LOE, en la Directiva de Productos de la Construccin. El CTE establece dichas exigencias bsicas para cada uno de los requisitos bsicos de seguridad estructural, seguridad en caso de incendios, seguridad de utilizacin, higiene, salud y proteccin del medio ambiente, proteccin contra el ruido y ahorro de energa , establecidos en el artculo 3 de la LOE y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantas tcnicas. No obstante, como ya se ha indicado anteriormente, el CTE permite el que se ha denominado enfoque prestacional, por el cual se pueden utilizar otros procedimientos que no sean los indicados en l, siempre que se alcance el cumplimiento de las exigencias mnimas. El Cdigo Tcnico, dentro del conjunto de Normativa sobre la edificacin prcticamente omnicomprensivo que representa, incluye como uno de sus Documentos Bsicos el de Ahorro de Energa HE, que est compuesto por las secciones HE1 dedicada a la Demanda Energtica de los Edificios, la HE2 que es el nuevo Reglamento de Instalaciones Trmicas, la HE3 dedicada a la Eficiencia Energtica en la Iluminacin, la HE4 Contribucin Solar mnima de Agua Caliente Sanitaria y la HE5 Contribucin Fotovoltaica Mnima de Energa Elctrica. El Objetivo del Requisito Bsico Ahorro de Energa consiste en conseguir un uso racional de la Energa necesaria para la utilizacin de los edificios, reduciendo a lmites sostenibles su consumo. Algunas estimaciones (ver codigotecnico.org) sitan el posible ahorro de energa para climatizacin, en los Edificios objeto del Cdigo entre un 20% y un 25% respecto a la situacin anterior. El Cdigo Tcnico, como en todos sus Documentos Bsicos, determina para el Documento Bsico HE, unos requisitos bsicos que se concretan en unas exigencias bsicas para cada una de sus Secciones. En la Seccin HE1 Limitacin de la Demanda Energtica, en su apartado 2, se establecen las siguientes exigencias bsicas: Limitacin de la Demanda Energtica. Limitacin de las Condensaciones Superficiales e Intersticiales. Limitacin de la permeabilidad de las carpinteras de huecos segn zonas climticas.
Cdigo Tcnico y su cumplimiento
Dichas exigencias se cuantifican en el mismo apartado y para el cumplimiento de las mismas puede optarse por la Opcin Simplificada o por la Opcin General para determinadas condiciones de aplicacin. En la Opcin Simplificada la limitacin de la Demanda se considera cumplida mediante, primero, el establecimiento de valores lmites de los parmetros de transmitancia trmica U y del factor solar modificado de los componentes de la envolvente trmica. La limitacin de los parmetros caractersticos tiene dos aspectos : 1. Por un lado se consideran los parmetros medios de los cerramientos y particiones interiores. En ste caso los valores hallados de los parmetros medios, tanto para locales de baja carga interna como para los de alta carga, sern inferiores a los marcados en las correspondientes tablas de la HE 1. En el caso de transmitancias de muros, de huecos o del factor solar modificado, la comparacin entre los valores medios del proyecto y los de la Tabla 2.2 se realizar para cada orientacin. 2. En segundo lugar, tambin en la Opcin simplificada, la comprobacin de la limitacin de las condensaciones superficiales se basa en la comparacin del factor de temperatura de la superficie interior frsi y el factor de temperatura frsi mnimo que se prescriben en la tabla 3.2 de la seccin HE1. Y finalmente, en la misma opcin, se considerarn vlidos los huecos y lucernarios de las clases 1, 2, 3, y 4 para las zonas climticas A y B y los de las clases 2, 3, y 4 para las zonas climticas C, D y E . En la Opcin General se realiza una evaluacin de la demanda energtica de los edificios mediante la comparacin de sta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opcin. Esta opcin podr aplicarse siempre que el edificio en estudio no presente soluciones constructivas que impidan que puedan ser introducidas en los programas informticos. As como la Opcin Simplificada representa el enfoque PRESCRIPTIVO de la Norma, la Opcin General representa el enfoque PRESTACIONAL. Para el desarrollo y verificacin de la Opcin General se formaliza a travs de un Programa Informtico oficial o de referencia. La versin oficial de ese programa se denomina Limitacin de la Demanda Energtica, LIDER y tiene la consideracin de Documento Reconocido del CTE. No obstante, cualquier otro programa que desarrolle un mtodo de clculo para el desarrollo de la Opcin General, puede ser aceptado como procedimiento vlido con la condicin de que haya sido previamente validado con el procedimiento que se establezca obteniendo el rango de Documento Reconocido.
34 C d i g o T c n i c o y s u c u m p l i m i e n t o
Recordamos que el CTE define como Documentos Reconocidos los Documentos Tcnicos, sin carcter reglamentario, que cuenten con el Reconocimiento del Ministerio de Vivienda que mantendr un Registro pblico de los mismos. Uno de los Documentos Reconocidos que pudieran ser ms interesante es el que incluyera los materiales, y las caractersticas de los mismos, que se puedan utilizar para la realizacin de cerramientos y particiones interiores de los edificios.
6.1 COMPOSICIN DE LOS PROYECTOS. SEGUIMIENTO DE OBRAS
Por lo que se refiere a la realizacin de los Proyectos, el Cdigo Tcnico impone como condiciones de proyecto: La informacin sobre las caractersticas tcnicas mnimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen en el edificio proyectado (cuestin muy importante a la hora de determinar los parmetros caractersticos). Indicacin de las verificaciones y controles a realizar para comprobar la conformidad con el proyecto de las unidades de obra. Las verificaciones y las pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio. Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado (aspectos a los que el CTE da gran importancia en todos los Documentos Bsicos). Desde el punto de vista de un proyecto afectado por el Documento HE se debe destacar que se precisa una descripcin completa y exhaustiva de las caractersticas de los cerramientos del edificio proyectado. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Bsicos del Cdigo Tcnico establecen las caractersticas tcnicas de productos que se incorporen a los edificios , sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable. En cualquier caso, cuando en Proyecto se determine algn tipo de producto habr que asegurarse de su Certificacin o Certificaciones CE (el producto puede requerir ms de una certificacin). Los Productos que deben contar con la Certificacin CE son todos aquellos que tengan incidencia sobre los requisitos esenciales de los edificios y las obras de ingeniera civil que marca el Cdigo Tcnico y que se citan seguidamente:
Seguridad estructural Seguridad en caso de incendio Seguridad de utilizacin Higiene, Salud y Proteccin del Medio Ambiente Proteccin contra el ruido Ahorro de Energa y Aislamiento Trmico No obstante, existen Productos que no necesitan certificacin CE y son los que considere la Comisin de la Comunidad Europea como de escasa incidencia sobre los requisitos esenciales mencionados. Estos tendrn una declaracin del fabricante de conformidad con las buenas prcticas de fabricacin. Los Certificados CE de productos de la construccin, que permitirn poner el marcado CE en un producto podrn realizarse en base a: Norma Armonizada que es una Norma establecida por organismos europeos de normalizacin de acuerdo con mandatos conferidos por la Comisin de la CE con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos o bien por Norma transposicin de Norma Armonizada que es una Norma nacional de un estado miembro de la Comunidad Europea que sea transposicin de una Norma Armonizada. O tambin mediante: Documento de Idoneidad Tcnica Europeo (DITE): Evaluacin tcnica favorable de la aptitud de un producto para el uso asignado, concedida por alguno de los organismos autorizados a tal efecto, fundamentada en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las que ste producto se utiliza. El DITE se solicitar por el fabricante o su representante ante uno de los organismos habilitados a tal fin. El DITE sirve como documento de referencia para el marcado CE del producto. MARCADO CE: El marcado CE colocado sobre un producto significa, de acuerdo con la Decisin del Consejo 90/683 modificada por la 93/465 ,que el producto cumple con todas las directivas que le sean aplicables y que por supuesto cada una de las Certificaciones CE que haya obtenido se han llevado a cabo de acuerdo con alguna de las normas anteriores. Por lo que respecta al seguimiento de la obra hay que resaltar que el CTE hace recaer sobre los Directores de Ejecucin la responsabilidad del control de ejecucin de cada unidad de obra, verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucin y disposicin de los elementos constructivos y de las instalaciones, as como de las verificaciones y dems controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en proyecto, la legislacin aplicable, las normas de buena prctica constructiva y las instrucciones de la direccin facultativa. 36 C d i g o T c n i c o y s u c u m p l i m i e n t o
La Documentacin del seguimiento del control de la obra, recogida por el Director de Ejecucin o por el Constructor y entregada a su vez al Director de Ejecucin, ser depositada por ste en el Colegio Oficial correspondiente, el cual emitir Certificaciones de su contenido a quienes tengan inters legtimo.
Certificacin Energtica
7. CERTIFICACIN ENERGTICA
La Directiva 2002/91 relativa a la Eficiencia Energtica de los edificios establece la obligacin de poner a disposicin de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energtica. Este certificado deber incluir informacin objetiva sobre las caracteristicas energticas de los edificios de forma que se pueda valorar y compara su eficiencia energtica. El R.D. 47/ 2007 transpone la citada Directiva y establece el Procedimiento Bsico para el clculo de la Calificacin de eficiencia energtica y las condiciones tcnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energtica de los proyectos y de los edificios terminados. La Directiva y el R.D. son la continuacin lgica del Cdigo Tcnico, en la parte correspondiente al Documento Bsico HE, aadiendo una intensificacin de sus enfoques energtico y medio ambiental y conservando el enfoque actual de las Directivas Europeas de permitir el cumplimiento de la normativa bien por la va prestacional, bien por la prescriptiva. Tambin, como en el CTE, se establecen los Documentos Reconocidos, como instrumento o herramienta para facilitar el cumplimiento del Procedimiento Bsico que se establece en el R.D. de Certificacin Energtica. El procedimiento de Certificacin es de aplicacin a edificios de nueva construccin y a modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, con una superficie til superior a 1000 m2 , donde se renueve ms del 25 % de sus cerramientos. Esto con carcter general ya que hay excepciones como las de edificios o monumentos protegidos oficialmente o de particular valor arquitectnico o histrico, o los edificios destinados al culto,o edificios industriales o agrcolas o las construcciones provisionales con plazo de utilizacin menor de dos aos. Tampoco estn afectados por la Certificacin, las edificaciones que deban permanecer abiertas,las de superficie til inferior a 50 m2 o los de escasa entidad constructiva, sin carcter residencial o pblico. En ste certificado de eficiencia energtica y mediante una etiqueta se asignar a cada edificio una Clase Energtica de Eficiencia, que variar desde la clase A para los energticamente ms eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. Como el citado R.D. utiliza conceptos que pueden parecer similares entre s y prestarse a confusin, damos a continuacin algunas de las definiciones del R.D.47 / 2007 tratando de clarificarlas y sealando sus caractersticas ms importantes.
Eficiencia Energtica de un edificio
Es el consumo de energa que se estima necesario para satisfacer la demanda energtica del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacin. A esta definicin es necesario aadirle de inmediato la de Calificacin de eficiencia energtica de un edificio.
Calificacin de eficiencia energtica de un edificio
Es la expresin de la Eficiencia energtica de un edificio que se determina de acuerdo con una metodologa de clculo y se expresa con indicadores energticos mediante la etiqueta de eficiencia energtica. El Real Decreto distingue las Certificaciones y los Certificados en fase de proyecto y en edificio terminado. Denominando Certificacin al Proceso por el que se verifica la conformidad de la calificacin de eficiencia energtica bien en el caso del proyecto o bien con la del edificio terminado de acuerdo con la de proyecto y Certificado a la Documentacin suscrita bien por el Proyectista o bien por el Director de Obra en la que se incluye la Calificacin de Eficiencia Energtica sealada en la escala de eficiencia que se marca en el R.D. 47/2007. El proceso de Certificacin, con la emisin del correspondiente certificado es un proceso complejo que considera los aspectos de consumos en calefaccin, refrigeracin, ventilacin, consumo de A.C.S., iluminacin..; adems de tener en cuenta los aportes de los sistemas solares activos o los de cogeneracin. En base a esa complejidad en la norma se establece el Control Externo que puede funcionar efectivamente como control de las Certificaciones de Proyectista y de Director de Obra o bien como cooperador de stos para la realizacin de certificaciones y certificados. Las comunidades autnomas debern establecer el alcance del control externo as como el procedimiento para realizarlo. Para el Cumplimiento de R.D. por la va prestacional est reconocido como programa informtico de referencia, el Programa CALENER, aunque naturalmente podrn validarse y obtener la consideracin de Documento Reconocido otros programas que cumplan con las condiciones establecidas. Este programa cuenta con dos versiones: CALENER_VYP, para edificios de Viviendas y del Pequeo y Mediano Terciario (Equipos autnomos). CALENER_GT, para grandes edificios del sector terciario. La utilizacin de programas informticos distintos a los de referencia est sujeta a la aprobacin de los mismos por parte de la Comisin Asesora para la Certificacin Energtica de Edificios. Esta aprobacin se har de acuerdo con los criterios que se establece en el Documento de Condiciones de Aceptacin de Procedimientos Alternativos a LIDER y CALENER. Finalmente es importante sealar que la calificacin energtica obtenida quedar reflejada en la Etiqueta Energtica que deber ser incluida en toda oferta, promocin o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio. 40 C e r t i f i c a c i n E n e r g t i c a
Tambin es importante sealar que el Certificado de Eficiencia Energtica del Edificio terminado se incorporar al Libro del Edificio.
Relacin de Normativa
8. RELACIN DE NORMATIVA
NORMATIVA QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LAS INSTALACIONES TRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RELACIONADA POR RANGO Y FECHA)
Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenacin de la edificacin. Real Decreto 47/2007, de 19-01-2007, por el que se aprueba el Procedimiento bsico para la certificacin de eficiencia energtica de edificios de nueva construccin. Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin (CTE). Real Decreto 312/2005 de 18-03-2005, por el que se aprueba la clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 865/2003 de 04-07-2003 por el que se establecen los criterios higinico-sanitarios para la prevencin y control de la legionelosis. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios. (RITE). Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y de salud en las obras de construccin. Real Decreto 1328/1995 de 28-07-1995, por el que se modifica, en aplicacin de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacin de productos de construccin, aprobadas por Real Decreto 1630/1992, de 29-12. Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se establecen las disposiciones de aplicacin de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativas a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles lquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. Real Decreto 1630/1992 de 29-12 por el que se dictan las disposiciones para la libre circulacin de productos de construccin en aplicacin de la Directiva 89/106/CEE. Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y de salud en las obras de construccin.
Decreto 462/1971, de 11-03-1971, por el que se dictan normas sobre redaccin de proyectos y direccin de obras de edificacin. Orden PRE/2118/2007, de 13-07-2007, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas de ahorro de energa en los edificios de la Administracin General del Estado. Orden ITC/71/2007, de 22-01-2007, por la que se modifica el anexo de la Orden 28-07-1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones tcnicas complementarias para la homologacin de paneles solares. Orden ECO/3888/2003, de 18-12-2003, por la que se dispone la publicacin del Acuerdo de Consejo de Ministros de 28-11-2003, por el que se aprueba el Documento de Estrategia de ahorro y eficiencia energtica en Espaa 2004-2012. Orden de 21 de junio de 2000 por la que se modifica el anexo de la Orden de 10 de febrero de 1983 sobre normas tcnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefaccin por medio de fluidos y su homologacin por el Ministerio de Industria y Energa. Orden de 10 de febrero de 1983, sobre normas tcnicas de los tipos de radiadores y convectores, de calefaccin por medio de fluidos y su homologacin por el Ministerio de Industria y Energa. Orden 02-03-1982 por la que se prorroga el plazo concedido en la Orden 09-04-1981 ("Boletn Oficial del Estado" del 25) en cuanto a homologacin de paneles solares. Orden 09-04-1981 por la que se especifican las exigencias tcnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacin, a efectos de la concesin de subvenciones a sus propietarios, en desarrollo del artculo 13 de la Ley 82/1980, de 30-12, sobre conservacin de la energa. Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Direccin de obras. Orden 17-07-1971 de modificacin de la Orden 09-06-1971, de normas sobre el Libro de rdenes y asistencia en obras de edificacin. Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de rdenes y asistencia en obras de edificacin.
44 R e l a c i n d e N o r m a t i v a
NORMATIVA RELACIONADA CON INSTALACIONES CONEXAS A LAS INSTALACIONES TRMICAS EN LOS EDIFICIOS
(RELACIONADA POR RANGO Y FECHA) Real Decreto 616/2007, de 11-05-2007, sobre fomento de la cogeneracin. Real Decreto 661/2007, de 25-05-2007, por el que se regula la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial. Corr.err. Real Decreto 661/2007, de 25-05-2007, por el que se regula la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial. Real Decreto 1663/2000 de 29-09 sobre conexin de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensin. Orden ITC/1522/2007, de 24-05-2007, por la que se establece la regulacin de la garanta del origen de la electricidad procedente de fuentes de energa renovables y de cogeneracin de alta eficiencia. Corr.err. Orden ITC/1522/2007, de 24-05-2007, por la que se establece la regulacin de la garanta del origen de la electricidad procedente de fuentes de energa renovables y de cogeneracin de alta eficiencia. Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Direccin de obras. Orden 17-07-1971 de modificacin de la Orden 09-06-1971, de normas sobre el Libro de rdenes y asistencia en obras de edificacin. Orden 09-06-1971 de normas sobre el Libro de rdenes y asistencia en obras de edificacin. Resolucin 31-05-2001 por la que establece el modelo de contrato y tipo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin.
Documentos similares a rendimiento de instalaciones termicas y demanda energetica de los edificios
Comic-La-Geotermia-y-la-Familia-Geotermin.pdf
Cartel_codigo_etico.pdf
Mario J Acosta V
Bombas de Calor, Proyecto (2B)
slt192115
Lista comprobacion GST1.pdf
4160-Resolución 29 marzo 2004_20-05-2004_09-59-21 (1)
Más de jcabezon
11081guiapracticaacs08-090608033824-phpapp02
Bonxi BonBon
Eficiencia Energertica en Edificios
guia_energeticos_2009
Practicasfisica de 5 a La 7
Carlos Antonio Jimenez Lopez
Endo Racism o
_EXPLICACIÓN
Los Esquemas Del Delito
Erika Barrios Arzuza
S4HANA Cloud - Gestión de usuarios
11° Sem ECONOMIA AMBINETE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Responda Las Preguntas 1 a 7 de Acuerdo Al Siguiente Al Siguiente Texto
Coloquio Historia Social Latinoamericana 2015
Silabo de Los Cursos Joms
Rodriguez Luis y San Pedro Jose Luis. Historia de España. Siglos XVI-XVII. Vida cotidiana..pdf

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto