Source: https://www.scribd.com/document/335575784/RG-08-2014-Reglamento-de-Calidad-Cooperativas-Energia
Timestamp: 2018-09-20 11:23:38+00:00

Document:
RG 08-2014 Reglamento de Calidad Cooperativas Ener...
2_Arquitectura.pdf
PTO MPAP
Tipos_Constructivos.pdf
Córdoba, 23 de Julio de 2014.
El expediente N° 0521-046185/2013 por el cual se
analiza la necesidad de establecer las Normas de Calidad del Servicio
Público y Sanciones aplicable al servicio de distribución de energía
eléctrica suministrado por las Cooperativas Distribuidoras en el ámbito de
la Provincia de Córdoba a los fines de lograr correctos parámetros en la
I.- Que la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadanoprevé la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos –en
adelante ERSeP-, con carácter de ente autárquico, personería jurídica de
derecho público, con capacidad para actuar pública y privadamente,
individualidad financiera y patrimonio propio, dentro del ámbito del Poder
Que el art. 22 de la Ley citada, establece que el
ERSeP tiene como cometido la regulación de todos los servicios públicos
que se presten en el territorio Provincial, ello implica la prestación del
Servicio Domiciliario de Energía Eléctrica.
Que la función reguladora del ERSeP comprende
- entre otros aspectos - el dictado de la normativa regulatoria, el control y
aplicación de sanciones, la solución de conflictos entre las partes del
sistema, y el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores (art. 24,
ley cit.).
Que conforme lo establece el inciso a) del art. 25
de la Ley N° 8835, compete al ERSeP cumplir y hacer cumplir la
como así también las normas
regulatorias. Que asimismo, el inc. t, establece que compete genéricamente
al ERSeP realizar todos los actos necesarios para el buen ejercicio de su
función reguladora y la satisfacción de los objetivos de dicha ley, siendo
atribución de su directorio realizar todos los actos jurídicos que hagan a su
Que en este cuadro de situación la Ley N° 8836 –
Modernización del Estado-, establece en su articulo 46, a saber “LOS
servicios públicos podrán ser prestados directamente por organismos
provinciales, municipales o por prestadores privados que hayan sido
habilitados (…)para operarlos mediante concesión, licencia, permiso o
autorización (…) Los prestadores públicos y privados estarán sometidos al
contralor del ERSEP…”.
Que así las cosas, resulta clara la competencia
que reviste a este ERSeP en la temática bajo estudio.
II.- Que la Provincia de Córdoba cuenta con 204
Distribuidoras Cooperativas que prestan el Servicio Público bajo estudio.
oportunamente el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución
de Energía. Que por otro lado el Poder Ejecutivo otorgó la Concesión a cada
una de las mismas bajo las condiciones y recaudos que se establecen en el
contrato suscripto con el Ministro de Obras Públicas.
Que el Contrato de Concesión establece como
partes integrantes del mismo varios anexos, siendo uno de ellos el anexo
que comprende las Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones que
regirá las condiciones de calidad en la prestación.
III. Que en este sentido el contrato de referencia
en su artículo 19, inc. I, bajo el acápite “Obligaciones de la Concesionaria”
establece, “Prestar el Servicio Público dentro del Área, conforme a los
niveles de calidad detallados en el Anexo VI…”, asimismo el inc. VI expresa,
“Efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para
garantizar los niveles de calidad…”.
Por otra parte, el artículo 32 bajo el acápite
“Cláusulas Transitorias”, de igual plexo normativo, el en punto 32.1. dispone,
“…a partir de la suscripción del presente CONTRATO, el ENTE resolverá los
reglamentos, normas y contenidos que como ANEXOS II, III, V, VI, VIII y X
formarán parte de este contrato y que se mencionan en las DEFINICIONES,
…”. (Lo remarcado nos pertenece).
IV. Que con fecha veintiséis (26) de julio del 2013
la Gerencia de Energía Eléctrica, expide el Informe N°147/2013, por el cual
expresa, “A partir de la formulación del análisis técnico-legal de la situación
en que actualmente se encuentra la prestación del Servicio Público de
Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba (en manos (…)
de las COOPERATIVAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE CÓRDOBA), (…) se considera pertinente
recomendar la implementación de normas de calidad de servicio público y
sanciones …” y el mismo concluye, “…Se propone tomar como referencia
las “NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Y SANCIONESANEXO VI del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de
Energía a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba…” .
V. Que así las cosas resulta procedente aprobar
las NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Y SANCIONES,
aplicables a las COOPERATIVAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE CÓRDOBA.
VI.- Que en virtud del art. 1º de la Resolución
General ERSeP Nº 1 de fecha 8/05/2001, y su modificatoria Resolución
General ERSeP N° 06/2004, "El Directorio del ERSeP en pleno dictará
Resoluciones Generales en los casos de disposiciones de alcance general y
de aplicación interna y externa, operativas, reglamentarias o interpretativas
de la Ley de su creación o de los marcos regulatorios de los servicios
públicos y concesiones de obra pública bajo su control, como también
cuando se tratara de pautas de aplicación general atinentes a su
funcionamiento y organización...".
Por todo ello, normas citadas, lo dictaminado en
el ámbito de la Gerencia de Energía Eléctrica por el Servicio Jurídico bajo el
N° 477 y en uso de sus atribuciones legales conferidas por los artículos 21 y
siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano -, el DIRECTORIO DEL
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP),
APRUÉBANSE
SERVICIO PÚBLICO Y SANCIONES, aplicables a las COOPERATIVAS
CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA DE CÓRDOBA, que lucen como parte integrante de la presente,
ARTICULO 2°: NOTIFÍQUESE a las Distribuidoras Cooperativas de la
Provincia de Córdoba, a la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas
(FACE) y a la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios
Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba (FECESCOR).
ARTICULO 3°: PROTOCOLÍCESE, hágase saber, dese copia y publíquese
Dr. Miguel Osvaldo NICOLAS
Resolución General N° 08 Anexo Único NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Y SANCIONES ANEXO VI del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba .
. 3.1. 5.2.Conexiones.Emisión de Facturas..7. 5. 5.Calidad del Servicio Técnico.3.3. 5.Índices de Interrupción Adicionales. 4.CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL 4.2..1. 3.Vigencia de las Sanciones..Calidad de Servicio Técnico en la Etapa de Transición....1.4..6.Carácter de las Sanciones.4.1.. 5...SANCIONES 5. 4. 2...Sanciones por Incumplimientos en el Relevamiento.2.4.Nivel de Tensión.1. .1.3.Índices de Interrupción por kVA Nominal Instalado.4..Quejas.Índices para Usuarios con Suministros en Media y Alta Tensión.1.CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO 2.. 3.2.2. 4... 3.Nivel de Tensión en la Etapa de Transición.Sanciones por Apartamientos Respecto de los Límites Admisibles.2. 3.5.Calidad del Producto Técnico.2.5.Calidad del Servicio Técnico en la Etapa de Régimen..CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO 3.1. 2. 5.. Entrega y Confiabilidad de la Información.Calidad del Servicio Comercial..Procedimiento de Aplicación.1.3.5.1.2.. 4.5. 5. 5..Nivel de Tensión en la Etapa de Régimen.. 3.4... 5. 4.1.5.1.Índices de Interrupción por cada cien (100) kilómetros de línea y cien (100) Centros de Transformación MT/BT.Calidad del Servicio Técnico.1.Perturbaciones. 2.ÍNDICE 1.. 5. 4..4.3.Suspensión y/o Corte del Suministro por Falta de Pago...Calidad del Servicio Comercial.1..Tratamiento de Reclamos. 5.Facturación Estimada.. 4.INTRODUCCIÓN 2..Locales de Atención al Público.Calidad del Producto Técnico.
Resarcimiento ante Desabastecimiento o Abastecimiento en Condiciones Fuera de los Parámetros de Calidad Correspondientes. Ampliación u Operación de Instalaciones.1.6. 6. Contaminación Ambiental. 5.6. Construcción.OTRAS 6.. 5.6.6.3.7.Incumplimientos No Sujetos a Sanción.Sanciones por Incumplimientos de Órdenes de Servicio o Resoluciones Emitidas por el ERSeP.2.5.- OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA Trabajos en la Vía Pública. Peligro para la Seguridad Pública. Prestación del Servicio. Acceso de Terceros a la Capacidad de Transporte.8..8..5.6.6.6.. .6.7.6.4. Preparación y Acceso a los Documentos y la Información. Competencia Desleal y Acciones Monopólicas.
1. en adelante el Reglamento de Suministros. poniéndolos a disposición del ERSeP. Se considera que tanto el aspecto técnico como el comercial del servicio deben reunir condiciones mínimas de calidad. Será responsabilidad de las COOPERATIVAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÓRDOBA. por ello se implementarán controles sobre los siguientes parámetros: . El no cumplimiento de las pautas aquí establecidas dará lugar a la aplicación de sanciones. brindar el servicio público de distribución de energía eléctrica con un nivel de calidad acorde a los parámetros establecidos en las presentes Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones. sus normas complementarias y modificatorias. basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio fuera de los parámetros de calidad establecidos. aprobado por Resolución General ERSeP Nº 11/2005. Las disposiciones referentes a la Calidad de Servicio establecidas en las presentes Normas serán de aplicación para todos los tipos o categorías de suministros. en especial el REGLAMENTO DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONCESIONARIA. y en consonancia con lo dispuesto por el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba y sus anexos. instituido como ANEXO VIII del referido contrato. INTRODUCCIÓN. El Ente Regulador de los Servicios Públicos. en adelante el ERSeP. en adelante las CONCESIONARIAS o la CONCESIONARIA. La CONCESIONARIA tendrá la obligación de efectuar las campañas de relevamiento de información y el cálculo de los indicadores descriptos en las presentes Normas. Sus montos se calcularán de acuerdo al método que más adelante se describe. será el encargado de supervisar el fiel cumplimiento de las presentes Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones. realizando los trabajos e inversiones necesarias de forma tal de asegurar la prestación del servicio con la calidad mínima indicada. Para ello la CONCESIONARIA deberá cumplir con las exigencias que aquí se establecen.
y demás obligaciones comerciales de la CONCESIONARIA. tiempos para la restitución de suministros suspendidos o cortados por falta de pago. al inicio de la siguiente etapa. de forma tal de asegurar. teniendo una duración de seis (6) meses. La .6. demoras en la atención de los reclamos del usuario. c) Calidad del Servicio Comercial: correcta atención al usuario en los locales destinados al efecto. Sanciones por Incumplimientos de Órdenes de Servicio o Resoluciones Emitidas por el ERSeP. tramitaciones de reclamos y quejas.a) Calidad del Producto Técnico suministrado: nivel de tensión en el punto de suministro y sus perturbaciones (variaciones rápidas. Asimismo durante esta etapa se adaptará el contenido y la forma de intercambio de información para cada una de las campañas de control. Sanciones por Incumplimientos de Órdenes de Servicio o Resoluciones Emitidas por el ERSeP. • ETAPA DE PRUEBA: Tendrá una duración de seis (6) meses a contar desde la culminación de la ETAPA PRELIMINAR y servirá para poner en marcha y a prueba el método definido en la misma. errores en la facturación y facturación estimada. Se efectuarán las campañas de relevamiento de información que correspondan y se calcularán los respectivos indicadores. tiempos utilizados para responder a pedidos de conexión.6. de acuerdo a lo especificado en estas Normas. caídas lentas de tensión y contenido de armónicas). Servirá para definir y desarrollar el método de medición y control de los indicadores de Calidad de Servicio a aplicar. En esta etapa serán de aplicación las sanciones previstas en el punto 5. b) Calidad del Servicio Técnico prestado: frecuencia y duración media de las interrupciones en el suministro. A fin de adecuar la situación. En esta etapa serán de aplicación las sanciones previstas en el punto 5. • ETAPA DE TRANSICIÓN: Tendrá una duración de un (1) año a contar desde la culminación de la ETAPA DE PRUEBA y en ella se exigirá el cumplimiento de los indicadores y valores prefijados para esta etapa. se definen cuatro (4) etapas con niveles de exigencia crecientes en la calidad de servicio. el pleno y eficaz funcionamiento de la totalidad de los mecanismos de relevamiento y control definidos. de acuerdo al cronograma indicado a continuación: • ETAPA PRELIMINAR: Regirá a partir de la fecha de puesta en vigencia de las presentes Normas.
Asimismo. la cantidad de interrupciones y la duración media de cada una de ellas. 5. contemplándose especialmente a tales fines. Para esta etapa la CONCESIONARIA deberá contar con sistemas de adquisición y tratamiento de información adecuados que posibiliten al ERSeP efectuar los controles previstos en las presentes Normas.ETAPA DE TRANSICIÓN servirá para permitir a la CONCESIONARIA la adecuación de sus instalaciones y sistemas de adquisición de información de forma tal de cumplir con las exigencias de calidad de servicio establecidos para la ETAPA DE RÉGIMEN. Entrega y Confiabilidad de la Información.5. El monto de la sanción será reintegrado a los usuarios como un crédito en la facturación inmediata posterior al período de control. podrán extenderse a requerimiento de la CONCESIONARIA o por iniciativa del ERSeP. Otras Obligaciones de la CONCESIONARIA. acorde a los diferentes niveles de exigencia que se establezcan en cada caso. a los efectos de asegurar el correcto e íntegro desarrollo de las actividades previstas. corresponderá la aplicación de la totalidad de las sanciones previstas en los puntos 5. el ERSeP sancionará a la CONCESIONARIA según corresponda. Otras Obligaciones de la Concesionaria. Sanciones y 6. . Sanciones por Incumplimientos de Órdenes de Servicio o Resoluciones Emitidas por el ERSeP y 6. • ETAPA DE RÉGIMEN: Tendrá su inicio a partir de la culminación de la ETAPA DE TRANSICIÓN y en ella se instrumentarán las acciones tendientes a que gradualmente el control de la prestación del servicio se realice a nivel de cada suministro. Se tolerará hasta un determinado límite las variaciones de tensión. En esta etapa serán de aplicación las sanciones previstas en los puntos 5. Los controles se efectuarán mediante indicadores globales. cuyo monto será proporcional a la totalidad de la energía suministrada fuera de los parámetros de calidad establecidos o a la energía no suministrada. por medio de resolución fundada de este Organismo. Sanciones por Incumplimientos en el Relevamiento. si correspondiera su aplicación. en relación a cada parámetro evaluado. durante esta etapa se ajustarán los métodos de control a aplicar durante la ETAPA DE RÉGIMEN. el esfuerzo demostrado por la CONCESIONARIA para lograr los objetivos propuestos.6. En los casos de verificarse apartamientos en los indicadores de calidad respecto de los límites establecidos. En los suministros en que se excedan estos valores. El inicio y la consecuente duración de las etapas.
La tarea de relevamiento de la información necesaria para la determinación de los indicadores de calidad en las diversas etapas de control. Quejas y reclamos. Facturación estimada. La totalidad de la información relevada en las diversas etapas referente a los controles de la calidad del servicio. Toda otra información que el ERSeP considere necesaria. cortes y restablecimiento de suministros cortados por falta de pago. CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO En el transcurso de la ETAPA PRELIMINAR se definirá. con software y formatos de archivos uniformes. Transgresiones (toda violación al Reglamento de Suministros que no implique hurto y/o defraudación). • Organización de bases de datos auditables con información comercial referente a: • • • • • • • • • • Conexiones. Detalle de facturas emitidas. en caso de ser solicitada. Reclamos de los usuarios. según el número de usuarios y características particulares de la CONCESIONARIA. entre otras cuestiones. deberá remitirse al ERSeP en soporte digital. 2. . Datos de suministros/contratos. facturación y resultados de las campañas de medición. Consumos y lecturas. el alcance de las disposiciones de las presentes Normas en relación a la Calidad del Producto Técnico. previamente definidos por dicho Organismo. relacionables con bases de datos de topología de las redes. • Organización de bases de datos auditables con información de interrupciones. Suspensiones. La tarea de relevamiento comprenderá los siguientes pasos: • Desarrollo de campañas de medición de tensión y relevamiento de curvas de carga. será responsabilidad de la CONCESIONARIA y permitirá al ERSeP supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Los niveles de tensión que se admitirán como nominales serán los definidos en el Reglamento de Suministros y/o el Cuadro Tarifario vigente de la CONCESIONARIA. son el nivel de tensión y las perturbaciones. Si como resultado de los mismos se detectara el incumplimiento de los niveles de tensión admisibles para la etapa correspondiente. En la ETAPA DE RÉGIMEN se efectuarán los controles de los niveles de tensión que se determinen convenientes. durante un tiempo superior al tres por ciento (3%) de la duración del período en que se efectúe la medición.1. la CONCESIONARIA determinará las inversiones que considere necesario ejecutar. Si como resultado de los mismos se detectara el incumplimiento de los niveles de tensión admisibles para la etapa correspondiente durante un tiempo superior al tres por ciento (3%) de la duración del período en que se efectúe la medición. los que deberán ser informados al ERSeP. sin aplicación de las sanciones relativas al incumplimiento de los niveles de tensión.Los aspectos de Calidad del Producto Técnico que se controlarán. la CONCESIONARIA estará sujeta a la aplicación de sanciones. la CONCESIONARIA deberá realizar las inversiones necesarias para la corrección de los inconvenientes. 2. Las sanciones impuestas a la CONCESIONARIA serán restituidas a los usuarios afectados por la mala Calidad del Producto Técnico. siendo la CONCESIONARIA responsable de efectuar las mediciones correspondientes y el procesamiento de los datos relevados. sujeto a la aprobación del ERSeP. su financiamiento y los plazos de ejecución. mediante un . Al respecto. Nivel de Tensión En la ETAPA DE TRANSICIÓN se efectuarán los controles de los niveles de tensión que se determinen convenientes. la misma deberá ser convenida entre las partes mediante la celebración de CONTRATOS ESPECIALES que especifiquen las condiciones diferenciales en la calidad de la prestación. En el caso en que algún usuario solicitara una prestación con un nivel de Calidad del Producto Técnico diferente a la especificada en las presentes Normas. Los períodos de control serán semestrales y las sanciones por incumplimiento a los parámetros de calidad definidos en este punto serán abonadas a los usuarios mediante un crédito en la facturación inmediata posterior al período de control.
Las sanciones se calcularán valorizando la totalidad de la energía entregada con niveles de tensión fuera de los límites permitidos en función de los valores indicados en la tabla correspondiente a la ETAPA DE RÉGIMEN definida en el punto 5.4.1. transformación MT/BT o puntos de suministro según donde se ha dispuesto la medición que registró el/los evento/s Para los casos en que el punto de medición corresponda a un conjunto de usuarios. Durante la ETAPA PRELIMINAR el ERSeP deberá aprobar el equipamiento de medición a utilizar por la CONCESIONARIA. 2. la demanda que abastece la instalación donde se está efectuando la medición de tensión. se indican a continuación: . simultáneamente con el registro de la tensión. Los usuarios abastecidos centros de corresponda) anómalo/s. Para las mediciones realizadas en los puntos de suministro al usuario. La CONCESIONARIA presentará un informe semestral al ERSeP indicando el grado de cumplimiento de las mediciones indicadas por ella y los resultados de las mismas. Nivel de Tensión en la Etapa de Transición Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas en esta etapa con respecto al valor de la tensión nominal. deberá incluir en el informe los montos de las sanciones correspondientes y especificar los usuarios afectados. En los casos en que existieran apartamientos respecto de los límites admisibles. se podrá determinar la demanda en función de lecturas del medidor de energía utilizado para la facturación.1.crédito en la facturación inmediata posterior al período de control en que se detectó el incumplimiento. Para determinar la energía suministrada fuera de los parámetros de calidad establecidos se deberá medir. el monto total de la sanción se repartirá entre los usuarios afectados de acuerdo a la participación del consumo de energía de cada uno respecto del conjunto en el período controlado. afectados por la mala Calidad del Producto Técnico serán los por las instalaciones (estaciones transformadoras AT/MT. el ERSeP podrá exigir presentaciones periódicas a fin de verificar el grado de cumplimiento de las mediciones indicadas y/o efectuar mediciones propias. A los efectos de la supervisión.1.
no pudiendo resultar esta cantidad inferior a diez (10) registros mensuales. la CONCESIONARIA informará en forma semestral al ERSeP la identificación de usuarios en su área de prestación de servicio. serán las siguientes.0 % ± 10.0 % Son obligaciones de la CONCESIONARIA. Conjuntamente con el registro de tensión se deberá registrar la potencia entregada.1. estos valores podrán ser revisados por el ERSeP cuando lo estime conveniente. Para la determinación del porcentaje indicado de usuarios sobre los que se efectuarán las mediciones. • Efectuar mensualmente el registro de tensión en las barras de Baja Tensión de al menos el uno por ciento (1%) de los centros de transformación MT/BT.ALTA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN Zonas Rurales.0 % ± 10. La selección mensual de los centros de transformación MT/BT sobre los cuales se efectuarán las mediciones será realizada por el ERSeP de forma tal de asegurar la medición del porcentaje indicado. en todas las estaciones transformadoras AT/MT.0 % ± 13. • Efectuar un registro mensual del nivel de tensión en el punto de suministro del 0. en el punto de suministro ± 7. .2 Nivel de Tensión en la Etapa de Régimen Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas con respecto al valor nominal en esta etapa.005% de los usuarios con demanda de hasta cuarenta (40) kW y del uno por ciento (1%) de los usuarios de más de cuarenta (40) kW. medidas en los puntos de suministro al usuario. en función de una base de datos con las características y ubicación física de los mismos que la CONCESIONARIA remitirá en forma semestral a dicho Ente. de forma tal de permitir la determinación de la energía suministrada en condiciones de tensión fuera de los parámetros de calidad establecidos. si la hubiera. 2. No obstante ello. en esta etapa: • Efectuar un control periódico de los niveles de tensión de salida de todas las barras. durante un período no inferior a siete (7) días corridos. Los puntos de medición serán seleccionados por el ERSeP y el período de medición no podrá ser inferior a siete (7) días corridos.
los niveles de tensión se determinen mediante campañas de medición que permitan adquirir y procesar información sobre curvas de carga y nivel de la tensión en suministros a los usuarios.0 % ± 12. la que deberá ser coordinada con el ERSeP. Centros de Transformación MT/BT y en distintos puntos de la red. y que tendrá un cinco por ciento (5%) de probabilidad de ser superado.0 % Para los primeros dos (2) años contados desde el inicio de la etapa. para su aplicación definitiva a partir del comienzo de la ETAPA DE RÉGIMEN. 2. para cada tipo de perturbación. a lo largo del período indicado se implementarán los mecanismos tendientes a que. La CONCESIONARIA deberá arbitrar los medios conducentes a: . la que además procesará la información adquirida y la remitirá al ERSeP. Asimismo. gradualmente y de la manera que oportunamente se defina al respecto. El ERSeP diseñará las campañas de medición en función de la experiencia recabada durante la ETAPA DE TRANSICIÓN. a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. definido como Nivel de Referencia. en el punto de suministro ± 7. los controles para la determinación de sanciones se efectuarán en base a idénticos procedimientos a los definidos para la ETAPA DE TRANSICIÓN. un nivel razonable de compatibilidad. Dichos valores serán determinados por el ERSeP durante la ETAPA DE TRANSICIÓN. Las campañas serán implementadas por la CONCESIONARIA.2. al cabo del mismo. la CONCESIONARIA tendrá la obligación de efectuar una campaña de relevamiento de curvas de carga para cada tipo de usuario.ALTA TENSIÓN MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN Zonas Rurales.0 % ± 8.0 % ± 8. La CONCESIONARIA será responsable de mantener. No obstante ello. las caídas lentas de tensión y el contenido de armónicas. Perturbaciones Las perturbaciones que se controlarán son las variaciones rápidas de tensión.
A partir de ello. Durante la ETAPA DE RÉGIMEN tendrán aplicación los valores de compatibilidad determinados por el ERSeP. según el número de usuarios y características particulares de la CONCESIONARIA. los que se medirán de acuerdo al método y en los lugares que dicho Organismo especifique. previa aprobación del ERSeP. En caso de que la CONCESIONARIA no efectuara acciones sobre los usuarios tendientes a mantener los valores de emisión dentro de los límites establecidos. • Promover conjuntamente con el ERSeP la adquisición de equipamiento eléctrico por parte de los usuarios que se ajuste a los límites de emisión fijados. compatibles con valores internacionalmente reconocidos. CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO En el transcurso de la ETAPA PRELIMINAR se definirá. a los fines de que adopten las medidas correctivas correspondientes. Los valores y formas de penalización a los usuarios que no cumplan con los límites de emisión fijados deberán ser propuestos por la CONCESIONARIA y aprobados por el ERSeP. . a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN y una vez definidos los límites de emisión admisibles. tal lo previsto por el Reglamento de Suministros. si estos últimos no efectuaran las correcciones necesarias. • Impulsar conjuntamente con el ERSeP la aprobación de normas de fabricación que contemplen los límites de emisión fijados. En este contexto. entre otras cuestiones. la CONCESIONARIA podrá penalizarlos hasta llegar a la interrupción del suministro. el alcance de las disposiciones de las presentes Normas en relación a la Calidad del Servicio Técnico. 3. podrá ser sancionada por el ERSeP. la CONCESIONARIA deberá emplazar a los usuarios que los excedieran.• Fijar los límites de emisión (niveles máximos de perturbación que un aparato puede generar o inyectar en el sistema de alimentación) para el equipamiento tanto propio como utilizado por los usuarios ubicados dentro de su área de concesión. • Controlar a los Grandes Usuarios a través de límites de emisión que pudieran fijarse por contrato.
La Calidad del Servicio Técnico prestado se evaluará en base a los siguientes indicadores: • Frecuencia de interrupciones (cantidad de veces en un período determinado que se interrumpe el suministro a un usuario). La CONCESIONARIA no está obligada a la prestación de un servicio eléctrico de reserva. si correspondiera. vistas por los usuarios.2. mediante la celebración de CONTRATOS ESPECIALES. de las presentes Normas. se deberán convenir entre las partes las condiciones particulares de calidad. se determinarán indicadores individuales por usuario. En esta etapa no se aplicarán sanciones relativas a Calidad del Servicio Técnico. En la ETAPA DE RÉGIMEN se instrumentarán las acciones tendientes a que gradualmente los indicadores puedan calcularse a nivel de usuario. En estas Normas se establecen los valores máximos admitidos para cada indicador en las distintas etapas de control. Durante la ETAPA DE TRANSICIÓN se efectuarán controles en función de indicadores globales para la CONCESIONARIA. • Duración de cada interrupción (tiempo total sin suministro para cada interrupción). En caso de requerirse dicho servicio. El relevamiento de información y cálculo se efectuará de forma tal que los indicadores determinados representen en la mejor forma posible el nivel de interrupciones y la duración de cada una de ellas. En esta etapa no se aplicarán sanciones relativas a Calidad del Servicio Técnico. Para la ETAPA DE PRUEBA.4. o cualquier otra condición de calidad de servicio diferente a la contemplada con carácter general. Para los usuarios con suministros en media tensión o un nivel superior.Las condiciones de Calidad del Servicio Técnico especificadas en las presentes Normas se corresponden con suministros abastecidos por una única alimentación. los cuales deberán ser informados por el ERSeP. la CONCESIONARIA efectuará el relevamiento de la información necesaria para la determinación de los indicadores que corresponda y efectuará el cálculo de los mismos. de acuerdo al método definido con el ERSeP. y en tales condiciones se llegue a determinar la cantidad de interrupciones y la . con similar metodología a la empleada para el control de la Calidad de Producto Técnico. En caso de excederse de dichos valores se aplicarán las sanciones descriptas en el punto 5.
Para la determinación de los indicadores se computarán todas las interrupciones que afecten a la Red de Distribución en Media Tensión.7. el transcurso de la ETAPA DE RÉGIMEN corresponderá la aplicación sanciones. en caso detectarse un apartamiento respecto de los valores límites establecidos. y la determinación de los correspondientes indicadores. de las presentes Normas. Será responsabilidad de la CONCESIONARIA efectuar el relevamiento y registro de las interrupciones. de en de en Para la determinación de los indicadores y de las sanciones. las cuales serán reintegradas a los usuarios como un crédito la facturación inmediata posterior al semestre de control. es decir aquellas . con similar metodología a la empleada para el control de la Calidad de Producto Técnico. deberá contar con la aprobación del ERSeP. a excepción de las interrupciones definidas en el punto 5. Calidad del Servicio Técnico en la Etapa de Transición Durante la ETAPA DE TRANSICIÓN.duración de cada una de ellas. En todos los casos el período de control será semestral y. discriminando si la causa inicial proviene de las propias instalaciones de la CONCESIONARIA o si su origen es externo a la misma.1. ya sea que provenga de la instalación de un usuario de MT o BT. probado y ajustado durante la ETAPA DE PRUEBA. 3. para los primeros dos (2) años contados desde el inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. Con anterioridad a su utilización durante la ETAPA DE TRANSICIÓN. soportadas por cada usuario. el cual deberá ser desarrollado durante la ETAPA PRELIMINAR. No obstante ello. de otro prestador del servicio de Distribución o Transmisión. los indicadores se determinarán en base a los criterios definidos para la ETAPA DE TRANSICIÓN. o del sistema de Generación. El registro de las interrupciones se deberá efectuar mediante un sistema informático. se controlará la Calidad del Servicio Técnico en base a indicadores que reflejen en la mejor forma posible la frecuencia y el tiempo medio que permanezca sin servicio la red de distribución. se computarán todas las interrupciones que originen la suspensión del suministro de energía eléctrica a algún usuario o al conjunto de ellos. Durante esta etapa no se computarán las interrupciones originadas en la red de Baja Tensión que queden circunscriptas en la misma. para los usuarios cuyo suministro sea en baja tensión.
ue no produzcan la salida de servicio del Centro de Transformación MT/BT al que pertenezcan. discriminado por Causas Propias de Distribución y Causas Externas a la Distribución. por un lado la botella terminal del alimentador de Media Tensión en la subestación AT/MT y. sus propias redes que cumplan la función de transporte en Alta Tensión. En caso de superarse los límites establecidos para cada indicador. las cuales deberán tener un código para su agrupamiento y cómputo: Forzadas PROPIAS DE DISTRIBUCIÓN Programadas EXTERNAS A LA DISTRIBUCIÓN Climáticas Ambientales Terceros Propias Red MT Red de BT Usuario MT Otras Mantenimiento Ampliaciones Maniobras Otras Sistema propio de Transporte en AT Otro prestador de Distribución Otro prestador de Transporte Sistema de Generación Restricción de carga . La determinación de los indicadores se deberá discriminar por causa que originó la interrupción. agrupándose en Causas Propias de Distribución y Causas Externas a la Distribución. los bornes de Baja Tensión del transformador de rebaje MT/BT. o las referentes al sistema de Generación. sujeto a la aprobación del ERSeP. por el otro. para LAS CONCESIONARIAS en que corresponda. su financiamiento y plazos de ejecución. en los casos en que corresponda. Se indica a continuación un cuadro de causas de interrupción. la CONCESIONARIA determinará los trabajos y/o inversiones a realizar para la solución del inconveniente. entendiéndose por estas últimas a todas las interrupciones originadas en las instalaciones de otro prestador del servicio de transporte. Los límites de la red sobre la cual se calcularán los indicadores son.
de las presentes Normas. A continuación se describen los indicadores. Los índices de interrupción por kVA serán los controlados. El ERSeP podrá auditar cualquier etapa del proceso de determinación de indicadores. A los efectos del control. duración media de interrupción por transformador DMIT. Solo se excluirán del cómputo. aquellas interrupciones definidas en el punto 5.FMIT. especificando las interrupciones y los indicadores de control resultantes. Los indicadores que se calcularán son: • Índices de interrupción por kVA nominal instalado (frecuencia media de interrupción . El resto se determinará con fines estadísticos. de corresponder. se calculará la Energía No Suministrada y el monto de la eventual sanción que correspondería de presentarse la misma situación en la ETAPA DE RÉGIMEN. las cuales deberán ser acreditadas en los tiempos y mediante los procedimientos aprobados por el ERSeP.DMIK).FMIK y duración media de interrupción . el método de cálculo y los valores admitidos: . tiempos totales de primera y última reposición y energía media indisponible). En caso de excederse de los límites en alguno de los indicadores controlados. la CONCESIONARIA efectuará presentaciones mensuales al ERSeP con los registros de las interrupciones efectuadas.Otras Para el cálculo de los indicadores se computarán de manera discriminada las interrupciones originadas por causas propias y por causas externas a la distribución. como así también exigir presentaciones periódicas de los registros de interrupciones. La CONCESIONARIA hará presentaciones semestrales al ERSeP con los resultados de su gestión en el semestre inmediato anterior.7. • Índices de interrupción por cada 100 km de línea y 100 Centros de Transformación MT/BT. • Índices de interrupción adicionales (frecuencia media de interrupción por transformador .
1. Se calcularán de acuerdo a las siguientes expresiones: a) FMIK = ∑i kVAfs i kVAinst Donde: ∑i : sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. Índices de Interrupción por kVA Nominal Instalado Los índices a calcular tanto para Causas Propias de Distribución como para Causas Externas a la Distribución. b) DMIK = ∑ kVAfs i ×Tfs i / ∑ kVA fs i i i Donde: Tfs i : Tiempo que han permanecido fuera de servicio los kVA nominales kVAfs. son los siguientes: a) FMIK : Frecuencia media de interrupción por kVA instalado (en un período determinado representa la cantidad de veces que el kVA promedio sufrió una interrupción de servicio). Los valores límite admitidos para estos índices.3. especificados para los primeros seis (6) meses de la etapa (Subetapa 1) y para el resto de la misma (Subetapa 2). kVAinst : cantidad de kVA nominales instalados. b) DMIK : Duración media de interrupción por kVA instalado (en un período determinado representa el tiempo medio en que el kVA promedio no tuvo servicio). durante cada una de las interrupciones i. en el semestre que se está controlando. kVAfs i : cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones i. son los siguientes: SUB ETAPA CAUSAS ÍNDICE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN A B .1. discriminados en función de las causas de la interrupción.
54 5 1.66 7 1.3 1.20 1.13 6 1.36 4 1.3 1.31 4 1. Servicio de Distribución Tipo B es aquel que está vinculado a la red de transporte en alta tensión a través del sistema de distribución interurbano y de las Estaciones de Transformación correspondientes a cada etapa. se determinará la Energía No Suministrada por esta causa mediante las siguientes expresiones: a) Caso en que se excedan ambos índices: ENSp = ( FMIKp x DMIKp .14 1.3 1.16 1.60 1.1 1.2 1.LFMIKp x LDMIKp ) x ETF / 4380 b) Caso en que se exceda el índice FMIKp: .2 1.66 Donde: Servicio de Distribución Tipo A es aquel que está vinculado a la red de transporte en alta tensión a través de la correspondiente Estación Transformadora AT/MT. Aquel Servicio de Distribución que posea ambas formas de conexión al sistema de Transporte se lo considerará en todos los casos como Servicio de Distribución tipo A.75 1.75 1.5 1.5 1. En caso de haberse excedido alguno de los Índices por Causas Propias de Distribución.16 1.15 6 1.3 1.54 4 1.Propias de Distribución 1 Externas a la Distribución Propias de Distribución 2 Externas a la Distribución LFMIKp LDMIKp Ksf Ksd LFMIKe LDMIKe Ksf Ksd LFMIKp LDMIKp Ksf Ksd LFMIKe LDMIKe Ksf Ksd 5 1.
LFMIKe x LDMIKe ) x Ksd x ETF / 4380 c) Caso en que se exceda el índice DMIKe: ENSe = ( LFMIKe x DMIKe .LFMIKe x LDMIKe ) x Ksf x ETF / 4380 Donde: ENSe : Energía No Suministrada por causas externas.LFMIKp x LDMIKp ) x Ksf x ETF / 4380 Donde: ENSp : Energía No Suministrada por causas propias. en kWh Ksd : Coeficiente de subetapa para el índice D Ksf : Coeficiente de subetapa para el índice F En caso de haberse excedido alguno de los Índices por Causas Externas a la Distribución.LFMIKp x LDMIKp ) x Ksd x ETF / 4380 c) Caso en que se exceda el índice DMIKp: ENSp = ( LFMIKp x DMIKp .LFMIKe x LDMIKe ) x ETF / 4380 b) Caso en que se exceda el índice FMIKe: ENSe =( FMIKe x LDMIKe . en kWh ETF : Energía Total facturada en el semestre de control. se determinará la Energía No Suministrada por esta causa mediante las siguientes expresiones: a) Caso en que se excedan ambos índices: ENSe = ( FMIKe x DMIKe . en kWh Ksd : Coeficiente de subetapa para el índice D Ksf : Coeficiente de subetapa para el índice F . en kWh ETF : Energía Total facturada en el semestre de control.ENSp = ( FMIKp x LDMIKp .
e informar al ERSeP sobre los resultados semestrales. en el semestre que se está controlando. como para Causas Externas a la Distribución. ni generarán la aplicación de sanciones. tanto para Causas Propias del Sistema de Distribución. 3.. No se fijarán límites o topes para ellos. Índices de Interrupción Adicionales Complementariamente a los indicadores controlados descriptos en el punto 3. Se considerará como última reposición a la operación sobre la red afectada por una interrupción que permite restablecer el servicio a todo el conjunto de usuarios afectados.Los valores de Energía No Suministrada serán utilizados para la determinación a modo orientativo de las sanciones que se aplicarían en caso de que se presentaran las mismas condiciones durante la ETAPA DE RÉGIMEN.2. la CONCESIONARIA deberá calcular los indicadores adicionales que aquí se detallan.1. Qfs i : cantidad de transformadores fuera de servicio en cada una de las interrupciones i. Se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: FMIT = ∑i Qfs i / Qinst Donde: ∑i : sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. Se calcularán los siguientes índices: a) FMIT . Qinst : cantidad de transformadores instalados. Se considerará como primera reposición a la primera maniobra sobre la red afectada por una interrupción que permite restablecer el servicio en parte o la totalidad de la misma.Frecuencia media de interrupción por transformador instalado (en un período determinado representa la cantidad de veces que el transformador promedio sufrió una interrupción de servicio). .1.1.
en el semestre que se está controlando. en el semestre que se está controlando. en cada una de las interrupciones i. c) TPRT .Duración media de interrupción por transformador instalado (en un período determinado representa el tiempo medio en que el transformador promedio no tuvo servicio). d) TPRK . Se calculará mediante la siguiente expresión: Donde: ∑i : DMIT = ∑i Qfs i ×Tfs i / ∑i Q fs i sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. Qrspi : cantidad de transformadores repuestos al servicio en la primera reposición. Qinst : cantidad de transformadores instalados. durante cada una de las contingencias i. Tfs i : Tiempo que han permanecido fuera de servicio los transformadores Qfs.b) DMIT .Tiempo medio de primera reposición por kVA nominal. Tfsp i : Tiempo fuera de servicio de los transformadores repuestos al servicio en la primera reposición. Se calculará considerando solamente los transformadores repuestos al servicio.Tiempo medio de primera reposición por transformador. Se calcula considerando solamente los kVA nominales puestos en servicio en la . Qfsi : cantidad de transformadores fuera de servicio en cada una de las interrupciones i. a posteriori de la interrupción. en cada una de las interrupciones i. en la primera maniobra de reposición de acuerdo a la siguiente expresión: TPRT = Donde: ∑i : ∑ Qrsp × Tfsp i i i Qinst sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada.
de acuerdo a la siguiente expresión: Donde: ∑i : TURT = ∑ Qrsui × Tfsu i ∑i Qrsui i sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. luego de la contingencia. e) TURT .Tiempo medio de última reposición por kVA nominal. Se calculará considerando solamente los transformadores involucrados en la última reposición que permite reponer el servicio a todos los usuarios afectados por la interrupción del suministro. Se calculará considerando solamente los kVA nominales involucrados en la última reposición que permite restablecer el servicio a todos los usuarios afectados por la interrupción del suministro. f) TURK . de acuerdo a la siguiente expresión: . Qrsui : cantidad de transformadores repuestos al servicio con la última reposición. kVArsp i : cantidad de kVA nominales repuestos al servicio en la primera reposición. en cada una de las interrupciones i. en cada interrupción i. en el semestre que se está controlando.Tiempo medio de última reposición por transformador. Tfsp i : Tiempo fuera de servicio de los kVA nominales repuestos al servicio en la primera etapa de reposición. Tfsu i : Tiempo fuera de servicio de los transformadores repuestos al servicio con la última reposición. en cada una de las interrupciones i.primera maniobra de reposición. de acuerdo a la siguiente expresión: Donde: ∑i TPRK = ∑i kVArsp i × Tfsp i ∑i kVArsp i : sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. en cada interrupción i. en el semestre que se está controlando.
Es una estimación de la capacidad de suministro indisponible durante una interrupción. Tfsu i :Tiempo fuera de servicio de los kVA nominales repuestos al servicio con la con la última reposición. línea aérea urbana y red subterránea. en el semestre que se está controlando. y se calculará de acuerdo a la siguiente expresión: Donde: ∑i ENI = ∑i kVAfs i × Tfs i : sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada. Tfs i : Tiempo que han permanecido fuera de servicio los kVA nominales kVAfs. en el semestre que se está controlando.4. kVAfs i : cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones i. Asimismo determinará un índice de interrupción por cada cien (100) Centros de Transformación MT/BT. 3. durante cada una de las interrupciones i. Índices de Interrupción por cada cien (100) kilómetros de línea y cien (100) Centros de Transformación MT/BT La CONCESIONARIA calculará un índice de interrupción por cada cien (100) kilómetros de línea aérea rural. en cada interrupción i.3.Energía nominal indisponible. 3. kVArsu i : cantidad de kVA nominales repuestos al servicio con la última reposición. en términos de energía.1. en cada interrupción i. Índices para Usuarios con suministros en Media y Alta Tensión .TURK = ∑i kVArsui × Tfsui ∑ kVArsu i i Donde: ∑i : sumatoria de todas las interrupciones del servicio por la causa considerada.1. g) ENI .
se tomará en cuenta lo siguiente: . en kWh Energía Total facturada al usuario en el semestre de control. se calculará la Energía No Suministrada en función del consumo del usuario durante el semestre de control. en kWh Duración de cada interrupción (i) en horas A los efectos del cálculo del tiempo total de interrupción interviniente en la expresión anterior.0 5. DURACION: Límite de tiempo admisible por interrupción en horas.0 2. A partir de ello.0 SERVICIO DE DISTRIBUCION B 6.0 Siendo: FRECUENCIA: Cantidad máxima de interrupciones en el semestre.0 3. algún usuario sufriera más interrupciones que las admisibles o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido. no se aplicarán los indicadores globales descriptos anteriormente.Para el caso de usuarios cuyo suministro sea realizado en el nivel de Media Tensión o uno superior.0 3. para la ETAPA DE RÉGIMEN.2. siendo los límites admisibles para esta ETAPA DE TRANSICIÓN los siguientes: USUARIO LIMITE SEMESTRAL SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE AT DURACIÓN SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE MT DURACIÓN SERVICIO DE DISTRIBUCION A 3. sino que se controlará la calidad de servicio en función de indicadores individuales de acuerdo a lo descripto en el punto 3. si en el semestre controlado. de acuerdo a la siguiente expresión: ENSu = ( ∑ DIfsi) × ETFu 4380 i Donde: ENS u : ETFu DIfsi : : Energía No Suministrada al usuario.
Para el tercer y cuarto año. Siendo N y el límite de tiempo fijado. tomando como referencia los siguientes valores máximos admisibles. aunque el ERSeP podrá ya definir sanciones de carácter excepcional.Sobre la base del total de las interrupciones a considerar en el período de medición. la Calidad del Servicio Técnico se controle al nivel de suministro al usuario. se reconocerán las N primeras interrupciones cuya duración esté por debajo del límite de tiempo fijado. la CONCESIONARIA deberá instrumentar los mecanismos para que. para cada tipo de Servicio de Distribución. al culminar el segundo año. 3. Calidad del Servicio Técnico en la Etapa de Régimen A lo largo de los primeros dos (2) años contados desde el inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. será de aplicación lo establecido por la Resolución Secretaría de Energía de la Nación Nº 0672/2006 y las normas que la modifiquen y/o reemplacen. contados a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. es decir. los cuales podrán ser revisados por el ERSeP cuando lo estime conveniente: . los correspondientes a Frecuencia y Duración de la tabla anterior. debiendo disponer la CONCESIONARIA de los sistemas que posibiliten la gestión de la totalidad de la red y la adquisición y procesamiento de información de forma tal de asegurar los niveles de calidad y la realización de controles previstos para la presente etapa. No obstante ello.7. a los antecedentes y.2. a las reincidencias incurridas. en particular. no se las considerará a los efectos del cálculo de la penalización. previo cumplimiento de las formalidades correspondientes. En el caso de tratarse de usuarios de la Función Técnica de Transporte Firme. Los valores de Energía No Suministrada serán utilizados para la determinación a modo orientativo de las sanciones que se aplicarían en caso de que se presentaran las mismas condiciones durante la ETAPA DE RÉGIMEN. para este lapso no se aplicarán sanciones por apartamientos respecto de los parámetros definidos. acorde a la gravedad de la falta. se computarán la totalidad de las interrupciones que afecten a los usuarios. a excepción de las interrupciones definidas en el punto 5. de las presentes Normas.
0 5.7. DURACION: Límite de tiempo admisible por interrupción en horas.0 Siendo: FRECUENCIA: Cantidad máxima de interrupciones en el semestre.USUARIO LIMITE SEMESTRAL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN A 3.0 3. si en el semestre controlado algún usuario sufriera más interrupciones que las admisibles o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido.0 2. previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.0 4.0 3. se calculará la Energía No Suministrada en función del consumo del usuario durante el semestre de control.0 Siendo: FRECUENCIA: Cantidad máxima de interrupciones en el semestre. Luego. se computarán la totalidad de las interrupciones que afecten a los usuarios.0 SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE AT DURACIÓN SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE MT DURACIÓN SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE BT DURACIÓN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN B 5.0 SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE AT DURACIÓN SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE MT DURACIÓN SUMINISTRO EN FRECUENCIA RED DE BT DURACIÓN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN B 5.0 2.0 5. de acuerdo a la siguiente expresión: ENSu = ( ∑ DIfsi × Ki) × ETFu 4380 i . los cuales podrán ser revisados por el ERSeP cuando lo estime conveniente: USUARIO LIMITE SEMESTRAL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN A 3. a excepción de las interrupciones definidas en el punto 5. A partir del quinto año contado desde el inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. DURACION: Límite de tiempo admisible por interrupción en horas.0 4.0 6.0 4.0 3. de las presentes Normas. tomando como referencia los siguientes valores máximos admisibles.0 4.0 2.0 3.0 6.0 1.
será propuesto por la CONCESIONARIA y aprobado por el ERSeP. en horas : Factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria. Todo lo concerniente a la determinación de las curvas de carga.4. en kWh Duración de cada interrupción (i). Tendrá valores comprendidos entre 0. se tomará en cuenta lo siguiente: • Sobre la base del total de las interrupciones a considerar en el período de medición. • El coeficiente Ki tendrá un valor para cada hora del día y será determinado por el ERSeP. En el caso de tratarse de usuarios de la Función Técnica de Transporte Firme. para cada tipo de Servicio de Distribución. será de aplicación lo establecido por la Resolución Secretaría de Energía de la Nación Nº 0672/2006 y las normas que la modifiquen y/o reemplacen. los correspondientes a Frecuencia y Duración de la tabla anterior. permitan implementar un sistema de gestión de red de la .Donde: ENS u : ETFu : DIfsi : Ki Energía No Suministrada al usuario en kWh Energía Total facturada al usuario en el semestre de control. A lo largo de los dos (2) primeros años contados desde el inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. no se las considerará a los efectos del cálculo de la penalización.2. se evaluarán las alternativas y posibilidades que. siendo N y el límite de tiempo fijado. de las presentes Normas. es decir. al finalizar dicho lapso. se reconocerán las N primeras interrupciones cuya duración esté por debajo del límite de tiempo fijado. luego que la CONCESIONARIA realice las mediciones y obtenga la curva de carga de cada categoría tarifaria durante la Etapa de Transición.5 A los efectos del cálculo del tiempo total de interrupción interviniente en la expresión anterior. Los valores de Energía No Suministrada serán utilizados para la determinación de sanciones de acuerdo a lo indicado en el punto 5.5 y 1.
de forma tal de posibilitar el cálculo de la energía no suministrada a cada uno de los usuarios afectados. Alimentador MT. Estación transformadora AT/MT. de forma tal que permita identificar los usuarios afectados ante cada interrupción en cualquier punto de la red.4. indicando inicio y fin de las mismas. disponiendo de un centro de atención telefónica para la recepción de reclamos por falta de suministro las veinticuatro (24) horas del día. de las presentes Normas. • Esquema de alimentación de cada usuario.CONCESIONARIA que asegure la calidad del servicio técnico a nivel del suministro al usuario. atendiendo y dando adecuada solución a los reclamos recibidos. a lo indicado en el presente punto 4. Al inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN la CONCESIONARIA deberá haber implementado sistemas de telegestión de trámites comerciales para . a los efectos de la aplicación de las sanciones señaladas en el punto 5. el cual almacene la siguiente información: • Datos de las interrupciones de la red. Dicho sistema deberá permitir el intercambio de información con los archivos de facturación. debiendo a partir de la ETAPA DE PRUEBA poner en marcha y ajustar los mecanismos necesarios. Transformador AT/MT. 4. facilitando las tramitaciones que deban realizar. La información deberá contemplar las instalaciones que abastecen a cada usuario con el siguiente grado de agregación: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Alimentador BT.. CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL La CONCESIONARIA deberá arbitrar los medios para brindar a sus usuarios una atención comercial satisfactoria. a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. Centro de transformación MT/BT. Para el cumplimiento de lo enunciado precedentemente la CONCESIONARIA deberá ajustarse.2. equipos afectados y equipos operados como consecuencia de la interrupción a fin de reponer el suministro (modificaciones transitorias al esquema operativo de la red). Red AT.
2.5.1. En el caso de localidades con un número de usuarios inferior a tres mil (3000). Tratamiento de Reclamos. previa aprobación del ERSeP. existiendo en todos los casos indicaciones en lugares visibles sobre la disponibilidad de los mismos. 4. con desagregación mensual sobre los parámetros comerciales indicados en 4. de las presentes Normas.4. Los Locales de Atención al Público deberán contar. el Cuadro Tarifario vigente. la CONCESIONARIA otorgará. la CONCESIONARIA podrá aplicar una modalidad y horario de atención diferentes. con un horario de atención no inferior a seis (6) horas diarias.3. durante los días hábiles. el Libro de Quejas y las presentes Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones. la CONCESIONARIA podrá habilitar otros locales de atención con la modalidad y horarios apropiados. debiendo estar disponibles el Reglamento de Suministros. A partir del inicio de la ETAPA DE TRANSICIÓN la CONCESIONARIA deberá presentar informes trimestrales.6. de las presentes Normas. Suspensión y/o Corte del Suministro por Falta de Pago y 4.4. evitando demoras excesivas y la acumulación de público. Facturación Estimada. 4. Locales de Atención al Público Los locales de atención al público deberán ser acondicionados y estructurados a fin de posibilitar una atención adecuada. 4. Conexiones. Al finalizar la ETAPA PRELIMINAR. 4. En los casos en que se verifiquen apartamientos en los parámetros controlados respecto de los especificados. En caso de resultar necesario. Quejas. un crédito a los usuarios afectados en concepto de sanción por incumplimiento de acuerdo a lo previsto en el punto 5. . quedando a cargo del ERSeP la verificación del cumplimiento de lo dispuesto.perfeccionar la atención al público y reducir la afluencia del mismo a los Locales de Atención. El referido listado deberá ser actualizado cada vez que se produzcan modificaciones.7. En los mismos deberá existir personal que oriente al usuario sobre el trámite a realizar. la CONCESIONARIA deberá elevar al ERSeP un listado de los Locales de Atención al Público existentes. Estas sanciones se reintegrarán a los usuarios afectados en la próxima factura emitida. a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN.
deberá ser recepcionado entregando un comprobante del reclamo efectuado en el que deberá constar un código correlativo que permita su identificación. o denegar fundadamente lo peticionado. en cualquiera de sus aspectos. Los reclamos por falta de suministro no requerirán de respuesta fehaciente. el motivo del mismo. hacer lugar a lo solicitado por el mismo indicando la solución a que se arribó. el error no deberá repetirse en las sucesivas facturaciones. el nombre del usuario y una fecha estimada de solución o respuesta. la CONCESIONARIA deberá emitir una respuesta fehaciente dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos de recibido.2. En casos excepcionales. el ERSeP podrá ordenar que se tomen las medidas pertinentes.En caso que se compruebe que los locales no están acondicionados para una adecuada atención al público. salvo que la misma fuese negativa. En caso que dicho plazo. la CONCESIONARIA presentará informes trimestrales detallando la cantidad de reclamos recibidos durante . a los fines que corresponda. Ante todo reclamo que provenga de los usuarios. Dicha respuesta deberá evacuar las dudas planteadas por el usuario. contado desde la recepción del reclamo. Los reclamos por posibles errores de facturación (excluida la estimación) deberán resolverse dentro del plazo de emisión de la factura inmediata siguiente. A partir de la ETAPA DE TRANSICIÓN. No obstante deberán ser atendidos y resueltos dentro de las veinticuatro (24) horas corridas. En los casos en que la resolución del problema no pueda llevarse a cabo en el plazo previsto. la fecha de recepción. 4. la situación podrá ser planteada por la CONCESIONARIA ante el ERSeP. este último se aceptará como plazo de resolución. dentro del mismo se indicará al usuario la fecha estimada de solución del inconveniente y los motivos que originaron el retraso. Tratamiento de Reclamos Todo reclamo de los usuarios por cualquier deficiencia en la prestación del servicio. significara un lapso de duración inferior a veinte (20) días hábiles administrativos. Asimismo. La totalidad de los reclamos deberán registrarse en un sistema informático auditable que permita al ERSeP efectuar el seguimiento de los mismos hasta su resolución y respuesta al usuario. Ante cualquiera de las posibilidades indefectiblemente deberá cumplirse con el registro especificado precedentemente y con la entrega del código de reclamo correlativo.
motivo del reclamo. indicando los datos del usuario afectado. En las mismas se deberán especificar. 4. tiempo transcurrido hasta la solución del problema. Conexiones Los pedidos de conexión deben establecerse bajo normas y reglas claras para permitir la rápida satisfacción de los mismos. discriminados por causa según lo dispuesto por el ERSeP y los tiempos medios de resolución de los mismos. por período tarifario.dicho lapso. Conjuntamente deberá presentar un registro informático detallado. sus complementarias y modificatorias. vías de comunicación con la CONCESIONARIA y datos de la oficina comercial más cercana. cumplimentadas las exigencias previstas por el Reglamento de Suministros y la normativa técnica vigente. 4. Solicitada la conexión de un suministro. calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 5. eventuales penalizaciones al usuario por incumplimiento de las condiciones pactadas de suministro (por ejemplo bajo factor de potencia. se deberá prever la inclusión de leyendas que permitan identificar los motivos de las sanciones por incumplimientos aplicadas por el ERSeP.3. De igual manera. realizadas las tramitaciones y pagos pertinentes y aportada la información exacta que permita llevar a cabo la conexión del servicio.4. en los casos que corresponda).3. las que deberán ser aprobadas por este durante la ETAPA PRELIMINAR. resoluciones al respecto dictadas por el ERSeP y toda norma que integre el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba. motivos que originaron la demora y. para los casos en los cuales se ha excedido en los plazos establecidos precedentemente para la solución del inconveniente. las magnitudes de los consumos contratados y facturados.4. la . Emisión de Facturas La CONCESIONARIA deberá emitir facturas basadas en lecturas reales. por potencia y energía. conforme a los plazos y condiciones establecidas por el Reglamento de Suministros. una vez iniciada la ETAPA DE RÉGIMEN. discriminación de las cargas impositivas correspondientes y la fecha de vencimiento de la próxima facturación. Asimismo. los cargos fijos. el monto en concepto de sanción por incumplimiento. se deberá prever información relativa a los medios por los cuales el usuario pueda obtener acceso a la factura en el caso de no contar con la misma. de las presentes Normas. los lugares y medios de pago posibles.
conexión aérea: veinte (20) días hábiles. en cuyo caso se contabilizará desde la fecha de iniciación de las gestiones por parte del solicitante. Hasta 5 kW. ETAPA DE RÉGIMEN: • • • Hasta 5 kW.CONCESIONARIA deberá proceder a su ejecución dentro de los plazos indicados a continuación. b) Con modificaciones a la red existente ETAPA PRELIMINAR. PRUEBA Y TRANSICIÓN: • • • Hasta 5 kW: cinco (5) días hábiles. conexión subterránea: veinte (20) días hábiles. Más de 5 kW: a convenir con el usuario. conexión subterránea: treinta (30) días hábiles. en los cuales se contabilizará a partir del último trámite administrativo que posibilite la realización de la misma. de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema. Más de 40 kW: a convenir con el usuario. Más de 5 kW y hasta 40 kW: cinco (5) días hábiles. ETAPA DE RÉGIMEN: • • • Hasta 5 kW: tres (3) días hábiles. Más de 5 kW y hasta 40 kW: diez (10) días hábiles. El plazo contará a partir de la fecha de efectivizado el pago. . Los plazos para ejecución de la conexión según el tipo de suministro solicitado y condición de la red existente. o cuando infundadamente no se dé trámite al requerimiento del servicio. de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema. Más de 5 kW: a convenir con el usuario. conexión aérea: diez (10) días hábiles. son los siguientes: a) Sin modificaciones a la red existente ETAPA PRELIMINAR. de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema. salvo en los casos en que el mismo se complete a posteriori de realizada la conexión. Más de 40 kW: a convenir con el usuario. Hasta 5 kW. PRUEBA Y TRANSICIÓN: • • • Hasta 5 kW. de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema.
la facturación deberá realizarse en base a lecturas reales. para los usuarios encuadrados en categorías tarifarias con facturación mensual. no podrán emitirse. detallando la cantidad de conexiones realizadas durante el período en análisis. quién resolverá en base a la información técnica que deberá suministrar la CONCESIONARIA.3. por nivel de potencia y por casos en que resulte necesaria o no la modificación de la red. de las presentes Normas.En los casos en que las modificaciones a la red existente implicaran un tiempo de ejecución que excediera los plazos previstos. resolución que será pasible de sanción en caso de incumplimiento. deberá presentar un registro informático indicando los datos del solicitante afectado. fecha de concreción del pedido. La CONCESIONARIA presentará informes trimestrales. para cada uno de ellos. Para los pedidos de conexión cuyos plazos sean a convenir con el usuario. Para los casos en que se excedieran los plazos admisibles. dentro éstos. fecha de conexión y. En todos los casos se especificarán los tiempos medios de ejecución. una vez iniciada la ETAPA DE RÉGIMEN. En cualquier caso. características técnicas del suministro solicitado. de no llegar a un acuerdo. 4. Bajo el mismo concepto.5. La CONCESIONARIA presentará informes trimestrales. Facturación Estimada Salvo el caso particular de categorías tarifarias en que se aplique otra modalidad aprobada por el ERSeP. el número de estimaciones que se realicen en cada facturación no podrá superar el cinco por ciento (5%) del total de facturas emitidas por categoría tarifaria. exceptuando casos de probada fuerza mayor. discriminado por . la CONCESIONARIA deberá comunicarlo al usuario a los fines de convenir el plazo definitivo. éste podrá plantear el caso ante el ERSeP. más de dos (2) facturaciones estimadas durante un (1) año calendario. en los que podrá estimarse el consumo. Asimismo.4. calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 5. no podrán efectuarse más de tres (3) estimaciones durante un (1) año calendario. el monto en concepto de sanción por incumplimiento. para los usuarios cuya categoría tarifaria prevé la facturación en forma bimestral. agrupadas por categoría tarifaria. detallando la cantidad de facturas emitidas por categoría tarifaria durante el período en análisis y los porcentajes de estimaciones realizados.
una vez iniciada la ETAPA DE RÉGIMEN.3 de las presentes Normas. especificando la fecha y hora de ejecución. como así también registrar los restablecimientos de servicio efectuados. la CONCESIONARIA deberá restablecer el servicio dentro de los tres (3) días hábiles de haberse efectivizado el pago. indicando los datos del usuario afectado. Para los casos en que se registrara mayor cantidad de estimaciones que las admisibles. de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Suministros. hora y monto abonado por el usuario al momento de solicitar el restablecimiento del suministro. Asimismo se deberá registrar la fecha.4. una vez iniciada la ETAPA DE RÉGIMEN. Conjuntamente deberá presentar un registro informático detallado. Suspensión y/o Corte del Suministro por Falta de Pago La CONCESIONARIA deberá notificar al usuario antes de efectuar la suspensión y/o corte del suministro de energía eléctrica motivados por la falta de pago en término de las facturas. A partir del momento en que el usuario abone las facturas adeudadas.motivos que provocaron las estimaciones. indicando los tiempos medios de restitución del suministro a posteriori de efectivizado el pago.6. 4. indicando los datos del usuario afectado.3 de las presentes Normas.7. cantidad de estimaciones y. detallando la cantidad de cortes efectuados durante el período en análisis. el monto en concepto de sanción por incumplimiento. energía estimada. deberá presentar un registro informático. calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 5. La CONCESIONARIA presentará informes trimestrales. o hubiere cancelado las mismas mediante la celebración de un plan de pagos. siempre que aún no haya tenido lugar el retiro del medidor de energía. Asimismo deberá indicar el número de casos que acumulen. el monto en concepto de sanción por incumplimiento. tiempo transcurrido hasta la restitución del suministro y. calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 5. Quejas .4. La CONCESIONARIA deberá consignar un registro informático diario de los usuarios a quienes se les haya cortado el suministro por falta de pago. una cantidad mayor de estimaciones sucesivas que las admisibles. más los recargos que correspondieran. para los casos en los cuales se ha excedido en los plazos establecidos precedentemente para la restitución del suministro. al mes respectivo. 4.
en los plazos y con las formalidades establecidas por dicho Ente. agrupándolos según lo dispuesto por el ERSeP durante la ETAPA PRELIMINAR.La CONCESIONARIA pondrá a disposición del usuario en cada centro de atención comercial un Libro de Quejas. la misma deberá efectuar una presentación al ERSeP solicitando que el hecho no sea motivo de sanciones. SANCIONES El ERSeP dispondrá la aplicación de sanciones. caso fortuito o algunas de las demás causas que lo ameriten y/o se detallen en el punto 5. En los casos en que. solo se podrá invocar fuerza mayor.837 (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba). cuando la CONCESIONARIA no cumpla con las obligaciones emergentes de las presentes Normas. con la información ampliatoria necesaria. en el mejorar la calidad en la prestación del servicio público de de energía eléctrica. Desde el inicio de la ETAPA DE TRANSICIÓN la CONCESIONARIA presentará informes trimestrales. el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba. conforme al procedimiento establecido en la Orden de Servicio ERSeP Nº 06/2005 y sus normas complementarias y modificatorias.7. Para el caso de incumplimiento por excederse en los indicadores por Causas Externas a la Distribución. donde el usuario podrá asentar sus observaciones. los Anexos del citado contrato. podrán ser requeridas por el ERSeP. detallando la cantidad de quejas recibidas durante el período en análisis. La presentación deberá contener la documentación probatoria correspondiente a fin de acreditar las causas invocadas. la Ley Provincial Nº 8. la Ley Provincial Nº 8. a juicio de la CONCESIONARIA. Las quejas que los usuarios formulen ante la CONCESIONARIA. El objetivo inversiones sentido de distribución de la aplicación de sanciones económicas es orientar las de la CONCESIONARIA hacia el beneficio de los usuarios. las Resoluciones emitidas por el ERSeP. 5. críticas y quejas en general con respecto al servicio o atención.835 (Carta del Ciudadano). sus complementarias y modificatorias. el incumplimiento sea motivado por caso de fuerza mayor. cualquier otra norma que integre el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba y demás disposiciones legales vigentes. de las presentes Normas. .
. de la Ley Provincial Nº 8. el criterio a seguir para la determinación de las mismas será en base al perjuicio que le ocasiona al usuario el apartamiento de la calidad de servicio convenida y al precio de venta de la energía al usuario. la reincidencia en faltas similares a las penalizadas. Ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25. Si el valor acumulado anual de las sanciones superara el veinte por ciento (20%) de la facturación anual. 5. las sanciones dispuestas. Procedimiento de Aplicación . cuando el origen de las mismas así lo fuera.835. diferentes de las relacionadas con la Calidad del Producto Técnico y la Calidad del Servicio Técnico.7. a partir de las características y particularidades del caso. con especial énfasis cuando ellas afecten a la misma zona o grupo de usuarios. tendrán en cuenta los antecedentes generales de la CONCESIONARIA y. en particular. inciso r. Carácter de las Sanciones En los casos en que corresponda la aplicación de sanciones complementarias a las explicitadas en el presente punto 5. conforme a la gravedad de la falta. o por incumplimiento en el relevamiento y procesamiento de información.caso fortuito o algunas de las demás causas que lo ameriten y/o se detallen en el punto 5. 5. En el momento en que sea necesaria la determinación de las sanciones.2. además de ajustarse al tipo y gravedad de la falta. el ERSeP podrá morigerar el monto de las sanciones resultantes de la aplicación de las presentes Normas. de considerar el ERSeP alguna situación que lo amerite.1. Una vez comprobado el incumplimiento. a las reincidencias. Por medio de resolución fundada. más allá del porcentaje indicado precedentemente. de las presentes Normas. el ERSeP dispondrá que se abone una sanción al usuario. inclusive la comunicación al Poder Concedente para su conocimiento e intervención. a los antecedentes de la CONCESIONARIA y. ello será considerado como violación grave y autorizará al ERSeP a tomar las medidas pertinentes para mejorar la gestión. en particular. La CONCESIONARIA deberá abonar sanciones a los usuarios en los casos de incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados con situaciones individuales.
Las resoluciones que emita el ERSeP al respecto. En caso de tratarse de sanciones que involucren a usuarios individuales. Si la CONCESIONARIA no respondiera o no aceptara su responsabilidad dentro de dicho plazo. debiendo notificar al ERSeP. la CONCESIONARIA tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles. . en los informes trimestrales correspondientes. para interponer recurso de reconsideración. Calidad del Servicio Comercial. Calidad del Servicio Técnico y 4. montos involucrados y devoluciones efectuadas. sobre los usuarios afectados. Cuando el ERSeP compruebe la falta de la CONCESIONARIA en el cumplimiento de alguna de sus obligaciones. el ERSeP se expedirá. la CONCESIONARIA abonará las sanciones directamente a los usuarios. El procedimiento deberá contar con la aprobación del ERSeP. contados a partir de la fecha de notificación de la resolución pertinente. Calidad del Producto Técnico. Para los casos en que no sea posible la individualización de los usuarios afectados. 3. aún si el monto de la sanción fuera de poca significancia. Si dentro del plazo antedicho. Durante ese lapso. la CONCESIONARIA ingresará los montos correspondientes a las sanciones en una CUENTA DE ACUMULACIÓN administrada por el ERSeP. el ERSeP aplicará las sanciones correspondientes. las mismas les serán reintegradas de acuerdo a los mecanismos previstos para cada caso particular. causan estado y agotan la vía administrativa. pondrá en conocimiento del hecho a la misma y emplazará en forma fehaciente para que en el término de diez (10) días hábiles informe todas las circunstancias de hecho y de derecho que estime correspondan a su descargo. para lo cual el ERSeP fijará un plazo prudencial a fin de que se efectúen las correcciones o reparaciones necesarias. la CONCESIONARIA formulara descargos u observaciones. No obstante ello.Para los casos de incumplimientos a las exigencias especificadas en los puntos 2. no se reiterarán las sanciones. como un crédito en la próxima factura emitida. en base a lo cual. En los casos que pudiera corresponder. se agregarán todos los antecedentes y se acompañarán todos los elementos de juicio que se estime conveniente. Esta cuenta será destinada exclusivamente a inversiones por parte del ERSeP. a la brevedad posible. la CONCESIONARIA arbitrará los medios que permitan subsanar las causas que hubieran originado la o las infracciones. tendientes a mejorar y optimizar en su ámbito la atención de los usuarios.
1. con la modalidad dispuesta en cada caso. Calidad del Producto Técnico Corresponderá la aplicación de sanciones cuando la CONCESIONARIA suministre un producto con características que difieran respecto de las establecidas. a excepción de las establecidas en el punto 5. Vigencia de las Sanciones Las sanciones definidas en el presente punto 5.600 1. Para el caso de incumplimientos en los niveles de tensión. 5.5.4. y en el punto 5. las sanciones se calcularán en base a la valorización de la totalidad de la energía suministrada fuera de los parámetros de calidad establecidos.4. si correspondiera su aplicación. Sanciones por Incumplimientos de Órdenes de Servicio o Resoluciones Emitidas por el ERSeP.025 0. se aplicarán desde el inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. de acuerdo a lo especificado para la ETAPA DE RÉGIMEN en la tabla indicada a continuación. Entrega y Confiabilidad de la Información.6.165 0.3.080 0. Sanciones por Apartamientos Respecto de los Límites Admisibles 5. cuyos valores podrán ser revisados por el ERSeP cuando lo estime conveniente: (a) Alta Tensión VARIACIÓN DE TENSIÓN (%) 7 < ∆U < 9 9 ≤ ∆U < 11 11 ≤ ∆U < 13 13 ≤ ∆U <15 15 ≤ ∆U <18 18 ≤ ∆U VALORIZACIÓN DE LA ENERGÍA ($/kWh) (b) Media y Baja Tensión 0. que se aplicarán desde el inicio de la ETAPA PRELIMINAR.400 2. Sanciones por Incumplimientos en el Relevamiento.000 . que se aplicarán desde el inicio de la ETAPA DE TRANSICIÓN.5.
VARIACIÓN DE TENSIÓN (%) 8 < ∆U < 9 9 ≤ ∆U < 11 11 ≤ ∆U < 13 13 ≤ ∆U <15 15 ≤ ∆U <18 18 ≤ ∆U VALORIZACIÓN DE LA ENERGÍA ($/kWh) 0. .600 1. mediante la realización de un nuevo registro.000 (c) Suministros Rurales VARIACIÓN DE TENSIÓN (%) 12 ≤ ∆U < 14 14 ≤ ∆U < 16 16 ≤ ∆U <18 18 ≤ ∆U VALORIZACIÓN DE LA ENERGÍA ($/kWh) 0.120 0.065 0.045 0.350 2.220 1. en pesos ($).025 0. que el inconveniente ha sido solucionado. determinándose de acuerdo a la siguiente expresión: Spm SANCION = ( Dpm + Dnm) × Dpm SANCION : Sanción a aplicar por los resultados del semestre de control. La extensión de la sanción será proporcional al período de tiempo transcurrido hasta efectuada la nueva medición que demuestre la solución del problema.400 2. Las sanciones se extenderán a posteriori del período de medición hasta que la CONCESIONARIA demuestre en forma fehaciente.000 Donde: ∆U = {∆Vabs (U – US) / U}100 ∆Vabs(U − Us): es igual al valor absoluto de la diferencia entre la tensión nominal (U ) y la tensión real del suministro (Us).
4. de darse tal situación. . el monto de la sanción será reintegrado como una bonificación en la facturación de los usuarios afectados en forma proporcional al consumo que cada uno hubiera tenido en el semestre de control. No obstante. de las presentes Normas. Para el caso de mediciones en Centros de Transformación MT/BT o en barras de las Estaciones Transformadoras AT/MT. el mismo se adicionará al correspondiente a sanciones por Calidad del Servicio Técnico. En el caso que no existieran sanciones por este último concepto.Spm : Sanción determinada para el período de medición.2.2.2. El crédito destinado al usuario se efectuará en la facturación inmediata posterior al período de control. el monto se ingresará en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5. de las presentes Normas. el resto del monto de la sanción será ingresado en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5. El crédito otorgado al usuario en concepto de sanción no podrá superar el monto del importe de su respectiva factura. 5. el ERSeP podrá incrementar el monto de la misma en función de los antecedentes de cada caso particular.2. El valor máximo de la sanción a aplicar será el monto que surja de valorizar la totalidad de la energía suministrada con el costo de la Energía No Suministrada definido en el punto 5. Si el monto a distribuir no fuera significativo y no asegurara un reintegro superior al equivalente a 10 kWh por usuario. es decir que no se discriminará por tipo de usuario o tarifa. en días.4. El descuento será global. para la ETAPA DE RÉGIMEN. Si al cabo del mismo no se ha dado solución al inconveniente. Dpm : Duración del período de medición. Calidad del Servicio Técnico Corresponderá la aplicación de sanciones cuando la CONCESIONARIA preste un servicio con características técnicas inferiores a las exigidas (frecuencia de las interrupciones y duración de las mismas). Dnm : Duración del período en días hasta la realización de la nueva medición contado a partir de la finalización del período de medición Este criterio para la valorización de la extensión de la sanción se aplicará por un período de hasta ciento ochenta (180) días como máximo. El procedimiento deberá contar con la aprobación del ERSeP.
de acuerdo a lo descripto a continuación para la ETAPA DE RÉGIMEN. variantes T5.DEMANDAS RURALES. valorizada en base al perjuicio económico ocasionado a los usuarios.Grandes Consumos Rurales MT TARIFA 3 . en correspondencia con las categorías de la Estructura Tarifaria Única implementada por Resolución General ERSeP Nº 17/2008 o sus equivalentes.4 .PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION TARIFA 7 .6 $/kWh 1. PROVINCIAL.Las sanciones por apartamientos en las condiciones pactadas dependerán de la energía no suministrada por las causas contempladas en las presentes Normas. cada usuario afectado recibirá de parte de la CONCESIONARIA un crédito en la facturación inmediata posterior al semestre controlado. valorizada de acuerdo a su categoría tarifaria al momento de la determinación de las sanciones. variantes T5.6 $/kWh 1. cuyos valores podrán ser revisados por el ERSeP cuando lo estime conveniente: TARIFA TARIFA 1 .DEMANDAS RURALES.0 $/kWh 2.5 $/kWh 1.1 . variante T5.MEDIANAS DEMANDAS EN BAJA TENSION TARIFA 5 . proporcional a la energía no recibida en dicho semestre. valorizada de acuerdo a los costos indicados en la siguiente tabla.DEMANDAS RURALES.0 $/kWh .0 $/kWh 2.Rural General y T5.Grandes Consumos Rurales BT y T5. MUNICIPAL Y OTROS USUARIOS ESPECIALES TARIFA 8 – SERVICIO DE BOMBEO PARA RIEGO TARIFA 5 .6 $/kWh 1.GRANDES DEMANDAS TARIFA 4 – DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 1.5 $/kWh 1.6 $/kWh 2.3 Pequeñas demandas rurales TARIFA 6GOBIERNO NACIONAL.5 $/kWh 1.ALUMBRADO PÚBLICO TARIFA 5 .Rural Residencial TARIFA 2 . En el caso de las Sanciones en la ETAPA DE RÉGIMEN.2 .5 . En ningún caso el reintegro a los usuarios de las sanciones aplicadas podrá ser superior al monto equivalente a la energía consumida durante el semestre de control.
la CONCESIONARIA abonará a los damnificados una sanción equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de la facturación objeto del reclamo. dividido dos veces el plazo previsto. valorizados de acuerdo a la mayor tarifa de su categoría. la CONCESIONARIA deberá abonar al solicitante del suministro una sanción equivalente al costo de la conexión (definida en el Cuadro Tarifario correspondiente). • Conexiones Por el incumplimiento de los plazos previstos en el punto 4. Cuando infundadamente no se dé trámite al requerimiento del servicio. En caso de tratarse de reclamos por errores de facturación (excluida la estimación de consumos). en kWh CENSi : Costo de la Energía No Suministrada para cada tipo de Tarifa (i) 5.4. hasta un valor máximo equivalente a una facturación promedio del consumo registrado en las diversas facturaciones del último año.3. Calidad del Servicio Comercial • Tratamiento de Reclamos Ante incumplimientos en los plazos establecidos para dar respuesta y/o solución al problema planteado.4. hasta un máximo del costo de la conexión correspondiente. • Facturación estimada . la sanción podrá ascender hasta un máximo de cinco (5) veces el costo de la conexión correspondiente. ante el incumplimiento de lo exigido en cuanto a la atención de los reclamos de los usuarios y comprobada la existencia del error que originó el reclamo. con idéntica metodología de cálculo. por cada día hábil de atraso.La sanción se determinará de acuerdo a la siguiente expresión: SANCION = ENS u × CENSi ENS u : Energía No Suministrada al usuario. la CONCESIONARIA abonará al usuario una sanción equivalente a 10 kWh diarios por cada día de atraso. de las presentes Normas.
Para los casos en que la CONCESIONARIA emita mayor número de facturas estimadas que las previstas en el punto 4.1. las que serán ingresadas en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5. y dicho importe deberá ser abonado en forma efectiva al usuario. de las presentes Normas.2. la reincidencia y gravedad de la falta. 5. Calidad del Producto Técnico El no cumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA en cuanto al relevamiento. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el dos por ciento (2%) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA de acuerdo al costo indicado en la tabla (b) Media y Baja Tensión del punto 5. El monto de estas sanciones las definirá dicho Ente en función de los antecedentes del caso. hasta un máximo del valor de la conexión.4.2 de las presentes Normas. corresponderán las sanciones por Energía No Suministrada previstas el punto 5. la CONCESIONARIA abonará al usuario una sanción equivalente a tres (3) cargos por conexión del suministro de que se trate (obtenido del Cuadro Tarifario vigente). para una variación de tensión del trece por ciento (13%) respecto al valor nominal. . por cada día hábil de atraso. procesamiento e informe de los datos para evaluar la Calidad del Producto Técnico. como así también la confiabilidad de la información entregada al ERSeP. a partir del inicio de la ETAPA DE RÉGIMEN. de las presentes Normas.5. Sanciones por Incumplimientos en el Relevamiento. • Suspensión del suministro por falta de pago aún cuando el usuario haya abonado su factura en tiempo Para los casos en que se efectuara la suspensión del suministro por falta de pago aún cuando el usuario haya abonado su factura en tiempo. dividido dos veces el plazo previsto. • Suspensión del suministro de energía por falta de pago Si el servicio no se restableciera en los plazos previstos en el punto 4. no pudiendo bajo ningún punto de vista ser tomado como un crédito para futuros consumos. Entrega y Confiabilidad de la Información 5.5.1. dará lugar a la aplicación de sanciones. abonará a los usuarios afectados una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del monto de la facturación estimada. la CONCESIONARIA deberá abonar al usuario del suministro una sanción equivalente al costo de la conexión (definida en el Cuadro Tarifario correspondiente). de las presentes Normas.6.4.5. Adicionalmente.
Calidad del Servicio Comercial En caso de detectarse incumplimientos en los procedimientos de registro e informe de cualquiera de los parámetros comerciales o en el reintegro de las sanciones indicadas en el punto 5. de las presentes Normas.3. de las presentes Normas.3. para la TARIFA 1 . de las presentes Normas. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5.4.6. de las presentes Normas.4. tanto generales como particulares. como así también ante el incumplimiento de cualquier medida precautoria que el mismo pudiera dictar. procesamiento e informe de los datos para evaluar la Calidad del Servicio Técnico.2. el ERSeP aplicará sanciones a la CONCESIONARIA. Sanciones por Incumplimientos de Resoluciones emitidas por el ERSeP Órdenes de Servicio o En el caso de incumplimiento de lo dispuesto por el ERSeP en sus Órdenes de Servicio o Resoluciones. se aplicarán sanciones a la CONCESIONARIA. las que serán ingresadas en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5. como así también la confiabilidad de la información entregada al ERSeP. 5.2. la reincidencia y gravedad de la falta. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por ciento (1%) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA.2. para la TARIFA 1 . El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por ciento (1%) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. de las presentes Normas.5. El monto de estas sanciones será definido por el ERSeP en función de los antecedentes del caso.2.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.2. la reincidencia y gravedad de la falta. de las presentes Normas.4. las que serán ingresadas en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5.5. El monto de estas sanciones será definido por el ERSeP en función de los antecedentes del caso. que se encontrasen firmes. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. la reincidencia y gravedad de la falta. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por ciento (1%) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. dará lugar a la aplicación de sanciones. registro. Calidad del Servicio Técnico El no cumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA en cuanto al relevamiento. El monto de estas sanciones las definirá dicho Ente en función de los antecedentes del caso. las que serán ingresadas en la CUENTA DE ACUMULACIÓN mencionada en el punto 5.2.5. 5. de acuerdo al .
a exclusiva consideración del ERSeP. Incumplimientos No Sujetos a Sanción No estarán sujetos a sanción los incumplimientos que reúnan las siguientes características o que deriven de circunstancias que encuadren en las condiciones indicadas a continuación: • Interrupciones con duraciones menores o iguales a tres (3) minutos.2. comunicadas fehacientemente al ERSeP con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas hábiles y que no superen una duración máxima de tres (3) horas. • Interrupciones por falta de pago de las facturas. las que deberán ser acreditadas y aceptadas en los tiempos y mediante los procedimientos aprobados por el ERSeP: a) Insuficiente abastecimiento de energía eléctrica a la CONCESIONARIA o abastecimiento a la CONCESIONARIA fuera de los parámetros de calidad correspondientes. 5. por causas no imputables a la misma. por la conjunción dañina de arcos eléctricos provenientes del propio sistema y falta de mantenimiento en las inmediaciones (desmalezado.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.10 ºC) y/o vientos con velocidades superiores a ciento veinte kilómetros por hora (120 km/h). d) Inundaciones. c) Sismo. b) Fallas provocadas sobre líneas o instalaciones del tipo aéreas por temperaturas superiores a cuarenta y cinco grados centígrados (+ 45 ºC) o inferiores a diez grados centígrados bajo cero (.costo indicado en la tabla del punto 5. caso fortuito.). etc. .4. g) Causas exógenas a la CONCESIONARIA. o en las siguientes causas. siempre que el siniestro que provocó el incumplimiento no haya sido provocado por las propias instalaciones de la CONCESIONARIA o se produzca como consecuencia de la ignición de malezas y/o flora reinante debajo de la traza de las líneas y otras instalaciones de la CONCESIONARIA. temblor o terremoto. f) Incendios. • Interrupciones programadas por la CONCESIONARIA. para la TARIFA 1 . de las presentes Normas. • Incumplimientos o interrupciones derivadas de acciones o maniobras requeridas por el usuario y que solo lo afecten a él.7. poda de árboles. • Incumplimientos o interrupciones originadas en probadas causas de fuerza mayor. e) Vandalismo comprobado y con denuncia policial efectuada.
Trabajos en la Vía Pública Cuando la CONCESIONARIA incurra en acciones o realice trabajos que afecten espacios públicos tales como calles y/o veredas.837 (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba). el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba. o provoque la denuncia fundada por parte de vecinos o usuarios. Todo esto sin perjuicio de las otras sanciones o demandas que pudiera corresponder. los mismos deberán ejecutarse cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad aplicables en cada caso.2.835 (Carta del Ciudadano). Construcción. el ERSeP podrá aplicar sanciones a la CONCESIONARIA. la CONCESIONARIA percibiera un monto en concepto de resarcimiento. 6.8. provinciales o municipales. oposiciones y sanciones que genere el no ajustarse al procedimiento establecido por la Ley Provincial Nº 8. El crédito destinado a cada usuario afectado se efectuará en la facturación inmediata posterior a la efectivización del resarcimiento a la CONCESIONARIA y no podrá superar el importe de su respectiva factura. cualquier otra norma que integre el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba y demás disposiciones .5. la Ley Provincial Nº 8. que estarán destinadas a subsanar el daño causado. el mismo deberá distribuirse entre los usuarios afectados. si los hubiera. y merezca la denuncia de autoridades nacionales. OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 6. Si no fuese el caso. como asimismo deberá reparar las calles y/o veredas afectadas para dejarlas en perfecto estado de uso. las Resoluciones emitidas por el ERSeP. en forma proporcional a la energía no suministrada a éstos o suministrada fuera de los parámetros de calidad establecidos en las presentes Normas.1. los Anexos del citado contrato. 6. Resarcimiento ante Desabastecimiento o Abastecimiento en Condiciones Fuera de los Parámetros de Calidad Correspondientes Si ante una situación de desabastecimiento o abastecimiento en condiciones fuera de los parámetros de calidad correspondientes que no derive en la aplicación de sanciones. Ampliación u Operación de Instalaciones Además de las denuncias.
en particular. el ERSeP podrá aplicarle una sanción. El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA. referido a las obligaciones de la CONCESIONARIA en cuanto a la prestación del servicio. Prestación del Servicio Por incumplimiento de lo establecido en la Ley Provincial Nº 8.4. a las reincidencias incurridas. que se destinará a subsanar el daño vía pago a la autoridad competente. para la TARIFA 1 . Peligro para la Seguridad Pública Con anterioridad al inicio de la ETAPA DE TRANSICIÓN. accesos a instalaciones propias. Por incumplimiento de lo establecido. las Resoluciones emitidas por el ERSeP.835 (Carta del Ciudadano). de las presentes Normas.2. que será determinada conforme a la gravedad de la falta.legales vigentes. a los antecedentes y. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. en cuanto al peligro para la seguridad pública derivada de su accionar. postes y cualquier otra instalación en la vía pública que presente peligro. si las hubiere. el ERSeP podrá aplicarle una sanción. referido a las obligaciones de la CONCESIONARIA. la Ley Provincial Nº 8.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.837 (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba). tapas de fusibles. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. distancias eléctricas. Dicho plan se ejecutará a partir de la ETAPA DE TRANSICIÓN y comprenderá la normalización de las deficiencias detectadas en tapas de medidores. sus complementarias y modificatorias. cualquier otra norma que integre el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba y demás disposiciones legales vigentes.2.4.PEQUEÑAS DEMANDAS EN . a los antecedentes y. los Anexos del citado contrato. 6. a las reincidencias incurridas. para la TARIFA 1 . en particular. el ERSeP podrá aplicar una sanción a la CONCESIONARIA. de las presentes Normas. que será determinada conforme a la gravedad de la falta.4. el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba.3. 6. sus complementarias y modificatorias. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. la CONCESIONARIA deberá presentar al ERSeP un plan de normalización de las instalaciones peligrosas existentes en la vía pública dentro de su área de prestación.
en particular. de las presentes Normas. 6. de las presentes Normas. para la TARIFA 1 . El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. en particular. 6. a las reincidencias incurridas. En lo relativo a esta temática.4. por incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior y en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a Distribuidores Cooperativos de la Provincia de Córdoba. a los antecedentes y. a los antecedentes y. que será determinada conforme a la gravedad de la falta. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA.6.837 (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Córdoba).PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA.2. El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA. El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA. que será determinada conforme a la gravedad de la falta. Acceso de Terceros a la Capacidad de Transporte Por incumplimiento de lo establecido en los términos de la Ley N° 8. cumpliendo las normas destinadas a la protección del medio ambiente actualmente en vigencia. Contaminación Ambiental La CONCESIONARIA deberá adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su actividad.BAJA TENSION.2. el ERSeP podrá aplicar una sanción a la CONCESIONARIA. Preparación y Acceso a los Documentos y la Información .PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.4. si correspondiera y en caso de que dicho incumplimiento no sea controlado y/o sancionado por la autoridad competente según lo dispuesto por la Resolución Secretaría de Energía de la Nación Nº 0672/2006 y las normas que la modifiquen y/o reemplacen. como asimismo aquellas que en el futuro se establezcan.5. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. el ERSeP podrá aplicar una sanción a la CONCESIONARIA.7. para la TARIFA 1 . a las reincidencias incurridas. 6.
de las presentes Normas. para la TARIFA 1 . en particular.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION. Competencia Desleal y Acciones Monopólicas Ante la realización de actos que impliquen competencia desleal y/o abuso de una posición dominante en el mercado. a los antecedentes y. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. en cuanto a la preparación y acceso a los documentos y a la información debida o requerida por el ERSeP a efectos de realizar las auditorías a cargo del mismo. El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA.PEQUEÑAS DEMANDAS EN BAJA TENSION.2. en particular. de las presentes Normas. para la TARIFA 1 .2. de acuerdo al costo indicado en la tabla del punto 5. a los antecedentes y. que será determinada conforme a la gravedad de la falta. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. El ERSeP destinará esta sanción a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de la CONCESIONARIA. el ERSeP podrá aplicar una sanción a la CONCESIONARIA. que será determinada conforme a la gravedad de la falta.4.Por incumplimiento referente a las obligaciones de la CONCESIONARIA.4. a las reincidencias incurridas.8. 6. El tope anual máximo de las sanciones será el que surja de valorizar el uno por mil (1‰) de la energía anual facturada por la CONCESIONARIA. éste le podrá aplicarle una sanción. . a las reincidencias incurridas.
Documents Similar To RG 08-2014 Reglamento de Calidad Cooperativas Energía

References: artículo 19
 artículo 32
 Resolución

 Resolución

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución