Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/12747454
Timestamp: 2018-11-19 10:04:21+00:00

Document:
§ 12 Üldnõuded vedelgaasiballonide ladustamisele
§ 21 Nõuded maapealset mahutit ümbritsevale pinnasele
§ 32 Üldnõuded vedelgaasigaasitorustikule
§ 41 Nõuded ballooni täiteastmele ja selle kontrollimisele
7) vedelgaasi ladustamine on turustamiseks ja tööstuslikuks või tehniliseks tarbimiseks mõeldud vedelgaasi hoidmine määratletud kohas arvestuslikus koguses üle 420 kilogrammi;
15) ajutiselt kasutatav vedelgaasimahuti (edaspidi ajutine mahuti) on teisaldatav mahuti, mida kasutatakse ehitus- ja remonditöödel, hooajalistel töödel või teistel ajutise iseloomuga töödel.
1) balloon ei takista ruumist lahkumist tulekahju puhkedes;
(3) Kui ühte kohta paigutatud balloonides on vedelgaasi arvestuslikult rohkem kui 50 kilogrammi, tuleb balloonid paigutada lukustatavasse, selleks eraldi ettenähtud väljas asuvasse kappi või teistest ruumidest gaasitihedalt eraldatud ruumi. Paigutamise koha põrandapind ei tohi olla maapinnast allpool. Paigutamise koht tuleb märgistada vastavalt § 14 nõuetele.
(3) Eluruumis, avaliku kogunemise kohas ning toitlustusruumis ei tohi kasutada voolikut pikkusega üle 2 meetri.
(1) Eluruumis ja toitlustuskoha ruumis kasutatava balloonigaasi rõhu alandamiseks kasutatava rõhuregulaatori väljundrõhk ei tohi olla reguleeritav.
(2) Eluruumis, avaliku kogunemise kohas ja toitlustuskoha ruumis tuleb rõhuregulaator ühendada vahetult ballooni ventiili külge.
(1) Elamus, korteris ja avaliku kogunemise kohas on mitme ballooni üksteisega ühendamine keelatud. Toitlustuskoha ruumis tohib omavahel ühendada kuni kaks ballooni, kui rõhu alandamine toimub enne ühendamist ja vedelgaasi arvestuslik kogus balloonides kokku ei ületa 25 kilogrammi.
(1) Eluruumis ja toitlustuskoha ruumis ei tohi kasutada gaasiseadmeid töörõhuga üle 50 millibaari.
(2) Eluruumis ja toitlustuskoha ruumis asuvas gaasitorustikus võib rõhk olla maksimaalselt 50 millibaari.
§ 12. Üldnõuded vedelgaasiballonide ladustamisele
(2) Balloonide ladustamise koht peab olema varustatud põranda ja katusega.
(6) Hoones asuv balloonide ladustamise koht tuleb varustada vähemalt kahe ventilatsiooniavaga, millest üks asetatakse põranda piirile ja teine seina ülaserva. Sissetõmbe- ja väljatõmbeava vaba pindala peab olema mõlemal vähemalt 0,5% ruumi põranda pindalast. Ventilatsiooniavad tuleb varustada võrguga või žalusiiga.
§ 21. Nõuded maapealset mahutit ümbritsevale pinnasele
(2) Maapealse mahuti ümbrusest tuleb vähemalt 3 meetri ulatuses eemaldada puud ja põõsad.
(1) Ajutist mahutit või balloonikogumit tohib vedelgaasi tarbimiseks kasutada üksnes ehitus- ja remonditöödel, hooajalistel töödel või teistel ajutise iseloomuga töödel.
(1) Ajutisest mahutist vedelgaasi vedelfaasi juhtimiseks torustikku ja seadmetesse võib kasutada voolikut või õmbluseta terastoru. Vedelgaasi ajutise kasutamise korral võib seadmetesse gaasi edastamiseks kasutada maapealset torustikku.
§ 32. Üldnõuded vedelgaasigaasitorustikule
(1) Vedelgaasi vedelfaasitorustikus tuleb liidetena kasutada püsi- või äärikliiteid. Maa-aluse torustiku puhul on lubatud üksnes püsiliited.
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "täitmisel" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28.02.2014 taotlust nr 2-15/13-00569/007
§ 41. Nõuded ballooni täiteastmele ja selle kontrollimisele
(1) Ballooni täiteaste ja täitmise rõhk peab olema selline, et täidetud ballooni töörõhk jääks ettenähtud kasutamistingimustel ohutule tasemele.
(2) Hoonevälises täitekohas peab maapind olema kõva kattega ja tasandatud.
(1) Gaasiveoanuma täiteruumist peab olema otsene tähistatud väljapääs.
(3) Täiteruumist kõrvalruumi viiv uks peab olema isesulguv ja avanema täitejaama poole.
(1) Täitmiskoha valgustatus täiteruumis peab olema vähemalt 400 luksi.
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "täitmiseks" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28.02.2014 taotlust nr 2-15/13-00569/007

References: § 21

§ 32

§ 41
 § 14

§ 12

§ 21

§ 32
 § 10

§ 41
 § 10