Source: https://www.jusline.at/gesetz/lhg-vo_2000/paragraf/29
Timestamp: 2019-07-19 21:33:59+00:00

Document:
§ 29 LHG-VO 2000 (Burgenländische Luftreinhalte- und Heizungsanlagenverordnung 2000), Brennstoffe und deren höchstzulässiger Schwefelgehalt - JUSLINE Österreich
§ 29 LHG-VO 2000 Brennstoffe und deren höchstzulässiger Schwefelgehalt
1. Die Befeuerung von Heizungsanlagen darf nur mit solchen festen oder flüssigen Brennstoffen erfolgen, deren Schwefelgehalt bei flüssigen Brennstoffen ausgedrückt in prozentuellen Masseanteilen, bei festen Brennstoffen ausgedrückt in Gramm Schwefel pro Megajoule Wärmeeinheit des Brennstoffes als heizwertspezifischer Schwefelgehalt, bezogen auf den unteren Heizwert, die in der Tabelle 1 enthaltenen Werte nicht überschreitet. Der zulässige Schwefelgehalt von Kohle, Briketts und Koks bezieht sich auf den verbrennlichen Anteil des Schwefels im wasserfreien Zustand.
höchstzulässiger Schwefelgehalt
Brennstoffwärmeleistung der Anlage in kW
über 70 kW
0,30 g/MJ
über 350 kW
0,20 g/MJ
Der Eigentümer einer Heizungsanlage für Kohle, Koks oder flüssige Brennstoffe hat den gemäß § 20 Abs. 1 Bgld. Luftreinhalte- und Heizungsanlagengesetz 1999 befugten Überprüfungsorganen anlässlich der Überprüfung der Heizungsanlage die Herkunft und den Schwefelgehalt oder die Markenbezeichnung des Brennstoffes bekannt zu geben.
(2) Als Brennstoffe dürfen nur
schadstofffreie Materialien im Sinne des § 6 des Burgenländischen Luftreinhalte- und Heizungsanlagengesetzes 1999 und
geeignete Materialien (Brennstoffart, Stückgröße, Wassergehalt) in hiefür bestimmten Heizungsanlagen verfeuert werden.
(3) Stellt das Überprüfungsorgan fest,
dass schadstoffbelastete Materialien im Sinne des § 6 des Burgenländischen Luftreinhalte- und Heizungsanlagengesetzes 1999 oder/und
Brennstoffe entgegen Abs. 1 in der überprüften Heizungsanlage verfeuert oder offensichtlich zur Verfügung bereit gehalten werden, ist ein Vermerk im Prüfbuch anzubringen und die Behörde zu unterrichten.
0 Kommentare zu § 29 LHG-VO 2000
Sie können den Inhalt von § 29 LHG-VO 2000 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 29 LHG-VO 2000
0 Diskussionen zu § 29 LHG-VO 2000
Sie können zu § 29 LHG-VO 2000 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 19 LHG-VO 2000 Wärmedämmung von Wärmeverteilungsanlagen§ 20 LHG-VO 2000 Steuerung der Wärmeabgabe§ 21 LHG-VO 2000 Teillastbetrieb, Kaskadenschaltung§ 22 LHG-VO 2000 Teillastbetrieb, Warmwasserbereitung§ 23 LHG-VO 2000 Brennstoffdurchsatz§ 24 LHG-VO 2000 Einbau von Geräten zur Feststellung des Wärmeverbrauches§ 25 LHG-VO 2000 Konformitätsnachweisverfahren§ 26 LHG-VO 2000 Errichtungsanzeige, Formblätter§ 27 LHG-VO 2000 Abnahmeprüfung, Abnahmebefund, Formblätter§ 28 LHG-VO 2000 Tarife für die Abnahmeprüfung§ 29 LHG-VO 2000 Brennstoffe und deren höchstzulässiger Schwefelgehalt§ 30 LHG-VO 2000 Abgasverluste§ 31 LHG-VO 2000 Grenzwert für staubförmige Emissionen§ 32 LHG-VO 2000 Grenzwerte und Betriebswerte für Kohlenmonoxid§ 33 LHG-VO 2000 Kohlendioxidgehalt der Rauchgase flüssiger§ 34 LHG-VO 2000 Grenzwerte für unverbrannte organische gasförmige Stoffe§ 35 LHG-VO 2000 Messprobenöffnung§ 36 LHG-VO 2000 Messverfahren§ 37 LHG-VO 2000 Wiederkehrende Überprüfungen von Heizungsanlagen§ 38 LHG-VO 2000 Tarife für die wiederkehrende Überprüfung von Heizungsanlagen§ 39 LHG-VO 2000 Außerordentliche Überprüfung von Heizungsanlagen
§ 28 LHG-VO 2000
§ 30 LHG-VO 2000

References: § 29
 § 20
 § 6
 § 6
 § 29
 § 29
 § 29
 § 29
 § 29

§ 19

§ 28

§ 30