Source: http://docplayer.it/41976693-Dpr-462-01-pasquale-fattore-atex-day-bologna-23-ottobre-2014.html
Timestamp: 2018-02-26 04:42:21+00:00

Document:
DPR 462/01. Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre PDF
Download "DPR 462/01. Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre 2014"
Adelina Zanella
1 DPR 462/01 Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre 2014
2 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Il decreto 462/01
3 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d impianti elettrici e d impianti elettrici pericolosi. Il decreto 462/01 è entrato in vigore il 23 Gennaio 2002
4 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 DPR 462/01: Capo I Disposizioni generali Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro
5 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE di LAVORO E DEI DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti b) contatti elettrici indiretti
6 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE di LAVORO E DEI DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni d) innesco di esplosioni e) fulminazione diretta ed indiretta f) sovratensioni g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
7 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. Articolo 84 - Protezioni dai fulmini Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche
8 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. Articolo 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi
9 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. Articolo 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all Allegato IX
10 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Rischio di esplosioni Art Verifiche Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462
11 Collegamenti del DPR 462/01 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008 e s.m.i. Articolo 86 Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza 2. omissis
12 DPR 462/01 Art. 2 In sintesi Impianti di terra e scariche atmosferiche Oggetto Competenza Rif. Legislativo Modalità Verifica di Conformità Installatore DPR 462/01 Art. 2 Rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità Datore di Lavoro Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore DPR 462/01 Art. 2 di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti o allo sportello unico Messa in servizio Omologazione E costituita dalla dichiarazione di conformità
13 DPR 462/01 Art. 2 Messa in esercizio e omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche La messa in esercizio di questi impianti non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, invia la dichiarazione di conformità all'ispesl (ora INAIL) ed all'asl o all'arpa territorialmente competenti o allo sportello unico per le attività produttive.
14 DPR 462/01 Art. 5 Messa in esercizio e omologazione Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima del rilascio della dichiarazione di conformità e relativa verifica di conformità da parte dell installatore al datore di lavoro. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti o allo sportello unico. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'arpa, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
15 DPR 462/01 Art. 5 In sintesi Impianti in luoghi a rischio di esplosione Oggetto Competenza Rif. Legislativo Verifica di Conformità Installatore DPR 462/01 Art. 5 dichiarazione di conformità Messa in servizio Omologazione Datore di Lavoro ASL o ARPA Modalità Rilascia al datore di lavoro la DPR 462/01 Art. 5 Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti o allo sportello unico DPR 462/01 Art. 5 Effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati
16 DPR 462/01 Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
17 DPR 462/01 Art. 4 E 6 Compiti del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto: ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 5 anni a far sottoporre a verifica periodica ogni 2 anni quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, e in negli ambienti a rischio di esplosione.
18 DPR 462/01 Art. 4 E 6 Soggetti abilitati alle verifiche periodiche Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'asl o all'arpa o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive (ora MISE). Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
19 DPR 462/01 Art. 3 Verifiche a campione Le verifiche a campione per la verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche sono effettuati dall ISPESL (ora INAIL) che trasmette poi le relative risultanze all'asl o ARPA.
20 DPR 462/01 Art. 7 Verifiche straordinarie Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'asl o dall'arpa o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica b) modifica sostanziale dell'impianto c) richiesta del datore del lavoro.
21 DPR 462/01 Art. 2 In sintesi Impianto Omologazione Invio della dichiarazione di conformità All INAIL e all ASL/ARPA dichiarazione di Impianti di terra entro 30 giorni conformità in locali ordinari dalla messa in dell'installatore servizio dell impianto Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in locali ordinari All INAIL e all ASL/ARPA dichiarazione di entro 30 giorni conformità dalla messa in dell'installatore servizio dell impianto Periodicità Verifica periodica o straordinaria Verifica a campione 5 anni ASL/ARPA od Organismo Abilitato INAIL 5 anni ASL/ARPA od Organismo Abilitato INAIL
22 DPR 462/01 Art. 2 In sintesi Impianto Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Invio della Omologazione dichiarazione di conformità dichiarazione di conformità dell'installatore Tramite prima verifica dell ASL/ARPA All INAIL e all ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell impianto All ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in servizio dell impianto Periodicità Verifica periodica o straordinaria Verifica a campione 2 anni ASL/ARPA od Organismo Abilitato INAIL 2 anni ASL/ARPA od Organismo Abilitato NO
23 DPR 462/01 Art. 5 Messa in esercizio e omologazione Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima del rilascio della dichiarazione di conformità e relativa verifica di conformità da parte dell installatore al datore di lavoro. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti o allo sportello unico. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'arpa, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
24 Norma CEI EN Class Per verifica impianti elettrici installati nei luoghi a rischio di esplosione utilizziamo la norma Norma CEI EN Class
25 Norma CEI EN Class Per verifica impianti elettrici installati nei luoghi a rischio di esplosione utilizziamo la norma Norma CEI EN Class
26 Norma CEI EN Class La verifica consiste nel controllo della rispondenza dell impianto e dei sistemi adottati al progetto ed alle norme di sicurezza
27 Norma CEI EN Class Le ispezioni possono essere: Visiva Ravvicinata Dettagliata
28 Norma CEI EN Class Analisi documentale: Valutazione del rischio = classificazione aree Verbali precedenti verifiche Dichiarazione di conformità Tipi e caratteristiche impianti a sicurezza impiegati Provvedimenti contro scariche elettrostatiche Evidenze su effettuazione della manutenzione periodica
29 Norma CEI EN Class Ispezione visiva Verifica che permette di identificare i difetti che sono visibili ad occhio nudo, senza l uso di mezzi d accesso o di utensili, quali ad esempio bulloni mancanti. E importante per valutare lo stato di conservazione dei componenti elettrici.
30 Norma CEI EN Class Ispezione ravvicinata Verifica che implica gli stessi aspetti dell esame a vista e, inoltre, identifica i difetti, quali bulloni allentati, che possono essere rilevati solo usando mezzi di accesso, per esempio scale ed attrezzi. La verifica ravvicinata non richiede normalmente che la custodia venga aperta, e nemmeno che l apparecchio venga messo fuori tensione.
31 Norma CEI EN Class Ispezione dettagliata Verifica che implica gli aspetti della verifica ravvicinata ed inoltre, identifica i difetti, quali le connessioni interne allentate, che si possono rilevare con l apertura della custodia e/o usando, ove necessario, utensili ed apparecchi di misura.
32 Norma CEI EN Class Per guidare nelle ispezioni, la norma fornisce delle utili schede di verifica
37 RINA SERVICES S.p.A. Via Corsica, Genoa - Italy Ph Fax
La verifica degli impianti EX e gli effetti del DPR 462/01
Bologna, 24 ottobre 2014 La verifica degli impianti EX e gli effetti del DPR 462/01 Relatore : Dr. Paolo Mingardo- Tecnico della Prevenzione Verificatore impianti elettrici in luoghi a rischio esplosione-
Le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro D.Lgs. 81/08 e smi, Art. 71, Comma 11 Paolo Trisoglio Bologna, 16 Ottobre 2013 Versione originaria del 2008 (D. Lgs. 81/08) Le verifiche

References: Art.1
 Articolo 80
 Articolo 80
 Articolo 84
 Articolo 85
 Articolo 85
 Articolo 86
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 3
 Art. 7
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 5
 Art. 71