Source: https://docplayer.cz/19463873-Zpevnena-plocha-v-arealu-firmy-purum-s-r-o-stare-mesto-u-uherskeho-hradiste-pozarne-bezpecnostni-reseni-stavby-c-136-10.html
Timestamp: 2019-12-10 04:24:28+00:00

Document:
Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 - PDF Stažení zdarma
Download "Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10"
1 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: Národní 961/25, Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště Datum: 09 / 2010 Stupeň: stavební řízení Požárně bezpečnostní řešení stavby Počet stran: 11 Počet příloh: 1 1 / 11
2 Stavba: Místo stavby: Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Areál Purum s.r.o., (bývalý dolní závod spol. Colorlak) Nádražní ul., Staré Město u Uherského Hradiště, Zlínský kraj Investor: Purum s. r. o IČ: Národní 961/25, Praha 1 Projektant: Vypracovala: GARANT, Sdružení inženýrských služeb Tř. T. Bati č. 1555, Otrokovice Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, Kroměříž č. aut Datum: září 2010 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva 1. Seznam použitých podkladů: - projektová dokumentace na zpevněné plochy Purum s.r.o. - PBŘ na EKO plochu v areálu firmy (Ing. Zhořová, 12/2007) - ČSN: , , , , , , , , EN a normy související - Vyhlášky: č. 246/2001, 183/2006, 23/2008, 268/2009 Sb. a další 2. Popis objektů: Akce řeší stavební úpravy zpevněných ploch v areálu firmy Purum s. r. o. ve Starém Městě u Uherského Hradiště, Zlínský kraj. Průmyslový areál firmy (bývalý dolní závod spol. Colorlak) je oplocený a má stávající vjezd z ulice Nádražní. Stavebník je firma oprávněná podnikat v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady a cílem úprav je zajistit, aby plochy areálu byly vhodné ve smyslu manipulace s odpady skupiny "N". Součástí stavby jsou i objekty stáčistě, kanceláří a silniční váha. Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty: SO-01: Zpevněné plochy a terénní úpravy (manipulační plochy I. a II., plocha stáčiště, parkoviště a komunikace). SO-02: Stáčiště - přestřešená plocha pro stáčení cisternových silničních vozidel. 2 / 11
3 SO-03: Silniční váha SO-04: Provozní kanceláře: jednopodlažní, nepodsklepený objekt, o samotě stojící objekt SO-05: Oplocení SO-06: Vodní hospodářství (OLK I., OLK II., přípojka splaškové kanalizace, přípojka vody, retenční nádrž) SO-07: Rozvody elektro SO-08: Sadové úpravy Na ploše areálu se nachází stávající provozní budova č. 62, která byla rekonstruována pro účely provozu investora (manipulace s odpady "N"). Dále se zde nachází budova č. 61 (průmyslová ČOV, která však neslouží svému účelu) a budova č. 60 (bývalá neutralizační stanice, která je nyní bez využití). Obě tyto budovy investor bude v další etapě rekonstruovat pro účely provozu své firmy Dispoziční řešení: SO-01: Zpevněné plochy jsou řešeny na ploše areálu mezi stávajícími objekty. Navazují na již upravené plochy hlavního vjezdu areálu a řeší vybudování nových manipulačních ploch I. a II., plochy stáčiště, parkoviště a komunikace k novým vjezdům areálu. SO-02: Stáčiště je umístěno na nově upravené ploše mezi budovami č. 60 a 61, pro které bude provoz stáčiště určen. Plocha stáčiště je přestřešena. Součástí stáčiště je podzemní havarijní jímkam přístupná poklopem. SO-03: Silniční váha je umístěna na upravované ploše v blízkosti budovy č. 61. Jedná se o podzemní zařízení, příjezd po zpevněných plochách areálu. SO-04: Provozní kanceláře jsou umístěny do sestavy vzájemně propojených kontejnerových buněk, umístění v severozápadním cípu areálu. Objekt je přístupný vstupní chodbou, na kterou navazují tři kanceláře a WC s předsíněmi. Na konci chodby je řešena kuchyňka. SO-05: Oplocení řeší rekonstrukci a doplnění oplocení celého areálu firmy s cílem jeho oddělení ze strany stávajícího průmyslového areálu. Součástí oplocení bude vyudování vjezdových bran. SO-06: Objekt řeší odvodnění plochy areálu napojením na stávající kanalizaci areálu. Chráněné plochy budou napojeny přes nově řešené OLK I. a OLK II.. Dále je řešena přípojka a splaškové kanalizace pro objekt kanceláří. SO-07: Rozvody elektro řeší kabelovou přípojku pro objekt kanceláří, napojenou na stávající budovu č. 62. Dále rozvody pro napojení silniční váhy, el. bran. Dále jsou řešeny slaboproudé rozvody (telefony) pro objekt kanceláří a budovu č.60. SO-08: Sadové úpravy řeší ozelenění ploch kolem administrativního objektu, vjezdových bran a podél oplocení Stavebně technické řešení: SO-01: Zpevněné plochy jsou řešeny jako betonové ze silničního betonu, jsou řešeny jako izolované od podloží položením HDPE folie. SO-02: Stáčiště je umístěno na zpevněné ploše, které je součástí ploch SO-01. Přestřešení plochy je řešeno ocelovou konstrukcí (2xU160, jäkl profily) do betových patek Krytina je v projektu navržena z polykarbonátu Lexan Thermoclear. Dešťové vody jsou svedeny okapem a svislým svodem mimo stáčecí plochu. Podzemní havarijní jímka je bezodtoková, plastová nádrž o objemu 3 / 11
4 5,7 m3 typ AS-PP-ER 6.7 S. Jeden revizní otvor je kryt poklopem. Jímka je osazena na podkladní beton a prostor mezi plášti je zalit betonem. Krycí plocha nepojízdné jímky je zvýšena proti okolní zpevněné ploše. Do jímky je zaústěn odvodňovací žlab z plochy stáčení. SO-03: Silniční váha je zařízení, zapuštěné do nové betonové plochy. Zařízení váhy je napojeno zemním kabelem na kabelové rozvody z budovy č. 62. SO-04: Jedná se o typové montované kontejnery, které jsou uloženy na betonové ploše. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rámy z pozinkovaných profilů. Stěny jsou z vnitřní z dřevotřískové lamino desky, vnější opláštění z Pz profilovaného plechu, vnitřní iuolůace z min. horoží. Podlaha: nášlapná vrstva z PVC na dřevotřísce, tepelná izolace minerální vlna, plechové opláštění. Střecha: střešní krytina z Pz trapézového plechu, vložená izolace z min. rohoží, podhled z lamino dřevotřískové desky. Okna plastové, dveře plechové. Technické zařízení: Vytápění promocí el. přímotopů. Rozvody vnitřní ZTI jsou v plastu. Větrání přirozené okny. Elektroinstalace musí být provedena dle příslušných norem pro dané zóny a prostory. Elektroinstalace je napojena na stávající rozvody NN v objektu č. 62. Odkanalizování do kanalizace areálu. SO-05: Oplocení je řešeno částečně jako plné z betonových prefabrikátů, částečně z drátěného pletina na ocel. sloupcích. Nové vjezdové vrány jsou ocelové posuvné šířky 6 m. Stávající otevíravá brána z ulice Nádražní má šířku 4 m. SO-06: Objekt řeší odvodnění plochy areálu napojením na stávající kanalizaci areálu. Chráněné plochy budou napojeny přes nově řešené OLK I. a OLK II.. Dále je řešena přípojka vody a splaškové kanalizace pro objekt kanceláří. SO-07: Rozvody elektro a slabopoudu (telefony) pro dopojované nové objekty a zařízení jsou řešeny zemními kabely v zemní rýze, napojení na stávající budovu č Údaje o provozu a technologii: Jedná o stavební úpravy ploch areálu firmy, která je oprávněná podnikat v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady. Stávající provoz řeší příjem odpadů, včetně odpadů charakteru "N". Na stávající zastřešené EKO ploše v blízkosti stávající brány jsou uloženy kontejnery s hořlavými materiály (papír, plast). Na navazující přestřešené ploše je prováděn příjem a překládka kontejnerů, včetně odpadů "N". Následná manipulace s odpady "N" je řešena v budově č. 62, která byla pro tyto účely upravena a zkolaudována. Zde je řešena manipulační plocha a sklad hořlavých kapalin. Kapacity těchto provozů se nynějšími úpravami nezmění. V patře objektu je soc. zázemí zaměstnanců. Po vytřídění jsou odpady jednak vyexpedovány k druhotnému použití, nebo odváženy k likvidaci k autorizované firmě. Součástí stávajícího provozu jsou dva přístřešky podél zdí budovy č. 62, které slouží pro umístěn kontejnerů ABROLL, související s provozem drtiče. Provoz EKO plochy je požární zdí oddělen od sousedního pozemku parc. č. 1577/33. Nyní řešené úpravy zpevněných ploch areálu včetně doplňkových objektů souvisejí s rozšířením provozu firmy a budoucím přičleněním dvou stávajících budov č. 60 a 61 k provozu firmy. Úpravy těchto budov budou řešeny samostatnými projekty. V objektu stáčiště se předpokládá stáčení silničních cisternových vozidel s nebezpečnými odpady s dopojením na budoucí technologii, která bude umístěna do budov č. 60 a 61. Dopojení a objektu stáčiště na technologie a jeho uvedení provozu bude provedeno až úpravě těchto objektů. Z důvodů dokončení zpevněných ploch však bude objekt stáčiště nyní stavebně proveden. 4 / 11
5 4. P o s o u z e n í z hlediska požární bezpečnosti: ======================================== Charakteristika objektů: Jedná se stavební úpravy zpevněných ploch ve stávajícím areálu firmy, v rámci kterých jsou řešeny dva stavební objekty: stáčiště a administrativní objekt. SO-02: Stáčiště je přestřešená část zpevněných ploch, která je určena ke stáčení kapalných nebezpečných odpadů, které budou mít charakter hořlavých kapalin ve smyslu ČSN , ze silničních cisternových vozidel. Jedná se o stáčecí místo dle čl ČSN Pokud nebude u stáčených kapalných nebezpečných odpadů charakteru HK prokazatelně doložena třída nebezpečnosti, budou v souladu s čl ČSN považovány na HK I. třídy nebezpečnosti. Stáčení bude prováděno do prostoru objektů č. 60, případně č. 61, kde bude instalováno příslušné technologické zařízení. Toto není předmětem projektu ani posouzení tohoto PBŘ. Prostor stáčiště se považuje za otevřené technologické zařízení ve smyslu ČSN Posouzení bude provedeno dle ČSN a Konstrukční systém je nehořlavý. SO-04: Jedná se o objekt administrativního zázemí firmy. Výška objektu dle ČSN je 0 m. Konstrukční systém je hořlavý Rozdělení na požární úseky: SO-02: N1.01 Prostor stáčecího místa (stanoviště) bude považován ze jeden požární úsek - otevřené technologických zařízení SO-04: N1.02: Objekt administrativního zázemí - celá sestava kontejnerů, bude řešena jako jeden požární úsek Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti: SO-02: dle ČSN a N1.01: Otevřené technologické zařízení: S = 62 m2 (plocha přestřešení a ostrůvku nad havarijní jímkou) skupina výroby 5.32 (srovnatelný provoz) p1 = 1,4 p2 = 0,05 Z = Požární riziko se dle čl ČSN u otevřených technologických zařízení nestanoví. Stupeň požární bezpečnosti se nestanoví. Ekonomické riziko: ČSN , čl. 7.5.: p 5 = p 6 = 1 P1 = p1 x c = 1,4 x 1 = 1,4 P2 = p2 x S x p 5 x k 6 x k 7 = 0,05 x 62 x 1 x 1 x 3 = 9,3 Průsečik hodnot P1 a P2 v diagramu 1 ČSN je po křivkou maximálních hodnot - vyhovuje. Dle čl nemusí být pož. úsek otevřených technolog. zařízení vybaven samočinným hasícím zařízením - plocha do m2. 5 / 11
6 SO-04: dle ČSN N1.02: Objekt administrativního zázemí S = 60 m2 Dle tabulky B.1.:... pv = 42 kg/m2 Dle přílohy B: pv = (ps - 5) x 1,15 = (10-5 ) x 1,15 = 5,75 kg/m2 pv = ,75 = 47,75 = 48 kg/m2 konstr. hořlavé, h = 0 m... II. stupeň Stavební konstrukce: SO-02: N1.01: V rámci řešení stáčecího stanoviště jsou provedeny zpevněné plochy ze silničního betonu a betonových obrubníků - konstrukce druhu DP1. Je řešena podzemní havarijní jímka o objemu 5,7m3, která je řešena jako plastová na betonové desce a vybetonovanou výplní. Poklop ocelový. Přestřešení je řešeno jako ocelová konstrukce do betonových základů, střešní krytina z polykarbonátu. Požadavky ČSN : Čl : Stavební konstrukce stáčecího stanoviště musí být z nehořlavých hmot. Nutno dodržet - střešní krytinu z polykarbonátu je třeba nahradit plechovou krytinou Čl : Použité stavební konstrukce manipulačních ploch musí být odolné vůči chemickým účinkům vyskytujících se ropných produktů. Bude splněno betonovou plochou. Čl : Konstrukce přestřešení nemusí vykazovat požární odolnost. Čl : Stáčecí stanoviště silničních cisternových vozidel musí být navrženo tak, aby bylo umožněno vyjetí vozidle bez najíždění a manipulace s ostatními vozidly. Čl : Stáčecí stanoviště silničního cisternového vozidla musí mít vyspádovanou manipulační plochu svedenou do záchytné jímky s obsahem min. 5 m3. Splněno - záchytná jímka má objekt 5,7 m3. Dále musí být vybaveno přenosnými záchytnými nádobami pro zachycování možných úkapů, které se umístí pod připojovací místo cisterny. Nutno dodržet Čl. 3.5.: Cisternová vozidla s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti musí být po cecelou dobu stáčení uzemněna. Čl. 3.6.: Stáčecí stanoviště je třeba zajistit před účinky elektrostastických nábojů dle příslušných norem (ČSN a ) SO-04: N1.02: II. stupeň, poslední nadzemní podlaží požadavek / skutečnost 1. Požární stěny: REI 15+ / nevyskytují se 2. Požární stropy: REI 15+ / nevyskytují se 3. Požární uzávěry: EW 15 DP3 / nevyskytují se 4. Obvodové stěny: REI 15+ / REI 15 DP3 5. Nosné konstrukce střech: R 15 / R 15 DP3 6. Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu: R 15 / R 15 DP3 6 / 11
7 Stavební konstrukce kontejnerové sestavy, splňují dle údajů výrobce, požadavky na požární odolnost a stupeň hořlavosti hmot pro I. SPB a II. SPB, poslední nadzemní podlaží. Požadavky na střešní plášť nejsou. Splnění požadavků na požární odolnost kontejnerové sestavy bude doložena u kolaudace dokladem od výrobce kontejnerů. Obvodové stěny po stanovení odstupových vzdáleností budou považovány za požárně uzavřenou plochu Únikové cesty: SO-02: N1.01: Únik osob z prostoru stáčecího stanoviště je možný všemi směry přímo do volného prostoru kolem. Jedná se o otevřený objekt. Únikové cesty není třeba posuzovat SO-04: N1.01: Únik z objektu kanceláří je možný vstupní chodbou a dveřmi do volného prostoru před objektem. Úniková cesta je řešena jako nechráněná. Mezní délka: a = 1, jedna úniková cesta m Mezní délka vyhovuje od vstupních dveří všech kanceláří, max. skutečná délka je 3,5m do volna. Šírka: Počet osob dle ČSN : pol ,6 : 5 = 6 osob Pro stanovený malý počet osob je vyhovující šířka vstupních dveří 80 cm do objektu. Únikové cesty z admin. objektu jsou vyhovující. Označení únikových cest není třeba zajišťovat, únikový východ z objektu je přímo viditelný od dveří všech kanceláří Odstupové vzdálenosti: SO-02: N1.01: Pro vymezení požárně nebezpečného prostoru stáčecího místa se odstupové vzdálenosti stanovují dle ČSN , čl a ČSN : Stáčecí místo: dle tab. č. 1 ČSN d = 10 m všemi směry V požárně nebezpečném prostoru stáčecího místa se nachází plochy areálu stavebníka a dva stávající nevyužívané objekty areálu. Stáčecí místo však bude uvedeno do provozu až po rekonstrukci těchto objektů. Dále PNP stáčecího místa přesahuje na sousední pozemek parc. č. 1577/37 (Algeco s.r.o.) a parc. č. 1577/38 (Colorlak a.s.) do vzdálenosti 3,5 m. U parcely č. 1577/37 se jedná o plochy komunikací u nového vjezdu, ke kterým bude má stavebník právo užívání. Budova č. 60: Je ve vzdálenosti cca 3-6 m od stáčecího místa. Splnění normativních požadavků (čl ČSN ) je třeba zajistit následovně: Konstrukce obvodový stěn v PNP musí být druhu DP1 a vykazovat požární odolnost dle čl ČSN : dle obr. 10 pro REI 45 min., d /d = 0,7... Ro = 50 min. požární uzávěry v těchto stěnách:... Ro/2 = 25 min. U obvodových stěn v PNP (stávající zděné konstrukce druhu REI 180 DP1 vyhovují) nutno splnit následovně: zazdívkou stávajících otvorů v PNP Ytong tl. 75 mm: EI 120 DP1 nebo pevnou prosklenou výplní v rámu druhu DP1: EI 50 DP1 (jako obvod. stěna) Požární uzávěry (dveře, vrata) v těchto stěnách: EI 30-C2 DP1 (samozavírač) Budova č. 61: Je ve vzdálenosti 9 m od stáčecího místa. Splnění normativních požadavků (čl ČSN ) je třeba zajistit následovně: Konstrukce obvodový stěn v PNP musí být druhu DP1 a vykazovat požární odolnost dle čl ČSN : dle obr. 10 pro REI 45 min., d /d = 0,2... Ro = 10 min. požární uzávěry v těchto stěnách:... Ro/2 = 5 min. 7 / 11
8 U obvodových stěn (stávající zděné konstrukce druhu REI 180 DP1 vyhovují) nutno splnit následovně: zazdívkou stávajících otvorů v PNP Ytong tl. 75 mm: EI 120 DP1 nebo pevnou prosklenou výplní v rámu druhu DP1: EI 15 DP1 (jako obvod. stěna) Požární uzávěry (dveře, vrata) v těchto stěnách: EI 15-C2 DP1 (samozavírač) Konstrukce otevřeného technologického zařízení (zastřešení, zpevněné plochy) jsou nehořlavé z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 a mohou se nacházet v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. Odstupové vzdálenosti stáčecího místa od stávajících okolních objektů lze, po splnění výše uvedených podmínek u objektů č. 60 a 61, považovat za vyhovující. Požárně nebezpečný prostor stáčecího stanoviště přesahuje hranici stavebního pozemku na parc. č. 1577/37 (Algeco s.r.o.) a parc. č. 1577/38 (Colorlak a.s.) do vzdálenosti 3,5 m U parcely č. 1577/37 se jedná o plochu komunikací u nového vjezdu, ke kterým bude mít stavebník právo užívání SO-04: Odstupové vzdálenosti budou stanoveny s použitím programu Ing. Pelce - Fire protection. Dosazované hodnoty: pv = kg/m2, po = 100 %, konstrukce hořlavé Vstupní fasáda: dveře 0,8x2,0 v přímém směru d = 1,67m do stran dx = 0,96m okno 1,8x0,6 v přímém směru d = 1,35m do stran dx = 0,77m okno 1,8x1,3 v přímém směru d = 2,09m do stran dx = 1,22m dle čl ČSN :2009: pro všechny otvory Sp = 6,905m2 So = 5,02m2 po = 5,02 / 6,905 x 100 = 73 % v přímém směru ve středu plochy Sp... d = 2,63 m V požárně nebezpečném prostoru se nachází plocha pozemku stavebníka, zpevněné plochy a parkoviště. Boční fasády: bez požárně otevřených ploch... d = 0 m Zadní fasáda: okno 1,8x0,6 v přímém směru d = 1,35m do stran dx = 0,77m okno 1,8x1,3 v přímém směru d = 2,09m do stran dx = 1,22m dle čl ČSN :2009: pro všechny otvory Sp = 10,18 m2 So = 8,1m2 po = 8,1 / 10,18 x 100 = 80 % v přímém směru ve středu plochy Sp... d = 2,86 m V požárně nebezpečném prostoru se nachází plocha pozemku stavebníka, zatravněná plocha. Hranice pozemku je ve vzdálenosti 4 až 5 m. Stávající EKO plocha: Je ve vzdálenosti 15 m od zadní fasády administrativního objektu. Požárně nebezpečný prostor otevřené části EKO plochy byl stanoven v PBŘ (je k dispozici) pro boční stranu na d = 9,8 m, pro zadní stranu na d = 10 m, pro čelní stěnu na d = 12 m. Sestava kontejnerů administrativního objektu je mimo PNP stávající EKO plochy. Vzájemné odstupy jsou vyhovující. Požárně nebezpečný prostor admin. objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku Zařízení pro protipožární zásah: SO-02, SO-04: K posuzovaným objektů je vyhovující příjezd pro vozidla požární ochrany po stávající vozovce ulice Nádražní a navazujících zpevněných plochách areálu. Zásah do obou objektů lze vést přímo z volného prostoru kolem. Nástupní plochy ani zásahové cesty není třeba zřizovat. 8 / 11
9 4. 8. Zásobování požární vodou: ČSN SO-02: Potřeba požární vody: tab. 2. pol. 2: čerpací stanice PHM (srovnatelně)... Q = 6 l/s Vnější odběrní místo: Požadavek na jeden vnější podzemní hydrant ve vzdálenosti do 150 m na potrubí DN 100 bude splněn.stávající podzemní hydrant na vodovodním řádu DN 100mm, požadovaná vzdálenost je splněna. Funkčnost hydrantu je třeba doložit u kolaudace. Vnitřní odběrní místo: Vnitřní odběrní místa není třeba dle čl. 4.4.b 7) zřizovat SO-04: Potřeba požární vody: tab. 2. pol. 1: objekt do 120 m2... Q = 4 l/s Vnější odběrní místo: Požadavek na jeden vnější podzemní hydrant ve vzdálenosti do 200 m na potrubí DN 80 bude splněn.stávající podzemní hydrant na vodovodním řádu DN100mm, požadovaná vzdálenost je splněna. Funkčnost hydrantu je třeba doložit u kolaudace. Vnitřní odběrní místo: Vnitřní odběrní místa není třeba dle čl. 4.4.b.1) zřizovat: 60 x (40+10) = < Přenosné hasící přístroje: SO-02: Dle ČSN : n r = 0,2 (62 x 1,4) 1/2 = 1,86 = 2 ks Dle vyhl. č. 23/2008 Sb.: n HJ = 6 x n r = 6 x 2 = 12 pro PHP práškový PG6... hasící schopnost 21 A, 113 B dle tab. č.1 přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb: HJ1 = 6 n HJ / HJ1 = 12 / 6 = 2 ks Na ploše stáčiště umístit PHP práškové PG6 s hasící schopností 21 A,113 B - 2 ks SO-04: Dle ČSN : n r = 0,15 (60 x 1) 1/2 = 1,2 = 2 ks Dle vyhl. č. 23/2008 Sb.: n HJ = 6 x n r = 6 x 2 = 12 pro PHP práškový PG6... hasící schopnost 21 A, 113 B dle tab. č.1 přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb: HJ1 = 6 n HJ / HJ1 = 12 / 6 = 2 ks Do chodby admin. objektu umístit PHP práškové PG6 s hasící schopností 21 A,113 B - 2 ks Hasící přístroje umístit s rukojetí max. 1,5 m nad podlahou, tak, aby byl trvale přístupný a na viditelném místě Požadavky ČSN : SO-02: Provozní podmínky: Při provozu stáčecího stanoviště je třeba dodržovat požadavky oddílu 8 ČSN na provozní podmínky: Čl. 8.1.: Stáčecí zařízení je třeba po skončení provozu zajistit proti vytékání HK a proti úkapům. Čl. 8.3.: Stáčení cisternových vozidel s HK I. a II. třídy nebezpečnosti je zakázáno za bouřky. Čl. 8.4.: Pro provoz stáčecího stanoviště je třeba vypracovat provozní a požární řád, požární poplachové směrnuice a plán havatijních opatření. Čl. 8.5.: Provoz stáčecí stanoviště silničních cisternových vozidel pro HK I. a II. třídy nebezpečnosti musí plňovat předpisy pro provoz vozidel v prostoru s nebezpečím výbuchu. 9 / 11
10 Čl. 8.6.: Stáčecí stanoviště musí být po dobu stáčení zabezúpečeno proti nežádoucímu vjezdu silničních vozidel, např. dopravní značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel". Čl : Stáčecí stanoviště musí být opatřeno bezpečnostními tabulkami a značkami dle ČSN ISO Plnění podmínek musí být zapracováno do provozního řádu a požárního řádu. Dále je nutno na provoz zařízení vypracovat požární poplachové směrnice a plán havarijních opatření Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení: SO-02, SO-04: Pro posuzované objekty stáčecího stanoviště a admin. objektu se nevyžaduje instalace dalšího požárně bezpečnostního zařízení Bezpečnostní tabulky: SO-02: Všechna technologická a elektrická zařízení musí být označeny výstražnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO Prostory s nebezpečím výbuchu a s nebezpečím požáru musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle ČSN a Je třeba umístit bezpečnostní tabulky dle požadavků ČSN : "Zákaz kouření", "Zákaz používání otevřeného ohně" SO-04: Všechna elektrická zařízení musí být označeny výstražnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO Požadavky vyhl. 23/2008 Sb.: Provádění stavby: - Pokud budou v rámci stavby prováděny objekty zařízení staveniště, je třeba dodržet požadavky 28 odst. 1, vyhl. 23/2008 na provedení stavby objektu ZS. Dále je třeba dle odst. 2 instalovat autonomní zařízení detekce a signalizace požáru do objektu ZS, které slouží pro ubytování pracovníků. - Dle 29 je třeba při provádění stavby plnit požadavky vyhl. 23/2008 v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti prováděné stavby. Užívání stavby: - Dle 30, odst. 1 vyhl. 23/2008. musí být při užívání stavby trvale zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. - Dle 30, odst. 2 vyhl. 23/2008 při úpravě interiéru stavby nepodléhající stavebnímu řízení musí být postupováno v souladu s podmínkami přílohy 6, oddíl B. - Dle 30, odst. 4 vyhl. 23/2008 musí být při užívání prostoru s výskytem hořlavých kapalin postupováno podle podmínek přílohy č.7 této vyhlášky a podle podmínek stanovených ČSN Dle přílohy 6. části C3) vyhl. 23/2008. je třeba při užívání stavby dodržovat a zajišťovat volný přístup k PHP (obdobně jako pro hydranty v části C1). - Dodržovat požadavky na bezpečné vzdálenosti tepelných zařízení a spotřebičů od hořlavých hmot a konstrukcí dle návodu výrobce, nebo, pokud nejsou uvedeny výrobcem, tak dle přílohy č. 8 vyhl. 23/2008 Sb.. - Dle 32, odst. 1 vyhl. č. 23/2008 Sb. je třeba podmínky na užívání stavby splnit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. 10 / 11
11 6. Závěr: Po splnění požadavků této zprávy PBŘ, budou posuzované objekt budované v rámci zpevněných ploch areálu splňovat požadavky ČSN , , , a navazujících norem. Jedná se o následující požadavky: SO-02: - provést střešní krytinu přestřešení stáčecího místa z hmot třídy reakce na oheň A1 - doložit splnění požadavků ČSN na stáčecí stanoviště - zajistit u stáčecího stanoviště přenosnou nádobu na jímání úkapů a nádobu pro uložení této nádoby - stavebními úpravami dle oddílu splnit normativní požadavky (čl ČSN ) na odstupové vzdálenosti mezi stáčištěm a budovami č. 60 a rozmístit bezpečnostní tabulky dle požadavků ČSN a ČSN ISO požadavky oddílu 8 ČSN na provozní podmínky a provozní podmínky výrobce nádrže je třeba zapracovat do provozního a požárního řádu řádu pracoviště - vypracovat do provozního a požárního řádu pracoviště - vypracovat požární poplachové směrnice a plán havarijních opatření SO-04: - doložit požární odolnost konstrukcí kontejnerů pro II. SPB, poslední nadzemní podlaží SO-02, SO-04: - osadit požadované PHP - doložit funkčnost vnějšího pozemního hydrantu - dodržet při provádění stavby požadavky vyhl. 23/2008 Sb. - dodržovat při užívání stavby požadavky vyhl. 23/2008 Sb. V Kroměříži, září 2010 Vypracovala: ing. Helena Paličková Příloha PBŘ: PBŘ-01: Situace areálu - schéma PNP 11 / 11

References: čl. 7
 Čl. 3
 Čl. 3
 čl. 4
 čl. 4
 Čl. 8
 Čl. 8
 Čl. 8
 Čl. 8
 Čl. 8