Source: https://es.scribd.com/doc/40878514/RETIE-Actualizacion-2008
Timestamp: 2017-03-29 09:32:27+00:00

Document:
RETIE - Actualización 2008
NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseRETIE – Actualización 2008Resol. 29546 de Octubre 31/2006
Resol. 18 0398 - Junio 27 de 2004
sol. 18 0498 – Abril 30 de 2005
Mayo 1 de 2005: Inicia vigencia RETIE
Resol. 18 1419 – Noviembre 1 de 2005
Resol. 18 0466 – Abril 13 de 2007
RETIE – Actualización 2008
* Fechas de publicación en Diario Oficial
Resol. 18 2011 – Dic 4 de 2007
Mayo 1 de 2008: Resolución 18 0632 Se prorroga por 5 años más
Resol. 18 1294 – Agosto 13 de 2008
CAPÍTULO XII: SANCIONES CAPÍTULO XI: REVISIÓN CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO II: REQUISITOS ESENCIALES
CAPÍTULO X: VIGILANCIA Y CONTROL CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONE S ELÉCTRICAS - RETIE -
CAPÍTULO III: GENERACIÓN
CAPÍTULO IV: TRANSMISIÓN
CAPÍTULO VIII: PROHIBICIONE S CAPÍTULO VII: USO FINAL CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN
CAPÍTULO V: SUBESTACIONE S
ACRÓNIMOS Y SIGLAS Artículo 5 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS Artículo 6 ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Artículo 7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
.1 Instalaciones 2.2 Personas 2.4 Excepciones Artículo 3 DEFINICIONES Artículo 4 ABREVIATURAS.RETIE – Actualización 2008
Artículo 1 OBJETO Artículo 2 CAMPO DE APLICACIÓN 2.3 Productos 2.
.RETIE – Actualización 2008
 Las instalaciones eléctricas deberán cumplir los requisitos de pérdidas técnicas determinados por la CREG o la reglamentación sobre uso eficiente de la energía eléctrica Artículo 8.
la declaración de cumplimiento del constructor de la instalación eléctrica.RETIE – Actualización 2008
DEFINICIÓN DE CERTIFICACIÓN PLENA
Declaración del Constructor
Artículo 3  Se entenderá como certificación plena de la instalación.
. acompañada del dictamen del organismo de inspección.
Antes Artículo 4
Ahora Artículo 3  Se define capacidad instalada como la sumatoria de las cargas en kVA continuas y no continuas, diversificadas, previstas para una instalación de uso final.
 No se definía capacidad instalada.
Antes Artículo 2.1  La instalación cuya ampliación o remodelación sea > 80%, deberá cumplir totalmente el presente Reglamento.  Para instalaciones de los operadores de red y transmisores, el porcentaje estará referido a cada unidad constructiva individual reportada a la CREG.  Cuando la ampliación o remodelación en una instalación de uso final, no supere el 80%, pero la capacidad instalada adicionada o remodelada sea > 10 kVA en instalaciones residenciales o comerciales y 50 kVA en industriales, deberá certificar el cumplimiento del RETIE, en lo que respeta a la parte ampliada o remodelada.
Ahor Artículo 2.1.2 a Se requiere certificación plena de la parte ampliada cuando:
 La ampliación sea > 10 kVA en residenciales, > 20 kVA en comerciales o el 30% de la capacidad instalada en industriales.  La ampliación de un circuito de una red de distribución sea > 30% de la capacidad instalada o la longitud del circuito.  Cuando la ampliación de una planta de generación sea > 30% de la capacidad instalada debido al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de máquinas.  Cuando la ampliación de una subestación supere un 30% del costo reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la capacidad instalada; Cuando una línea de transmisión aumente su tensión nominal o su
3  La parte remodelada deberá demostrar la conformidad con el presente reglamento.1. en caso que la remodelación supere el 80% se tratará como a una instalación nueva . deberá acondicionarse en su totalidad para que cumpla el RETIE.1  La instalación cuya ampliación o remodelación supere el 80%.
Artículo 2.RETIE – Actualización 2008
instalaciones para señales de telecomunicaciones.RETIE – Actualización 2008
EXCEPCIONES EN INSTALACIONES
Artículo 2. instalaciones propias de electrodomésticos.1
 Instalaciones con licencia de construcción de antes del 1 de mayo del 2005  Subestaciones de media tensión y redes de distribución cuya construcción haya iniciado antes del primero de mayo de 2005  Subestaciones de Alta y Extra alta tensión. máquinas y herramientas que se no se clasifiquen como instalaciones especiales. equipos de electromedicina . electrodomésticos. líneas de transmisión y plantas de generación que se encontraba en ejecución antes del 1 mayo de 2005  Instalaciones de automotores. navíos .
. sonido y sistemas de control.4. aeronaves.
 Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja tensión”. señales de TV.  Instalaciones propias de los siguientes equipos: electromedicina. señales de radio. navíos.1
 Instalaciones propias de vehículos (automotores.  Instalaciones propias de electrodomésticos.
. señales de sonido y sistemas de control. aeronaves). trenes. maquinas y herramientas.4. siempre que el equipo o máquina no se clasifiquen como instalaciones especiales en la NTC 2050 Primera Actualización.RETIE – Actualización 2008
Ahor a
Artículo 2. señales de telecomunicaciones. barcos.
NUEVOS PRODUCTOS OBJETO DE CERTIFICACIÓN
CELDAS DE MEDIA TENSIÓN SECCIONADORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN REGULADORES DE TENSIÓN
CONDENSADORE S (>3 kVAR)
PRODUCTOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES
CONECTOR PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA
debe ser verificada dentro del proceso de certificación del producto. REQUISITOS DE PRODUCTOS
. incluyendo la relacionada con marcaciones. debe ser verificada dentro del proceso de certificación del producto. rotulados. rotulados. información de catálogos instructivos de instalación. los parámetros técnicos allí establecidos deberán ser verificados mediante pruebas o ensayos realizados en laboratorios acreditados.Antes
Artículo 17  Toda información relativa al producto que haya sido establecida como requisito por el RETIE. incluyendo la relacionada con marcaciones. El certificado de producto debe hacer clara y precisa referencia al producto que le
Artículo 17  Toda información relativa al producto que haya sido establecida como requisito por el RETIE.
Nuevo  El cumplimiento de requisitos se deberá demostrar realizando las pruebas pertinentes en laboratorios acreditados o reconocidos según la normatividad vigente.3
. Artículo 2.
Certificado RETIE emitido por un Organismo de Certificación acreditado por la SIC 2.RETIE – Actualización 2008
MECANISMOS PARA DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO DEL RETIE EN LOS PRODUCTOS PRODUCTOS CON REQUISITOS ESPECIFICOS EN EL RETIE
. Certificado del país de origen validado por la SIC y acompañado del concepto de equivalencia expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
. de reconocimiento internacional ó NTC que le aplique.
La conformidad se da con el certificado bajo la norma Internacional.RETIE – Actualización 2008
MECANISMOS PARA DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO DEL RETIE EN LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS USADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES Y PRODUCTOS A CERTIFICAR CON UNA NORMA TÉCNICA.
Para el caso de la autocertificación (en los casos que le aplique).RETIE – Actualización 2008
AUTOCERTIFICACIÓN PARA PRODUCTOS
Nuevo Artículo 44. la declaración de conformidad de proveedor debe estar de acuerdo según lo establecido por la ISO 17050
Declaración de Conformidad del Proveedor 17050-1
Contiene los requisitos para la presentación de una declaración de conformidad por parte de un proveedor de productos o servicios para satisfacer la confianza del mercado o entidades reguladoras Propósito: Asegurar que el objeto especificado cumple los requisitos expresados en la declaración.
Requisitos Generales para la Documentación de Apoyo 17050-2
. puede incrementarse poniendo a disposición del mercado. Ejemplo de declaración de conformidad 1) Nº: 2) Nombre del emisor: Direccion del emisor: 3) Objeto de la declaración: 4) El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos: Documento Nº Titulo Edición/fecha de emisión 5) Información adicional 6) Firmado por y en nombre de Lugar y fecha de emisión 7) Nombre. función Firma o equivalente autorizada por el emisor La aceptación de una declaración. toda la información y documentación en la que el proveedor basa la declaración.
Artículo 42. serán exigidos seis meses después de la entrada en vigencia del RETIE  Los productos que hubieren fabricado o importado cumpliendo los requisitos de la resolución 180466 de 2007 deben ser aceptados.
. y los nuevos requisitos.1 Los nuevos productos incluidos en el RETIE.
de potencia igual o mayor a 1 kVA. es válida la
Artículo 17. Para motores o generadores de más de 800 kVA.8
Generadores de corriente alterna o continua. es valida la
Generadores de corriente alterna o continua. de potencia igual o mayor de 1 kVA.RETIE – Actualización 2008
Ahora Ver artículos 17.3 y 44.8. Para motores o generadores de mas de 1000 kVA.
2  El certificado de producto de una maquina reparada o modificada podrá ser sustituido por una declaración suscrita por la persona responsable de la reparación.
.8.RETIE – Actualización 2008
MOTORES O GENERADORES
Artículo 17.8 Se debe incluir en la placa de características la siguiente información probada en el proceso de certificación: Grado de protección IP Eficiencia energética en condiciones nominales de operación
Transformadores de distribución o potencia de capacidad mayor o igual a 5 kVA y menor a 10000 kVA
Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.
. Para potencias mayores de 800 kVA y de producción única.10
Artículo 17.10.2 (parágrafo 2) y 44.1
Artículo 17.RETIE – Actualización 2008
Ver artículos 17. es válida la autocertificación.
Deben cumplir con los requisitos de una norma nacional o internacional que le aplique.RETIE – Actualización 2008
Nuevo Artículos 17.9.
.2 y 17. Para efectos de la certificación debe verificarse mínimo algunos parámetros.9.
.  Deben cumplir con la norma nacional o internacional que le aplique.3. tabla 1 y artículo  Cubre los reguladores de baja tensión y potencia mayor o igual a 1 kVA.
En la marcación debe estar la siguiente información: Número de fases Potencia nominal activa y aparente Tensión. tabla 1 y artículo
17. corriente y Frecuencia nominal de salida UPS
Artículo 2.3.21 Deben cumplir requisitos de una norma internacional.
3. tabla 1 y artículo  Los productos usados en instalaciones especiales deben estar certificados para este uso de acuerdo con la norma técnica nacional o internacional que le aplique.RETIE – Actualización 2008
PRODUCTOS USADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES
Artículo 17.7.1  Parágrafo 2: Los interruptores manuales de baja tensión denominados cuchillas deben cumplir los requisitos de seguridad de una norma internacional y deben demostrarlo mediante certificado de producto.
. cables. portalámparas y elementos de control deberán cumplir una norma técnica internacional. de reconocimiento internacional o NTC que les aplique y demostrarlo mediante certificado de producto.RETIE – Actualización 2008
EXTENSIONES PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA Y ALUMBRADOS NAVIDEÑOS
Artículo  Las 17.13.4 extensiones para estas aplicaciones dotadas de clavijas.
Antes ANÁLISIS DE RIESGOS
Artículo 5  Se hacia referencia a que este numeral es una parte Artículo 5 informativa  La persona calificada
responsable de la construcción de una instalación eléctrica debe evaluar el nivel de riesgo asociado a dicha instalación. teniendo en cuenta los criterios establecidos en las normas sobre soportabilidad de la energía eléctrica para seres humanos
entendiendo como aquella condición del entorno o practica irregular. cuya frecuencia esperada y severidad de sus efectos pueda comprometer fisiológicamente el cuerpo humano en forma grave o afectar el entorno de la instalación eléctrica.RETIE – Actualización 2008 PELIGRO INMINENTE
Antes Artículo 5
 No se definía peligro inminente Artículo 3  Situación equivalente a alto riesgo.
2  Las situaciones planteadas en este numeral se calificaban como riesgos
Artículo 5.RETIE – Actualización 2008
Artículo 5.2  Las situaciones planteadas en este numeral se califican como factores de riesgo
Las empresas prestadoras del servicio informarán los accidente siempre y cuando les haya sido reportado.RETIE – Actualización 2008
 Las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica deben reportar todo accidente de origen eléctrico.4
 En accidentes de origen eléctrico que tengan como consecuencia la muerte. Dicha información se reportará cada 3 meses al sistema único de información de la SSPD.
Artículo 5. lesiones graves o la afectación grave de inmuebles. Para el reporte las empresas solicitarán a medicina legal la información recopilada sobre estos accidentes. que tenga como consecuencia la muerte o graves efectos fisiológicos en el cuerpo humano. la persona que tenga conocimiento comunicará a la autoridad competente y a la empresa prestadora del servicio.
Artículo 7  Todos los empleadores públicos. Su cumplimiento será vigilado por la autoridad competente. están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional.
Artículo 7  Todos los empleadores contratistas o subcontratistas. operación o mantenimiento de instalaciones eléctricas están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional.
. oficiales. privados. que contraten la construcción. contratistas o subcontratistas.
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONE S ELÉCTRICAS .RETIE -
CAPÍTULO II REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES
Artículo 8 REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Artículo 9 CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA Artículo 10 SISTEMA DE UNIDADES Artículo 11 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Artículo 12 COMUNICACIONES PARA MANIOBRAS Y COORDINACIONES DE TRABAJOS ELÉCTRICOS Artículo 13 DISTANCIAS DE SEGURIDAD Artículo 14 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Artículo 15 PUESTAS A TIERRA
Artículo 16 ILUMINACIÓN Artículo 17 REQUISITOS DE PRODUCTOS Artículo 18 REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Artículo 19 REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Artículo 20 MÉTODOS DE TRABAJO EN TENSIÓN
RETIE – Actualización 2008 DISEÑO
Antes CAPÍTULO 2  Toda instalación cubierta por el presente Reglamento, contará con un diseño que como mínimo tendrá:
Las memorias de cálculo de conductores y protecciones  Los diagramas unifilares  Cálculo de transformador (si se requiere)  Cálculo del sistema de puesta a tierra (si se requiere)  Distancias de seguridad  Cálculo mecánico de estructuras (cuando se requiera)  Evaluación del nivel de riesgo por rayos  Planos de construcción; tales documentos deben ser firmados por El profesional o profesionales competentes
a) Análisis de carga. (UF) b) Cálculo de transformadores. (UF) c) Análisis del nivel tensión requerido. d) Distancias de seguridad. (UF) e) Cálculos de regulación. (UF) f) Cálculos de pérdidas de energía. (UF) g) Análisis de cortocircuito y falla a tierra. (UF) h) Cálculo y coordinación de protecciones. (UF) i) Cálculo económico de conductores.
 El diseño debe cubrir los aspectos que le apliquen:
* (UF): Uso Final
 Continuación de los requerimientos:
j) Cálculos de ductos, (tuberías, canalizaciones, canaletas, blindobarras).(UF) k) Cálculo del sistema de puestas a tierra. (UF) l) Análisis de protección contra rayos. m) Cálculo mecánico de estructuras. n) Análisis de coordinación de aislamiento. o) Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos. p) Cálculo de campos electromagnéticos en áreas o espacios cercanos a elementos con altas tensiones o altas corrientes donde desarrollen actividades rutinarias las personas. q) Cálculo de iluminación. (UF)
siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
. (UF) u) Planos eléctricos de construcción. (UF) s) Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido.RETIE – Actualización 2008
Ahor a  Continuación de los requerimientos:
r) Especificaciones de construcción complementarias a los planos incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales. (UF) v) Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación. (UF) t) Diagramas unifilares.
Si por razones debidamente justificadas considera que no es apropiado debe documentar técnicamente las causas de la desviación.RETIE – Actualización 2008
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
.3  El constructor debe verificar el diseño y si está acorde con el RETIE debe aplicarlo.
.1  A partir del 1 de mayo de 2010 deberán utilizarse los símbolos gráficos utilizados en la tabla 9.
Artículo 11.RETIE – Actualización 2008
Artículo 10  En un plazo no mayor a 2 años se deben utilizar los símbolos especificados en la tabla 8.
las cuales según su tipo o significado deben aplicar las formas geométricas y los colores de la tabla 10.2 prohibición (circulares)  Las señales de seguridad se clasifican en informativas.
.2. de advertencia y de obligación o prohibición. de peligro (triangulares) y de obligación o Artículo 11.RETIE – Actualización 2008
Artículo 11.2  Las señales de seguridad se clasifican en informativas (rectangulares).
2  Se modifica la clasificación de colores para seguridad.  Se indican las proporciones de las figuras geométricas.RETIE – Actualización 2008
Artículo 11.2.  Se adicionan nuevas señales de seguridad en la tabla 11.
4 4.6 2 2.7 7.4 8 10 12.8 16 20 26 32
Artículo 11.8 16 20 26 32
.6 15.5 3 4 5 6 8 b 10 12 16 20 25 32 40 50 c 20 26 33 41 51 64 82 102 d 8 10 13 16 20 25 32 40 e 6.4 8 10 12.6 2 2.3
h 5 30 40 50 64 80 100 125 160 200 a 0.8 6.3 20 26 33 41 51 64 82 102 d 3 6 8 10 13 16 20 25 32 40 e 2.5 10 12 16 20 25 32 40 50 c 7.RETIE – Actualización 2008
 Se adicionan algunas medidas para el símbolo de riesgo eléctrico
Artículo 11.6 1.5 3 4 5 6 8 b 3.3
Altura 40 50 64 80 100 125 160 200 a 1.2 1.
CÓDIGO DE COLORES. Tabla 13
el conductor de la fase deberá ser marcado de color amarillo.  Se modifica la tabla 13 con el código de colores dependiendo del tipo del sistema eléctrico. azul o rojo.4
 En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos. conservando el color asignado a la fase en el sistema trifásico.
Artículo 11. azul. En todo caso el neutro será blanco o marcado con blanco y la tierra de protección verde o marcada con verde. las fases podrán identificarse con amarillo.4
En acometidas monofásicas derivadas de sistemas trifásicos.
 En tensiones > 57,5 kV entre fases, las distancias de aislamiento se aumenta en 3% por cada 300 m que sobrepasen los 1000 msnm
 Nota 2: En tensiones >57,5 kV entre fases, las distancias de aislamiento se aumenta en 3% por cada 300 m que sobrepasen los 900 msnm
Nuevo  En instalaciones construidas bajo criterio IEC 60364 para tensiones > 1 kV, se deben aplicar las distancias de la norma IEC 61936-1  Se permite el paso de conductores por encima de construcciones (Distancia A) sólo cuando el tenedor de la instalación tenga control tanto de la instalación eléctrica como de las modificaciones de la edificación.
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES LUGARES Y SITUACIONES
Artículo 13.2, Tabla 16  Se incrementan algunas distancias mínimas para los niveles de tensión de 500 kV, 230 kV, 220 kV: Distancia “d” en cruces con carreteras. Distancia “d1” desde líneas que recorren carreteras, avenidas y calles. Distancia horizontal en cruce por campos deportivos abiertos.
11. carreteras y calles Distancia horizontal en cruce por campos deportivos abiertos.3
.5 11.6 6.5 8. Tabla 16
Descripción Tensión nominal entre fases (kV) Distancia (m) Antes Ahora
Distancia mínima al suelo “d” en cruces con carreteras.0 11. zonas peatonales.5 8.RETIE – Actualización 2008
DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES LUGARES Y SITUACIONES.8 8.6 7.8 9. áreas sujetas a tráfico vehicular Distancia mínima al suelo “d1” desde líneas que recorren avenidas.
500 230/220 500 230/220 500 230/220
8. callejones. calles.1 9.
será denunciado ante las autoridades de policía o judiciales.4
 Los constructores deberán manifestar por escrito que los proyectos cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE  Los constructores deberán manifestar por escrito que los proyectos cumplen con las distancias de seguridad establecidas en el RETIE  Se debe verificar que en la etapa preconstructiva ese requisito se pueda cumplir. o el inspector que viole esa disposición será investigado disciplinariamente por el consejo profesional competente.RETIE – Actualización 2008
Artículo 13.  La persona calificada responsable de la instalación.
Artículo 13.  El propietario de instalaciones que en las modificaciones a la construcción viole las distancias de seguridad.
4 marcar el nivel de riesgo que presenta equipo.3
. Artículo 13. El límite de aproximación restringida debe ser señalizado con una
Antes  Hacia referencia a límites virtuales. utilizar los elementos de protección personal para trabajos que impliquen contacto directo.RETIE – Actualización 2008
Ahora  Emplear etiquetas para Artículo 13.
4.RETIE – Actualización 2008
Intensidad del campo Antes eléctrico
Artículo 14.4 Tabla 21
. Tabla 20
0.5 militeslas
Intensidad del campo eléctrico 10 kV/m 5 kV/m
Densidad de flujo magnético 500 uT 100 uT
Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas Exposición del publico en general hasta 8 horas continuas
en voltios.5Cs • ρ s ) t
Artículo 15.116 (1000 + 1. tabla  Para efectos del presente 22 Reglamento.a ]
.5 ρ s  1+  n  t  1000 
Artículo 15. Para efectos de cálculo se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en la IEEE 80. se acepta como válido calcular la tensión máxima de contacto de circuito abierto. aplicando:
K  1. para un ser humano de116 kg. c. la tensión máxima de contacto no debe superar los valores dados en la Tabla 22. tabla 21
Vcontacto =
0. tomando como base la siguiente ecuación.RETIE – Actualización 2008
TENSIÓN MÁXIMA DE CONTACTO
 Para cumplir el requerimiento de la Tabla 21. 50
[V .
TENSIÓN MÁXIMA DE CONTACTO.
 El diseñador de un sistema de puesta a tierra para subestaciones deberá comprobar mediante un procedimiento de cálculo reconocido. no superen los umbrales de soportabilidad. que los valores de las tensiones de contacto y transferidas.RETIE – Actualización 2008
DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
.1 Artículo 15. líneas de transmisión de alta y extra alta tensión y subestaciones deberá comprobar mediante el empleo de cálculo reconocido. que los valores de las tensiones de paso y de contacto no superen los umbrales de soportabilidad.  El diseñador de mallas de puesta tierra para centrales de generación.
 En instalaciones de uso final con subestación tipo poste el diseño de la puesta a tierra puede simplificarse. corrientes de falla que se puedan presentar y los tipos de cargas a instalar. pero deberá tener en cuenta los parámetros de resistividad del terreno.
Nuevo Artículo 15. en todo caso se deben controlar las tensiones de paso y de contacto.
2 que las  Para verificar
características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento.2 Artículo 15. se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e  Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red equipotencial cumplan con el Reglamento.
. se deben dejar puntos de conexión y medición accesibles e inspeccionables al momento de la medición.RETIE – Actualización 2008
PUNTOS DE INSPECCIÓN DE MALLAS DE TIERRA
debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de la carga de diseño de las fases.2
 En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales.
Artículo 15. debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la capacidad de corriente de las cargas no lineales de diseño de las fases. el conductor de neutro.2
. el conductor de neutro.
Artículo 15.RETIE – Actualización 2008
 En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales.
2 Figura 10
CONEXIÓN DE MALLAS DE PUESTA A TIERRA
 Se aclara que la interconexión de todas las puestas a tierra de un edificio puede hacerse por encima o por debajo del nivel del piso
.5.RETIE – Actualización 2008
Artículo 15.2  En líneas de transmisión con cable de guarda la medida debe hacerse desacoplando el cable de guarda o usando un telurómetro de alta frecuencia (25 Khz.
Para subestaciones deben comprobarse hasta 1m por fuera del encerramiento y en el caso de torres o
Antes Artículo 15. ora Artículo 15.2. Esta medición no se requiere para los apoyos o estructuras de las líneas de transmisión asociadas a las subestaciones.5. excepto las dos primeras estructuras de cada línea.3  Las tensiones de paso y contacto deben comprobarse antes de la puesta en servicio de subestaciones de alta tensión y extra alta tensión para verificar que estén dentro de los límites admitidos. así como en las estructuras de torres de transmisión localizadas en zonas urbanas o que estén a menos de 20 m de escuelas o viviendas. Deben seguirse los criterios de la IEEE81.5.3  Las tensiones de paso y contacto calculadas deben comprobarse antes de la puesta en servicio de subestaciones de alta tensión y extra alta tensión.RETIE – Actualización 2008
PUESTAS A TIERRA TEMPORALES
 Se precisan las características del cable para la puesta a tierra temporal. indicando las corrientes de falla mínimas que debe soportar.
Suministrar una cantidad de luz suficiente y la uniformidad adecuada. d.1  El diseño de iluminación debe comprender las siguientes condiciones esenciales: a. c. b.RETIE – Actualización 2008
DISEÑO DE ILUMINACIÓN Antes Artículo 16. Eliminar todas las causas de deslumbramiento. Utilizar fuentes luminosas del color adecuado y que aseguren una apropiada reproducción de los
. Prever el tipo y cantidad de luminarias apropiadas para cada caso particular teniendo en cuenta su eficiencia.
El diseño y cálculo de la iluminación deben asegurar los valores de coeficiente de uniformidad adecuados a cada aplicación. Propiciar el Uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación. Los sistemas de control de las lámparas.RETIE – Actualización 2008
Ahor  a
Nuevos requerimientos a tener en cuenta en el diseño de la iluminación: b. deben estar dispuestos de manera tal que se permita el uso racional y eficiente de la energía. para lo cual debe garantizarse alta
Artículo 16. h. Atender los lineamientos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. f.1
soportado en una norma técnica internacional. las centrales de generación.1
 A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico. supermercados. tales como. prisiones o aeropuertos. hoteles.
Artículo 42. centros comerciales. en instalaciones donde se tenga concentración de personas. adoptados de la NTC 4552. viviendas multifamiliares. oficinas. las redes de distribución y las subestaciones deben tener un estudio del nivel de riesgo por rayos.RETIE – Actualización 2008
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO FRENTE A RAYOS  A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico. cumplir algunos requisitos.
. debe hacerse una evaluación del nivel de riesgo de exposición al rayo y de acuerdo con su resultado. de reconocimiento internacional o NTC. las líneas de transmisión. centros educativos. industrias. Igualmente en instalaciones de uso final donde se tenga alta
Artículo 18. parques de diversión. hospitales.1
cuando se pueden concentrar 100 ó mas personas en cada piso o nivel o más de 500 personas en todo el edificio.RETIE – Actualización 2008
ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS
 No se definía alta concentración de personas
 Se define alta concentración de personas.
operación de subestaciones.
.  Se agrega un rango intermedio para las distancias mínimas de seguridad para personal especialista (Tabla 40).RETIE – Actualización 2008
 a) Un operario solo no debe trabajar en un sistema energizado por encima de 1000V
 a) Un operario solo no debe realizar trabajos de mantenimiento en un sistema energizado por encima de 1000 V. podrá hacerlo una persona. operación de equipos de seccionamiento y maniobra .  Se modifican las distancias mínimas de seguridad para trabajar con líneas energizadas en 220/230/500 kV (Tabla 39). Las operaciones de cambios de fusibles en corta circuitos. siempre que use las herramientas y protocolos seguros.
1 Distancias de seguridad 22.2 Puestas a tierra 22.RETIE – Actualización 2008
CAPITULO III REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN
Artículo 21 EDIFICACIONES DE GENERACIÓN
Artículo 22 REQUISITOS GENERALES DE CENTRALES 22.3 Valores de campo electromagnético 22.4 Subestaciones asociadas a centrales de generación
CAPITULO 3  Las edificaciones de las centrales de generación deberán cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050 primera actualización o la norma internacional IEC 60364.RETIE – Actualización 2008
CAPITULO 3  Las edificaciones de las centrales de generación deberán cumplir los requisitos establecidos en la NTC 2050 primera actualización.
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONE S ELÉCTRICAS .
CAPÍTULO IV REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN Artículo 23 ASPECTOS GENERALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Artículo 24 ZONAS DE SERVIDUMBRE Artículo 25 ESTRUCTURAS DE APOYO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Artículo 26 HERRAJES Artículo 27 AISLAMIENTO Artículo 28 CONDUCTORES Y SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN
viviendas.3  Las tensiones de paso y contacto deben comprobarse mediante mediciones en las estructuras de líneas de transmisión con tensión igual o superior a 220 kV localizadas en zonas urbanas y en estructuras localizadas a menos de 20 m de escuelas. industrias. comercios en general en lugares de alta concentración de personas
PUESTA A TIERRA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
4 las líneas de transmisión deben estar soportadas en las cimentaciones apropiadas al tipo de suelo. giro o hundimiento que ponga en riesgo la estabilidad mecánica de la línea
. impedir su volcamiento.RETIE – Actualización 2008
Artículo  Las estructuras de apoyo de 23. peso y demás esfuerzos a que se somete la estructura.
AISLAMIENTO EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Artículo 27  Se eliminan criterios para evaluar comportamientos de la línea ante descargas eléctricas atmosféricas y ante sobretensiones de maniobra (b y c) relacionados con parámetros de salidas o maniobras por km de línea por año.
1 Subestaciones de alta y extra alta tensión 30.5 Certificación de subestaciones para instalaciones de uso final
CAPÍTULO V REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (SUBESTACIONES) Artículo 29 DISPOSICIONES GENERALES Articulo 30 REQUISITOS ADICIONALES PARA ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES 30.3 Subestaciones tipo poste 30.2 Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones 30.4 Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín 30.
 Subestaciones tipo Pedestal.
. las cuales solo se deben instalar en zonas de circulación restringidas.1  Se indica la clasificación de las subestaciones.RETIE – Actualización 2008
Nuevo Artículo 29.
SUBESTACIONES DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN Nuevo  Requisitos adicionales para algunos tipos de subestaciones:
a) Subestaciones de alta y extra alta tensión deben ser construidas bajo estándares que garanticen tanto la seguridad como la confiabilidad. contacto
. b) Deben estar provistas de Artículo manuales de operación y 30. c) Deben medirse las tensiones de paso.1 mantenimiento.
se podrán instalar en un solo poste de resistencia no menor a 1050 kgf. sin ningún tipo de encerramiento. siempre que no supere 225 kVA ni 800 kgf de peso. Los transformadores menores a 150 kVA y con un peso inferior o igual a 600 kgf.
SUBESTACIONES TIPO POSTE Artículo 33  Se podrán aceptar subestaciones tipo poste.
5 y menor o igual a 150 kVA con pesos menores a 700 kgf en un solo poste con carga de ruptura no menor a 750 kgf.5 kVA y con un peso inferior a 600 kgf. se podrán instalar en un solo poste de resistencia no menor a 510 kgf. siempre que no supere 250 kVA ni 800 kgf de peso. igualmente se podrán aceptar la instalación de transformador de potencia superior a 112. con resistencia de rotura menor a 510 kgf siempre y cuando se haga un análisis de
. En instalaciones rurales los transformadores menores o iguales a 25 kVA podrán instalarse en postes de madera. Los transformadores menores o iguales a 112. sin ningún Artículo 30.3 tipo de encerramiento.Ahora
SUBESTACIONES TIPO POSTE  Se podrán aceptar subestaciones tipo poste. Los transformadores de capacidades superiores a 150 kVA deben montarse en estructuras tipo H.
Para lo cual el operador de red establecerá una tabla con los valores establecidos para estos fines y exigirá su cumplimiento.
 La capacidad máxima de los fusibles debe ser la establecida por un estudio de coordinación de protecciones y debe garantizar la adecuada protección del transformador y la desenergización del circuito en el evento que se requiera.
Artículo 30.RETIE – Actualización 2008
SUBESTACIONES TIPO POSTE
 No se permite el uso de fusibles de capacidad mayor a la corriente nominal del transformador.3
quedará eximido de dicha barrera.4
SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL O TIPO JARDÍN
 Cuando en condiciones normales de operación se prevea que la temperatura exterior del cubículo supere en 45 °C la temperatura ambiente. debe instalarse una barrera de protección para evitar quemaduras y colocar avisos que indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si el transformador posee una protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una sobretemperatura.
CAPÍTULO VI REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Artículo 31 ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Artículo 32 ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Artículo 33 AISLAMIENTO Artículo 34 CONDUCTORES Artículo 35 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO
Obras que iniciaron su construcción con el mecanismo válido de certificación podrán terminarlas y certificarlas con el mismo mecanismo.
Artículo 31. deben contar con el certificado de conformidad con el RETIE.2  Las instalaciones objeto del presente reglamento que hagan parte del sistema de distribución.
f.Nuevo
Algunos requisitos para conductores aéreos que se adicionan son: c. En el diseño debe tenerse en cuenta el criterio de pérdidas técnicas en la selección del conductor económico. Los conectores o uniones con otros conductores deberán ser de materiales apropiados que no produzcan par galvánicos.1
. Los empalmes de conductores aéreos deben garantizar operar por lo menos al 90% de la tensión de rotura sin que el conductor se deslice. e.
Artículo 34. que pongan en riesgo de rotura el conductor.
CAPÍTULO VII REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL
Artículo 36 ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD Artículo 37 LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO FINAL Artículo 38 REQUISITOS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ESPECIALES Artículo 39 REQUISITOS ADICIONALES PARA LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA Artículo 40 REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN MINAS
1  Se declaran de obligatorio cumplimiento la introducción en los aspectos que no contradigan el presente anexo y los primeros siete capítulos con sus tablas relacionadas.1  Se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros 7 capítulos
Artículo 36.RETIE – Actualización 2008
2 menor o igual a 9 m2 se podrán aceptar dos tomacorrientes dobles. teniendo en cuenta las excepciones de movilidad.52 de la NTC 2050. ubicados en paredes opuestas.RETIE – Actualización 2008
SALIDAS DE TOMACORRIENTES EN VIVIENDAS
Artículo  En dormitorios con área 37.  En el resto de la vivienda se deberá atender lo establecido en el Artículo 210.
. Un circuito para iluminación y fuerza.2
 Instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda deberán ser construidas para contener por lo menos los siguientes circuitos: a. despensa y comedor. Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa. c. b. Un circuito para pequeños artefactos de cocina.3.
 Un circuito de 20 A para iluminación y tomacorrientes de uso general .
. de capacidad no menor a 20 A.RETIE – Actualización 2008
Artículo 37.  Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa. de capacidad no menor a 20 A. despensa y comedor.3
Instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda. menores a 75 m2 deberán ser construidas para contener por lo menos los siguientes circuitos:  Un circuito para pequeños artefactos de cocina. El número y capacidad de los circuitos para las unidades de vivienda de mayor tamaño deberán atender los lineamientos de la NTC 2050.
iluminación y fuerza de baños.RETIE – Actualización 2008
REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIONES DE USO FINAL
 En Antes unidades de vivienda con Artículo 40. hagan parte de un circuito para pequeños artefactos de cocina. se permite que los tomacorrientes GFCI. se permite que los tomacorrientes GFCI.5 kVA. hagan parte de un circuito para pequeños artefactos de cocina. Esta consideración no es aplicable al circuito destinado a las duchas
 En unidades de vivienda con capacidad instalada menor o igual a 3. tanto en el mesón de la cocina como en el baño.3.
Artículo 37.1 capacidad instalada menor o igual a 3. siempre y cuando.2
.5 kVA. iluminación y fuerza de baños. no se tengan más de dos salidas sencillas o una salida doble. siempre y cuando en el mesón de la cocina no se tengan más de dos salidas de tomacorriente dobles y en el baño más de una salida de tomacorriente doble.
fuente. baños termales y bañeras de hidromasajes permanentes y portátiles. así como sus equipos eléctricos auxiliares como bombas. filtros y similares deberán cumplir con los requisitos establecidos en la sección 680 de la NTC 2050
. terapéuticas y decorativas.4 instalaciones eléctricas (conductores y equipos) que estén localizados al interior o cercano a piscinas deportivas. recreativas.RETIE – Actualización 2008
Nuevo Artículo  La construcción de 38.
la longitud de los conductores y la calidad de su aislamiento debe ser tal que no genere corrientes de fuga > 10 μA y tensiones capaces de producir corrientes en el paciente > 10 mA. cuidados coronarios.  Bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar extensiones eléctricas en salas de cirugía o en áreas de cuidados críticos.  Se precisan los lineamientos para el transformador de
Artículo Artículo 39 39
. cuidados intensivos. de reconocimiento internacional o NTC que aplique a este tipo de tableros.Nuevo
 Los tableros de aislamiento para uso hospitalario en salas LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA de cirugía. deben ser tableros certificados para uso hospitalario y deben cumplir con los requerimientos de norma técnica internacional . considerando que la resistencia promedia del cuerpo humano con piel abierta es de 500 Ω.
 En sala de cirugía y áreas de cuidados críticos.
Artículo 36.2.2
 Aquellas instalaciones que por estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o alimentar equipos o sistemas complejos, presentan mayor probabilidad de riesgo que una instalación básica y por tanto requieren de medidas especiales, para mitigar o eliminar tales riesgos.  Entre las instalaciones consideradas especiales se adicionan los pozos de perforación.
 Se adiciona que este tipo de instalaciones deberán tener un tablero o sistema de distribución provisional con protección de falla a tierra Artículo 36.2.3
REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE PRODUCTOS
Para efectos de cálculos.1 cables de aluminio recubierto en cobre. siempre que el procedimiento de recubrimiento cumpla con la norma ASTM y efectos de cálculos.  Se podrán aceptar alambres y cables de uso eléctrico que cumplan los requisitos de la norma IEC
ALAMBRES Y CABLES Antes
 Se aceptan alambres y Artículo 17. la resistencia y capacidad de corriente se tomará igual a la del conductor de aluminio.1 cables de aluminio recubierto en cobre. siempre que el procedimiento de recubrimiento cumpla con la norma ASTM B566 o equivalente. la resistencia y capacidad de corriente se tomara igual al conductor de aluminio  Se aceptarán alambres y Artículo 17.
Nuevo  h) Se aceptarán cables o alambres de aluminio en instalaciones de uso final solo si son de aleación de aluminio de alta ductibilidad. tal como la clase A que exige la NTC 2050.1
1 cual fue diseñado
.  Se deben instalar los tomacorrientes de tal forma que el terminal de neutro quede arriba en las instalaciones horizontales. o estar localizadas a una altura que no afecte la seguridad de los niños.5.  Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo con el nivel de tensión de servicio.RETIE – Actualización 2008
 En salacunas o jardines infantiles donde se tenga la presencia permanente de niños menores de 3 años. tipo de uso y la configuración para el Artículo 17.  En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar clavijas y tomacorrientes aprobados y certificados para uso en estos ambientes. los terminales de los tomacorrientes deben ser protegidos para evitar que los niños hagan contacto con partes energizadas.
6. el diseñador evaluará y justificará la posibilidad de instalar solo los DPS en la transición a la acometida subterránea y no en el transformador.Artículo 17. En media. alta y extra alta tensión los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 6
Nuevo  En subestaciones de distribución al interior de edificios.
 En baja tensión los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 14 AWG en cobre.
 Se agregan los siguientes requisitos para motores o generadores:
g) El motor o generador debe ser apropiado para el tipo de uso y condiciones ambientales del lugar donde opere h) Los sistemas accionados por motores eléctricos que impliquen riesgos mecánicos para las personas deben tener un sistema de parada de emergencia.8. Igualmente estas paradas de emergencia deben instalarse en bandas transportadoras. parques de juegos mecánicos y las demás maquinas que involucra rodillos y elementos cortantes.
siempre que esté certificado y rotulado para ese uso y se cumplan las siguientes condiciones:
diámetro mayor o igual a 8 AWG en bandejas portacables con travesaños separados no mas de 15cm diámetro mayor o igual a 12 AWG en bandejas portacables con travesaños distanciados máximo 10cm o que se utilicen bandejas
Nuevo 
.11 sencillo menor a 1/0 AWG y mayor o igual a 14 AWG directamente sobre una bandeja.RETIE – Actualización 2008
Artículo de conductor Se permitirá el uso 17.
12 debe instalar de tal modo que el borde frontal no se encuentre a mas de 15mm de la superficie de acabado final.
. cuando por razones constructivas no se pueda cumplir este requisito se deberá instalar suplementos a la caja aprobados para ese uso.12
 Las cajas se debe instalar de tal modo que el borde frontal no se encuentre a mas de 15mm de la superficie de acabado final
 Las cajas seArtículo 17.RETIE – Actualización 2008
Antes CAJAS Y CONDULETAS
ESTRUCTURAS O POSTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN
Nuevo Artículo 17. excepto los destinados a baja tensión.15  Se adiciona dentro de las dimensiones el poste de 11m  Los postes o estructuras metálicas deben instalarle una puesta a tierra.
CAPÍTULO VIII PROHIBICIONES
Artículo 41 PROHIBICIONES 41.4 Materiales reutilizados en instalaciones de uso final
.1 Compuestos persistentes 41.2 Pararrayos radiactivos 41.3 Uso de la tierra como único conductor de retorno 41.
el porcentaje de fugas debe ser controlado.1
. Artículo 41.RETIE – Actualización 2008
 En el caso de usar tecnologías de aislamiento eléctrico con productos como el SF6. dando cumplimiento a normas técnicas internacionales para este propósito.
Artículo 41.4  A partir de la entrada vigencia del presente anexo general queda prohibido el uso de materiales o artefactos reutilizados o remanufacturados en instalaciones para el uso final de la electricidad
CAPÍTULO X: VIGILANCIA Y CONTROL CAPÍTULO IX: DISPOSICIONE S TRANSITORIAS
2 Certificado de conformidad de algunas instalaciones eléctricas
.1 Certificado de conformidad para algunos productos 42.RETIE – Actualización 2008
CAPÍTULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 42 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 42.
VIGENCIA DISPOSICIONES TRANSITORIAS
13 de febrero de 2009 (6 meses)
Se exige el certificado de conformidad de producto con el RETIE para nuevos productos y nuevas exigencias. mínimo factor de potencia. máxima distorsión armónica y mínima vida útil para las lámparas fluorescentes compactas así como. la marcación y comprobación de pérdidas en motores y generadores eléctricos.
2009 (6 meses)
Se exigen los valores de eficacia lumínica.
Inspección de instalaciones básicas con capacidad instalada menor a 3.RETIE – Actualización 2008
El certificado de conformidad de instalaciones eléctricas para los procesos de generación. hasta que existan por los menos 5 organismos acreditados.
Símbolos eléctricos. Ver siguiente:
. transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión.
b) Instalaciones básicas con capacidad instalada < 3..
Artículo 42. de capacidad instalada < 10 kVA localizadas en las zonas no interconectadas.RETIE – Actualización 2008
Transitoriedad de la inspección de instalaciones eléctricas
 La certificación plena se exigirá a partir del 1º de mayo del 2015 para:
a) Cuando se trate de instalaciones básicas para uso final.5 kVA siempre que no se encuentren en edificaciones multifamiliares o construcciones físicamente unidas objeto de una misma licencia de construcción o en edificaciones con cinco o más sistemas de medida individual localizadas en áreas urbanas. áreas rurales o zonas urbanas con población menor a 4000 habitantes.2
e) Proyectos de electrificación financiados con recursos del presupuesto nacional que se les haya dado la viabilidad técnica y financiera antes de la obligatoriedad del dictamen de inspección.RETIE – Actualización 2008
c) Redes de distribución rural de uso general cuya potencia de transformación instalada no sea > 75kVA y la longitud de la red primaria instalada sea inferior a 5 km y cuenten con interventoría.2
. En este caso donde no hay interventoría el OR aplicará lo establecido en el código de distribución.
Artículo 42. d) Redes de distribución rural de uso particular siempre que no tenga potencia instalada mayor a 15 kVA y 1 km de red primaria.
 Las instalaciones que iniciaron su proceso constructivo en la vigencia del Anexo General de la resolución 180466 de 2007 podrán terminarse y demostrar la conformidad con los requisitos allí establecidos.RETIE – Actualización 2008
TRANSITORIEDAD PARA INSTALACIONES
Nuevo Artículo 42. sino tiene autorización expresa del ente acreditador
.  El organismo de inspección de subestaciones no podrá inspeccionar las de alta y extra alta tensión. de potencia instalada > 50 MVA de la red nacional de transmisión.
CAPÍTULO X VIGILANCIA Y CONTROL
Artículo 43 ENTIDADES DE VIGILANCIA Artículo 44 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMIDAD CON EL RETIE
 La SSPD podrá solicitar las declaraciones de cumplimiento o los dictámenes de conformidad del SDL. en caso de que no se tenga y haya sido energizada. En caso de encontrar irregularidades las SSPD podrá imponer sanciones
Artículo 8. podrá sancionar al usuario e informar a la SSPD para sancionar al operador de red. STR o STN en los formatos establecidos en el presente reglamento.
 La SIC podrá solicitar los certificados de conformidad a cualquier instalación de uso final.
Artículo 44.RETIE – Actualización 2008
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Nuevo  La certificación es un requisito individual para cada cuenta del servicio público de energía en instalaciones de uso final.  Igualmente es requisito para toda instalación eléctrica requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica que constituya unidades constructivas individuales objeto de reconocimiento en la asignación de tareas.6
En ese periodo el propietario inicial será responsable de que en las instalaciones parciales se dé cumplimiento al reglamento. locales comerciales.RETIE – Actualización 2008
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES  Para instalaciones eléctricas destinadas a ELÉCTRICAS
construcciones tales como bodegas. oficinas en donde el constructor sólo entrega la instalación hasta un tablero general o de distribución deberá entregarla certificada hasta ese punto y dejar claridad del alcance de su instalación para que el operador de red entregue un servicio provisional y se convertirá en definitivo cuando los usuarios terminen la construcción de la instalación con el mismo sistema de medición o instalaciones con medición independiente y las certifique plenamente.Artículo
 Se agrega en el formato un campo para incluir justificaciones técnicas. desviación de algún requisito de norma o del diseño y Artículo relación de documentos anexos 44.1
así como ejecutar las pruebas y medidas pertinentes conforme los formatos establecidos en el presente anexo y acorde con la norma ISO 17020. se deberá realizar el examen visual y ejecutar las pruebas pertinentes
 Para garantizar que la instalación eléctrica sea segura y apta para el uso previsto.  De las medidas que se tomen se dejarán los
Artículo 44.6. se deberá realizar la inspección visual.2 que  Para garantizar la instalación eléctrica es segura y apta para el uso previsto.2
INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN
Para las demás instalaciones la experiencia será de tres años.6.RETIE – Actualización 2008
 Los inspectores para instalaciones especiales. deberán demostrar experiencia certificada por lo menos de cinco años en diseño o construcción de estos tipos de instalaciones. centrales de generación.
. La experiencia se podrá sustituir por la certificación de la competencia laboral como inspector en estos campos. líneas de transmisión de alta y extra alta tensión y subestaciones de alta y extra alta tensión.
Artículo 44.3
.6.RETIE – Actualización 2008
EXCEPCIONES DEL DICTAMEN DE INSPECCIÓN
Se adiciona el siguiente requisito  El traslado de medidores se debe considerar como una remodelación que no requiere certificación plena.
como por el inspector responsable de la inspección.6.4 de inspección debe ser firmado tanto por el director técnico o su equivalente que sea calificado y experimentado en la operación del organismo de inspección y tenga la responsabilidad general del dictamen.RETIE – Actualización 2008
Artículo El dictamen44.
El propietario o administrador de una instalación eléctrica debe tener disponible una copia del dictamen e inspección
que tengan como único fin la instalación de uso final de la electricidad deberán verificarse como un conjunto y la certificación debe cobijar la integralidad de la instalación.
En las instalaciones asociadas a 2 o mas procesos. Se adicionan los formatos de dictamen para transmisión.5
que requieran medición deben quedar en el dictamen.RETIE – Actualización 2008
FORMATOS PARA EL DICTAMEN DE INSPECCIÓN
Artículo Los valores de los parámetros 44.6. transformación. distribución y se
CAPÍTULO XI REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Artículo 45 INTERPRETACIÓN. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
CAPÍTULO XII RÉGIMEN SANCIONATORIO
cidet.com. Conmutador (4) 444 12 11 Fax (4) 444 04 60
Oficina Principal Medellín: Carrera 46 (Avenida Oriental) 56-11.RETIE – Actualización 2008
eventos@cidet. Piso 13. 29546 de Octubre 31/2006
Resol.com.
3. tabla 1 y artículo
17.RETIE – Actualización 2008
Artículo 2. deben cumplir los requisitos establecidos en una norma internacional tal como la IEC 60947-1.2  Los pulsadores de baja tensión usados en instalaciones especiales. PULSADORES
.7. IEC 60947-5-1. o de reconocimiento internacional como UL 508 u otra norma técnica equivalente y demostrarlo mediante un certificado de producto. IEC 60947-5-4.
IEC 62271-102 (seccionadores). IEC 62271-105 de reconocimiento internacional como ANSI/IEEE C-37.4  Los interruptores.3. tabla 1 y artículo
17. IEC 62271-100 (interruptores). reconectadores y seccionadores usados en media tensión tanto manuales como automáticos deberán cumplir una norma técnica internacional como IEC 62265-1 (interruptores). INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN
.7.60 (Reconectadores) o NTC que le aplique y demostrar su cumplimiento mediante certificado de conformidad con dicha norma.RETIE – Actualización 2008
reconectadores y seccionadores usados en media tensión tanto manuales como automáticos deberán cumplir una norma técnica internacional como IEC 62271-102 (seccionadores). IEC 62271-105 (fusible – seccionador).7. tabla 1 y artículo
17. SECCIONADORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
.3.60 (Reconectadores) o NTC que le aplique y demostrar su cumplimiento mediante certificado de conformidad con dicha norma. de reconocimiento internacional como ANSI/IEEE C-37.4  Los interruptores.RETIE – Actualización 2008
tabla 1 y artículo 17.2  Las celdas de media tensión deben
cumplir los requisitos de una norma técnica internacional. ANSI.3. IEC 62271-200.IEEE C37 o NTC que le aplique y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto
CELDAS PARA USO EN SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
. tal como IEC 62271-1. de reconocimiento internacional como la UL 347.RETIE – Actualización 2008
Artículo 2.9.
3. TABLEROS O CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
. consolas o armarios. también denominadas cuadros. paneles. deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional.2  Las celdas de media tensión. de reconocimiento internacional como la UL 347.9. tabla 1 y artículo
17. IEC 62271-200. tal como IEC 62271-1.RETIE – Actualización 2008
Artículo 2.IEEE C37 o NTC que le aplique y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto. ANSI.
3. debe cumplir los siguientes requisitos: *Para instalación los de la Sección 364 de la NTC 2050.11.4  canalización con barras incorporadas
para distribución con derivaciones tipo plug-in y generalmente transportan corrientes superiores a 100 A. tabla 1 y artículo 17.RETIE – Actualización 2008
Artículo 2. BLINDOBARRAS
. IEC60439-2. UL 857 u otras equivalentes. *Para producto los adoptados de IEC 439-2.
 Los fusibles utilizados en las 17. NTC 2132. FUSIBLES
Artículo 2. rápida o ultrarápida. de reconocimiento internacional o NTC que les aplique. tabla 1 y artículo
.  Adicionalmente se debe indicar si el fusible es de acción lenta. IEC60282-1.3.18 instalaciones objeto del presente reglamento deberán cumplir los requisitos aquí referenciados de norma internacional. IEC 60282-2. NTC 2133. tales como: Norma IEC 60269-1. IEC 60269-2-1.
3.1. cortocircuitos.2 SPEC 14. IEC 60947-1. para lo cual deben cumplir los requisitos aquí referenciados de normas tales como IEC 60947-4-2.19  Estos elementos deben garantizar la conmutación el paso de corriente.4. IEC 60947. tabla 1 y artículo
17. JISC 4520. sobrecargas. CONTACTORES ELÉCTRICOS
. la construcción y los materiales deben tener características que les permitan soportar fallas eléctricas. sobretensiones. CSA C22.RETIE – Actualización 2008
NUEVOS PRODUCTOS OBJETO DE Nuevo CERTIFICACIÓN Artículo 2. UL 508. IEC 609475-1.
IEC 60831-2. BS 1650. los cuales deberán cumplir los requisitos aquí referenciados contemplados en normas internacionales. UL 810.3. CONDENSADORES (>3 KVAR)
. JIS C 4901. tales como IEC 60831-1. de reconocimiento internacional o NTC. NTC 3422. NTC 2807. tabla 1 y artículo  Aplica únicamente a los 17. VDE 0560.UL 945VA. CSA 22-2-190. NTC 2834.20 condensadores individuales con capacidad mayor o igual a 3 kVAR y bancos de condensadores con capacidad mayor o igual a 5 kVAR.RETIE – Actualización 2008
Artículo 2. UPS
.3.21  Los requerimientos específicos para UPS deberán observar lo establecido en la NTC 2050 para su instalación y cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 62040-3 o de reconocimiento internacional como la UL1778 y demostrarlo mediante certificado de producto. tabla 1 y artículo
y demostrarlo mediante certificado de producto.3. los cuales deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional. de reconocimiento internacional que le aplique o nacional como la NTC 2540. tabla 1 y artículo
Artículo 2.22  Cubre únicamente a reguladores de baja tensión de potencia mayor o igual a 1 KVA. REGULADORES DE TENSIÓN
PELIGROSAS O CON ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS.RETIE – Actualización 2008
. PRODUCTOS PARA INSTALACIONES CLASIFICADAS COMO ESPECIALES. de reconocimiento internacional o NTC que le aplique al producto para esa aplicación especial y deberán demostrarlo mediante certificado de conformidad con dicha norma. tabla 1 y artículo
17.23  Los productos aplicados en este tipo de instalaciones deberán cumplir una norma técnica internacional.3.
2  En la figura 17 aparece el casquillo E27/25 y E27/27  Cada bombilla incandescente según su potencia y tensión debe certificar un flujo luminoso mínimo garantizado en su vida media.2  En la figura 17 aparecía el casquillo E27/27 y E27/30  Cada bombilla según su potencia y tensión debe certificar el flujo luminoso mínimo referenciado a la Tabla 34.RETIE – Actualización 2008
BOMBILLAS O LÁMPARAS
Parámetros de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado.2 Tabla 35  Se agrega la Tabla 35.
.3  En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar interruptores aprobados y certificados para uso en estos ambientes.RETIE – Actualización 2008
Artículo 17.7.
Ahora Artículo 17.1  El certificado de producto con el RETIE para motores o generadores de potencias mayores a 800 kVA podrá sustituirse por la declaración del fabricante.
 El certificado de producto con el RETIE para motores o generadores de potencias mayores a 1000 kVA podrá sustituirse por la declaración del
.8. dando cumplimiento a los criterios de la norma IEC 17050 para certificación de primera parte.8.
 La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores e identificar cada uno de los circuitos.  Tableros o celdas de media tensión deben ser certificados con una norma técnica internacional. principales. que alojen elementos de potencia eléctrica mayores a 24V.
Artículo 17.9.RETIE – Actualización 2008
 El alcance del artículo se amplia a tableros de baja y media tensión. tal como la IEC 62271-200 de reconocimiento internacional como la UL 347 o NTC u otras equivalentes.1
. de distribución.  Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. de protecciones o control.
CERTIFICACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN Y CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
 Se relacionan las pruebas que deben cumplir.  Se indica que el fabricante o comercializador de tableros de fabricación única podrá reemplazar el certificado de producto RETIE por la declaración del fabricante teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 17050
.IECNTC 17050. teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO.RETIE – Actualización 2008
Artículo  Parágrafo 2: El fabricante o 17. o el que repare o modifique un transformador.2 comercializador de transformadores de fabricación única.10. por la declaración de fabricante o del reparador. de transformadores de potencias mayores a 2000 kVA. podrá reemplazar el certificado de tercera parte.
tubos y tuberías.
.3  Se adicionan requisitos para canalizaciones.RETIE – Actualización 2008
NUEVOS REQUISITOS PARA CANALIZACIONES.11. TUBOS Y TUBERÍAS
NTC60660.14  Los aisladores deben cumplir los requisitos de normas internacionales. IEC60273.  Se listaban 5 adicionalmente deben requisitos a cumplir cumplir unos requisitos por los aisladores específicos listados en Artículo 17. de reconocimiento internacional o NTC tales como: IEC60826. IEC60383. NTC2685.RETIE – Actualización 2008
Artículo 17. IEC60305.14 dicho numeral
. IEC60060-2.
5 kVA con RISE menor de 80 ºC y tensión inferior a 35kV.RETIE – Actualización 2008
Artículo 17.16  Para transformadores secos de Antes
 Para Artículo 17.5 kVA y tensión < 35KV.5 kVA con RISE mayor de 80 grados centígrados y tensión inferior a 35 kV. Siempre y cuando estén instalados en cabina o gabinete metálico con abertura de ventilación tal como lo determina la NTC 2050. no requiere puerta resistente al fuego. Para transformadores secos de potencia mayor igual 112.16 transformadores secos de potencia > 112.
. se aceptarán cuartos de transformadores y su puerta resistente al fuego durante 1 hora. se aceptaran cuartos de transformadores y su puerta resistentes al fuego durante 1
potencia mayor o igual a 112.
2  Se tenían requisitos separados para los herrajes usados en transmisión y distribución.
Artículo 17.17  Se fusionan los requisitos en un solo Artículo
Artículo 26 y 36.
 Todo transformador con tensión nominal superior a 600 V debe protegerse en el primario con protecciones de sobrecorriente. cuando se usen fusibles estos deben ser certificados y seleccionados
. la cámara debe ser debidamente impermeabilizada y en lo posible debe separarse de la cámara de maniobras.1 sumergible y se aloje en cámaras subterráneas sujetas a inundación.10.RETIE – Actualización 2008
 Cuando el Artículo transformador no sea de tipo17.
10.1  El nivel de ruido de los transformadores no debe superar los valores establecidos en las disposiciones ambientales sobre la materia.RETIE – Actualización 2008
los transformadores de potencia superior a 800KVA.RETIE – Actualización 2008
EXCEPCIONES DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
 Los motores y generadores de potencia superior a 800kVA.1
. los dispositivos de protección contra sobretensión y los aisladores para tensión nominal superior a 66kV. deberán cumplir lo establecido en la ISOArtículo 17050 44. y en general para aquellos productos que se les permita la declaración del proveedor.
Nuevo Artículo 13  La precisión de los elementos de medida deberá estar alrededor de 0.5%
VALORES DE RESISTENCIA DE PUESTA TIERRA
Artículo 15.4  Cuando por alguna razón no se podía garantizar los valores de resistencia de puesta a tierra de la tabla 24 teníamos:
a) Buscar que las tensiones transferidas sean iguales o menores que las tensiones de  Se elimina esta alternativa
Ahora Artículo 15.
Leer más sobre este usuarioSkip carousel5proteccionsubestacionesCLASIFICACIÓN DE LOS METALESautomáticos BTVerbos[1]Tutorial Matlab1 VOZTaller Ope Dif Tem
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulRETIE - Actualización 2008 por Byron Rojas0.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PPT, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoRETIEpor ZornINDUCCION HSE ECOPETROLpor Yised Marcela Diaz GarzonNorma RETIEpor paulandreagNorma Iso Iec 17050-1por Judy PalaciosSimilar To RETIE - Actualización 2008Skip carouselRETIEINDUCCION HSE ECOPETROLNorma RETIENorma Iso Iec 17050-1Normatividad Seguridad en Riesgo ElectricoRETIE - Actualización 2008

References: Resolución 
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 3
 Artículo 4

Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 8

Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 17

Artículo 17
 Artículo 2
 Artículo 44

Artículo 42
 resolución 

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 17
 artículo
17

Artículo 2

Artículo 17

Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 3

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15

Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20

Artículo 11

Artículo 10
 Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 16

Artículo 16

Artículo 42

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28

Artículo 27
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 33
 Artículo 30

Artículo 30

Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35

Artículo 31

Artículo 34

Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40

Artículo 36
 Artículo 210

Artículo 37
 Artículo 40

Artículo 37
 Artículo 39

Artículo 36
 Artículo 36
 Artículo 17
 Artículo 17
 Artículo 17
 Artículo 17

Artículo 41
 Artículo 41

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 42

Artículo 42
 resolución 
 Artículo 42

Artículo 43
 Artículo 44

Artículo 8

Artículo 44

Artículo 44

Artículo 44

Artículo 45
 artículo
17

Artículo 2
 artículo
17
 artículo
17
 artículo 17

Artículo 2
 artículo
17

Artículo 2
 artículo 17

Artículo 2

Artículo 2
 artículo
17
 Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2
 artículo
17

Artículo 17
 Artículo 17

Artículo 17
 Artículo 17

Artículo 17

Artículo 17
 Artículo 17

Artículo 17

Artículo 26
 Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 15