Source: https://www.legislazionetecnica.it/54317/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-pr-26-08-1993-n-412?parts=3170879
Timestamp: 2019-12-09 10:27:36+00:00

Document:
D. P.R. 26/08/1993, n. 412 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN2164
G.U. 14/10/1993, n. 242
D. Min. Sviluppo Econ. 27/06/2016
Allegato A, tabella
Articolo 5, commi 9-bis e 9-ter
Allegati I e II, come sostituiti dagli Allegati I e II del D.M. 17/03/2003.
Allegati I; Articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4; Articolo 9; Articolo 10; Articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17
D. Min. Att. Produttive 17/03/2003
D.P.R. 21/12/1999, n. 551
Sent. C. Stato 29/12/2011, n. 6978
- D. Min. Sviluppo Economico 27/06/2016
- D.P.R. 16/04/2013, n. 74
- D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115
- D. Min. Attività Produttive 17/03/2003
- L. 01/03/2002, n. 39
- D.P.R. 21/12/1999, n. 551. Le modifiche sono riportate in carattere corsivo, e sono entrate in vigore dal 21/04/2000
54317 5643112
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia da altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico con
54317 5643113
Art. 2. (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)
1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona C: c
54317 5643114
Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie)
E.1 [1] abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 [2] abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
54317 5643115
Art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente)
54317 5643116
Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
2. N5
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.
54317 5643117
Art. 6 (Rendimento minimo dei generatori di calore)
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme a quanto prescritto dal
54317 5643118
Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore
54317 5643119
Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale)
54317 5643120
Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici)
54317 5643121
Art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)
54317 5643122
Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
2. N27
3. N28
4. N10
4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso de
54317 5643123
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo
54317 5643124
Allegato A - Tabella dei gradi/giorno di tutti i comuni italiani
Z = zona climatica
GR-G = gradi giorno
ALT = altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri).
54317 5643125
Allegato B - Isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo é fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.
utile dell'isolante
(W/m °C)
Diametro esterno della tubazione
da 80 a 99
54317 5643126
M = numero di ore annue di funzionamento
54317 5643127
Allegato D - Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
E1 [1] Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo:
- Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme, collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m².
54317 5643128
Allegato E - Valore minimo del rendimento dei generatori di calore
(soppresso dal D.P.R. 551/1999)
2. Generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nomi
54317 5643129
Allegato F - Allegato G
54317 5643130
Allegato H - Rapporto di controllo tecnico
54317 5643131
Allegato I - Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche

References: Articolo 5
 Articolo 4
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11