Source: https://legislacion.vlex.es/vid/criterios-sanitarios-calidad-humano-468597933
Timestamp: 2020-08-07 17:54:36+00:00

Document:
Real Decreto por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 468597933
Real Decreto por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero)
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Programas nacionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Muestreo de la radiactividad
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Muestreo de los parámetros relacionados con los materiales
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protocolos sanitarios
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Informes de síntesis
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Revisión de los criterios de calidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Competencias del Ministerio de Defensa
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Orientaciones técnicas de desarrollo del control de las sustancias radiactivas
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Caracterización de las zonas de abastecimiento en cuanto a exposición del radón
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Actualización de instalaciones
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Muestreo de instalaciones interiores
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Cumplimiento con los valores paramétricos
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Censos de sustancias para el tratamiento del agua y de productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Autorizaciones de excepción vigentes
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Usuarios del SINAC
ANEXO I. Parámetros y valores paramétricos
ANEXO II. Parte A. Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano, excepto biocidas notificados para tipo de producto 5
ANEXO III. Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano
ANEXO IV. Métodos de ensayos
ANEXO V. Muestreo y frecuencia de muestreo
ANEXO VII. Notificación de incumplimientos
ANEXO VIII. Sustancias utilizadas en el tratamiento de potabilización
ANEXO IX. Productos de construcción en contacto con agua de consumo humano
ANEXO X. Control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano
Norma citada en: 155 sentencias, 27 artículos doctrinales, 53 resoluciones administrativas, 34 noticias
Agua de consumo humano:
Autoridad sanitaria: a la Administración sanitaria autonómica competente u otros órganos de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Abastecimiento: conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción, tratamiento de potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y distribución del agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en esta disposición.
Agua destinada a la producción de agua de consumo humano: aquellas aguas que, independientemente de su origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser utilizadas para el consumo humano.
Fuente natural: las captaciones no utilizadas con fines comerciales y no conectadas a depósitos, cisternas o redes de distribución.
Punto de muestreo: el lugar para la toma de muestras de agua de consumo humano para el control de la calidad de ésta.
Valor paramétrico: el nivel máximo o mínimo fijado para cada uno de los parámetros a controlar. En relación a las sustancias radiactivas, se entiende por valor paramétrico el valor de las sustancias radiactivas en aguas destinadas al consumo humano por encima del cual se evaluará si la presencia de sustancias radiactivas en el agua destinada al consumo humano supone un riesgo para la salud humana que exige tomar medidas y, si es necesario, adoptar medidas correctoras para mejorar la calidad del agua hasta situarla en un nivel que cumpla los requisitos de protección de la salud humana desde el punto de vista de la protección radiológica.
Resultado: el valor cuantificado de un parámetro con un método de ensayo concreto y expresado en las unidades fijadas en el anexo I y, en su caso, en el anexo X.
Plaguicida: los insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas, alguicidas, rodenticidas, molusquicidas orgánicos, metabolitos, productos de degradación o reacción y los productos relacionados como los reguladores de crecimiento.
Sustancia: todo producto (sustancia o preparado) que se agregue al agua o sea empleado en su potabilización o mejora, así como los utilizados para la limpieza de superficies, equipos, recipientes o utensilios que estén en contacto con el agua de consumo humano.
Estación de tratamiento de agua potable (ETAP): conjunto de procesos de tratamiento de potabilización situados antes de la red de distribución y/o depósito, que contenga más unidades que la desinfección.
Producto de construcción en contacto con agua de consumo humano: todo producto de construcción, de revestimiento o utilizado en los procesos de montaje de las captaciones, conducciones, ETAPs, redes de abastecimiento y distribución, depósitos, cisternas e instalaciones interiores que estén situadas desde la captación hasta el grifo del consumidor.
Conducción: cualquier canalización que lleva el agua desde la captación hasta la ETAP o, en su defecto, al depósito de cabecera.
Depósito: todo receptáculo o aljibe cuya finalidad sea almacenar agua de consumo humano ubicado en la cabecera o en tramos intermedios de la red de distribución.
Red de distribución: conjunto de tuberías diseñadas para la distribución del agua de consumo humano desde la ETAP o desde los depósitos hasta la acometida del usuario.
Punto de entrega: lugar donde un gestor de una parte del abastecimiento entrega el agua al gestor de la siguiente parte del mismo o al consumidor.
Acometida: la tubería que enlaza la instalación interior del inmueble y la llave de paso correspondiente con la red de distribución.
Instalación interior: el conjunto de tuberías, depósitos, conexiones y aparatos instalados tras la acometida y la llave de paso correspondiente que enlaza con la red de distribución.
Aparatos de tratamiento en edificios: cualquier elemento o accesorio instalado tras la acometida o llave de paso o en la entrada a la instalación interior o en el grifo del consumidor, con el objeto de modificar u optimizar la calidad del agua de consumo humano.
Zona de abastecimiento: área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior al ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año.
Denominación única dentro de cada provincia.
Dosis indicativa (DI): la dosis efectiva comprometida por un año de ingesta debida a todos los radionucleidos cuya presencia se haya detectado en un abastecimiento de agua destinada al consumo humano, ya sean de origen natural o artificial, excluidos el tritio, el potasio-40, el radón y los productos de desintegración del radón de vida corta.
Sustancia radiactiva: sustancia que contiene uno o más radionucleidos y cuya actividad o concentración no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica.
Artículo 2, apartados 8 y 9, modificados por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 2, apartados 22 y 23, añadidos por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo citado en: 4 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
La presente disposición será de aplicación a las aguas definidas en el artículo 2.1.
Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.
) Informará a la población afectada de dicha exclusión y de cualquier medida tomada para proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de la presencia de sustancias radiactivas en el agua destinada al consumo humano.
) Cuando perciba un riesgo potencial para la salud humana derivado de la presencia de sustancias radiactivas, proporcionará sin demora a la población afectada las recomendaciones apropiadas.
Artículo 3, apartado 2, letra f), modificada por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 4 Responsabilidades y competencias.
Cuando la captación o la conducción o el tratamiento o la distribución o el autocontrol del agua de consumo lo realice un gestor o gestores distintos del municipio, éste velará por el cumplimiento de este Real Decreto por parte de los mismos.
Artículo 4, apartado 3, modificado por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 5 Criterios de calidad del agua de consumo humano.
ARTÍCULO 6 Punto de cumplimiento de los criterios de calidad del agua de consumo humano.
El punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo humano, para las aguas suministradas a través de una red de distribución, dentro de los locales, establecimientos públicos o privados y domicilios particulares.
ARTÍCULO 7 Captación del agua para el consumo humano.
Sin perjuicio de lo que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la producción de agua de consumo humano podrá proceder de cualquier origen, siempre que no entrañe un riesgo para la salud de la población abastecida.
Los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las Comunidades autónomas facilitarán periódicamente a la autoridad sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental y de toda aquella legislación que le sea de aplicación.
Todo proyecto de nueva captación deberá contar con un informe sobre las características más relevantes que pudieran influir en la calidad del agua del área de captación, además de lo previsto en el artículo 13.
La entidad pública o privada responsable de la construcción de la captación deberá instalar las medidas de protección adecuadas y señalizar de forma visible para su identificación como punto de captación de agua destinada al abastecimiento de la población, según establezca la autoridad sanitaria, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua.
Artículo 7, apartado 2, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 8 Conducción del agua.
Antes de su puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección de las tuberías.
En el caso que la conducción fuera abierta, el gestor de la misma deberá proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria considere que existe un riesgo para la salud de la población.
ARTÍCULO 9 Sustancias para el tratamiento del agua.
Los productos utilizados para el tratamiento de desinfección del agua de consumo humano o del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 5 (PT5).
El presente real decreto se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria relativa a sustancias químicas, que comprende el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa comunitaria aplicable.
Artículo 7, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 10 Tratamiento de potabilización del agua de consumo humano.
Cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez mayor de 1 unidad Nefelométrica de Formacina (UNF) como media anual, deberá someterse como mínimo a una filtración por arena, u otro medio apropiado, a criterio de la autoridad sanitaria, antes de desinfectarla y distribuirla a la población. Asimismo, cuando exista un riesgo para la salud, aunque los valores medios anuales de turbidez sean inferiores a 1 UNF, la autoridad sanitaria podrá requerir, en función de la valoración del riesgo existente, la instalación de una filtración previa.
Las aguas de consumo humano distribuidas al consumidor por redes de distribución públicas o privadas, cisternas o depósitos deberán ser desinfectadas. En estos casos, los subproductos derivados de la desinfección deberán tener los niveles más bajos posibles, sin comprometer en ningún momento la eficacia de la desinfección.
Los procesos de tratamiento de potabilización no transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I y un riesgo para la salud de la población abastecida, ni deberán producir directa o indirectamente la contaminación ni el deterioro del agua superficial o subterránea destinada a la producción del agua de consumo humano.
Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, según se definen en el artículo 2.20, no deberán transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I.
Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones interiores deberán cumplir con:
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación en particular, con lo señalado en la Sección HS4. Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada de los edificios.
Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de tratamiento de agua en la entrada de la instalación o los responsables de las instalaciones públicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los grifos, deberán estar en posesión de la documentación del fabricante conforme señalan los apartados 5.a) y b).
Artículo 10, apartado 4, modificado por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Octubre de 2013.
Artículo 10, apartados 5 y 6, añadidos por el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Octubre de 2013.
ARTÍCULO 11 Depósitos y cisternas para el agua de consumo humano.
Los depósitos públicos o privados, fijos o móviles, de la red de abastecimiento, de distribución o de instalaciones interiores y cisternas para agua de consumo humano deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.
La entidad pública o privada responsable de la construcción del depósito deberá instalar las medidas de protección y señalizar de forma visible, para su identificación como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de que no se contamine o empeore la calidad del agua almacenada.
Cuando en un abastecimiento deba recurrirse al uso de cisternas o depósitos móviles, éstos serán sólo para el transporte de agua y tendrán claramente señalado y suficientemente visible la indicación «para transporte de agua de consumo humano», acompañado del símbolo de un grifo blanco sobre fondo azul.
El gestor de los depósitos públicos o privados de la red de abastecimiento o la red de distribución, cisternas, y el propietario de los depósitos de instalaciones interiores, vigilará de forma regular la situación de la estructura, elementos de cierre, valvulería, canalizaciones e instalación en general, realizando de forma periódica la limpieza de los mismos, con productos que cumplan lo señalado en el artículo 9. La limpieza deberá tener una función de desincrustación y desinfección, seguida de un aclarado con agua.
ARTÍCULO 12 Distribución del agua de consumo humano.
Las redes de distribución pública o privada serán en la medida de lo posible de diseño mallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua distribuida.
Antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de contaminación del agua de consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de tuberías con sustancias que señala el artículo 9, y los productos de construcción de éstas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 14.
Las características y funcionamiento de la instalación interior no deberán contaminar o empeorar la calidad del agua de consumo humano con gérmenes o sustancias que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
ARTÍCULO 13 Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones.
En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.
A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros que ésta señale.
Estos requisitos se aplicarán a las instalaciones citadas en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo señalado en el apartado 3 del artículo 11 e instalaciones interiores.
ARTÍCULO 14 Productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano.
Los productos que estén en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y supongan un incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I o un riesgo para la salud de la población abastecida.
Para los productos de construcción referidos a las actividades descritas en los artículos 10.4, 11 y 12 las autorizaciones para el uso e instalación de estos productos estarán sujetas a las disposiciones que regulará la Comisión Interministerial de Productos de Construcción (CIPC) y, en su caso, por lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o en el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, o cualquier otra legislación o normativa técnica que pudiera ser de aplicación, en lo que no se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.
ARTÍCULO 16 Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano.
Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para los análisis de control, el análisis completo y los análisis de radiactividad del autocontrol, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deberá implantar un sistema de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de calidad que realizará periódicamente una auditoría.
Los laboratorios que superen cinco mil muestras anuales de agua de consumo, deberán tener todos los métodos de análisis acreditados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: «Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración» u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional, con las especificaciones que señala el anexo IV.
Los métodos de análisis utilizados por los laboratorios se ajustarán a lo especificado en el anexo IV. En ausencia de un método de análisis que cumpla los resultados característicos mínimos establecidos en la parte B, del anexo IV, los laboratorios utilizarán las mejores técnicas disponibles sin generar costes excesivos, haciendo que los métodos de análisis empleados se validen y documenten de conformidad con la norma UNE-EN ISO/IEC-17025 u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional.
Los métodos de ensayo de sustancias radiactivas utilizados por los laboratorios serán los previstos en el anexo X. Asimismo, los laboratorios a los que se refiere el apartado 1 no estarán sujetos a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 en lo que a los análisis de control de los parámetros del anexo X se refiere.
Artículo 16, apartado 1, modificado por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 16, apartado 4, añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 16, apartados 2 y 3, modificados por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 17 Control de la calidad del agua de consumo humano.
En términos generales, en cada abastecimiento se controlarán los parámetros fijados en los anexos I y X. Cuando la autoridad sanitaria lo disponga se controlarán aquellos parámetros o contaminantes que se sospeche puedan estar presentes en el agua de consumo humano y suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
El control de la calidad del agua de consumo humano engloba los siguientes apartados:
Autocontrol del agua de consumo humano.
Todos los resultados derivados del control de la calidad del agua de consumo deberán estar recogidos en un sistema de registro para cada caso, preferiblemente en soporte informático y en concordancia con el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.
En toda muestra de agua de consumo humano para el autocontrol, vigilancia sanitaria y control en grifo del consumidor, el agua se podrá calificar como:
a) “Apta para el consumo”: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana y cumpla con los valores paramétricos especificados en las partes A y B del anexo I o con los valores paramétricos excepcionados por la autoridad sanitaria, determinados en el análisis, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.7.
En relación a la calificación de la calidad del agua de consumo humano respecto de las sustancias radiactivas no será de aplicación el apartado 4 y se estará a lo dispuesto en el anexo X.
Artículo 17, apartado 1 y apartado 4, letra a) modificados por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 17, apartado 5, añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 18 Autocontrol.
El autocontrol de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de las partes del abastecimiento y velará para que uno o varios laboratorios realicen los análisis descritos en este artículo.
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6, para el agua de consumo humano suministrada a través de una red de distribución, los gestores tienen la posibilidad de tomar muestras para parámetros concretos dentro del abastecimiento, en puntos distintos a los que se refiere dicho artículo, si se puede demostrar que la validez de los resultados no afecta a la representatividad de la calidad del agua de consumo humano desde la salida de la ETAP o del depósito hasta el punto de entrega al consumidor.
Para el caso de redes de distribución, se fijarán, al menos, los siguientes puntos de muestreo:
Los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria serán determinados por ella con la supervisión de la autoridad sanitaria.
En el caso de cisternas y depósitos móviles, es responsabilidad del gestor de los mismos y los puntos de muestreo para el autocontrol serán los definidos en el artículo 6 de este Real Decreto.
Parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis: Olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentración del ión Hidrógeno o pH, Escherichia coli (E.coli), Amonio y bacterias coliformes.
Análisis de radiactividad: tiene por objeto facilitar información sobre la presencia de sustancias radiactivas naturales o artificiales en el agua de consumo humano y se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el anexo X.
El protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento elaborado por el gestor del abastecimiento estará a disposición de la autoridad sanitaria y deberá ser revisado y actualizado de forma continua o ratificado nuevamente al menos cada cinco años por parte de cada gestor. Dicho protocolo deberá estar en concordancia con el Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano.
En relación a las sustancias radiactivas, el autocontrol se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el anexo X. Para ello, el gestor incorporará el control relativo a las sustancias radiactivas en el alcance del protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento previsto en el apartado 5.
Artículo 18, apartado 4, párrafo 4.º y apartado 7, añadidos por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 18, apartado 4, párrafos 2.º y 3.º, y apartado 5, modificados por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 18 BIS Objetivos del Protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento.
Comprobar que las medidas aplicadas para controlar los riesgos para la salud humana en todo el abastecimiento, a partir de la captación incluidos el tratamiento, el almacenamiento y la distribución, son eficaces y que el agua en el punto de cumplimiento es salubre y limpia.
Artículo 18 bis, añadido por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 19 Vigilancia sanitaria.
La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad de la autoridad sanitaria, la cual establecerá un Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano, en adelante Programa Autonómico.
El Programa Autonómico deberá contemplar, los parámetros y las frecuencias establecidos en los anexos I y V respectivamente, consistente en:
Descripción y revisión de la zona de abastecimiento y de las infraestructuras de captación, tratamiento, almacenamiento y red de distribución de agua recogida y análisis de muestras puntuales de agua.
La elaboración del Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano podrá basarse en la Evaluación del riesgo tal y como se describe en el anexo XI.
El Programa Autonómico será revisado de forma continua y actualizado o ratificado nuevamente al menos cada cinco años.
La autoridad sanitaria notificará el Programa Autonómico así como cualquier cambio en el mismo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La autoridad sanitaria incluirá en el Programa Autonómico las sustancias radiactivas acorde con los criterios y requisitos establecidos en el anexo X.
Artículo 19, último párrafo añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 19, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 20 Control en el grifo del consumidor.
Artículo 20, apartado 2, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 21 Frecuencia de muestreo.
El número mínimo de muestras en el autocontrol deberá ser representativo del abastecimiento o partes de éste y de la industria alimentaria, distribuidos uniformemente a lo largo de todo el año.
La frecuencia mínima de muestreo para el análisis de control y el análisis completo se llevarán a cabo según lo especificado en el anexo V.
La frecuencia de muestreo para cisternas y depósitos móviles se señalará en cada caso por la autoridad sanitaria.
El número de muestras anuales recogidas en el grifo del consumidor será, al menos, la que señala el anexo V.
El número mínimo de muestras y la frecuencia de muestreo en el control de las sustancias radiactivas en aguas de consumo humano se corresponderán con lo previsto en el anexo X.
Artículo 21, apartado 4, añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 21 BIS Planes Sanitarios del Agua, su elaboración y aprobación.
El Plan sanitario del agua, en adelante PSA, se entenderá como aquel Protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento que esté basado, para su elaboración, en la evaluación del riesgo tal como señala el anexo XI.
La elaboración e implantación de un PSA será obligatorio, al menos, para aquellas zonas de abastecimiento con más de cincuenta mil habitantes. Para las menores de cincuenta mil habitantes, podrá ser optativo por parte de los gestores, sin perjuicio de lo que disponga la autoridad sanitaria en el ámbito de sus competencias.
El PSA deberá evaluar toda la zona de abastecimiento desde la captación, tratamiento de potabilización, almacenamiento en depósito o cisterna y red de distribución.
En el caso de zonas de abastecimiento con diferentes gestores en cada infraestructura, se garantizará que los resultados obtenidos en cada una de las infraestructuras estén disponibles para los gestores de las otras infraestructuras afectadas.
El PSA una vez elaborado deberá ser aprobado por la autoridad sanitaria competente. Hasta que el PSA sea objeto de aprobación, el gestor de la infraestructura seguirá aplicando el protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento.
Los gestores de las infraestructuras de las zonas de abastecimiento tendrán a disposición de la autoridad sanitaria, para cuando ésta lo solicite, la documentación y registros relativos a la elaboración y aplicación del PSA, así como un resumen de sus resultados. En la documentación del PSA, se incluirá la información correspondiente a la evaluación del riesgo, junto con un resumen de sus resultados.
El PSA se revisará y actualizará de forma continua o ratificará nuevamente al menos cada cinco años.
Artículo 21 bis, añadido por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 22 Situaciones de excepción a los valores paramétricos fijados.
ARTÍCULO 23 Autorización de excepción.
El gestor presentará a la autoridad sanitaria la solicitud que constará, al menos, de:
Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de autorización de la excepción.
Resultados del parámetro de los seis últimos meses.
Informe sobre la causa de la solicitud, justificado, si procede, con un dictamen técnico.
Informe justificando que no se puede mantener el suministro de agua de ninguna otra forma razonable.
Comunicado y forma de transmisión a la población afectada de la situación de excepción.
Programa de muestreo específico incrementando la frecuencia de muestreo para ese abastecimiento para el período solicitado.
Plan de medidas correctoras, disposiciones para la evaluación del plan, cronograma de trabajo y estimación del coste.
La autoridad sanitaria tendrá un plazo de dos meses para notificar la autorización de la solicitud, a partir de la entrada de la documentación en el registro del órgano competente para su tramitación.
Una vez autorizada la excepción la autoridad sanitaria tendrá 15 días hábiles para comunicar la autorización de excepción a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. La comunicación se realizará en el modelo de impreso recogido en la parte B del anexo VI y, si se trata de un abastecimiento que distribuya al día más de 1.000 m3 como media anual, se acompañará de un ejemplar del «informe documental» aportado junto al listado de industrias alimentarias pertinentes afectadas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo notificará, a la Comisión Europea, conforme la normativa comunitaria vigente, la autorización de excepción, de abastecimientos que distribuyan al día más de 1.000 m3 como media anual.
Las excepciones deberán estar limitadas al menor tiempo posible y no excederán de tres años, al final de los cuales el solicitante presentará a la autoridad sanitaria un «estudio de situación» y el coste total de las medidas adoptadas.
Una vez autorizada la excepción, el gestor comunicará a los consumidores y a los otros gestores afectados del abastecimiento la nueva situación de excepción y, en coordinación con la autoridad sanitaria, facilitará recomendaciones sanitarias a la población en general y específicamente a aquellos grupos de población para los que la excepción pudiera representar un riesgo para su salud.
ARTÍCULO 24 Primera prórroga de excepción.
Cuando los tres años no hayan sido suficientes para resolver la causa que motivó la solicitud de excepción, el gestor podrá solicitar una prórroga de la excepción a la autoridad sanitaria.
Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de prórroga.
ARTÍCULO 25 Segunda prórroga de excepción.
En circunstancias excepcionales, cuando no haya sido corregida la causa que motivó la solicitud en los dos períodos autorizados, el gestor podrá solicitar una segunda prórroga que, con informes favorables del municipio, en su caso, y de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad y Consumo tramitará la solicitud a la Comisión Europea por un período no superior a tres años.
En este caso, tres meses antes de que finalice el segundo período autorizado, el gestor deberá presentar a la autoridad sanitaria la siguiente documentación:
Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de la segunda prórroga.
La autoridad sanitaria remitirá a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo la solicitud, el «informe documental» y el «estudio de situación», acompañados de un informe técnico de la autoridad sanitaria justificativo de la tramitación de la solicitud de la segunda prórroga de la autorización de excepción.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con la autoridad sanitaria, el gestor y el municipio, en su caso, elaborarán un informe sobre la necesidad de una segunda prórroga que se remitirá a la Comisión Europea junto al resto de la documentación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo notificará la decisión de la Comisión Europea a la autoridad sanitaria, al gestor y al municipio en un plazo no superior a una semana.
ARTÍCULO 26 Situación de excepción de corta duración.
Cuando se prevea que con las medidas correctoras pueda resolverse el problema en un plazo máximo de 30 días y cuando el incumplimiento del valor paramétrico sea considerado por la autoridad sanitaria como insignificante, el gestor solicitará a la autoridad sanitaria la autorización de excepción de corta duración, siempre que el valor propuesto no pueda constituir un peligro para la salud humana.
La solicitud de autorización de excepción de corta duración constará, al menos, de:
La solicitud, que se ajustará al modelo de impreso recogido en la parte A del anexo VI.
La autoridad sanitaria tendrá un plazo de 10 días para notificar la autorización de la solicitud, a partir de la entrada de la documentación en el registro del órgano competente para su tramitación.
Una vez autorizada la excepción y notificada al gestor, éste comunicará antes de las 24 horas, a los consumidores y a los otros gestores afectados la nueva situación, y facilitará, en coordinación con la autoridad sanitaria, recomendaciones sanitarias a la población o a grupos de población para los que dicha excepción pudiera representar un riesgo para la salud.
ARTÍCULO 27 Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas.
Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua de consumo humano, por el gestor, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, deberá ser confirmado.
Tras la confirmación del incumplimiento, el gestor o el titular de la actividad, si existe una actividad pública o comercial, o el municipio, en el caso de domicilios particulares, investigarán inmediatamente el motivo del mismo, dejando constancia de ello en un libro de incidencias, y notificarán antes de veinticuatro horas a la autoridad sanitaria las características de la situación con un impreso que se ajustará al modelo recogido en el anexo VII y por el medio de transmisión que ésta determine para los parámetros contemplados en las partes A y B del anexo I.
Una vez notificado el incumplimiento a la autoridad sanitaria o el detectado por ella, ésta valorará la apertura o no de una «situación de alerta».
En cada situación de alerta o incumplimiento, la autoridad sanitaria valorará la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presentación de riesgos potenciales para la salud de la población.
El gestor, el municipio o el propietario del inmueble con actividad pública o comercial comunicará la situación de alerta, las medidas correctoras y preventivas a los consumidores y a los otros gestores afectados, antes de las 24 horas tras la valoración de la autoridad sanitaria.
Una vez tomadas las medidas correctoras, el gestor o el propietario del inmueble o el municipio realizarán una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema para verificar la situación de normalidad y lo informarán a la autoridad sanitaria que valorará el cierre de la «situación de alerta», comunicándolo a los consumidores y los otros gestores afectados en un plazo de 24 horas.
En el caso de incumplimiento de parámetros del anexo I, parte C, la autoridad sanitaria valorará la calificación del agua como «apta o no apta para el consumo humano» en función del riesgo para la salud.
En caso de superación de los valores paramétricos de las sustancias radiactivas se estará exclusivamente a lo dispuesto en el anexo X.
Artículo 27, apartado 2, modificado por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Artículo 27, apartado 8, añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ARTÍCULO 28 Régimen sancionador.
ARTÍCULO 29 Información al consumidor.
ARTÍCULO 30 Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo.
El Ministerio de Sanidad y Consumo establece un sistema de información relativo a las zonas de abastecimiento y control de la calidad del agua de consumo humano denominado Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo coordinará el SINAC según lo especificado en los párrafos siguientes:
Se constituirá un Comité Técnico para el mantenimiento y vigilancia de la aplicación, el cual responderá de la definición y explotación de la información y estará formado por representantes de los usuarios de los niveles básico, autonómico y ministerial.
Gestores del abastecimiento o partes del mismo.
Autoridades sanitarias autonómicas.
Nivel básico: captura y carga de datos básicos; depuración y validación interna de los datos; consultas; salidas; explotación de sus propios datos; administración del acceso a usuarios básicos propios. La información de los niveles básicos se agrega en el nivel autonómico del que dependen.
Nivel autonómico: captura y carga de datos autonómicos; consultas; salidas; explotación de sus propios datos; administración del acceso a usuarios autonómicos y básicos. La información de los niveles autonómicos se agrega en el nivel ministerial.
Nivel ministerial: carga de datos ministeriales, consultas, salidas, explotación estadística de ámbito nacional, difusión de la información a organismos nacionales e internacionales, administración del acceso a usuarios ministeriales.
Caracterización de la zona de abastecimiento.
Muestreos o boletines analíticos.
Situaciones de incumplimiento y/o alerta.
Situaciones de excepción.
El desarrollo de este artículo se llevará a cabo mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Programas nacionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Muestreo de la radiactividad
Disposición adicional segunda, suprimida por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Muestreo de los parámetros relacionados con los materiales
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Protocolos sanitarios
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Informes de síntesis
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Revisión de los criterios de calidad
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Competencias del Ministerio de Defensa
Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y los municipios las acciones que sean necesarias.
En el marco del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, el Ministerio de Defensa comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la información relativa al control del agua de consumo humano que recabe en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado anterior.
Disposición adicional séptima, añadida por el Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de Agosto de 2012.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA Orientaciones técnicas de desarrollo del control de las sustancias radiactivas
Disposición adicional octava, añadida por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Caracterización de las zonas de abastecimiento en cuanto a exposición del radón
Con anterioridad al 15 de septiembre de 2019, se deberá tener caracterizada, desde el punto de vista de la exposición al radón, cada una de las masas de agua subterráneas que se utilizan para captación de agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
Esta caracterización será llevada a cabo por las autoridades sanitarias bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contando, en su caso, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nuclear. Se realizará a partir de la información analítica disponible de las zonas de abastecimiento y de los datos históricos, estudios justificativos u otra información fiable disponible, y podrá ser actualizada cuando se disponga de nueva información que lo haga aconsejable.
Dicha caracterización incluirá la determinación de la escala y la naturaleza de las posibles exposiciones al radón del agua destinada al consumo humano originadas por la geología y la hidrología de la zona afectada, la radiactividad de las rocas o del suelo y el tipo de captaciones, de modo que dicha información pueda utilizarse para evaluar los riesgos para la salud humana y orientar la acción en las áreas con posibilidad de exposición elevada.
Disposición adicional novena, añadida por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Actualización de instalaciones
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Muestreo de instalaciones interiores
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA Cumplimiento con los valores paramétricos
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Censos de sustancias para el tratamiento del agua y de productos de construcción en contacto con el agua de consumo humano
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA Autorizaciones de excepción vigentes
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA Usuarios del SINAC
Se faculta conjuntamente a los Ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía y Competitividad, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente real decreto.
En particular, se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para la actualización y modificación de los apartados 2, 3, 4 y 5 del anexo X, con el fin de adaptarlos a los conocimientos científicos y técnicos y, en particular, a las modificaciones introducidas por la legislación comunitaria.
Disposición final primera, modificada por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
4. Antimonio 5,0 µg/l
Hasta el 31/12/2003 10,0 µg/l
5. Arsénico 10 µg/l
Hasta el 31/12/2003 50 µg/l
6. Benceno 1,0 µg/l
Hasta el 31/12/2003 – µg/l
7. Benzo(a)pireno 0,010 µg/l
A partir de 01/01/2009 10 µg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2008 25 µg/l
10. Cadmio 5,0 µg/l
11. Cianuro 50 µg/l
13. Cromo 50 µg/l
14. 1,2-Dicloroetano 3,0 µg/l
16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 0,10 µg/l
Benzo(b)fluoranteno µg/l
Benzo(ghi)perileno µg/l
Benzo(k)fluoranteno µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l
17. Mercurio 1,0 µg/l
18. Microcistina 1 µg/l 2
19. Níquel 20 µg/l
En la salida de la ETAP/depósito 0,1 mg/l 0,1 mg/l
22. Total de plaguicidas 0,50 µg/l 5 y 6
23. Plaguicida individual 0,10 µg/l 6
A partir de 01/01/2014 10 µg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2013 25 µg/l
25. Selenio 10 µg/l
A partir de 01/01/2009 100 µg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2008 150 µg/l
Bromodiclorometano µg/l
Bromoformo µg/l
Cloroformo µg/l
Dibromoclorometano µg/l
27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno 10 µg/l
Tetracloroeteno µg/l
Tricloroeteno µg/l
(3) Se cumplirá la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3
28. Acrilamida 0,10 µg/l 1
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1
33. Aluminio 200 µg/l
40. Conductividad 2.500 µS/cm-1 a 20 ºC 5
41. Hierro 200 µg/l
42. Manganeso 50 µg/l
45. pH: 5 y 6
Anexo I, apartado D, suprimido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ANEXO II Parte A. Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano, excepto biocidas notificados para tipo de producto 5
13194 Ácido acético. Ácido acético glacial. 64-19-7 200-580-7 Desnitrificación.
939 Ácido clorhídrico. Ácido muriático, cloruro de hidrógeno. 7647-01-0 231-595-7 Corrector de pH. Regenerador de resinas. Precursor del dióxido de cloro. Índice de Langelier. Nota 1.
974 Ácido fosfórico. Ácido ortofosfórico. 7664-38-2 231-633-2 Inhibidor de la corrosión. Índice de Langelier. Nota 1.
12175 Ácido hexafluorosilícico. Ácido hidrofluosilícico, dihidrógeno hexafluorurosilicato. HFSA. 16961-83-4 241-034-8 Fluoración. El fluoruro con niveles Uso exclusivo para fluoración del agua de consumo.
15039 Ácidos Policarboxilicos: Únicamente: Ac. polimaleico. Ac. Poliaspártico. 26099-09-2 30915-61-8 25608-40-6 – Antiincrustante para membranas. Únicamente: Ac. polimaleico. Ac. Poliaspartico.
899 Ácido sulfúrico. 7664-93-9 231-639-5 Corrector de pH. Índice de Langelier. Nota 1.
15040 Ácidos fosfónicos y sus sales. 32545-75-8 6419-19-8 2809-21-4 15827-60-8 1429-50-1 5995-42-6 37971-36-1 23605-74-5 251-094-7 229-146-5 220-552-8 239-931-4 215-851-5 227-833-4 253-733-5 245-781-0 Antiincrustantes. Índice de Langelier. Uso exclusivo en fases previas a las membranas de ósmosis inversa. Estos ácidos pueden también utilizarse en forma de sales de sodio, de potasio y de amonio. No deben aparecer en agua producto por encima del límite de detección de la mejor técnica de análisis disponible.
1405 Alginato de sodio. Alginato. 9005-38-3 232-68-01 Coagulante/floculante. El sodio con niveles
1406 Almidones modificados. Almidón, floculante de almidón. 9005-25-8 (almidón no-iónico). 56780-58-6 (almidón catíonico). 9063-38-1 (almidón aniónico). 232-679-6 (almidón no-iónico). Coagulante/floculante.
13753 Alúmina activada granulada. Óxido de aluminio. 1344-28-1 Coagulante/floculante. El aluminio con niveles
882 Aluminato de sodio. Óxido de aluminio y sodio. 11138-49-1 234-391-6 Coagulante/floculante. El sodio y el aluminio con niveles
12905 Aluminosilicato expandido. Arcilla expandida, pizarra expandida. – – Filtración. El aluminio con niveles
15795 Aluminosilicatos naturales no expandidos. Basalto. Arena volcánica. Fonolita. – – Filtración. El aluminio con niveles
12126 Amoniaco licuado. 7664-41-7 231-635-3 Precursor de la cloraminación. El amonio con niveles Uso exclusivo para realizar cloraminación.
12122 Amoniaco. 1336-21-6 215-647-6 Precursor de la cloraminación. El amonio con niveles Uso exclusivo para realizar cloraminación.
12909 Antracita. Antracita natural. – – Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12911 Arena verde de manganeso. Zeolita de manganeso, arena-hierro, arena verde. 90387-66-9 1313-13-9 291-341-6 215-202-6 Filtración. El manganeso con niveles También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12904 Arena y grava de cuarzo. Sílice, dióxido de silicio. – – Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12912 Barita. Sulfato de bario. 13462-86-7 236-664-5 Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
13754 Bentonita. 1302-78-9 201-108-5 Coadyuvante de la floculación.Adsorbente. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
1204 Bis-dihidrógenofosfato de calcio. Fosfato de calcio monobásico. Fosfato monocálcico. 7758-11-4 231-837-1 Inhibidor de la corrosión. Índice de Langelier. Nota 1.
12518 Cal. Hidróxido cálcico, óxido cálcico. 1305-62-0 1305-78-8 215-137-3 215-138-9 Corrector de pH.Remineralización.Coprecipitación y ablandamiento del agua. Reducción de la agresividad. Índice de Langelier. Nota 1.
12903 Carbón activo en polvo. Carbón activo, carbón activado,carbón vegetal activo. 7440-44-0 231-153-3 Adsorbente.
12915-2 Carbón activo granulado reactivado. Carbón activo reactivado, carbón activo granulado regenerado, carbón activo regenerado, carbón vegetal reactivado, carbón vegetal activo reactivado, carbón vegetal activo regenerado, carbono activo reactivado. 7440-44-0 231-153-3 Adsorbente. El carbono activo granulado reactivado debe utilizarse en la misma ETAP de donde procede.
12915-1 Carbón activo granulado virgen. Carbón activo granulado virgen, carbón activo virgen, carbono activado virgen. 7440-44-0 231-153-3 Adsorbente.
12907 Carbón pirolizado. – – Filtración. Índice de Langelier. Nota 1.
14368 Carbonato de calcio recubierto de dióxido de manganeso. Óxido de manganeso (IV), pirolusita sobre un soporte de carbonato de calcio. 1313-13-9 471-34-1 215-202-6 207-439-9 Filtración. Manganeso con niveles Nota 1.
16003 Carbonato de calcio y magnesio. Dolomita. 16389-88-1 240-440-2 Ablandamiento del agua. Eliminación de dióxido de carbono. Índice de Langelier.
1018 Carbonato de calcio. Roca caliza, piedra caliza, carbonato cálcico. 1317-65-3 215-279-6 Corrector de pH.Remineralización.Reducción de la agresividad. Índice de Langelier. Nota 1.
897 Carbonato de sodio. Ceniza de sosa, carbonato de sodio anhidro, ceniza de sosa ligera, ceniza de sosa pesada. 497-19-8 207-838-8 Corrector de pH y alcalinidad. El sodio con niveles Nota 1.
15028 Clorato de sodio. 7775-09-9 231-887-4 Precursor del dióxido de cloro. Trihalometanos (THMs), asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son Uso exclusivo para generar dióxido de cloro.
938 Clorito de sodio. 7758-19-2 231-836-6 Precursor del dióxido de cloro. Trihalometanos (THMs), asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son Uso exclusivo para generar dióxido de cloro.
891 Clorosulfato de hierro (III). Clorosulfato férrico. 12410-14-9 235-649-0 Coagulante. El hierro, el cloruro y el sulfato con niveles Nota 1.
881 Cloruro de aluminio (monómero), hidroxicloruro de aluminio (monómero) e hidroxiclorosulfato de aluminio (monómero). 7446-70-0 1327-41-9 14215-15-7 39290-78-3 231-208-1 215-477-2 238-071-7 254-400-7 Coagulante/floculante. El cloruro, aluminio, sulfato con niveles Nota 1.
935 Cloruro de aluminio y de hierro (III) (monómero) e hidroxicloruro de aluminio y de hierro (III) (monómero). Para el hidroxidoruro de aluminio y de hierro III (monómero): hidroxidoruro de bauxita o de arcilla. 7446-70-0 7705-08-0 1327-41-9 14215-15-7 231-208-1 231-729-4 215-477-2 238-071-7 Coagulante/floculante. El hierro, el cloruro y el aluminio con niveles Nota 1.
1421 Cloruro de amonio. Sal amónica. 12125-02-9 235-186-4 Precursor de la cloraminación. El cloruro y el amonio con niveles Nota 1. Uso exclusivo para realizar cloraminación.
888 Cloruro de hierro (III). Cloruro férrico, Cloruro férrico anhidro. Cloruro férrico hexahidratado.Solución de cloruro férrico. 7705-08-0 10025-77-1 231-729-4 Coagulante/floculante. El cloruro y el hierro con niveles Nota 1.
14805 Cloruro de sodio para la generación electroquímica de cloro utilizando tecnología sin membranas. Sal común. 7647-14-5 231-598-3 El cloruro y el sodio con niveles
973 Cloruro sódico para la regeneración de resinas de intercambio iónico. Sal común. 7647-14-5 231-598-3 El cloruro y el sodio con niveles
1201 Dihidrógeno fosfato de potasio. Fosfato de potasio, monobásico. 7778-77-0 231-913-4 Inhibidor de la corrosión. Índice de Langelier. Nota 1.
1197 Dihidrógeno fosfato de zinc en solución. Monozinc fosfato en solución, bis-dihidrógeno fosfato de zinc. 13598-37-3 237-067-2 Inhibidor de la corrosión. El zinc con niveles Nota 1.
1198 Dihidrógenofosfato de sodio. Fosfato de sodio monobásico. Fosfato monosódico. 7758-80-7 231-449-2 Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1.
1205 Dihidrógenopirofosfato de sodio. Pirofosfato ácido de sodio.SAPP. 7758-16-9 231-835-0 Desincrustante. El sodio con niveles Nota 1.
936 Dióxido de carbono. Gas carbónico, ácido carbónico (anhídrido del ácido carbónico). 124-38-9 204-696-9 Corrector de pH.Remineralización. Reducción de la agresividad. Índice de Langelier. Nota 1.
13752 Dióxido de manganeso. Óxido de manganeso (IV), pirolusita. 1313-13-9 (Dióxido de manganeso). 215-202-6 (Óxidos de manganeso). Filtración. Índice de Langelier.
12121 Disulfito de sodio. Metabisulfito de sodio, pirosulfito de sodio. 7681-57-4 231-673-0 Agente reductor. El sodio y el sulfato con niveles Nota 1. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
1017 Dolomita semi-calcinada. 471-341 (Carbonato cálcico). 1309-48-4 (Óxido de magnesio). 207-439-9 (Carbonato cálcico). 215-171-9 (Óxido de magnesio). Corrector de pH. Índice de Langelier. Nota 1.
12173 Fluoruro de sodio. Fluoruro sódico. 7681-49-4 231-667-8 Fluoración. El fluoruro y el sodio con niveles Uso exdusivo para la fluoración de agua de consumo humano.
1203 Fosfato tripotásico. Fosfato de potasio, tribásico. Ortofosfato tripotásico. 7778-53-2 231-907-1 Inhibidor de la corrosión. Índice de Langelier. Nota 1.
1200 Fosfato trisódico. Fosfato de sodio, tribásico. 7601-54-9 231-509-8 Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1.
12910 Granate. – – Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12174 Hexafluorosilicato de sodio. Silicofluoruro de sodio, hexafluorosilicato sódico. 16893-85-9 240-934-8 Fluoración. El fluoruro y el sodio con niveles Uso exclusivo para la fluoración de agua de consumo humano.
898 Hidrógeno carbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, carbonato ácido de sodio, carbonato monosódico. 144-55-8 205-633-8 Corrector de pH y alcalinidad. El sodio con niveles Nota 1.
1202 Hidrógeno fosfato de potasio. Fosfato de potasio, dibásico. 7758-11-4 231-834-5 Inhibidor de la corrosión. Índice de Langelier. Nota 1.
1199 Hidrógeno fosfato de sodio. Fosfato de sodio, dibásico. 7558-79-4 231-448-7 Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1.
16037 Hidrógeno sulfato de sodio. Bisulfato sódico. 7681-38-1 231-665-7 Corrector del Ph. Precursor del dióxido de cloro. Regenerador de resinas. Índice de Langelier. Sodio y sulfato con niveles También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12120 Hidrógeno sulfito de sodio. Bisulfito sódico. 7631-90-5 231-548-0 Agente reductor. El sodio y el sulfato con niveles También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
896 Hidróxido de sodio. Sosa cáustica. 1310-73-2 215-185-5 Corrector de pH y alcalinidad. El sodio con niveles Nota 1.
14369 Hierro recubierto con alúmina granular activada. 1344-28-1 (Alúmina activada). 10028-22-5 (Sulfato de hierro III). 215-691-6 (Alúmina activada). 233-072-9 (Sulfato de hierro III). Filtración. Adsorbente. Hierro y aluminio con niveles
16004 Óxido de magnesio. Magnesita. 1309-48-4 215-171-9 Correctoror del pH Índice de Langelier
15029 Óxido hidróxido de hierro (III). Hidróxido férrico granular, óxido de hierro granulado, óxido hidróxido de hierro granulado, óxido de hierro sintético, óxido hidróxido de hierro sintético, geotita, akaganeita. 20344-49-4 243-746-4 Adsorbente. Hierro con niveles
12876 Oxígeno. 7782-44-7 231-956-9 Oxigenación. Precursor de la ozonización. Oxigenación del agua destinada a la producción de agua de consumo. También se puede usar en captaciones y conducciones.
1278 Ozono. 10028-15-6 – Ozonización. Bromato con niveles Uso exclusivo para la ozonización del agua de consumo. Se recomienda que tras la ozonización se instale una unidad de carbono activo granulado.
12914 Perlita en polvo. – – Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12672 Permanganato de potasio. Permanganato de potasa. 7722-64-7 231-76-03 Oxidante. Manganeso con niveles Uso exclusivo en preoxidación.
15482 Permanganato de sodio. Sal sódica de ácido permangánico. 10101-50-5 233-251-1 Oxidante. Manganeso on niveles Uso exclusivo en preoxidación.
12906 Piedra pómez. – – Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
1207 Pirofosfato tetrapotásico. Sal tetrapotásica de ácidodifosfónco. TKPP. 7320-34-5 230-785-7 Desincrustante. Índice de Langelier. Nota 1.
1206 Pirofosfato tetrasódico. Difosfato tetrasódico. TKPP. 7722-88-5 231-767-1 Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1.
1408 Poli(cloruro de dialildimetilamonio). Poli (cloruro de dialilmetilamonio), poli (cloruro de dimetildialilamonio), poliDADMAC. 26062-79-3 – Coagulante/floculante. El cloruro con niveles
1208 Polifosfato de sodio y calcio. Polifosfato de sodio y calcio vítreo. Polimetafosfato de sodio y calcio. 23209-59-8 245-490-9 Inhibidor de la corrosión.Desincrustante. Sodio con niveles Nota 1.
1212 Polifosfato de sodio. Sal sódica del ácido polifosfórico. 68915-31-1 272-808-3 Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
15041 Polifosfatos. – Antiincrustantes. Índice de Langelier. Uso exclusivo en fases previas a las membranas de ósmosis inversa. No deben aparecer en agua producto por encima del límite de detección de la mejor técnica de análisis disponible.
885 Polihidroxiclorosilicato de aluminio. Policloruro silicato de aluminio. 94894-80-1 Productos o materias primas: Hidroxicloruro de alumino: 215-477-2 Aluminosilicato: 215-475-1 Cloruro de sodio: 231-598-3 Coagulante/floculante. El cloruro y el aluminio con niveles Nota 1.
883 Polihidroxicloruro de aluminio y polihidroxiclorosulfato de aluminio. Cloruro básico de aluminio BAC; policloruro de aluminio, PAC, PACI y Policloruro de aluminio, PAC; polihidroxiclorosulfato de aluminio, PACS. 1327-41-9 12042-91-0 10284-64-7 39290-78-3 215-477-2 234-933-1 233-632-2 254-400-7 Coagulante/floculante. El cloruro, el aluminio, sulfato (si procede) con niveles Nota 1.
886 Polihidroxisulfatosilicato de aluminio. Polisulfato silicato de aluminio, PASS. 131148-05-5 Productos o materias primas: Sulfato básico de aluminio, PAS: 259-881-7 Aluminiosilicato: 215-475-1 Sulfato de sodio: 231-820-9 Coagulante/floculante. El sulfato y el aluminio con niveles Nota 1.
1209 Silicato de sodio. Vidrio soluble. 1344-09-8 215-687-4 Coagulante/floculante. Inhibidor de la corrosión. El sodio con niveles Nota 1. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
887 Sulfato de aluminio y de hierro (III). 10043-01-3 (Sulfato de aluminio III). 10028-22-5 (Sulfato de hierro III). 233-135-0 (Sulfato de aluminio III). 233-072-9 (Sulfato de hierro III). Coagulante. El sulfato, el hierro y el aluminio con niveles
878 Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio, sulfato de alúmina. 10043-01-3 16828-11-8 7784-31-8 233-135-0 Coagulante/floculante. El sulfato y el aluminio con niveles
12123 Sulfato de amonio. 7783-20-2 213-984-1 Precursor de la cloraminación. El amonio y el sulfato con niveles Uso exclusivo para cloraminación de agua de consumo.
889 Sulfato de hierro (II). Sulfato ferroso, vitriolo de hierro, caparrosa, protosulfato de hierro. 7782-63-0 (Sulfato de hierro II heptahidratado). 7720-78-7 (Sulfato de hierro II). 231-753-5 (Sulfato de hierro II). Coagulante. El sulfato y el hierro con niveles Nota 1.
890 Sulfato de hierro (III) líquido. Licor de sulfato férrico, licor rojo de hierro. 10028-22-5 233-072-9 Coagulante. El sulfato y el hierro con niveles Nota 1.
14664 Sulfato de hierro (III) sólido. Sulfato férrico sólido. 10028-22-5 233-072-9 Coagulante. El sulfato y el hierro con niveles Nota 1.
12124 Sulfito de sodio. 7757-83-7 231-821-4 Agente reductor. El sulfato y el sodio con niveles Nota 1. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12913 Tierra de diatomeas en polvo. 61790-53-2 (seca y molida). 90053-39-3 (diatomea calcinada). 68855-54-9 (calcinada con fundente). 293-303-4 (calcinada). Filtración. También se puede usar en procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
12125 Tiosulfato de sodio. Hiposulfito de sodio. 7772-98-7 10102-17-7 231-867-5 Agente reductor. El sulfato y el sodio con niveles Nota 1. También se puede usar en Procesos unitarios de tratamiento e instalación interior.
1211 Tripolifosfato de potasio. KTPP. 13845-36-8 237-574-9 Desincrustante. Índice de Langelier. Nota 1.
1210 Tripolifosfato de sodio. Trifosfato pentasódico. STPP. 7758-29-4 231-838-7 Desincrustante. El sodio con niveles Nota 1.
16070 Zeolita Natural. Analcima Clinoptilolita. Phillipsita. 1318-02-1 12173-10-3 12271-42-0 215-283-8 Adsorbente.
937 Cloro. Cloro líquido. 7782-50-5 231-959-5 Planta de tratamiento.Proceso unitario. Cloro libre residual, cloro combinado residual y THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son
1019 Dióxido de azufre. Anhidro del ácido sulfuroso. 7446-09-5 231-195-2 Planta de tratamiento. Sulfato con niveles
12671 Dióxido de cloro. 10049-04-4 233-162-8 Planta de tratamiento.Proceso unitario.Instalaciones interiores. THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son
900 Hipoclorito de calcio. 7778-54-3 231-908-7 Planta de tratamiento.Proceso unitario.Instalaciones interiores. Cloro libre residual, cloro combinado residual, THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son
901 Hipoclorito de sodio. Lejía líquida, lejía sódica. 7681-52-9 231-668-3 Planta de tratamiento.Proceso unitario.Instalaciones interiores. Cloro libre residual, cloro combinado residual, THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al consumidor son
902 Peróxido de hidrógeno. 7722-84-1 231-765-0 Planta de tratamiento.Proceso unitario.Instalaciones interiores.
12678 Peroxomonosulfato de potasio. Monopersulfato de potasio. 70693-62-8 274-778-7 Planta de tratamiento. El sulfato con niveles
12933 Ácido tricloroisocianúrico. TCCA, sincloseno. 87-90-1 201-782-8 –Siempre se utilizarán como primera opción los biocidas anteriores, cuando no se disponga de ellos, se podrán utilizar, con previa autorización de uso por la autoridad sanitaria competente. –Utilización temporal, nunca más de 50 días por año, mientras que no sea posible la utilización de desinfectantes anteriores. –Como desinfectante del agua de consumo humano: según disponga la autoridad sanitaria competente.
12931 Dicloroisocianurato de sodio, anhidro. 2893-78-9 2-207-67-7
12932 Dicloroisocianurato de sodio, dihidratado. 51580-86-0 –
Anexo II, sustituído por la Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 1 de Diciembre de 2005.
Anexo II, derogado por la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Julio de 2009.
Anexo II, actualizado por la Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 27 de Febrero de 2013.
Acreditación por la UNE-EN ISO/IEC 17025 (o 45001).
Acreditación o certificación número.
Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes: (UNE-EN ISO 9308-1) o (UNE-EN ISO 9308-2) o los métodos alternativos contemplados en la Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico del agua de consumo humano.
Anexo IV, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ANEXO V Muestreo y frecuencia de muestreo
Los puntos de muestreo se determinarán de modo que se garantice el cumplimiento con los puntos de cumplimiento definidos en el artículo 6. En el caso de suministros a través de redes de distribución, se podrán tomar muestras para determinar parámetros específicos en puntos de muestreo distintos de los establecidos en el artículo 6, siempre que pueda demostrarse que ello no afectará negativamente a los valores que se obtengan de los parámetros de que se trate. En la medida de lo posible, el número de muestras se distribuirá de manera uniforme en el tiempo y en el espacio.
Las muestras de cumplimiento respecto a determinados parámetros químicos (en particular, cobre, plomo y níquel) se tomarán en el grifo del consumidor sin descarga previa. Debe realizarse un muestreo aleatorio diurno de un volumen de un litro. Como alternativa, se pueden realizar muestreos con métodos de tiempo de estancamiento fijo siempre que, en la zona de abastecimiento, esto no dé como resultado menos casos de incumplimiento que utilizando el método aleatorio diurno.
El muestreo en la red de distribución o salida de ETAP o depósito se realizará con arreglo a la norma ISO 5667-5.Water quality – Sampling – Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems. Por lo que respecta a los parámetros microbiológicos, se tomarán y manipularán con arreglo a la norma UNE-EN ISO 19458. Calidad del agua. Muestreo para el análisis microbiológico, muestreo con objetivo a).
Anexo V, modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Tipo de excepción:
Características de la excepción:
Adjuntar aparte el informe documental (original y copia).
En caso de prórroga, adjuntar aparte el estudio de situación (original y copia).
Gestor: entidad.
En todos los casos y para su remisión a la Comisión de la Unión Europea, adjuntar aparte:
Informe documental completo.
En caso de prórrogas, adjuntar aparte el estudio de situación.
Laboratorio: entidad.
Características del incumplimiento:
Punto/s de muestreo en el que se ha detectado el incumplimiento.
Adjuntar aparte:
Medidas correctoras y preventivas previstas.
Empresa comunicante:
Sustancia o producto:
Notificación a la Unión Europea:
Composición cualitativa y cuantitativa al 100 por 100, incluidas impurezas, n.º CAS y n.º CE.
Junta o soldadura.
Otra (especificar).
ANEXO X Control de sustancias radiactivas en aguas de consumo humano
En cada zona de abastecimiento se controlarán los parámetros fijados en el apartado 2 de este anexo, con la frecuencia de muestreo que señala el apartado 3 y según los criterios señalados en el apartado 4.
Los controles de las sustancias radiactivas se llevarán a cabo de modo que se garantice que los valores obtenidos sean representativos de la calidad del agua suministrada a lo largo de todo el año.
El punto de muestreo para el control de sustancias radiactivas podrá realizarse en cualquier lugar de la zona de abastecimiento, siempre y cuando no haya razones para sospechar que se pueda producir un cambio adverso del valor de concentración de la sustancia radiactiva entre aquél y el punto de cumplimiento previsto en el artículo 6.
El gestor podrá proponer la reducción en la frecuencia de muestreo del control de las sustancias radiactivas con base en los criterios previstos en el apartado 4 de este anexo. Esta propuesta deberá ser aprobada por la autoridad sanitaria correspondiente.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, deberá procederse a un nuevo muestreo, al menos, cuando se produzca algún cambio en el suministro que pueda influir en las concentraciones de radionucleidos en el agua de consumo humano.
La reducción de la frecuencia de muestreo no podrá ser aplicada cuando se esté llevando a cabo un tratamiento específico que tenga como finalidad reducir el nivel de algún radionucleido en agua de consumo humano.
La autoridad sanitaria, con el fin de proteger la salud de la población, podrá disponer que:
Todos los datos generados de los controles de las sustancias radiactivas en el agua de consumo o agua destinada a la producción de agua de consumo humano deberán ser notificados en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). En la notificación del parámetro DI, se incluirán los valores de actividad alfa total, actividad beta total y, en su caso, de los radionucleidos específicos investigados para la evaluación de dicho parámetro.
= 100 (Nota 4)
>100 y = 1.000 1
> 1.000 y = 10.000 1 + 1 por cada 3.300 m3/día y fracción del volumen total.
> 10.000 y = 100.000 3 + 1 por cada 10.000 m3/día y fracción del volumen total.
Criterios para el control de las sustancias radiactivas
Dosis indicativa (DI).
Si la concentración de actividad alfa total es inferior o igual a 0,1 Bq/l y la concentración de actividad beta total o beta resto (beta total excluido el potasio-40) es inferior o igual a 1,0 Bq/l, se puede considerar que la DI es inferior o igual a 0,1 mSv/año, y si además la concentración de actividad del tritio es inferior a 100 Bq/l no deberán realizarse investigaciones radiológicas adicionales.
Cálculo de la dosis indicativa (DI).
Concentraciones derivadas para la radiactividad en el agua destinada al consumo humano.
Características técnicas de los métodos de análisis.
Superación de los valores paramétricos, medidas correctoras y preventivas y notificación a la población
Cualquier superación de un valor paramétrico del apartado 2 de este anexo detectada en el agua de consumo humano por el gestor, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, deberá ser:
Confirmada cuando se cumpla una de las tres condiciones siguientes:
) Que la superación del valor paramétrico sea detectada por primera vez.
) Que haya sospecha de que el origen sea artificial.
) Que la autoridad sanitaria lo considere necesario.
A partir del momento en que se detecte o, en su caso, confirme la presencia de sustancias radiactivas por encima de los valores paramétricos, el gestor o gestores afectados deberá evaluar la incidencia de dicha situación en cada una de las redes en las cuales la procedencia del agua sea la infraestructura donde se ha notificado la superación y, si procede, realizar controles en red hasta la normalización del valor.
La autoridad sanitaria valorará:
Ante la obtención de un resultado que supere alguno de los valores paramétricos establecidos en el apartado 2 de este anexo, el gestor investigará inmediatamente el posible origen y motivo del mismo y, en función de la valoración de la autoridad sanitaria prevista en el punto anterior, podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la concentración de radón supere los 1000 Bq/l se adoptarán, en todo caso, las medidas previstas en el apartado a) del punto anterior por motivos de protección radiológica.
El gestor, teniendo en cuenta la valoración de la autoridad sanitaria, comunicará a la población afectada el riesgo, las medidas correctoras y preventivas adoptadas y, si es el caso, las recomendaciones para la población que puedan resultar necesarias para la protección de la salud humana con respecto a las sustancias radiactivas, antes de veinticuatro horas tras tener conocimiento de las mismas.
Una vez tomadas las medidas correctoras y preventivas, el gestor realizará una nueva toma de muestras para verificar la situación de normalidad y, una vez verificada la misma, informará de ello a la autoridad sanitaria y a la población afectada en un plazo de veinticuatro horas desde la obtención de los resultados.
Podrá entenderse que el gestor o gestores y la autoridad sanitaria cumplen con las obligaciones de comunicación o información establecidas en este artículo, con excepción de la dirigida a la población, cuando se realicen a través del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) establecido en el artículo 30.
Anexo X, añadido por el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
ANEXO XI. Evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo a que se refieren los artículos 19 y 21 bis, se basará en los principios generales de la evaluación del riesgo establecidos en relación con normas internacionales tales como la norma UNE-EN 15975-2, relativa a la “Seguridad en el suministro de agua potable. Directrices para la gestión del riesgo y las crisis. Parte 2: Gestión del riesgo” o las directrices de la OMS para los planes de seguridad o sanitarios del agua (PSA).
La evaluación del riesgo tendrá en cuenta los resultados de los programas de seguimiento, establecidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, y específicamente en su artículo 8.1 a) que establece los requisitos para el control adicional de las masas de agua del registro de zonas protegidas destinadas a la producción de agua para consumo humano, y que a partir de uno o varios puntos de captación proporcionen un promedio de más de 100 m3 diarios, así como los anexos de dicho Real Decreto. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Sobre la base de los resultados de la evaluación del riesgo realizada, el gestor ampliará la lista de parámetros establecida en el Artículo 18.4 y/o aumentarán las frecuencias de muestreo establecidas en los cuadros 1, 2 o 3 del anexo V, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
La lista de parámetros o frecuencias como se establece en el anexo V no basta para cumplir las obligaciones impuestas en virtud del artículo 17.1.
Sobre la base de los resultados de la evaluación de riesgo realizada, el gestor podrá reducir la lista de parámetros y las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo V, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
La frecuencia de muestreo de E. coli en ningún caso debe reducirse.
Anexo XI, añadido por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Real Decreto por el que se establecen los Criterios Higiénico-Sanitarios para la Prevención y Control de la Legionelosis (Real Decreto 865/2003, de 4 d...
DECRETO 142/2001, de 10 de mayo, por el que se acepta la cesión gratuita a la Comunidad de Castilla y León, por el Ayuntamiento de Medinaceli (Soria), de una parcela de 972 m2, si bien la superficie registral es de 970 m2, sita en su término municipal, con destino a la construcción de viviendas de protección oficial de promoción directa.
DECRETO 81/1985, de 24 de julio, por el que se crea el Patronato para la construcción del Palacio de Congresos, Convenciones, Exposiciones y Sala de Conciertos de Castilla y León, en Salamanca.

References: Real Decreto 

Artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 4
 Real Decreto 

Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 Real Decreto 
 artículo 13

Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 real decreto 

Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 10
 artículo 2
 artículo 14
 Real Decreto 

Artículo 10
 Real Decreto 

Artículo 10
 Real Decreto 

ARTÍCULO 11
 artículo 14
 artículo 9

ARTÍCULO 12
 artículo 9
 artículo 14

ARTÍCULO 13
 artículo 11

ARTÍCULO 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 16

Artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 17
 artículo 27

Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 18
 artículo 6
 artículo 6

Artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 18

Artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 19

Artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 20

Artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 21

Artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 21

Artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

Artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Artículo 18
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto