Source: https://de.scribd.com/document/251960597/CTE-HE-Ahorro-Energia-Nov-2003
Timestamp: 2019-09-22 11:13:12+00:00

Document:
CTE HE-Ahorro Energía Nov 2003 | Solar Power | Heat Exchanger
speichernCTE HE-Ahorro Energía Nov 2003 für später speichern
Índice-Dtie-8-04
181-2011-ANEXO-IV
Manual Disipasol
Solar Energy Catalogo 2014
EJEMPLO T SOL (1)
Carlos Energía
calentador-solar-de-agua-1 (1).docx
Geografía e Historia Glosario
02_tema5.pdf
Rendimiento de las instalaciones trmicas
Eficiencia energtica de las instalaciones de iluminacin
Aportacin solar mnima de agua caliente sanitaria
Aportacin fotovoltica mnima de energa elctrica
Documento Bsico HE Ahorro de Energa
Seccin HE 4
Produccin de agua caliente sanitaria por energa solar
1.1 mbito de aplicacin
Esta seccin es aplicable a los edificios de cualquier uso en los que exista una demanda de agua
La contribucin solar mnima determinada en aplicacin de la exigencia bsica que se desarrolla en
esta Seccin, podr disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
cuando se cubra ese aporte energtico de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energas renovables, procesos de cogeneracin o fuentes de energa
residuales procedentes de la instalacin de recuperadores de calor ajenos a la propia
generacin de calor del edificio;
cuando el cumplimiento de este nivel de produccin suponga sobrepasar los criterios de
clculo que marca la normativa de aplicacin;
cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras
externas al mismo;
en rehabilitacin de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la
configuracin previa del edificio existente o de la normativa urbanstica aplicable;
en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la
normativa urbanstica aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposicin de la
superficie de captacin necesaria;
cuando as lo determine el rgano competente que deba dictaminar en materia de proteccin
histrico-artstica.
En el caso de edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, se debe
justificar la inclusin alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energtico
trmico o reduccin de emisiones de dixido de carbono, equivalentes a las que se obtendran
mediante la correspondiente instalacin solar, respecto a los requisitos bsicos que fije la normativa
vigente, realizando mejoras en el aislamiento trmico y rendimiento energtico de los equipos.
1.2 Procedimiento de verificacin
Para la aplicacin de esta seccin debe seguirse la secuencia que se expone a continuacin.
a) Obtencin de la contribucin solar mnima segn el apartado 2.1.
Cumplimiento de las condiciones de diseo y dimensionado del apartado 3.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4.
2 Caracterizacin y cuantificacin de las exigencias
Las contribuciones solares que se recogen a continuacin tienen el carcter de mnimos pudiendo
ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por
las administraciones competentes.
2.1 Contribucin solar mnima
La contribucin solar mnima anual es la fraccin entre los valores anuales de la energa solar
aportada a la demanda y la demanda energtica anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.
En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climtica y diferentes niveles de demanda de
agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 C, la contribucin solar
mnima anual, considerndose los siguientes casos:
general: suponiendo que la fuente energtica de apoyo sea gasleo, propano, gas natural, u
efecto Joule: suponiendo que la fuente energtica de apoyo sea electricidad mediante efecto
Tabla 2.1. Contribucin solar mnima en %. Caso general
Demanda total de ACS
del edificio (I/d)
Tabla 2.2. Contribucin solar mnima en %. Caso Efecto Joule
En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones de uso turstico de las recogidas en el
apartado 3.1.1, se deben detallar los motivos, modificaciones de diseo, clculos y resultados
tomando como criterio de dimensionado que la instalacin deber aproximarse al mximo al nivel
de contribucin solar mnima. El dimensionado de la instalacin estar limitado por el cumplimiento
de la condicin de que en ningn mes del ao la energa producida por la instalacin podr superar
el 110 % de la demanda energtica y en no ms de tres meses el 100 % y a estos efectos no se
tomarn en consideracin aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energtica se
site un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del ao, tomndose medidas de
Con independencia del uso al que se destine la instalacin, en el caso de que en algn mes del ao
la contribucin solar real sobrepase el 110 % de la demanda energtica o en ms de tres meses
seguidos el 100 %, se adoptarn cualquiera de las siguientes medidas:
a) dotar a la instalacin de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a travs de equipos
especficos o mediante la circulacin nocturna del circuito primario);
tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador est aislado del
calentamiento producido por la radiacin solar y a su vez evacua los posibles excedentes
trmicos residuales a travs del fluido del circuito primario (que seguir atravesando el
captador);
vaciado parcial del campo de captadores. Esta solucin permite evitar el sobrecalentamiento,
pero dada la prdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de
caractersticas similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del
contrato de mantenimiento;
desvo de los excedentes energticos a otras aplicaciones existentes.
En el caso de optarse por las soluciones b) y c), dentro del mantenimiento deben programarse las
operaciones a realizar consistentes en el vaciado parcial/tapado parcial del campo de captadores y
reposicin de las condiciones iniciales. Estas operaciones se realizarn una antes y otra despus
de cada periodo de sobreproduccin energtica. No obstante se recomiendan estas soluciones
cuando el edificio tenga un servicio de mantenimiento continuo.
Cuando la instalacin tenga uso de vivienda y no sea posible la solucin d) se recomienda la
solucin a).
Adicionalmente, durante todo el ao se vigilar la instalacin con el objeto de prevenir los posibles
daos ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.
La orientacin e inclinacin del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo sern
tales que las prdidas sean inferiores a los lmites de la tabla 2.3.
En la tabla 2.3 se consideran tres casos: general, superposicin de mdulos e integracin
arquitectnica. Se considera que existe integracin arquitectnica cuando los mdulos cumplen una
doble funcin energtica y arquitectnica y adems sustituyen elementos constructivos
convencionales. Se considera que existe superposicin arquitectnica cuando la colocacin de los
captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptndose en este concepto la
disposicin horizontal con en fin de favorecer la autolimpieza de los mdulos. Una regla
fundamental a seguir para conseguir la integracin o superposicin de las instalaciones solares es
la de mantener, dentro de lo posible, la alineacin con los ejes principales de la edificacin.
En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: prdidas por orientacin e inclinacin,
prdidas por sombreado y prdidas totales inferiores a los lmites estipulados respecto a los valores
ptimos.
Se considerar como la orientacin optima el sur y la inclinacin ptima, dependiendo del periodo
de utilizacin, uno de los valores siguientes:
Tabla 2.3 Prdidas lmite
demanda constante anual: la latitud geogrfica;
demanda preferente en invierno: la latitud geogrfica + 10 ;
demanda preferente en verano: la latitud geogrfica 10 .
Sin excepciones, se deben evaluar las prdidas por orientacin e inclinacin y sombras de la
superficie de captacin de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.4 y 3.5. Cuando, por razones
arquitectnicas excepcionales no se pueda dar toda la contribucin solar mnima anual que se
indica en las tablas 2.1 y 2.2 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.3, se justificar esta
imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuracin del edificio y de ubicacin de la
instalacin, debindose optar por aquella solucin que ms se aproxime a las condiciones de
mxima contribucin solar.
3 Diseo y dimensionado
3.1.1 Clculo de la demanda
Para valorar las demandas se tomarn los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla
(Demanda de referencia a 60 C).
Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60C
Litros ACS/da a 60 C
Hostal/Pensin *
Residencia (ancianos, estudiantes, etc)
Vestuarios/Duchas colectivas
Fbricas y talleres
por kilo de ropa
Para el caso de que se elija una temperatura de diseo, es decir en el acumulador final, diferente de
60 C, se deber alcanzar la contribucin solar mnima correspondiente a la demanda obtenida con
las demandas de referencia a 60 C. No obstante la demanda a considerar a efectos de clculo y
diseo, segn la temperatura de diseo elegida, ser la que se obtenga a partir de la siguiente
60 T i
D i ( T ) = D i ( 60 C )
Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T de diseo
Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T de diseo
Di(60 C) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 C
Temperatura de diseo del acumulador final
Temperatura media del agua fra en el mes i.
Para otros usos se tomarn valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de
En el uso residencial el clculo del nmero de personas por vivienda deber hacerse utilizando
como valores mnimos los que se relacionan a continuacin:
a) Estudios de un nico espacio o viviendas de 1 dormitorio : 1,5 personas.
b) Viviendas de 2 dormitorios: 3 personas.
Viviendas de 3 dormitorios: 4 personas.
Viviendas de 4 dormitorios: 6 personas.
Viviendas de 5 dormitorios: 7 personas.
Viviendas de 6 dormitorios: 8 personas.
Viviendas de 7 dormitorios: 9 personas.
A partir de 8 dormitorios se valorarn las necesidades como si se tratase de hostales.
Adicionalmente se tendrn en cuenta las prdidas en distribucin/recirculacin del agua a los
Para el clculo posterior de la contribucin solar anual, se estimarn las demandas mensuales
tomando en consideracin el nmero de unidades (personas, camas, servicios, etc)
correspondientes a la ocupacin plena, salvo instalaciones de uso turstico en las que se justifique
un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales.
Se tomarn como perteneciente a un nico edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria
de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios.
Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta
exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.
Quedan excluidos de esta exigencia aquellos casos en que se justifique que no existe ningn tipo
de ocupacin en 185 das al ao o ms.
En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de ms del 50
% entre los diversos das de la semana, se considerar la correspondiente al da medio de la
semana y la capacidad de acumulacin ser igual a la del da de la semana de mayor demanda.
3.1.2 Zonas climticas
En la figura 3.1 y en la tabla 3.2 se marcan los limites de zonas homogneas a efectos de la
exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiacin Solar Global media diaria
anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las
zonas, como se indica a continuacin:
Tabla 3.2 Radiacin solar global
H < 13,7
13,7 H < 15,1
15,1 H < 16,6
16,6 H < 18,0
H 18,0
H < 3,8
3,8 H <4,2
4,2 H < 4,6
4,6 H < 5,0
Fig. 3.1. Zonas climticas
Tabla 3.3 Zonas climticas
LHospitalet de
San Martin del rey
San Andres del
Sant Vicen dels
San Sebastian de
Palma de Mallorca III
San Bartolome de
Baraain
Moron de la
Los Palacios y
SALAMA NCA
3.2 Prescripciones tcnicas de la instalacin solar trmica
3.2.1 Definicin
Una instalacin solar trmica para agua caliente est constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiacin solar, transformarla directamente en
energa trmica cedindola a un fluido de trabajo y, por ltimo almacenar dicha energa trmica de
forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para
poder utilizarla despus en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa con una
produccin de energa trmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada
dentro de la misma instalacin.
Los sistemas que conforman la instalacin solar trmica para agua caliente son los siguientes:
un sistema de captacin formado por los captadores solares, encargado de transformar la
radiacin solar incidente en energa trmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que
circula por ellos;
un sistema de acumulacin constituido por uno o varios depsitos que almacenan el agua
caliente hasta que se precisa su uso;
un circuito hidrulico constituido por tuberas, bombas, vlvulas, etc., que se encarga de
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulacin;
un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energa trmica captada desde el
circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume;
sistema de regulacin y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto
funcionamiento del equipo para proporcionar la mxima energa solar trmica posible y, por
otro, acta como proteccin frente a la accin de mltiples factores como sobrecalentamientos
del sistema, riesgos de congelaciones, etc;
adicionalmente, se dispone de un equipo de energa convencional auxiliar que se utiliza para
complementar la contribucin solar suministrando la energa necesaria para cubrir la demanda
prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa
radiacin solar o demanda superior al previsto.
Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se
presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar, bajo
un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro lado constituir un sistema
integrado o bien un conjunto y configuracin uniforme de componentes
3.2.2 Requisitos generales
El objetivo bsico del diseo del sistema de ACS solar es suministrar al usuario una instalacin
solar que:
optimice el ahorro energtico global de la instalacin en combinacin con el resto de equipos
trmicos del edificio;
c) garantice un uso seguro de la instalacin.
Las instalaciones se realizarn con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con
producto qumico anticongelante, evitndose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que
pueden operar en la instalacin.
En instalaciones que cuenten con ms de 10 m de captacin correspondiendo a un solo circuito
primario, ste ser de circulacin forzada.
Si la instalacin debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 C, no se admitir la
presencia de componentes de acero galvanizado.
Respecto a la proteccin contra descargas elctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado
en la reglamentacin vigente y en las normas especficas que la regulen.
El fluido portador se seleccionar de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua
desmineralizada o agua con aditivos, segn las caractersticas climatolgicas del lugar de
instalacin y de la calidad del agua empleada. En caso de utilizacin de otros fluidos trmicos se
incluirn en el proyecto su composicin y su calor especifico.
El fluido de trabajo tendr un pH a 20 C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustar a los
sealados en los puntos siguientes:
la salinidad del agua del circuito primario no exceder de 500 mg/l totales de sales solubles.
En el caso de no disponer de este valor se tomar el de conductividad como variable limitante,
no sobrepasando los 650 S/cm;
el contenido en sales de calcio no exceder de 200 mg/l, expresados como contenido en
carbonato clcico;
el lmite de dixido de carbono libre contenido en el agua no exceder de 50 mg/l.
Fuera de estos valores, el agua deber ser tratada.
3.2.2.2 Proteccin contra heladas
El fabricante, suministrador final, instalador o diseador del sistema deber fijar la mnima
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estn expuestas al exterior
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daos permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura
pueda caer por debajo de los 0 C, deber estar protegido contra las heladas.
La instalacin estar protegida, con un producto qumico no txico cuyo calor especfico no ser
inferior a 3 kJ/kg K, en 5C por debajo de la mnima histrica registrada con objeto de no producir
daos en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto qumico
mantendr todas sus propiedades fsicas y qumicas de diseo dentro de los intervalos mnimo y
mximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalacin.
3.2.2.3.1 Proteccin contra sobrecalentamientos
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automticos que
eviten los sobrecalentamientos de la instalacin que puedan daar los materiales o equipos y
penalicen la calidad del suministro energtico. En el caso de dispositivos automticos, se evitarn
de manera especial las prdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexin directa a la
red y el control del sobrec alentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial
cuidado se tendr con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilizacin
se tomarn medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalacin.
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como proteccin ante
sobrecalentamientos, la construccin deber realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del
drenaje no supongan ningn peligro para los habitantes y no se produzcan daos en el sistema, ni
en ningn otro material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentracin en sales de calcio entre 100 y 200
mg/l, se realizarn las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto
del circuito de consumo no sea superior a 60 C, sin perjuicio de la aplicacin de los requerimientos
necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrn los medios necesarios para
facilitar la limpieza de los circuitos.
3.2.2.3.2 Proteccin contra quemaduras.
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de
consumo pueda exceder de 60 C debe instalarse un sistema automtico de mezcla u otro sistema
que limite la temperatura de suministro a 60 C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una
temperatura superior para sufragar las prdidas. Este sistema deber ser capaz de soportar la
mxima temperatura posible de extraccin del sistema solar.
3.2.2.3.3 Proteccin de materiales contra altas temperaturas
El sistema deber ser diseado de tal forma que nunca se exceda la mxima temperatura permitida
por todos los materiales y componentes.
3.2.2.4 Resistencia a presin
Los circuitos deben someterse a una prueba de presin de 1,5 veces el valor de la presin mxima
de servicio. Se ensayar el sistema con esta presin durante al menos una hora no producindose
daos permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado
este tiempo, la presin hidrulica no deber caer ms de un 10 % del valor medio medido al
El circuito de consumo deber soportar la mxima presin requerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexin a la red, se tendr en cuenta la mxima
presin de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan
dicha presin.
3.2.2.5 Prevencin de flujo inverso
La instalacin del sistema deber asegurar que no se produzcan prdidas energticas relevantes
debidas a flujos inversos no intencionados en ningn circuito hidrulico del sistema.
La circulacin natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se
encuentra por debajo del captador por lo que habr que tomar, en esos casos, las precauciones
oportunas para evitarlo.
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilizacin de vlvulas antirretorno, salvo que el equipo
sea por circulacin natural.
3.3 Criterios generales de diseo
3.3.1 Dimensionado bsico
El mtodo de clculo especificar, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la
demanda de energa y de la contribucin solar. Asimismo el mtodo de clculo incluir las
prestaciones globales anuales definidas por:
la demanda de energa trmica;
la energa solar trmica aportada;
Se deber comprobar si existe algn mes del ao en el cual la energa producida tericamente por
la instalacin solar supera la demanda correspondiente a la ocupacin real o algn otro periodo de
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomndose en estos casos
las medidas de proteccin de la instalacin correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se
intensificarn los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una
instalacin de energa solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicacin y la
tecnologa usada, debe ser siempre igual o superior al 40%..
Adicionalmente se deber cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al ao en el que se
utilice la instalacin, deber ser mayor que el 20 %.
Siempre que sea posible, se recomienda previo al calculo y dimensionado de la instalacin, realizar
las medidas de consumo.
3.3.2 Diseo del sistema de captacin
El captador seleccionado deber poseer la certificacin emitida por el organismo competente en la
materia segn lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacin de los
captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e
instrucciones tcnicas complementarias para la homologacin de los captadores solares, o la
certificacin o condiciones que considere la reglamentacin que lo sustituya.
Se recomienda que los captadores que integren la instalacin sean del mismo modelo, tanto por
criterios energticos como por criterios constructivos.
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la produccin de agua caliente sanitaria mediante
energa solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de prdidas, referido
a la curva de rendimiento en funcin de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor
de 10 Wm /C, segn los coeficientes definidos en la normativa en vigor.
Se debe prestar especial atencin en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.
Los captadores se dispondrn en filas constituidas, preferentemente, por el mismo nmero de
elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre s en paralelo, en serie en serieparalelo, debindose instalar vlvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas bateras de
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos
componentes en labores de mantenimiento, sustitucin, etc. Adems se instalar una vlvula de
seguridad por fila con el fin de proteger la instalacin.
Dentro de cada fila los captadores se conectarn en serie en paralelo. El nmero de captadores
que se pueden conectar en paralelo tendr en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de
que la aplicacin sea exclusivamente de ACS no deben conectarse ms de dos captadores en
La conexin entre captadores y entre filas se realizar de manera que el circuito resulte equilibrado
hidrulicamente recomendndose el retorno invertido frente a la instalacin de vlvulas de
Se aplicar a la estructura soporte las exigencias del Cdigo Tcnico de la Edificacin en cuanto a
A la estructura soporte les ser de aplicacin las exigencias del Cdigo Tcnico de la Edificacin en
cuanto a seguridad.
El diseo y la construccin de la estructura y el sistema de fijacin de captadores permitir las
necesarias dilataciones trmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidrulico.
Los puntos de sujecin del captador sern suficientes en nmero, teniendo el rea de apoyo y
posicin relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a
las permitidas por el fabricante.
Los topes de sujecin de captadores y la propia estructura no arrojarn sombra sobre los
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el
diseo de la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustar a las exigencias indicadas en
la parte correspondiente del Cdigo Tcnico de la Edificacin y dems normativa de aplicacin.
3.3.3 Diseo del sistema de acumulacin solar
El sistema solar se debe disear y calcular en funcin de la energa que aporta a lo largo del da y
no en funcin de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una
acumulacin acorde con la demanda al no ser sta simultnea con la generacin.
Para esta aplicacin el rea total de los captadores tendr un valor tal que se cumpla la condicin:
la suma de las reas de los captadores [m];
el volumen del depsito de acumulacin solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulacin solar estar constituido por un solo depsito, ser de
configuracin vertical y estar ubicado en zonas interiores. En volumen de acumulacin podr
fraccionarse en dos o ms depsitos, que se conectarn, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas segn se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevencin de
la legionelosis se alcanzarn los niveles trmicos necesarios segn normativa mediante el no uso
de la instalacin. Para el resto de las instalaciones y nicamente con el fin y con la periodicidad que
contemple la legislacin vigente referente a la prevencin y control de la legionelosis, es admisible
prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se
pueda calentar este ltimo con el auxiliar. En ambos casos deber ubicarse un termmetro cuya
lectura sea fcilmente visible por el usuario. No obstante, se podrn realizar otros mtodos de
tratamiento antilegionela permitidos por la legislacin vigente.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 20 m deben llevar
vlvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depsito no
intencionados en caso de daos del sistema.
3.3.3.2 Situacin de las conexiones
Las conexiones de entrada y salida se situarn de forma que se eviten caminos preferentes de
circulacin del fluido y, adems:
a) la conexin de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al
interacumulador se realizar, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75%
de la altura total del mismo;
b) la conexin de salida de agua fra del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se
realizar por la parte inferior de ste;
la conexin de retorno de consumo al acumulador y agua fra de red se realizarn por la parte
la extraccin de agua caliente del acumulador se realizar por la parte superior.
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depsitos
horizontales las tomas de agua caliente y fra estarn situadas en extremos diagonalmente
La conexin de los acumuladores permitir la desconexin individual de los mismos sin interrumpir
el funcionamiento de la instalacin.
No se permite la conexin de un sistema de generacin auxiliar en el acumulador solar, ya que esto
puede suponer una disminucin de las posibilidades de la instalacin solar para proporcionar las
prestaciones energticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos
de instalaciones solares que vengan preparados de fbrica para albergar un sistema auxiliar
elctrico, se deber anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u
3.3.4 Diseo del sistema de intercambio
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mnima de diseo del intercambiador P,
se determinar para las condiciones de trabajo en las horas centrales del da suponiendo una
radiacin solar de 1000 W/m y un rendimiento de la conversin de energa solar a calor del 50 %,
cumplindose la condicin:
P 500 A
potencia mnima del intercambiador [W];
el rea de captadores [m].
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relacin entre la superficie til de
intercambio y la superficie total de captacin no ser inferior a 0,15.
En cada una de las tuberas de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalar
una vlvula de cierre prxima al manguito correspondiente.
3.3.5 Diseo del circuito hidrulico
Debe concebirse en fase de diseo un circuito hidrulico de por s equilibrado. Si no fuera posible,
el flujo debe ser controlado por vlvulas de equilibrado.
El caudal de diseo del fluido portador se determinar de acuerdo con las especificaciones del
fabricante como consecuencia del diseo de su producto. En su defecto su valor estar
comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m de red de captadores. En las instalaciones en las
que los captadores estn conectados en serie, el caudal de la instalacin se obtendr aplicando el
criterio anterior y dividiendo el resultado por el nmero de captadores conectados en serie.
3.3.5.2 Tuberas
El diseo y los materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formacin de obturaciones o
depsitos de cal para las condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar prdidas trmicas, la longitud de tuberas del sistema deber ser tan corta
como sea posible y evitar al mximo los codos y prdidas de carga en general. Los tramos
horizontales tendrn siempre una pendiente mnima del 1% en el sentido de la circulacin.
El aislamiento de las tuberas de intemperie deber llevar una proteccin externa que asegure la
durabilidad ant e las acciones climatolgicas admitindose revestimientos con escayola, con
pinturas asflticas, polisteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrlicas. El aislamiento no
dejar zonas visibles de tuberas o accesorios, quedando nicamente al exterior los elementos que
sean necesarios para el buen funcionamiento y operacin de los componentes.
Si el circuito de captadores est dotado con una bomba de circulacin, la cada de presin se
debera mantener aceptablemente baja en todo el circuito.
Siempre que sea posible, las bombas en lnea se montarn en las zonas ms fras del circuito,
teniendo en cuenta que no se produzca ningn tipo de cavitacin y siempre con el eje de rotacin
en posicin horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m se montarn dos bombas idnticas en paralelo, dejando una de
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se prever el
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automtica.
3.3.5.4 Vasos de expansin
Los vasos de expansin preferentemente se conectarn en la aspiracin de la bomba. La altura en
la que se situarn los vasos de expansin abiertos ser tal que asegure el no desbordamiento del
fluido y la no introduccin de aire en el circuito primario.
En los puntos altos de la salida de bateras de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalacin donde pueda quedar aire acumulado, se colocarn sistemas de purga constituidos por
botellines de desaireacin y purgador manual o automtico. El volumen til del botelln ser superior
a 100 cm . Este volumen podr disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del
intercambiador un desaireador con purgador automtico.
En el caso de utilizar purgadores automticos, adicionalmente, se colocarn los dispositivos
necesarios para la purga manual.
Los conductos de drenaje de las bateras de captadores se disearn en lo posible de forma que no
puedan congelarse.
3.3.6 Diseo del sistema de energa convencional auxiliar
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda trmica, las instalaciones de
energa solar deben disponer de un sistema de energa convencional auxiliar.
Queda prohibido el uso de sistemas de energa convencional auxiliar en el circuito primario de
El sistema convencional auxiliar se diseara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del
sistema solar. Slo entrar en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que
se aproveche lo mximo posible la energa extrada del campo de captacin.
El sistema de aporte de energa convencional auxiliar con acumulacin o en lnea, siempre
dispondr de un termostato de control sobre la temperatura de preparacin que en condiciones
normales de funcionamiento permitir cumplir con la legislacin vigente en cada momento referente
a la prevencin y control de la legionelosis.
En el caso de que el sistema de energa convencional auxiliar no disponga de acumulacin, es decir
sea una fuente instantnea, el equipo ser modulante, es decir, capaz de regular su potencia de
forma que se obtenga la temperatura de diseo de manera permanente con independencia de cual
sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.
3.3.7 Diseo del sistema de control
El diseo del sistema de control asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones,
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energa solar captada y asegurando un uso
adecuado de la energa auxiliar. El sistema de regulacin y control comprender el control de
funcionamiento de los circuitos y los sistemas de proteccin y seguridad contra
sobrecalentamientos, heladas etc.
En circulacin forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de
captadores, deber ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depsito de
acumulacin solar, deber actuar en funcin de la diferencia entre la temperatura del fluido portador
en la salida de la batera de los captadores y la del depsito de acumulacin. El sistema de control
actuar y estar ajustado de manera que las bombas no estn en marcha cuando la diferencia de
temperaturas sea menor de 2C y no estn paradas cuando la diferencia sea mayor de 7C. La
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no
ser menor que 2C.
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarn en la parte superior de los
captadores de forma que representen la mxima temperatura del circuito de captacin. El sensor de
temperatura de la acumulacin se colocar preferentemente en la parte inferior en una zona no
influenciada por la circulacin del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si
ste fuera incorporado.
El sistema de control asegurar que en ningn caso se alcancen temperaturas superiores a la
mximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.
El sistema de control asegurar que en ningn punto la temperatura del fluido de trabajo descienda
por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelacin del fluido.
Alternativamente al control diferencial, se podrn usar sistemas de control accionados en funcin de
3.3.8 Diseo del sistema de medida
Adems de los aparatos de medida de presin y temperatura que permitan la correcta operacin,
para el caso de instalaciones mayores de 20 m se deber disponer al menos de un sistema
analgico de medida local que indique como mnimo las siguientes variables:
a) temperatura de entrada agua fra de red;
c) caudal de agua fra de red.
El tratamiento de los datos proporcionar al menos la energa solar trmica acumulada a lo largo
Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningn concepto.
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarn fluidos de
trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.
El captador llevar, preferentemente, un orificio de ventilacin de dimetro no inferior a 4 mm
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizar de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al
Se montar el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a
las caractersticas y condiciones de trabajo de la instalacin, siguiendo siempre las especificaciones
y recomendaciones dadas por el fabricante.
Las caractersticas pticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso
en condiciones de temperaturas mximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso
bajo condiciones de temperatura mxima alcanzable por el captador.
El captador llevar en lugar visible una placa en la que consten, como mnimo, los siguientes datos:
b) modelo, tipo, ao de produccin;
c) nmero de serie de fabricacin;
d) rea total del captador;
e) peso del captador vaco, capacidad de lquido;
f) presin mxima de servicio.
Esta placa estar redactada como mnimo en castellano y podr ser impresa o grabada con la
condicin que asegure que los caracteres permanecen indelebles.
Cuando el intercambiador est incorporado al acumulador, la placa de identificacin indicar
adems, los siguientes datos:
a) superficie de intercambio trmico en m;
b) presin mxima de trabajo, del circuito primario.
Cada acumulador vendr equipado de fbrica de los necesarios manguitos de acoplamiento,
soldados antes del tratamiento de proteccin, para las siguientes funciones:
a) manguitos roscados para la entrada de agua fra y la salida de agua caliente;
b) registro embridado para inspeccin del interior del acumulador y eventual acoplamiento del
serpentn;
d) manguitos roscados para accesorios como termmetro y termostato;
En cualquier caso la placa caracterstica del acumulador indicar la prdida de carga del mismo.
Los depsitos mayores de 750 l dispondrn de una boca de hombre con un dimetro mnimo de
400 mm, fcilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que
permita la entrada de una persona en el interior del depsito de modo sencillo, sin necesidad de
desmontar tubos ni accesorios;
El acumulador estar enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer
una proteccin mecnica en chapa pintada al horno, PRFV, o lmina de material plstica.
Podrn utilizarse acumuladores de las caractersticas y tratamientos descritos a continuacin:
a) acumuladores de acero vitrificado con proteccin catdica;
acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y
corrosin con un sistema de proteccin catdica;
acumuladores no metlicos que soporten la temperatura mxima del circuito y est autorizada
su utilizacin por las compaas de suministro de agua potable;
acumuladores de acero negro (slo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo
pertenezca a un circuito terciario);
los acumuladores se ubicarn en lugares adecuados que permitan su sustitucin por
envejecimiento o averas.
Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de
suministro al consumo no debera reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la
temperatura de funcionamiento de captadores.
Si en una instalacin a medida slo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de rea de captador no
debera ser menor que 40 W/m K.
3.4.4 Bombas de circulacin
Los materiales de la bomba del circuito primario sern compatibles con las mezclas anticongelantes
y en general con el fluido de trabajo utilizado.
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal ser el igual caudal
unitario de diseo multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.
La potencia elctrica parsita para la bomba no debera exceder los valores dados en tabla 3.4:
Tabla 3.4 Potencia elctrica mxima de la bomba
Sistema pequeo
Potencia elctrica de la bomba
50 W o 2% de la mayor potencia calorfica que pueda suministrar el grupo de
1 % de la mayor potencia calorfica que puede suministrar el grupo de
La potencia mxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de
los sistemas de drenaje con recuperacin, que slo es necesaria para rellenar el sistema despus
de un drenaje.
La bomba permitir efectuar de forma simple la operacin de desaireacin o purga.
3.4.5 Tuberas
En las tuberas del circuito primario podrn utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable,
con uniones roscadas, soldadas o embridadas y proteccin exterior con pintura anticorrosiva. Se
podr usar acero negro en el circuito primario siempre que se realice previamente el
correspondiente tratamiento del agua.
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podr utilizarse cobre y acero
inoxidable. En ambos casos podrn utilizarse materiales plsticos que soporten la temperatura
mxima del circuito y que le sean de aplicacin y est autorizada su utilizacin por las compaas
3.4.6 Vlvulas
La eleccin de las vlvulas se realizar, de acuerdo con la funcin que desempeen y las
condiciones extremas de funcionamiento (presin y temperatura) siguiendo preferentemente los
criterios que a continuacin se citan:
a) para aislamiento: vlvulas de esfera;
para equilibrado de circuitos: vlvulas de asiento;
para vaciado: vlvulas de esfera o de macho;
para llenado: vlvulas de esfera;
para purga de aire: vlvulas de esfera o de macho;
para seguridad: vlvula de resorte;
para retencin: vlvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.
Las vlvulas de seguridad, por su importante funcin, deben ser capaces de derivar la potencia
mxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningn
caso sobrepase la mxima presin de trabajo del captador o del sistema.
3.4.7 Vasos de expansin
3.4.7.1 Vasos de expansin abiertos
Los vasos de expansin abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado,
dispondrn de una lnea de alimentacin, mediante sistemas tipo flotador o similar.
3.4.7.2 Vasos de expansin cerrados
El dispositivo de expansin cerrada del circuito de captadores deber estar dimensionado de tal
forma que, incluso despus de una interrupcin del suministro de potencia a la bomba de
circulacin del circuito de captadores, justo cuando la radiacin solar sea mxima, se pueda
restablecer la operacin automticamente cuando la potencia est disponible de nuevo.
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento,
hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansin: Adems de dimensionarlo
como es usual en sistemas de calefaccin cerrados (la expansin del medio de transferencia de
calor completo), el depsito de expansin deber ser capaz de compensar el volumen del medio de
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberas de
conexin entre captadores ms un 10 %.
Los aislamientos empleados sern resistentes a los efectos de la intemperie, pjaros y roedores.
3.4.8 Purgadores
Se evitar el uso de purgadores automticos cuando se prevea la formacin de vapor en el circuito.
Los purgadores automticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del
captador y en cualquier caso hasta 130 C.
3.4.9 Sistema de llenado
Los circuitos con vaso de expansin cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o
automtico que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy
recomendable la adopcin de un sistema de llenado automtico con la inclusin de un depsito de
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito
primario cuyas caractersticas incumplan esta seccin del Cdigo Tcnico o con una concentracin
de anticongelante ms baja. Ser obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalacin, en
alguna poca del ao pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de
agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta seccin del Cdigo Tcnico.
En cualquier caso, nunca podr rellenarse el circuito primario con agua de red si sus caractersticas
pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita
anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno
manual del mismo.
Para disminuir los riesgos de fallos se evitarn los aportes incontrolados de agua de reposicin a
los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosin originados
por el oxgeno del aire. Es aconsejable no usar vlvulas de llenado automticas.
3.4.10 Sistema elctrico y de control
La localizacin e instalacin de los sensores de temperatura deber asegurar un buen contacto
trmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de
inmersin se instalarn en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.
La ubicacin de las sondas ha de realizarse de forma que stas midan exactamente las
temperaturas que se desean controlar, instalndose los sensores en el interior de vainas y
evitndose las tuberas separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en
Preferentemente las sondas sern de inmersin. Se tendr especial cuidado en asegurar una
adecuada unin entre las sondas de contactos y la superficie metlica.
3.5 Clculo de las prdidas por orientacin e inclinacin
El objeto de este apartado es determinar los lmites en la orientacin e inclinacin de los mdulos
de acuerdo a las prdidas mximas permisibles.
Las prdidas por este concepto se calcularn en funcin de:
ngulo de inclinacin, definido como el ngulo que forma la superficie de los mdulos con el
plano horizontal. Su valor es 0 para mdulos horizontales y 90 para verticales;
ngulo de acimut, definido como el ngulo entre la proyeccin sobre el plano horizontal de la
normal a la superficie del mdulo y el meridiano del lugar. Valores tpicos son 0 para mdulos
orientados al sur, -90 para mdulos orientados al este y +90 para mdulos orientados al
Perfil del mdulo
Figura 3.2 Orientacin e inclinacin de los mdulos
Determinado el ngulo de acimut del captador, se calcularn los lmites de inclinacin acept ables de
acuerdo a las prdidas mximas respecto a la inclinacin ptima establecidas con la figura 3.3,
vlida para una la latitud () de 41, de la siguiente forma:
conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los lmites para la inclinacin en el caso ()
= 41. Para el caso general, las prdidas mximas por este concepto son del 10 %, para
superposicin del 20 % y para integracin arquitectnica del 40 %. Los puntos de interseccin
del lmite de prdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinacin
mxima y mnima;
b) si no hay interseccin entre ambas, las prdidas son superiores a las permitidas y la
instalacin estar fuera de los lmites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores
para latitud () = 41 y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuacin;
Se corregirn los lmites de inclinacin aceptables en funcin de la diferencia entre la latitud del
lugar en cuestin y la de 41, de acuerdo a las siguientes frmulas:
inclinacin mxima = inclinacin ( = 41) (41 - latitud);
inclinacin mnima = inclinacin ( = 41) (41-latitud); siendo 5 su valor mnimo.
En casos cerca del lmite y como instrumento de verificacin, se utilizar la siguiente frmula:
Prdidas (%) = 100 1,210 4( opt)2 + 3,510 5 2
Prdidas (%) = 100 1,210 ( opt)
(Nota: y ?se expresan en grados.)
para 15 < ?
3.6 Clculo de prdidas de radiacin solar por sombras
3.6.1 Introduccin
El presente apartado describe un mtodo de clculo de las prdidas de radiacin solar que
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales prdidas se expresan como
porcentaje de la radiacin solar global que incidira sobre la mencionada superficie, de no existir
sombra alguna.
El procedimiento consiste en la comparacin del perfil de obstculos que afecta a la superficie de
estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes:
Localizacin de los principales obstculos que afectan a la superficie, en trminos de sus
coordenadas de posicin acimut (ngulo de desviacin con respecto a la direccin sur) y elevacin
(ngulo de inclinacin con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.
Representacin del perfil de obstculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la
banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el ao, vlido para localidades de la Pennsula
Ibrica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12 en sentido vertical
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares
(negativas antes del medioda solar y positivas despus de ste) e identificadas por una letra y un
nmero (A1, A2, ..., D14).
[Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales]
Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de
tiempo (una hora a lo largo de varios das) y tiene, por tanto, una determinada contribucin a la
irradiacin solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. As, el hecho de que un
obstculo cubra una de las porciones supone una cierta prdida de irradiacin, en particular aqulla
que resulte interceptada por el obstculo. Debe escogerse para el clculo la tabla de referencia ms
adecuada de entre las que se incluyen en el anejo C.
La comparacin del perfil de obstculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las
prdidas por sombreado de la irradiacin solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de
todo el ao. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o
parcialmente ocultas por el perfil de obstculos representado. En el caso de ocultacin parcial se
utilizar el factor de llenado (fraccin oculta respecto del total de la porcin) ms prximo a los
valores: 0,25 , 0,50 , 0,75 1.
El anejo E muestra un ejemplo concreto de utilizacin del mtodo descrito.
Las tablas incluidas en esta seccin se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus
ngulos de inclinacin y orientacin ( y , respectivamente). Debe escogerse aqulla que resulte
ms parecida a la superficie en estudio. Los nmeros que figuran en cada casilla se corresponden
con el porcentaje de irradiacin solar global anual que se perdera si la porcin correspondiente
resultase interceptada por un obstculo.
Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para
englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalacin para asegurar el
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duracin de la misma, se definen dos
escalones de actuacin:
plan de vigilancia;
El plan de vigilancia se refiere bsicamente a las operaciones que permiten asegurar que los
valores operacionales de la instalacin sean correctos. Es un plan de observacin simple de los
parmetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalacin.
Tendr el alcance descrito en la tabla 4.1:
Elemento de la instalacin
Con agua y productos adecuados
IV condensaciones en las horas
centrales del da.
IV Agrietamientos y deformaciones.
IV Corrosin, deformacin, fugas, etc.
IV fugas.
IV degradacin, indicios de corrosin.
Tubera, aislamiento y
Tubera y aislamiento
Vaciar el aire del botelln.
Purgado de la acumulacin de lodos
de la parte inferior del depsito.
IV: inspeccin visual
Son operaciones de inspeccin visual, verificacin de actuaciones y otros, que aplicados a la
instalacin deben permitir mantener dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, proteccin y durabilidad de la instalacin.
El mantenimiento implicar, como mnimo, una revisin anual de la instalacin para instalaciones
con superficie de captacin inferior a 20 m y una revisin cada seis meses para instalaciones con
superficie de captacin superior a 20 m .
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal tcnico especializado que conozca la
tecnologa solar trmica y las instalaciones mecnicas en general. La instalacin tendr un libro de
mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas as como el mantenimiento
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucin de elementos
fungibles desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida til.
A continuacin se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben
realizarse en las instalaciones de energa solar trmica para produccin de agua caliente, la
periodicidad mnima establecida (en meses) y observaciones en relacin con las prevenciones a
Juntas de degradacin
Captadores*
Tabla 4.2 Sistema de captacin
IV diferencias entre captadores.
IV condensaciones y suciedad
IV corrosin, deformaciones
IV deformacin, oscilaciones, ventanas de respiracin
IV aparicin de fugas
IV degradacin, indicios de corrosin, y apriete de tornillos
Tapado parcial del campo de captadores
Destapado parcial del campo de captadores
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores
* Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1.
HE 4 - 22
nodos sacrificio
nodos de corriente impresa
Intercambiador de serpentn
Tabla 4.3 Sistema de acumulacin
Comprobacin del desgaste
Comprobacin del buen funcionamiento
Tabla 4.4 Sistema de intercambio
Tabla 4.5 Circuito hidrulico
Aislamiento al exterior
Aislamiento al interior
Vaso de expansin cerrado
Vaso de expansin abierto
Verificacin del sistema de
Efectuar prueba de presin
IV degradacin proteccin uniones y ausencia de humedad
Vaciar el aire del botelln
Comprobacin de la presin
Comprobacin del nivel
CF actuacin
Tabla 4.6 Sistema elctrico y de control
Comprobar que est siempre bien cerrado para que no entre
Tabla 4.7 Sistema de energa auxiliar
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarn conjuntamente en la inspeccin anual las labores del plan de
mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses.
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.
HE 4 - 23
Apndice A Terminologa
Absorbedor: componente de un captador solar cuya funcin es absorber la energa radiante y
transferirla en forma de calor a un fluido.
Captador solar trmico: dispositivo diseado para absorber la radiacin solar solar y transmitir la
energa trmica as producida a un fluido de trabajo que circula por su interior.
Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y
protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo.
Cerramiento: funcin que realizan los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de la
construccin arquitectnica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento trmico.
Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberas que los unen, en el cual el
fluido recoge la energa solar y la transmite.
Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energa transferida del circuito primario para ser
distribuida a los puntos de consumo.
Circulacin natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del
depsito de acumulacin se realiza por conveccin y no de forma forzada.
Depsitos solares conectados en serie invertida: depsitos conectados de forma que el sentido de
circulacin del agua de consumo es contrario al sentido de circulacin de calentamiento del agua solar.
Depsitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado: depsitos
conectados en paralelo de forma que el sentido de circulacin del agua de consumo es contrario al
sentido de circulacin de calentamiento del agua solar.
Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construccin arquitectnica de la
sobrecarga trmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada
Integracin arquitectnica de los captadores: cuando los captadores cumplen una doble funcin,
energtica y arquitectnica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, adems, sustituyen a elementos
constructivos convencionales.
Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa
en kW/m .
Irradiacin solar: a energa incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por
integracin de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un da. Se
mide en kWh/m .
Perdidas por orientacin: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema captador a
consecuencia de no tener la orientacin ptima.
Perdidas por inclinacin: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema captador a
consecuencia de no tener la inclinacin ptima.
Perdidas por sombras: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema captador a
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algn momento del da.
Radiacin solar: es la energa procedente del sol en forma de ondas electromagnticas.
HE 4 - 25
Radiacin Solar Global media diaria anual: es la energa procedente del sol que llega a una
determinada superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios.
Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construccin
Superposicin de captadores: cuando los captadores se colocan paralelos a la envolvente del edificio
sin la doble funcionalidad definida en la integracin arquitectnica. No obstante no se consideran los
mdulos horizontales.
Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la mxima temperatura del fluido que se
obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiacin y temperatura ambiente y siendo la
velocidad del viento despreciable, no existe circulacin en el captador y se alcanzan condiciones cuasiestacionarias.
HE 4 - 26
Apndice B Tablas de referencia
=35 ; =0
=0 ; =0
=90 ; =0
=35 ; =30
=90 ; =30
=35 ; =60
=90 ; =60
=35 ; = -30
HE 4 - 27
=90 ; = -30
=35 ; = -60
=90 ; = -60
HE 4 - 28
Apndice C Normas de referencia
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisin
Asesora para las Instalaciones Trmicas de los Edificios.
Reglamento de Recipientes a Presin (RAP).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotcnico para baja
Ley de Proteccin del Ambiente Atmosfrico (LPAA).
Ley nmero 88/67 de 8 de noviembre Sistema Internacional de Unidades de Medida S.I.
UNE-EN 12975-1:2001 Sistemas solares trmicos y componentesCaptadores Solares Parte 1:
UNE-EN 12975-2:2002 Sistemas solares trmicos y componentesCaptadores Solares Parte 2:
Mtodos de Ensayo.
UNE-EN 12976-1:2001 Sistemas solares trmicos y componentesSistemas solares prefabricados
UNE-EN 12976-2:2001 Sistemas solares trmicos y componentes Sistemas solares prefabricados
Parte 2: Mtodos de Ensayo.
UNE-EN 12977-1:2002 Sistemas solares trmicos y componentesSistemas solares a medida Parte
1: Requisitos Generales
UNE-EN 12977-2:2002 Sistemas solares trmicos y componentes Sistemas solares a medida
Parte 2: Mtodos de Ensayo
UNE EN 806-1:2001 Especificaciones para instalaciones de conduccin de agua destinada al consumo
humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades
UNE EN 1717:2001 Proteccin contra la contaminacin del agua potable en las instalaciones de aguas
y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminacin por reflujo.
UNE ENV 1991-2-3 Eurocdigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-3: acciones en
estructuras. Cargas de nieve
UNE ENV 1991-2-4 Eurocdigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-4: acciones del
UNE EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomsticos y anlogos. Parte 1: Requisitos
UNE EN 60335-2-21:2001 Seguridad de los aparatos electrodomsticos y anlogos. Parte 2: Requisitos
particulares para los termos elctricos
UNE EN-ISO 9488:2001 Energa solar. Vocabulario
HE 4 - 29
Seccin HE 5
Produccin de electricidad con energa solar fotovoltaica
Los edificios de los usos indicados en la tabla 1.1 incorporarn sistemas de captacin y transformacin de energa solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los lmites de aplicacin establecidos en dicha tabla.
Tabla 1.1 mbito de aplicacin
Comercial hipermercado
5.000 m 2 construidos
Comercial multitienda y centros de ocio
3.000 m 2 construidos
Comercial gran almacn
10.000 m 2 construidos
4.000 m 2 construidos
La potencia elctrica mnima determinada en aplicacin de exigencia bsica que se desarrolla en
esta Seccin, podr disminuirse justificadamente, en los siguientes casos:
a) cuando se cubra la produccin elctrica estimada que correspondera a la potencia mnima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energas renovables;
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo
y no se puedan aplicar soluciones alternativas;
c) en rehabilitacin de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuracin previa del edificio existente o de la normativa urbanstica aplicable;
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanstica aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposicin de la superficie de
captacin necesaria.;
e) cuando as lo determine el rgano competente que deba dictaminar en materia de proteccin histrico-artstica;
Los edificios para los cuales sean de aplicacin los apartados b), c), d), deben justificar la inclusin
de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro elctrico equivalente a la produccin
que se obtendra con la instalacin solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energa elctrica tales como la iluminacin, regulacin de motores o equipos ms eficientes;
a) Clculo de la potencia a instalar en funcin de la zona climtica cumpliendo lo establecido en el
b) Comprobacin de que las prdidas debidas a la orientacin e inclinacin de las placas y a las
sombras sobre ellas no superen los lmites establecidos en la tabla 2.2.
c) Cumplimiento de las condiciones de diseo y dimensionado del apartado 3.
d) Cumplimient o de las condiciones de mantenimiento del apartado 4.
2.1 Potencia elctrica mnima
Las potencias elctricas que se recogen tienen el carcter de mnimos pudiendo ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por las administraciones competentes.
2.2 Determinacin de la potencia a instalar
La potencia pico a instalar se calcular mediante la siguiente frmula:
P = C (A S + B )
la potencia pico a instalar [kWp];
A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en funcin del uso del edificio;
el coeficiente definido en la tabla 2.2 en funcin de la zona climtica establecida en el apartado 3.1;
la superficie construida del edificio [m ].
Tabla 2.1 Coeficientes de uso
0,004688
0,003516
Hospitales y clnicas privadas
Tabla 2.2 Coeficiente climtico
-3,12500
-7,81250
1,35870
3,28947
En cualquier caso, la potencia pico mnima a instalar ser de 6,25 kWp. El inversor tendr una potencia mnima de 5 kW.
La superficie S a considerar para el caso de edificios ejecutados dentro de un mismo recinto ser:
a) en el caso que se destinen a un mismo uso, la suma de la superficie de todos los edificios
b) en el caso de distintos usos, de los establecidos en la tabla 1.1, dentro de un mismo edificio
o recinto, se aplicarn a las superficies construidas correspondientes, la expresin 2.1 aunque stas sean inferiores al lmite de aplicacin indicado en la tabla 1.1. La potencia pico mnima a instalar ser la suma de las potencias picos de cada uso, siempre que resulten positivas. Para que sea obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 6,25
La disposicin de los mdulos se har de tal manera que las prdidas debidas a la orientacin e
inclinacin del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los lmites de la tabla 2.2.
HE5 - 2
Tabla 2.2 Prdidas lmite
En la tabla 2.2 se consideran tres casos: general, superposicin de mdulos e integracin arquitec
tnica. Se considera que existe integracin arquitectnica cuando los mdulos cumplen una doble
funcin energtica y arquitectnica y adems sustituyen elementos constructivos convencionales. Se
considera que existe superposicin arquitectnica cuando la colocacin de los captadores se realiza
paralela a la envolvente del edificio, no aceptndose en este concepto la disposicin horizontal con
en fin de favorecer la autolimpieza de los mdulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la
integracin o superposicin de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la
alineacin con los ejes principales de la edificacin.
ptimos. Se considerar como la orientacin optima el sur y la inclinacin ptima la latitud del lugar
Sin excepciones, se deben evaluar las prdidas por orientacin e inclinacin y sombras del sistema
generador de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.3 y 3.4. Cuando, por razones arquitectnicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requisitos indicados
en la tabla 2.2, se justificar esta imposibilidad analizando las distintas alternativas de configuracin
del edificio y de ubicacin de la instalacin, debindose optar por aquella solucin que ms se
aproxime a las condiciones de mxima produccin.
3.1 Zonas climticas
En la tabla 3.1 y en la figura 3.1 se marcan los lmites de zonas homogneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiacin Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas.
Tabla 3.1 Radiacin solar Global
HE 5 - 3
Figura 3.1 Zonas climticas
HE5 - 4
Tabla 3.2 Zonas climticas
HE 5 - 5
Medina del Ca mpo
HE5 - 6
3.2 Prescripciones tcnicas de la instalacin solar fotovoltaica
Una instalacin solar fotovoltaica conectada a red est constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiacin solar, generar energa elctrica en tensin continua y adaptarla a las caractersticas que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribucin de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en
paralelo con el resto de los sistemas de generacin que suministran a la red de distribucin.
Los sistemas que conforman la instalacin solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de mdulos que a su vez contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre si, denominados clulas, y que transforman la energa solar en energa elctrica;
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los mdulos en corriente alterna de
las mismas caractersticas que la de la red elctrica;
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
Se entiende por potencia pico o potencia mxima del generador aquella que puede entregar el mdulo en las condiciones estndares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente:
a) Irradiancia 1000 W/m
b) Distribucin espectral AM 1,5 G
c) Incidencia normal
d) Temperatura de la clula 25 C
Para instalaciones conectadas, an en el caso de que stas no se realicen en un punto de conexin
de la compaa de distribucin, sern de aplicacin las condiciones tcnicas que procedan del RD
1663/2000, as como todos aquellos aspectos aplicables de la legislacin vigente.
3.2.3 Criterios generales de diseo
3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico
Todos los mdulos deben satisfacer las especificaciones UNE -EN 61215:1997 para mdulos de
silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para mdulos fotovoltaicos de capa delgada, as como estar
cualificados por algn laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditacin reconocidas por la Red Europea de Acreditacin (EA) o por el Laboratorio de Energa Solar Fotovoltaica del
Departamento de Energas Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la presentacin del certificado correspondiente.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de mdulos cualificados por un laboratorio segn
lo indicado en el apartado anterior, se deben someter stos a las pruebas y ensayos necesarios de
acuerdo a la aplicacin especfica segn el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizndose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgndose el certificado especfico correspondiente.
El mdulo fotovoltaico llevar de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre logotipo
del fabricante, potencia pico, as como una identificacin individual o nmero de serie trazable a la
Los mdulos sern Clase II y tendrn un grado de proteccin mnimo IP65. Por motivos de seguridad
y para facilitar el mantenimiento y reparacin del generador, se instalarn los elementos necesarios
(fusibles, interruptores, etc.) para la desconexin, de forma independiente y en ambos terminales, de
cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Cdigo Tcnico de la Edificacin relativas a seguridad esructural sern de aplicacin la estructura soporte de mdulos.
El diseo y la construccin de la estructura y el sistema de fijacin de mdulos permitir las necesarias dilataciones trmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los mdulos, siHE 5 - 7
guiendo las indicaciones del fabricante. El diseo de la estructura se realizar teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
La estructura se proteger superficialmente contra la accin de los agentes ambientales.
diseo de la estructura y la estanqueidad entre mdulos se ajustar a las exigencias indicadas en la
parte correspondiente del Cdigo Tcnico de la Edificacin y dems normativa de aplicacin.
3.2.3.2 Inversor
Los inversores cumplirn con las directivas comunitarias de Seguridad Elctrica en Baja Tensin y
Las caractersticas bsicas de los inversores sern las siguientes:
a) Principio de funcionamiento: fuente de corriente
b) Autoconmutado
c) Seguimiento automtico del punto de mxima potencia del generador.
d) No funcionar en isla o modo aislado.
La potencia del inversor ser como mnimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.
3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad
La instalacin incorporar todos los elementos y caractersticas necesarias para garantizar en todo
momento la calidad del suministro elctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de
Seguridad Elctrica en Baja Tensin y Compatibilidad Electromagntica.
Se incluirn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y
de la instalacin fotovoltaica, asegurando la proteccin frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, as como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicacin de la
legislacin vigente. En particular, se usar en la parte de corriente continua de la instalacin proteccin Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrn al menos un grado de proteccin IP65.
La instalacin debe permitir la desconexin del inversor, tanto en la parte de corriente continua como
en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.
3.3 Clculo de las prdidas por orientacin e inclinacin
El objeto de este apartado es determinar los lmites en la orientacin e inclinacin de los mdulos de
acuerdo a las prdidas mximas permisibles.
a) ngulo de inclinacin, definido como el ngulo que forma la superficie de los mdulos con el
plano horizontal. Su valor es 0 para mdulos horizontales y 90 para verticales.
b) ngulo de acimut, definido como el ngulo entre la proyeccin sobre el plano horizontal de la
orientados al sur, -90 para mdulos orientados al este y +90 para mdulos orientados al oeste.
HE5 - 8
3.3.2 Procedimiento
Determinado el ngulo de acimut del captador, se calcularn los lmites de inclinacin aceptables de
acuerdo a las prdidas mximas respecto a la inclinacin ptima establecidas. Para ello se utilizar
la figura 3.3, vlida para una la latitud () de 41, de la siguiente forma:
a) Conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los lmites para la inclinacin en el caso () =
41. Para el caso general, las prdidas mximas por este concepto son del 10 %, para superposicin del 20 % y para integracin arquitectnica del 40 %. Los puntos de interseccin del lmite
de prdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinacin mxima y mnima.
b) Si no hay interseccin entre ambas, las prdidas son superiores a las permitidas y la instalacin
estar fuera de los lmites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud
() = 41 y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuacin.
Se corregirn los lmites de inclinacin aceptables en funcin de la diferencia entre la latitud del lugar
en cuestin y la de 41, de acuerdo a las siguientes frmulas:
a) Inclinacin mxima = inclinacin ( = 41) (41 - latitud);
b) Inclinacin mnima = inclinacin ( = 41) (41-latitud); siendo 5 su valor mnimo.
Prdidas (%) = 100 [ 1,210 4 ( + 10 ) 2 + 3,510 5 2 ]
Prdidas (%) = 100 [ 1,210 ( + 10 )
para 15 < < 90
(Nota: , , se expresan en grados, siendo la latitud del lugar)
9 5 % 9 0 % 8 0 % 7 0 % 6 0 % 5 0 % 4 0 % 3 0 % < 3 0 %
de Azimut
3.4 Clculo de prdidas de radiacin solar por sombras
3.4.1 Introduccin
El presente apndice describe un mtodo de clculo de las prdidas de radiacin solar que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales prdidas se expresan como porcentaje
de la radiacin solar global que incidira sobre la mencionada superficie, de no existir sombra alguna.
3.4.2 Procedimiento
HE 5 - 9
Localizacin de los principales obstculos que afectan a la superficie, en trminos de sus coordenadas de posicin acimut (ngulo de desviacin con respecto a la direccin sur) y elevacin (ngulo de
inclinacin con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.
Representacin del perfil de obstculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el ao, vlido para localidades de la Pennsula Ibrica y
Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12 en sentido vertical ascendente).
Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes
del medioda solar y positivas despus de ste) e identificadas por una letra y un nmero (A1, A2, ...,
los grados de ambas escalas son sexagesimales
tiempo (una hora a lo largo de varios das) y tiene, por tanto, una determinada contribucin a la irradiacin solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. As, el hecho de que un obstculo cubra una de las porciones supone una cierta prdida de irradiacin, en particular aqulla que resulte interceptada por el obstculo. Debe escogerse como referencia para el clculo la tabla ms
adecuada de entre las que se incluyen en el apndice C de tablas de referencia.
Las tablas incluidas en este apndice se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ngulos de inclinacin y orientacin ( y , respectivamente). Debe escogerse aqulla que resulte ms
parecida a la superficie en estudio. Los nmeros que figuran en cada casilla se corresponden con el
porcentaje de irradiacin solar global anual que se perdera si la porcin correspondiente resultase
interceptada por un obstculo.
prdidas por sombreado de la irradiacin solar que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el
ao. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstculos representado. En el caso de ocultacin parcial se utilizar el factor de llenado (fraccin oculta respecto del total de la porcin) ms prximo a los valores
0,25, 0,50, 0,75 1.
En el apndice E se muestra un ejemplo concreto de utilizacin del mtodo descrito.
Para englobar las operaciones necesarias durante la vi da de la instalacin para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duracin de la misma, se definen dos escalones de
HE5 - 10
El plan de vigilancia se refiere bsicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores
operacionales de la instalacin son correctos. Es un plan de observacin simple de los parmetros
funcionales principales (energa, tensin etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalacin, incluyendo la limpieza de los mdulos en el caso de que sea necesario.
Son operaciones de inspeccin visual, verificacin de actuaciones y otros, que aplicados a la instalacin deben permitir mantener dentro de lmites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccin y durabilidad de la instalacin.
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal tcnico especializado que conozca la tecnologa solar fotovoltaica y las instalaciones elctricas en general. La instalacin tendr un libro de
mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas as como el mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucin de
elementos fungibles desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida til.
El mantenimiento preventivo de la instalacin incluir, al menos, una revisin semestral en la que se
realizarn las siguientes actividades:
a) comprobacin de las protecciones elctricas;
b) comprobacin del estado de los mdulos: comprobar la situacin respecto al proyecto original y
verificar el estado de las conexiones;
c) comprobacin del estado del inversor: funcionamiento, lmparas de sealizaciones, alarmas,
d) comprobacin del estado mecnico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra
y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes,
HE 5 - 11
Clula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiacin solar en energa elctrica.
Cerramiento: funcin que realizan los mdulos que constituyen el tejado o la fachada de la construccin
arquitectnica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento trmico.
Elementos de sombreado: mdulos fotovoltaicos que protegen a la construccin arquitectnica de la
Fuente de corriente: sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual se produce una inyeccin
de corriente alterna a la red de distribucin de la compaa elctrica.
Funcionamiento en isla o modo aislado: cuando el inversor sigue funcionando e inyectando energa a
la red an cuando en sta no hay tensin.
Generador fotovoltaico: asociacin en paralelo de ramas fotovoltaicas.
Instalacin solar fotovoltaica: aquella que dispone de mdulos fotovoltaicos para la conversin directa
de la radiacin solar en energa elctrica, sin ningn paso intermedio.
Integracin arquitectnica de mdulos fotovoltaicos: mdulos fotovoltaicos que cumplen una doble
funcin, energtica y arquitectnica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, adems, sustituyen a
elementos constructivos convencionales.
Interruptor: dispositivo de seguridad y maniobra.
Irradiacin solar: energa incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por integracin de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un da. Se mide en
Mdulo o panel fotovoltaico: conjunto de clulas solares directamente interconectadas y encapsuladas
como nico bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.
Perdidas por inclinacin: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de no tener la inclinacin ptima.
Perdidas por orientacin: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema generador a
Perdidas por sombras: cantidad de irradiacin solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algn momento del da.
Potencia de la instalacin fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalacin en condiciones
nominales de funcionamiento.
Potencia nominal del generador: suma de las potencias mximas de los mdulos fotovoltaicos.
Radiacin Solar Global media diaria anual: energa procedente del sol que llega a una determinada
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios.
Radiacin solar: energa procedente del sol en forma de ondas electromagnticas.
HE 5 - 13
Rama fotovoltaica: subconjunto de mdulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo,
con voltaje igual a la tensin nominal del generador.
Revestimiento: mdulos fotovoltaicos que constituyen parte de la envolvente de una construccin arquitectnica.
Superposicin de mdulos fotovoltaicos: mdulos fotovoltaicos que se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integracin arquitectnica. No obstante no se
consideran los mdulos horizontales.
HE5 - 14
0,10 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,22
0,06 0,01 0,15 0,51 0,00 0,00 0,08 0,16 0,00 0,01 0,27 0,78 0,00 0,03 0,37 1,26
0,56 0,06 0,14
0,43 0,02 0,04 0,04 0,02 0,09
0,21 0,33 0,76 0,21 0,70
1,05 2,50
1,80 0,04 0,07
0,31 0,02 0,13 0,31 1,02 0,21
0,18 0,27 0,70 1,34 1,28
1,73 3,79
3,06 0,55 0,22
0,11 0,64 0,68 0,97 2,39 0,10
0,11 0,21 0,52 2,17 1,79
2,21 4,70
4,14 1,16 0,87
0,67 1,55 1,24 1,59 3,70 0,45
0,03 0,05 0,25 2,90 2,05
2,43 5,20
4,87 1,73 1,49
1,86 2,35 1,74 2,12 4,73 1,73
0,80 0,62 0,55 3,12 2,13
2,47 5,20
5,20 2,15 1,88
2,79 2,85 2,05 2,38 5,40 2,91
1,56 1,42 2,26 2,88 1,96
2,19 4,77
5,02 2,34 2,02
3,29 2,86 2,14 2,37 5,53 3,59
2,13 1,97 3,60 2,22 1,60
1,73 3,91
4,46 2,28 2,05
3,36 2,24 2,00 2,27 5,25 3,35
2,43 2,37 4,45 1,27 1,11
1,25 2,84
3,54 1,92 1,71
2,98 1,51 1,61 1,81 4,49 2,67
2,35 2,28 4,65 0,52 0,57
0,65 1,64
2,26 1,19 1,19
2,12 0,23 0,94 1,20 3,18 0,47
1,64 1,82 3,95 0,02 0,10
1,17 0,12 0,53
1,22 0,00 0,09 0,52 1,96 0,00
0,19 0,97 2,93 0,00 0,00
0,24 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,08
HE 5 - 15
0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 1,01
0,00 0,05 0,60 1,28 0,00 0,04 0,60 2,09 0,00 0,08 1,10 3,08
0,43 1,17 1,38 2,30 0,27 0,91 1,42 3,49 0,55 1,60 2,11 4,28
2,42 1,82 1,98 3,15 1,51 1,51 2,10 4,76 2,66 2,19 2,61 4,89
3,43 2,24 2,24 3,51 2,25 1,95 2,48 5,48 3,36 2,37 2,56 4,61
4,12 2,29 2,18 3,38 2,80 2,08 2,56 5,68 3,49 2,06 2,10 3,67
4,05 2,11 1,93 2,77 2,78 2,01 2,43 5,34 2,81 1,52 1,44 2,22
3,45 1,71 1,41 1,81 2,32 1,70 2,00 4,59 1,69 0,78 0,58 0,53
2,43 1,14 0,79 0,64 1,52 1,22 1,42 3,46 0,44 0,03 0,05 0,24
1,24 0,54 0,20 0,11 0,62 0,67 0,85 2,20 0,10 0,13 0,19 0,48
0,40 0,03 0,06 0,31 0,02 0,14 0,26 0,92 0,22 0,18 0,26 0,69
0,01 0,06 0,12 0,39 0,02 0,04 0,03 0,02 0,08 0,21 0,28 0,68
0,00 0,01 0,13 0,45 0,00 0,01 0,07 0,14 0,00 0,02 0,24 0,67
0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,36
HE5 - 16
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexin de instalaciones fotovoltaicas a la red de
UNE EN 61215:1997 Mdulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacin terrestre. Cualificacin del diseo y aprobacin tipo.
UNE EN 61646:1997 Mdulos fotovoltaicos (FV) de lmina delgada para aplicacin terrestre. Cualificacin del diseo y aprobacin tipo.
Directivas comunitarias de Seguridad Elctrica en Baja Tensin y Compatibilidad Electromagntica.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico.
Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre produccin de energa elctrica por recursos o fuentes
de energas renovables, residuos y cogeneracin.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica.
Resolucin de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin.
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de produccin de
energa elctrica en rgimen especial su incentivacin en la participacin en el mercado de produccin,
determinadas obligaciones de informacin de sus previsiones de produccin, y la adquisicin por los
comercializadores de su energa elctrica producida.
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja
tensin de consumidores y centrales de produccin en Rgimen Especial.
HE 5 - 17
Dokumente ähnlich wie CTE HE-Ahorro Energía Nov 2003
Yesica López Garrido
RobertoQuijanoAlvarez
Mehr von cuenta-01
Coeficientes de Equivalencia Energetica
Preguntas de Mecanicax
Manual de Servicio XTZ 250 Lander.pdf
FUENTES DE ENERGÍAS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES
erick madera
instalaciones_vivienda
Expo. Proyecto Mantenimiento a Bancos de Capacitores

References: Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto