Source: http://ehsportugal.com/higiene-e-seguranca-no-trabalho-4/portaria-no-1532-2008-de-29-de-dezembro.html
Timestamp: 2017-11-19 21:33:03+00:00

Document:
Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro - Higiene e Segurança no
Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro
O Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, que aprovou o regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios (SCIE), determina, no seu artigo 15.º, que sejam regulamentadas por portaria do membro do Governo responsável pela área da protecção civil as disposições técnicas gerais e específicas de SCIE referentes às condições exteriores comuns, às condições de comportamento ao fogo, isolamento e protecção, às condições de evacuação, às condições das instalações técnicas, às condições dos equipamentos e sistemas de segurança e às condições de autoprotecção.
Estas disposições técnicas são graduadas em função do risco de incêndio dos edifícios e recintos, para o efeito classificados em 12 utilizações tipo e 4 categorias de risco, considerando não apenas os edifícios e recintos de utilização exclusiva mas também os de ocupação mista.
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, manda o Governo, pelo Ministro da Administração Interna, o seguinte:
Artigo 1.º- aprovado o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), anexo à presente portaria e que dela faz parte integrante.
Artigo 2.º- O presente Regulamento Técnico de SCIE aplica -se a todos os edifícios e recintos, em conformidade com o regime jurídico de SCIE, constante do Decreto -Lei n.º 220/2008,de 12 de Novembro.
Artigo 3.º- O presente Regulamento Técnico de SCIE aplica -se a todo o território nacional, sem prejuízo de diploma regional que proceda às necessárias adaptações nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Artigo 4.º- A presente portaria entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009.O Ministro da Administração Interna, Rui Carlos Pereira, em 27 de Novembro de 2008. -
+ Artigo 1.º Objecto
+ Artigo 2.º Definições e remissões
+ CAPÍTULO I - Condições exteriores de segurança e acessibilidade
+ Artigo 3º - Critérios de segurança
+ Artigo 4º - Vias de acesso aos edifícios com altura não superior a 9 m e a recintos ao ar livre
+ Artigo 5.º - Vias de acesso a edifícios com altura superior a 9 m
+ Artigo 6.º - Acessibilidade às fachadas
+ CAPÍTULO II - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior
+ Artigo 7.º - Paredes exteriores tradicionais
+ Artigo 8.º - Paredes exteriores não tradicionais
+ Artigo 9.º - Paredes de empena
+ Artigo 10.º - Coberturas
+ Artigo 11.º - Zonas de segurança
+ CAPÍTULO III - Abastecimento e prontidão dos meios de socorro
+ Artigo 12.º - Disponibilidade de água
+ Artigo 13.º - Grau de prontidão do socorro
+ Artigo 14.º - Critérios de segurança
+ CAPÍTULO I - Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados
+ Artigo 15.º - Resistência ao fogo de elementos estruturais
+ Artigo 16.º - Resistência ao fogo de elementos incorporados em instalações
+ CAPÍTULO II - Compartimentação geral de fogo
+ Artigo 17.º - Coexistência entre utilizações-tipo distintas
+ Artigo 18.º - Compartimentação geral corta-fogo
+ Artigo 19.º - Isolamento e protecção de pátios interiores
+ CAPÍTULO III - Isolamento e protecção de locais de risco
+ Artigo 20.º - Isolamento e protecção dos locais de risco B
+ Artigo 21.º - Isolamento e protecção dos locais de risco C
+ Artigo 22.º - Isolamento e protecção dos locais de risco D
+ Artigo 23.º - Isolamento e protecção dos locais de risco E
+ Artigo 24.º - Isolamento e protecção dos locais de risco F
+ CAPÍTULO IV - Isolamento e protecção das vias de evacuação
+ Artigo 25.º - Protecção das vias horizontais de evacuação
+ Artigo 26.º - Protecção das vias verticais de evacuação
+ Artigo 27.º - Isolamento de outras circulações verticais
+ Artigo 28.º - Isolamento e Protecção das Caixas dos Elevadores
+ CAPÍTULO V - Isolamento e protecção de canalizações e condutas
+ Artigo 29.º - Campo de aplicação
+ Artigo 30.º - Meios de isolamento
+ Artigo 31.º - Condições de isolamento
+ Artigo 32.º - Características dos ductos
+ Artigo 33.º - Dispositivos de obturação automática
+ CAPÍTULO VI - Protecção de vãos interiores
+ Artigo 34.º - Resistência ao fogo de portas
+ Artigo 35.º - Isolamento e protecção através de câmaras corta-fogo
+ Artigo 36.º - Dispositivos de fecho e retenção das portas resistentes ao fogo
+ Artigo 37.º - Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento
+ CAPÍTULO VII - Reacção ao fogo
+ Artigo 38.º - Campo de aplicação
+ Artigo 39.º - Vias de evacuação horizontais
+ Artigo 40.º - Vias de evacuação verticais e câmaras corta-fogo
+ Artigo 41.º - Locais de risco
+ Artigo 42.º - Outras comunicações verticais dos edifícios
+ Artigo 43.º - Materiais de tectos falsos
+ Artigo 44.º - Mobiliário fixo em locais de risco B ou D
+ Artigo 45.º - Elementos em relevo ou suspensos
+ Artigo 46.º - Tendas e estruturas insufláveis
+ Artigo 47.º - Bancadas, palanques e estrados em estruturas insufláveis, tendas e recintos itinerantes
+ Artigo 48.º - Materiais de correcção acústica
+ Artigo 49.º - Elementos de decoração temporária
+ CAPÍTULO I - Disposições gerais
+ Artigo 50.º - Critérios de segurança
+ Artigo 51.º - Cálculo do efectivo
+ Artigo 52.º - Critérios de dimensionamento
+ CAPÍTULO II - Evacuação dos locais
+ Artigo 53.º - Lugares destinados ao público
+ Artigo 54.º - Número de saídas
+ Artigo 55.º - Distribuição e localização de saídas
+ Artigo 56.º - Largura das saídas e dos caminhos de evacuação
+ Artigo 57.º - Distâncias a percorrer nos locais
+ Artigo 58.º - Evacuação dos locais de risco A
+ Artigo 59.º - Evacuação dos locais de risco B e F
+ Artigo 60.º - Evacuação dos locais de risco D
+ CAPÍTULO III - Vias horizontais de evacuação
+ Artigo 61.º - Características das vias
+ Artigo 62.º - Características das portas
+ Artigo 63.º - Dimensionamento das câmaras corta-fogo (CCF)
+ CAPÍTULO IV - Vias verticais de evacuação
+ Artigo 64.º - Número e características das vias
+ Artigo 65.º - Características das escadas
+ Artigo 66.º - Rampas, escadas mecânicas e tapetes rolantes
+ Artigo 67.º - Características de guardas das vias de evacuação elevadas
+ CAPÍTULO V - Zonas de refúgio
+ Artigo 68.º - Características gerais
+ Artigo 69.º - Critérios de segurança
+ CAPÍTULO II - Instalações de energia eléctrica
+ Artigo 70.º - Isolamento de locais afectos a serviços eléctricos
+ Artigo 71.º - Ventilação de locais afectos a serviços eléctricos
+ Artigo 72.º - Fontes centrais de energia de emergência
+ Artigo 73.º - Fontes locais de energia de emergência
+ Artigo 74.º - Grupos geradores accionados por motores de combustão
+ Artigo 75.º - Unidades de alimentação ininterrupta
+ Artigo 76.º - Quadros eléctricos e cortes de emergência
+ Artigo 77.º - Protecção dos circuitos das instalações de segurança
+ Artigo 78.º - Sistemas de gestão técnica centralizada
+ Artigo 79.º - Iluminação normal dos locais de risco B, D e F
+ CAPÍTULO III - Instalações de aquecimento
SECÇÃO I - Centrais térmicas
+ Artigo 80.º - Condições de instalação e isolamento
+ Artigo 81.º - Aparelhos de produção de calor
+ Artigo 82.º - Ventilação e evacuação de efluentes de combustão
+ Artigo 83.º - Dispositivos de corte de emergência
+ Artigo 84.º - Passagem de canalizações ou condutas
SECÇÃO II - Aparelhagem de aquecimento
+ Artigo 85.º - Aparelhos de aquecimento autónomos
+ Artigo 86.º - Aparelhos de aquecimento autónomos de combustão
+ Artigo 87.º - Aparelhos de queima de combustíveis sólidos
+ CAPÍTULO IV - Instalações de confecção e de conservação de alimentos
+ Artigo 88.º - Instalação de aparelhos de confecção de alimentos
+ Artigo 89.º - Ventilação e extracção de fumo e vapores
+ Artigo 90.º - Dispositivos de corte e comando de emergência
+ Artigo 91.º - Instalações de frio para conservação de alimentos
+ CAPÍTULO V - Evacuação de efluentes de combustão
+ Artigo 92.º - Condutas de evacuação de efluentes de combustão
+ Artigo 93.º - Aberturas de escape de efluentes de combustão
+ CAPÍTULO VI - Ventilação e condicionamento de ar
+ Artigo 94.º - Condições de instalação e isolamento de unidades de cobertura
+ Artigo 95.º - Dispositivo central de segurança
+ Artigo 96.º - Baterias de resistências eléctricas alhetadas dispostas nos circuitos de ar forçado
+ Artigo 97.º - Condutas de distribuição de ar
+ Artigo 98.º - Filtros
+ Artigo 99.º - Bocas de insuflação e de extracção
+ Artigo 100.º - Pressurização de recintos insufláveis
+ CAPÍTULO VII - Ascensores
+ Artigo 101.º - Isolamento da casa das máquinas
+ Artigo 102.º - Indicativos de segurança
+ Artigo 103.º - Dispositivo de chamada em caso de incêndio
+ Artigo 104.º - Ascensor para uso dos bombeiros em caso de incêndio
+ Artigo 105.º - Dispositivos de segurança contra a elevação anormal de temperatura
+ CAPÍTULO VIII - Líquidos e gases combustíveis
+ Artigo 106.º - Armazenamento e locais de utilização
+ Artigo 107.º - Instalações de utilização de líquidos e gases combustíveis
+ CAPÍTULO I - Sinalização
+ Artigo 108.º - Critérios gerais
+ Artigo 109.º - Dimensões
+ Artigo 110.º - Formatos e materiais
+ Artigo 111.º - Distribuição e visibilidade das placas
+ Artigo 112.º - Localização das placas
+ CAPÍTULO II - Iluminação de emergência
+ Artigo 113.º - Critérios gerais
+ Artigo 114.º - Iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação
+ Artigo 115.º - Utilização de blocos autónomos
+ CAPÍTULO III - Detecção, alarme e alerta
+ Artigo 116.º - Critérios de segurança
+ Artigo 117.º - Composição das instalações
+ Artigo 118.º - Princípios de funcionamento das instalações
+ Artigo 119.º - Dispositivos de accionamento manual do alarme
+ Artigo 120.º - Detectores automáticos
+ Artigo 121.º - Difusores de alarme geral
+ Artigo 122.º - Centrais de sinalização e comando
+ Artigo 123.º - Fontes de energia de emergência
+ Artigo 124.º - Concepção das instalações de alerta
+ Artigo 125.º - Configurações das instalações de alarme
+ Artigo 126.º - Configurações na utilização-tipo I
+ Artigo 127.º - Configurações na utilização-tipo II
+ Artigo 128.º - Configurações nas utilizações-tipo III, VIII, IX e X
+ Artigo 129.º - Configurações nas utilizações-tipo IV, V, VI, VII, XI e XII
+ Artigo 130.º - Configuração nos edifícios de utilização mista
+ Artigo 131.º - Locais de risco C e F
+ Artigo 132.º - Pavimentos e tectos falsos
+ CAPÍTULO IV - Controlo de fumo
SECÇÃO I - Aspectos gerais
+ Artigo 133.º - Critérios de segurança
+ Artigo 134.º - Métodos de controlo de fumo
+ Artigo 135.º - Exigências de estabelecimento de instalações de controlo de fumo
+ Artigo 136.º - Localização das tomadas exteriores de ar e das aberturas para descarga de fumo
+ Artigo 137.º - Características das bocas de ventilação interiores
+ Artigo 138.º - Características das condutas
+ Artigo 139.º - Determinação da área útil de exutores, vãos e aberturas de saída de fumo
+ Artigo 140.º - Comando das instalações
SECÇÃO II - Instalações de desenfumagem passiva
+ Artigo 141.º - Admissão de ar
+ Artigo 142.º - Evacuação de fumo
SECÇÃO III - Instalações de desenfumagem activa
+ Artigo 143.º - Admissão de ar
+ Artigo 144.º - Extracção de fumo
+ Artigo 145.º - Condicionantes ao dimensionamento
+ Artigo 146.º - Comando das instalações
+ Artigo 147.º - Alimentação de energia eléctrica
SECÇÃO IV - Controlo de fumo nos pátios interiores e pisos ou vias circundantes
+ Artigo 148.º - Métodos aplicáveis
+ Artigo 149.º - Instalações de desenfumagem dos pátios interiores
+ Artigo 150.º - Instalações de desenfumagem nos pisos ou vias circundantes de pátios interiores cobertos
SECÇÃO V - Controlo de fumo nos locais sinistrados
+ Artigo 151.º - Métodos aplicáveis
+ Artigo 152.º - Cantões de desenfumagem
+ Artigo 153.º - Instalações de desenfumagem passiva
+ Artigo 154.º - Instalações de desenfumagem activa
SECÇÃO VI - Controlo de fumo nas vias horizontais de evacuação
+ Artigo 155.º - Métodos aplicáveis
+ Artigo 156.º - Controlo por desenfumagem passiva
+ Artigo 157.º - Controlo por desenfumagem activa
+ Artigo 158.º - Controlo por sobrepressão
SECÇÃO VII - Controlo de fumo nas vias verticais de evacuação
+ Artigo 159.º - Métodos aplicáveis
+ Artigo 160.º - Controlo por desenfumagem passiva
+ Artigo 161.º - Controlo por sobrepressão
+ CAPÍTULO V - Meios de intervenção
+ Artigo 162.º - Critérios de segurança
SECÇÃO I - Meios de primeira intervenção
+ Artigo 163.º - Utilização de meios portáteis e móveis de extinção
+ Artigo 164.º - Utilização de rede de incêndios armada do tipo carretel
+ Artigo 165.º - Número e localização das bocas-de-incêndio do tipo carretel
+ Artigo 166.º - Características das bocas-de-incêndio do tipo carretel
+ Artigo 167.º - Alimentação das redes de incêndio armadas do tipo carretel
SECÇÃO II - Meios de segunda intervenção
+ Artigo 168.º - Utilização de meios de segunda intervenção
+ Artigo 169.º - Localização das bocas de piso e de alimentação
+ Artigo 170.º - Características e localização das bocas-de-incêndio armadas do tipo teatro
+ Artigo 171.º - Depósito da rede de incêndios e central de bombagem
+ CAPÍTULO VI - Sistemas fixos de extinção automática de incêndios
+ Artigo 172.º - Critérios gerais
SECÇÃO I - Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água
+ Artigo 173.º - Utilização de sistemas fixos de extinção automática por água
+ Artigo 174.º - Características dos sistemas fixos de extinção automática por água
SECÇÃO II - Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água
+ Artigo 175.º - Utilização de sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água
+ Artigo 176.º - Caracterização dos sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água
+ CAPÍTULO VII - Sistemas de cortina de água
+ Artigo 177.º - Critérios gerais
+ Artigo 178.º - Utilização de sistemas do tipo cortina de água
+ Artigo 179.º - Características dos sistemas de cortina de água
+ CAPÍTULO VIII - Controlo de poluição de ar
+ Artigo 180.º - Critérios gerais
+ Artigo 181.º - Utilização de sistemas de controlo de poluição
+ Artigo 182.º - Ventilação por meios passivos para controlo da poluição
+ Artigo 183.º - Ventilação por meios activos para controlo da poluição
+ CAPÍTULO IX - Detecção automática de gás combustível
+ Artigo 184.º - Utilização de sistemas automáticos de detecção de gás combustível
+ Artigo 185.º - Características dos sistemas automáticos de detecção de gás combustível
+ CAPÍTULO X - Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios
+ Artigo 186.º - Ralos e caleiras de recolha
+ Artigo 187.º - Ressaltos nos acessos
+ Artigo 188.º - Fossas de retenção
+ Artigo 189.º - Limpeza das fossas
+ CAPÍTULO XI - Posto de segurança
+ Artigo 190.º - Características do posto de segurança
+ CAPÍTULO XII - Instalações acessórias
+ Artigo 191.º - Instalações de pára-raios
+ Artigo 192.º - Sinalização óptica para a aviação
+ TÍTULO VII - Condições gerais de autoprotecção
+ Artigo 199.º Instruções de segurança
+ CAPÍTULO I - Utilização-tipo I
+ Artigo 208.º - Localização dos fogos
+ Artigo 209.º - Arrecadações de condóminos
+ Artigo 210.º - Salas de condomínio
+ Artigo 211.º - Estacionamentos cobertos
+ Artigo 212.º - Isolamento relativamente a outras utilizações-tipo
+ Artigo 213.º - Vias de evacuação
+ CAPÍTULO II - Utilização-tipo II
+ Artigo 214.º - Limitações ao uso
+ Artigo 215.º - Acessibilidade
+ Artigo 216.º - Disponibilidade de água
+ Artigo 217.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 218.º - Evacuação
+ Artigo 219.º - Caminhos horizontais de evacuação
+ Artigo 220.º - Vias verticais de evacuação
+ Artigo 221.º - Câmaras corta-fogo
+ Artigo 222.º - Instalações técnicas
+ Artigo 223.º - Estacionamento de veículos a GPL
+ Artigo 224.º - Iluminação de emergência
+ Artigo 225.º - Controlo de fumo
+ Artigo 226.º - Meios de intervenção
+ Artigo 227.º - Drenagem
+ Artigo 228.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO III - Utilização-tipo V
+ Artigo 229.º - Locais de risco específicos
+ Artigo 230.º - Localização dos locais de risco D
+ Artigo 231.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 232.º - Cálculo do efectivo
+ Artigo 233.º - Câmaras corta-fogo
+ Artigo 234.º - Instalações eléctricas
+ Artigo 235.º - Ascensores
+ Artigo 236.º - Alarme
+ Artigo 237.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO IV - Utilização-tipo VI
+ Artigo 238.º - Locais de risco específicos
+ Artigo 239.º - Acessibilidade às fachadas
+ Artigo 240.º - Isolamento relativamente a outras utilizações-tipo
+ Artigo 241.º - Isolamento e protecção de espaços cénicos
+ Artigo 242.º - Dispositivos de obturação da boca de cena
+ Artigo 243.º - Depósitos temporários
+ Artigo 244.º - Isolamento dos camarins
+ Artigo 245.º - Reacção ao fogo em espaços cénicos isoláveis
+ Artigo 246.º - Reacção ao fogo em espaços cénicos não isoláveis
+ Artigo 247.º - Reacção ao fogo de telas de projecção
+ Artigo 248.º - Camarins em tendas e estruturas insufláveis
+ Artigo 249.º - Espaços cénicos não isoláveis e standes de exposição
+ Artigo 250.º - Controlo de fumo
+ Artigo 251.º - Meios de segunda intervenção
+ Artigo 252.º - Sistemas de extinção no palco e subpalco
+ Artigo 253.º - Sistemas de cortina de água
+ Artigo 254.º - Posto de segurança
+ Artigo 255.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO V - Utilização-tipo VII
+ Artigo 256.º - Instalações técnicas
+ Artigo 257.º - Condições específicas da rede de incêndios armada
+ CAPÍTULO VI - Utilização-tipo VIII
+ Artigo 258.º - Locais de risco específicos
+ Artigo 259.º - Restrições ao uso em locais de risco
+ Artigo 260.º - Localização de espaços específicos de risco B
+ Artigo 261.º - Condições acessibilidade dos meios de socorro
+ Artigo 262.º - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior
+ Artigo 263.º - Resistência ao fogo
+ Artigo 264.º - Compartimentação corta-fogo
+ Artigo 265.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 266.º - Cálculo do efectivo
+ Artigo 267.º - Evacuação
+ Artigo 268.º - Câmaras corta-fogo
+ Artigo 269.º - Instalações técnicas
+ Artigo 270.º - Detecção, alarme e alerta
+ Artigo 271.º - Controlo de fumo em gares subterrâneas
+ Artigo 272.º - Controlo de fumo nos troços de túnel adjacentes às gares subterrâneas
+ Artigo 273.º - Meios de primeira intervenção
+ Artigo 274.º - Meios de segunda intervenção
+ Artigo 275.º - Controlo de poluição
+ Artigo 276.º - Drenagem de águas residuais
+ Artigo 277.º - Posto de segurança
+ Artigo 278.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO VII - Utilização-tipo IX
+ Artigo 279.º - Isolamento de outras utilizações-tipo
+ Artigo 280.º - Resistência estrutural em parques de campismo
+ Artigo 281.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 282.º - Coberturas sobre equipamentos de campismo
+ Artigo 283.º - Cálculo do efectivo
+ Artigo 284.º - Lugares destinados a espectadores
+ Artigo 285.º - Evacuação
+ Artigo 286.º - Meios de primeira intervenção
+ Artigo 287.º - Posto de segurança
+ Artigo 288.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO VIII - Utilização-tipo X
+ Artigo 289.º - Locais de risco específicos
+ Artigo 290.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 291.º - Reacção ao fogo
+ Artigo 292.º - Cálculo do efectivo
+ Artigo 293.º - Evacuação
+ Artigo 294.º - Meios de intervenção
+ Artigo 295.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO IX - Utilização-tipo XI
+ Artigo 296.º - Isolamento e protecção dos locais de risco específicos
+ Artigo 297.º - Reacção ao fogo
+ Artigo 298.º - Meios de intervenção
+ Artigo 299.º - Autoprotecção
+ CAPÍTULO X - Utilização-tipo XII
+ Artigo 300.º - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior
+ Artigo 301.º - Isolamento entre utilizações-tipo distintas
+ Artigo 302.º - Compartimentação corta-fogo
+ Artigo 303.º - Isolamento e protecção
+ Artigo 304.º - Caminhos horizontais de evacuação
+ Artigo 305.º - Instalações técnicas
+ Artigo 306.º - Controlo de fumo
+ Artigo 307.º - Meios de intervenção
+ Artigo 308.º - Sistemas fixos de extinção
+ Artigo 309.º - Drenagem
+ Artigo 1.º Aspectos gerais
+ Artigo 2.º Acessibilidade
+ Artigo 3.º Comportamento ao fogo
+ Artigo 4.º Evacuação
+ Artigo 5.º Equipamentos técnicos do edifício
+ Artigo 6.º Detecção, alarme e alerta
+ Artigo 7.º Controlo de fumo
+ Artigo 8.º Meios de extinção
+ Artigo 9.º Intervenção dos bombeiros
+ Artigo 10.º Medidas de autoprotecção
54 usuários

References: artigo 15
 artigo 15

Artigo 1

Artigo 2

Artigo 3

Artigo 4
 Artigo 1
 Artigo 2
 Artigo 3
 Artigo 4
 Artigo 5
 Artigo 6
 Artigo 7
 Artigo 8
 Artigo 9
 Artigo 10
 Artigo 11
 Artigo 12
 Artigo 13
 Artigo 14
 Artigo 15
 Artigo 16
 Artigo 17
 Artigo 18
 Artigo 19
 Artigo 20
 Artigo 21
 Artigo 22
 Artigo 23
 Artigo 24
 Artigo 25
 Artigo 26
 Artigo 27
 Artigo 28
 Artigo 29
 Artigo 30
 Artigo 31
 Artigo 32
 Artigo 33
 Artigo 34
 Artigo 35
 Artigo 36
 Artigo 37
 Artigo 38
 Artigo 39
 Artigo 40
 Artigo 41
 Artigo 42
 Artigo 43
 Artigo 44
 Artigo 45
 Artigo 46
 Artigo 47
 Artigo 48
 Artigo 49
 Artigo 50
 Artigo 51
 Artigo 52
 Artigo 53
 Artigo 54
 Artigo 55
 Artigo 56
 Artigo 57
 Artigo 58
 Artigo 59
 Artigo 60
 Artigo 61
 Artigo 62
 Artigo 63
 Artigo 64
 Artigo 65
 Artigo 66
 Artigo 67
 Artigo 68
 Artigo 69
 Artigo 70
 Artigo 71
 Artigo 72
 Artigo 73
 Artigo 74
 Artigo 75
 Artigo 76
 Artigo 77
 Artigo 78
 Artigo 79
 Artigo 80
 Artigo 81
 Artigo 82
 Artigo 83
 Artigo 84
 Artigo 85
 Artigo 86
 Artigo 87
 Artigo 88
 Artigo 89
 Artigo 90
 Artigo 91
 Artigo 92
 Artigo 93
 Artigo 94
 Artigo 95
 Artigo 96
 Artigo 97
 Artigo 98
 Artigo 99
 Artigo 100
 Artigo 101
 Artigo 102
 Artigo 103
 Artigo 104
 Artigo 105
 Artigo 106
 Artigo 107
 Artigo 108
 Artigo 109
 Artigo 110
 Artigo 111
 Artigo 112
 Artigo 113
 Artigo 114
 Artigo 115
 Artigo 116
 Artigo 117
 Artigo 118
 Artigo 119
 Artigo 120
 Artigo 121
 Artigo 122
 Artigo 123
 Artigo 124
 Artigo 125
 Artigo 126
 Artigo 127
 Artigo 128
 Artigo 129
 Artigo 130
 Artigo 131
 Artigo 132
 Artigo 133
 Artigo 134
 Artigo 135
 Artigo 136
 Artigo 137
 Artigo 138
 Artigo 139
 Artigo 140
 Artigo 141
 Artigo 142
 Artigo 143
 Artigo 144
 Artigo 145
 Artigo 146
 Artigo 147
 Artigo 148
 Artigo 149
 Artigo 150
 Artigo 151
 Artigo 152
 Artigo 153
 Artigo 154
 Artigo 155
 Artigo 156
 Artigo 157
 Artigo 158
 Artigo 159
 Artigo 160
 Artigo 161
 Artigo 162
 Artigo 163
 Artigo 164
 Artigo 165
 Artigo 166
 Artigo 167
 Artigo 168
 Artigo 169
 Artigo 170
 Artigo 171
 Artigo 172
 Artigo 173
 Artigo 174
 Artigo 175
 Artigo 176
 Artigo 177
 Artigo 178
 Artigo 179
 Artigo 180
 Artigo 181
 Artigo 182
 Artigo 183
 Artigo 184
 Artigo 185
 Artigo 186
 Artigo 187
 Artigo 188
 Artigo 189
 Artigo 190
 Artigo 191
 Artigo 192
 Artigo 199
 Artigo 208
 Artigo 209
 Artigo 210
 Artigo 211
 Artigo 212
 Artigo 213
 Artigo 214
 Artigo 215
 Artigo 216
 Artigo 217
 Artigo 218
 Artigo 219
 Artigo 220
 Artigo 221
 Artigo 222
 Artigo 223
 Artigo 224
 Artigo 225
 Artigo 226
 Artigo 227
 Artigo 228
 Artigo 229
 Artigo 230
 Artigo 231
 Artigo 232
 Artigo 233
 Artigo 234
 Artigo 235
 Artigo 236
 Artigo 237
 Artigo 238
 Artigo 239
 Artigo 240
 Artigo 241
 Artigo 242
 Artigo 243
 Artigo 244
 Artigo 245
 Artigo 246
 Artigo 247
 Artigo 248
 Artigo 249
 Artigo 250
 Artigo 251
 Artigo 252
 Artigo 253
 Artigo 254
 Artigo 255
 Artigo 256
 Artigo 257
 Artigo 258
 Artigo 259
 Artigo 260
 Artigo 261
 Artigo 262
 Artigo 263
 Artigo 264
 Artigo 265
 Artigo 266
 Artigo 267
 Artigo 268
 Artigo 269
 Artigo 270
 Artigo 271
 Artigo 272
 Artigo 273
 Artigo 274
 Artigo 275
 Artigo 276
 Artigo 277
 Artigo 278
 Artigo 279
 Artigo 280
 Artigo 281
 Artigo 282
 Artigo 283
 Artigo 284
 Artigo 285
 Artigo 286
 Artigo 287
 Artigo 288
 Artigo 289
 Artigo 290
 Artigo 291
 Artigo 292
 Artigo 293
 Artigo 294
 Artigo 295
 Artigo 296
 Artigo 297
 Artigo 298
 Artigo 299
 Artigo 300
 Artigo 301
 Artigo 302
 Artigo 303
 Artigo 304
 Artigo 305
 Artigo 306
 Artigo 307
 Artigo 308
 Artigo 309
 Artigo 1
 Artigo 2
 Artigo 3
 Artigo 4
 Artigo 5
 Artigo 6
 Artigo 7
 Artigo 8
 Artigo 9
 Artigo 10