Source: https://www.slideshare.net/RMB101-EQUIPO1/retie-12229002
Timestamp: 2018-02-22 20:57:06+00:00

Document:
Cartilla retie by Cristian Felipe S... 81222 views
La Electricidad by yury alejandra 1829 views
Empalmes Alambres by csandovalvera 16410 views
Simbología electrónica básica by simbologia_electr... 14895 views
Reglamento tecnico de instalaciones... by Elmar Quiceno 8914 views
Trabajo Retie Diapositivas by guest9c8d4d 30887 views
1. MAS DE 10 AÑOS BRINDANDO SOLUCIONES ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Quinta Actualización 2008 Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y se incluyen las modificaciones previstas en la la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008
2. EDICIÓN DIGITAL SOLO CON FINES DE INFORMACIÓN© 2008 SPT INGENIERÍAAv. El Dorado N° 73-22 Of. 202PBX: (57-1)7535023Bogotá D C Colombia.www.sptingenieria.com • E-mail: info@sptingenieria.comPublicación adicional a la edición oficial impresa en el DiarioOficial del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE,mediante la Resolución número 18 0398 del 7 de abril de 2004.Modificada por el Anexo General de la resolución 18 1294 delAgosto de 2008. Del Ministerio de Minas y Energía de la Repú-blica de Colombia.Artículo 41, Ley 23 de 1982.«Es permitido a todos reproducir la Constitución, Leyes,Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos, demásactos administrativos y decisiones judiciales, bajo la obli-gación de conformarse puntualmente con la edición oficial,siempre y cuando no esté prohibido».Nota del Editor: A pesar del esfuerzo por publicar unainformación correcta y puntual con relación a la oficial, norespondemos por omisiones o errores involuntarios.Diseño: Oscar Javier Riaño Orozco / SPT INGENIERIA LTDA.Quien solo actúa como diseñadorinfo@sptingenieria.com.
3. República de Colombia Libertad y Orden MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0398 DE (7 ABRIL 2004)Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE,que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos deGeneración, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposicionesEl Ministro de Minas y Energía en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere elDecreto 070 del 17 de enero del 2001. CONSIDERANDO:Que según lo dispuesto en el Literal c; del Artículo 4 de la Ley 143 de 1994, el Estado en relación con elservicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas,de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos. Segúnel parágrafo del citado artículo los agentes económicos que participen en actividades de electricidad, debensujetarse al cumplimiento de este objetivo.«Que de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo Primero del Artículo 6 de la Ley 143 de 1994», lasactividades relacionaciionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad,continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.Que mediante la Ley 170 de 1994, se aprobó la adhesión de Colombia al Acuerdo de la Organización Mundialdel Comercio.Que Colombia aprobó mediante la Ley 172 de 1994, el tratado de Libre Comercio con los Gobiernos deEstados Unidos Mexicanos y con la República de Venezuela.Que estos tratados, entre otros aspectos, contemplan el Acuerdo sobre Obstáculos al Comercio que exigela eliminación de cualquier norma o reglamento técnico de carácter obligatorio, que sin defender intereseslegítimos de País se pueda constituir en obstáculo al libre comercio y establece un plazo para la eliminaciónde la obligatoriedad de las normas técnicas.Que los reglamentos técnicos se establecen para garantizar la seguridad nacional, la protección de la salud oseguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente y la prevención de prácticasque puedan inducir a error a los consumidores.Que es necesario asegurar la calidad de las instalaciones y productos que las empresas utilizan ppra lacorrecta prestación de sus servicios, ya sean de origen nacional o provenientes de otro país.Que mediante el Artículo 3 del Decreto 2522 de 2000, se instruyó a la Superintendencia de Industria yComercio para que con base en el Decreto 1112 de 1996, señalara los www.sptingenieria.com
4. Continuación de la Resolución «Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - REfIE»..que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones criterios y las condiciones formales y materiales que deben cumplirse para la expedición de los reglamentos técnicos, por parte de las entidades competentes. Que la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del Decreto 2522 de diciembre 4 de 2000, el 2 de febrero de 2001 expidió la Resolución 03742, señalando los criterios y condiciones que deben cumplirse para la expedición de un reglamento técnico de carácter obligatorio, cuyo propósito sea el de establecer las características de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, Que el Decreto 2522 del 4 de diciembre de 2000 facultó al Ministerio de Desarrollo Económico para eliminar las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Normas y Calidades, por medio de las cuales se establece la obligatoriedad de algunas normas y señaló como máximo plazo para la eliminación, el 31 de diciembre del 2001, En cumplimiento de este mandato, el Ministerio de Desarrollo Económico ya eliminó la obligatoriedad de algunas normas relacionadas con el Sector de Minas y Energía. Que el Artículo 7 del Decreto 2269 de 1993, dispone que los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una Norma Técnica Colombiana Obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con estos independientemente que se produzcan en Colombia o se importen. Los productos importados, para ser comercializados en Colombia, deben cumplir adicionalmente con las normas técnicas o reglamentos obligatorios del país de origen. Que la Decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones, estableció directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los Países miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario. Que de acuerdo con lo previsto en el Articulo 78 de la Constitución Política de Colombia: «... Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios... «. Que la normalización constituye herramienta esencial para el desarrollo de la economía, dado que propicia la mejora progresiva de la calidad de los bienes y servicios que se intercambian en el comercio internacional. Que con el propósito de prevenir riesgos para la vida, la salud y eliminar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, el Ministerio de Minas y Energía inició el proceso de elaboración del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Que una vez surtidos los trámites de notificación del presente Reglamento Técnico conforme con lo dispuesto en el Decreto 1112 de 1996, en la Decisión 419 de la Comunidad Andina y en las Leyes 170 y 172 de 1994; ante la Organización Mundial del Comercio, ante la Comunidad Andina y ante el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Venezuela y la República de Colombia, respectivamente; no se produjeron observaciones a su contenido y alcance.SPT Ingeniería Ltda
5. Continuación de la Resolución «Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - REfIE»..que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposicionesCon base en lo expuesto, RESUELVE:ARTICULO PRIMERO: Expedir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas aplicado a los procesosde Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en todo el territoriode la República de Colombia, sus aguas territoriales y su plataforma continental, el cual se encuentra contenidoen el Anexo General de la presente Resolución y consta de ciento diecinueve (119) folios. Además del AnexoGeneral, forma parte integral de este acto administrativo, como Anexo Número Dos, el texto que fija las condicionestécnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribucióny Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones correspondientea los siete primeros capítulos de la norma NTC 2050 «Código Eléctrico Colombiano’ primera actualización del25 de noviembre de 1998.ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA: El presente Reglamento Técnico tendrá una vigencia de tres (3) años,los cuales se contarán seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo con lo dispuestoen el Numeral 5 del Artículo 9 de la Decisión 562 de la CAN.ARTICULO TERCERO. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO:El presente Reglamento Técnico podrá ser revisado en cualquier tiempo durante su vigencia por el Ministeriode Minas y Energía a través de la Dirección de Energía. Si en la revisión se determina que resulta innecesariala modificación al Reglamento Técnico, se entenderá renovado automáticamente el término de la vigencia deesta Resolución.ARTICULO CUARTO. DEROGATORIA: La presente Resolución deroga las disposiciones que le seancontrarias. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los 7 ABR. 2004 LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO Ministro de Minas y Energía www.sptingenieria.com
6. República de Colombia Libertad y Orden MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0498 DE (29 ABRL 2005) Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 180398 de 2004. El Ministro de Minas y Energía en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el Decreto 070 de 2001. CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), mediante resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Antes denominado Ministerio de Desarrollo Económico) a través de su Dirección de Regulación coordinó la elaboración del RETIE hasta su expedición. Que el objetivo de un Reglamento Técnico es garantizar la seguridad nacional, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. En consecuencia el RETIE establece medidas que garantizan la seguridad de las personas, de la vida humana, animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando riesgos de origen eléctrico. Que la Honorable Corte Constitucional ha expresado que una falla en el servicio de electricidad puede significar no solo privar a un ciudadano de un servicio básico, sino posiblemente la producción de un daño que puede ser grave e irreparable, personal o patrimonial. Así mismo ha manifestado que un cortocircuito, fruto de una conexión deficiente o errónea puede dar lugar a un incendio y con él a daños irreparables. La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 8 de octubre de 1992, se pronunció respecto de la peligrosidad de las actividades de uso y provisión de energía eléctrica. Que mediante Resoluciones 18 1760 de 2004 y 18 0372 de 2005 se prorrogó la fecha de entrada en vigencia del RETIE, la primera hasta el hasta el 31 de marzo de 2005 y la segunda hasta el 30 de abril de 2005, lo cual obedeció entre otros aspectos a la necesidad de realizar algunos ajustes al Reglamento Técnico antes de su entrada en vigencia, con el propósito de garantizar su efectiva aplicabilidad. Por lo expuesto, RESUELVE (van 41 articulos modificatorios incluyendo los siguientes:)**N Del E: Este texto no está en la resolución, es nuestro.SPT Ingeniería Ltda
7. Continuación de la Resolución «Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 180398 de 2004»ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. La presente Resolución requiere para su vigencia la publicación en elDiario Oficial y modifica en lo pertinente el Anexo General de la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004.ARTÍCULO CUADRAGÉSIMOPRIMERO. De conformidad con la resolución 18 0372 de 2005 elReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE modificado por la presente Resolución, inicia suvigencia el 1 de mayo del año 2005. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABR. 2005 LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO Ministro de Minas y Energía www.sptingenieria.com
8. República de Colombia Libertad y Orden MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1419 DE (1 NOV. 2005 ) Por la cual se aclara algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ministro de Minas y Energía en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el Decreto 070 de 2001 y la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, y, CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, el cual fue modificado por la número 18 0498 de 2005. Que por errores de impresión y transcripción se requiere aclarar algunos aspectos de la Resolución 18 0498 de 2005. Que se hace necesario eliminar la exigencia de declaración extrajuicio exigida en el literal “b” del numeral 2 y en el numeral 3 del Artículo 45° “DISPOCIONES TRANSITORIAS” del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 2150 de 1995. Que se ha presentado dificultades en la creación de organismos de certificación de instalaciones eléctricas, lo cual ha generado que a la fecha no se cuente con organismo alguno que haga efectivo el RETIE. Por esta razón se requiere modificar el sistema de certificación de instalaciones eléctricas de conformidad con la normativa andina. Que por lo anterior, RESUELVE (Van 21 artículos modificatorios incluyendo los siguientes:)**N Del E: Este texto no está en la resolución, es nuestro.SPT Ingeniería Ltda
9. Continuación de la Resolución “Por la cual se aclara algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Aclarar que cuando en la Resolución 18 0498 del 29 de abril de 2005,se hace referencia al Decreto 2152 de 1992 como norma rectora de la Superintendencia de Industria y Comercio,se está haciendo referencia es al decreto 2153 de 1992.ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación yaclara el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE expedido mediante Resolución 18 0398 del7 de abril de 2004, modificado por la Número 18 0498 de 2005. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los 1 NOV. 2005 MANUEL MAIGUASHCA OLANO Viceministro de Minas y Energía, encargado de las funciones del Ministro de Minas y Energía www.sptingenieria.com
10. 10 República de Colombia Libertad y Orden MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE 2 - ABRIL- 2007* Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE El Ministro de Minas y Energía en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decre- to 070 de 2001 y la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004 y CONSIDERANDO Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Que mediante Resoluciones 18 1760 de 2004 y 18 0372 de 2005 se prorrogó la fecha de entrada en vigencia del RETIE, la primera hasta el 31 de marzo de 2005 y la segunda hasta el 30 de abril de 2005, lo cual obedeció entre otros aspectos a la necesidad de realizar algunos ajustes al Reglamento Técnico antes de su entrada en vigencia, con el propósito de garantizar su efectiva aplicabilidad. Que posteriormente se expidió la Resolución 18 0498 del 25 de abril de 2005, mediante la cual se modificó par- cialmente la Resolución 18 0398 de 2004. Que el 1 de noviembre de 2005 se expidió la Resolución 18 1419 por la cual se aclaran algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE. Que producto del análisis y dinámica del Reglamento Técnico, se requiere adicionar algunos productos, realizar ajustes de redacción; así como cambiar las viñetas por numerales o literales, a fin de que los requisitos establecidos sean de fácil identificación. Adicionalmente se hace necesario expedir en un solo documento el Anexo General con el objeto de facilitar su consulta. Que teniendo en cuenta que todo Reglamento Técnico debe cumplir el requisito denominado “Redun- dancia y compatibilidad de reglamentos”, consistente en verificar que en la actualidad no existan reglamentos vigentes que regulen la materia objeto del mismo, se requiere ampliar el término previsto para exigir el cumpli- miento de la tabla 34 del anexo General del RETIE debido a que en la actualidad este Ministerio está trabajando en la expedición de reglamentos en materia de alumbrado público e iluminación y de uso racional de energía. Por lo anterior, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas contenido en el anexo general de la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, el cual ha sido modificado y aclarado mediante Reso- luciones 180498 del 27 de abril de 2005 y 18 1419 del 1 de noviembre de 2005. ARTICULO SEGUNDO: A partir de la vigencia de la presente Resolución el Reglamento Técnico de Insta-SPT Ingeniería Ltda
11. 11 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE laciones Eléctricas – RETIE, será el contenido en el Anexo General de la presente Resolución el cual forma parte integral de este acto administrativo; así como el anexo Número Dos (2) correspondiente a los siete (7) primeros capítulos de la norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”, primera actualización del 25 de noviembre de 1998, el cual fue publicado en el Diario Oficial Nro.45.592 del 27 de junio de 2004. ARTICULO TERCERO: El Anexo General expedido mediante la presente Resolución sustituye el adoptado mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, así como las modificaciones y aclaraciones contempladas en las Resoluciones 18 0498 del 30 de abril de 2005 y 18 1419 del 1 de noviembre de 2005. ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004 continúan sin modificación alguna. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D. C. 2 ABRIL 2007 HERNÁN MARTINEZ TORRES Ministro de Minas y Energía*N Del E: Esta publicación tiene en cuenta únicamente los artículos del anexo general de esta resolución yse publican como aparece en dicho documento www.sptingenieria.com
12. Libertad y Orden MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1294 DE 6 - AGOSTO- 2008* Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE EL VICEMINISTRO DE MINAS Y ENERGÍAEncargado de las funciones del Ministro de Minas y Energía en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto 070 de 2001 y la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004 y CONSIDERANDOQue el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004.Que mediante Resoluciones 18 1760 de 2004 y 18 0372 de 2005 se prorrogó la fecha de entrada en vigenciadel RETIE, la primera hasta el 31 de marzo de 2005 y la segunda hasta el 30 de abril de 2005, lo cual obedecióentre otros aspectos a la necesidad de realizar algunos ajustes al Reglamento Técnico antes de su entrada envigencia, con el propósito de garantizar su efectiva aplicabilidad.Que posteriormente se expidió la Resolución 18 0498 del 25 de abril de 2005, mediante la cual se modificóparcialmente la Resolución 18 0398 de 2004.Que el 1 de noviembre de 2005 se expidió la Resolución 18 1419 por la cual se aclaran algunos aspectos delReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE.Que el 2 de abril de 2007 se expidió la Resolución 10 0466, por medio de la cual se hicieron unas modificaciones al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.Que el 4 de diciembre de 2007 se expidió la resolución 18 2011, por la cual se amplía el plazo de vigencia decertificado de conformidad del producto “Puertas cortafuego”.Que antes de la expiración de la vigencia del RETIE se verificó que continuaban siendo válidas y vigentes lasrazones que motivaron su expedición; razón por la cual mediante Resolución 18 0632 del 29 de abril de 2009 seamplió la vigencia del mismo por un término de cinco (5) años. Que producto del análisis y dinámica del Reglamento Técnico, se requiere precisar algunos aspectos técnicoscon el fin de que su aplicación sea efectiva, así mismo se hace necesario realizar ajustes de redacción y pre-sentación del anexo, con el objeto de que los requisitos establecidos sean de fácil identificación.Que adicional a lo anterior resulta indispensable expedir en un solo documento el Anexo General con el objetoSPT Ingeniería Ltda
13. Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE de facilitar la consulta. Por lo anterior, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas contenido en el anexo general de la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, el cual ha sido modificado y aclarado mediante Reso- luciones 180498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1 de noviembre de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007 y 18 2011 del 4 de diciembre de 2007. ARTICULO SEGUNDO: A partir de la vigencia de la presente Resolución el Reglamento Técnico de Insta- laciones Eléctricas – RETIE, será el contenido en el Anexo General de la presente Resolución el cual forma parte integral de este acto administrativo; así como el anexo Número Dos (2) correspondiente a los siete (7) primeros capítulos de la norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”, primera actualización del 25 de noviembre de 1998, el cual fue publicado en el Diario Oficial Nro.45.592 del 27 de junio de 2004. ARTICULO TERCERO: El Anexo General expedido mediante la presente Resolución sustituye el adoptado mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, así como las modificaciones y aclaraciones contempladas en las Resoluciones 18 0498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1 de noviembre de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007 y 18 2011 del 4 de diciembre de 2007. ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir la fecha de su publicación en el Diario Oficial. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D. C. 6 AGOSTO 2008 MANUEL FERNANDO MAIGUASHCA OLANO Viceministro de Minas y Energía encargado de las funciones de Ministro de Minas y Energía*N Del E: Esta publicación tiene en cuenta únicamente los artículos del anexo general de esta resolución yse publican como aparece en dicho documento www.sptingenieria.com
14. 14SPT Ingeniería Ltda
15. 15 Anexo generalITRODUCCIÓN	22CAPÍTULO I	24DISPOSICIONES GENERALES	24 ARTÍCULO 1º. OBJETO	24 ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN	25 2.1 Instalaciones	25 2.2 Personas	27 2.3 Productos	27 2.4 Excepciones	41 ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES	42 ARTÍCULO 4º. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SGLAS 56 ARTÍCULO 5º. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS	58 5.1 Evaluacion del nivel de riesgo	59 5.2 Factores de riesgo eléctrico más comunes	61 5.3 Medidas que se deben tomar en situaciones de alto riesgo o peligro inminente	63 5.4 Notificación de accidentes	64 ARTÍCULO 6º. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	64 ARTÍCULO 7º. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	65CAPÍTULO II	66REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES	66 ARTÍCULO 8º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	66 8.1 Diseño de las instalaciones eléctricas 66 8.2 Productos usados en las instalaciones eléctricas	68 8.3 Construcción de la instalación eléctrica 68 8.4 Otras personas responsables de las instalaciones eléctricas 68 8.5 Conformidad con el presente reglamento 69 8.6 Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas	69 8.7 Pérdidas técnicas de energía aceptadas en las instalaciones eléctricas	70 ARTÍCULO 9º. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA 70 ARTÍCULO 10º. SISTEMA DE UNIDADES.	70 ARTÍCULO 11º. SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 72 11.1 Símbolos eléctricos	72 11.2 Señalización de seguridad	73 11.3 Características específicas del símbolo de riesgo eléctrico	76 11.4 Código de colores para conductores. 76 ARTÍCULO 12º. COMUNICACIONES PARA MANIOBRAS Y COORDINACIONES DE TRABAJOS ELÉCTRICOS	77 ARTÍCULO 13º. DISTANCIAS DE SEGURIDAD	79 13.1 Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones	80 13.2 Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones 82 13.3 Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura	85 13.4 Distancias mínimas para prevención de riesgos por arco eléctrico	87 ARTÍCULO 14º. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	89 www.sptingenieria.com
16. 16 14.1 Campo eléctrico	90 14.2 Campo magnético	90 14.3 Campo electromagnético	90 14.4 Valores límites de exposición a campos electromagnéticos para seres humanos	91 14.5 Medición de campos electromagnéticos	91 ARTÍCULO 15º. PUESTAS A TIERRA	92 15.1 Diseño del sistema de puesta a tierra	93 15.2 Requisitos Generales de las puestas a tierra	94 15.3 Materiales de los sistemas de puesta a tierra	96 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra	99 15.5 Mediciones 99 15.6 Puestas a tierra temporales	101 ARTÍCULO 16º. ILUMINACIÓN	102 16.1 Diseño de Iluminación	103 16.2 Instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación	103 ARTÍCULO 17º. REQUISITOS DE PRODUCTOS	108 17.1 Alambres y cables para uso eléctrico	108 17.2 Bombillas o lámparas y portalámparas	118 17.3 Cercas eléctricas	121 17.4 Cintas aislantes eléctricas	123 17.5 Clavijas y tomacorrientes	123 17.6 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (dps)	126 17.7 Equipos de corte y seccionamiento 128 17.7.1 Interruptores manuales de baja tensión	128 17.7.2 Pulsadores	129 17.7.3 Interruptores automáticos de baja tensión 129 17.7.4 Interruptores, reconectadores, seccionadores de media tensión 131 17.7.5 Cortacircuitos para redes de distribución	132 17.8 Motores y generadores	132 17.9 Tableros eléctricos	134 17.9.1 Tableros de baja tensión	134 17.9.2 Celdas de media tensión	136 17.10 Transformadores eléctricos	138 17.11 Bandejas portacables y canalizaciones (canaletas, ductos, tubos, tuberías y bus de barras)	140 17.12 Cajas y conduletas	144 17.13 Extensiones y multitomas para baja tensión	145 17.14 Aisladores electricos 146 17.15 estructuras o postes para redes de distribución	147 17.16 Puertas cortafuego 149 17.17 Herrajes de líneas de transmisión y redes de distribución	150 17.18 Fusibles	151 17.19 Contactores	151 17.20 Condensadores de baja y media tensión	151 17.21 Unidades de potencia ininterrumpida (ups)	151 17.22 Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión)	152 17.23 Productos utilizados en instalaciones especiales	152 ARTÍCULO 18º. REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	152 18.1 Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos	152 18.2 Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos	153 18.3 Componentes del sistema de protección contra rayos 153SPT Ingeniería Ltda
17. 17 ARTÍCULO 19º. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	154 19.1 Maniobras	156 19.2 Verificación en el lugar de trabajo.	156 19.3 Señalización del área de trabajo	156 19.4 Escalamiento de postes y estructuras y protección contra caídas	156 19.5 Reglas de oro de la seguridad	156 19.6 Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados	157 19.7 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo	158 19.8 Apertura de transformadores de corriente	158 ARTÍCULO 20º. MÉTODOS DE TRABAJO EN TENSIÓN 158 20.1 Organización del trabajo	159 20.2 Procedimientos de ejecución	159CAPITULO III	161REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN	161 ARTÍCULO 21º. EDIFICACIONES.	161 ARTÍCULO 22º. REQUISITOS GENERALES DE CENTRALES DE GENERACIÓN	163 22.1 Distancias de seguridad	163 22.2 Puestas a tierra	163 22.3 Valores de campo electromagnético	163 22.4 Subestaciones asociadas a centrales de generación	164CAPÍTULO IV 165REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN	165 ARTÍCULO 23º ASPECTOS GENERALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	166 ARTÍCULO 24º. ZONAS DE SERVIDUMBRE.	166 ARTÍCULO 25º. ESTRUCTURAS DE APOYO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	168 ARTÍCULO 26º HERRAJES	170 ARTÍCULO 27º AISLAMIENTO	170 ARTÍCULO 28º CONDUCTORES Y SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN	170 28.1 Conductores	170 28.2 Señales de aeronavegación	171CAPÍTULO V	172REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. (SUBESTACIONES)	172 ARTÍCULO 29º. DISPOSICIONES GENERALES	172 29.1 Clasificación de las subestaciones	172 29.2 Requisitos generales para subestaciones	173 29.3 Salas de operaciones, mando y control	175 29.4 Distancias de seguridad en subestaciones exteriores	175 29.5 Distancias de seguridad en subestaciones en interiores	178 ARTICULO 30º. REQUISITOS ADICIONALES PARA ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES	178 30.1 Subestaciones de alta y extra alta tensión	178 30.2 Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones. 178 30.3 Subestaciones tipo poste. 179 30.4 Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín.	180 30.5 Certificación de subestaciones para instalaciones de uso final.	180CAPÍTULO VI.	181REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN.	181 ARTÍCULO 31º ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN .	181 31.1 Alcance del sistema de distribución.	181 31.2 Requisitos básicos para sistemas de distribución.	182 31.3 Puestas a tierra de sistemas de distribución.	182 www.sptingenieria.com
18. 18 ARTÍCULO 32º. ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN.	183 32.1 Estructuras de soporte. 183 32.2 Herrajes. 183 ARTÍCULO 33º AISLAMIENTO .	184 ARTÍCULO 34º CONDUCTORES.	185 ARTÍCULO 35º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO.	186CAPÍTULO VII.	188REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL.	188 ARTÍCULO 36º. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD.	188 ARTICULO 37º. LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USO FINAL. 190 37.1 Generalidades.	190 37.2 Protección contra contacto directo o indirecto.	191 37.3 Protecciones contra sobrecorrientes.	192 37.4 Mantenimiento y conservación de las instalaciones para uso final.	192 ARTICULO 38º REQUISITOS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ESPECIALES. 193 38.1 Certificación de productos para instalaciones especiales. 193 38.2 Instalaciones en lugares de alta concentración de personas. 193 38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio.	193 38.4 Instalaciones para Piscinas.	194 ARTÍCULO 39 º REQUISITOS ADICIONALES PARA LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA .	195 ARTÍCULO 40º. REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN MINAS.	198 40.1 Requisitos generales.	198 40.2 Requisitos de conexión a tierra.	200 40.3 Requisitos para equipos.	200 40.4 Requisitos específicos para minas subterráneas.	201CAPÍTULO VIII.	202PROHIBICIONES.	202 ARTÍCULO 41º. PROHIBICIONES.	202 41.1 Compuestos persistentes.	202 41.2 Pararrayos radiactivos.	202 41.3 Uso de la tierra como único conductor de retorno.	203 41.4 Materiales reutilizados en instalaciones de uso final.	203CAPÍTULO IX.	204DISPOSICIONES TRANSITORIAS.	204 ARTÍCULO 42º. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 204 42.1 Certificado de conformidad para algunos productos. 204 42.2 Certificado de conformidad de algunas instalaciones eléctricas. 205CAPÍTULO X .	207VIGILANCIA Y CONTROL.	207 ARTÍCULO 43º. ENTIDADES DE VIGILANCIA.	207 ARTÍCULO 44º. EVALUACION DE CONFORMIDAD.	207 44.1 Certificación de conformidad de productos.	208 44.2 Certificación de productos de uso directo y exclusivo del importador.	209 44.3 Acreditación.	210 44.4 Organismos de certificación. 210 44.5 Organismo de inspección de instalaciones eléctricas.	210 44.6 Certificación de conformidad de Instalaciones Eléctricas.	211 44.6.1 Declaración de Cumplimiento.	211 44.6.2 Inspección con fines de certificación. 211SPT Ingeniería Ltda
19. 19 44.6.3 Excepciones del dictamen de inspección. 213 44.6.4 Componentes del dictamen del organismo de inspección.	213 44.6.5 Formatos para el dictamen de inspección.	218 44.6.6 Revisión de las Instalaciones. 218 44.6.7 Validez de certificados y dictámenes emitidos bajo otras resoluciones.	219CAPÍTULO XI.	220REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	220 ARTÍCULO 45º. INTERPRETACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO.	220CAPÍTULO XII.	222RÉGIMEN SANCIONATORIO.	222 ARTÍCULO 46º. SANCIONES.	222FIGURAS Figura 1. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz.	59 Figura 2. Matriz de análisis de riesgo.	59 Figura 3. Estructura de la CEM.	64 Figura 4. Símbolo de riesgo eléctrico.	76 Figura 5. Distancias de seguridad en zonas con construcciones.	81 Figura 6. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías.	82 Figura 7. Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar.	82 Figura 8. Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos.	82 Figura 9. Límites de aproximación.	89 Figura 10. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas. 95 Figura 11. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades.	95 Figura 12. Puestas a tierra separadas o independientes.	95 Figura 13. Esquema de medición de resistividad aparente. 100 Figura 14. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra.	100 Figura 15. Montajes típicos de puestas a tierra temporales.	102 Figura 16. Posición de la camisa roscada del portalámpara [mm].	119 Figura 17. Dimensiones del casquillo de una bombilla en milímetros.	119 Figura 18. Montaje de los DPS.	126 Figura 19. Ancho de la zona de servidumbre.	167 Figura 20. Zona de seguridad para circulación de personal.	176 Figura 21. Zonas de seguridad.	176 Figura 22. Distancias de seguridad para prevenir contactos directos en subestaciones exteriores.	177TABLAS Tabla 1. Productos objeto del RETIE.	28 Tabla 2. Partidas arancelarias. 30 Tabla 3. Organismos de normalización.	56 Tabla 4. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización.	56 Tabla 5. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo. 58 Tabla 6. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos.	58 Tabla 7. Factores de riesgos eléctricos más comunes. 62 Tabla 8. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia.	70 Tabla 9. Principales símbolos gráficos.	72 Tabla 10. Clasificación y colores para las señales de seguridad.	74 Tabla 11. Principales señales de seguridad. 75 Tabla 12. Dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico en mm. 76 www.sptingenieria.com
20. 20 Tabla 13. Código de colores para conductores.	77 Tabla 14. Código Q.	78 Tabla 15. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.	80 Tabla 16. Distancias mínimas de seguridad para diferentes situaciones.	83 Tabla 17. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones. 85 Tabla 18. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo.	86 Tabla 19. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura.	87 Tabla 20. Límites de aproximación a partes energizadas de equipos. 88 Tabla 21. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos. 91 Tabla 22. Máxima tensión de contacto para un ser humano. 93 Tabla 23. Requisitos para electrodos de puesta a tierra.	96 Tabla 24. Constantes de materiales. 98 Tabla 25. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra	99 Tabla 26. Niveles de iluminancia aceptados para diferentes áreas y actividades. 104 Tabla 27. Requisitos para alambre de cobre suave.	111 Tabla 28. Requisitos para cables de cobre suave. 111 Tabla 29. Requisitos para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre– AAC.	112 Tabla 30. Requisitos para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR.	113 Tabla 31. Requisitos para cables de aleaciones de aluminio clase A y AA – AAAC.	114 Tabla 32. Requisitos para alambres y cables aislados.	115 Tabla 33. Requisitos para clase 1: alambres. 117 Tabla 34. Requisitos para clase 2: cables. 117 Tabla 35. Parámetros de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado. 120 Tabla 36. Distancias mínimas de seguridad de cercas eléctricas a circuitos de distribución 123 Tabla 37. Espesores mínimos de tuberías no metálicas.	143 Tabla 38. Características de los terminales de captación y bajantes.	154 Tabla 39. Distancias mínimas de seguridad para trabajos con líneas energizadas.	155 Tabla 40. Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista o que no conozca los riesgos asociados a la electricidad. 155 Tabla 41. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo.	158 Tabla 42. Ancho de la zona de servidumbre.	167 Tabla 43. Diámetro mínimo de las balizas según nivel de tensión.	171 Tabla 44. Distancias de seguridad en el aire, para las Figuras 20 y 21.	177 Tabla 45. Distancias de seguridad para la Figura 22.	178 Tabla 46. Límites de temperatura – equipo eléctrico. 194 Tabla 47. Nombres comerciales de PCB.	202FORMATOS Formato 1. Declaración del constructor.	212 Formato 2. Dictamen de inspección y verificación para líneas de transmisión	214 Formato 3. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de transformación	215 Formato 4. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de distribución	216 Formato 5. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final.	217SPT Ingeniería Ltda
21. 21SPT Ingeniería Ltda
22. 22 Libertad y Orden República de Colombia Ministerio de Minas y Energía Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie) Anexo General Introducción Se tiene un nuevo orden en el comercio mundial y como consecuencia directa un nuevomarco en temas de reglamentación; términos como homologación y Normas Técnicas Colom-bianas Oficiales Obligatorias (NTCOO) ya perdieron su vigencia, ahora el esquema se basa enReglamentos Técnicos de carácter obligatorio, Normas Técnicas de carácter voluntario y enque cada país es autónomo para defender los objetivos legítimos. La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida actual,obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de laspersonas con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabilidad y calidad delos productos, la compatibilidad de los equipos y su adecuada utilización y mantenimiento. En cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las au-toridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida,honra y bienes. En tal sentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad enmateria energética, debe adoptar las normas y reglamentos técnicos orientados a garantizarla protección de la vida de las personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienesy servicios relacionados con el sector a su cargo. El Ministerio de Minas y Energía, con el fin de facilitar la adaptación de las normas técnicas,al progreso tecnológico, incluye en el presente Reglamento Técnico las prescripciones de www.sptingenieria.com
23. 23 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALEScarácter general, donde se establecen los requisitos mínimos que garanticen los objetivoslegítimos. Para ello se han reunido en este Reglamento Técnico los preceptos esenciales, que por seruna garantía de seguridad frente a riesgos eléctricos, definen el ámbito de aplicación y lascaracterísticas básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidiren las relaciones entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, con especial enfoqueen los problemas de la seguridad de estos últimos y los aspectos que se refieren a la interven-ción del Gobierno en caso de infracciones y al procedimiento para cada caso. Se espera quedichos preceptos sean aplicados con ética por todos los profesionales de la electrotecnia enColombia, como parámetros básicos o mínimos. Quienes ejercen con profesionalismo, sabenque pueden seguir aplicando las normas técnicas, porque con ello lograrán óptimos nivelesde seguridad y calidad. Para efectos del presente Reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus con-jugaciones, deben entenderse como “estar obligado”. El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la se-guridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente;previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripcionesparten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.Igualmente, este Reglamento propicia el uso racional y eficiente de energía como una formade protección al medio ambiente y garantía del abastecimiento energético que requiere elpaís. Las normas técnicas referenciadas deben servir para concretar y ampliar el alcance delReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.SPT Ingeniería Ltda
24. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 24 Capítulo I Disposiciones GeneralesARTÍCULO 1º. OBJETOEl objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes agarntizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservacióndel medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origeneléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecá-nicos y de fabricación de equipos.Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de lasinstalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la confiabilidad, calidad y ade-cuada utilización de los productos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad paralas instalaciones eléctricas.Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innece-sarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones,equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución yutilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: • La protección de la vida y la salud humana. • La protección de la vida animal y vegetal. • La preservación del medio ambiente. • La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. www.sptingenieria.com
25. 25 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESPara cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento Técnico se basó en los siguien-tes objetivos específicos: a) Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirec- tos.	b) Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la elec- tricidad. c) Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía. d) Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctri- cas. e) Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensio- nes. f ) Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia. g) Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. h) Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, cons- tructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad. i) Unificar las características esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. j) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento. k) Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. l) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico.ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN El presente reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellasy a las personas que las intervienen, en los siguientes términos: 2.1 InstalacionesPara efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitoseléctricos con sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos queconforman un sistema eléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, transfor-mación, distribución o uso final de la energía eléctrica, dentro de los límites de tensión yfrecuencia establecidos en el presente Reglamento.Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio cumplimien-to en Colombia, en todas las instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicaso privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 kV decorriente alterna (c.a.), con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o iguala 48 V en corriente continua (c.c.).SPT Ingeniería Ltda
26. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 26Las prescripciones técnicas del presente Reglamento serán exigibles en condiciones normaleso nominales de las instalaciones. No serán exigibles en los casos de fuerza mayor o de ordenpúblico que las alteren; en estos casos, el propietario de la instalación procurará reestablecerlas condiciones de seguridad en el menor tiempo posible.Todas las instalaciones objeto del presente reglamento deben demostrar su cumplimientomediante certificado de conformidad. En los casos en que se exija la certificación plena, estase entenderá como la declaración de cumplimiento suscrita por el constructor de la insta-lación eléctrica, acompañada del dictamen del organismo de inspección que valide dichadeclaración.El presente Reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda instala-ción eléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación de una instalación eléctrica, que serealice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución o uso finalde la energía eléctrica, incluyendo las instalaciones de potencia eléctrica que alimenten losequipos para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, equipos, máquinasy herramientas, de conformidad con lo siguiente: 2.1.1 Instalaciones eléctricas nuevas.Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entró en operación con posterioridad amayo 1º de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004por la cual se adoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. 2.1.2 Ampliación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica la que implique solicitud de au-mento de capacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductoresy demás componentes. La parte ampliada siempre deberá demostrar la conformidad con elpresente reglamento. Cuando se den las siguientes condiciones, ésta será mediante certifi-cación plena: a) En instalaciones residenciales cuando la ampliación supere 10 kVA. b) En instalaciones comerciales cuando la ampliación supere 20 kVA. c) En instalaciones industriales cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad ins- talada. d) En un circuito de una red de distribución de uso general cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada o la longitud del circuito. En el evento que la red de distribución sea de uso exclusivo de un usuario deberá dársele el tratamiento de ins- talación de uso final. e) En una planta de generación cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instala- da y se deba al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de máquinas. f ) En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la capacidad instalada. g) En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de operación o su capacidad instalada. 2.1.3 Remodelación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como remodelación de una instalación eléctrica la sustitución de dispositivos,equipos, conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La parte remodeladadeberá demostrar la conformidad con el presente reglamento y en el caso que la remodelación www.sptingenieria.com
27. 27 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESsupere el 80%, deberá acondicionarse toda la instalación al presente reglamento y se le daráel tratamiento como a una instalación nueva.El porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de conexión en cada nivel de tensión. b) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el porcentaje estará referido al inventario de todas las unidades constructivas del mismo tipo, exis- tentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva donde se realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será referido a la longitud total de la red asociada al transformador. c) Para líneas de transmisión con tensión nominal de 57,5 kV o mayor, la medida para de- terminar el porcentaje será la totalidad de la línea, es decir, desde el pórtico de salida en la subestación hasta el pórtico de entrada en la otra subestación que permita el seccionamiento de la línea. d) En subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de uso final, el por- centaje estará referido al número de elementos de la unidad constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La certificación plena se aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas. e) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente donde se realicen los trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa de máquinas a uso final y subestaciones a transformación.En toda instalación nueva, ampliación o remodelación, la persona calificada responsable dela construcción, deberá declarar el cumplimiento del reglamento en los formatos definidosen el presente Anexo General. 2.2 PersonasEste Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicasnacionales o extranjeras, contratistas u operadores y en general por quienes generen, transfor-men, transporten, distribuyan, usen la energía eléctrica y ejecuten actividades relacionadas conlas instalaciones eléctricas. Así como por los productores, importadores y comercializadoresde los productos objeto del RETIE. 2.3 ProductosLos productos contemplados en la Tabla 1, por ser los de mayor utilización en las instalacioneseléctricas y estar directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del Regla-mento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitosestablecidos en éste y demostrarlo mediante un certificado de producto conforme con elpresente reglamento. PRODUCTO Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V Alambre de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico. Alambres de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico Tabla 1. Productos objeto del RETIE. • Continúa sig. pagina SPT Ingeniería Ltda
28. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 28 PRODUCTOBalizas plásticas utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisiónBalizas de aluminio utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisiónBandejas portacablesBombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W y menor de 200 W. y lámparasfluorescentes- compactas de uso domestico o similarCables de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctricoCables de cobre aislados o sin aislar, para uso eléctricoCajas de conexión para tensión menor a 1000 V.Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicasCeldas para uso en subestaciones de media tensiónCinta aislante eléctrica.Clavijas eléctricas para baja tensiónControladores o impulsores para cercas eléctricas.Contactores eléctricos.Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.Conector para electrodos de puesta a tierra.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66kV (limitadores de tensión).Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66kV (amortiguadores de onda).Ductos de barras (blindadoras)Electrodos de puesta a tierra en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recu-brimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierraEstructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicosexclusivos para ese uso.Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendogrupos electrógenos y pequeñas plantas de generación.Herrajes, para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 VInterruptores manuales o swiches de baja tensión, para uso domestico o similares.Interruptores de media tensión. Tabla 1. Productos objeto del RETIE. • Continúa sig. pagina www.sptingenieria.com
29. 29 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES PRODUCTO Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W, de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V. Portalámparas para bombilla incandescente, de usos domestico o similar. Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas. Puestas a tierra temporales. Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas. Pulsadores. Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V. Tableros o celdas de media tensión. Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales. Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas. Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas. Productos para instalaciones clasificadas como peligrosas. Productos para instalaciones con alta concentración de personas. Seccionadores de media y baja tensión Unidades ininterrumpidas de potencia - UPS Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión). Productos utilizados en instalaciones especiales y ambientes especiales (Áreas clasificadas). Tabla 1. Productos objeto del RETIE Nota: El presente Reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales definidosen la Tabla 1 y no a las partidas del arancel de aduanas, puesto que en estas se pueden clasi-ficar productos que no son objeto del RETIE o a pesar de que se trate de productos incluidosen este reglamento, la partida arancelaria es susceptible de modificación por la autoridadcompetente.Para efectos del control y vigilancia de los productos objeto del RETIE, la Tabla 2 muestraalgunas partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cua-les un producto, que siendo objeto del RETIE se puede excluir de su cumplimiento, por serdestinado a aplicaciones distintas al alcance de este Reglamento y por tal razón, no requierendemostrar conformidad con el RETIE. Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probaránante la entidad de control, con los mecanismos previstos en la normatividad vigente.SPT Ingeniería Ltda
30. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 30 Nota marginal para aplicar o excluir Partida Descripción según un producto del cumplimiento delarancelaria arancel RETIE Tubos rígidos de polímeros Aplica únicamente a tuberías para instalaciones3917210000 de etileno. eléctricas, (tubos conduit) Tubos rígidos de polímeros Aplica únicamente a tuberías para instalaciones3917220000 de propileno. eléctricas (tubos conduit) Tubos rígidos de polímeros Aplica únicamente a tuberías para instalaciones3917230000 de cloruro de vinilo. eléctricas, (tubos conduit) Tubos rígidos, de los demás3917291000 Aplica únicamente a tuberías para instalaciones plásticos, de fibra vulcani- eléctricas, (tubos conduit) zada.3917299000 Los demás tubos rígidos, Aplica únicamente a tuberías para instalaciones de los demás plásticos eléctricas, (tubos conduit)3925900000 Canalizaciones no metá- Aplica únicamente a canalizaciones para instalacio- licas nes eléctricas Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas3919100000 planas, autoadhesivas, de Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de plástico, incluso en rollos uso eléctrico. de anchura inferior o igual a 20 cm. Las demás manufacturas Aplica única y exclusivamente a balizas utilizadas3926909090 de plástico y manufacturas en líneas de transmisión como señales de aerona- de las demás materias de vegación. las partidas 39.01 a 39.14.7222119000 Barras y perfiles de acero Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra. inoxidable Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin7304310000 costura), de hierro o acero Aplica únicamente a tuberías para instalaciones sin alear, de sección circu- eléctricas (tubos conduit) lar, estirados o laminados en frío. Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura7304390000 Aplica únicamente a tuberías para instalaciones (sin costura), de hierro o eléctricas (tubos conduit) acero sin alear, de sección circular. Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura7304510000 (sin costura), de sección Aplica únicamente a tuberías para instalaciones circular, de los demás eléctricas (tubos conduit) aceros aleados, estirados o laminados en frío. Tabla 2. Partidas arancelarias • Continúa sig. página www.sptingenieria.com
31. 31 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Nota marginal para aplicar o excluir Partida Descripción según un producto del cumplimiento del arancelaria arancel RETIE Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin 7304590000 Aplica únicamente a tuberías para instalaciones costura), de sección circu- eléctricas (tubos conduit) lar, de los demás aceros aleados. Los demás tubos y perfiles 7306610000 Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones huecos de sección cuadra- metálicas para instalaciones eléctricas. da o triangular. Torres y castilletes, de fundición, de hierro o de Aplica únicamente a torres postes y demás estruc- 7308200000 acero, excepto las construc- turas para transporte o distribución de energía ciones prefabricadas de la eléctrica. partida 94.06. Las demás redes y rejas 7314390000 soldadas en los puntos de Aplica únicamente a bandejas portacables. cruce Las demás manufacturas Aplica únicamente a herrajes galvanizados utiliza- 7326190000 de hierro o de acero forja- dos en líneas y redes eléctricas y perfiles galvaniza- das o estampadas pero sin dos para torres de líneas de transmisión o redes de trabajar de otro modo. distribución Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, Barras de sección variable, con recubrimiento de cobre o cinc, acero inoxi- 7326900010 de hierro o de acero. dable u otro material, para protección contra la corrosión 7407100000 Barras y perfiles de cobre Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra refinado. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, 7407210000 Barras y perfiles a base de con recubrimiento de cobre o aleaciones cobre- cobre-zinc (latón). zinc. Alambre de cobre refinado 7408110000 con la mayor dimensión de la Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso eléc- sección transversal superior trico, sin incluir el alambrón sin trefilar a 6 mm. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en conductores eléctricos, pero no aplica a alambre de cobre sin trefilar o cuando se fabriquen o im- 7408190000 Los demás alambres de porten para incorporarlos como parte constitutiva cobre refinado. de automotores, navíos, aeronaves, electrodomés- ticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás máquinas y herramientas. Tabla 2. Partidas arancelarias • Continúa sig. página SPT Ingeniería Ltda
32. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 32 Nota marginal para aplicar o excluir Partida Descripción según un producto del cumplimiento delarancelaria arancel RETIE Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en conductores de instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando se importen o fabriquen para Cables, trenzas y artículos7413000000 incorporarlos como parte integral de automotores, similares de cobre, sin aislar navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de para electricidad. electromedicina, elementos para señales de teleco- municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en instalaciones eléctricos, pero no Cables, trenzas y similares, aplica cuando estos se importen o se fabriquen7614100000 de aluminio, con alma de para incorporarlos como parte integral de auto- acero, sin aislar para elec- motores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, tricidad. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en instalaciones eléctricos, pero no aplica cuando estos se importen o se fabriquen Los demás cables, trenzas7614900000 para incorporarlos como parte integral de auto- y similares, de aluminio, sin motores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, aislar para electricidad. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas. Aplica única y exclusivamente a “Balizas utilizadas Las demás manufacturas7616999000 como señales de aeronavegación” en líneas de de aluminio. transmisión. Se excluyen los motores y generadores eléctri- cos de potencia menor a 375 wats y los motores y generadores eléctricos que se importen o se fabriquen para incorporarlos como parte integral Motores y generadores de automotores, navíos, aeronaves, electrodomés-8501 eléctricos exepto los gru- ticos, equipos de electromedicina, elementos para pos electrogenos señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siem- pre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalación eléctrica especial en la NTC 2050 Tabla 2. Partidas arancelarias • Continúa sig. página www.sptingenieria.com
33. 33 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Nota marginal para aplicar o excluir Partida Descripción según un producto del cumplimiento del arancelaria arancel RETIE Se excluyen los grupos electrogenos y conver- tidores rotativos eléctricos de potencia inferior a 1 KVA y los que se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Grupos electrógenos y navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de 8502 convertidores rotativos electromedicina, elementos para señales de teleco- eléctricos. municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máqui- nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, Solo aplica a transformadores de distribución y de potencia superior o igual a 5 kVA. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aero- Transformadores de dielé- naves, electrodomésticos, equipos de electromedi- 8504211000 trico líquido, de potencia cina, elementos para señales de telecomunicacio- inferior o igual a 10 kVA. nes, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como insta- laciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Los demás transformado- navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de res de dieléctrico líquido, electromedicina, elementos para señales de teleco- 8504219000 de potencia superior A 10 municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, kVA pero inferior o igual a máquinas y herramientas siempre que tales máqui- 650 kVA. nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Transformadores de dieléc- navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de trico líquido, de potencia electromedicina, elementos para señales de teleco- 8504221000 superior a 650 kVA pero municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, inferior o igual a 1.000 kVA. máquinas y herramientas siempre que tales máqui- nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, Tabla 2. Partidas arancelarias • Continúa sig. página SPT Ingeniería Ltda
34. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 34 Nota marginal para aplicar o excluir Partida Descripción según un producto del cumplimiento delarancelaria arancel RETIE No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Los demás transformado- navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de res de dieléctrico líquido, electromedicina, elementos para señales de teleco-8504229000 de potencia superior a municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, 1000 kVA pero inferior o máquinas y herramientas siempre que tales máqui- igual a 10.000 kVA. nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica a transformadores de potencia menor de 5 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para incor- Los demás transformado- porarlos como parte integral de automotores, navíos, res eléctricos, de potencia aeronaves, electrodomésticos, equipos de electrome-8504321000 superior a 1 kVA pero dicina, elementos para señales de telecomunicacio- inferior o igual a 10 kVA. nes, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herra- mientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Los demás transformado- navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de res eléctricos, de potencia electromedicina, elementos para señales de teleco-8504329000 superior a 10 kVA pero municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, inferior o igual a 16 kVA. máquinas y herramientas siempre que tales máqui- nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica: Cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, Los demás transformado- navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de res eléctricos, de potencia electromedicina, elementos para señales de teleco-8504330000 superior a 16 kVA pero municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, inferior o igual a 500 kVA. máquinas y herramientas siempre que tales máqui- nas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, Tabla 2. Partidas arancelarias • Continúa sig. página www.sptingenieria.com
Empalmes Alambres

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 9
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 45
 Artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 11
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 14
 ARTÍCULO 15
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 18
 ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 20
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 22
 ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 24
 ARTÍCULO 25
 ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 28
 ARTÍCULO 29
 ARTÍCULO 31
 ARTÍCULO 32
 ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 39
 ARTÍCULO 40
 ARTÍCULO 41
 ARTÍCULO 42
 ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 44
 ARTÍCULO 45
 ARTÍCULO 46
 Artículo 2
 Resolución