Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-20-diciembre-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-1121699
Timestamp: 2016-12-06 09:16:28+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica aero-subterránea a 220 kV, doble circuito, de entrada-salida a la subestación de Pradillos desde el tramo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaverde», en el término municipal de Illescas, en la provincia de Toledo
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica aero-subterránea a 220 kV, doble circuito, de entrada-salida a la subestación de Pradillos desde el tramo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaverde», en el término municipal de Illescas, en la provincia de Toledo Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica aero-subterránea a 220 kV, doble circuito, de entrada-salida a la subestación de Pradillos desde el tramo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaverde», en el término municipal de Illescas, en la provincia de Toledo Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Toledo, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio social en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, n.º 177 y domicilio a efectos de notificaciones relativas a este proyecto en avenida San Luis, 77, 28033 Madrid, solicitando la autorización administrativa y aprobación del proyecto de la instalación arriba citada.
Resultando que a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/200, de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se ha sometido a información pública la petición de Red Eléctrica de España, S.A., no recibiéndose alegaciones.
Resultando que con fecha 21 de mayo de mayo de 2007, se remite separata del proyecto y se solicita informe al Ayuntamiento de Illescas en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, solicitando informe a los efectos previstos en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas; con fecha 14 de septiembre de 2007 se recibe contestación de este organismo, en la cual se informa favorablemente respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico.
Resultando que con fecha 21 de mayo de 2007, se remite separata del proyecto y se solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, solicitando informe a los efectos previstos en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; recibiéndose contestación de este organismo, en la cual se informa favorablemente y se impone un condicionado técnico que es aceptado por Red Eléctrica de España, S.A. en un escrito recibido con fecha 26 de octubre de 2007, salvo en lo relativo a la precariedad a que hace referencia la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo.
Resultando que la modificación solicitada, viene motivada por el fin de garantizar el suministro y mejorar la calidad del mismo.
Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2007.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Capítulo II y V del Título VII del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.
Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A. la línea eléctrica aero-subterránea a 200 kV, doble circuito, de entrada-salida a la subestación de Pradillos desde el tramo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaverde», en el término municipal de Illescas, en la provincia de Toledo, cuyas características principales son:
Término municipal afectado: Illescas.
Fases: Conductores del tipo Duplex-Gull de 381 mm² de sección.
Longitud: 36 metros.
Aisladores: Vidrio y vidrio-composite.
Cable de tierra: AC-50 de 50 mm² de sección.
Cables de fibra óptica de tipo OPGW15 y OPGW6.
Apoyos metálicos de celosía 52 y 52-BIS con cimentación de hormigón en masa.
Puesta a tierra: Mediante anillos cerrados y mediante electrodos de difusión vertical.
Se producirá entronque entre los apoyos 52 y 53 de la línea «Aceca-Villaverde». Eliminación del apoyo 52 existente.
Longitud soterrada: 130 metros.
Fases: Cables de cobre de 2.000 mm² de sección.
Cable de fibra óptica tipo PKP.
Tipo de conexión de pantallas Single-Point.
La finalidad es mejorar la garantía del suministro y mejorar la calidad del mismo.
Madrid, 20 de diciembre de 2007.-El Director General, D. Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto