Source: https://www.scribd.com/document/91714711/GRUPO4-Sistema-Abastecimiento
Timestamp: 2018-12-16 22:04:44+00:00

Document:
GRUPO4_Sistema_Abastecimiento
Uploaded by David Casero Rodríguez
Diseño de un sistema de abastecimiento
Francisco Mancebo Daniel Novillo Elena Mª Vera
23 DE ABRIL DE 2012 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 2. CÁLCULOS GENERALES ............................................................................................ 1 3. DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.......................................................... 2 4. ANÁLISIS PREVIOS ..................................................................................................... 5 5. CAPTACIÓN DE AGUA DEL RÍO Y TRANSPORTE HASTA LA BALSA .................... 6 6. BALSA DE ABASTECIMIENTO.................................................................................... 7 7. DISEÑO DE LA ETAP ................................................................................................... 7 7.1 Diseño de los principales procesos que componen la ETAP. ................................... 7 7.1.1 Bombeo de agua bruta ................................................................................ 8 7.1.2 Cámara de mezcla ..................................................................................... 8 7.1.3 Cámara de floculación ................................................................................ 8 7.1.4 Decantación ............................................................................................... 9 7.1.5 Filtración .................................................................................................... 9 7.2 Diseño de los sistemas de dosificación y almacenamiento de reactivos. ............... 10 7.3 Diseño del depósito de regulación. ........................................................................ 11 8. DISEÑO DE LA IDAM ................................................................................................. 11 8.1 Pretratamiento químico. ......................................................................................... 12 8.2 Pretratamiento físico. ............................................................................................. 12 8.3 Bastidores de membranas. Ósmosis inversa.......................................................... 13 8.4 Recuperación de energía por cámaras de intercambio de presión ......................... 14 8.5 Post-tratamiento mediante saturadores de cal.. ..................................................... 14 8.6 Diseño del depósito de regulación. ........................................................................ 14 9. DISEÑO DE DEPÓSITOS ........................................................................................... 15 10. DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO .......................................................... 16 11. LEGISLACIÓN .......................................................................................................... 17 12. CONTROL ANALÍTICO ............................................................................................. 18 12.1 Autocontrol. .......................................................................................................... 18 12.1.1 Análisis de control ........................................................................................ 19 12.1.2 Análisis completo ......................................................................................... 19 12.1.3 Examen organoléptico ................................................................................. 21 12.2 Análisis en el grifo del consumidor. ...................................................................... 22 12.3 Frecuencia de controles. ...................................................................................... 22 13. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA ........................................................ 24 13.1 Caracterización de la demanda. ........................................................................... 24
13.2 Programa de gestión de la demanda.................................................................... 26 14. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEQUÍAS ................................... 28 15. COSTES ................................................................................................................... 32 15.1 Costes de la obra de captación de agua y transporte hasta la balsa. ................... 32 15.2 Costes de la balsa................................................................................................ 33 15.3 Costes de la ETAP. .............................................................................................. 33 15.3.1 Costes de inversión ..................................................................................... 33 15.3.2 Costes fijos .................................................................................................. 34 15.3.3 Costes variables .......................................................................................... 36 15.3.4 Costes totales anuales ................................................................................. 38 15.4 Costes de la IDAM ............................................................................................... 39 15.4.1 Costes de inversión ..................................................................................... 40 15.4.2 Costes fijos .................................................................................................. 40 15.4.3 Costes variables .......................................................................................... 43 15.4.4 Costes totales anuales ................................................................................. 44 15.5 Costes de los depósitos de cabecera y núcleo elevado ...................................... 44 15.6 Costes de la red de abastecimiento ..................................................................... 45 15.7 Coste del m3 de agua ........................................................................................... 45
1. INTRODUCCIÓN Se va a realizar el diseño del sistema de abastecimiento de una población costera de 125.000 habitantes que presenta un nivel de industrialización muy alto y una tasa de crecimiento anual del 2,5%. La población se sitúa en la costa mediterránea, sobre una zona totalmente llana y cuenta con un río en sus proximidades que presenta un régimen fluvial mediterráneo bético que sufre un fuerte estiaje en los meses de verano, aportando una media anual de 20,3 Hm3, que sigue la siguiente distribución.
Régimen Pluvial Mediterráneo Bético
4 4 3 3 2 2 1 1 0 Aportación (hm3/mes)
2. CÁLCULOS GENERALES Para el diseño del sistema de abastecimiento se tiene en cuenta una proyección a 20 años de la población, de manera que la demanda se calcula en función de la población futura. Población futura=Población actual·(1+Tasa crecimiento)n Población futura=125.000·(1+0,025)20 = 204.827 habitantes
Del Plan Hidrológico del Guadalquivir, se toma el valor de 360 litros de demanda por habitante y día en zonas con alta industrialización, por lo que teniendo en cuenta la proyección de población realizada a 20 años, se obtiene a partir de la fórmula que se presenta a continuación, un valor de demanda de agua de 26,9 Hm3/año. l días Población futura(hab) · Dotación � � ·365 ( ) año hab·día Demanda � Hm �año� = l 1.000.000.000 ( ) Hm3
Analizando la evolución de la demanda y de la aportación de agua procedente del río, se determina la imposibilidad de hacer frente a la misma únicamente con los recursos hídricos procedentes del mismo. Esto se debe, además de al hecho de que la demanda total es superior a la disponibilidad de recursos hídricos fluviales, a la distribución irregular de los caudales a lo largo del año, que se caracteriza fundamentalmente por un largo estiaje. Observando ambas curvas se identifica perfectamente la necesidad de proyectar un embalse para hacer frente a la demanda; sin embargo, dadas las características de la zona, en la que no existe una cerrada en la que proyectar una presa, es necesario buscar distintas alternativas y acciones que se detallan en el siguiente apartado.
Aportación-Demanda
30 Volumen agua (hm3/mes) 25 20 15 10 5 0 Aportación acumulada Demanda acumulada
3. DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Se dispone de una aportación anual de 20,3 Hm3 y una demanda de 26,9 Hm3; dado que ésta no se puede satisfacer exclusivamente con la aportación superficial del río, se proyectan las siguientes acciones que comprenden el sistema de abastecimiento:    Construcción de una ETAP. Construcción de una IDAM dada la proximidad de la población a la costa para producir el agua necesaria para satisfacer completamente la demanda. Para aprovechar al máximo el agua dulce del río, se proyecta la construcción de una balsa de 2 hm3, dado que no se dispone de cerrada en la zona en la que proyectar una presa. Se estima como caudal ecológico un 10% de la aportación media anual del río, con el objetivo de preservar los ecosistemas ligados al río. Canal de transporte del agua hasta la balsa.
17 0.68 0. teniendo en cuenta que se dispone de una balsa con 2 hm3 de capacidad de almacenamiento.03 2.24 hm3 al mes de agua potable: 3 . se procede a determinar los caudales de diseño de la Estación de Tratamiento de Agua Potable y la Instalación Desalinizadora de Agua de Mar. teniendo en cuenta la curva típica de aportaciones del río mostrada en el primer apartado.71 18.17 0.17 0.17 0.17 0. en primer lugar.54 0.17 0.17 0.72 Feb Mar Abr 1.38 2.20 2.88 0. así como la premisa de estimar un caudal ecológico del 10%.17 0. de manera que la aportación anual disponible en el río es de 18. y bajo la premisa de trabajar a caudales constantes durante el año.85 0.02 May 0. es necesario determinar la aportación mensual del río.54 2. exclusivamente de la ETAP.21 2.17 3. y durante los 7 meses restantes. sino que se ponen en funcionamiento y se paran según el siguiente esquema de funcionamiento. Teniendo en cuenta estas acciones. Se establecen dos posibles escenarios: Escenario A Durante 5 meses se produce agua potable exclusivamente procedente de la IDAM.37 0.34 2.  Construcción de un depósito de cabecera y un depósito de núcleo elevado conectado al anterior.3 3. Ene Aportación 3 (hm /mes) Caudal ecológico 3 (hm /mes) Aportación disponible 3 (hm /mes) 3.55 3.27 Se proyecta el diseño de la ETAP e IDAM para el año 20. Para ello.37 2.17 0 0 0.34 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 20. Red de abastecimiento.17 0.51 2.85 Jun 0.17 0.27 hm3. generando cada una de ellas 2.17 0.17 0.17 0. de manera que ambas instalaciones no están operativas a la vez durante el año.
34 2.45 1. de manera que la ETAP está operativa durante todo el año y opera a dos caudales.67 1.24 2.24 0 0 3.24 2.24 2.34 2.24 2.37 2.24 0. y durante los 6 meses restantes.24 2.45 1.57 0.13 0.24 2.60 1.37 0.46 2. exclusivamente de la ETAP.57 0.03 0.24 0 0 1.85 0.46 0.60 1.57 0.24 2.37 2.57 2.24 2.79 1.24 2.40 0.67 1.21 2.23 0.23 0.21 2.85 0.24 2.71 2.24 2.24 2.03 2.01 0.24 2.55 2.58 1.24 2.67 1.00 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0.57 0.28 1.68 0.67 1.67 1. Agua Agua Producción Producción Aportación Demanda tomada acumulada ETAP IDAM (hm3/mes) (hm3/mes) de 3 en balsa (hm /mes) (hm3/mes) basa 3.24 2.24 2.17 0 0 0.17 0 0 0.70 2 ETAP ETAP ETAP ETAP IDAM IDAM IDAM IDAM IDAM ETAP ETAP ETAP Escenario B Durante 6 meses se produce agua potable a partir de la IDAM y ETAP.03 2.24 2.24 2.68 0.24 1.24 2.31 2.24 2.24 Agua acumulada en balsa (hm3/mes) 1.31 2 2.21 0 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ETAP ETAP ETAP ETAP+IDAM ETAP+IDAM ETAP+IDAM ETAP+IDAM ETAP+IDAM ETAP+IDAM ETAP ETAP ETAP 4 .24 2 2 2 2 1.45 1.57 0.24 2.24 2.57 0.57 0. y la IDAM se pone en funcionamiento y se para según el siguiente esquema de funcionamiento.24 2.55 3.24 2.Aportación (hm3/mes) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 3.71 Demanda (hm3/mes) 2.
12 mg/l 0. Turbidez Calcio Conductividad Hierro Nitritos pH Sulfatos Bacteriología * Esquerichia 18 NTU 2.28 mg/l 5 mg/l O2 8.03 Producción ETAP (hm3/año) 15.68 16.10 mg/l 126 µS/cm 1. ANÁLISIS PREVIOS Se realiza una analítica previa del agua del río con el objetivo de determinar el tratamiento de potabilización a realizar. y se decide optar por proyectar el escenario B.84 mg/l clostridium.16 mg/l 0.28 mg/l 53. 1. Streptococos. Salmonella. ya que el caudal de agua de mar tratada es menor: Producción IDAM (hm3/año) Escenario A Escenario B 11.02 mg/l 7.Se comparan ambas opciones. Coliformes fecales.21 10.5 mg/l 7 mg/l 0. que presenta el siguiente balance iónico: 5 . Se determina que el río aporta un agua de tipo A3 con la siguiente composición analítica: Amonio Cloruros Dureza total Fosfatos Manganeso Nitratos Oxidabilidad Potasio Bacteriología*: aerobios.86 El esquema final de funcionamiento será el que se presenta a continuación: Q diseño (m3/h) IDAM ETAP 2500 3200 Q min (m3/h) 1100 800 Funcionamiento 6 meses 12 meses 4. Se realiza además una analítica del agua de mar.27 mg/l 5.17 3 mg/l Collie.
a través de una derivación se verá sometida a un pretratamiento.6 12692. Se dispondrá de una compuerta en la derivación. con una separación de barrotes de 10 cm formando un ángulo de 25º con la vertical.12 175. así como una pantalla superior que penetre 0. CAPTACIÓN DE AGUA DEL RÍO Y TRANSPORTE HASTA LA BALSA. circulará por gravedad hasta la balsa de almacenamiento.5 5.05 8. Salinidad agua de mar expresado en PSU = 37.35 1.84 1442 463. Se realizará una toma directa del agua del río a partir de un azud construido en el mismo. 6 . de manera que la velocidad de paso del agua entre los barrotes sea inferior a 0.31 5.87 40969.5.Parámetro NH4 K Na Mg Ca Sr Ba CO3 HCO3 NO3 Cl F SO4 SiO2 Boro CO2 TDS pH Concentración (ppm) 0 432.75 m/s.15 0 33.17 0.50 metros desde el nivel mínimo del remanso para evitar el paso de flotantes. de manera que el agua.1 Y las siguientes características físico-químicas:   Sólidos en suspensión presentes en agua de mar > 50 ppm. y por un canal. Se dispondrá de una plataforma sobre la misma para favorecer su limpieza. 5.55 3090 0. seguida de una reja de gruesos a la entrada del canal para impedir la entrada de cuerpos de elevadas dimensiones.1 0 22603.
Está constituida por tres líneas de tratamiento para poder ajustarse a la demanda en función de la época del año y de los veinte años para los cuales está proyectada.1 Diseño de los principales procesos que componen la ETAP Se diseña una ETAP (Estación de Tratamiento de Aguas Potables) a un caudal de diseño de 3200 m3/h.5 metros.A continuación. 7. así como que el agua vaya aireada y no entre en carga al tratarse de un canal cubierto).3 hectáreas y una altura de 15 metros.5 metros de base y 1. A partir de la balsa. considerándose una distancia entre la ETAP y la balsa de almacenamiento de 3 km y un desnivel de 15 metros. que se diseña para el caudal máximo de tratamiento de la ETAP proyectado para el año 20.5 metros de altura (para facilitar el acceso en operaciones de mantenimiento. se situará un desarenador con el fondo inclinado para la evacuación de las arenas hacia el río. La balsa tiene una capacidad de 2 hm3. DISEÑO DE LA ETAP 7. Esquema de la obra de toma Se construirá un canal cubierto de sección trapezoidal revestido con hormigón en masa. El canal será de 0. 6. Principalmente está formada por las siguientes operaciones o tratamientos: 7 . Se construirá en el propio terreno. aunque la máxima altura de la lámina de agua será de 0. de manera que toda el agua que se capta del río para tratar en la ETAP pasa a través de la misma. con una superficie de 13. BALSA DE ABASTECIMIENTO La balsa de almacenamiento de agua para abastecimiento. Ilustración 1. el agua se bombea mediante tres bombas de agua bruta hasta la ETAP. actúa a su vez de depósito de regulación. realizando una excavación y se recubrirá toda la superficie interior (solera y muros) de polietileno.
que se sitúan en las proximidades de la balsa.5 metros.3 Cámara de floculación Tras la cámara de mezcla. Esquema de la ETAP 7.1.        Bombeo de agua bruta Cámara de mezcla y adición de coagulante Floculación y adición de floculante Decantación Filtración sobre arena Lavado de filtros Bombeo de agua potable Dosificación y almacenamiento de reactivos Ilustración 2. 7. de la marca IDEAL y modelo VG183/1F-A/305-45/E-90.2 Cámara de mezcla A partir de las bombas anteriores.1. 3200 3 = 1067 m �h 3 Q bomba = 7. se construye una única cámara de floculación dimensionada para un tiempo de retención de 3 min. Se escoge un agitador de la marca Flygt que proporciona un caudal de 3525 m3/h. En esta cámara se adiciona el coagulante.1 Bombeo de agua bruta Se establecen tres estaciones de bombeo de agua bruta y una de reserva a la entrada de la estación.1. el agua se bombea a una única cámara de mezcla que se diseña para un tiempo de retención de 48 segundos. Se instalan en total cuatro bombas de 1080 m3/h. y para favorecer una mezcla perfecta y rápida. a la cual llega el agua por 8 . estableciéndose un diseño cúbico de 43 m3 con tres dimensiones iguales de 3. se instala un agitador que proporciona un caudal superior a 3200 m3/h.
3 3200 m �h Velocidad = = 6. se instala un agitador con una hélice de 2. con una superficie total de 382 m2 de los que 34. de manera que a cada una de las líneas de la planta le corresponden tres unidades dobles de filtración.1. A partir de una velocidad de filtración de 6. Lavado con aire a 50 m3/h/m2 : 1+1 de reserva 3 Q aire por filtro �m �h� = 50 m3/h/m2 · 64 m2 = 3200m3 /h 9 . se construyen tres decantadores. con una velocidad ascensional de 3.07 m/h.7 m2 constituyen la superficie de la campana.5 metros de diámetro de la marca Milton Roy.07 m3/h/m2 y el caudal tratado se fijan las dimensiones de los mismos Se diseñan nueve unidades dobles de filtración de 8x4 metros.7 horas y una altura útil de sedimentación de 4.1. dado que la agitación debe ser más lenta para evitar que se rompan los flóculos ya formados. un tiempo de retención de 1.5 metros y un largo y ancho de 5 metros.gravedad. que tiene lugar en las siguientes tres etapas: 1.4 Decantación Tras la cámara de floculación.5 Filtración Por último se instala un sistema de filtración por gravedad. 7. siendo la superficie total de filtración de 576 m2.25 m3/h/m2 512 m2 Superficie filtración = 576. se establecen las bombas necesarias para llevar a cabo el lavado de filtros. En este caso.8 metros. en función de lo que se calculan las dimensiones de los mismos. cada uno de ellos. modelo Helisem FRF 1251. Cada uno de los decantadores tiene un volumen de 1813 m3 y un diámetro de 11 metros. una altura de 6. La cámara de floculación tiene un volumen de 163 m3.64 = 512 m2 Por último. 7. Se comprueba que la velocidad de filtración cuando se está realizando el lavado de uno de los filtros no es demasiado elevada para verificar que el diseño es adecuado.
3 ppm Clorogas = 15 ppm Polidadmac = 0.03 12 kg Cloro gas 15 100 48 kg/h 17280 kg 1 depósito de 20.36 66370 l 2 depósitos de 35000 l 15 100 0.2.3 100 1.000 kg Silo Silo Silo 10 .35 184. A continuación se presenta un resumen del diseño del sistema de preparación y dosificación de reactivos. así como el almacenamiento de los mismos. Sulfato de Hidróxido Permanganato Polidadmac alúmina de calcio Potásico Dosis máxima (ppm) Pureza (%) Densidad (kg/l) Dosificación (l/h) Capacidad almacenamiento Almacenamiento 35 45 1.00 17280 kg 0. Lavado con agua a 20 m3/h/m2 3 Q agua �m �h� = 10 m3/h/m2 · 64 m2 = 640 m3/h 2+1 de reserva Para el lavado de filtros con agua se escogen cuatro bombas. Lavado con agua a 10 m3/h/m2 3. 7.65 346 kg 0.6 80. modelo GNI 150-20 de 324 m3/h.48 0. Tanto en el caso de las bombas de agua de lavado de filtros como en el de la soplante se establece una unidad de reserva. El almacenamiento de los reactivos químicos se diseña teniendo en cuenta que se dosifica durante 24 horas y que se prevee una capacidad de almacenamiento de 15 días. modelo FB620C.01 ppm La desinfección se realiza mediante una cloración hasta breakpoint. teniendo en cuenta las siguientes dosificaciones previstas: Sulfato de alúmina = 35 ppm Hidróxidos = 15 ppm Permanganato = 0.01 100 1.2 Diseño de los sistemas de dosificación y almacenamiento de reactivos. Para la inyección de aire se escoge una soplante de la marca Kaeser Serie Compact Perfil Omega.09 0.
8. en la zona de baja presión se instalan. se almacena en un depósito de regulación a partir de 3 bombas de 1080 m3/h. DISEÑO DE LA IDAM La Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) se encuentra situada a 5 km de distancia de la costa y a una cota de 20 m. La IDAM consta de los siguientes tratamientos:      Pretratamiento químico Pretratamiento físico Bastidores de membranas de Ósmosis Inversa Recuperación de energía Remineralización Ilustración 3. ya desinfectada mediante cloración. que tiene un volumen de 16.000 m3 A partir de este depósito el agua se bombea a partir de 3 bombas de 1080 m3/h a un depósito de cabecera posterior en el que se mezcla con el agua procedente de la desaladora. y una base de 50x20metros. La planta está diseñada para trabajar con un paso de ósmosis inversa con una conversión del 45 % y cuenta con 6 líneas que tratan un caudal unitario de 926 m3/h.000 m3 /día. Se considera como caudal de diseño una producción de 60. realizándose la captación de agua de mar a través de una toma abierta. Además. El agua procedente de los filtros de arena por gravedad.3 Diseño del depósito de regulación. de forma general. tuberías y otros elementos de poliéster reforzado con fibra 11 . Se trata de un depósito rectangular de hormigón armado de 16 metros de altura. V �m3 � = Q m3/h · tr (h) = 3200 m3/h · 5 h = 16.7.333 m3 /día. Esquema de la IDAM Como consideraciones generales.000 m3. es importante destacar que en la planta se instalan bombas centrífugas de cámara partida. realizándose una captación de agua de mar de 133.
Se dosifica antes de los filtros de cartucho. Se dosifica a través de dos bombas manteniéndose otra de reserva. Cuenta con dos bombas y otra de reserva. Por otro lado a la entrada de la planta existe un depósito de agua bruta con capacidad para almacenar el agua que se trata en una hora. Se dosifica antes de los filtros abiertos. El caudal de tratamiento es de 60 l/h (20 ppm de concentración) y un periodo de funcionamiento de 2 horas.  Ácido sulfúrico: Se dosifica de manera similar al hipoclorito.2 Pretratamiento físico El pretratamiento físico está formado por una etapa de filtración sobre lechos filtrantes por gravedad seguida de otra a presión. en choque. Dos bombas más otra de reserva. y una etapa de filtración con filtros de cartucho (microfiltración). siendo el caudal de tratamiento adoptado de 180 l/h (5 ppm de concentración) en un periodo de funcionamiento de 6 horas. El almacenamiento se realiza en un depósito de 1 m3 con una autonomía de reserva de 7 días. debido a la elevada cantidad de sólidos en suspensión que posee el agua de mar que se va a tratar en esta planta. antes de los filtros abiertos y en choque.  Antiincrustrante: Se dosifica después de los filtros de cartucho. mientras que en la zona de alta presión ( ósmosis inversa) se emplea acero inoxidable como material predominante. 12 .de vidrio (PRFV). Dosificación de 1 ppm a través de un caudal de tratamiento de 4 l/h impulsado por dos bombas y otra de reserva. 8. 8.  Bisulfito sódico: Dosificación en choque de 10 ppm a través de un caudal de tratamiento de 1000 l/h en un periodo de funcionamiento de 6 horas. Se bombea a través de dos bombas desde un depósito de 30 m3 con una autonomía de 4 días.1 Pretratamiento químico El pretratamiento químico está integrado por la dosificación de los siguientes reactivos:  Hipoclorito sódico: Se dosifica antes de entrar a los filtros abiertos.  Coagulante: Dosificación en continuo con un caudal de 40 l/h (4 ppm) desde un depósito de 7 m3 y autonomía de una semana. Su almacenamiento se realiza en un depósito de 10 m3 con una autonomía de 7 días.
3 Bastidores de membranas. que contienen filtros de polipropileno bobinado de paso de 5 micras.59 m2 .  Microfiltración Se diseñan 6 unidades de filtración en vertical de PRFV. Cada uno de los filtros trata un caudal unitario de 925. Ósmosis inversa. Tras la microfiltración. que consta de seis unidades de filtros abiertos diseñadas para un caudal de filtración de 925.638 m3/h y una potencia de la bomba necesaria para el lavado de los filtros de 132 kw. El diseño tiene en cuenta el lavado simultáneo de dos filtros.9 m3/h con una superficie unitaria de 130 m2 (10mx13m). para lo cual se emplean 6 bombas de 1000 KW de potencia 8. se realiza el bombeo de alta presión hacia los bastidores de ósmosis inversa.  Segunda etapa de filtración Se trata de una filtración a presión constituida por 10 unidades de filtros de silex dispuestos horizontalmente que tratan un caudal unitario de 555.7 m3/h a una presión de diseño de 64. Para la limpieza se emplea una bomba centrífuga con una potencia de 315 kw. arena y grava. siendo necesarios un total de 310 cartuchos.9 m3/h y posee una superficie de 68. El número de strainers que constituyen el falso fondo es de 50 unidades por m2 de superficie de filtración o 2340 unidades por filtro. de manera que la altura total del lecho es de 1 metro.2 bar. de manera que el caudal de salmuera necesario para la limpieza de uno de los filtros es de 3. Primera etapa de filtración Se trata de una filtración por gravedad. granate y grava. Están constituidos por 3 capas: arena. A la salida de esta primera etapa de filtración se realiza un bombeo de baja presión con 6 bombas (una por línea).60 m y una superficie unitaria de 47 m2. La limpieza de los filtros se hace sin lavado simultáneo.2 metros. 13 . Los filtros están constituidos por 3 capas: antracita.900 m3/h. de una potencia de 200 kw hacia la segunda etapa de filtración a presión. Está constituido por 6 bastidores formados cada uno de ellos por un total de 116 tubos con 7 membranas cada uno. de manera que la altura total del lecho es de 1. y presentan un diámetro de 3.56 m3/h. de manera que en cada bastidor se producen 416. necesitándose un caudal de 1. El proceso de Ósmosis inversa está formado por un único paso diseñado para una conversión del 45%.
El agua remineralizada se almacena en un depósito de regulación que tiene un volumen de 12. mediante 3 bombas de 840 m3/h. modelo VG182/1F-A/305-45/E-110. La lechada de cal pasa a continuación a un saturador de 6.5 m3. ya que las membranas de este material son tremendamente sensibles a este compuesto.6 Diseño del depósito de regulación. El agua procedente del proceso de Ósmosis inversa se somete a una remineralización mediante saturadores de cal. V �m3 � = Q m3/h · tr (h) =2500 m3/h · 5 h = 12.4 ppm de Ca (OH)2 y 53. que se satura en cal. Se establece una concentración de lechada de cal de 45 kg/m3. 14 .5 Post-tratamiento mediante saturadores de cal.5 metros de diámetro y una superficie de 33 m2 en los que se adiciona el agua.Las membranas son de poliamida aromática.4 Recuperación de energía por cámaras de intercambio de presión Con el objetivo de reducir el consumo energético se produce un intercambio de energía entre el efluente de salmuera producido en la etapa de ósmosis inversa y el influente de agua de mar.500 m3/h.28 ppm de CO2. El almacenamiento de hidróxido de calcio se calcula para una autonomía de 7 días en un solo silo con capacidad de 50 m3. Se trata de un depósito rectangular de hormigón armado de 12 metros de altura.500 m3 A partir de este depósito el agua se bombea a un depósito de cabecera posterior en el que se mezcla con el agua procedente de la estación potabilizadora. 8. por lo que se dosifican 44. Para ello se emplean cámaras de tipo ERI en el modelo PX300. por lo que es imprescindible realizar la dosificación de bisulfito sódico comentada anteriormente. empleándose para su dosificación una única bomba. estableciéndose un tiempo de retención en la cuba de lechada de cal de 30 min y volumen de la misma de 1. 8. Se diseñan 8 cámaras por línea.500 m3. siendo el caudal máximo de salmuera por cámara de 65 m3/h. para eliminar cualquier traza de cloro que pueda llevar el agua. Se desea obtener una dureza del agua de 6ºF. en los que se trata un caudal de agua de 2. 8. sumando un total de 48. y una base de 30x35metros.
6 2.9. que asegura el abastecimiento a la población durante un día y además cuenta con un 10% del volumen adicional en el que se reserva agua para la extinción de incendios.4 1. El depósito de cabecera tiene un volumen final de 0.000 habitantes: Cp 18. y una base de 80x70 metros.300 m3.084 hm3.5 10. teniendo unas dimensiones de 20 metros de diámetro y 20 metros de altura. DISEÑO DE DEPÓSITOS.5 2. Se trata de un depósito rectangular de hormigón armado de 15 metros de altura. de manera que a partir de ambos depósitos se bombea el agua a un depósito de cabecera de mayor tamaño diseñado para una autonomía de 1 día. que ha sido impulsada por tres bombas de 840 m3/h a través de otras tres tuberías de fundición dúctil de 500 mm de diámetro nominal. V �m3 � = Q m3/h · tr (h) = 3200 m3/h · 24 h = 76.800 m3 El depósito de núcleo elevado.5 4 3 2. también se construye en hormigón armado.5 5.9 Habitantes 40 80 200 400 1000 2000 4000 6000 >100. y adoptando un volumen final aproximado de 6. cuatro bombas de 1680 m3/h impulsan el caudal punta horario a través de tuberías de fundición dúctil de 500 mm de diámetro nominal hasta un depósito elevado a partir del cual se distribuye el agua por gravedad a la población. A partir del depósito de cabecera.000 15 . en el que el agua se mezcla con la procedente de la IDAM. A la salida de la ETAP tres bombas de 1080 m3/h impulsan el agua a través de tres tuberías de fundición dúctil de 500 mm de diámetro nominal hasta el depósito de cabecera. El coeficiente mediante el cual se calcula el caudal punta se ha estimado a partir de la siguiente tabla teniendo en cuenta que la población es superior a 100.9 = 6080 m3/h V �m3 � = Q m3/h · tr (h) = 6080 m3/h · 1 h = 6080 m3 El depósito se eleva 40 metros sobre la superficie del terreno. Como ya se ha comentado en apartados anteriores se diseña un depósito de regulación a la salida de la ETAP y otro depósito a la salida de la IDAM. presentando el siguiente volumen: Q punta (m3/h) = Q (m3/h) · Cp = 3200 m3/h · 1.
Ilustración 5. tiene un fuerte componente industrial. dentro de las cuales la red sigue una configuración mallada. Esquema de red zonificada Como se ha comentado en el apartado anterior. por lo que a las afueras de la ciudad se sitúan polígonos industriales. se determina el diámetro nominal de la tubería de fundición dúctil. DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO La población para la cual se va a diseñar la red de abastecimiento. Para realizar ese cálculo. se tiene en cuenta una velocidad aproximada de circulación del agua de 1m/s. Como consecuencia se decide optar por una configuración de red de tipo zonificada con una longitud total de 615 km en la que se distinguen dos zonas: una correspondiente fundamentalmente a la industria y otra a la población. y se establece el diámetro en función del caudal de agua que transporta cada una de las tuberías. teniendo en cuenta el diámetro interior calculado. Ilustración 4. Determinación del diámetro de la tubería en función del caudal A partir de la tabla siguiente.10. 16 . tanto el agua procedente de la ETAP como de la IDAM se transporta a través de tuberías de fundición dúctil de 500 mm de diámetro nominal.
el suministro de agua a la población se hace a partir de un depósito elevado. utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público. 113 y 114 reflejan los cánones que se aplican por la ocupación. Los artículos 112. la balsa y todas sus conexiones y derivaciones) pertenecen al estado. el importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Según el mismo.  En el artículo 113. que la red de abastecimiento se diseña para el caudal punta horario teniendo en cuenta una velocidad aproximada de circulación del agua por toda la red de 1m/s. se refleja el canon de control de vertidos. del cual parte una conducción general de 900 mm. que si es de aplicación al calcular el precio del metro cúbico de agua. 11. LEGISLACIÓN El Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001 en su capítulo VI. Este precio 17 . la ley nos exime de hacernos cargo de este canon. establece en sus artículos 112. Dado que las infraestructuras diseñadas en el dominio público hidráulico (el azud. se refleja el canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. Es importante destacar.Como ya se ha comentado. 113 y 114 el régimen económico – financiero de la utilización del dominio público. por lo que el agua circula por gravedad a través de toda la red de distribución.  En el artículo 112.
así como los costes fijos y de explotación asociados a cada obra. Estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. CONTROL ANALÍTICO Según el Real Decreto antes citado. como gestores del abastecimiento estamos obligados a realizar dos tipos de controles analíticos:   Autocontrol. 12. que se detallan en el siguiente apartado. que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza. se refleja el canon de regulación y tarifa de utilización del agua.  En el artículo 114. En nuestro caso se recupera el total de la inversión. 12. 18 . se realizan los siguientes controles de forma general:    Análisis de control Análisis completo Examen organoléptico Los puntos de muestreo para el autocontrol serán los siguientes:    1 a la salida de la ETAP e IDAM. 1 a la salida del depósito de regulación. Control de la calidad del agua en los grifos de los consumidores.01202 euros (2 pesetas) para el agua residual urbana y en 0. 4 puntos de muestreo en la red de distribución.03005 euros (5 pesetas) para el agua residual industrial. El Real Decreto 140/2003 establece los controles analíticos que se deben realizar en cada una de las instalaciones. así como por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte. La ley exige el pago de un canon destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.1 Autocontrol Dentro del autocontrol. El precio básico por metro cúbico se fija en 0.unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración. con el objetivo de identificar posibles problemas de las redes interiores de los edificios y viviendas. características y grado de contaminación del vertido. con el objetivo de llevar un control adecuado de los procesos de tratamiento y calidad del agua suministrada.
0 mg/l 19 . Parámetro Escherichia coli Enterococo Clostridium perfringens (incluidas las esporas) Valor paramétrico 0 UFC en 100 ml 0 UFC en 100 ml 0 UFC en 100 ml B.1.0 µg/l 0. sabor.2 Análisis completo: Se analizan los siguientes parámetros:     Parámetros microbiológicos Parámetros químicos Parámetros indicadores Radiactividad A.010 µg/l 1. a la salida de la ETAP se analizará:     Aluminio.1. Parámetros microbiológicos. 12. color.1 Análisis de control Se analizan los siguientes parámetros básicos: olor.Los parámetros a analizar en cada uno de los controles. concentración del ión Hidrógeno o pH. «Clostridium perfringens» (incluidas las esporas). Recuento de colonias a 22 ºC. así como sus valores paramétricos y frecuencia de muestreo se presentan a continuación. Escherichia coli y bacterias coliformes. Además. conductividad. 12. turbidez. amonio.0 µg/l 10 µg/l 1.1 Parámetros químicos Parámetro Antimonio Arsénico Benceno Benzo(α)pireno Boro Valor paramétrico 5. Cloro libre residual.
Cadmio Cianuro Cobre Cromo 1.0 µg/l 50 µg/l 2.2.0 µg/l 20 µg/l 50 mg/l 0.3-cd)pireno Mercurio Níquel Nitrato Total de plaguicidas Plaguicida individual Excepto para los casos de: Aldrín Dieldrín Heptacloro Heptacloro epóxido Plomo: A partir de 01/01/2014 De 01/01/2004 a 31/12/2013 Selenio Trihalometa nos (THMs): Suma de: A partir de 01/01/2009 Bromodiclorometano Bromoformo Cloroformo Dibromoclorometano Tricloroeteno + Tetracloroeteno Tetracloroeteno Tricloroeteno 5.10 µg/l 0.03 µg/l 0.2-Dicloroetano Fluoruro Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) Suma de: Benzo(b)fluoranteno Benzo(ghi)perileno Benzo(k)fluoranteno Indeno(1.50 µg/l 20 .03 µg/l 10 µg/l 25 µg/l 10 µg/l 100 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 10 µg/l µg/l µg/l B.10 µg/l 0.03 µg/l 0.0 µg/l 1.10 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 1.5 mg/l 0.2 Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del producto Parámetro Acrilamida Epiclorhidrina Cloruro de vinilo Valor paramétrico 0.10 µg/l 0.0 mg/l 50 µg/l 3.03 µg/l 0.50 µg/l 0.
3 Examen organoléptico Se valoran las características organolépticas del agua de consumo humano en base al olor.10 mSv/año 100 Bq/l 0. Parámetros indicadores Parámetro Bacterias coliformes Recuento de colonias a 22 ºC A la salida de ETAP En red de distribución Aluminio Amonio Carbono orgánico total Cloro combinado residual Cloro libre residual Cloruro Color Conductividad Hierro Manganeso Olor pH: Valor paramétrico mínimo Valor paramétrico máximo Sabor Sodio Sulfato Turbidez: En red de distribución 6.0 250 15 2.5 Unidades de pH 3 a 25 ºC Índice de dilución 200 mg/l 250 mg/l 1 UNF 5 UNF Valor paramétrico 0 UFC En 100 ml 100 UFC Sin cambios anómalos 200 0. sabor. color y turbidez.0 1.C. Radiactividad Parámetro Dosis indicativa total Tritio Actividad α total Actividad β total Valor paramétrico 0.500 En 1 ml µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Pt/Co µS/cm-1 a 20 ºC 200 µg/l 50 µg/l 3 a 25 ºC Índice de dilución D.50 Sin cambios anómalos 2. 21 .1 Bq/l 1 Bq/l 12.1.5 Unidades de pH 9.
plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la instalación interior tiene este tipo de material instalado. Sabor. los parámetros a controlar en el grifo del consumidor son:            12. con una proyección de 20 años de funcionamiento. pH.3 Olor. Bacterias coliformes. Físico-Químicos. níquel. Frecuencia de controles A continuación se presenta una tabla en la que se establece el número de muestras que se deben tomar al año en cada uno de los puntos establecidos y para cada uno de los controles analíticos que se realizan. 22 . Cloro libre residual. Amonio. «Escherichia coli» (E. la presencia de metales según el material de la instalación interior y la presencia del Cloro Residual Libre o Cloro Combinado Residual. Turbidez.2 Análisis en el grifo del consumidor Se analizarán los parámetros organolépticos. Cobre. Color. hierro. cromo.12. Concretamente. Microbiológicos. coli). Conductividad. teniendo en cuenta el aumento de población y caudal correspondiente a los mismos.
CONTROL ANÁLISIS COMPLETO ORGANOLÉPTICO CONTROL EN EL GRIFO 56 59 60 61 63 64 65 67 68 70 72 73 75 77 78 80 82 84 86 88 Salida Salida Salida Red Salida Salida Salida Red Salida Salida Salida Red AÑO ETAP IDAM depósito distribución ETAP IDAM depósito distribución ETAP IDAM depósito distribución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 94 98 101 103 106 109 111 114 117 120 123 126 129 132 136 139 143 146 150 154 54 57 61 64 68 71 75 78 82 85 89 92 96 99 103 106 110 113 117 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 48 50 51 53 54 55 57 58 60 61 62 64 66 67 69 71 72 74 76 78 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8 4 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * No se realiza porque se ha analizado en el control 23 .
ya que las medidas coyunturales se desarrollaran en el programa de prevención y control de sequías. Estos planes plantean medidas de gestión permanente con el objetivo de reducir el consumo en escenarios sin influencia de escasez de dotación y medidas de gestión coyuntural. orientadas a la reducción necesaria del consumo de volúmenes de agua en periodos de sequía y escasez respecto a periodos de mayor abundancia. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA La garantía de suministro de agua a los núcleos urbanos se orienta al mantenimiento del adecuado balance entre disponibilidades y consumos para los horizontes presentes y futuros con el cumplimiento de los estándares de servicio establecidos. los principales usos finales para los que se emplea el agua son domésticos e industriales. Es importante destacar que este programa se realiza con una proyección mínima de 20 años.5%. En el programa de gestión de la demanda que se presenta a continuación se presentan medidas de gestión permanente.13. Fundamentalmente. tal y como se observa en el siguiente gráfico. 13. por lo que se establecerán medidas que carecerán de sentido en los primeros años. siendo también muy importante la componente de agua no controlada. Usos finales del agua 2% 4% 5% 5% Institucional Comercial 38% 33% Industrial Agua no controlada Usos domésticos 13% Riego Otros usos 24 .000 habitantes que presenta un nivel de industrialización muy elevado y una tasa de crecimiento anual del 2.1 Caracterización de la demanda Este programa se va a desarrollar para una población costera mediterránea de 125. Con el objetivo de garantizar el suministro se establecen planes de gestión de la demanda.
que el segundo uso final del agua potable sea en la industria. Usos domésticos 11% 27% 23% 15% 13% 2% 6% 3% Usos de exterior Cisternas Fugas domésticas Lavadora Lavavajillas Fregadero Duchas Grifos Como ya se ha comentado. duchas. Los principales demandantes de agua potable son los usos de exterior. de lo que se deriva. fregaderos y grifos. Los usos domésticos representan el 38% del consumo de agua potable. la población tiene un elevado nivel de industrialización. con un 33% del total de agua demandada. realizando un análisis por microcomponentes. se pueden concretar aún más.Estos usos. el principal uso es como agua de proceso. con el objetivo de concretar posteriormente las medidas establecidas para la gestión de la demanda. por lo que las acciones para reducir y gestionar la demanda se verán orientadas a disminuir en lo posible el resto de usos industriales. Usos industriales 3% 2% 10% 12% 60% 8% 5% Agua de proceso Agua refrigeración Agua de lavado Sanitaria Calderas Pérdidas Otros usos 25 . Como se puede observar. cisternas.
Se establecen tres ejes fundamentales de actuación: medidas a aplicar en los sistemas públicos de abastecimiento. representa un porcentaje elevado con respecto al total de los usos finales del agua. que como ya se ha comentado anteriormente. con el objetivo genérico de satisfacer el mayor volumen de servicios con la mínima cantidad de agua. son las aguas no controladas.Por último.  Incremento de la inspección técnica de acometidas y el control activo sobre las posibles pérdidas de agua. las pérdidas ocultas en el sistema de distribución. donde destaca fundamentalmente. medidas de gestión de la demanda de agua y medidas de educación y formación. se procede a establecer las medidas o actividades destinadas a la gestión de la demanda. distribución Roturas provocadas Roturas fortuitas registradas 13. 26 . con el objetivo de reducir fundamentalmente el agua no controlada.2 Programa de gestión de la demanda Una vez analizados los usos finales del agua potable e identificados los principales consumidores. con un 13% del consumo total. Medidas de mejora de los sistemas públicos de abastecimiento Este tipo de medidas están enfocadas a las infraestructuras y sistemas de abastecimiento y distribución. Pérdidas previas al proceso de tratamiento Procesos de tratamiento Facturada a municipios no registrada Aguas no controladas Limpieza nuevas tuberías Otros Medida y no facturada Usos de operación Fraudes estimados Errores de medida Pérdidas ocultas en sist.  Aumento del presupuesto destinado a renovar las redes. Revisión y mejora de contadores. el tercer gran consumidor de agua potable.
27 . cisternas de bajo consumo. promover la instalación de equipos eficientes de fontanería y la adopción de tecnologías de recirculación en algunas industrias. etc. detectando los momentos más idóneos para regar y la cantidad de agua a utilizar. grandes jardines.  Obligación de usar agua regenerada en los campos de golf.  Obligación a que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan dos redes. como residenciales. la del frío y el lavado. como por ejemplo. Estimación del consumo real en municipios. Medidas de gestión de la demanda del agua Las medidas implementadas en este plan abarcan múltiples líneas de actuación.  Promoción.  Regeneración de aguas residuales para el riego de zonas verdes municipales. Identificación mediante una etiqueta de uso eficiente de agua.  Promoción del empleo de aguas regeneradas en usos industriales como la refrigeración. de la implantación de fontanería de bajo consumo. campos deportivos y limpieza de calles.  Políticas de precios: con el objetivo de minimizar el derroche o consumo excesivo innecesario de agua. Identificación mediante una etiqueta de uso eficiente de agua. tanto en riego de parques y jardines públicos. basadas tanto en la realización de intervenciones técnicas sobre los equipos y dispositivos de consumo.  Promoción de la utilización de electrodomésticos de bajo consumo.  Limitación de superficies vegetales de alto consumo de agua en parques públicos. tanto a nivel industrial como doméstico. cabezales de ducha. campos de golf.  En industrias.  Promoción de sistemas de riego por goteo en jardines residenciales. etc… mediante imágenes aéreas y comparación con el consumo facturado. Aumento del control sobre los fraudes estimados.  Reducción de la presión de operación en aquellas zonas en las que se estima que existen pérdidas ocultas. se establecen distintos niveles tarifarios en función del consumo de agua potable. mediante subvenciones y publicidad. así como la modificación de procesos industriales para que sean más secos. comercios e instituciones. como grifos de lavabos. como en la reutilización de aguas residuales para ciertos tipos de usos. una de agua potable destinada a consumo y otra de agua regenerada para riego.  Campañas periódicas de búsqueda de pérdidas ocultas en la red de distribución.  Determinación de las necesidades de riego en función de las características meteorológicas.
se cuenta con un río de agua dulce que aporta de media 20. caracterizado por fuertes períodos de estiaje. difundiendo a la sociedad la importancia del agua en nuestro bienestar y para la conservación del medio ambiente. prensa escrita. a través de páginas web. en una cuenca que se rige según el plan hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. en función de los cuales se realiza un diagnóstico de la situación de la sequía. procedente de una desalinizadora con una capacidad de producción de 60. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SEQUÍAS El sistema de abastecimiento se ha diseñado para una población que se sitúa cerca de la costa mediterránea. Exigencia de elaborar un Plan de Uso Eficiente de Agua en instalaciones industriales. sensibilización e información Las medidas implementadas en este programa tienen como objetivo la reducción de los consumos de agua. sensibilización y educativas. publicidad en radio y televisión. se dispone de otra fuente alternativa de agua potable.800 m3/ día.  Establecer un sistema de auditorías voluntarias gratuito sobre el consumo de agua en hogares. y por lo tanto a tratar en la ETAP que tiene una capacidad de producción de 76. Para el suministro de agua potable a la población. a nivel doméstico fundamentalmente. Para la determinación de los mismos. Medidas de educación. comerciales y de servicios que tengan consumos superiores a 10. hospitales. para realizar un uso más eficiente del agua. en los que se incluyen recomendaciones concretas. Para establecer el Programa de Prevención y Control de las sequías se establecen una serie de umbrales de actuación. industrias y comercios. Por otro lado. limitándose la cantidad de agua del río a almacenar. así como educación en el ámbito escolar. 14. Además en la zona existen acuíferos de agua salobre y agua dulce sin explotar.3 hm3 anuales.  Folletos informativos en soporte papel e informático. se ha proyectado una balsa de almacenamiento del agua del río con una capacidad de 2 hm3. Al no disponer de cerrada en la zona para la construcción de una presa.000 m3/ día.000 metros cúbicos anuales.  Realización de campañas periódicas de comunicación. así como dos sondeos obsoletos. se emplea el valor 28 . sin realizar intervenciones técnicas sobre los sistemas de suministro ni sobre los dispositivos de consumo. en los que se informa a los usuarios del uso (en cuanto a eficiencia) que hacen del agua y como reducir el consumo.
25 0.15-0. se emplean las siguientes fórmulas.10 0. Para ello.0.3 0.3-0.10-0 Situación Alerta Sequía severa Sequía grave Sequía extrema En situación de Normalidad se establecen medidas a largo plazo con el objetivo de anticiparse a las sequías. con respecto al caudal medio: 1 Vi -Vmed (i) Si Vi ≥Vmed (i) → Ie = · �1+ � 2 Vmax(i)-Vmed (i) Vi -Vmin (i) Si Vi <Vmed (i) → Ie= 2·(Vmed (i)-Vmin (i)) Siendo: Vi: valor de la medida obtenida en el mes i de seguimiento Vmed(i): valor medio en el período histórico registrado en el mes i Vmax(i): valor máximo en el período histórico registrado en el mes i Vmin (i): valor mínimo de explotación Se establecen los cuatro niveles siguientes: Valor índice de estado 1-0. se distinguen cuatro fases de emergencia.3-0.del índice de estado. con los siguientes valores de índice de estado: Valor índice de estado 0. previendo soluciones para satisfacer las demandas y evitando situaciones de desabastecimiento.25-0 Situación Normalidad Prealerta Alerta Emergencia Dentro de las situaciones de alerta y emergencia.5-0. tomando como indicador el caudal medido en la estación de aforos del río.25 0.15 0. Se plantean las siguientes acciones: 29 . en función del valor del caudal en un mes determinado.25.5 0.
muchas de las medidas establecidas en los distintos niveles de emergencia no será necesario implantarlas a menos que no se pueda disponer de este suministro. Cada una de las fases que se especifican a continuación debe tener una duración máxima de 12 meses. Mejoras en la red de distribución con el objetivo de minimizar las pérdidas. Debido a la fuente alternativa de producción de agua potable a partir de la desalinización de agua de mar. Campañas en medios de comunicación fomentando el ahorro con el objetivo de concienciar a la población sobre la situación de prealerta. Fomentar el riego por goteo (técnicas de riego más eficiente) así como los cultivos propios del clima de la zona. Construcción de depósitos de almacenamiento de agua potable. grifos con aireadores.       Búsqueda de acuíferos explotables como alternativa de suministro. lavavajillas y lavadoras de bajo consumo. En la situación de Alerta se llevarían a cabo las siguientes acciones:    Explotación intensiva de los sondeos recuperados y nuevos sondeos realizados. Campañas de control de captaciones ilegales del río a partir de lectura de contadores y estimaciones a partir de fotografías aéreas. Implantación de sistemas de reutilización de aguas residuales. se concretan las medidas establecidas para cada una de las situaciones de emergencia. etc. 30 . Incremento de la producción de agua por desalinización. en los que se deben realizar las acciones previstas. Fomento mediante subvenciones de la reutilización del agua industrial y minimización del consumo de agua potable.    En la situación de Prealerta se llevarían a cabo las siguientes acciones:     Puesta en funcionamiento de sondeos recuperados. con una capacidad de producción del 75% de la demanda de agua proyectada para el año 20. Fomentar el uso de tecnología doméstica para el uso eficiente de agua en el hogar: cisternas. Desarrollo y recuperación de sondeos obsoletos. Incremento de la producción de agua por desalinización. Dentro de las situaciones de Alerta y Emergencia. Campañas de educación e información para fomentar el ahorro de agua. Campañas en medios de comunicación fomentando el ahorro con el objetivo de concienciar a la población sobre la situación de alerta. Reutilización de aguas residuales.
Explotación de la desalinizadora al máximo caudal diseñado. Importación de agua en barcos. En la situación de sequía Grave se realizan las siguientes acciones:              Sobrexplotación de acuíferos. Reutilización de aguas residuales. Corte de suministro. Campañas en medios de comunicaciones muy severas e impactantes informando sobre la situación de sequía grave. y llenado de piscinas. 31 . Reducción del caudal ecológico. Prohibición del consumo de agua en actividades institucionales y en usos no esenciales. Prohibición de llenado de piscinas. Restricción de uso de agua potable en actividades comerciales e industriales. Limitación severa de riego de jardines públicos y privados. Campañas en medios de comunicación fomentando el ahorro con el objetivo de concienciar a la población sobre la situación de sequía severa. y llenado de piscinas. Prohibición de riego de jardines públicos y privados. En la situación de sequía Severa se realizarían las siguientes acciones:           Sobrexplotación de acuíferos.      Reutilización de aguas residuales. Ligero aumento general del precio del agua. Reutilización de aguas residuales. Prohibición de riego de jardines públicos y privados. Eliminación del caudal ecológico. Ligero aumento general del precio del agua. Reducción del consumo de agua en actividades institucionales. Penalización del derroche o uso excesivo de agua. Reducción de los criterios en cuanto a la calidad del agua potable. Penalización del despilfarro o uso excesivo de agua. Eliminación del caudal ecológico. Penalización del derroche o uso excesivo de agua. Importación de agua en barcos. Incremento de la producción de agua por desalinización. Aumento significativo del precio del agua.
Penalización del derroche o uso excesivo de agua. un desarenador y un canal cubierto que transporta el agua por gravedad hasta la balsa. COSTES A continuación se explican de forma detallada los costes implicados en la construcción de cada una de las infraestructuras que forman parte del sistema de abastecimiento diseñado. Importación de agua en barcos. Reducción drástica del suministro de agua potable. los equipos. 15. Prohibición del consumo de agua en actividades institucionales. se incluye el coste del desarenador construido en la toma del río. Racionamiento de agua: 20 litros por habitante y día. Explotación de la desalinizadora al máximo caudal diseñado. así como los costes de explotación de las mismas. siendo la longitud del mismo de 3 km.              Sobrexplotación de acuíferos. y en usos esenciales y no esenciales. y llenado de piscinas. Eliminación del caudal ecológico. Reducción de los criterios en cuanto a la calidad del agua potable. al tratarse de una construcción que implica casi exclusivamente un aumento de la sección con el objetivo de favorecer la decantación al producirse una disminución de la velocidad de circulación del agua. 32 . Campañas en medios de comunicaciones muy severas e impactantes informando sobre la situación de sequía extrema. Prohibición y sanción en caso de riego de jardines públicos y privados.000 200. actividades comerciales e industriales.000 NOTA*: Dentro del coste del canal en función de los metros construidos.En la situación de sequía Extrema se realizarían las siguientes acciones: . Reutilización de aguas residuales. 15. 1 Costes de la obra de captación de agua y transporte hasta la balsa La obra de captación de agua del río y transporte hasta la balsa. El coste de construcción del canal es de 250 euros/metro. Suministro para usos básicos de agua de baja calidad. consta en líneas generales de un azud construido en el río. Obra Canal y Desarenador* Azud Coste (€) 750.
1 Costes de inversión El coste de inversión o construcción de la ETAP es función del número de habitantes para el que se diseña.758 €.032. tal y como se detalla en la siguiente tabla: Habitantes Coste equipos (€/hab) Otros costes (€/hab) Total 0-25x103 79. por lo que el coste de construcción de la misma será de 12.125. 33 .155 € 6.1 Coste (€/m3) 10. Coste equipos Otros costes Total 6.75 59.88 96.20 La ETAP se proyecta para una población de 204. 288 euros. 2 Costes de la balsa Los costes de construcción de balsas de almacenamiento de agua potable en función de la capacidad de las mismas se presentan en la siguiente tabla: Capacidad (Hm3) < 0.56 114.15.000 La balsa diseñada para este sistema de abastecimiento tiene una capacidad de 2 Hm3.093. 3 Costes de la ETAP Los costes de la Estación de Tratamiento de Agua Potable se clasifican en:   Costes de inversión Costes de explotación Costes fijos Costes variables 15.827 habitantes.76 100x103 . 15.758 € La inversión en la planta se amortizará linealmente en 20 años. por lo que el coste de construcción de la misma será de 10 millones de euros.3.50x103 46.125.45 29.88 49.79 25x103 .400x103 29.33 95.000 5.603 € 12.1 >0. de manera que la cantidad anual a amortizar será de 606.
950 15.15.625 63.595 8.3.261 Mantenimiento Equipos de control de procesos Equipos de bombeo Obra civil Decantación Filtración Aceites y grasas Servicios auxiliares Total €/año 1.325 Seguros Licencia fiscal Seguro de responsabilidad civil Total €/año 510 2.925 17.705 2.575 Varios Material de limpieza Carburante Total €/año 960 7.555 34 .125 3.730 67.255 725 2.705 725 2.2 Costes fijos Dentro de los costes fijos se distinguen los asignados a:       Personal Mantenimiento Seguros Varios Término de potencia Amortizables Personal 1 jefe de planta 1 Analista 1 Encargado 5 Oficiales de explotación 5 Peones de explotación 1/2 Jornada limpiadora Total €/año 27.555 13.655 2.906 196.065 2.
110 21. ya que es material que se compra el primer año.8 50.810 900 9.608 euros. Amortizable Material laboratorio Seguridad Vehículo Stock almacén Stock taller Total € 4.Teniendo en cuenta las bombas y soplantes instaladas la potencia máxima instalada es de 1500 KW. Término de Potencia Potencia(KW/mes contratados) Coste/mes (€/KW) Coste total (€/año) 1. de manera que se dotará a la amortización de una cantidad anual de 301.400 Además de los costes fijos descritos. el gasto de inversión realizado en los equipos.105 5. y mediante la amortización anual se recupera el importe de los mismos para poder reponerlos.940 Estos gastos se amortizarán durante los 20 años de funcionamiento de la planta.015 2. Cálculo de los costes fijos y recuperación de la inversión para cada año de producción En la siguiente tabla se resumen los costes fijos y la dotación anual para recuperación de la inversión para cada año de proyección de la planta: la 35 . se amortiza durante 20 años.500 2. Así mismo. es necesario tener en cuenta una serie de gastos que se definen como amortizables o gastos de primer establecimiento. de manera que la amortización anual será de 1097 euros.
288 606.288 606.821 573.288 606.288 15.288 606.821 573.821 573.821 573. por lo que el coste de los reactivos y electricidad que se presentan a continuación varían en función del mes del año en que se esté trabajando.288 606.288 606. Como se ha explicado anteriormente.288 606.821 573.821 573.761 573.288 606.821 573.3 Costes variables Los costes variables dependen de la cantidad de agua tratada en la planta.821 Recuperación de la Inversión (€/año) 606.288 606.Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Coste fijo (€/año) 595.288 606.821 573.821 573.821 573.821 573.821 573.288 606.288 606.821 573.288 606.821 573. la ETAP trabaja cada año a dos caudales diferentes.821 573.288 606.288 606.288 606. 36 .821 573. Es importante destacar que los costes que se resumen a continuación se han calculado teniendo en cuenta los caudales de funcionamiento para el año de proyección 20.821 573.821 573.3.288 606.288 606.288 606.
Coste de reactivos Dosificación (kg/h) Sulfato de alúmina Hidróxido de calcio Permanganato Potásico Polidadmac Cloro gas Otros 249 48 0. 37 . siendo el coste total anual proyectado para el año 20 de 28.96 0.100 21.572 263.072 m3 y que el precio de KWh es de 0. Coste en energía El coste de energía depende como ya se ha comentado del caudal tratado. se estima un coste aproximado de 266.746 5.1 0.506 1.367.409 KWh.827 NOTA: Se denomina Verano a la época en la que la ETAP trabaja a caudal inferior ya que se produce agua también a partir de la IDAM e Invierno en la que únicamente se genera agua potable a partir de la ETAP.583. por lo que teniendo en cuenta que la producción de la planta proyectada para el año 20 es de 17. el coste total anual será de 295.757 21. Cálculo de los costes variables para cada año de producción Como ya se ha comentado.746 10.090. Por otro lado.100 791 263.235 euros. Teniendo en cuenta ambos costes variables en energía. El gasto en electricidad es de 0.032 48 Dosificación Dosificación Kg/año Coste (kg/año) (kg/año) consumidos (€/kg) INVIERNO VERANO 1.139 euros. la ETAP se ha diseñado teniendo en cuenta un crecimiento de población del 2.903 euros sin tener en cuenta el consumo de electricidad por parte de las bombas y soplantes. al ser dependientes del caudal de agua tratado. las bombas y soplantes instaladas en la planta tienen un consumo diario de 21.5 1 Coste (€/año) 136.746 0.0759 euros.240 277.275 176 263.20 KW h /m3. De manera que los costes variables.333 Total 453.5% y con un horizonte de proyección de 20 años.205 140 210.133 210.240 4.070 36 53.506 1.08 4 4. por lo que el coste es de 1625 euros al día.439 53.
245 234.048 367.023 338.558 695.967 708.777 735.561 626.849 429.170 284.704 721.728 264.699 215.195 274.serán diferentes para cada año de funcionamiento.389 355. A partir de los costes estimados para el año 20 de proyección.738 386.744 255.163 637. se calcula el coste asociado a cada año de funcionamiento de la ETAP.070 414.221 659.177 259.141 361.562 575.519 566.425 250.966 15.788 349.342 379.775 226.422 445.303 393.693 671.117 279.122 242.114 373.180 605.714 557.965 407.534 437.047 648. que posteriormente se tendrá en cuenta en el cálculo del precio del m3de agua producida.355 289.849 585.381 333.236 615.363 421.219 246. aplicando un porcentaje de funcionamiento de la ETAP en función de la población estimada.400 269.334 343.460 230.186 222.518 453. En los costes fijos se incluye el coste asociado a la recuperación de la inversión realizada en la construcción de la ETAP: 38 .079 548.677 295.469 683.386 595.827 Energía (€/año) 208.691 219.195 748.3.131 238. se calculan los costes para cada año que se resumen en la siguiente tabla: Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Reactivos (€/año) 322.045 399.139 Costes variables (€/año) 531.4 Costes totales anuales Teniendo en cuenta los costes detallados en los apartados anteriores.
795.929.386 595.670 1.109 1.109 1.958 1.180.109 1.704 721.128 1.109 1.802 1.109 1.109 1.888.163 637.180.915.839.180.851.180.344 1.885 1. Los costes se clasifican en:   Costes de inversión Costes de explotación Costes fijos Costes variables 39 .109 1.180.823 1.049 1.079 548.236 615.806.Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costes Fijos (€/año) 1.180.180.519 566.667 1.693 671.785.876.863.728.733.109 1.849 585.109 1.828.156 1.180.180.775.495 1.558 695. ya que es necesario realizar un acondicionamiento antes de la puesta en marcha de la planta y al cerrar la misma.180. Sin embargo a la hora de considerar los costes se ha tenido en cuenta un mes más de funcionamiento.180.074 15.812 1.901.109 1.180.777 735.628 1.180.967 708.180.469 683.202.109 1.737.109 Costes Variables (€/año) 531.109 1.180.109 1.180.195 748.109 1.047 648.109 1.271 1.180.109 1.578 1.671 1. 4 Costes de la IDAM La instalación desalinizadora de agua de mar está en operación únicamente 6 meses al año.966 Coste total (€/año) 1.714 557.746.221 659.562 575.109 1.765.075 1.817.180 605.180.180.288 1.109 1.303 1.330 1.755.561 626.
15.2 Costes fijos Dentro de los costes fijos se distinguen los asignados a:         Personal Mantenimiento y conservación Reposición de material fungible Reposición de membranas Administración y varios Análisis de aguas Plan de vigilancia ambiental Seguros 40 . Costes de inversión en función de la capacidad de producción de la IDAM La IDAM produce 60. 4. por lo que el coste inversión total es de 36 millones de euros.000 euros.000 m3/ día por lo que se establece un coste medio de 600€/ m3. 4. por lo que el coste anual a amortizar será de 1. que se considerará a la hora de efectuar los cálculos finales como un coste fijo. 15.800.1 Costes de inversión El coste de inversión se establece en función de la siguiente tabla en la que se relacionan los costes de inversión con la capacidad de producción de agua potable de la planta: Ilustración 6. La inversión realizada en la planta se amortiza linealmente en 20 años.
calidad y seguridad y salud. el 20% se asigna como coste fijo y el 80% como variable.471 130.000 45.000 78. Teniendo en cuenta que la planta dispone de 4872 membranas de ósmosis inversa de 8” y un coste unitario de 350 euros. 41 .00 euros al año para la adquisición de material a consumir y reponer durante la operación de las instalaciones: aceites.578 Se destinan 10.000  Mantenimiento y conservación En esta partida se asigna un coste anual para el mantenimiento y la conservación de los equipos mecánicos y eléctricos. Mantenimiento y conservación Equipos mecánicos Equipos eléctricos Obras civiles Total  Reposición de material fungible €/año 105.000 156.  Reposición de membranas Anualmente se destina el 12% del importe de las membranas como término de reposición de membranas. De este importe.925 euros. grasas.000 428.120 9. se asigna un coste anual la término fijo de reposición de membranas de 40. ropa.000 40. gastos de asesoría.987 15.000 euros anuales para gastos en oficina.000 24. etc.000 24.  Administración y varios Se estima un coste de 36. material. elementos electromecánicos.Personal 1 Jefe de planta 1 Subjefe de planta 3 Oficial electromecánico 1 Jefe de laboratorio 6 Operadores de planta 1 Ayudantes 1 Administrativo Total €/año 61. así como el mantenimiento de las obras civiles.
000 89.850  Seguros Seguros Seguro de responsabilidad civil Seguro todo riesgo de daños materiales Seguro de los vehículos Seguro colectivo de accidentes Total €/año 100.481 77.925 36.222 42 .850 387.000 87.481 El importe total de los costes fijos es de: Concepto Personal Mantenimiento y conservación Reposición de material fungible Reposición de membranas primer paso Administración y varios Plan de vigilancia ambiental Seguros Análisis de aguas Total €/año 428.000 15.850 89.000 40. €/año 20.000 130.578 10.000 29.000 100.388 1.000 25.000 100. 388 euros.481 387. suponen un coste anual de 77.200. Plan de vigilancia ambiental Se incluye una partida para la realización de un plan ambiental que comprende las siguientes acciones: Acciones Campaña marina de medidas de salinidad Medición de niveles sonoros Control de la dispersión del efluente Control integridad del emisario Total  Análisis de aguas Los análisis requeridos según el Real Decreto 140/2003.
50 88.998 3.981.3 Costes variables Los costes variables correspondiente al año de proyección 20.15.11 71.40 91.817 2.20 97. a partir de los costes estimados para el año 20 de proyección.968.603 3.91 47.60 85.407 2.640 163.260 2.699 69.391 2.560 40.81 50. 4.319.70 82. se resumen en la siguiente tabla: Costes Variables Coste total reactivos Gastos de tratamiento de fangos Gastos de limpieza de membranas Gastos reposición de membranas OI Coste total reposición FC Costes Energéticos Total €/año 362.71 53.644.41 62.129 3.965 2.276 3.531.571 Como ya se ha comentado.01 73.981 3.834 2.320 17. se calculan los costes para cada año que se resumen en la siguiente tabla: Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % Operación 44.686 2.743.424 3.244 1.193.90 76. aplicando un porcentaje de funcionamiento de la IDAM en función del caudal de agua producido.670 1.703 3.882.882.419.432.555 3.539 2.081.756.21 68.850 3.207.31 65.30 94.571 43 .769.10 100 Costes variables (€/año) 1.544.228.750 3.869.094.657. al igual que en el caso de los costes variable asociados a la explotación de la ETAP.306.856.112 2.80 79.51 59.61 56.
400.319.539 2.882.222 3.743.000.000.424 3.908 5.850 3.800.000.657.000.153.670 1.968.982. se asignaran como un coste fijo.222 3.222 3.351 6.112 2.545.998 3.756.613 5.981 3.924 6.129 3.187 5.222 3. 5 Costes de los depósitos de cabecera y núcleo elevado Como ya se ha comentado se construyen los siguientes dos depósitos en hormigón armado.761 5.207.770.646 6.982 € 44 .4 Costes totales anuales A continuación se resumen los costes anuales totales de la IDAM.000.000.482 5.222 3.260 2.769.207.000.644.222 3.222 3.094.000.555 3.391 2.982 euros.039 5.432.743.000.244 1. para cada uno de los años de proyección considerados.222 3.869.000.777 6.194.757.965 2.793 15.817 2.544.193.629 5.334 5.000.222 3.081.222 3.222 3.222 3.222 3.276 3.222 3.222 Costes variables (€/año) 1.000.000.300 m 3 100 €/m3 120 €/m 3 8.000.000 euros.203 6.222 3.000. Los costes asociados a la inversión.856.969.000. de manera que cada año se amortizara una cantidad de 1.882.094.220 6.222 3.571 Coste total (€/año) 4.531.703 3. siendo el coste total de construcción de 9.222 3.981.056 5. que se le incrementa al coste fijo calculado anteriormente.000.000 € 753.869.465 4.834 2.081. estableciéndose los siguientes costes por m3 de agua almacenada en los depósitos.892 4.319.531.407 2.000.306. 4.856.000. Depósito de cabecera Depósito de núcleo elevado 84. Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costes fijos (€/año) 3.498 6.000.072 6.657.644.686 2.306.222 3.000 m3 6.432.419.15.419.222 3.
hay una serie de infraestructuras que es necesario considerar al calcular el coste del agua con el objetivo de recuperar la inversión realizada.117 € 81.000 € 200.000. Teniendo en cuenta que el coste por metro de red es de 100 €/metro de red.7 Coste del m3 de agua Como se ha observado en el desarrollo del cálculo de los costes.6 Costes de la red de abastecimiento La red de abastecimiento está formada aproximadamente por 315 km de conducciones.000 € 10.117 euros.552. Concepto Canal Balsa Azud Depósito cabecera Depósito núcleo Red de distribución Total Coste anual Importe 750. Éstas se resumen en la siguiente tabla y se asignarán como un coste anual en infraestructuras al calcular el coste total.000 € 8.448.099 € 4.077. el coste total de la misma es de 61.982 € 61.000 € 753.15.400.448.605 € 45 . 15.
667 1.965 2.743.998 3.112 2.000.109 1.180.344 1.222 3.077.109 ETAP Costes variables 531.558 695.000.027.109 1.545.180.109 1.180.094.196 12.180.714 557.000.769.272.605 4.000.531.077.000.812 1.077.180.077.187 5.465 4.072 6.605 4.056 5.882.222 3.817 2.222 3.644.221 659.222 3.473 46 .128 1.755.000.000.628 1.637.686 2.839.756.109 1.424 3.109 1.511.075 1.981.817.180.039 5.228 11.419.605 4.823 1.194.670 1.077.195 748.222 3.222 3.958 1.629 5.605 4.180.222 3.671 1.555 3.180.857 11.334 5.784.750 11.539 2.222 3.605 4.222 Costes variables 1.876.693 671.094.765.605 4.319.136.128 12.109 1.469 683.077.109 1.081.000.276 3.605 4.222 3.222 3.109 1.180.849 585.860 11.306.109 1.498 6.081.330 1.908 5.981 3.180.207.969.047 648.180.303 1.000.184 12.077.000.180.757.180.644.901.646 6.000.077.390 11.605 4.077.728.605 4.662.319.419.432.394.785.489 12.850 3.869.605 4.519 566.888.077.220 6.386.764.079 548.000.IDAM Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costes fijos 3.180.561 626.889 11.180.109 1.704 721.129 3.888.703 3.743.077.179 12.180.915.386 595.222 3.351 6.775.670 1.893 10.625 10.109 1.863.077.882.180.869.222 3.777 6.531.222 3.202.109 1.000.657.193.856.000.109 1.889.012.605 4.000.222 3.968.077.806.077.109 1.136 12.746.077.000.077.892 4.761 5.306.391 2.578 1.432.534 12.109 1.605 4.657.222 3.138 12.562 575.802 1.605 Coste total (€) 10.180 605.222 3.554.605 4.244 1.763.737.966 Coste total 1.795.885 1.271 1.236 615.109 1.222 3.924 6.077.207.929.905.982.109 1.272 10.222 3.000.851.180.000.180.733.495 1.077.000.517.605 4.932 11.777 735.757 11.260 2.613 5.163 637.856.482 5.793 Costes fijos 1.544.605 4.834 2.000.203 6.571 Coste total 4.605 4.828.407 2.640.605 4.077.109 1.288 1.261.049 1.149.967 708.156 1.077.770.605 4.222 3.074 Infraestructuras Coste 4.605 4.
57 0. De forma general.52 0.0 20.52 0.149.128 12.49 0.489 12.136 12.261. al que habría que añadirle cada año el incremento del IPC.662.625 10.196 12.64 0.554.184 12.027.932 11.764.1 22.En la tabla siguiente se especifica el coste del m3 de agua a veinte años de proyección: Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (hm3/año) 16.0 25.857 11.390 11.5 % se podría establecer la siguiente tabla de costes: 47 . se podría establecer un coste medio del agua de 0.6 23.62 0.2 23.750 11.889 11.1 18.9 Coste (€/año) 10.3 17.473 Coste (€/m3) 0.59 0.6 22.58 0.893 10.4 25.53 0.3 26.637.51 0.55 0.888.784.517.136.55 0. De manera que considerando un incremento medio anual del 2.511.49 0.6 26.179 12.54 0.0 19.59 0.5 20.138 12.56 0.60 0.4 17.228 11.386.50 0.905.48 Como se puede observar.534 12.7 18.757 11.272.860 11.61 0.394.012.55 €/m3.5 21.272 10.8 24.0 21.889. el coste disminuye conforme aumenta la demanda de agua.763.640.6 19.
01202 euros (2 pesetas) para el agua residual urbana y en 0.03005 euros (5 pesetas) para el agua residual industrial. según el cual el importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido.70 0.62 0. considerándose como agua residual urbana la destinada a uso doméstico.69 0.82 0.84 0.Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Coste (€/m3) 0.88 Por último habría que tener en cuenta el canon de vertido.67 0.59 0.64 0.55 0. El precio básico por metro cúbico se fija en 0.72 0. Atendiendo al análisis de la demanda realizado en el apartado 12 de este mismo documento.86 0. se calcula el total del agua empleada para cada uso según la siguiente distribución.61 0. especificado en el artículo 113 del capítulo VI del texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001.74 0.56 0.76 0.65 0.78 0.80 0. institucional y comercial: Aplicación Industria Uso doméstico Institucional Comercial % 33 38 4 5 48 .58 0.
6 10.7 12.444 361.5 20.6 26.2 11.879 171.727 418.0 12.3 7.4 10.0 25.1 18.386 266.341 152.926 102.750 124.0 9.489 99.032 398.124 175.848 352.286 379.0 19.1 8.329 282.6 6.279 335.0 6.498 213.Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (hm3/año) 16.267 296.787 184.1 10.9 Demanda Urbana (hm3/año) 7.6 9.985 107.4 25.2 23.1 7.390 137.193 144.749 141.7 18.5 8.0 20.6 23.945 49 .711 219.3 12.255 370.794 127.6 22.9 7.543 389.889 193.053 224.5 8.7 8.1 22.7 8.911 311.9 11.509 319.884 118.461 343.611 198.035 260.7 9.4 6.723 148.8 24.1 6.5 21.7 5.0 21.914 131.794 247.791 97.781 121.3 26.3 17.2 9.300 113.5 11.8 6.297 327.5 7.057 115.499 303.050 Canon Vertido Total (€) 255.3 8.7 7.112 134.143 235.413 208.530 230.895 Canon Vertido Agua Urbana (€) 92.282 188.9 10.6 19.839 254.8 6.452 203.6 Canon Vertido Agua Industrial (€) 162.402 179.4 5.424 104.212 289.613 275.0 8.758 408.9 8.897 241.670 268.2 8.610 110.3 6.4 17.9 Demanda Industrial (hm3/año) 5.4 9.
188.497.149.889 11.136 12. en función de la cual.196 12.65 0.521 13.53 0.136.295 10.059.58 0.789 12.279 335.72 0. al que se le añade cada año un incremento del IPC medio del 2.613 275.012.68 0.255 370.473 Canon Vertido Total (€) 255.837.77 0.968.670 268.482 12.758 408.63 0.55 0.854 13.444 361.506 11.128 12.911 311.62 0.511.662. Se establece la siguiente tabla de costes del agua.893 10.900.62 0.56 0.308.509 319.Sumando el canon de vertido anual al coste del agua anual calculado anteriormente.52 0.267 296.63 0.75 0.727 418.272 10.67 0.763.57 0.386.87 0.74 0. añadiendo un porcentaje de beneficio. Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Coste (€) 10.810.765.51 0.053 11.534 12.543 389.56 €/m3. se podría establecer el precio de venta del m3 del agua.54 0.52 0.286 379.56 0.63 0.032 398.231.035.905.329 282.931.860 11.888.101 11.757 11.57 0.61 0.461 343.50 0.554.139 11.59 0.138 12.631.390 11.366 11.784.66 0.848 352.889.317.171.60 0.517.212 289.750 11.637.499 303.60 0.627 12.272.90 50 .55 0.851 12.099. se estima el coste total anual directamente en función de la demanda de agua potable anual.706.945 Coste total (€) 10.600 11. Se obtiene un coste medio del agua de 0.576.489 12.85 0.932 11.58 0.228 11.394.625 10.70 0.027.261.297 327.184 12.017 11.359 11.764.722 12.857 11.49 Coste (€/m3) 0.446.211 12.83 0.81 0.894 13.364.59 0.5 %.179 12.640.79 0.986 12.417 Coste anual (€/m3) 0.
Documents Similar To GRUPO4_Sistema_Abastecimiento
1 water resources 3.pdf
Teofila Allcca
FRUTAS EN ALMIBAR, CONFITADAS Y GLASEADAS.
CMG271186
Ósmosis Inversa Para El Tratamiento de Aguas
117 Módulo I Rev4
DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA.docx
Efecto de Pre-tratamiento en El Secado Convectivo de Tomates...Lewicki
ANTECEDENTES SIA.docx
nolanrlubvwyrpg
Jorge Tirado Moreno
Carlos Luis Santos
Tratamiento Para Arsenico
Junnior Martinez Martinez
Elix Advantage - Catálogo ES
AntonioMatarin
Informe DO
Elvis Aderling Hancco Quito
libro_resumen.pdf
Trabajo Monografico de Irrigaciones
Alimentos-Ciencia e Ingenieria
Osmosis y Difusion2
Freddy R Gonzalez T
Separación Por Membranas (5)
Conservación de Frutas Por Deshidratación
Cristobal Daniel Pacheco
María Herreros Pérez
Implementación de Tanques de Acero
Normas Del Agua
Sani F Valencia Sequeiros
Documento 1Uploaded by Cristian David E. Chocobar
Cargas Impulsivas - Integral de Duhamel [Anonimo]Uploaded by ElPanadero92
D4 Sistim Reproduksi Wanita (Salinan Berkonflik Rinda Alfianti 2016-10-29)Uploaded by fitria
n-severeanu-curs-de-muzica-bisericeasca-1900.pdfUploaded by Lucian Spafiu
1.1.5.2 SK tentang monitoring.docUploaded by Racun Temennya KeOng RAcun
control Uploaded by Cecilia Bow P

References: artículo 113
 artículo 112
 Real Decreto 
 artículo 114
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 113