Source: https://www.scribd.com/document/117710594/VENTILACION-ntp-742
Timestamp: 2018-11-21 18:04:14+00:00

Document:
Trabajo Caracterizacion Fase 3
Charla 1.ppt
Curso de Electricidad i
Fallas Cursor 13
Ventilation générale des bátiments General ventilation for buildings Vigencia Válida Actualizada por NTP Observaciones Está relacionada con este tema la NTP 343 ANÁLISIS Criterios legales Derogados: Redactora: Ana Hernández Calleja Licenciada en Ciencias Biológicas CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO La protección de la salud de los trabajadores es el principal objetivo de la normativa relativa a Prevención de Riesgos Laborales. Habitualmente, dicha normativa va un poco más lejos y suele exigir, en la medida de lo posible, que las condiciones de trabajo no sean causa de incomodidad. La legislación sobre lugares de trabajo cubre diferentes aspectos que tratan de fijar las condiciones mínimas que deben reunir dichos espacios para asegurar la seguridad y salud de sus ocupantes. Uno de esos aspectos son las condiciones ambientales: ambiente térmico, ventilación, iluminación y ambiente acústico, que conforman el ambiente interior. Esta nota técnica está basada en los requisitos que deben cumplir las instalaciones de ventilación y acondicionamiento de aire en edificios no residenciales, tal y como se recoge en la Norma UNE-EN 13779 de septiembre de 2005, Ventilación de edificios no residenciales'; para conseguir ambientes interiores aceptables. Vigentes: Sí Desfasados: Criterios técnicos Operativos: Sí
El término "ventilación", en su sentido más amplio, hace referencia al suministro y/o extracción del aire de una zona, local o edificio, ya sea de forma natural o mecánica. También en sentido amplio, los objetivos de la ventilación consisten en mantener los niveles de oxígeno en valores que hicieran la atmósfera de cualquier lugar respirable y que ésta fuera percibida fresca y limpia. Desde el punto de vista de la Prevención, la ventilación es uno de los métodos de protección colectiva de los trabajadores. Normalmente se distinguen dos tipos: la ventilación por extracción localizada y la ventilación general. En el primer caso, se trata de eliminar un agente contaminante en el mismo foco de generación, impidiendo así, su dispersión por el local; en el segundo caso, la ventilación general pretende reducir los niveles de contaminación en un espacio hasta niveles aceptables. Sin entrar en mayores detalles, es evidente que la extracción localizada es una medida preventiva más eficaz que la ventilación general, no obstante, la ventilación general es compañera inseparable de los sistemas de extracción localizada. En cualquier sistema debe estar asegurada la reposición del aire extraído; este aire lo suministra la ventilación general y en cantidad suficiente para que la extracción localizada cumpla con las prestaciones para las que fue diseñada. Dependiendo de la función que vaya a cumplir la ventilación se puede distinguir: ventilación para el control de calor y ventilación por dilución. Esta última se puede dividir en tres tipos dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar. Estos tipos son los siguientes:
Ventilación general por dilución para el control de riesgos para la salud. Ventilación general por dilución para el control del riesgo de incendio y explosión. Ventilación general por dilución para el control de olores y otras sustancias molestas.
La ventilación por dilución consiste en reducir los niveles de contaminación existentes en un local mediante el aporte de aire limpio, libre del contaminante que se pretende controlar, y en cantidad suficiente para que la concentración se mantenga en niveles constantes y aceptables según el objetivo de la ventilación. El cálculo del caudal de ventilación necesario se basa en el conocimiento de la generación de contaminante y en el establecimiento de la concentración que se pretende mantener. Para cada uno de los casos planteados esa concentración será, respectivamente, el valor límite de exposición profesional, el límite inferior de inflamabilidad de la sustancia y los valores recomendados para el bienestar. En la ventilación de locales de uso no industrial en los que se considera que las personas son los principales focos de generación de
comedores y/o primeros auxilios.8 decipols 3 decipols Reglamento de calefacción. de aire de ventilación exterior". será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador. la renovación mínima del aire de los locales de trabajo. teniendo en cuenta la calidad y seguridad de las mismas y la protección del medio ambiente. vapor de agua. personal de guardia. esto lo convierte en el compuesto idóneo para el cálculo del caudal de ventilación necesario para conseguir ambientes de calidad aceptable. Figura 1 Vigencia de la normativa en materia de ventilación de edificios Categoría IDA 1 IDA 4 Tasa de aire exterior Tasa de aire exterior por persona por m2 de suelo No fumadores 72 m3/h 18 m3/h 1 m3/h CO2 350 ppm 1. dicha instrucción contenía una tabla en la que se recomendaban valores de ventilación mínima y máxima según el tipo de actividad y referidos a la ocupación de los espacios y a la superficie de los mismos. a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 02 "Exigencias ambientales y de confortabilidad". El ser humano emite un elevado número de sustancias: dióxido de carbono (CO2). la distribución de las entradas de aire limpio y las salidas de aire viciado. compuestos orgánicos volátiles. El cálculo del caudal de ventilación requerido en estos casos estará basado en los datos de generación de contaminación originada por las personas y la concentración de contaminantes recomendadas para el bienestar de las personas. etc. La razón radica en que este Real Decreto toma en consideración todos los ocupantes de un espacio y no exclusivamente los trabajadores como es el caso del RD 486/1997. servicios higiénicos. el uso de la ventilación general por dilución constituye una medida adecuada para el control de olores y otras sustancias molestas. En la ITIC. sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. por el que se aprueba el Reglamento de calefacción. Las áreas sombreadas corresponden a las normas legales y/o técnicas que han sido derogadas. climatización y agua caliente sanitaria El objeto del RD 1618/1980 consistió en definir las condiciones que debían cumplir las instalaciones de consumo energético con fines térmicos no industriales para conseguir un uso racional de la misma. en el apartado 02." Hay que tener en cuenta que la mención del RD 1618/ 1980 significa que deben cumplirse ambas legislaciones.contaminantes. antes de resumir el contenido de la normativa en cuanto a ventilación de edificios. en los casos restantes. se estipulaba que: "En toda instalación con control higrométrico existirá una toma de aire exterior que permita una aportación mínima de 2. Es interesante. exigiendo a los proyectistas que aplicaran el mayor . deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.200 ppm Calidad del aire percibida 0. en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos. así como las condiciones en cuanto a diseño. repasar el estado de vigencia de la misma. De todos ellos el más importante desde el punto de vista cuantitativo es el dióxido de carbono. En concreto y sobre este último aspecto el Real Decreto establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real Decreto 1618/1980. aerosoles que pueden contener microorganismos viables o no. El sistema de ventilación empleado y.3 "Ventilación". se establecen las condiciones ambientales que deben cumplir los lugares de trabajo y los locales de descanso. por las que se desarrolla este Real Decreto. En ese anexo se incluyen los valores de los parámetros que definen el ambiente térmico y los valores mínimos de ventilación de los locales. Normativa vigente En el anexo III del Real Decreto 486/1997. se contemplaban los requisitos que debían cumplir los equipos.2 dm3/s y persona. cálculo y montaje de las instalaciones. de él se conoce su tasa de generación y la concentración a la que empiezan a aparecer las molestias. Además. climatización y agua caliente sanitaria. En la figura 1 se recoge el estado actual de la cuestión. en particular. En las instrucciones técnicas complementarias.
contaminación ambiental interior y contaminación atmosférica. y que el consumo de oxígeno y la producción de CO2 dependen de la actividad física de las personas según las siguientes relaciones: G(CO2) = 0.0042 litros por segundo y met. humedad. olores.2 de la ¡TE 02 de diseño.G(CO2)ext ·100 donde G(CO2)amb representa la concentración máxima admisible de dióxido de carbono en el ambiente expresado en tanto por ciento en . partículas. velocidad del aire.de los valores resultante. A título de ejemplo: q Oficinas. "Climatización. expresado en litros por segundo y por persona. Estos valores. 90 kcal/h) El caudal de aire de ventilación (Q). Reglamento de instalaciones térmicas en edificios . etc. salas de reunión 12 .UNE 100011 En 1998. los alimentos (fuente de carbono e hidrógeno) son oxidados dando como resultado. se proporciona el método de cálculo del caudal de aire de ventilación requerido basado en el control de la concentración de dióxido de carbono y una tabla en la que se indican los valores recomendados para diferentes espacios y tipos de actividad. espacios generales 7 . Esta energía resulta de los procesos metabólicos que tienen lugar en el organismo. En concreto. en el apartado 02. fruto de los avances tecnológicos y de los cambios competenciales ocurridos en el Estado. además de energía. Siguiendo con los ejemplos anteriores en la tabla de la UNE 100011 se recomiendan los siguientes valores: q Oficinas 10 litros/s/persona: 1litros/s/m2 Salas de reunión 10 litros/s/persona: 5litros/s/m2 q Cantidad mínima de aire de ventilación Para la realización de cualquier "trabajo" se precisa energía. se establecen las condiciones para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales y para ello se toman en consideración los criterios de ventilación incluidos en la Norma UNE 100011 de 1991. se elabora un nuevo reglamento que se aprueba mediante Real Decreto 1751/1998 "Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)" y que se desarrolla igualmente a través de instrucciones técnicas complementarias (¡TE).0042 · AM donde G(CO2) es la producción de CO2 en función de la actividad metabólica (I/s) AM representa la actividad metabólica medida en met (58 W/M2. se han escogido para controlar la concentración de dióxido de carbono.50 litros/s/m2 En las exigencias ambientales y de confortabilidad también se incluían los siguientes aspectos: temperatura. dióxido de carbono (CO2) y agua que son eliminados por el organismo. se halla mediante el siguiente balance de masas de CO2: G(CO2) Q= G(CO2)amb . durante los mismos. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los locales". ruido y vibraciones..18 litros/s/persona: 2.10 litros/s/persona: 0.50 litros/s/m2 q Oficina. indicando los valores máximos recomendables. con un adecuado margen de seguridad. así como la necesidad de disponer de dispositivos de depuración del aire. que se consideran mínimos a efectos de ventilación y máximos a efectos de ahorro energético. En ella. teniendo en cuenta distintos niveles de actividad y un número moderado de fumadores. Se considera que la producción de CO2 de una persona que está en situación de reposo absoluto (metabolismo basal = 1 met) es de 0.
este dato es una condición básica puesto que la tasa de ventilación debe diseñarse para ese nivel de Ocupación y la presencia de otros contaminantes que debe ser definida en términos de la concentración límite a la que esos contaminantes pueden encontrarse en el recinto. Los requisitos del recinto en cuanto a ambiente térmico. En prevención.0042 · AM 0. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos" que anula y sustituye a la Norma UNE 100011 anteriormente mencionada. En la actualidad dicha concentración es de 1.1 . fijando sus características y estableciendo distintas categorías en cuanto a su calidad que pueden servir de base para elaborar las hipótesis de diseño de la instalación. el diseño de un proyecto es el punto en el que se implantan las medidas preventivas que. El uso de los recintos. el clima exterior. Especificación y clasificación de los tipos de aire En esta parte de la norma se dan las indicaciones para diferenciar y conocer los diferentes tipos de aire en el interior de la instalación y de los recintos. de modo que se facilite la inspección. el nivel de Ocupación humana. funcionamiento y mantenimiento. según sus actividades y los objetivos especificados. De igual modo es importante disponer de datos sobre los períodos de funcionamiento del edificio que permitirían establecer los esquemas de Ocupación.volumen. limpieza. Estos criterios se basarán en toda la información disponible acerca de: q q q q Las características generales del edificio que comprenden: datos sobre la localización del edificio y las condiciones exteriores que pueden tener influencia en el diseño del sistema entre las que destacan: la calidad del aire exterior. si son las adecuadas. Estos serán los niveles de calidad que el sistema debe proporcionar en los diferentes recintos. las emisiones. etc. En la figura 2 y en la tabla 1 se indican las especificaciones de los diferentes tipos de aire.0.03t Q= ·100 En septiembre de 2005 se publica la Norma UNE-EN 13779 "Ventilación de edificios no residenciales. los vientos dominantes.1% en volumen) G(CO2)ext representa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y que es igual a 0. iluminación y nivel de ruido. Ventilación de edificios no residenciales. Información que debería contener: el tipo de actividades que se van a desarrollar en los diferentes espacios. serán las más eficientes. Figura 2 Tipos de aire .03 % en volumen Substituyendo los términos en la ecuación: 0. Los requisitos generales para el mantenimiento. UNE-EN 13779 Esta norma es de aplicación al diseño de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos y reúne los requisitos de las prestaciones de dichos sistemas. Es importante establecer los criterios de diseño que servirán de base para las mediciones y futuras comprobaciones del correcto funcionamiento del sistema.000 ppm (0. calidad de aire interior.
Aire exterior con altas concentraciones de gases contaminantes y de partículas. vapores. sobre todo. la otra. al aire extraído y descargado y. 3. Aire exterior Aire de mezcla Aire de impulsión Aire interior Aire recirculado Aire secundario 7. 6. los cuales dependerán del nivel de calidad de aire interior que se proyecte y del estado físico en que se presentan los contaminantes (gases. 11. Tabla 2 Clasificación del aire exterior CATEGORÍA ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5 DESCRIPCIÓN Aire puro que solo puede ensuciarse temporalmente (polen). Por otra parte y conocida la calidad de aire exterior. . Aire exterior con altas concentraciones de gases contaminantes. Aire exterior con altas concentraciones de partículas. al aire interior. o aire que entra en el sistema después de cualquier tratamiento Aire en el recinto o zona tratada Aire extraído que vuelve al sistema de tratamiento de aire Flujo de aire tomado de un recinto y retornado al mismo sin ningún tratamiento Aire interior que pasa de un recinto a otro recinto tratado Flujo de aire que sale del recinto tratado 9 Aire descargado EHA Flujo de aire descargado a la atmósfera 10 Exfiltración EXF 11 Infiltración INF Fuga de aire del edificio hacia el exterior a través de los elementos de separación con el ambiente exterior Entradas de aire del exterior hacia el edificio a través de los elementos de separación con el ambiente exterior Nota: Las siglas corresponden a la terminología en inglés Las siguientes tablas proporcionan una orientación sobre la clasificación de algunos de los tipos de aire que puede resultar útil a la hora de definir las prestaciones aceptables en cuanto a la calidad de aire que se desea obtener en los recintos. Aire transferido Aire extraído Aire descargado Exfiltración Infiltración Tabla 1 Especificaciones de los tipos de aire TIPO DE AIRE 1 Aire exterior ODA 2 Aire de mezcla MEZ 3 Aire de impulsión IMP 4 Aire interior IDA 5 Aire recirculado REC 6 Aire secundario SEC 7 Aire transferido TRA 8 Aire extraído ETA DEFINICIÓN Aire que entra en el sistema o por una abertura desde el exterior antes de cualquier tratamiento Aire que contiene dos o más corrientes de aire Flujo de aire que entra en el recinto tratado. 8. seleccionar los métodos de limpieza del aire más adecuados. Aire exterior con muy altas concentraciones de gases contaminantes o de partículas. Clasificación del aire exterior (ODA) Conocer la calidad del aire exterior es importante en varios aspectos. para proponer la localización del mismo y/o para determinar la categoría del aire alrededor del edificio.1. 2. 9. Estas clasificaciones hacen referencia al aire exterior. 4. Por una parte y en la fase de diseño de un edificio. 10. En la tabla 2 se muestran las distintas categorías que contempla la norma referentes a la calidad del aire exterior. ya en la fase de diseño pueden haber dos opciones para tratar de corregir una deficiente calidad del aire exterior: una de ellas consiste en ubicar la toma de aire exterior en zonas donde el aire esté menos contaminado. 5. materia particulada y características de la misma).
Nivel crítico de Pb en sangre < 100-150 µg Pb/litro. Normalmente la información disponible hace referencia a las partículas con tamaño de diámetro de hasta 10 µm (PM10) fracción inhalable. cuando se exceden los requisitos anteriores por un factor de hasta 1. Clasificación del aire interior La norma clasifica el aire interior de la zona ocupada en cuatro grupos básicos: q q q q IDA 1 Calidad de aire interior alta IDA 2 Calidad de aire interior media IDA 3 Calidad de aire interior moderada IDA 4 Calidad de aire interior baja Es evidente que el significado de los calificativos sobre la calidad del aire interior necesita una definición más amplia en la que se especifiquen la naturaleza de las fuentes contaminantes incluyendo: los tipos de contaminantes emitidos.5%. 100. La magnitud de los efectos puede variar según se trate de personas adaptadas o no.000 (9 ppm) Ozono Plomo Respuestas de la función respiratoria. la localización de la fuente y el tipo de emisión (intermitente o continuo).1 ppm) 40 (0. Aumento de los síntomas en individuos sensibles. en esos casos. Dada esa dificultad y a efectos prácticos. conducen a una misma categoría de calidad de aire interior. Por lo tanto.5 Se llaman concentraciones "muy altas". la norma propone que la calidad de aire interior se cuantifique según uno de los cinco métodos propuestos en la misma que. Como se ha comentado antes. Este sería el método que. hay que prestar atención a los posibles peligros asociados ya sean de tipo infeccioso.5 COMPUESTO Dióxido de azufre EFECTO Cambios en la función pulmonar en asmáticos. Tabla 3 Valores guía para contaminación exterior VALOR GUÍA mg/m3 500 125 50 Dióxido de nitrógeno Ligeros cambios de la función pulmonar en asmáticos. ancianos o niños o adultos sanos o enfermos.02 ppm) Monóxido de carbono Nivel crítico de COHb < 2. así como los efectos que se pueden expresar en términos de percepción de calidad de aire o en efectos sobre la salud. se ha venido utilizando para el establecimiento de los estándares de ventilación cuando la contaminación es debida casi exclusivamente a los ocupantes y su actividad y en recintos donde no está permitido fumar. Clasificación por nivel de CO2 Este método propone la categorización de la calidad del aire interior en función del nivel de dióxido de carbono permitido en un recinto. esta información no es relevante cuando se trata de partículas a las que pueden ir asociados agentes biológicos o contaminantes de origen biológico. pero al considerar los posibles efectos para la salud se debería disponer de datos sobre las partículas de menor tamaño o fracción respirable. y es el compuesto utilizado para el cálculo del caudal de ventilación necesario para mantener los niveles de CO2 en valores constantes y que permitan asegurar el bienestar de los ocupantes.000 (90 ppm) 30. en ese concepto se deben incluir todas las partículas sólidas o líquidas del aire. TIEMPO PROMEDIO 10 minutos 24 horas 1 año 1 hora 1 año 15 minutos 1 hora 8 horas 8 horas 1 año Por lo que respecta a la materia particulada. cuando se exceden los requisitos por un factor mayor que 1. a través de los años. En la tabla 4 se indican estos valores para cada una de las . De igual forma. aunque diferentes.000 (25 ppm) 10. valores que están basados en efectos conocidos para la salud.5 En la tabla 3 se incluyen los valores guía para contaminantes típicos de exterior según la OMS. inmunológico o toxicológico. precisar con exactitud el significado de las categorías de calidad de aire interior es difícil. también denominados "bioefluentes". 200 (0.Notas El aire se llama "puro" cuando se cumplen las pautas de la Air Quality Guidelines for Europe de 1999 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de cualquier norma nacional de calidad de aire o reglamentación sobre las sustancias relevantes en el exterior Se llaman concentraciones "altas". 120 0. el CO2 es un buen indicador de los contaminantes emitidos por los humanos.
72 12 .000 Valores por defecto 350 500 800 1.2 met).15 22 .30 43 . Estos valores deben cumplirse en la zona ocupada. En la tabla 5 se dan los valores calculados para recintos en los que la actividad física típica es de 1.600 600 . las tasas de aire exterior se deberían incrementar por un factor de (met/1.2).54 10 . Tabla 6 Tasas de aire exterior o transferido por unidad de superficie de suelo TASA DE AIRE EXTERIOR O TRANSFERIDO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE SUELO (**) Intervalo Valor por típico defecto IDA 1 m3/h/m2 I/s/m2 (*) (*) (*) (*) CATEGORÍA UNIDAD .10 < 22 <6 Valor por defecto 72 20 45 12.000 > 1. de forma indirecta.20 < 43 < 12 Valor por defecto 144 40 90 25 58 16 36 10 IDA 2 IDA 3 IDA 4 Nota Las tasas dadas para la zona de no fumadores toman en consideración el metabolismo humano así como las emisiones típicas en edificios de baja contaminación. En la tabla 6 se especifican las tasas de caudales de aire por unidad de superficie de suelo y que están basadas en tiempo de funcionamiento del sistema del 50% y altura del local de hasta 3 m.36 6 . Es un método indirecto no sobre la ocupación real si no sobre ocupación teórica. Para tiempos de funcionamiento menores y alturas mayores se recomiendan caudales de aire superiores. En los casos en que la actividad física se alta (> 1. Tabla 5 Tasas de aire exterior persona TASA DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA CATEGORÍA UNIDAD Zona de no fumadores Intervalo típico IDA 1 m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona > 54 > 15 36 . Clasificación indirecta por caudal de aire por superficie de suelo Este método se puede utilizar para el diseño de recintos que no tienen ocupación humana.1.2 met. la ventilación necesaria para recintos con una ocupación humana prevista típica. Tabla 4 Niveles de CO2 en los recintos NIVELES DE CO2 DEL AIRE SOBRE EL NIVEL EXTERIOR ppm Intervalo típico IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 ≤ 400 400 .5 29 8 18 5 Zona de fumadores Intervalo típico > 108 > 30 72 . Estos son los valores que a menudo se utilizan para el diseño de sistemas.categorías de calidad establecidas.108 20 .200 CATEGORÍA Clasificación indirecta por la tasa de aire exterior por persona Este método permite establecer.
0.35 3 0. Tabla 7 Calidad del aire percibido en la zona ocupada CALIDAD DE AIRE PERCIBIDA DECIPOLS Intervalo típico Valores por defecto IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 ≤ 1.83 2 0.5 > 2.IDA 2 m3/h/m2 I/s/m2 > 2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.7 1.CIMP donde QIMP caudal volumétrico de aire de impulsión (m3/s) qemi caudal másico de emisión en el recinto (mg/s) CIDA concentración permitida en el recinto (mg/m3) CIMP concentración en aire de impulsión (mg/m3) Clasificación por la calidad de aire percibida Este método de clasificación está descrito en el Informe CEN CR 1752 y es aplicable a los recintos ocupados en los que no hay riesgo de presencia de contaminantes peligrosos y/o no perceptibles.2. septiembre de 2005. 3.Trab.4 . BIBLIOGRAFÍA 1. de 14 de abril (M.4. BOE 23. por lo que es necesario conocer o poder llegar a determinar las tasas de generación de los contaminantes en el recinto considerado.5 0.0 1.5 > 0.28 IDA 3 m3/h/m2 I/s/m2 IDA 4 m3/h/m2 I/s/m2 Nota Para IDA 1 este método no es suficiente (**) Superficie neta (*) Clasificación por niveles de concentración de contaminantes específicos Este método se basa en el cálculo del caudal de aire necesario para la reducción de la concentración de contaminantes. por ejemplo. Como se indica al inicio de esta nota técnica. dicho caudal es función de la generación del contaminante y de la concentración establecida como objetivo. y As. 2.3 < 0.3 . La tabla 7 contiene las especificaciones relativas a este método.4 1.8 1.2 2.5 0.55 1 0. de 31 de julio.1997).0 . Ventilación de edificios no residenciales. Norma UNE-EN 13779. Real Decreto 486/1997. El caudal de aire requerido se calcula según la siguiente ecuación: qemi Q= CIDA. el monóxido de carbono o el radón.35 .0 3.0 CATEGORÍA En la NTP 343 "Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores" se describen los estudios realizados por Fanger y su equipo encaminados a establecer nuevos estándares de ventilación basados en el impacto sensorial que la carga de contaminación de un espacio puede producir en los ocupantes.2.. Soc.1.7 < 1. Real Decreto 1751/1998. Requisitos de prestaciones de los . por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (¡TE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Air pollution sources in offices and assembly halls. FANGER. 1992 6. P. 1988. J. A NTP 343 Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación en interiores Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. HERNÁNDEZ. (12): 7-19 9. BLUYSSEN. P and CLAUSEN. LAURIDSEN. 1999 5. The new comfort equation for indoor air quality ASHRAE Journal 1989. (10): 33-38 © INSHT . ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Air quality guidelines for Europe Copenhague: WHO. (12): 1-7 8. PO. 1994 7.sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 1988. quantified by the olf unit Energy build. Introduction of the olf and the decipol units to quantify air pollution perceived by humans indoors and outdoors Energy build.. 4. G.O. FANGER. P.O. FANGER.. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Guidelines for ventilation requirements in buildings Luxemburg: Office for publications of the European Communities.
Maria Fernanda Onofre Calderon
Cittlalic Chavez

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto