Source: https://www.scribd.com/doc/171980968/Manual-de-Eegsa-2
Timestamp: 2018-05-23 10:07:37+00:00

Document:
Manual de Eegsa(2)
Uploaded by Edwin Cano
Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., pone a la disposición de Ingenieros, Arquitectos, Electricistas. Contratistas, Distribuidores de Equipo Eléctrico, y personas interesadas este manual técnico de servicio con los procedimientos adecuados para la instalación de los diferentes tipos de servicios eléctricos a fin de que el consumidor obtenga un uso eficiente del mismo. Dichas acometidas se instalarán de acuerdo con lo aquí establecido, ya que de no ser así, la Empresa no conectará el servicio. Estas normas son de aplicación general y no incluyen todas las situaciones posibles que puedan encontrarse en la instalación del servicio. Los casos que no estén específicamente cubiertos dentro de este manual técnico, así como las dudas que puedan existir, deberán consultarse a E.E.G.S.A y en todas sus agencias de atención al cliente antes de iniciar la construcción. La Empresa recomienda que la instalación interna del consumidor sea hecha de acuerdo con las normas internacionales establecidas como el Código Eléctrico Nacional (NEC) de los Estados Unidos de Norteamérica, última edición y consulte el reglamento de prestación de servicio de4 energía eléctrica.( Acuerdo Gubernativo No. 18--91), que puede obtenerse en La Unidad de Atención al Cliente.
El consumidor o solicitante debe consultar a las oficinas que se listan a continuación, con respecto a la clase de servicio que se le puede suministrar, antes de hacer su instalación y comprar e instalar el equipo eléctrico
Las oficinas al servicio de consumidores de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A son:
OFICINAS CENTRALES SUBAGENCIA LA TORRE SUGAGENCIA EL CASTAÑO SUBAGENCIA JOSE MILLA Y VIDAURRE SUBAGENCIA PETAPA SUBAGENCIA MOLINO SUBAGENCIA MEGA 6 AGENCIA MEGA CENTRO
AGENCIA ANTIGUA AREA DE AMATITLAN SUBAGENCIA VILLA NUEVA AGENCIA DE ESCUINTLA SUBAGENCIA PUERTO SAN JOSE Nota: Para mayor información consulte su guía telefónica.
desde las líneas de distribución de la EEGSA a la instalación eléctrica del inmueble servido. a una varilla de cobre de conexión a tierra. expresada en amperios. Canalización Conjunto de ductos o tubos por donde se hacen pasar los conductores. . no se necesite quitar obstáculos o recurrir a subirse en escaleras. Capacidad interruptiva de un interruptor Es la máxima corriente de corto circuito que se puede interrumpir a voltaje nominal. sin estar confinado por puertas con llave. reposición o inspección. Ampacidad Se refiere a la capacidad de conducción de los conductores. Clase de servicio Se refiere a las características técnicas y comerciales de la carga a conectarse. Capacidad instalada Es la suma de la capacidad nominal en KVA de todo el equipo eléctrico que se conectará a la acometida. medidor Aparato que se usa para medir la energía o energía y potencia eléctrica utilizada por el usuario durante un periodo determinado. Potencia registrada Es el valor de máximo valor de potencia registrado por un medidor demandómetro durante un período determinado. Capacidad nominal de un interruptor Es la máxima corriente en amperios que puede soportar constantemente un interruptor si dañarse.DEFINICIONES GENERALES Accesible Capaz de ser alcanzado rápidamente desde la vía pública para su reparación. con el fin de protegerlos mecánicamente y evitar el contacto directo con personal no calificado con los mismos. Acometida Conjunto de componentes utilizados para transportar la energía eléctrica. Usuario Persona individual o jurídica que recibe servicio eléctrico de la Empresa por medio de la acometida correspondiente. elevaciones u otros medios que para aproximarse a él. Conexión a tierra Conexión efectiva por medio de un cable que conecta el neutro de la red de EEGSA y el de la instalación de usuario. sillas etc. sin daños para el interruptor.
. y el usuario. El voltaje medido podrá variar del valor nominal en un rango que permita la operación satisfactoria del equipo Contrato de servicio Es el convenio celebrado entre E. Variante de red Es cualquier modificación a la red existente. Pararrayos secundarios Son dispositivos que protegen el equipo contra descargas de los rayos. por medio del cual se comprometen ambas partes a cumplir con las cláusulas necesarias para proporcionar el servicio eléctrico. Instalación del usuario Incluye los accesorios de la acometida que son instalados por el consumidor según las especificaciones de la clase de servicio y la norma que le corresponde. firmado y entregado a la Empresa par su aprobación. Precintos Son los dispositivos de seguridad.A. para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la parte interior de los contadores o conductores con corriente no medida. que se colocan en contadores y en los puntos donde la Empresa estime conveniente.G.A.Potencia contratada Es el valor de la potencia requerida por el usuario de acuerdo a su necesidad.S. Líneas medidas Se refiere a los conductores que salen del equipo de medición hacia la carga instalada. Voltaje nominal Es el valor asignado a la magnitud del voltaje de un sistema con el fin de clasificarlo. EEGSA Se llama así a la Empresa Eléctrica de Guatemala S. Extensión de red Se llama así a cualquier adición o ampliación de la red existente. Líneas de alimentación Se refiere a los conductores que van desde el equipo alimentador hasta el dispositivo de sobrecorriente más cercano. voltios etc. Interruptor automático Es un dispositivo diseñado para abrir un circuito automáticamente cuando la corriente en amperios llega a un nivel determinado.E. Medios de conexión y desconexión Dispositivos utilizados para poder conecta o desconectar la carga. Por ejemplo 120 / 240 / 480. Solicitud de servicio Es el formulario que proporciona la Empresa al interesado o su representante legal para ser llenado. .
HP V A KV Hz W kilovatio ( s) mega vatio (s) Kilo voltio amperio (s) Caballo de fuerza voltio (s) amperio (s) Kilovatio (s) Ciclos Vatio (s) SECCION II .ABREVIATURAS KW . ---------------------------------------------MW KVA.
no deberá existir ningún tipo de registro intermedio entre la bajada secundaria en el poste propiedad de EEGSA y el equipo de medición. deberá solicitar permiso y autorización a EEGSA. Cualquier trabajo que deba realizar con relación a los equipos de medición. A hace las siguientes recomendaciones generales a todos los usuarios de las normas de acometidas aprobadas por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ( CNEE). SERVICIOS SOBRE PROPIEDADES PATICULARES Se recomienda que toda línea de servicio eléctrico sea esta de media o baja tensión no pase por propiedades particulares para evitar los permisos de servidumbres de paso respectivas. S. PROTECCION DE MEDIDORES CON REJAS Los usuarios que por razones de seguridad deseen instalar una reja de protección al equipo de medición. esta deberá estar de acuerdo a las normas de acometidas aprobadas por la CNEE no se permitirá la instalación de ninguna reja que no cumpla con las especificaciones dadas que son:  Debe tener puerta abatible para poder abrirla y permitir la inspección del equipo de medición. 1 INCREMENTO DE CARGA Todo incremento de carga en las instalaciones del consumidor deberá ser reportado a EEGSA. y los diferentes procedimientos descritos en las secciones adjuntas del MANUAL TECNICO DE SERVICIO. ROTURA DE PRECINTOS La rotura de los precintos sin la autorización de EEGSA se sancionará y penalizará de acuerdo al reglamento de Prestación de Servicio de Energía Eléctrica de EEGSA ( acuerdo gubernativo 18 -. REGISTROS INTERMEDIOS Cuando se efectúa una canalización para líneas de baja tensión no medidas.  Las rejas se deberán cerrar con un candado y el usuario deberá mantener las llaves dentro de su propiedad mismas en un lugar de fácil acceso y a la vista para poder abrir el candado en cualquier momento que las requiera la EEGSA 2 4 5 6 .91) 3 MEDIDORES INTERIORES De acuerdo a las normas de acometidas aprobadas por CNEE el interesado deberá dar mantenimiento a las instalaciones de su propiedad con la excepción del o los equipos de medición.RECOMENDACIONES GENERALES Empresa Eléctrica de Guatemala. EEGSA se reserva el derecho de exigir al consumidor que haga los cambios necesarios en su acometida para continuar con su servicio eléctrico.
modificación en los equipos de medición. ALTERACION DE INSTRUMENTOS Cualquier alteración. AUTO CONEXION Ninguna persona que no sea autorizada por EEGSA. la persona deberá estar registrada como distribuidor de energía eléctrica de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Electricidad. podrá auto conectarse.  Si se determina que una apersona revende energía eléctrica y no es distribuidor autorizado por la Comisión Nacional de Energía. ya que esto se considerará como una anomalía el cual será sancionado. MT 2. son considerados como una anomalía y serán sancionados de acuerdo al grado de alteración que se cometa. ya que el dueño del medidor corre un gran peligro de sufrir un incendio en su propiedad. 8 9 10 RECONEXION DONDE HA HABIDO ANOMALIAS EEGSA se reserva el derecho de no reconectar a un usuario que sea encontrado con una anomalía en su equipo de medición.  No se recomienda la reventa de energía eléctrica a terceras personas.03 .7 REVENTA DE ENERGIA ELECTRICA La reventa de energía eléctrica por parte de un usuario particular no es permitida por las razones siguientes:  Para poder vender energía eléctrica. EEGSA se reserva el derecho de suspender el servicio.60. debido a la sobre carga de su sistema eléctrico.
____________________________________________________________________________ Descriptores: MT 2. Inspección y Medida DPN = Departamento de Planificación y Normalización CONDICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO EN BAJA TENSIÓN Y REQUISITOS CONSTRUCTIVOS PARA ACOMETIDAS DE SERVICIO ELÉCTRICO Índice 1 Objeto y Campo de aplicación 2 Alcance 3 Suministro en baja tensión 4 Suministro a cargas monofásicas individuales hasta 25 kva 4.2 5 5.1 Cargas monofásicas hasta 10 kva Cargas monofásicas entre 10 y 25 kva Suministro a cargas individuales trifásicas hasta 500 kva Cargas trifásicas hasta 75 kva 5.2 Cargas trifásicas puntuales mayores de 75 y menores de 500 kva 3 4 4-5 5 Página 1 1 1 1 1-3 3 3 6 7 Suministro a varios consumidores con cargas hasta 500 kva Suministro a urbanizaciones Anexo: Planos de la disposición de equipo para usuarios servidos en baja tensión . MANUAL TÉCNICO EMPRESA ELÉCTRICA ORGANISMO FECHAFIRMA ORGANISMO FECHAFIRMA DPIM 26/04/2001 DPN 26/04/2001 DPIM =Departamento de Pérdidas.03 Abril de 2001 EDICIÓN: 1ª.1 4.60.
aprobada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. S.A. La solicitud de servicio de energía eléctrica preferiblemente se efectuará antes de hacer la instalación y/o comprar e instalar equipo eléctrico..A. dentro del área de responsabilidad de cada parte.A. de los clientes y de los solicitantes para dicho suministro. • • • .A. S. especialmente en las agencias de servicio al cliente de acuerdo al tipo de servicio solicitado. S. deben construirse y mantenerse por empresas y materiales que cumplan con la normativa de Empresa Eléctrica de Guatemala. Condiciones económicas del suministro.A. Todas las instalaciones que pasen a ser propiedad de Empresa Eléctrica de Guatemala. no serán conectadas a la red de Empresa Eléctrica de Guatemala. todas las instalaciones que pasen a ser propiedad de Empresa Eléctrica de Guatemala.A.A. S.A.MT 2. Alcance: La normativa presentada es de obligado cumplimiento en el área de servicio de Empresa Eléctrica de Guatemala. con el propósito de conciliar y armonizar aspectos de construcción y operación de la prestación del servicio. 2) 3) 4) Procedimiento de Solicitud de Servicio • El solicitante hará la petición de servicio de energía eléctrica en los lugares y formas que Empresa Eléctrica de Guatemala. Punto de colocación del equipo de medida. hará el estudio técnico-económico tomando en cuenta la propuesta del usuario el cual incluirá:    • • Definición del punto de entrega de energía eléctrica. distribuidor y usuario Facilitar el trabajo de contratistas.A. Introducción: En observancia del Marco Regulatorio vigente es necesario. S.A.A. Las instalaciones de propiedad particular que no se ajusten a la legislación vigente. ponga a su disposición. REQUISITOS DE CONSTRUCCION • Con el objeto de mantener la calidad del servicio y la seguridad de las personas y cosas. S.00. Empresa Eléctrica de Guatemala. Sociedad Anónima. electricistas. Garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones. S. S. y podrá ser revisada o ampliada cuando la experiencia en su aplicación o el desarrollo tecnológico lo hagan aconsejable Objeto: El objeto de esta normativa es: 1) Definir y regular las características técnicas de las nuevas instalaciones que han de conectarse a la red de Empresa Eléctrica de Guatemala. S. Mejorar la calidad del servicio con el uso de materiales que formen parte de la normativa de Empresa Eléctrica de Guatemala.A. deberá ser previamente aprobado por ésta en los plazos establecidos en la normativa vigente. S. aprobada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o que cumplan las normas reconocidas a nivel nacional e internacional y con la normalización de instalaciones. así como las obligaciones de cada una de las partes: de Empresa Eléctrica de Guatemala. S.01 NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA. ingenieros constructores y todos aquellos que estén involucrados con aspectos relacionados con el suministro de energía eléctrica.. S. que utilicen sus instalaciones para disponer del suministro de energía eléctrica. elaborar las normas que definan y regulen las instalaciones para el suministro de servicio eléctrico a los usuarios finales o grandes usuarios de Empresa Eléctrica de Guatemala. Todo diseño de redes a conectarse en la red de Empresa Eléctrica de Guatemala.
4 Normativa de Mantenimiento 1.A. la cual será de aplicación obligatoria para todos aquellos usuarios a conectarse en la red de baja tensión propiedad de Empresa Eléctrica de Guatemala. y con las características siguientes: Las tensiones de suministro que Empresa Eléctrica de Guatemala proporcionará serán: 120/240 Voltios 120/208 Voltios 120/240 Voltios 120/208 Voltios 240/480 Voltios 1 fase 1 fase 3 fases 3 fases 3 fases 3 alambres 3 alambres 4 alambres 4 alambres 4 alambres Cualquier voltaje no estandarizado o mayor de 480 voltios. subdividida en 1.00. S.2.2 Normativa de Diseño y Construcción. 3. SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN Todo servicio en Baja Tensión deberá cumplir con el Procedimiento descrito en la norma técnica MT 2.3 Normativa de Instalaciones de Acometida y Medida 1. según cable de servicio CONDUCTOR TRIPLEX 4 * TRIPLEX 2 ACOMETIDA LONGITUD 30 30 (metros) TRIPLEX 1/0 30 TRIPLEX 4/0 25 * Se aceptarán 40 m cuando el servicio se conecte desde el último poste de la red de Baja Tensión. 2. contiene:1.. (VER NOTA 1) La longitud máxima de la acometida será de acuerdo a la Tabla 1: Tabla 1.2 Normativa de Materiales 1.2.1 Unidades Básicas de Construcción 1.5 Normativa de la Operación de Red. deberá ser consultado con la Empresa Eléctrica de Guatemala S.deberán tener constituidas todas las servidumbres necesarias y deberán cumplir con la Normativa de construcción de líneas.A. ALCANCE La presente norma se aplicará para todos los nuevos servicios cuya tensión de suministro sea menor o igual a 480 Voltios. Longitud de acometida. CONTENIDO DE LA NORMATIVA La normativa de Empresa Eléctrica de Guatemala.03 1.A. así como las establecidas en la norma de poda y tala de arbolado vigentes. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN La presente norma tiene por objeto definir los requisitos constructivos a cumplir por parte del usuario que solicita un nuevo servicio en baja tensión.01 Normas Particulares de Empresa Eléctrica de Guatemala.60. S.A. S. . CONDICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO EN BAJA TENSIÓN Y REQUISITOS CONSTRUCTIVOS PARA ACOMETIDAS DE SERVICIO ELÉCTRICO MT 2. El servicio en baja tensión se utilizará para cargas monofásicas y trifásicas indicadas en esta norma.1 Normas Particulares 1.
1. S.4 5. dentro del los plazos que se indican en la Tabla 2. 6. que el frente del medidor quede hacia la vía pública. Las alturas son las siguientes: Cuando se instala caja metálica tipo socket.70 metros ± 10 centímetros. medido del nivel de la acera a la parte superior de la caja. los cuales se contarán a partir de la fecha en que el interesado presente a Empresa Eléctrica de Guatemala. 5 SUMINISTRO A CARGAS MONOFÁSICAS INDIVIDUALES HASTA 25 kVA 5. servidumbres específicas o que se desarrollen bajo condiciones ambientales críticas y/o sean de gran volumen.3 5. la fecha en la cual no se permitirá más este tipo de caja metálica.A. S. se regirán por los plazos estipulados en la legislación vigente.80 m ± 10 cm. 7.A. 8 y 9 del anexo.1 5. En los Planos Nos. son los siguientes: 5. comunicará a los nuevos usuarios y público en general.1.1. medido del nivel de la acera a la parte superior de la caja. la misma irá a una altura de 2. S.1 Cargas monofásicas hasta 10 kVA Los requisitos constructivos para el suministro a cargas individuales monofásicas hasta 10 kVA. Empresa Eléctrica de Guatemala. (VER NOTA 2) El gancho de soporte para recibir el cable de acometida debe tener una altura de 4. a una altura de 1. Tabla 2 Plazos según solicitud DESCRIPCION DE LA SOLICITUD Proyectos con planos y presupuesto Proyectos especiales * PLAZO 30 días Común acuerdo * Se consideran de este tipo. Las solicitudes de proyectos de ampliación de redes serán resueltas y comunicadas por escrito al solicitante. Empresa Eléctrica de Guatemala. Los detalles se muestran en los Planos 2 y 3 del Anexo.A. todos los diseños que contengan materiales y equipos especiales.2 El servicio debe colocarse en la propiedad que sirve y para la cual fue solicitado.5 .5 metros y debe localizarse de manera que el cable de acometida no pase por propiedades ajenas colocándolo en el lugar más inmediato a uno de los postes de distribución de Empresa Eléctrica de Guatemala. 5. 4 y 5 del Anexo se muestra la instalación con caja metálica.A.Las solicitudes de conexiones. la totalidad de la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto. estudios de topografía. S. Cuando se instala caja de policarbonato. con el frente hacia la calle. 8 del anexo) En casa tipo dúplex se puede utilizar una columna medianera para instalar la caja de los contadores viendo hacia la vía pública según los Planos Nos. 1 del anexo). La caja del medidor de energía deberá instalarse en el límite de la propiedad privada y la propiedad pública.1.1. la fecha en la cual únicamente se permitirá este tipo de caja de policarbonato. de forma tal. Los accesorios de la acometida pueden ser instalados en una columna de concreto armado con 4 varillas de hierro de diámetro mínimo de 3/8 de pulgada con sus estribos y amares respectivos (Ver detalle de columna en Plano No. No se permitirá la instalación de medidores en posición lateral (Ver plano No. comunicará a los nuevos usuarios y público en general.
7 5. A. debidamente estañado según 5. puesto que debe permitirse el acceso al medidor para su inspección. con un conductor no menor al calibre 8 AWG cobre.8 Figura 1. NEMA 3R. 5. y a la normativa vigente para construcción subterránea de la misma. S. Su función es proteger la instalación del consumidor y evitar que cualquier falla interna en la misma afecte las instalaciones de Empresa Eléctrica de Guatemala. . la cual se instalará en la parte posterior de la columna de acometida a una altura de 1.6 La acometida de servicio podrá ser aérea o subterránea.40 m ± 10 cm medidos del nivel del suelo a la parte superior de la caja. 5.. siempre que sean unidades habitacionales independientes y plenamente identificadas. destrucción. Ver Figura 1. 10 del Anexo.1. Para servicios de acometidas subterráneas el interesado realizará la obra civil necesaria de acuerdo a diseño que acuerde con Empresa Eléctrica.1. 11 del anexo). Toda nueva acometida deberá contar con un interruptor térmico instalado dentro de una caja metálica para intemperie tipo RH. de Guatemala. se podrá utilizar una rejilla protectora de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el Plano No. S.1.4.11 (Ver Plano No. En la Figura 1 se muestra un diseño estándar de construcción del interruptor.10 Todo inmueble podrá alimentarse hasta con cinco acometidas. El interruptor tendrá una capacidad nominal acorde a la carga declarada.A. los medidores de energía estarán ubicados en un lugar con acceso a la vía publica y estarán acoplados.1. Cada uno de los acoplamientos será conectado internamente con cable de cobre calibre No.). Cuando el usuario prefiera acometida subterránea deberá cubrir la diferencia de los costos entre acometida aérea y subterránea. Instalación del interruptor térmico 5. El neutro de la instalación deberá conectarse sólidamente a tierra por medio de una varilla Copperweld de 5/8” por 8’.1.1.5. No se permitirá ninguna estructura sellada en su totalidad. adicionalmente sirve como medio de desconexión general.9 En casos excepcionales y a criterio del usuario en donde se necesite proteger al medidor contra daños físicos (robo. etc.
. que el frente del medidor quede hacia la vía pública. S.90m ± 10 cm medido desde el nivel del suelo a la parte superior de la caja con el frente hacia la calle. 12 y 13 del Anexo y Figura 2 de esta norma).90 m ± 10 cm medidos desde el nivel del suelo a la parte superior de la caja.1 6. S. y el tubo de acometida será conduit galvanizado de 2½” de diámetro.A. deberá utilizarse un accesorio de entrada.A. 12 y 13 del Anexo y Figura 2 de esta norma).3 6. deberá utilizarse un accesorio de entrada. 6 6. por donde se introducen los cables de acometida. S. En el extremo del tubo. En el extremo del tubo. Si la acometida es subterránea.11 Para minimizar la corrosión galvánica es necesario cubrir de estaño los extremos de cada cable de cobre a insertarse en la caja del medidor que recibe la acometida de la empresa distribuidora. NEMA 3R deberá instalarse: empotrada en una pared o en una columna de concreto armado localizada en el límite de la propiedad privada y la propiedad pública de forma tal. (Ver Planos Nos.5. por donde se introducen los cables de acometida.2 6. La caja del medidor deberá instalarse a una altura de 1. los gastos correspondientes a la construcción de la obra civil y ductos de acceso correrán por cuenta del interesado. y la misma deberá realizarse según normativa vigente y diseño acordado con Empresa Eléctrica de Guatemala.2. 5. los gastos correspondientes a la construcción de la obra civil y ductos de acceso correrán por cuenta del interesado.4 . tipo IV NEMA 3R con puerta y candado normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala.3 Empresa Eléctrica de Guatemala.2 5. La caja tipo IV. NEMA 3R puede instalarse empotrada en una pared o en una columna de concreto armado localizada en el límite de la propiedad privada y la propiedad pública de forma tal. NEMA 3R. con cargas entre 10 y 25 kva son los siguientes: 5.. el centro de transformación y el cableado hasta el medidor. A.1.2 Cargas monofásicas entre 10 y 25 kva: Los aspectos constructivos necesarios para suministros individuales.1 SUMNISTRO A CARGAS INDIVIDUALES TRIFÁSICAS.1. Se debe utilizar una caja socket metálica para medidor polifásico clase 200 amperios. A.1.1. con puerta y candado normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala. La caja tipo IV.1 Se debe utilizar una caja socket metálica monofásica clase 200 amperios. tipo IV.2. 5. y la misma deberá realizarse según normativa vigente y diseño acordado con Empresa Eléctrica. Si la acometida es subterránea. S. suministrará e instalará en sus postes.2.1. y el tubo de acometida será conduit galvanizado de 2½” de diámetro. La altura de la caja del medidor deberá ser de 1. La alimentación podrá ser aérea o subterránea. La alimentación podrá ser aérea o subterránea. que el frente del medidor quede hacia la vía pública (Ver Planos Nos. HASTA 500 kVA Cargas trifásicas hasta 75 kVA: Los aspectos necesarios para suministro individual para cargas trifásicas hasta 75 kVA son los siguientes: 6.
1 6. Si la caja tipo III se instala a la intemperie.2.2. la que estará ubicada dentro de las instalaciones del interesado. y la misma deberá realizarse según normativa vigente y diseño acordado con Empresa Eléctrica de Guatemala. el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos constructivos: 6.2 6. S. de tal modo que facilite la lectura.2. los gastos correspondientes a la construcción de la obra civil y ductos de acceso correrán por cuenta del interesado.. El equipo de medida se instalará en una caja tipo III. y el tubo de acometida será conduit galvanizado de 4” de diámetro.2 Cargas trifásicas puntuales mayores de 75 y menores de 225 kVA: Cuando la carga a conectarse sea mayor a 75 kva y menor a 225 kva. deberá utilizarse un accesorio de entrada. El equipo de medición deberá contar con acceso desde la vía pública y estar provisto de puerta y cerradura normalizado por Empresa Eléctrica de Guatemala. La Figura 3 muestra un diagrama esquemático de la instalación indicada.A.Figura 2. Si la acometida es subterránea. La alimentación podrá ser aérea o subterránea. La altura de la caja del medidor deberá ser de 1. así lo decida.A.A. En el extremo del tubo. inspección y verificación del equipo en el momento que Empresa Eléctrica de Guatemala. suministrará e instalará en sus postes el centro de transformación. en dos posibles variantes.80 m ± 10 cm medidos desde el nivel del suelo a la parte superior de la caja.4 .A. la misma deberá ser tipo NEMA 3R para intemperie.3 Empresa Eléctrica de Guatemala. S. S.. y sin necesidad de solicitar permiso previo a su ingreso.2. 6. por donde se introducen los cables de acometida. Diagrama Esquemático de Caja Tipo IV 6. S.
2 Empresa Eléctrica de Guatemala.3.A. S.3 6. que estará ubicada dentro de las instalaciones del interesado.80 m ± 10 cm medidos desde el nivel del suelo a la parte superior de la caja.3.. la misma deberá ser tipo NEMA 3R para intemperie 6. y la misma deberá realizarse según Plano 19 del Anexo.3 Cargas trifásicas puntuales mayores de 225 y menores de 500 kva: Cuando la carga a conectarse sea mayor a 225 y menor a 500 kva. el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos constructivos: 6.Figura 3. Si la caja tipo III se instala a la intemperie. La altura de la caja del medidor deberá ser de 1.4 . suministrará e instalará en un local proporcionado por el cliente el centro de transformación. Los gastos correspondientes a la construcción de la obra civil y ductos de acceso correrán por cuenta del interesado. El interesado deberá suministrar e instalar el cableado desde el poste de bajada hasta el centro de transformación.1 6. La canalización será subterránea en dos tubos conduit galvanizados de 4”.3. Diagrama esquemático instalación Caja Tipo III Poste y CT EEGSA Poste y CT EEGSA 6.3. El equipo de medida se instalará en una caja tipo III.
5 No se permitirán armarios de medidores en otros niveles. son por cuenta del cliente. para su exclusivo uso. el armario de medidores deberá estar construido de tal forma que acepte instalar un equipo de medida para el efecto.20 m de alto (Ver planos 15 y 16). S.2 7.75 m de ancho interno por el largo y alto que requieran la cantidad de medidores a instalar y provistos de puerta y cerradura normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala. inspección y verificación del equipo en el momento que EEGSA así lo decida.3 7. Diagrama esquemático instalación Centro de Transformación y Medición 7 SUMINISTRO A VARIOS CONSUMIDORES CON CARGAS HASTA 1000 kva (Edificios. 7. así como el armario de medidores. y la carga total sea igual o menor a 1000 kVA.El equipo de medición y el de transformación deberán contar con acceso desde la vía pública y estar provisto de puerta y cerradura normalizado por Empresa Eléctrica de Guatemala. Si este fuera el caso. el armario de medidores deberá ir resguardado por una construcción cerrada. y sin necesidad de solicitar permiso previo a su ingreso.A. Cuando se requiera de servicio trifásico.2. S.1 Los medidores de energía estarán concentrados en un armario múltiple de medidores (Ver Plano No. el servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos constructivos: 7. (VER NOTA 3). provisto de puerta y cerradura normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala.A. apartamentos. contiguo al edificio que sirve. de 0. Figura 4.2 En la vía pública. 7. 14 del anexo). La obra civil y materiales para canalización. condominios cerrados y locales comerciales): Cuando las cargas individuales a conectarse sean monofásicas y/o trifásicas. .4 7.1 7.A. S. El armario deberá asentarse sobre una base de concreto no menor de 0. de tal modo que facilite el mantenimiento. El armario de medidores podrá estar ubicado en: En local cerrado cedido por el interesado para ese uso específico.2. la lectura.
A. Los medidores podrán estar ubicados en los siguientes lugares: 8.2.2. el armario deberá asentarse sobre una base de concreto no menor de 0.20 m de alto.2 En el límite de la propiedad privada y la propiedad pública. S. para su acceso exclusivo. Existen las siguientes posibilidades de diseño: 8. (Ver plano 20 del anexo) estratégicamente ubicados a lo largo de la urbanización con acceso desde la via pública y provistos de puerta y cerradura normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala. a la intemperie o en un local cerrado ( Ver Planos Nos. de acuerdo a diseño acordado entre solicitante y Empresa Eléctrica de Guatemala. En un armario múltiple de contadores ubicado dentro del local del centro de transformación.A.2. 17 y 18 del anexo ). Si el armario múltiple de contadores se instala en la vía pública (a la intemperie). S. de forma tal.75 m de ancho interno por el largo y alto que requieran la cantidad de medidores a instalar y provistos de puerta y cerradura normalizados por Empresa Eléctrica de Guatemala. para su acceso exclusivo. de 0. 8. el mismo deberá ir resguardado por una construcción cerrada.A.1 8. que el frente del medidor quede hacia la vía pública.1 Los centros de transformación podrán estar ubicados a lo largo de la urbanización y los mismos podrán ir montados en poste.3 . Si este fuera el caso. S. Concentrados en armarios de contadores residenciales.8 SUMINISTRO A URBANIZACIONES: Cuando las cargas individuales a conectarse excedan de 5 y se encuentren en urbanizaciones.2 8. la distribución podrá ser monofásica o trifásica.
PLANO 20 Armario de Medidores residenciales .
es un problema común y va en aumento. Que facilite el corte por falta de pago. buscó la forma de solucionar estos problemas. basándose en lo anterior.NOTA 1: • • • De acuerdo a estadísticas de Empresa Eléctrica de Guatemala. Que facilite la lectura y el corte por falta de pago.A. Que incorpore como parte integral de la caja. ha llevado a Empresa Eléctrica de Guatemala. Voltaje no estandarizado por la Norma ANSI C57. Este problema ocurre debido a que la caja socket tradicional no ofrece la seguridad necesaria para impedir que esto no suceda. a normalizar estos polímeros para ciertas aplicaciones. S.A. Que facilite la lectura del medidor.: Empresa Eléctrica de Guatemala. 5. b. y tomó la decisión de normar una caja socket de polímero que reúna los siguientes requisitos: • • • • • • Que resguarde con seguridad el medidor e impida o seriamente dificulte el robo del mismo. 4. quitar el aro y sacar el medidor de las bases. Las excelentes propiedades y ventajas que ofrecen tanto el poliéster como el policarbonato. Que facilite la lectura del medidor. evitando que el usuario manipule la lectura. 3. S. siendo una de ellas el resguardo de sus medidores de energía. Una vez retirado el medidor. . tanto para el usuario afectado. Impide el retiro del medidor. solamente se necesita cortar el precinto. NOTA 2: PORQUE UTILIZAR UNA CAJA SOCKET DE POLÍMERO Las ventajas de la caja socket de polímero se pueden resumir así: 1.20 para transformadores monofásicos.A. Robo de medidores El robo de medidores. a. ya que el robo de medidores y el manipuleo de la lectura de los mismos por parte de los usuarios. S. Que impida el retiro del medidor para evitar que el usuario manipule la lectura. el interruptor térmico principal. Resguarda con seguridad el medidor e impide. 2. Que elimine la necesidad del usuario de resguardar su medidor colocando una rejilla. Manipuleo de las lecturas del medidor El manipuleo de la lecturas del medidor por parte de los usuarios. no se han efectuado conexiones con este voltaje en nuestras redes de BT. lo inserta nuevamente en la caja socket. Elimina la necesidad del usuario de resguardar su medidor colocando una rejilla. Transformadores con este voltaje se fabrican únicamente bajo pedido especial. el usuario manipula la lectura del mismo. se ha convertido en un problema serio. como para Empresa Eléctrica de Guatemala.12. S. conlleva una serie de implicaciones económicas. el interruptor térmico principal.A. o seriamente dificulta. Incorpora como parte integral de la caja. Para retirar un medidor de la caja socket. pone el aro y coloca el precinto de forma tal que no se note que el mismo ha sido violado. el robo del mismo. adicional a las molestias que causa al usuario.
para corte. revisión y lectura de los medidores. dentro de los limites legales. S. es indispensable que los medidores estén localizados en la vía pública o en su defecto que se ubiquen en un lugar que tenga acceso desde la vía pública para que el personal de Empresa Eléctrica de Guatemala. más difícil se vuelve el acceso cuando éstos se ubican en los niveles superiores. por lo que la inspección es necesaria para la gestión adecuada de una Distribuidora eficiente b. . pueda ingresar sin permiso previo y en el momento que así lo decida. Artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Electricidad Este artículo garantiza que el Distribuidor tendrá siempre acceso al equipo de medición para poder efectuar la facturación y llevar a cabo las revisiones que sean necesarias Para garantizar que se tendrá siempre acceso. imposibilita ejercer este derecho. esto implica la facultad de darle mantenimiento o sustituirlo en el momento que así lo disponga 2 Violabilidad Alimentar equipo de medición ubicado en niveles superiores permite efectuar derivaciones no medidas desde cualquier punto del alimentador. Derecho de propiedad El derecho de propiedad del equipo de medición por parte del Distribuidor lo faculta para disponer de él. Artículo 50 de la Ley General de Electricidad Este artículo garantiza al Distribuidor el derecho al corte del servicio a usuarios que tengan pendientes de pago dos o más facturas o cuando las condiciones del suministro han sido alteradas por el usuario.A.A. En instalaciones con equipo de medición en niveles superiores se dificulta ejercer este derecho. Lo anterior en franca violación de lo garantizado en los artículos 50 de la Ley General de Electricidad y 70 del Reglamento de la mencionada ley. S. c.NOTA 3: FUNDAMENTOS PARA LA PROHIBICION DE INSTALAR PANELES MULTIPLES DE MEDIDORES EN DIFERENTES NIVELES 1 Accesibilidad Generalmente personal de seguridad de los edificios no permite el ingreso de personal de Empresa Eléctrica de Guatemala. Este artículo garantiza la revisión del equipo de medición y en instalaciones con equipo sin acceso directo. a. Esto toma mayor preponderancia ya que la aplicación tarifaría de la ley limita el porcentaje de traslado de perdidas no técnicas a tarifa.
3 alambres. A solicitud del consumidor y después de que la Empresa haya investigado la posibilidad. corriente alterna 60 Hz. es exclusivo para 120 / 240 voltios. 4 alambres. . 2 Componentes de la acometida La instalación de la acometida de servicio eléctrico para un inmueble residencial consta básicamente de los componentes que se muestran en las figuras. monofásico. 208 / 120 Y voltios. se puede suministrar el servicio trifásico. así como las especificaciones de las respectivas columnas y detalles de las mismas. Este servicio requiere un centro de transformación exclusivo.SECCION III ACOMETIDAS RESIDENCIALES AEREAS 1 voltajes El voltaje secundario normalizado en el sistema de la Empresa.
DETALLES DE ACOMETIDAS EMPOTRADAS EN LA PARED .
50 mts. "H" será de 4. debe cumplir con las alturas reglamentarias La altura del contador quedará regida por la altura de la cornisa en su parte inferior.S. de acuerdo con las especificaciones de la instalación de acometida que desea. no podrá servir como soporte de cable portador de señal de televisión. efectuado un cruce con líneas secundarias y dar el servicio con una acometida de "H" igual a 3.E. con una separación de 5 cm de la misma. el gancho que recibe el servicio. u otros es mayor a los 15 mts.. bulevar. El resto de los componentes los suministrará e instalará el usuario.00 mts. teléfono u otros Si la acometida se instala en un inmueble y este tiene cornisa sobre la acera. la caja del contador deberá quedar debajo de la cornisa. el cruce se deberá efectuar instalando un poste en el lado opuesto de la calle. La Empresa suministrará el contador y el cable de acometida.A.50 mts si el cruce de calle de: autopista. Ver figura adjunta.Especificaciones de "H" en las acometidas cuando se tiene un cruce de calle no mayor de 15. La acometida será utilizada exclusivamente para el suministro del servicio de energía eléctrica y por la seguridad del usuario. siendo ambos propiedad de E. .G.
pero si de acuerdo a la siguiente manera: dar un servicio principal con un calibre adecuado que pueda soportar la carga de las acometidas que solicitan. este proceso se deberá efectuar para 2. o en la pared del inmueble según las figuras anteriores. las cuales podrán estar empotradas en una columna. y de la punta del servicio principal conectar cada contador en forma individual. 3. 4 y 5 contadores según la figura siguiente. En el inciso 2 4 posición del cable de acometida y soporte .3 NUMERO DE ACOMETIDAS ENCADA INMUEBLE Todo inmueble podrá alimentarse normalmente con un contador y hasta un máximo de 5 acometidas las cuales NO PODRAN SER ACOPLADAS.
Para la construcción de la columna. ver detalles de columna en la figura para contadores dobles .3 La acometida debe colocarse en la propiedad que sirve y para donde fue solicitado el servicio La caja del contador debe estar localizada en el límite entre la propiedad particular y la propiedad pública. para contadores individuales no acoplados en la misma columna y para diferentes consumidores.1 4.4. ver detalles de la columna simple el artículo 2 sección III. debe estar localizado de manera que el cable no pase sobre propiedades ajenas y colocado en lugar más inmediato a uno de los postes de distribución de la Empresa.2 4. ver figuras adjuntas. . El gancho de soporte para recibir el cable de acometida.
La altura del gancho deberá ser de 3.50 mts. 4.4.3.1 Si el servicio tiene que cruzar una autopista.50 mts. si el cable de servicio cruce de la calle es de 0 a 15 mts.3 y figuras subsiguientes.3 ver figuras ilustrativa. descritos en artículo 4.2 4.3..3 la altura del gancho deberá ser de 4.3. si el cable de servicio no cruza la calle. de ancho. bulevar. . u otra vía de acceso con mas de 15 mts. tender un tramo de líneas de secundarias y dar el servicio aplicando las condiciones descritas el numeral 4. el cruce se deberá hacer instalando un poste en el otro lado de la vía de acceso por cruzar.
4.4.4. 4.1 Empotrados en una pared cuando la distancia del poste a la acometida sea menor a los 30 mts.4 los accesorios de la acometida podrán ser instalados en : 4.2 Una columna de concreto armado con sus 4 hierros de 3/8 " y sus respectivos estribos amarrados según las especificaciones para las columnas para uno o .
4.4. si es en poste de remate de líneas.3 4. el cruce de la acometida se podrá hacer con un solo cruce de calle utilizando un conductor que soporte la carga de las dos acometidas y conectando las entradas de cada uno los dos contadores en forma independiente a la punta del cable principal.4.4.4 En las áreas rurales. se aceptará un poste de madera de una sola pieza de 15 x 15 centímetros.2 en casas tipo dúplex se puede utilizar una columna medianera para instalar las cajas de los dos contadores con viendo hacia el frente con tubos independientes. 4. o un poste de madera rollizo con un diámetro mínimo de 15 centímetros en la punta cuando la distancia del poste a la acometida sea menor a los 30 mts. Ver figura adjunta. se deberá fundir columna con las especificaciones del numeral 4. 4.5 No se permitirá instalar accesorios en cualquier otra estructura que no cumpla con los incisos anteriores 5 Suministro e instalación del cale de acometida .4 4.4. si es mayor de los 30 mts. ver figuras adjuntas.más contadores no acoplados hasta 5 como máximo cuando la distancia sea de 30 mts. si las líneas de baja tensión continúan o de 40 mts.
la altura de los tubos de acometida tendrán una altura mínima de 50 cm. 30 mts. 30 mts. SI SECUNDARIO RENMATA 40 mts 40 mts. BAJAD SEC. en una columna o en una pared. 48 48 48 CARGAS TRIFASICAS HASTA KW. 30 mts. en dicho gancho en la Empresa procederá a conectar el cable de servicio adecuado a la carga total a conectarse desde el poste hasta el gancho de acometida. el cable de acometida lo suministra e instala la Empresa. 40 mts. no exeda la longitud y calibres especificados en el cuadro siguiente CALIBRE DEL SERVICIO 3#4 3#2 3 # 1/0 4#4 4 #2 4 # 1/0 SI SECUNDARIO CONTINUA A OTRO POSTE 30 mts. 69 69 69 BAJAD SEC. 30 mts. BAJAD SEC. .5. 5. 40 mts. con el neutral de aluminio que viene del cable de servicio que suministra la Empresa. El interesado deberá efectuar la obra civil correspondiente a la instalación de las cajas solicitadas. estos deberán tener una acometida independiente para cada caja de contador.1 cuando la acometida de servicio es aérea. BAJAD SEC. 2.2 La Empresa suministrará e introducirá el cable de acometida desde el poste hasta la caja del contador. CARGAS MONOFASICAS HASTA KW. los contadores que requiera no podrán ser acoplados. CARGAS MAYORES BAJAD SEC. BAJAD SEC. siempre que la distancia desde el poste de distribución con líneas secundarias hasta el soporte del cable. Del extremo del neutral de cobre que conecta la barra de neutrales de la caja de interruptores y estará en contacto con la terminal de la caja del contador. 40 mts. Si el interesado requiere instalar mas de una acometida pero no más de cinco para un mismo inmueble. 30 mts. Seguidamente la Empresa procederá a conectar cada caja de contador independiente metiendo en el tubo de acometida un cable de aluminio 3 # 4 o 3 # 2 conectando las puntas a la caja del contador y a las puntas del cable grueso de servicio. El interesado deberá estañar 3 cm. La altura para la instalación del gancho será la reglamentaria descrita anteriormente. siempre que el calibre de dicho cable no sea mayor que el No. 40 mts. Y un máximo de 1 metro.
el calibre del cable no deberá ser menor al No. dejando las puntas con una longitud mínima de 50 cm.. 2. además deberá estañar las puntas de los cables de fase y el neutral respectivo en una longitud mínima de 3 cm. y con el neutral de aluminio que viene del cable de servicio que suministra la Empresa. además deberá cablear la misma con los conductores adecuados para la carga que desea conectar desde el interruptor general o el tablero múltiple de contadores hasta la altura del secundario. pasando de ser posible por la barra del neutral de la caja de interruptores ver articulo 4.3 Sí las cargas son mayores a 70 kw. 2 cobre. dejando las puntas con suficiente longitud mínima de para poderse conectar al banco de transformadores.El interesado deberá instalar una varilla de tierra a la cual deberá conectar la terminal que estará en contacto con la terminal de la caja del contador. el interesado deberá cablear el tubo de acometida hasta el accesorio de entrada.4 Sí el calibre del conductor es mayor al No. Para poderse conectar a los cables de la Empresa 5. El cual se determina como acometidas y puntos de entrega ver gráficas adjuntas . el interesado deberá efectuar una bajada secundaria desde el poste hasta la caja de medición secundaria en caja tipo 3 o a un tablero múltiple de contadores sin registros intermedios.
Especificaciones para efectuara una bajada secundaria en poste .
6 Conexión del cable de servicio .
con excepción de los contadores que serán instalados en tableros múltiples de contadores y los demandómetros. Será necesario que el interesado cubra con estaño 3 centímetros del extremo del cable del neutro de cobre. remodelación. 8 Euministro y colocación del contador El contador lo suministra y coloca la Empresa y es propiedad de la misma. agencias regionales. el cual variará de acuerdo al calibre y de la longitud del mismo. La caja del contador se instalará en el límite de la propiedad privada y la propiedad pública a una altura de 2. ya sea por aumento de carga. se deberá retirar la acometida antigua..La conexión del cable de servicio de acometida la efectúa únicamente el personal de las Empresas contratistas homologadas por la Empresa Eléctrica de Guatemala S. No se permite al consumidor la conexión de ningún tipo de conductor a las líneas no medidas Cuando se construya una nueva acometida de servicio. o sub-agencias metropolitanas . con el propósito de evitar la corrosión galvánica que tendría lugar al juntarlo con el neutro de aluminio del cable de acometida. accidente o cualquier causa. la cual deberá estar viendo hacia el frente de la calle. las cuales se podrán proteger con una reja metálica de acuerdo a la figura siguiente. 7 Exclusividades del uso de postes y líneas eléctricas Los postes y líneas eléctricas son propiedad de la Empresa.70 mts. Los contadores se instalarán en el exterior del inmueble. con garita y seguridad particular. La nueva acometida será de acuerdo a las normas vigentes. Cualquier inquietud con relación al uso de éstos. Para proyectos residenciales. para áreas no residenciales. +_ 10 cm medido desde el nivel de la acera a la parte superior de la caja. la altura " h " . es necesario remitirse a la División Comercial.A. Nota: La construcción de la columna deberá estar reforzada con el hierro necesario para poder soportar la tensión del servicio.
. o sea que en un mismo ducto no podrán ir conductores medidos y no medidos. en donde hay dos contadores no acoplados para diferentes inmuebles se podrán instalar cajas cuadradas o circulares. la protección del contador es opcional. no se permitirá el acoplamiento de contadores.. es decir. el interesado deberá someter su caso a consideración de la Empresa en Atención al Cliente (División comercial) o en sus agencias regionales o departamentales. la altura " h" del contador se regirá por las especificaciones anteriores ( 2. instalar el contador y precintar el mismo. La empresa procederá a meter el cable de servicio desde el registro subterráneo hasta la caja del contador. El interesado deberá efectuar la canalización con un ducto de 2 1/2 " de p. viendo hacia los lados. el consumidor deberá trasladar el contador a un nuevo punto que sea accesible según cláusulas generales.c. En columnas medianeras. seguidamente procederá a efectuar las conexiones respectivas. el ducto de salida de la caja del contador con las líneas medidas. La tubería y accesorios por donde se introducen los cables de acometida deberán ser de tipo conduit galvanizado de una sola pieza desde el accesorio de entrada hasta la caja del contador. o situaciones similares. Si la acometida es subterránea. de la caja del contador hasta la caja de interruptores del interesado deberá pasar sus conductores medidos. El traslado es a costa del consumidor y deberá cumplir las normas vigentes.70 mts. No se permitirá la instalación de contadores en posición lateral.Podrá ser de 1. El interesado deberá proporcionar el aro para asegurar el contador y poder precintarlo al momento de instalarlo.v. eléctrico desde el registro donde se encuentran las líneas secundarios de la Empresa hasta la caja del contador. En casos especiales donde existan pendientes pronunciadas. 10 Ductos de acceso hasta el contador. la cual deberá ser una caja cuadrada. Si por alguna razón la localización de un contador se volviera inaccesible. para áreas con seguridad particular).80 mts. la Empresa se reserva el derecho de prestar o no el servicio. En caso de obstrucción del contador. 9 Ubicación del contador El contador debe estar en un lugar accesible para su fácil lectura e inspección. obstáculos naturales. para áreas sin seguridad privada y 1.80 mts. será de un diámetro adecuado al calibre del conductor que el interesado instale. +_ 10 cm.
el interesado deberá solicitar a la Empresa una extensión de líneas para que efectúe el cruce de callas con líneas de baja tensión al lado de la calle donde se solicita el servicio. 11 Precintos . Ver figura.Si las líneas de baja tensión subterráneas de la Empresa se encuentran en el lado opuesto de la calle a donde se solicita el servicio. la cual deberá ser de acuerdo a las normas de la Empresa. Toda la obra civil necesaria a la canalización será efectuada por cuenta del interesado.
Ver figura. la distancia de la acometida al poste de la Empresa y el total de la carga solicitada. para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la parte interior de contadores o a conductores con corriente no medida. La Empresa podrá efectuar la conexión siempre y cuando se encuentre el propietario y/o encargado del inmueble o que exista una autorización del interesado para conectar aunque no se encuentre nadie en el inmueble. Para facilitar el proceso de conexión el interesado deberá. 13 conexión a tierra Para toda instalación residencial.Son cierres de seguridad. con una pintura de aceite o cinta adhesiva de color amarillo. que se colocan en contadores y puntos donde la Empresa estime conveniente. y el usuario procederá a confirmar si tiene servicio eléctrico o no. 14 medios de desconexión y protección de sobre corriente . anotar además de la información solicitada. algún contador anterior o posterior. aéreo o subterráneo. La rotura de estos precintos sin la autorización de la Empresa será sancionada de acuerdo al reglamento correspondiente. el neutral debe estar identificado con un conductor de forro color blanco o amarillo. los precintos pueden ser rotos por una persona autorizada por Atención al Cliente ( división comercial) o en sus agencias regionales o departamentales. servidas en un voltaje 120 / 240 voltios. 12 conexión de servicio Al terminar la instalación el interesado deberá desconectar el equipo individualmente y por medio de desconexión y protección de sobrecorriente. se procederá a conectar la carga del usuario que fue desconectada en el equipo de protección. En circunstancias especiales. Para efectuar la conexión de la acometida. la Empresa exige que el neutro de la instalación esté conectado sólidamente a tierra. deberá entregarse a Atención al Cliente o en las agencias regionales o departamentales en un lapso de tiempo máximo de 3 días hábiles siguientes a la autorización. El precinto cortado. Después de que la Empresa haya conectado el servicio.
la caja " RH " no será necesaria. y .El contador debe estar protegido por un medio general de desconexión ser un interruptor térmico ( FLIP ON) instalado de la siguiente forma1 14. 14. si la acometida está instalada en una columna separada del inmueble donde se encuentra el tablero de distribución. Ver figura. en el cual se instalarán los interruptores térmicos adecuados a la carga por fase conectada en el tablero de distribución interno. En la columna se procederá a instalar una cara " RH " lo más cerca posible del contador.1 el cual debe En forma independiente del tablero de distribución interno. con el propósito de proteger el contador de cualquier corto entre le contador y el tablero de distribución interno.2 Si el tablero se encuentra en la pared del inmueble e inmediatamente al otro lado de la misma se encuentra el contador.
Según figura. 15 identificación del local a servirse .los cables del contador se conectarán a las barras del tablero de distribución general del inmueble.
3. con el fin de no tener que hacer modificaciones posteriores. deberá ser tubo conduit galvanizado de diámetro de 1 1/2" por las alturas reglamentarias que se especifican para cada caso de acometida.6 Se pueden conectar motores de uso doméstico. 16 ) en esta sección.1 15.2 Servicios entre 63 y 200 amperios (n13 a 40.3 15. 7. Las compañías que se dedican a construir casas en serie además de cumplir con los procesos establecidos para las acometidas residenciales.4 Por números catastrales proporcionados por las municipalidades Por números metálicos formales de uso permanente y de buena calidad.1 Cargas monofásicas hasta 62. la dirección deberá identificarse claramente utilizando pintura color negro sobre una lámina don fondo amarillo. 2.. 6.2 15. 8. 17.8 Kw. 16 Casas de colonias construidas en serie. Y un consumo no mayor de 62.8 En el extremo superior del tubo de acometida por donde se introducen los cables de servicio de la Empresa. No se permitirán números con pintura sobre paredes. 17. adecuados para éste servicio. 9.5 amperios.5 Para servicios residenciales aéreos. puertas o pedazos de lámina. ( calavera).1. se deberá instalar un accesorio de entrada de servicio. 17.1.4 El tubo de acometida. 17. 12.1. 5. 17.1. 17. 4. Para servicios temporales y para construcción.1. la caja deberá ser cuadrada de 100 amperios 17.El local deberá estar plenamente identificado de cualquiera de las maneras siguientes: 15. 13. corriente alterna.1.3 La instalación será de a cuerdo a las figuras adjuntas en cada artículo descrito en esta sección. la caja deberá ser monofásica tipo socket de 100 amperios. deberán entregar a la Empresa un juego de planos de las instalaciones eléctricas de la colonia. 17 clasificación de acometidas residenciales según carga 17.2 Otros artículos aplicables ( 11.75 Kw.5 amperios constituido por alumbrado y aparatos electrodomésticos. . 60 Hz. Para servicio monofásico subterráneos.1.7 Ver articulo 13 referente a la conexión a tierra.1 Las instalaciones del contador tipo EXTERIOR( E ) ver artículos ( 1. 14. 10 ) en esta sección 17. 18. Las especificaciones que a continuación se estipulan son la mínimas aceptables para instalaciones de servicio monofásico 120 / 240 voltios. 3 alambres. 15.1.). previo a la construcción. 12.
1 Instalación del contador interno tipo ( I ).2 El tubo de acometida. 18. Y con un consumo no mayor de 200 amperios.2.8 Kw. 18. deberá ser clase 200 amperios. Que tendrá las características de los contadores demandómetros que se tratan en las instalaciones industriales y comerciales. 60 Hz. 18.2. ( calavera). se deberá instalar un accesorio de entrada de servicio. 18.2. SECCION IV .2.2. 18. 18. 18. deberá ser tubo conduit galvanizado de diámetro de 2 1/2" por las alturas reglamentarias que se especifican para cada caso de acometida.6 Ver articulo 13 referente a la conexión a tierra. corriente alterna.5 Aplican los requerimientos de los contadores demandómetros que se tratan en las instalaciones industriales y comerciales.3 Servicios mayores de 200 amperios ( mayores de 40. ) se considerarán como servicios especiales y se debe consultar a Atención al Cliente o a sus agencias regionales y departamentales.3 En el extremo superior del tubo de acometida por donde se introducen los cables de servicio de la Empresa.4 La caja socket para instalar el contador polifásico.Las especificaciones que a continuación se estipulas son las mínimas aceptables para instalaciones de servicio monofásico de 120 / 240. voltios 3 alambres.2.
ACOMETIDAS RESIDENCIALES SUBTERRANEAS DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PERMISOS SUMINISTRO DE DUCTOS DISTANCIA ENTRE DUCTOS DE ENERGIA Y OTROS DUCTOS CAJA DE CONEXIÓN SECUNDARIA TAMAÑO Y MATERIAL DE DUCTOS TAMAÑO DEL SOPORTE DE LA CAJA DEL CONTADOR CLASIFICACION DE LAS ACOMETIDAS SUBTERRANESA RESIDENCIALES CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA EN COLONIAS CON DISTRIBUCION SUBTERRANEA CANALIZACION Acometidas residenciales subterráneas .
1 cuando el usuario prefiera acometida subterránea y cubra los costes correspondientes . efectuar la canalización correspondiente a la bajada secundaria según figura adjunta. .Toda acometida residencial subterránea deberá ser en 120 / 240 voltios y podrá ser subterráneo en cualquiera de las siguientes condiciones: 1 1.
.1.2 Cuando la acometida sea en media tensión el usuario deberá efectuar la canalización de acuerdo a las figuras adjuntas.
Conexión de la plataforma de concreto y el registro tipo "H" Vista del transformador tipo padmounted con sus respectivas conexiones .2 cuando el secundario del sistema de EEGSA sea subterráneo 1 Disponibilidad de servicio Antes de comenzar a diseñar en áreas donde la distribución sea en subterráneo. Según las figuras adjuntas. los transformadores deberán ser tipo "PADMOUNTED". Para la distribución de servicios subterráneos nuevos. es necesario que el interesado consulte a EEGSA acerca de la disponibilidad del servicio en el área en que se proyecten hacer las acometidas. por lo que deberán observarse los respectivos procesos y procedimientos de la obra civil para la instalación de dichos transformadores.
Eléctrico o conduit galvanizado de 2" sin registros intermedios. la altura " h" del contador se regirá por las especificaciones anteriores ( 2. El interesado deberá efectuar la canalización del nuevo servicio desde el registro " H " hasta la columna donde se instalará el contador nuevo. los cuales deberá efectuar el interesado. será de un diámetro adecuado al calibre del conductor que el interesado instale.80 mts.1 Acometidas residenciales El interesado deberá efectuar la canalización con un ducto de 2 " de p.70 mts.3 Permisos Se entiende por permisos a todos los tramites municipales. para lugares sin seguridad privada y 1. eléctrico o conduit galvanizado desde el registro "H" donde se encuentran las líneas secundarias de EEGSA. hasta la caja del contador. la cual deberá ser una caja cuadrada.c. además deberá dejar una línea guía de alambre galvanizado calibre # 10 o # 8 dentro del ducto .v. el ducto de salida de la caja del contador con las líneas medidas. 4 Suministro de ductos 4. obtención de servidumbres y similares. con un ducto de PVC. en áreas con seguridad particular).
. seguidamente efectuará las conexiones respectivas e instalará el contador procediendo al precintando del mismo. procederá a meter el cable de servicio desde el registro "H" subterráneo hasta la caja del contador.EEGSA. La canalización se deberá hacer de acuerdo las especificaciones adjuntas.
Dicha canalización será con un ducto de PVC.2 servicio subterráneo residencial con cruce calle Si las líneas de baja tensión subterráneas de EEGSA se encuentran en el lado opuesto de la calle a donde se solicita el servicio. deberá dejar dentro del ducto una línea guía de alambre galvanizado calibre # 10 o # 8. AL. . el interesado deberá solicitar una extensión de líneas para que EEGSA efectúe el cruce de calle con las líneas de baja tensión. 4. la cual deberá ser de acuerdo a las normas de EEGSA. Ver figura. el interesado deberá consultar con EEGSA. Toda la obra civil necesaria a la canalización desde el registro " H " existente hasta el contador.3 Acometidas subterráneas especiales Para servicios de acometidas subterráneas con cargas mayores a las que soporta la ampacidad del cable de servicio: triplex 2 # 2 y N # 4.4. construir el nuevo registro "H". Para definir lo procedente a los trabajos a efectuarse. será efectuada por cuenta del interesado. colocar los tubos de cruce de calle. los cuales deberán ser conduit galvanizado de 4" con su respectivo recubrimiento de concreto A demás deberá efectuar la canalización desde el nuevo registro " H " hasta la columna del contador donde se requiera el servicio. al lado de la calle donde se solicita el servicio. Eléctrico o conduit galvanizado de 2" sin registros intermedios. URD. El interesado deberá efectuar la canalización desde el registro " H " existente al otro lado de la calle.
así como el suministro del cable de servicio. Ver figura. 6 conexiones y desconexiones en cajas Las conexiones y desconexiones en la caja de registro tipo " H " donde se encuentran las líneas de EEGSA. según las especificaciones anteriores. la instalación del contador y el precintado del mismo podrán ser efectuadas única mente un contratista homologado por EEGSA .5 distancias entre ductos de energía y otros ductos Cuando la canalización de la acometida pasa por puntos donde haya canalización. . el ducto de la acometida se debe mantener a un mínimo de 18" de distancia en ambos sentidos de la otra canalización. 7 Cuando dos contadores estén instalados en una columna medianera. el tendido dentro del ducto de acometida. la conexión en las clavijas superiores de la caja del contador. cada contador deberá tener canalización independiente desde el registro tipo " H " hasta el contador.
8 Especificaciones de la columna de contador con servicio subterráneo El tamaño mínimo para la columna del contador serán de acuerdo a las figuras siguientes: .
9.4 9. se deberá consultar con EEGSA.5 Servicios mayores de 200 amperios.4 Las conexiones que deberá hacer el interesado serán en las clavijas de los extremos ver figura. . 1 al No.3 9. y que sea de fácil acceso.8 servicio subterráneo residencial con cruce calle. 9. ) 9. se deberá aplicar el artículo No.2 9.2.3 La caja del contador deberá ser de 200 amperios.1 La instalación deberá cumplir con las especificaciones para la instalación de los contadores con demandómetro.1.1.1.1. Cualquier otro tipo de servicio o voltaje.7 9. corriente alterna 60 Hz. El contador deberá estar instalado en límite de la propiedad privada y el de la propiedad pública. son considerados servicios especiales y se deberán consultar con EEGSA.1.2 El ducto de acometida será conduit galvanizado de 2" o PVC ELECTRICO de 2" 9.6 9. 9. La caja del contador deberá ser tipo " socket cuadrada" monofásica de 100 amperios y que cumpla con las normas EEI-MS-7. 4. 8 de la SECCION IV del capitulo de servicios residenciales subterráneos.2. 3 alambres.1. son las mínimas aceptables para instalaciones de servicio residencial subterráneo monofásico 120 / 240 voltios.9 Clasificación de acometidas subterráneas residenciales 9. dando frente a la calle. El ducto de acometida será: conduit galvanizado de 2" o PVC ELECTRICO de 2". Para poder efectuar un cruce de calle.2 9.2 Servicios monofásico hasta 200 amperios ( 40. El servicio no podrá efectuar ningún cruce de calle. Se pueden conectar motores de uso domestico no mayores de 5 hp.8 kw.5 9. 9.1 Las especificaciones que se estipulan.1.2. Se aplican los artículos del No.2.2.1.
Registro " H " tipo pozo cuando el perfil del terreno así lo exija . baja tensión o ambas.2 registros para alumbrado EEGSA.1. 10. 10. Para la construcción de un proyecto con un sistema de líneas subterráneas.1 Registros especiales Cuando EEGSA. los registros a utilizarse serán del tipo " H ".1. se podrá pedir que el interesado suministre o construya registros especiales de acuerdo a las características que se requieran en el proyecto. Se reserva el derecho de exigir la instalación de registros para alumbrado público de acuerdo a las características del proyecto.10 Registros y canalización utilizados en líneas subterráneas .3 Registros utilizados por EEGSA. las cuales pueden ser de media tensión. Registro tipo " H " . El registro " H " tipo costa ( especial) se deberá utilizar cuando las condiciones climáticas sean muy severas.1. Lo estime conveniente. 10.
Registro " H " tipo costa ( especial ) .
Elevación del registro " H " tipo costa Armado de la tapadera del registro " H" tipo costa .
Planta registro "H" tipo pozo Elevación de registro "H" tipo pozo .
Detalle de armado de la tapadera del registro "H" tipo pozo Sección transversal del registro tipo pozo .
Detalle de entrada de ductos al registro .
Canalización con ductos de 4 " y recubrimiento de concreto .
Vista general de la canalización .
Canalización con cruce de calle Canalización en acera paralela a la calle con pendientes de 1% al 45% .
SECCION V SERVICIO EN VOLTAJE 120 / 208 VOLTIOS EDIFICIOS CON MAS DE CINCO (5) CONSUMIDORES VOLTAJES DISPONIBLES ACOMETIDA MEDICION USUARIOS DE TABLEROS MULTIPLES DE CONTADORES QUE REQUOIERAN MEDICION SECUNDARIA ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION ( PRIMARIAS) TRANSFORMADORES PROPORCIONADOS POR EEGSA INSPECCION USUARIOS DE ALTO CONSUMO RECOMENDACIONES .
CENTROS COMERCIALES Y SIMILARES 1 Servicios en voltaje 208 / 120 voltios estrella Cuando la carga a conectarse sea monofásica y exceda de 48 Kilovatios. se podrá tener más de una acometida. 3 Voltajes disponibles Los voltajes disponibles en EEGSA. ya sea en alta. 4 alambres. es necesario que el interesado presente a EEGSA. Para servicios generales Con transformadores proporcionados por el interesado. estrella aterrizada. respecto a las características eléctricas del equipo por parte del o de los interesados Ejemplo: elevadores. 3 fases.. 240 / 416 Y voltios. Para alimentación de edificios: 13.SECCION V ACOMETIDAS EN EDIFICIOS.3 4 Acometida Todo inmueble debe ser alimentado por una sola acometida. Los planos eléctricos y diagramas unifilares de la instalación. estrella aterrizada. esta podrá ser aérea o subterránea. Esta revisión no responsabilizara EEGSA. trifásico. 4 alambres. escaleras. también se pueden suministrar los siguientes voltajes: 240 / 480 ∆ voltios. el interesado deberá hacer una distribución trifásica 120 / 208 voltios en estrella. Cuando EEGSA lo estime conveniente. para evitar desbalance en las líneas de EEGSA. 3. delta. Dependiendo de la carga y de la disponibilidad que EEGSA tenga en el área. trifásico.2 ó 69 kv. 120 / 240 ∆ voltios. 3 fases. bombas.1 para consumidores individuales 120 / 240 voltios. monofásico 120 / 208 Y voltios. por los defectos o errores contenidos en el diseño. aplica el artículo 9 de la sección de cláusulas generas que dice: . equipo de aire acondicionado y todo lo referente a los servicios generales. APARTAMENTOS. delta. Los revise y emita las recomendaciones pertinentes. 4 alambres. con anterioridad al inicio de la construcción a fin de que EEGSA. 4 alambres. media o baja tensión.2 3. 277 / 480 Y voltios. son: 3. 3 fases. 2 edificios con más de cinco ( 5) consumidores Para edificios con más de cinco ( 5) consumidores.
S. ( ACUERDO GUBERNATIVO 18 -.) CUANDO A JUICIO DE EEGSA.1.E.2 Hacer la obra civil correspondiente a la canalización y obra necesaria para la instalación del o los equipos respectivos. En la base del poste se deberán dejar enterrados 2 ductos con sus respectivas vueltas. en el poste de distribución de EEGSA. " 4.A.1 Tubos de bajada para líneas de media o baja tensión deberán ser de conduit galvanizado de 4" más el tubo de bajada que se requiere en estos casos.A.G.1.2 tubos de bajada para media o baja tensión El interesado instalará los tubos de bajada conduit galvanizado.1. PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS SOLICITEN EL SERVICIO PARA UN INMUEBLE CON EL OBJETO DE NO CUMPLIR LO ESPECIFICADO EN ESTAS NORMAS. 4."SOLICITUDES CON DIFERENTE NOMBRE PARA EL MISMO INMUEBLE (MAS DE 1 ACOM. Estas figuras aplican para el suministro de ductos para las bajadas secundarias para cajas auto contenidas clase 200. La altura del tubo de bajada será de acuerdo a las especificaciones de las figuras adjuntas. A LOS CONCESIONARIOS DE E.3 Preparar la infraestructura necesaria para la instalación del equipo de medición necesario. 4. SE RESERVA EL DERECHO DE NO PRESTAR EL SERVICIO O DESCONECTARLO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 INCISO F ) DEL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.91 ) DENTRO DE ESTA CLASIFICACIÓN SE CLASIFICARÁ A PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES QUE SOLICITEN O HAYAN SOLICITADO SERVICIOS CON DIFERENTES NOMBRES PARA INCREMENTAR LAS CARGAS CONECTADAS A INMUEBLES SIN CUMPLIR CON CONECTARSE AL VOLTAJE QUE SE INDICA EN ESTE MANUAL O PARA CONSEGUIR QUE UN INMUEBLE SE ALIMENTE CON VARIAS ACOMETIDAS. QUE SE PRESTEN PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDAD LES SERÁ CANCELADA LA CONCESIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE DE ELECTRICISTAS AUTORIZADOS.1.4 Toda la obra civil será por cuenta del interesado y de acuerdo a las especificaciones de EEGSA. EEGSA. 4. 4.1 Este tipo de servicio requiere que el interesado efectúe la instalación y construcción de: 4. mediciones secundarias en caja tipo III .
Montaje del equipo de bajada primaria en poste El montaje del equipo para una bajada en media tensión. . la hará un contratista homologado por EEGSA. el interesado podrá instalar el equipo en el pote. Si EEGSA establece un punto de entrega o de enganche.
es decir no podrán tener ningún tipo de empalme desde el accesorio de entrada en el poste de bajada hasta la caja de medición. Dichos conductores deberán ser de una sola pieza.1 Líneas de alimentación en baja tensión Los conductores de alimentación desde el poste al tablero múltiple de contadores.4. equipos de medición en caja III o caja clase 200 serán suministrados e instalados por el interesado. Las riendas de los cables deberán tener una longitud mínima de 6 mts. para poder efectuar las conexiones en los transformadores las cuales se conectarán en DELTA o en ESTRELLA . o mediciones secundarias en rack o en caja tipo III .3.3 Líneas de alimentación 4. Estas figuras aplican en el suministro de conductores para las bajadas secundarias en cajas auto contenidas clase 200. el calibre del conductor deberá tener una ampacidad adecuada a la carga que se instale.
2 Líneas de alimentación para media tensión Para la alimentación de un servicio en media tensión. Ver figura adjunta. esta no podrá tener ningún registro intermedio entre el poste y el equipo de medición. instalar el o los transformadores que se utilizarán en el centro de transformación del edificio. Definirá un punto de entrega donde se instale la medición de media tensión. deberá tener dos vueltas galvanizadas de 4" en la base del poste con su respectivo recubrimiento de concreto. el interesado deberá efectuar la obra civil correspondiente a las bajadas primarias en media tensión.4. comercio.3. o similar. tendido de los conductores. El tendido del cable dentro de la canalización. Si son líneas particulares. montaje de la o las bajadas primarias y todo lo concerniente al centro o centros de transformación. 4.4 Vueltas Toda bajada: en media o baja tensión. 4. Caja para medición secundaria tipo III. ya que EEGSA. .1 Si es un servicio con bajada secundaria. la obra civil. el cual podrá ser: Una caja clase 200 para contador demandómetro auto contenido.4. los deberá instalar el interesado. lo efectuará EEGSA. Panel de contadores.
2 Si es un servicio en media tensión. el poste con sus respectivas vueltas.4. máximo de separación entre el poste y el primer registro aprobado por EEGSA. Ver figura adjunta. no deberá estar a más de 3.00 mts.4. .
120 / 208 v. se deberá instalar un panel múltiple de contadores en un lugar adecuado y accesible para la EEGSA.1 Panel múltiple de contadores 120 / 240 v. deberá consultar con EEGSA para determinar si aplica la construcción de acuerdo siguiente.1 servicios generales La medición de los servicios generales deberá ubicarse a los cables de acometida 5..5 medición 5. . Monofásico Si se requiere más de 5 contadores por inmueble. de la fuente.1. Si el interesado tiene que instalar más de un panel múltiple de contadores a partir de un mismo centro de transformación. Usuarios con tableros múltiples de contadores y medición secundaria ubicados a más de 5 mts.
Y el número de contadores por panel múltiple serán de: MINIMO DE 6 Y MAXIMO DE 60. Si el interesado ocasiona problemas o retiene al personal más del tiempo necesario.. La subestación deberá estar en un lugar accesible al personal de EEGSA Si el edificio tiene seguridad particular. . de la fuente Edificios con mediciones individuales Para los propietarios o inquilinos Especificaciones general 1 2 3 4 5 6 Si el edificio tiene más de 4 niveles. se procederá a instalar un panel de contadores a cada 3 o 4 niveles. el interesado deberá mantener una orden permanente en la garita de control a fin de facilitar con rapidez el ingreso al personal de lecturas de contadores. el lector procederá a tomar la lectura de la medición total del edificio para su facturación. EEGSA instalara un equipo de medición general en la salida de los transformadores para medir la totalidad de la carga instalada en el edificio. el interesado deberá proveer los transformadores que sean necesarios para poder suministrar la energía del mismo. el cual deberá cancelar en su totalidad el interesado o dueño del edificio. En edificios con una demanda total de 225 KW.Usuarios con tableros múltiples de contadores y medición secundaria a menos de 5 mts. con los paneles de contadores más los servicios generales.
Se deberá instalar un contador auto contenido en caja clase 200 el cual deberá estar integrado dentro del panel de contadores. fluctúa de 11 a 75 kw. cumpliendo con los requisitos de su respectiva conexión. el interesado deberá instalar una medición secundaria en caja tipo III fuera del tablero múltiple de contadores y acoplada las barras del tablero sin ningún registro intermedio. Ver figura adjunta . 9 En caso de que la demanda total sea de 225 KW. Así como el cableado de la misma.7 El tendido de cables e instalación de la distribución en alta tensión.. O menor. el voltaje en baja tensión será de 120 / 208 voltios. lo efectuará EEGSA. y EEGSA supla los transformadores. Medición para servicios generales en edificios Especificaciones generales 1 2 3 Si la carga para los servicios generales. deberán esta localizados en lugares de fácil acceso al personal de lecturas. El interesado deberá efectuar la instalación del equipo respectivo a la medición secundaria en caja III. 3 fases 4 conductores. 10 El interesado deberá efectuar la interconexión de todos los tableros múltiples de contadores con ductos barra o con los cables de suficiente ampacidad para poder transportar la carga a todos los paneles múltiples de contadores. Si la carga a conectar en los servicios generales excede de los 75 kw. 8 La localización de los tableros múltiples de contadores dentro de los niveles superiores de un edificio. Ver figura adjunta.
6 Características del tablero múltiple de contadores Todo tablero múltiple de contadores deberá cumplir con los siguientes requisitos: 5.3 El tablero múltiple de contadores deberá estar localizado en la parte más inmediata al acceso del edificio.2 Si se trata de edificios con 4 o menos niveles. es necesario colocar un tablero múltiple de contadores en un área adecuada y accesible 5.2 El número de contadores que podrá tener un panel múltiple de contadores será: mínimo de 6 y un máximo de 60 unidades.2. Exterior.6. la cual será de acuerdo al tamaño del panel por instalarse.2.2.6. 5.4 Los interruptores térmicos deberán tener una capacidad interruptiva de acuerdo a la corriente de corto circuito que pueda producirse.2.2.5 El tipo de instalación podrá ser : Interior. 5. números y letras no menor de 2" el tipo de voltaje de alimentación.2.5. 5.2. Ver figura . Esta revisión no hace responsable a EEGSA por los errores de diseño que tenga. 5. 5.6. se deberá aplicar todo lo concerniente al inciso 5.1 Si es para edificios con más de 4 niveles.3 Todo tablero múltiple de contadores deberá estar protegido por un interruptor general y las salidas de cada contador por un interruptor térmico ( flip-on) instalado en el tablero. 5.2.1 del párrafo anterior de esta sección. 5. si es de fácil inspección y accesibilidad al personal de EEGSA.5 El interruptor general deberá tener una capacidad interruptiva de a cuerdo a la corriente de corto circuito que se pueda producir en el panel múltiple de contadores.6. 5.2. en áreas de circulación y accesible en todo momento al personal de EEGSA.2.1 deberá Identificar con pintura permanente..2 Tablero múltiple de contadores Para edificios con más de 5 consumidores.4 El diseño y ubicación del tablero serán sometidos a una revisión previa por parte de EEGSA.6. el panel múltiple de contadores deberá estar en el primer sótano o en el primer nivel. 5.2. deberá tener un gabinete o una caseta de protección para el panel.
después de este interruptor térmico las salidas podrán hacerse mediante cables de calibre adecuado. Las salidas ( líneas ya medidas) deberán tener un interruptor térmico en la salida del contador. 5. Ver figura.5.9 Las conexiones que alimentan a cada contador dentro del tablero ( líneas no medidas) deberán hacerse con barras sólidas.6.2.6. 5. . además deberá tener la identificación del local o apartamento que sirve.2.6.2. la identificación deberá hacerse con pintura permanente o números no menores de 1".6 El tablero múltiple de contadores tiene que ser completamente precintable.2. 5.8 Cada sector del tablero debe estar protegido con una tapadera precintable individual cuando no haya contador instalado.6.7 El tablero debe permitir conectar o cortar un servicio sin necesidad de abrir completamente el mismo.
pero no combinados de ellos.2. dejando ductos y accesorios del diámetro y especificaciones adecuadas.2.14 5. Las líneas de alimentación de cualquier tablero de medición podrán ser cables con una capacidad suficiente que permitan la expansión hasta en un 50 % con el neutral a capacidad completa.2.2.12 5. aumentos de carga y probable conversión a trifásico. Dicha alimentación deberá hacerse dentro de tubo y accesorios tipo conduit galvanizado. el mismo deberá tener una capacidad del 150 % de la capacidad de los transformadores que sirven al mismo.2.15.15.11 5.6.2.6.2.. apartamento u oficina. El uso de pararrayos secundarios en el tablero múltiple de contadores. sin cajas de registro y perfectamente identificados con pintura blanca.6.15.6.2. En el mismo ducto no podrán ir líneas medidas y no Medidas El interruptor general que sirve al tablero debe ser precintable.3 5. En caso de utilización del ducto barra. deberán ser: 120 / 240 v delta 120 / 208 v.2.15. Estrella.6.4 .2. No se aceptarán tableros múltiples de contadores con voltajes mixtos. No se permitirá el uso de cierres adicionales que impidan el acceso al personal de EEGSA.6.13 5.2 5.6. deberá estar integrado físicamente al tablero múltiple de contadores El tablero deberá esta conectado físicamente a tierra.15 El interruptor para cada local.6.1 5.10 5.6.5. se prevea el crecimiento. Se recomienda que la instalación del tablero cumpla los siguientes requisitos: En el diseño preliminar de la acometida.6. 5.
.1.6 6. 6. separados de la fuente.1 conexión de un solo tablero La línea de alimentación saldrá directamente de la subestación o centro de transformación.1 La línea de alimentación del tablero múltiple de contadores debe contar con ( 2) dos interruptores.1 Usuarios de tableros múltiples de contadores que requieran medición secundaria. debiendo cumplir con las condiciones siguientes: 6. expuesta y permanentemente accesible al personal de EEGSA.1. . 6. Si se utiliza cable.1.3 No se permitirá la existencia de registros intermedios a lo largo de la línea de alimentación del tablero múltiple de contadores por ser estas líneas no medidas. La conexión de tableros múltiples de contadores separados de la fuente.1.1. este deberá ir dentro de tubería conduit galvanizado sin ningún registro intermedio y pintado el mismo de color amarillo.1. son considerados en los siguientes casos 6. Uno de los cuales debe estar al inicio del alimentador del tablero siempre que el tablero múltiple de contadores este separado de la pared del centro de transformación y el segundo interruptor debe estar al final del alimentador e incorporado dentro del tablero múltiple de contadores y debidamente precintado. Usuarios con tableros múltiples de contadores.2 La línea de alimentación del tablero múltiple de contadores deberá ser ducto barra.1.
1.1.1.00 mts. la línea deberá cumplir con las condiciones de los incisos anteriores del 6.1. La subestación deberá tener un área mínima rectangular de 4.6.1 al 6. 6.1.50 mts. Se reserva el derecho de colocar una medición de respaldo en donde lo considere conveniente. El centro de transformación o subestación deberá incluir un tablero de distribución del cual partirán las líneas de alimentación a cada tablero múltiple de contadores o a medición secundaria en caja tipo III.1.1. por 5.2 Conexión de varios tableros múltiples de contadores distantes de la fuente.4 EEGSA. .4 de esta sección.
1 Los tableros que se tengan que instalar contiguos a la pared del centro de transformación. 6.1. Uno de los cuales debe estar al inicio del alimentador del tablero siempre que el tablero múltiple de contadores este separado de la pared del centro de transformación y el segundo interruptor debe estar al final del alimentador e incorporado dentro del tablero múltiple de contadores y debidamente precintado.6.2.1 La línea de alimentación del tablero múltiple de contadores debe contar con ( 2) dos interruptores. tendrán que aplicar el inciso 6.1.1 que dice: " 6.2 Usuarios con tableros múltiples de contadores y medición secundaria contiguos a la fuente ." por estar pegados a la fuente.1 La línea de alimentación del tablero múltiple de contadores debe contar con ( 2) dos interruptores.2 Los tableros que se tengan que instalar separados a la pared del centro de transformación.1. Uno de los cuales debe estar al inicio del alimentador del tablero siempre que el tablero múltiple de contadores este separado de la pared del centro de transformación y el segundo interruptor debe estar al final del alimentador e incorporado dentro del tablero múltiple de contadores y debidamente precintado.2. 6." . deberán ser alimentados directamente de las terminales secundarias de los transformadores. podrán prescindir de un de los interruptores descritos en el inciso que dice: " 6.1.1.1.1.1.
1 La subestación o centro de transformación deberá tener un área mínima rectangular de 4 mts. separados de la fuente. x 5. deberán llenara los siguientes requisitos 6.50 mts. y deberá cumplir con las especificaciones adjuntas: .6.3 requerimientos para la instalación de tableros múltiples de contadores separados de la fuente.3. La conexión de los tableros múltiples de contadores y medición secundaria en caja tipo III.
deberá instalarse un tablero de distribución.6.3. . del cual partirán las diferentes líneas que alimentarán cada uno de los tableros múltiples de contadores y para cada una de las mediciones secundarias.2 En la salida de la subestación y dentro de la misma. con su protección y debidamente precintado.
3. para lo cual EEGSA hará el correspondiente estudio y determinará la forma en que debe efectuarse.2 La línea de alimentación del tablero múltiple de contadores deberá ser ducto barra. el solicitante del servicio deberá presentar ante EEGSA planos finales de la instalación. expuesta y permanentemente accesible al personal de EEGSA. especificaciones de materiales.4 6. Se reserva el derecho de colocar una medición de respaldo en donde lo considere conveniente " por se paneles múltiples de contadores separados del centro de transformación.6. el proyecto de instalación será motivo de análisis individual. diagramas unifilares. Si se utiliza cable. cajas de registro accesibles y canalización de ductos conduit galvanizados según lo determinado por EEGSA 7.1.3. .4 EEGSA. EEGSA se reserva el derecho de colocar medición de respaldo en donde lo considere conveniente. Acometidas en media tensión ( primarias) La acometida debe ser subterránea y requiere la instalación de tubos de bajada.3 6. Las líneas que alimentan las cargas que se miden con medición secundaria deberán ser un ducto barra.1 Tubos de bajada Para la bajada primaria en media tensión. 6. 6. accesorios y equipos. Usuarios con tableros múltiples de contadores y mediciones secundaria en varios puntos Cuando un usuario requiera instalaciones que impliquen efectuar derivaciones radiales a partir de una línea de alimentación proveniente de la subestación. o cable en tubería conduit galvanizada sin ningún registro intermedio a lo largo de la alimentación.1. 6.1.1. el cual se instalará a la par del poste para proceder a colocar los cables respectivos dentro del mismo.1.3.5 7 . En este caso.1. este deberá ir dentro de tubería conduit galvanizado sin ningún registro intermedio y pintado el mismo de color amarillo. la medición en el lado de voltaje primario es obligatoria Requisito general En cualquiera de los casos anteriores. previo a la instalación de los mismos.1. expuesta y permanentemente accesible a trabajadores de EEGSA.3 No se permitirá la existencia de registros intermedios a lo largo de la línea de alimentación del tablero múltiple de contadores por ser estas líneas no medidas.5 6.4 La instalación de la línea de alimentación de cada tablero múltiple de contadores deberá cumplir con lo indicado en los incisos " 6. el interesado deberá proporcionar un tubo conduit galvanizado de 4" y de la altura reglamentaria de acuerdo al tamaño del poste.
3 Deberá cumplir con las separaciones mínimas especificadas de acuerdo a la figura adjunta. deberán ser conduit galvanizadas a 90 grados de 4" con recubrimiento de concreto. 7.1.2 Vueltas Las vueltas a instalar.1. terminaciones interiores.7. En la otra se utilizará para pasar los cables que alimentarán al centro de transforma. fijación de los cables de alimentación al centro de transformación y la instalación del equipo de medida en media tensión. dejar dos por bajada.3 Rack primario dentro en la subestación El rack primario en la subestación. servirá para instalar los pararrayos. y dos en la entrada de la subestación de las cuales una se quedará serrada con un tapón roscado de 4" HG. El rack primario deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 1 Instalado al centro de la subestación. 2 Deberá estar anclado a la pared. .
Dicha canalización deberá tener una profundidad mínima de 0. El tipo de los registros que se usen en la instalación dependerá del tipo de cables que se instalen Entrada y salida de ductos al registro . EEGSA se reserva el derecho de solicitar que sean instalados más ductos de los propuestos por el interesado.2 Canalización a centros de transformación en bóvedas. con recubrimiento de concreto a lo largo de la ruta.80 mts.7. La construcción de líneas subterránea hace necesaria la instalación de una canalización adecuada efectuada con ductos conduit galvanizados de 4" en la cual se tenderán los cables de media tensión dejando uno como reserva por cada ducto que se utilice. El número de ductos a ser utilizados dependerá del tipo de la instalación a construirse.
Detalles de canalización con recubrimiento de concreto .
2.80 mts. se deberá dejar uno de reserva. se deberá instalar un registro "H" en cada lado de la calle por donde se desee cruzar. Los ductos deberán ser conduit galvanizados de 4" con recubrimiento de concreto. Por cada ducto que este cableado. La profundidad mínima de los ductos deberá ser de 0. .Canalización en acera paralela a la calle con pendientes de 1% al 45% 7.1 Cruce de calles Para efectuar un cruce de calle.
en cuanto a las separaciones mínimas reglamentarias la seguridad y operación del equipo.1.2. Si el transformador es instalado al mismo nivel del poste y a una distancia no mayor del mismo.3. de la acometida primaria.2 Cuando el transformador sea padmounted. se podrá alimentar sin registros intermedios. 7.3 centros de transformación en bóvedas El interesado deberá proveer la bóveda para un centro de transformación en los siguientes casos.2 Distancia de la bajada al centro de transformación Cuando la distancia entre el poste y la bóveda o plataforma para transformador padmounted. 7.1 características de la bóveda.1. EEGSA determinará el número y lugar de colocación de los registros que faciliten el tendido del cable dentro del ducto conduit galvanizado. El transformador deberá estar instalado a una distancia no mayor de 10 mts. 7. A cuando la carga requiere 3 transformadores con una capacidad mayor de 75 kva. Ver figura del inciso 7.2.7.3. se deberá construir la canalización con registro tipo pozo según diagrama adjunto. debiendo estar localizado en el primer nivel o en el primer sótano. debiendo consultar con EEGSA previo a su instalación. sea menor o igual a 10 mts se podrá efectuar el cableado en forma directa sin registros intermedios. B En edificios con tableros de contadores en distintos niveles C A solicitud del interesado. el usuario deberá entregar a EEGSA las especificaciones del transformador que instalará Además deberá proveer un área suficiente para la instalación del transformador.1 El usuario deberá seguir las instrucciones del fabricante del equipo. . Si la distancia entre el poste y la bóveda o plataforma de transformador padmounted es mayor de 11 mts.3. 7.2 Si el transformador es instalado en el primer sótano.
3. x 4.7. y deberá tener las características siguientes: .1.50 mts.3 Cuando sean instalados 3 transformadores monofásicos mayores a 75 kva.00 mts. las medidas mínimas serán de 5.
planta acotada de subestación planta con 3 transformadores mayores a 75 kva 1 fase .
5.5. el interesado deberá consultar con EEGSA.3. Todos los orificios de ventilación.3.2 Construcción paredes Las paredes y el techo de la bóveda podrán ser de block de pómez de 15 x 20 x 40 centímetros.1.5.3. debiendo estar en lugar accesible que permita la instalación o retiro de los transformadores con facilidad.1.5 7.7.3 7. La puerta de acceso puede ser fabricada con barrotes y malla para mejorar el área de ventilación.3.1. no se aceptará ningún otro tipo de techo. deberán esta protegidos con barrotes y malla metálica.3. o de ladrillo sólido ( tayuyo)..5 Ventilación La bóveda deberá tener sus orificios de ventilación en la parte superior de sus paredes laterales y frontales. Cualquier otra situación no contemplada en estas especificaciones. no deberá tener ningún orificio El área total de ventilación deberá ser como mínimo de 2 mts ² y será la suma de todos los orificios.1. Los orificios deberán estar orientados hacia el exterior. Ver figuras adjuntas. Piso El piso de la bóveda deberá ser de concreto con un espesor de 10 centímetros. EEGSA se reserva el derecho de no hacer la instalación si esta no cumple con lo estipulado en estos artículos 7. previo al inicio de la construcción. .3.1.4 7.1 7. En la pared donde se instale el rack primario.5.1. y un drenaje para la evacuación de fluidos.1.4 Ubicación La ubicación de la bóveda de transformadores es autorizada por EEGSA de acuerdo con el plano de construcción del inmueble suministrado por el interesado. Techo El techo de la bóveda deberá ser una loza de hormigón armado de 10 centímetros de espesor como mínimo. Plataforma de transformadores La plataforma de los transformadores deberá de concreto armado con las dimensiones siguientes: 7.5.3.
3.3.7.9 7. No se permiten cierres adicionales. Cualquier cerradura que no sea instalada por EEGSA.1.1.5.8 Almacenaje No se permitirá el almacenaje de ningún tipo de material dentro de las bóvedas ni en la puerta de acceso. Tuberías Dentro del área de la bóveda no deberá pasar ningún tipo de tubería que no sean los ductos de entrada de alimentación eléctrica o los de salida de los cables que alimentarán la carga instalada. deben mantenerse serradas con candado exclusivo de EEGSA .3.5. Se permitirá la construcción de una subestación al aire libre siempre y cuando el transformador que se instale sea del tipo padmounted. No se permitirá el ingreso a personal ajeno a EEGSA para efectuar algún tipo de maniobra dentro de la bóveda.5.1. Las cerraduras serán instaladas con candados propios de EEGSA. Drenajes Las bóvedas tendrán el drenaje que absorba la posible acumulación de líquidos en su interior y los lleve a los desagües correspondientes 7.1.3. 7. . será retirada.6 Cerradura Todas las bóvedas o subestaciones para centros de transformación.5.7 7.4 subestaciones a la intemperie. con su respectiva bajada de alimentación en media tensión subterránea.
deberá ser consultado con EEGSA para su respectivo estudio y aprobación. EEGSA proporcionará un solo centro de transformación hasta un total de 500 kva. los motores de los servicios generales deberán ser para este voltaje nominal. centros comerciales o construcciones similares. deberán ser de un cable de calibre adecuado a la carga que se conectará.2 Acoplamiento entre los transformadores y los tableros múltiples de contadores La obra civil de acoplamiento entre los transformadores y los tableros múltiples de contadores se deberá hacer con tubería y accesorios conduit galvanizados sin ningún registro intermedio. 11 Recomendaciones 1 1. más un 50 % de crecimiento. debiendo estar colocado de acuerdo a toda la sección 5 de este capitulo. debido a que los motores con voltaje 120 / 240 voltios delta. Conexión La conexión que servirá para alimentar el o los paneles múltiples de contadores. 8.8 transformadores proporcionados por EEGSA Cuando se trate de edificios de apartamentos.3 Todos los motores de corriente alterna que operan ascensores o medios de transporte. EEGSA recomienda consultar en forma anticipada al respecto de este tipo de instalación. Ausencia de alguna de las fases. ya sea autocontenido o con transformadores de medición. Cualquier caso que no este contemplado.4 . el interesado deberá dejar el espacio adecuado para el equipo de medición respectivo.1 1. Si el servicio es 120 / 208 voltios. deberán tener dispositivos de protección para evitar que arranque si existe alguna de las condiciones siguientes: Si la rotación de fases no tiene el sentido correcto.2 1. 9 Inspección EEGSA efectuará una inspección a las instalaciones donde se construya el centro de transformación y se reserva el derecho de no prestar el servicio en caso de que la instalación 10 Usuarios de alto consumo Cuando en un edificio.1 8. centro comercial o construcción similar hayan consumidores que requieran la instalación de contador demandómetro. No se podrá utilizar ningún material para el acoplamiento que no sea el especificado. Los conductores no deberán tener ningún tipo de empalme intermedio. 1. no operan eficientemente en un sistema 120 / 208 voltios Para apartamentos y centros comerciales también se aplican algunos de los artículos de los servicios 120 / 240 monofásico residencial.
SECCION VI CONSUMIDORES INDUSTRIALES SOLICITUD DE SERVICIO VOLTAJES SECUNDARIOS DISPONIBLES EQUIPO ACOMETIDA IDENTIFICACION DE LA CUARTA LINEA O LINEA DE FUERZA MOTRIZ FACTOR DE POTENCIA INTERRUPTOR GENERAL ALTERACIONES O ADICICONES A LA INSTALACION EXISTENTE MOTORES CONEXIÓN A TIERRA PRECINTOS TRANSFORMADORES INSTALADOS EN POSTE TRANSFORMADORES PROPIEDAD DEL USUARIO ESPECIFICACIONES PARA SUBESTACIONES A 69 KV. .
corriente alterna.4.5 La distribución en baja tensión deberá ser trifásica en 120 / 208 voltios.2 Se considera servicio exclusivo. 2. 2. 4 alambres. 60 Hz.4.4.2.3 se debe utilizar cuando la carga a conectarse sea monofásica y exceda de 48 kw. 2.1. hasta un máximo de 48 kw.1 Características del voltaje 2. corriente alterna. el interesado deberá solicitar el estudio de extensión de líneas respectivas.3 1.2 1. 1.1.2 Se considera servicio exclusivo.3 EEGSA proporcionara los transformadores hasta 500 kva para instalaciones 120 / 240 v delta. 4 alambres. 2.4 La utilización de este voltaje es para evitar el desbalance en las líneas de EEGSA.3.2 El interesado deberá presentar a EEGSA los siguientes datos: 1.6 240 / 416 voltios Υ estrella aterrizada. 60 Hz. 4 alambres o 120 / 208 voltios estrella aterrizada 4 alambres 3.3.3. el usuario deberá: 1. EEGSA proporcionará los transformadores.3 120 / 240 voltios.4.4.1. corriente alterna 60 Hz.1 Instalaciones monofásicas hasta 50 kva. Los voltajes en baja tensión disponibles con transformadores propiedad de EEGSA son: 2. 120 / 240 voltios ∆ delta 4 alambres.2 Para las instalaciones con cargas mayores.3.3.5 La distribución en baja tensión deberá ser trifásica en 120 / 208 voltios. 2 Voltajes de baja tensión ( secundarios) disponibles.1. por lo que el interesado deberá consultar con la debida anticipación a EEGSA respecto al tipo de servicio que se le pueda suministrar. 2.3 Se debe utilizar cuando la carga a conectarse sea monofásica y exceda de 48 kw. Hasta un máximo de 500 kva.4 Para instalaciones mayores de 500 kva hasta 1000 kva.4 La utilización de este voltaje es para evitar el desbalance en las líneas de EEGSA.5 El voltaje nominal primario en media tensión proporcionado por EEGSA será de 7620 v / 13200 Υ estrella. 3 Equipo 3. 3 alambres. Trifásico. 120 / 208 voltios Υ estrella aterrizada.3.1 Transformadores 3.4 Planos de la obra civil.1 Solicitud de servicio Para solicitar servicio industrial. 2. se deberán alimentar en trifásico.1. 2. monofásicos. .1 2.1 1.2.1 Las solicitudes industriales serán sometidas a consideración en forma individual. 2. Diagrama unifilar firmado por un ingeniero electricista colegiado y registrado por EEGSA conforme al reglamento de electricistas Si se llegara a determinar que no existe capacidad disponible en los transformadores y/o líneas para suministrar el servicio. corriente alterna. 3. según extensión de líneas. los transformadores lo proporcionará el interesado y deberá cumplir con las especificaciones de EEGSA. 2. 60 Hz. 3. En las instalaciones industriales aplican los artículos de las instalaciones residenciales y comerciales. 3.1 características 2.2 2.
Equipo de medición En general y de acuerdo a la demanda.1 Equipo de medición a instalar El equipo que se instalará para cada uno de los voltajes y cargas arriba descritos será: Tres transformadores de corriente. 4 alambres.1. Será instalado un contador demandómetro autocontenido monofásico. 3. Demanda de 50 a 75 kw ( 50 a 75 kva) en 120 / 208 v estrella. 4 alambres. Estrella.1.1. Una caja de contador polifásico clase 200.2.3. Para cargas mayores a 1000 kva.2 El voltaje nominal secundario en baja tensión proporcionado por EEGSA será 120 / 240 v.11 3.2. ( 10 a 50 kva) monofásico 120 / 240 v.2. Cuando no se requiera bóveda y dependiendo del calibre de los conductores y del tipo de instalación se utilizará una caja tipo III. Demanda de 70 a 192 kw ( 75 a 225 kva) en 120 / 240 v.1. En los incisos 3. Estrella 4 alambres.1 3. Estrella. La obra civil que se hará será por cuenta del interesado de acuerdo a las especificaciones adjuntas. 3 fases. 3 alambres.3 . Demanda de 48 a 70 kw.9 3.2. 3 fases Demanda de 50 a 75 kw ( 50 a 75 kva) en 240 / 416 Υ estrella 4 alambres. ( 50 a 75 kva) en 120 / 240 v delta.3. 3 fases.6 3. 4 alambres. Estrella.1.1. 3. 277 / 480 v. el contador se colocará en el poste. Un contador polifásico demandómetro que proporciona EEGSA de su propiedad. el equipo de medición será: 3. 4 alambres. Demanda de 70 a 192 kw ( 75 a 225 kva) en 240 / 416. 120 / 208 v.2 Demanda de 10 a 48 kw. ( 75 a 225 kva) en 120 / 208 v. Demanda de 70 a 192 kw.7 3. 4 alambres. 4 alambres. 4 alambres. En algunos casos y a criterio de EEGSA.2.1.10 3. Delta.8 3. delta.4 se instalará un contador polifásico demandómetro autocontenido.2 al 3.2. 4 alambres. 240 / 480 v delta. EEGSA determinará la forma de servir al usuario.
Canalización y bajada primaria desde el poste a la bóveda
Canalización y bajada secundaria desde el poste hasta la caja tipo III
Instalación de medición secundaria en caja tipo III
Instalación de medición secundaria en caja tipo III 3.3.2.2 cuando se requiera bóveda. se construirá de acuerdo a las figuras adjuntas .
planta acotada de bóveda Bóveda con medición secundaria en rack .
Detalle del rack secundario en bóveda .
En este caso se deberá prestar el servicio por medio de un banco de transformadores exclusivo. que proporcionará el interesado. se utilizará una caja tipo III.2 Banco de transformadores en poste Cuando los transformadores de distribución estén en poste. Banco de transformación con medición en caja tipo III instalado en el poste. se consideran los siguientes casos de acuerdo a las figuras adjuntas.23. .Bóveda con medición secundaria en caja tipo III 3. Para este tipo de servicios.
4 Demandas de 192 a 500 kw.2.3. se utilizará equipo de medición secundario similar al descrito en el artículo anterior.2.3. En algunos casos y a criterio EEGSA la medición se colocará en el poste. .3.3 Dependiendo de las características de la carga. EEGSA podrá utilizar mediciones secundarias para cargas menores de 70 kw. 3.
3.3. Caja de contador polifásico. La caja del contador deberá ser instalada en la parte exterior de la malla de la subestación. .2. Cuando los transformadores estén colocados en bóveda. será necesario instalar un rack para medición primaria.5 demandas de 500 a 100 kw. EEGSA será la propietaria de: Transformadores de instrumento ( CT´S Y PT´S) Contador demandómetro. la medición se hará en primario.
Subestación con medición primaria en rack En algunos casos y a criterio de EEGSA la medición se instalará en poste. .
2. La parte superior de la caja del contador deberá estar en un lugar accesible a 1.8 4 4. las especificaciones del equipo de medición se definirán en la extensión de líneas correspondientes.80 mts + / . Acometida Número de acometidas. Por razones de seguridad. Acometida aérea 4.10 cm de altura respecto al suelo. La acometida se deberá hacer de la siguiente forma . La distancia máxima entre el secundario y los transformadores de corriente y el contador será de 10 mts.1 4.2. el contador debe estar localizado afuera de la malla o pared protectora. lo hará personal de EEGSA.2. Para vueltas y acoplamientos no se permiten accesorios que permitan el acceso a los conductores tales como conduletes o similares. Acometida aérea secundaria. Cuando EEGSA lo estime conveniente. Se utiliza cuando el banco de transformadores va en poste y hay calle de por medio entre el poste y el inmueble del usuario siempre y cuando la carga no pase de la ampacidad de un cable triplex 4/0 aluminio o un cable cuádruplex 4/0.1 4. ya sea en alta o en baja tensión. El diámetro del agujero de los transformadores de corriente que utiliza EEGSA son de 3 1/4´´ y pueden pasar por el mismo 3 cables calibre 500 MCM.2. esta acometida ya no se utilizará.2 Acometida aérea primaria. En caso de que haya una bóveda de transformadores. El interesado instala el equipo y el tubo conduit galvanizado entre el secundario de los transformadores de corriente y la caja del contador. La instalación del equipo de medición secundario. se puede tener más de una acometida siempre y cuando la capacidad total instalada en el inmueble no exeda de 1000 kva.2.3. Todo inmueble debe ser alimentado por una sola acometida.6 3.2 demanda mayor de 1000 kw. el equipo de medición secundaria lo suministrará EEGSA y es propiedad de la misma. El alambrado entre el contador y el secundario de los transformadores de corriente. Aplica el artículo 9 de la sección.7 3.
Contador polifásico demandómetro en columna .
. Las líneas de alimentación no deberán tener empalmes intermedios. dejando el tubo de bajada a 18´´ abajo del secundario de EEGSA. El interesado deberá instalar dos ductos conduit galvanizados de 4´´ desde el poste hasta la caja de medición.4. El interesado deberá dejar las riendas de los cables de acuerdo a los siguientes casos: Cuando los cables se van a conectar a las líneas de EEGSA. las riendas deberán ser de 6.00 mts. la longitud de las riendas deberá ser de 1.00 mts de largo.3.3 4.. así como los ductos conduit galvanizados respectivos y del diámetro respectivo. Los alimentadores desde el contador a la caja de medición secundaria y de la caja de medición secundaria hasta el poste los deberá suministrar el interesado. Si los cables se van a conectar directamente al banco de transformadores. La canalización no deberá tener ningún registro intermedio. El interesado deberá hacer una acometida subterránea de acuerdo a las especificaciones establecidas.1 Acometida subterránea Acometida subterránea secundaria Cuando el calibre requerido necesita más capacidad de conducción que el 4/0 aluminio.
con cinta roja o pintura de aceite color rojo y en el caso del contador demandómetro autocontenido. la cuarta línea o línea de fuerza motriz debe instalarse al centro de la caja tipo III.3. o rack secundario. instalación de tubos de bajada. la cuarta línea debe identificarse en los extremos de la instalación con un conductor de color rojo. y la construcción de la canalización según el estudio de extensión de líneas elaborado por EEGSA.2 Acometida primaria subterránea Este servicio requiere de la instalación y la construcción de cajas de registro. 240 voltios delta.1 Identificación de la cuarta línea o línea de fuerza motriz . Cuando se preste servicio trifásico 4 alambres. deberá identificarse con un conductor de color rojo. delta. Medición autocontenida. instalándose en extremo derecho de la caja del contador viéndola de frente 5. . las cuales deberán cumplir con las especificaciones del respectivas descritas en esta sección.2 Medición secundaria Cuando se preste servicio trifásico 4 alambres. 5 5.4. 240 voltios.
de acuerdo a lo indicado a continuación: ( )2 2 Re p p p p act Energ EnergAct EnergAct Fpot + = Donde: Fpotp : Factor de Potencia para el período horario (p) EnergActp : Energía activa registrada en el período de registro para el período horario (p) EnergReactp : Energía reactiva registrada en el período de registro para el período horario (p) Artículo 51.1 Correcciones del factor de potencia El factor de potencia puede mejorarse con el uso de capacitores o motores sincrónicos. en períodos mínimos de siete días. los cuales deben instalarse por cuenta del usuario. El consumidor hará funcionar sus equipos con un factor de potencia no menor del 85 %. Todo lo relativo a la Indemnización por bajo Factor de Potencia será incluido en el contrato entre el Distribuidor y el Usuario. Valor Mínimo para el Factor de Potencia. efectuando mediciones tanto en el período horario de punta como en el resto del día. registrando datos de energía activa y reactiva. considerando lo estipulado en los Pliegos Tarifarios fijados por la Comisión.6 Factor de potencia NORMAS TECNICAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION – NTSDRESOLUCION CNEE No. El control se realizará en el punto de medición o en la acometida del Usuario.09-99 CAPITULO III FACTOR DE POTENCIA Artículo 49. 7 Interruptor general . de la siguiente forma: Usuarios con potencias de hasta 11 kW 0. EEGSA se reserva el derecho de aplicar tarifas especiales a consumidores que no cumplan lo establecido en este artículo. El factor de potencia se determinará. 6. Control para el Factor de Potencia.. El valor mínimo admitido para el factor de potencia se discrimina de acuerdo a la potencia del Usuario. Indemnización por bajo Factor de Potencia.85 Usuarios con potencias superiores a 11 kW 0.90 Artículo 50.
40 nivel de conductividad en el futuro. El diseño del sistema de tierras deberá considerar las cajas de registro necesarias para efectos de medición y mantenimiento. 23.3 Puesta a tierra de partes no conductoras: A) Las partes metálicas expuestas que no conducen corriente del equipo eléctrico, deberán conectarse a tierra en forma permanente, tales como cubiertas de tableros, tanques de transformadores e interruptores, así como las defensas metálicas del equipo eléctrico, incluyendo cercas y mallas perimetrales; B) Con excepción de equipo instalado en lugares húmedos o lugares peligrosos las partes metálicas que no conducen corriente, pueden no conectarse a tierra, siempre que sean normalmente inaccesibles o que se protejan por medio de resguardos. Estos deben impedir que se puedan tocar inadvertidamente las partes metálicas mencionadas y simultáneamente, algún objeto conectado a tierra; C) Las estructuras de acero de la subestación, en general, deberán conectarse a tierra . 23.4 Incremento de potencial a tierra: El incremento del potencial a tierra en una subestación cuando la corriente de falla es drenada a tierra no debe representar peligro para el personal que se encuentre dentro de la subestación o a aquellos en su perímetro o que toquen su cerca perimetral. Los potenciales de paso y de contacto en las proximidades de la subestación deberán estar en niveles seguros. Los efectos de transferencia de potencial deberán ser estudiados y limitados. Para todos estos aspectos se seguirán las indicaciones de la norma IEEE Std 80. Artículo 24. Instalación de equipo eléctrico en subestaciones. 24.1 Transformadores de Corriente: Los circuitos secundarios de transformadores de corriente deben tener medios para ponerse en cortocircuito, conectarse a tierra simultáneamente y aislar los transformadores del equipo normalmente conectado a ellos, mientras el primario esté conectado al circuito alimentador. No se permite el uso de dispositivos de sobrecorriente en el secundario. 24.2 Transformadores de potencial: Los circuitos secundarios de transformadores de potencial deben estar provistos de algún medio de desconexión seguro, que evite la posibilidad de energizar el lado de alta tensión debido a una retroalimentación accidental desde los circuitos secundarios.
24.3 Protección de los circuitos secundarios de transformadores para instrumento. A) Puesta a tierra. Los circuitos secundarios de transformadores para instrumento (transformadores de corriente y de potencial) deberán estar conectados efectivamente y permanentemente a tierra en algún punto del circuito. B) Protección Mecánica. Cuando los circuitos primarios operen a más de 600 voltios, los conductores de los circuitos secundarios deberán alojarse en un tubo metálico rígido permanentemente conectado a tierra, a menos que estén adecuadamente protegidos contra daño mecánico y contra contacto de personas. 24.4 Transformadores de potencia y de distribución. A) En la instalación de transformadores que contengan aceite deberán tomarse en cuenta las recomendaciones sobre protección contra incendios que se indican en el artículo 22.5 G; B) Los transformadores deberán instalarse en lugares con ventilación apropiada y que sean solamente accesibles a personas autorizadas; C) Los líquidos aislantes de los transformadores deberán ser ambientalmente aceptables y no deberán ser nocivos a la salud; D) Los tanques, carcasas o estructuras metálicas de los transformadores que estén conectados a circuitos de más de 150 voltios a tierra, deberán conectarse a tierra permanentemente. 24.5 Interruptores, restauradores, seccionadores y fusibles: A) Ubicación: Todos los interruptores manuales ó automáticos, cuchillas y fusibles deberán ser accesibles para las personas autorizadas que los operan y deberán colocarse y marcarse de modo que pueda identificarse fácilmente el equipo que controlan. Los interruptores deberán tener un seguro para sus posiciones de abierto y cerrado o de un letrero cuando no sea posible instalar el seguro. Para equipos que sean operados a control remoto y automáticamente, el circuito de control deberá contar con un medio de inhibición local para evitar operaciones accidentales y permitir la operación manual. B) Indicación: Deberá ser posible verificar la operación efectuada por un interruptor o una cuchilla, exceptuando los fusibles, por inspección visual de la posición de los contactos de las cuchillas o por el uso de lámparas y/o banderas indicadoras para señalar la posición actual del equipo.
Es necesario colocar un interruptor principal con la capacidad de carga y de interrupción adecuadas, con el fin de proteger las líneas de EEGSA, de fallas en el sistema interior. El interruptor estará colocado a una distancia del contador en la siguiente forma: 7.1 Interruptor general en acometidas con contador autocontenido El interruptor general deberá estar colocado a una distancia no mayor de 1.00 mts en el sentido vertical.
Interruptor general en acometida con equipo de medición secundario y transformadores de EEGSA 7.2.1 transformadores en poste La canalización de las líneas secundarias no medidas no deberá exceder de una distancia de 20 mts de la medición secundaria. El interruptor general deberá esta a 30 cm. del equipo de medición general al lado de la carga.
( ejemplo un molino de maíz). el consumidor debe consultar a EEGSA antes de conectarlo.S. la determinación de capacidad del transformador y líneas de EEGSA con el fin de no afectar el servicio de los consumidores vecinos.E. siempre y cuando las líneas o banco de transformadores que sirven la instalación tengan capacidad.2.1 Motores mayores de 7 HP.2. 9. E.A. 9. el interesado deberá debe solicitar. Que dice: " Incremento de carga Todo incremento de carga en las instalaciones del consumidor deberá ser reportado a E. Es necesario que el consumidor le notifique a EEGSA.2 10 Conexión a tierra .S. 7. se reserva el derecho de exigir al consumidor que haga los cambios necesarios en su acometida para continuar con su servicio eléctrico".2 Motores trifásicos Cuando se va a conectar un motor trifásico.2. previo a firmar el contrato de servicio. así como interrupciones del servicio que afecte a los intereses del consumidor. Para aumentos de carga en una instalación.A.2. además de los elementos protectores requeridos contra sobrecarga y sobrecorriente. Al solicitar un servicio nuevo para conectar motores mayores de 7 HP. EEGSA se reserva el derecho de cobrar los daños que ocasione. es de 7 HP.G. 8 Alteraciones o adiciones a la instalación existente . EEGSA procederá de acuerdo al artículo 1 sección II de este manual. 9 Motores 9.3 Transformadores en bóveda y medición secundaria en rack El interruptor general se deberá instalar en la parte exterior de pared de la bóveda y de acuerdo a la localización del tablero de distribución general del interesado. Esta es una protección adicional.G.2 Transformadores en bóveda y medición secundaria en caja tipo III La medición secundaria en caja tipo III se deberá instalar en la parte exterior de la pared de la bóveda y su interruptor general deberá ser instalado de acuerdo a la figura anterior.7.1 Motores monofásicos El motor monofásico más grande que se permite conectar a las líneas secundarias 120/ 240 v de EEGSA. EEGSA no asume responsabilidad por motores que se quemen por faltra de una fase.E. para evitar daño al equipo e instalaciones de la misma. Protección para motores trifásicos EEGSA recomienda que todos los motores polifásicos estén protegidos en las tres (3) líneas por un dispositivo automático que los desconecta cuando falta alguna de las fases. 9.
estos deberán penetrar. tanto como sea posible por debajo de un nivel de humedad permanente. esmalte u otra cubierta aislante. los electrodos de puesta a tierra deberán ser de cobre u otros metales o aleaciones que minimicen la corrosión durante su vida útil prevista. Efectivamente Puesto ó Conectado a Tierra : Intencionalmente conectado a tierra a través de una conexión a Tierra o conexión de suficiente baja impedancia y de capacidad de conducción de corriente para limitar la formación de tensiones a niveles menores de aquellos que resultarían en daños a las personas o a los equipos conectados. que no tenga pintura. NTDOID 46 Lacantidad y tamaño de los electrodos a seleccionar deberá considerar sus limitaciones de descarga de corriente y no deberán ser menores de 2. B) Un conector de bronce con rosca. Toda la superficie externa de los electrodos deberá ser conductora. tal como los siguientes: A) Una abrazadera. El electrodo de puesta a tierra deberá ser permanente y adecuado para el sistema eléctrico de que se trate. Los medios para hacer estas conexiones deberán proveer la adecuada sujeción mecánica. accesorios o soldadura permanentes y efectivos. Artículo 32.5 kg/cm2 ó más). C) Los electrodos artificiales o las estructuras conectadas a tierra deberán separarse por lo menos 3. Electrodos de puesta a tierra. permanencia y capacidad de conducción de corriente. ya sea en forma sólida o a través de un dispositivo limitador de corrientesno interrumpible.40 m de longitud y 12. Cuando se utilicen electrodos artificiales.00 m de líneas de tuberías usadas para la transmisión de líquidos o gases inflamables que operen a altas presiones (10. En todos los casos. de los cuales uno de ellos o un punto de los mismos está efectivamente aterrizado. Medios de conexión a electrodos Hasta donde sea posible. que penetre bien ajustado en el electrodo.NTDOID 4 Sistema de Tierra: Es un sistema de conductores. a menos que estén unidos eléctricamente y protegidos catódicamente como una sola unidad. . Artículo 31. las conexiones a los electrodos deberán ser accesibles.5 mm de diámetro. esto es.
El objetivo es que el máximo incremento de potencial a tierra sea menor de 5.4 Subestaciones.6 Km de línea. es el máximo admisible medido en época seca.1 Sistema de un solo electrodo. 17 VALORES MAXIMOS PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE RED DE TIERRASDE UNA SUBESTACION EN FUNCION DE SU CAPACIDAD CAPACIDAD DE LA SUBESTACION (MVA) RESISTENCIA DE LA RED DE TIERRAS (Ohmios) <13 1 – 10 2 10 – 50 1 50 – 100 0. Para instalaciones subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es de 5 ohmios. El valor citado. 33.2 Sistemas multiaterrizados. Resistencia a Tierra . TABLA No. La Tabla No. sin incluir las conexiones a tierra de los usuarios. y en ningún caso deberá ser mayor de 25 Ohmios. 33. deberá ser removido completamente donde se requiera. deberán usarse dos o más electrodos hasta alcanzar este valor.3 Sistema subterráneo. para minimizar los riesgos a las personas. en función de la tensión de paso y de contacto. El sistema de tierras deberá consistir de uno o más electrodos conectados entre sí.5 > 100 0. Cuando la resistencia es mayor de 25 ohmios. La resistencia a tierra de una conexión individual a través de un electrodo deberá ser lo más cercana a cero ohmios. en función de su capacidad. a fin de conservar una buena conexión.2 . tal como esmalte ó moho que esté presente sobre las superficies de contacto de electrodos en el punto de la conexión. de tal manera que se tenga no menos de cuatro conexiones a tierra en cada 1. Este sistema deberá tener una resistencia a tierra suficientemente baja.D) Cualquier recubrimiento de material no conductor. 33. El neutro de los sistemas de distribución de energía eléctrica deberá estar conectado a un electrodo de puesta a tierra en cada transformador de distribución y a un número suficiente de puntos adicionales. 33. Artículo 33.000 voltios. 17 da los valores máximos permitidos de la resistencia de la red de tierras en una subestación.
1 Varilla de cobre: Toda varilla debe tener una longitud mínima de 2. Una subestación para distribuir energía eléctrica en una planta industrial.4 13. según se especifique en el estudio de extensión de líneas. los transformadores de distribución. Capacidades nominales de: 75. y los transformadores deben ser del tipo de distribución convencionales monofásicos. Precintos Dispositivos de seguridad. que se colocan en los medidores y en los puntos donde EEGSA estime conveniente. Voltaje nominal secundario: 120 / 240 v. Transformadores monofásicos para 60.1. Derivaciones: 2 del 1 1/2 cada una para bajar voltaje. 14. 12.2 El calibre del conductor de tierra no deberá ser menor a un calibre No.La instalación debe de estar conectada a tierra de acuerdo a las siguientes características: 10. La parte más baja de los transformadores y equipos montados en estructuras. HZ. Derivaciones: 2 del 1 1/2 cada una para subir voltaje. tipo convencional.2. El equipo de medición y la caja del contador polifásico.7 13.3 13 13. 10.4 Transformadores y equipos montados en las estructuras. el alambrado de la medición y el contador los instala EEGSA de acuerdo al estudio o extensión de líneas. . 12 Transformadores instalados en poste 11 NTDOID 5 Artículo 14. El poste. EQUIPO ELÉCTRICO CONECTADO A LA LÍNEA. 2 bushings.1.8 Transformadores propiedad del usuario Especificaciones generales Voltaje secundario nominal 240 v conexión en estrella o delta Voltaje nominal primario: 7620 / 13200 v.1.1 13.2 El poste de distribución debe estar ubicado en un lugar accesible par aun camión lineero sin que obstruya el tránsito de vehículos. 10 de estas Normas.1 12. para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la parte interior de los medidores o conductores con corriente no medida.1. 167. los instala el usuario o EEGSA. se puede construir instalando los transformadores en un poste.1. sumergidos en aceite mineral dieléctrico. 250 ó 333 kva.2 Varilla de acero galvanizado de 6 pies de largo y diámetro de 5/8´´. Los tipos de electrodos de tierra serán 10.3 13. siempre que cumpla con los requisitos y especificaciones siguientes: 12.5 13.1 13. 100. Bil : 95 %. deberá estar a una altura mínima sobre el nivel del suelo de acuerdo a lo establecido en la Tabla No.1 10.6 13.5 mts (8 pies) y 5/8´´ de diámetro ( Copperweld).1. La capacidad de los transformadores instalados en el poste no debe ser mayor de 225 kva.2.2 13. 8 AWG cobre.1.1.
2 Voltaje Secundario Nominal 120/ 208 Y Conexión delta en el primario -. para un voltaje nominal de 13200 / 7620 V.1.1.9 De acuerdo con la norma ANSI más reciente Cuando el transformador sea trifásico o de tipo PAD MOUNTED. el usuario deberá seguir las instrucciones del fabricante del equipo.1. 13.2 Deberán conectarse en delta del lado primario ( alta tensión) y en estrella en el lado secundario para obtener un voltaje de 120/ 208 v estrella.13. con un BIL de 125 kv. los devanados del secundario de cada transformador.2.estrella en el secundario. 13. sumergidos en aceite mineral dieléctrico.1. .1. Voltaje secundario 120/ 240 v para operar en 60 Hz. deberán estar internamente conectados en paralelo.1.1. a las separaciones mínimas para seguridad y operación. con 2 bushings en el lado de alta tensión. fabricados según las normas más recientes ANSI. 13.1 Usando los transformadores monofásicos.2.1 Los transformadores deberán ser monofásicos tipo convencional. Este tipo de conexión es únicamente para transformadores que sean alimentados en 13200 V en el lado primario. debiendo consultar a EEGSA previo a su instalación 13.2.
debe cumplir especificaciones de los incisos contemplados en el artículo 13 de esta sección.1. o para 240 / 416V. para seguridad del usuario. 13. fabricado según las normas ANSI más recientes para operar en un voltaje de 13200/ 7620 V con un BIL de 95 kv. sistema 13200 / 7620 V. 13. Además los transformadores deben ser para 240 / 480 V.2 Usando un transformador trifásico.3. 13.1.1. La solicitud de pruebas se deberá dirigir al departamento de Atención al Cliente ( División Comercial). .13.1 Conexión estrella en el primario -.2 Prueba de los transformadores.delta en el secundario.2. voltaje en el secundario de 120/ 208 V estrella para operar a 60 Hz. Usando un transformador trifásico sumergido en aceite con tres bushings en alta tensión y cuatro en el lado de baja. Los transformadores deberán ser comprobados por personal de EEGSA.3 Voltaje secundario normal de 480 V. Para voltaje nominal secundario de 240 / 480 V usando tres transformadores monofásicos.
CARGAS FLUCTUATIVAS O INTERMITENTES DISPOSITIVOS DE ALTO CONSUMO COMPUTADORAS INFOREMACION ADICIONAL CONEXIÓN A TIERA VARIOS
1.1 Equipos de soldadura Cuando se va a conectar un equipo de soldadura, el interesado debe solicitar, previo a firmar el contrato de servicio, la determinación de capacidad del transformador y líneas de EEGSA, con el fin de no afectar el servicio de los consumidores vecinos. Los equipos de soldadura se conectan bajo las siguientes condiciones: BANCO DISTRIBUCION EXCLUSIVO VOLTAJE 240 V. 240 V. CAPACIDAD DE SOLDADURA 50 AMPERIOS MAXIMO MAYOR DE 50 AMPERIOS
Rayos X Para la instalación de rayos X mayores de 50 mA, y 120 kVP ( kilovoltiospico) necesitan banco exclusivo. Rayos X de menor capacidad previo a su instalación y firma de contrato deben determinar la capacidad del transformador y líneas de EEGSA. Estos equipos, usualmente presentan características de carga severa e intermitente que puede causar bajas de voltaje y parpadeo en la iluminación durante su operación y por consiguiente causar problemas en la instalación de los consumidores vecinos. Se deberá lo especificado en los artículos 10 y 11 de la sección VI
SECCION VI ARTICULOS 10 Y 11 10 Conexión a tierra
La instalación debe de estar conectada a tierra de acuerdo a las siguientes características: 10.3 10.4 El calibre del conductor de tierra no deberá ser menor a un calibre No. 8 AWG cobre. Los tipos de electrodos de tierra serán 10.4.1 Varilla de cobre: Toda varilla debe tener una longitud mínima de 2.5 mts (8 pies) y 5/8´´ de diámetro ( Copperweld). 10.4.2 Varilla de acero galvanizado de 6 pies de largo y diámetro de 5/8´´. Precintos Dispositivos de seguridad, que se colocan en los medidores y en los puntos donde EEGSA estime conveniente, para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la parte interior de los medidores o conductores con corriente no medida.
Dispositivos de alto consumo Para la adición de dispositivos de alto consumo, se deberá consultar con EEGSA.
Computadoras No obstante que EEGSA trata de mantener el mejor voltaje posible, se debe tener sumo cuidado en la selección de equipo auxiliar de alimentación de energía para las computadoras, a fin de evitar las fluctuaciones de voltaje e interrupciones que pudieran ocurrir en el servicio.
Información adicional Distancia entre líneas de EEGSA y Edificios. 350
NTDOID 11 18.4 Distancias de seguridad de conductores a edificios y otras instalaciones: A) Aplicación. 1) Distancias Vertical y Horizontal (Sin desplazamiento de viento): Las distancias, horizontal y vertical, especificadas en los incisos 18.4B y 18.4C, aplican para cualesquiera de las condiciones de temperatura del conductor y cargas que produzca el mayor acercamiento. El inciso 18.4A1(i) y 18.4A1(ii) aplica por encima y a lo largo de la instalación; el inciso 18.4A1(iii) aplica debajo y a lo largo de la instalación.: (i) A 50º C sin desplazamiento de viento, flecha final; (ii) A la temperatura máxima del conductor para la cual la línea fue diseñada para operar, si ésa es mayor a 50º C, sin desplazamiento de viento, flecha final; (iii) A la temperatura mínima del conductor para la cual la línea fue diseñada, sin desplazamiento de viento, flecha inicial. 2) Distancia Horizontal: Debe aplicarse con el conductor desplazado de su posición en reposo, por una presión de viento de 29 kg/m2 con flecha final a 15ºC. El desplazamiento de los conductores deberá incluir la inclinación de la cadena de aisladores de suspensión con movimiento libre, cuando estos se usen. 3) Transición entre distancias horizontal y vertical: La distancia de seguridad horizontal predomina, sobre el nivel del techo o el punto superior de una instalación al punto donde la diagonal se iguala a los requerimientos de distancia de seguridad vertical. De forma similar, la distancia de seguridad horizontal predomina por encima o por debajo de las proyecciones de los edificios, anuncios u otras instalaciones al punto donde la diagonal se iguala a los requerimientos de la distancia de seguridad vertical. De este punto la distancia de seguridad de transición debe ser igual a la distancia de seguridad vertical, como se ilustra en la figura No. 2.
bajo las condiciones expuestas en el numeral 18. deben estar separados de cualquier parte de esas estructuras por distancias no menores que las siguientes: 1) Una distancia horizontal. carteleras. estas distancias pueden reducirse a 0. 2) Una distancia vertical de 1. Cuando los conductores son desplazados de su posición de reposo por el viento. 1) Distancias de seguridad vertical y horizontal: (i) Distancias de seguridad.60 m. retenidas y cables que tengan cubierta o pantalla metálica continua. y la tensión no exceda de 300 V a tierra. mensajeros. B) Distancia de Conductores y cables a otras estructuras de soporte.40 m para tensiones menores de 22 kV y de 1. las distancias de seguridad de esos conductores y cables a los elementos antes mencionados no deben ser menores que los valores expuestos en la tabla No. la distancia de seguridad vertical predomina más allá del nivel del techo o punto superior de una instalación ó proyección de una instalación a el punto donde la diagonal iguala los requerimientos de la distancia de seguridad horizontal. Los conductores y cables que pasen próximos a estructuras de alumbrado público. de soporte de semáforos o de soporte de una segunda línea. siempre y cuando las distancias verticales y horizontales no sean menores que las indicadas en la tabla No. respectivamente. 3A : .50 m para tensiones de hasta 50 kV.Excepción: Donde la distancia de seguridad horizontal es mayor que la distancia de seguridad vertical. puesta efectivamente a tierra. bajo las condiciones mencionadas en el numeral 18. 4.4A2. anuncios. sin viento. chimeneas. Para conductores neutrales.90 y 0. tanques y otras instalaciones excepto puentes.4A1. (ii) Distancia horizontal bajo condiciones de desplazamiento por el viento . antenas de radio y televisión. C) Distancia de conductores y partes energizadas a edificios. Los conductores y partes energizadas pueden ser colocadas adyacentes a los elementos mencionados.70 m para tensiones entre 22 kV y 50 kV. de 1.
CHIMENEAS. M Conductores de suministro en línea abierta . y cuando no sean mayores de 750 V.1 C2.1 Conductores de suministro de línea abierta con tensiones superiores a 750 V hasta 22KV 1.1C2 y 18. mayor de 750V. deberán estar protegidos. Un techo o balcón es considerado fácilmente accesible a peatones si este puede ser casualmente accesado a través de puertas. (iii) La distancia de seguridad de conductores a soportes deberá cumplir con lo establecido en la tabla No. la distancia de seguridad puede ser de hasta 0. 4. tales conductores deben llenar los siguientes requisitos cuando estén sobre o a lo largo de la instalación a la cual el conductor esté fijado.1 Cables que cumplen con 18. deben tener una distancia de seguridad no menor que las siguientes: (a) 2. mayor de 750 V 1. (iv) Los Conductores de acometida para el servicio incluyendo vueltas para goteo. numeral 18.4 2) Protección de Conductores de suministro y partes energizadas rígidas: Cuando no se puede cumplir con las distancias previstas en la tabla No. deben estar aislados o cubiertos conforme artículo 18. ventanas. 9.1C3 y la tensión no excede los 750 V y el techo o balcón no es fácilmente accesible. cubiertos (encerrados). 0 a 750 V 1. rampas o escaleras sin que la persona realice un extraordinario esfuerzo físico o emplee herramienta especial. estos elementos deben ser aislados.1 Cable que cumple con 18.90 m. no deben ser accesibles con facilidad. aislados ó inaccesibles. ANTENAS DE RADIO Y TELEVISION Y OTRAS INSTALACIONES Conductor o Cable Distancia de seguridad horizontal requerida cuando es desplazada por el viento. (ii) Conductores de más de 300 V a tierra.NTDOID 12 TABLA 3A DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y CABLES A EDIFICIOS. (i) Conductores energizados de acometidas de servicio entre 0 a 750 V. ANUNCIOS.1 C3. 3) Conductores adheridos o fijados a edificios u otras instalaciones: Cuando ocurra que conductores de suministro estén permanentemente fijados a un edificio u otra instalación por requerirse para la prestación del servicio.45 m desde el punto más alto del techo o balcón sobre el que pasa. incluyendo derivaciones. Excepción No. .1C ó 18.1D. CARTELES. Este requisito no aplica a conductores neutrales. 1: Si la tensión entre conductores no excede los 750 V o donde los cables cumplen con 18. 1.
medido horizontalmente.01m por cada kV en exceso de 22 kV.46 m del punto más bajo de la acometida al techo y a 1.1C2 ó 18. medidos desde el cable de acometida hacia el techo (FiguraNo. Excepción No. ó ii) Cables de 750 V ó menos que cumplan con 18. (b) 0. i) Tensión entre conductores de 300 V ó menos.1C3.Excepción No. 2: No aplica para ventanas diseñadas para no poderse abrir.1). .80 m medidos horizontalmente desde el accesorio de la acometida en dirección del cable de acometida.90 m en cualquier dirección de ventanas. la distancia adicional del inciso anterior deberá aumentarse tres por ciento (3%) por cada 300 m de altura en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. 2: Cuando un techo o balcón no es fácilmente accesible. la distancia de los conductores especificada en la Tabla No. pórticos. 1: No aplica para conductores de acometida que cumplen con 18.90 m.1C3 sobre el nivel superior de una ventana. puertas. Excepción No.20 m. el cual no debe estar a más de 1. y la acometida cumple una de las siguientes condiciones: Pasa sobre el techo de la vivienda para terminar en un accesorio de acometida. debe haber una distancia vertical mínima de 0. salida de incendio o localizaciones similares. 1) Para tensiones entre 22 y 470 kV. 2) Para tensiones mayores de 50 kV. Se debe mantener una distancia mínima vertical de 0. Todas las distancias para tensiones mayores de 50 kV deben ser basadas en la máxima tensión de operación. 4 deberá incrementarse 0. NTDOID 13 D) Distancias adicionales para tensiones mayores de 22 kV. de la orilla más cercana del techo.
0 3.4 (1.45 2. m m m m m m Horizontal a paredes.4 3.6)Vertical arriba o abajo de cornisas y otras superficies sobre las cuales pueden caminar personas 3.2) 1.07 1.6 Horizontal 0.3 (1.0 4.7 1. mensajeros.5 5.2. la distancia mínima de seguridad puede ser reducida en 0. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE CONDUCTORES A EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE Conductores y cables de Comunicación aislados.45 m de altura.1 Anuncios.5 (1.2 3.4C1(ii).7 (1. 5.9 1. cables de suministro que cumplen con 18.0 (1. Partes Rígidas Energizadas No protegidas de 0-750 V.1 m .1C2.5. Los edificios. la distancia mínima de seguridad no debe ser menor a 1. (1) 2. carcasas de equipo no aterrizado.2) 1.5 4. lavado u otra operación que requiera personas trabajando o pasando en medio de los conductores y el edificio. Cuando el conductor o cable es desplazado por el viento. La distancia mínima de seguridad en reposo no debe ser menor que el valor indicado en esta tabla. t t Vertical arriba o abajo de otras partes de tales instalaciones 0.8 Vertical arriba o abajo de techos y áreas accesibles a personas y vehículos además de vehículos pesados (Nota 3) 3. Cuando el conductor o cable es desplazado por el viento.60 M 3. Conductores Suministradores en línea abierta de 750 V-22 kV.4) 2.40 m .9 1. chimeneas.6) Vertical arriba o abajo de techos y áreas no accesibles a personas 0.60 m. vehículo pesado se define como aquel vehículo que excede los 2. tanques u otras instalaciones que no requieran de mantenimiento tal como pintura.1C2 ó 18.9 1. la distancia mínima de seguridad puede ser reducida en 0. retenidas aterrizadas y no aterrizadas expuestas a tensiones de hasta 300 V.3 (1. . Para efectos de estas Normas. Cuando el espacio disponible no permita alcanzar este valor.5 (1.NTDOID 14 TABLA No 4. conductores de Comunicación no aislados.7 4.4 3.8 (1) 2. ventanas y áreas accesibles a personas 1.3 Notas:.7(1.1 C1.1C3. 1. ver Artículo 18.2 3.5 (1) 1.2 3. chimeneas.2) 2.2) 1.1 E1.0 5. 4.4 3. antenas. ver Artículo 18.6 3.0 4. retenidas no aterrizadas expuestas a tensiones de 750 V a 22 kV.4C1(ii).4 3.9 5. carcasas de equipo no aterrizado.10 3. La distancia mínima de seguridad en reposo no debe ser menor que el valor indicado en esta tabla.9 4. Partes Rígidas Energizadas No protegidas de 750V-22kV. la distancia mínima de seguridad no debe ser menor a 1. anuncios. 2.07 1. retenidas no Aterrizadas expuestas a conductores abiertos de suministro de 300 a 750 V Cables Suministradores de más de 750V que cumplen con 18. Conductores neutrales que cumplen con18..1 Edificios Vertical arriba de techos accesibles al tránsito de vehículos pesados (Nota 3) 4. Conductores Suministradores en línea abierta de 0 a 750 V.5 4. Cables Suministradores de 0 a 750 V que cumplen con 18.4) 2.5.
cuenten con plantas eléctricas de emergencia que aseguren su continuidad de su suministro eléctrico. Este sistema puede ser alimentado eléctricamente por baterías.2 Plantas eléctricas de emergencia.6.2 Tipos de electrodos de tierra. 6. y que aísle la Planta de Emergencia del sistema eléctrico de EEGSA. Cualquier accidente derivado del no cumplimiento de dichas distancias. la distancia mínima de seguridad puede ser reducida a 2.1 Características del conductor de tierra. 5. 5. teatros. Todas las tensiones son de fase a tierra para circuitos efectivamente aterrizados.2 . es responsabilidad de quién efectúe la construcción. ni tampoco sostenidos en los postes o equipos de EEGSA.00 m para conductores de hasta 8. El conductor de tierra no deberá ser menor que el calibre No. Las plantas eléctricas deberán tener un dispositivo de arranque automático que las ponga en funcionamiento inmediatamente después que sucede la interrupción del servicio eléctrico. Varilla de acero galvanizado Deberá ser de 6 pies de largo y de diámetro de 5/ 8´´. almacenes.7 kV a tierra. centros deportivos e instalaciones análogas.2. 8 AWG cobre.1 Equipos de iluminación Todos los lugares públicos tales como hoteles. instalaciones militares. con un dispositivo automático que accione las lámparas cuando haya una interrupción del servicio.5 metros ( 8 pies) y 5/ 8¨¨ de diámetro. En lugares donde el espacio disponible no permite alcanzar este valor. y conectados directamente a la instalación eléctrica del inmueble. ( Copperweld).3 Antenas Antenas de radio y televisión no deben instalarse encima o debajo de las líneas de distribución y transmisión. 6. Las distancias entre las líneas de EEGSA y los edificios.2.1 Varillas de cobre Toda varilla debe tener una longitud mínima de 2. se recomienda que estén dotados de un sistema de iluminación para emergencias que opera cuando se interrumpe el servicio eléctrico a fin de salvaguardar la seguridad personal y la propiedad. 7. En caso de requerirse de que las líneas de EEGSA sean relocalizadas deberá elaborarse el correspondiente estudio de modificación de la red y deberá ser solicitada al departamento de Atención al Cliente ( División Comercial) 5 Conexión a tierra 5. 5. 6 Varios 6. etc. Es necesario que establecimientos como hospitales.
. EEGSA puede otorgar la autorización correspondiente siempre y cuando el interesado cumpla con los requerimientos establecidos por el departamento de atención al cliente ( División Comercial).Para una mejor recepción. CABLE PARA TRANSMISION DE SEÑAL DE TELEVICIÓN. las antenas deberán instalarse lo más alejado posible de las líneas de distribución y colocadas formando un ángulo recto con las mismas. MANTAS.4 Uso de postes y estructuras de EEGSA. Esta prohibido usar postes u estructuras de las líneas de EEGSA para la instalación de cualquier objeto tales como: ROTULOS. etc. CABLES PARA LA TRASMISION DE DATOS. 6.
CTF.) / KVA DEL BCO. ) * 100 .58 ( CARGA TRIFASICA ) SOBRE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE LUZ EXISTENTE SOBRE CARGA = ((KVA TOTAL -. = 0.E.5 KVA CARGA TOTAL = KVA CARGA EXISTENTE + KVA CARGA NUEVA SOBRE CARGA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE SOBRE CARGA = ((KVA TOTAL -.A. ) * 100 PARA UN TRANSFORMADOR NUEVO CARGA DELTRANSFORMADOR = CTN KVA = KW / Fp.KVA DEL BCO.33 ( CARGA MONO FASICA ) + 0.S.) / KVA DEL BCO.60 RELACION HP Y EL KW.KVA DEL BCO.66 ( CARGA MONO FASICA ) + 0.90 FACTOR DE DEMANADA = Fd 3φ = 0.KVA DEL BCO. 1φ = 0. CTL = CARGA MONO FASICA + 0. Fdiv.33 ( CARGA TRIFASICA ) CARGA DEL TRANSFORMADOR DE FUERZA = CTF. CTF.G. 1 KW = 134 HP FORMULAS PARA CALCULO DE TRANSFORMADORES DE UNA FASE CALCULO PARA UN DE UNA FASE TRANSFORMADOR EXIATENTE KVA CARGA EXISTENTE = ( 0. ) * 100 SOBRE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE FUERZA EXISTENTE SOBRE CARGA = ((KVA TOTAL -.) / KVA DEL BCO.KVA DEL BCO. Fc = CARGA PROMEDIO / DEMANDA MAXIMA FACTOR DE DIVERSIDAD = Fdiv. = 0. VALOR DE FACTORES USADOS POR E. MAX DEL CONJUNTO. CTL = 0.58 ( CARGA TRIFASICA ) CARGA DEL TRANSFORMADOR DE FUERZA = CTF.746 KW. 1 HP = 746 WATTS = 0. 80 FACTOR DE POTENCIA = Fp. CALCULO PARA BANCOS DE TRANSFORMACION EN DELTAS ABIERTAS CARGA DEL TRANSFORMADOR DE LUZ = CTL. ) * 100 CALCULO PARA BANCOS DE TRANSFORMACION EN DELTAS CERRADAS CARGA DEL TRANSFORMADOR DE LUZ = CTL.KVA DEL BCO.) / KVA DEL BCO. ) * 100 SOBRE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE FUERZA EXISTENTE SOBRE CARGA = ((KVA TOTAL -. / DEM. FACTOR DE POTENCIA = Fp 3 φ = 0 .FORMULARIO ELECTRICO FACTORES FACTOR DE DEMANDA = Fd Fd = DEMANDA MAXIMA / CARGA CONECTADA POTENCIA P=R*I² P = POTENCIA EN WATTS R = RESISTENCIA EN OMIOS I = CORRIENTE EN AMPERIOS FACTOR DE CARGA = Fc. = Σ DEMANDAS MAX.) / KVA DEL BCO.240 * ( I 1 + I 2 ) ) * 0.33 ( CARGA TRIFASICA SOBRE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE LUZ EXISTENTE SOBRE CARGA = ((KVA TOTAL -.
Documents Similar To Manual de Eegsa
Reglamento de Construccion Aprobado y Publicado de Santa Lucia Cotz.
More From Alex Naismith
Riesgo Eléctrico.pdf
Manual_de_luminotecnia_para_interiores.pdf
Guía1-6°

References: Artículo 70
 Artículo 50
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 9
 ARTÍCULO 59
 artículo 9
 Artículo 51
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 24
 artículo 22
 artículo 1
 Artículo 32
 Artículo 31
 Artículo 33
 Artículo 14
 artículo 13
 artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 18