Source: http://docplayer.es/33665357-Proyecto-change-eficiencia-energetica.html
Timestamp: 2018-08-22 00:25:24+00:00

Document:
PROYECTO CHANGE EFICIENCIA ENERGÉTICA. - PDF
Download "PROYECTO CHANGE EFICIENCIA ENERGÉTICA."
Enrique Miranda Cordero
1 PROYECTO CHANGE EFICIENCIA ENERGÉTICA. RD de eficiencia energética en alumbrado exterior HE-CTE RITE Calificación Energética de Edificios de nueva construcción lunes, 30 de Noviembre de 2009
2 ÍNDICE 1. Real Decreto de Alumbrado Exterior Índice 1. Objetivos. 2. Problemática actual 3. Posibles actuaciones. 2. CTE DB Ahorro de Energía. 1. HE 1: Limitación de la demanda energética 2. HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 3. HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 4. HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 5. HE 5: Contribución solar mínima de energía eléctrica 3. Calificación energética de edificios de nueva construcción 1. Documentos reconocidos 2. LIDER 3. CALENER VyP, CALENER GT 2 de 48
3 1. 1. Real Real Decreto sobre sobre Alumbrado Exterior
4 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Objetivo El reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. b) Limitar el resplandor luminoso nocturno contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. No es objeto del reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de aplicación. 4 de 48
5 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kw de potencia instalada, : a) Las de alumbrado exterior b) Las de fuentes c) Las de alumbrados festivos y navideños A los efectos de este reglamento, se consideran los siguientes tipos de alumbrado: a) Vial b) Específico c) Ornamental d) Vigilancia y seguridad nocturna e) Señales y anuncios luminosos f) Festivo y navideño 5 de 48
6 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Este reglamento se aplicará a: a) Nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones b) Instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario c) Instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas 6 de 48
7 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Se excluyen de la aplicación de este reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en: minas sos militares regulación de tráfico balizas faros señales marítimas aeropuertos instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica 7 de 48
8 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Principales problemas en instalaciones de alumbrado público Sobretensión Horarios de Encendido Exceso de Nivel luminoso Luminarias poco eficientes o en mal estado Lámparas poco eficientes Protecciones inadecuadas o en mal estado Ausencia de Mantenimiento Preventivo Intrusismo y Vandalismo Parámetros de Facturación inadecuados 8 de 48
9 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Posibles actuaciones en instalaciones de alumbrado público Control del Horario de Encendido. Reducción de los Niveles de Iluminación. Sustitución de Luminarias. Incorporación de equipos estabilizadores-reductores. Estabilización de la Tensión de la red eléctrica. Plan de Mantenimiento Preventivo. 9 de 48
10 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Control del horario de encendido Sustitución de sistemas de encendidos inadecuados por otros sistemas más adecuados (relojes astronómicos -telegestión). Permite reducir de manera importante el número de horas de utilización del alumbrado público Inversión Baja Ahorro Energético y económico Total fiabilidad 10 de 48
11 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Reducción de los niveles de iluminación Sustitución de Lámparas y/o Luminarias El coste puede ser alto Ahorro por reducción de la potencia instalada Problemas por contraste 11 de 48
12 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Sustitución de luminarias Sustitución de Luminarias en mal estado o ineficiente Mejora de las Instalaciones Alto coste Ahorro Energético por reducción de potencia de las lámparas 12 de 48
13 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Incorporación de equipos Estabilizadores-reductores Instalados a nivel de cuadro eléctrico Destinado a instalaciones donde a determinadas horas se puede reducir el nivel de iluminación. Evita los puntos oscuros al descender el nivel de iluminación. Aumenta la vida útil de las lámparas. Reencendido automático después de un corte. Protección contra sobre-intensidades. Corrección del factor de potencia. 13 de 48
14 REAL DECRETO 1890/2008 Real decreto Sobre alumbrado Exterior Plan de mantenimiento preventivo Se trata de mantener la instalación en un correcto estado de conservación y limpieza. Reposiciones masivas programadas de Lámparas Sustitución de Luminarias en mal estado Limpieza programada de Luminarias Revisiones periódicas de Centros de Mando. Medición Tensiones e Intensidades Otros 14 de 48
15 2. 2. Documento Básico Básico de de Ahorro Ahorro de de Energía Código Técnico de de la la Edificación
16 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE Definición El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes 16 de 48
17 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE Composición Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 17 de 48
18 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 1: Limitación de demanda energética Ámbito de aplicación a) edificios de nueva construcción b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 18 de 48
19 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 1: Limitación de demanda energética Se excluyen del campo de aplicación: a) edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m de 48
20 HE HE 2: 2: Rendimiento de de las las instalaciones térmicas (RITE) (RITE)
21 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Ámbito de aplicación El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 21 de 48
22 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables d) El cambio de uso previsto del edificio. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas que no estén destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas (procesos industriales, agrícolas, de producción) 22 de 48
23 HE HE 3: 3: Eficiencia Energética de de las las Instalaciones de de Iluminación
24 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Ámbito de aplicación Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: a) edificios de nueva construcción b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m 2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación 24 de 48
25 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Se excluyen del ámbito de aplicación: a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m 2 e) interiores de viviendas. 25 de 48
26 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Valor de Eficiencia Energética de la Instalación La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: siendo P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; S la superficie iluminada [m 2 ]; Em la iluminancia media mantenida [lux] 26 de 48
27 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Valores límite de eficiencia energética de la instalación 27 de 48
28 HE HE 4: 4: Contribución de de solar solar mínima de de agua agua caliente sanitaria
29 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 4: Contribución de solar mínima de agua caliente sanitaria. Ámbito de aplicación Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 29 de 48
30 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 4: Contribución de solar mínima de agua caliente sanitaria. La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable e) en edificios de nueva planta que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística 30 de 48
31 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 4: Contribución de solar mínima de agua caliente sanitaria. Distribución de zonas climáticas 31 de 48
32 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 4: Contribución de solar mínima de agua caliente sanitaria. Contribución solar mínima % caso general Contribución solar mínima % efecto Joule 32 de 48
33 HE HE 5: 5: Contribución fotovoltaica mínima de de energía eléctrica
34 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica Ámbito de aplicación 34 de 48
35 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística 35 de 48
36 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica Determinación de la potencia a instalar La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: siendo P la potencia pico a instalar [kwp] A y B los coeficientes definidos en la tabla en función del uso del edificio C el coeficiente definido en la tabla en función de la zona climática S la superficie construida del edificio [m2] 36 de 48
37 DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE-CTE HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica Tabla de coeficiente al uso Tabla de coeficiente climático 37 de 48
38 3. 3. Calificación Energética de de Edificios de de Nueva Nueva Construcción
39 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Documentos reconocidos Opción simplificada o prescriptiva: Conjunto de hojas de cálculo en las que se introducen las características básicas del sistema envolvente, climático e información del entorno del edificio. Opción general: Empleo de los documentos reconocidos: LIDER: Cálculo de la demanda energética del edificio y verificación del cumplimiento de este. CALENER: Cálculo de la calificación energética y evaluación de las instalaciones térmicas. CALENER VyP: Orientado a viviendas y pequeños terciarios. CALENER GT: Enfocado al análisis de los grandes terciarios. 39 de 48
40 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Limitación de la Demanda Energética LIDER El objetivo: limitar la demanda energética de los edificios de una manera de masa térmica. directa, evaluando dicha demanda teniendo en cuenta de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos 40 de 48
41 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Limitación de la Demanda Energética LIDER Vivienda en bloque analizada mediante el programa LIDER Bloque de viviendas Resultados según LIDER 41 de 48
42 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Calificación energética del edificio CALENER El objetivo: Obtener el rendimiento de las instalaciones térmicas que posee el edificio y la calificación energética del conjunto envolvente/climatización. Edificios de viviendas y pequeños terciarios Grandes terciarios 42 de 48
43 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Calificación energética CALENER VyP Vivienda en bloque con caldera convencional y mal aislamiento exterior Bloque de viviendas Resultados CALENER 43 de 48
44 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Calificación energética CALENER VyP Vivienda en bloque con mejora de aislamiento y caldera de condensación Bloque de viviendas Resultados CALENER 44 de 48
45 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Certificación energética de Edificios Calificación energética CALENER GT Centro de salud modelado en CALENER GT 45 de 48
46 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Alberto Ortega Abad Tfno

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real decreto