Source: https://www.scribd.com/doc/143303492/rd018-2002-em
Timestamp: 2016-09-25 16:39:39+00:00

Document:
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDADNORMAS DE PROCEDIMIENTOS
2002-09-26.- R.D. N° 018-2002-EM/DGE.- Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución. (2002-09-27)
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 018-2002-EM/DGE
Lima, 26 de setiembre de 2002
CONSIDERANDO: Que, la Dirección General de Electricidad elaboró la Norma DGE-002-P-4/1983 “Elaboración y aprobación de proyectos de subsistemas de distribución secundaria, instalaciones de alumbrado público y conexiones”, aprobada por Resolución Directoral Nº 014-84-EM/DGE del 18 de enero de 1984; la Norma DGE-003-P-5/1983 - “Ejecución y recepción de obras en subsistemas de distribución secundaria, instalaciones de alumbrado público y conexiones”, aprobada por Resolución Directoral Nº 006-84-EM/DGE del 11 de enero de 1984; la Norma DGE-004A-P-4/1984 - “Elaboración y aprobación de proyectos de subsistemas de distribución primaria a cargo de empresas regionales de servicio público de electricidad”, aprobada por Resolución Directoral Nº 029-84-EM/DGE del 07 de marzo de 1984; la Norma DGE-004B-P-1/1984 - “Elaboración y conformidad de proyectos de sistemas de utilización a tensiones de distribución primaria a cargo de terceros”, aprobada por la Resolución Directoral Nº 029-84-EM/DGE del 07 de marzo de 1984; y, la Norma DGE-006B-P-1/1984 - “Ejecución y control de obras en sistemas de utilización a tensiones de distribución primaria a cargo de terceros”, aprobada por Resolución Directoral Nº 02984-EM/DGE del 07 de marzo de 1984; Que, las normas referidas en el considerando que antecede tienen contenidos comunes en muchos aspectos y fueron elaboradas en 1984 en el contexto de un marco legislativo ya superado, por lo que resulta conveniente unificar, sistematizar y actualizar la normatividad conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, recogiendo asimismo los aportes del desarrollo tecnológico observado en los últimos años; Que, para tales efectos, la Dirección de Normas de la Dirección General de Electricidad ha elaborado la “Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución”, cuyo proyecto ha sido materia de prepublicación en la Página Web del Ministerio de Energía y Minas conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 162-2001-EM/SG del 05 de abril de 2001; Que, durante su elaboración se han llevado a cabo sesiones de trabajo para la discusión y mejoramiento de dicha norma técnica, habiéndose contado con la participación de representantes de diversos actores vinculados al tema, tales como la Municipalidad
R.D. N° 018-2002-EM/DGE 1 de 27
Metropolitana de Lima, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), concesionarios de electricidad y representantes de colegios profesionales, tomándose en cuenta las sugerencias y aportes recibidos; Estando a lo dispuesto en el artículo 16º de la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, aprobada por Decreto Ley Nº 25962, y el artículo 34º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-93-EM, con la opinión favorable del Director de Normas Eléctricas; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Apruébase la “Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución”, la misma que consta de trece (13) títulos y un (01) Anexo, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2º.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, quedarán sin efecto las Resoluciones Directorales Nº 014-84- EM/DGE del 18 de enero de 1984, Nº 006-84-EM/DGE del 11 de enero de 1984 y Nº 029-84-EM/DGE del 07 de marzo de 1984.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primero (01) de enero de 2003.
JORGE AGUINAGA DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE ELECTRICIDAD
R.D. N° 018-2002-EM/DGE
NORMA TECNICA DGE: “NORMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ZONAS DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN”
DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD-DIRECCION DE NORMAS ELECTRICAS
DEFINICIONES 7. BASE LEGAL 4. ALCANCES 3.2 Procedimiento 10.4 Aprobación del Proyecto 12.1 Requisitos 9. FIJACIÓN DEL PUNTO DE DISEÑO 10.4 Del Contratista Especialista 8.1 Inicio de obra 12.1 Requisitos 10.3 Ejecución de Pruebas 12.3 Del Ingeniero Proyectista 8. EJECUCIÓN DE OBRAS 12.1 Consideraciones de Diseño 11. ANEXOS DE INFORMACIÓN REFERENCIAL 2 2 2 2 2 2 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13 14 15 16 16 17 18 21 22 23
R. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 11.4 Recepción o Conformidad y Puesta en Servicio 13. MISCELÁNEOS 14. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 8.D. DISPOSITIVOS LEGALES A CONSULTAR 5.2 Del Concesionario de Distribución 8.2 Procedimiento 11.2 Ejecución y Control de las Obras 12. N° 018-2002-EM/DGE
. AMBITO DE APLICACIÓN 6. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO 9. OBJETIVO 2.3 Revisión del Proyecto 11. GENERALIDADES 8.1 Del Interesado 8.5 Del Ingeniero Residente 9.2 Contenido del Proyecto 11.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
D. 99° y 109° de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y Artículos 188°. Norma de Terminología y Simbología.S.S.
6. Proyectistas. Reglamento Nacional de Construcción.1 Asentamiento Humano Habilitación urbana para uso de vivienda en vía de regularización.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
NORMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ZONAS DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1. Contratistas Especialistas y Concesionarios de Distribución. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 97°. N° 25844.L. dentro de la zona de concesión de los concesionarios de distribución de electricidad y comprende lo siguiente: • • • • • 3. responsabilidades y plazos a cumplir por los Interesados. Ordenanzas Municipales aplicables y demás dispositivos legales vigentes. Código Nacional de Electricidad Suministro.
R. ALCANCES Corresponde a los proyectos y obras a desarrollar en los diferentes sectores típicos de distribución. su Reglamento D. 88°.
DISPOSITIVOS LEGALES A CONSULTAR Ley de Concesiones Eléctricas D.
AMBITO DE APLICACIÓN Lo establecido en la presente norma es de cumplimiento obligatorio para Interesados. OBJETIVO Establecer los requisitos. 189°.
5. 85°. N° 009-93-EM.
4. 2. Código Nacional de Electricidad Utilización. que se desarrollen dentro de la zona de concesión de un Concesionario de Distribución. es competencia de la Municipalidad Provincial otorgar el reconocimiento que lo acredite como tal.
DEFINICIONES 6. demás Normas DGE relacionadas al tema. N° 018-2002-EM/DGE
. Contratistas y Concesionarios en la elaboración de proyectos y ejecución de obras correspondiente a los Sistemas de Distribución y Utilización de Media Tensión. N° 009-93EM. procedimientos. Proyectistas. 239° y 290° de su Reglamento D. Subsistema de Distribución Primaria Subsistema de Distribución Secundaria Instalaciones de Alumbrado Público Conexiones domiciliarias Sistemas de Utilización en Media Tensión
BASE LEGAL Artículos N° 31°.
6. Es el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas. económicas y legales que se deriven de su actuación.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
6. Caserío Agrupación existente de viviendas ubicado en la zona rural. Concesionario de Distribución de Energía Eléctrica Es la persona natural o jurídica.D. incluye construcción civil requerida para este tipo de instalaciones. el sistema de medición y elementos complementarios. como ejecutores de obras de esta naturaleza. Debe estar inscrito en el CONSUCODE o la entidad autorizada que registre Contratistas.5
6. comprende: la acometida y sus accesorios de conexión. las barras y accesorios para la conexión eléctrica correspondiente. si acredita el ejercicio continuo en los últimos 5 años en construcción de estos sistemas. Sin embargo en caso de sistemas de utilización en media tensión. los dispositivos de maniobra y protección. con viviendas distribuidas en forma dispersa a lo largo de una carretera o junto a huertas o chacras. En el texto de esta norma se le denomina Concesionario. que desarrolla actividades de distribución de energía eléctrica en una zona de concesión establecida por el Ministerio de Energía y Minas. comprende: los dispositivos de maniobra y dispositivos de protección. otorgar el certificado que lo acredite como tal y apruebe el plano de lotización. Debe contar con la sustentación de su conocimiento. Tiene conocimiento de la legislación vigente relacionada con otros servicios públicos que ocupan la misma vía o zona donde se ejecutarán las obras. Conexiones de Media Tensión Conjunto de dispositivos e instalaciones efectuadas a tensiones mayores a 1 kV y menores de 30 kV. Compete a la Municipalidad Provincial o Distrital según corresponda.2
Calificación Eléctrica Carga eléctrica mínima que requiere una habilitación de tierra para ser dotada de servicio público de electricidad. cuyo desarrollo no está adecuado a las disposiciones dadas por la Municipalidad Provincial. cuya demanda supere los 500 kW.8
R. capacidad y profesionalismo para estos tipos de trabajo.7
6. Conexiones de Baja Tensión Conjunto de dispositivos e instalaciones efectuadas a tensiones hasta 1 kV. N° 018-2002-EM/DGE
. la estructura de soporte o compartimiento que alberga los equipos. puede obviarse esta exigencia. construcción de subestaciones eléctricas. construcción de Instalaciones de Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias. Centro Poblado Agrupación existente de viviendas ubicado fuera de la expansión urbana.
6. nacional o extranjera. la caja o cajas de conexión y el equipo de medición y accesorios complementarios. instalación y fijación según corresponda. Contratista Especialista Persona natural o jurídica especializado en la construcción de instalaciones electromecánicas de Sistemas de Distribución y Utilización con red aérea y subterránea.4
que actúa a título personal o en representación de una empresa y quien es responsable de la elaboración del proyecto encargado por el Interesado.D. habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.12 Ingeniero Revisor del Proyecto Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista.10 Ingeniero Proyectista Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista. N° 018-2002-EM/DGE 4 de 27
. 6. habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. 6. según corresponda a su nivel de competencia. 6. 6. sin impedimento legal de ejercer la profesión. encargada de la gestión ante el Concesionario para la dotación y uso del suministro de energía eléctrica en un predio o conjunto de predios o lotes. especializado en la materia.
6. agua y desagüe. sin impedimento legal para ejercer la profesión. con lotes organizados por manzanas y vías públicas. sin impedimento legal para ejercer la profesión. habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.14 Interesado Persona natural o jurídica debidamente identificada. 6.18 Sistema de Distribución
R. designado por el Concesionario para coordinar con el Ingeniero Proyectista el desarrollo y revisión del proyecto para su aprobación. designado por el Contratista Especialista para llevar adelante la ejecución de las obras hasta su puesta en servicio. Es la persona jurídica de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. con los servicios básicos de electricidad.15 Municipalidad Es el órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular. especializado en la materia.13 Ingeniero Supervisor Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista. designado por el Concesionario para supervisar la ejecución de las obras hasta su puesta en servicio. se considera como punto de entrega el empalme de las instalaciones de propiedad del usuario y las instalaciones del Concesionario.16 Punto de Diseño Es el lugar asignado por el Concesionario a partir del cual se debe iniciar el proyecto del Sistema de Distribución o Sistema de Utilización en Media Tensión. 6. especializado en la materia. especializado en la materia.17 Punto de Entrega Para los suministros en media o baja tensión. sin impedimento legal para ejercer la profesión. habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. 6.9
Habilitación Urbana Es el proceso mediante el cual un terreno rústico se anexa a la zona urbana.11 Ingeniero Residente Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista. 6.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
6. En el texto de la presente norma se hace referencia a la Municipalidad Provincial o Distrital.
dentro del cual el Concesionario está obligado a prestar servicio público de electricidad y a todos aquellos que con sus propias líneas lleguen a esta zona.18. 6.2 Subsistema de Distribución Secundaria Son las redes de servicio público cuyas tensiones de servicio son iguales o menores a 1 kV. destinado a suministrar energía eléctrica a un predio.22 Zona de Concesión Zona geográfica delimitada por un polígono. 6. Se entiende que quedan fuera de este concepto las electrificaciones para usos de vivienda y centros poblados.23 Zona Urbana Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 1 y 2. excepto la subestación. comprendida desde el punto de entrega hasta los bornes de Baja Tensión del transformador.25 Zona Rural
R.24 Zona Urbano-Rural Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 3. N° 018-2002-EM/DGE
. 6.1 Subsistema de Distribución Primaria Son las redes y subestaciones cuyas tensiones de servicio son mayores de 1 kV y menores de 30 kV. hasta los puntos de entrega de los usuarios de media o baja tensión. 6.21 Usuario Persona natural o jurídica que ocupa un predio y está en capacidad de hacer uso legal del suministro eléctrico correspondiente. 6. plazas y parques. es el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas y económicas que se derivan de la utilización de la electricidad. Estas instalaciones pueden estar ubicadas en la vía pública o en propiedad privada. 6.D. inclusive las unidades de alumbrado público.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
Es el conjunto de instalaciones eléctricas comprendidas desde un sistema de generación o transformación a media tensión.19 Sistema de Utilización en Media Tensión Es aquel constituido por el conjunto de instalaciones eléctricas de Media Tensión. Comprende lo siguiente: 6. 6.18. que siempre deberá instalarse en la propiedad del Interesado.20 Suministro Eléctrico (suministro) Abastecimiento regular de energía eléctrica del Concesionario al usuario dentro del régimen establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.3 Instalaciones de Alumbrado Público Son las redes y unidades de alumbrado destinadas al alumbrado público de las vías. 6. cuyos vértices están expresados en coordenadas UTM pertenecientes a un datum horizontal wgs84 o psad56.18. 6.
con conformidad vigente otorgada por el Concesionario.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 4. copia del documento de reconocimiento de la junta directiva expedida por la municipalidad correspondiente. c) Para empresas constituidas.
7. con resolución de aprobación para los Sistemas de Distribución o Conformidad de Proyecto para los Sistemas de Utilización en Media Tensión. Modificación de instalaciones eléctricas existentes de los Concesionarios.2
Se requiere la elaboración de un proyecto para los Sistemas de Utilización en Media Tensión en los siguientes casos: o o o Dotación de suministro eléctrico en media tensión a un predio único. Modificación de proyectos vigentes aprobados por el Concesionario. Centros Poblados o Caseríos. mediante la siguiente documentación: a) Para Asociación de Vivienda o Cooperativa de Vivienda.
7.1 Acreditar ante el Concesionario su calidad de propietario o de representante. serán de responsabilidad del propietario quien deberá previamente coordinar con el Concesionario la puesta en servicio respectiva. o corresponden a centros poblados o caseríos con viviendas habitadas. b) Para Asentamientos Humanos. se debe contar con el proyecto vigente aprobado por el Concesionario.4
8. 7. cuando exista justificación técnica.
DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 8. La construcción y eventuales ampliaciones de los Sistemas de Utilización en Media Tensión. copia de la ficha vigente de inscripción en los Registros Públicos de la junta directiva elegida en asamblea. Modificación sustancial de un proyecto.D. Ampliaciones de potencia. d) Para propietarios de lotes o predios únicos.1. GENERALIDADES 7. copia del DNI correspondiente y documento que acredite la propiedad del
R.1 Del Interesado 8. N° 018-2002-EM/DGE
. copia del documento que le concede la empresa como representante legal y copia del DNI del representante legal.1 Se requiere la elaboración de un proyecto para los Sistemas de Distribución en los siguientes casos: o Electrificación de áreas de terreno que se encuentran en proceso de habilitación urbana. Se debe contar con la autorización del Ingeniero Proyectista que la elaboró.
Para la etapa de construcción de obras. en los casos que el Concesionario determine.
del plantel de profesionales del Concesionario. el Interesado acreditará la autorización del propietario. hasta la emisión por el Concesionario de la resolución de recepción correspondiente. N° 018-2002-EM/DGE
. Encargar a un Ingeniero Proyectista o empresa la elaboración del proyecto del Sistema de Distribución según corresponda o Sistema de Utilización en Media Tensión. 8.1. En caso de predios alquilados.8
8.D. En obra. c) Permiso municipal en caso que corresponda.2.1.5
8.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
predio. contribución de carácter reembolsable.6
8.2. b) Para Asentamiento Humanos.4
8. evaluar y atender dentro de los plazos definidos todas las solicitudes formuladas por el Interesado. Centros Poblados o Caseríos.1. Encargar a una Contratista Especialista la ejecución de la obra del Sistema de Distribución según corresponda o Sistema de Utilización en Media Tensión. tales como derechos de conexión.2.2
8. afectación de redes existentes. además. Tener bajo su responsabilidad la obra ejecutada del Sistema de Distribución según corresponda. la aprobación de los estudios preliminares incluyendo el plano de lotización.1. la aprobación del plano de lotización con su correspondiente documento de aprobación. el Contratista Especialista y el Ingeniero Residente en lo que corresponde a los Sistemas de Distribución y Utilización en Media Tensión. Dar aviso al Concesionario de su intención de llevar adelante las obras. como Ingeniero Revisor del proyecto o como Ingeniero Supervisor según corresponda. etc. la calidad de los materiales y equipos a instalarse o instalados.4
8.1. el Ingeniero Proyectista. Efectuar los pagos que correspondan ante el Concesionario. la transferencia de los terrenos requeridos para las subestaciones. revisar por intermedio del Ingeniero Supervisor asignado.
8. Acordar con el Concesionario la modalidad de devolución de las inversiones efectuadas.1. de
8.2 Del Concesionario de Distribución 8. fajas de servidumbre y la tarifa para cargas no domiciliarias.2.1. Emitir el documento de aprobación de los proyectos según corresponda: Resolución de aprobación para Sistemas de Distribución y Conformidad de Proyecto para Sistemas de Utilización en Media Tensión.7
8.2 Obtener de la municipalidad respectiva lo siguiente: a) Para habilitaciones urbanas. con siete (7) días útiles de anticipación. Designar a un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado.1 Recibir.3
supervisar los trabajos. Sellar y firmar la documentación del proyecto incluyendo los planos.2.9
8. y coordinar con el mismo la subsanación de las observaciones que éste hubiere encontrado al respecto. la presente Norma y con los requisitos técnicos establecidos por el Concesionario. Acordar con el Interesado o propietario. presentarlo para su aprobación o Conformidad según corresponda. pudiendo eximirse de la supervisión en caso contrario.2.2. las especificaciones técnicas de los equipos y materiales técnicamente aceptados por el Concesionario y la lista de proveedores de los mismos. satisfacer aquellos reclamos atendibles y denegar fundamentadamente los improcedentes.5 Informar oportunamente a los Proyectistas y Contratistas Especialistas sobre las normas de montaje de las instalaciones eléctricas. el Ingeniero Proyectista.1 Elaborar el proyecto cumpliendo con el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú y en concordancia con lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. el Código Nacional de Electricidad.3.
8. su Reglamento.2
8. cuidando que sean subsanadas correctamente. Para los Sistemas de Utilización en Media Tensión dar Conformidad de Obra y poner en servicio. el otorgamiento de los terrenos requeridos para las subestaciones y los derechos de servidumbre que correspondan. directamente o por intermedio del Interesado. en concordancia con el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad. planteando adecuada y oportunamente las observaciones a que hubiere lugar. Recepcionar y poner en servicio las instalaciones que corresponden a los Sistemas de Distribución.D.2. 8.7
8. en casos de proyectos de sistemas de utilización en media tensión. el Contratista Especialista o el Ingeniero Residente de obra según corresponda. Cumplir y hacer cumplir al Contratista Especialista y al Ingeniero Residente las disposiciones y normas referidas a higiene y seguridad ocupacional.6
8. solo para el caso de proyectos de sistemas de distribución. 8.3 Del Ingeniero Proyectista 8.3.2.3. el Ingeniero Proyectista acatará las observaciones técnicamente sustentadas por el Concesionario. las demás disposiciones técnicas y legales vigentes.8
8. Sin embargo.3
R. N° 018-2002-EM/DGE
. Atender y resolver los reclamos formulados por el Interesado.2.10 Para los Sistemas de Distribución. Es decir. Presentar al Concesionario el proyecto elaborado.
8. las contribuciones reembolsables se sujetan a la Ley de Concesiones Eléctricas. su Reglamento y la Directiva N° 001-96-EM/DGE sobre contribuciones reembolsables. o la norma que la sustituya. para una vez levantadas todas las observaciones.
8.4. cuando estas obras las reciban Concesionarios Privados. que las obras de Distribución Primaria. Instalaciones de Alumbrado Público. Sistema de Utilización en Media Tensión y complementarias según corresponda. En el caso de obras que se rigen por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 8. En caso de controversia entre el Contratista Especialista y el Concesionario respecto a las justificaciones técnicas de la paralización o las observaciones impuestas.4.4.4.1 Designar al Ingeniero Residente y dar a conocer al Concesionario el cronograma de adquisición de materiales y el cronograma de ejecución de obras. Dotar de implementos de seguridad e higiene requerido por el personal de la obra. cumpliendo las normas técnicas y legales vigentes.3
8. Ejecutar las obras. así como utilizando equipos y materiales cuyas especificaciones técnicas hayan sido aceptados por el Concesionario. en un plazo no menor de siete (07) días útiles. N° 018-2002-EM/DGE
. Presentar el cuaderno de obra.2
8. en concordancia con el Código Civil.4. Solicitar al Concesionario las pruebas de recepción o Conformidad correspondientes.9
R. Secundaria.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
8. las Conexiones instaladas. Garantizar.8 Después de comprobado que las obras han sido ejecutadas correctamente.4
8. cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad.7
8. en concordancia con éste se debe garantizar por un período de siete (7) años.5
8. cumpliendo el proyecto aprobado y vigente de Distribución Primaria.4.4.
8. con cada hoja enumerada en original y dos copias.4. antes del inicio de las mismas. Habilitar en obra una oficina y dar al Ingeniero Residente las facilidades de transporte y otros que le permitan cumplir cabalmente con sus funciones. entregar al Interesado toda la documentación e información necesaria para que solicite el reembolso respectivo al Concesionario. no presenten fallas por defectos de materiales o equipos. siempre que ésta sea técnicamente justificada o cuando no haya levantado las observaciones que le han sido impuestas por el Concesionario. cualquiera de las partes puede acudir a OSINERG para resolver la controversia. Acatar la disposición de paralización de obra emitida por el Concesionario. Distribución Secundaria. o por defectos en el montaje y vicios en la construcción por un periodo de cinco (5) años.D.4.4 Del Contratista Especialista 8.
8. Levantar las observaciones que efectuare el Concesionario respecto a los trabajos desarrollados.3
8.2 Procedimiento El Interesado solicitará por escrito al Concesionario la factibilidad de suministro cumpliendo con los requisitos indicados. Sellar y firmar toda la documentación necesaria para la ejecución. En el caso de Sistemas de Utilización en Media Tensión. someter las instalaciones a las pruebas correspondientes. a fin de controlar la buena ejecución de las mismas.
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Documento requerido por las Municipalidades para evaluar los estudios preliminares de habilitación de tierras. verificando que éstos cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto aprobado. en representación del Contratista Especialista y con la supervisión del Concesionario.5.10 Para obras en la vía pública. N° 018-2002-EM/DGE
.7 9.2 Dar inicio al registro del cuaderno de obras respectivo.5. el Concesionario comunicará al Municipio el inicio de las obras. el Contratista Especialista o el Interesado comunicará al Municipio el inicio de ejecución de obras. incluyendo el plano de construcción.1 Requisitos Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario adjuntando lo siguiente: Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas que permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes. corrigiendo aquellos errores u omisiones que le fueren señalados. correspondiente a Sistemas de Distribución. cumpliendo con la normatividad pertinente.1 8.5.5.D. Al final de la ejecución de las obras.5. o por los inversionistas para evaluar sus estudios preliminares de inversión.5.5 Del Ingeniero Residente 8.
8. pruebas y recepción de la obra.5
8. El Concesionario efectuará la evaluación técnica y emitirá el documento de respuesta dentro del plazo máximo de cinco (5) días útiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.4. 8. Brindar al Supervisor todas las facilidades necesarias para que controle y supervise la correcta ejecución de los trabajos pertinentes. Cálculo estimado de la demanda máxima del área a electrificar. y verifique la calidad de los materiales a emplearse o empleados.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
R.5. Controlar la calidad de los materiales y equipos. 9. Estar presente diariamente en la obra.
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario.2.D.2. N° 018-2002-EM/DGE
. b) Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas que permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
10.2.1 Requisitos Para Sistemas de Distribución Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario. ELABORACIÓN DE PROYECTOS
R.Para Sistemas de Distribución . c) Copia del documento que acredita la propiedad del predio. 1/ 1 000 o 1/ 2 000. factor de simultaneidad y relación de equipos.3 El Concesionario fijará el punto o plazos indicados a continuación presentación de la solicitud. coordinación de la protección.2 El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño indicando su ubicación en los planos y las condiciones técnicas (nivel de tensión.2. .
FIJACIÓN DEL PUNTO DE DISEÑO 10. Para el caso de los Sistemas de Utilización en Media Tensión. en la misma solicitud podrá solicitar el presupuesto de conexión. presentar adicionalmente la autorización escrita del propietario para solicitar el suministro eléctrico ante el Concesionario. adjuntando lo siguiente: a) Copia del documento que acredita la representatividad legal del Interesado. 10. o documento que aprueba el plano de lotización. d) Copia del documento por el que la Municipalidad aprueba los estudios preliminares de Habilitación Urbana o Pre-Urbana.1 El Interesado presentará al Concesionario la solicitud del punto de diseño cumpliendo con los requisitos indicados. 11. 10. elaborado por el Ingeniero Proyectista. en escala 1/ 500. entre otros).2 Procedimiento 10. según corresponda. b) Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas que permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes. e) Para centros poblados o caseríos. 10. adjuntando lo siguiente: a) Copia del documento que acredita la representatividad legal del Interesado. además adjuntar un estimado de la demanda máxima de los lotes. En caso de predios alquilados. potencia de cortocircuito. d) Máxima demanda. c) Dos (2) copias del plano de lotización aprobado por la Municipalidad Provincial o Distrital (un plano con firma y sello de la Municipalidad en original).4 El plazo de validez del punto de diseño será de dos (2) años.Para Sistemas de Utilización los puntos de diseño dentro de los contados a partir de la fecha de : quince (15) días útiles : diez (10) días útiles
1. − Reglamento Nacional de Construcciones vigente − Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación según corresponda.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
11. − Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación según corresponda. N° 018-2002-EM/DGE 12 de 27
. − Subsistema de Distribución Secundaria. − Reglamento Nacional de Construcciones vigente.2 El Proyecto deberá cumplir con las exigencias técnicas de los dispositivos vigentes relacionados con el ámbito de la Distribución. Para los proyectos de Instalaciones de Alumbrado de Vías Públicas deberán tener en cuenta la Norma DGE 016-T-2/1996 o la que la reemplace. − Condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de diseño. − Lista de Equipos y Materiales Técnicamente Aceptables del Concesionario respectivo. − Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 11. − Disposiciones municipales según corresponda. − Norma Técnica DGE de Alumbrado de Vías Públicas. − Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos − Código Nacional Electricidad Suministro − Calificación eléctrica − Plano de lotización en escala adecuada y documento de aprobación emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital según corresponda. el Ingeniero Proyectista elaborará el proyecto según corresponda: − Subsistema de Distribución Primaria. − Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos − Código Nacional Electricidad Utilización − Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en Electricidad”.D. − Condiciones técnicas indicadas en el documento de punto de diseño emitido por el Concesionario. − Normas técnicas de las instalaciones del Concesionario.1.
R. Para Sistemas de Utilización − Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento. − Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en Electricidad”.1 Con el punto o los puntos de diseño fijado por el Concesionario. − Instalaciones de Alumbrado de Vías Públicas. − Sistemas de Utilización en Media Tensión.1 Consideraciones de Diseño 11. siendo los relevantes los siguientes: Para Sistemas de Distribución − Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento.
de considerarlo necesario. Especificaciones técnicas de equipos.5 Los planos del proyecto serán elaborados en escala 1: 1 000.1.D.3 El Ingeniero Proyectista inspeccionará el terreno que corresponde al proyecto. 11. N° 018-2002-EM/DGE
. medidas y doblado de planos deberán cumplir lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas correspondientes (Ex ITINTEC 272. operación y mantenimiento. Debe indicar la relación geográfica del área cuya electrificación se trata con vías públicas o puntos principales de referencia. y para urbanizaciones (áreas pequeñas) considerar 2 puntos (esquinas). sus vías de acceso y su interconexión con el punto de diseño fijado para compatibilizar el proyecto con las instalaciones eléctricas existentes. estarán foliados y llevarán un Visto Bueno en cada hoja. materiales y de montaje.002). 833. la orientación magnética y las coordenadas geográficas. como mínimo 6 puntos para el perímetro y 2 puntos en el centro de la ciudad (plaza principal.6 La escala del plano de ubicación será 1: 5 000. 11. así como cada plano serán debidamente sellados y firmados. para zonas rurales se podrá utilizar escala 1: 10 000.8 Los documentos del proyecto elaborado. deben estar debidamente delimitadas para facilitar al Interesado efectuar la transferencia al Concesionario. 11.2.002. 11. el Concesionario.1. podrá solicitar coordenadas UTM Datum WGS84 o PSAD56.1. Formato A0 A1 A2 A3 A4 Dimensiones (mm) 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297
11.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
− Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 11.
R. hito más importante). las subestaciones proyectadas deberán estar ubicadas en lugares de libre y permanente acceso de vehículos pesados para facilitar su construcción.1.7 Los formatos. sólo en casos justificados se podrá utilizar la escala 1: 500 o 1: 2 000.1. Para los Sistemas de Distribución ubicados fuera del área electrificada. 11.001 y 833. Las áreas de terreno destinadas a la construcción de subestaciones ubicadas dentro de propiedades de terceros. Al final del mismo.2 Contenido del proyecto 11.1.4 Para los Sistemas de Distribución.1 Subsistema de Distribución Primaria y Sistemas de Utilización a) b) Memoria Descriptiva.
D.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
Planos del recorrido de las líneas primarias (aéreas. N° 018-2002-EM/DGE
. Especificaciones técnicas de equipos. Planos con detalles de montaje de estructuras y unidades de alumbrado público. subterráneas o ambas). Metrado y Presupuesto. caída de tensión en los circuitos principales y derivados. cortes transversales de vías. plano de ubicación con coordenadas geográficas. 11. retenidas. cuando corresponda. distribución de las unidades de alumbrado de vías públicas.si fuera necesario . leyenda y notas.
En caso de tratarse de áreas a electrificar con lotes con vivienda construidas y habitadas. cuadro resumen de la demanda máxima de los circuitos por subestaciones. Para Sistemas de Distribución Metrado y Presupuesto y para Sistemas de Utilización solamente Metrado. conductos y otros que fuera necesario. leyenda y notas.3. Planos con detalles de montaje de estructuras. retenidas. ductos.1 Requisitos
R. Etapas de ejecución. Planos del recorrido del subsistema de distribución secundaria (aéreas. con financiamiento definido para la ejecución de las obras. curvas de nivel. cimentaciones de estructuras.
Para las redes primarias que recorren zonas rurales y urbano-rurales. subestaciones.2. fijación de postes. puestas a tierra. puestas a tierra. Cronograma y plazo de ejecución de obra. con indicación de la ubicación de las subestaciones. Cálculos justificativos de demanda máxima de los circuitos. Diagramas de distribución de cargas en cada circuito.con los siguientes estudios: − Estudios Geológicos y Geotécnicos − Estudio de no afectación al Patrimonio Nacional − Estudios de Impacto Ambiental. materiales y de montaje. parques y plazas.2 Subsistema de Distribución Alumbrado de Vías Públicas a) b) c) Secundaria e Instalaciones de
Memoria Descriptiva. Cálculos justificativos eléctricos y mecánicos.3 Revisión del Proyecto 11. subterráneas o ambas). se debe complementar el proyecto con el plano de detalle de las conexiones domiciliarias. plano de ubicación con coordenadas geográficas. el proyecto puede ser complementado . cortes transversales de vías con indicación de los ejes de postes y de cables subterráneos. detalle de salida de los circuitos desde los tableros de las subestaciones. 11. Cronograma de obra y plazo de ejecución de obra. diagrama unifilar y otros que fueran necesarios. curvas de nivel. nivel de iluminación en las vías.
2. En caso de no haber sido subsanado adecuadamente las observaciones de la segunda revisión. 11. el Concesionario podrá comunicar al Interesado el estado de la gestión de su proyecto y continuar la revisión. c) El Ingeniero Revisor del Proyecto efectuará la revisión dentro de los plazos indicados a continuación contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud: Para Sistemas de Distribución o Primera revisión : No mayor de veinte (20) días útiles. luego de la presentación del expediente corregido. luego de la presentación del expediente corregido.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
Solicitud del Interesado o del Ingeniero Proyectista al Concesionario para que efectúe la revisión del proyecto.4.4 Aprobación del proyecto 11. b) El Concesionario designará al ingeniero encargado de la revisión del proyecto. Para Sistema de Utilización en Media Tensión o Primera revisión : No mayor de diez (10) días útiles. para que efectúe la aprobación del proyecto adjuntando lo siguiente: Para Sistemas de Distribución a) Cuatro (4) copias del proyecto firmado y sellado por el Ingeniero Proyectista con el contenido correspondiente indicado en el artículo 11. quien coordinará con el Ingeniero Proyectista los aspectos técnicos del proyecto. N° 018-2002-EM/DGE 15 de 27
R. Complementar la solicitud con la siguiente documentación: − Documento mediante el cual el Interesado designa al Ingeniero Proyectista.2 Procedimiento a) El Interesado o el Ingeniero Proyectista solicitará al Concesionario la revisión del proyecto cumpliendo con los requisitos indicados. o Segunda revisión : No mayor de diez (10) días útiles.D. Punto de Diseño o Revisión de Proyecto. adjuntando una (1) copia del mismo (firmado y sellado por el Ingeniero Proyectista) con el contenido correspondiente indicado en el artículo 11.
11. Certificado vigente de habilitación profesional del Ingeniero Proyectista emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. o Segunda revisión : No mayor de quince (15) días útiles.3.1 Requisitos Solicitud del Ingeniero Proyectista dirigida al Concesionario.2. La designación puede estar contenida en las solicitudes de Factibilidad de Suministro.
en los términos y condiciones previamente acordados con el Concesionario.2. b) El Concesionario después de verificar que el proyecto ha sido presentado con todos sus documentos conformes.Para Sistemas de Distribución : Resolución de Aprobación de Proyecto con indicación del Valor Nuevo de Reemplazo.1. . b) El proyecto revisado por el Concesionario.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
b) Archivo magnético del proyecto. c) La solicitud de aprobación del proyecto deberá ser atendida por el Concesionario dentro de los plazos indicados a continuación contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. d) Documento mediante el cual el Interesado se compromete a disponer la reserva de áreas para las subestaciones de distribución.1 Inicio de obra 12. .1. .2 Procedimiento a) El Ingeniero Proyectista solicitará al Concesionario la aprobación del proyecto cumpliendo con los requisitos indicados. incluyendo la firma del Ingeniero Revisor y su sello del Colegio de Ingenieros del Perú.4.
R. EJECUCIÓN DE OBRAS 12. N° 018-2002-EM/DGE
.Las condiciones generales para iniciar la ejecución de las obras.Dos (2) juegos del proyecto con sello de APROBADO por el Concesionario. c) El proyecto revisado por el Concesionario.Para Sistemas de Distribución : No mayor de quince (15) días útiles . Para Sistemas de Utilización en Media Tensión a) Cuatro (4) copias del proyecto firmado y sellado por el Ingeniero Proyectista con el contenido correspondiente indicado en el artículo 11.Para Sistemas de Utilización : No mayor de diez (10) días útiles Junto al documento de aprobación el Concesionario entregará al Interesado lo siguiente: .Para Sistemas de Utilización : Conformidad Técnica de Proyecto. 11.D.1 Requisitos Carta del Interesado dirigida al Concesionario dando aviso del propósito de iniciar la obra con una anticipación no menor a siete (7) días útiles. 12. emitirá el documento de aprobación correspondiente: .
b) El Concesionario dentro del plazo de siete (07) días útiles deberá informar por escrito al Interesado.2. las condiciones a cumplir para el control de los trabajos y el nombre del Ingeniero Supervisor de obra.2 Durante la ejecución de los trabajos.2 Ejecución y Control de las Obras 12. b) Copia del documento de aprobación del proyecto emitido por el Concesionario. e) Copia del Registro de Contratista Especialista emitido por CONSUCODE. 12.2 Procedimiento a) El Interesado presentará al Concesionario la carta dando aviso del inicio de obra cumpliendo con los requisitos indicados.3 Si el aviso de inicio de obras no se efectuara con la anticipación necesaria. g) Cronograma actualizado de ejecución de obra. El Ingeniero Residente dará las facilidades
R.1 El Ingeniero Supervisor designado. Nota: en caso de sistema de utilización ver numeral 6. con copia al Contratista especialista. i) Copia de la póliza de seguros contra accidente y por trabajo bajo riesgo. La falta de tal aviso será interpretado por la Supervisión como que no se realizará el avance de las obras.4 El Ingeniero Supervisor efectuará inspecciones de las obras en ejecución en el instante que lo crea conveniente dentro del horario normal de labores del Concesionario. 12. el Concesionario podrá efectuar en los trabajos ya desarrollados un proceso de revisión de los materiales y de su instalación. c) Para Sistemas de Distribución. f) Cuaderno de obra foliado. copia de la factura del pago correspondiente al derecho de conexión. indicar en los planos del proyecto las partes a ejecutar y explicar las razones para no desarrollar la totalidad del proyecto. copia del documento que acredita la representatividad legal vigente del Interesado. 12. adjuntando lo siguiente: a) Una (1) copia del proyecto aprobado por el Concesionario y vigente.D. En caso de tratarse de la ejecución parcial de un proyecto. podrá solicitar la presencia del Ingeniero Residente de obra y del Interesado para dar apertura al cuaderno de obra. 12.2. j) Para Sistemas de Utilización. N° 018-2002-EM/DGE 17 de 27
.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
presentando además al Contratista Especialista y al Ingeniero Residente.8.2.2. d) Certificado vigente de habilitación profesional del Ingeniero Residente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. 12. h) Metrado total de la obra.1. el Ingeniero Residente deberá comunicar semanalmente por escrito al Concesionario las obras a ejecutar.
lo efectuará mediante carta o lo anotará en el cuaderno de obra. en caso de ser materiales o equipos usados deberá presentarse adicionalmente Protocolo de Pruebas con resultados satisfactorios con antigüedad no mayor de un año. Las observaciones encontradas deberán ser comunicadas de inmediato al Ingeniero Residente y de considerar necesario serán consignados en el cuaderno de obra. siempre y cuando no interfieran con el funcionamiento normal de la parte principal ejecutada.11 Finalizados todos los trabajos relacionados con la obra.D. durante la ejecución de las obras el Contratista Especialista podrá introducir modificaciones al proyecto. la supervisión podrá autorizar al Contratista Especialista no ejecutar algunos detalles menores de obra.2.6 El Ingeniero Residente comunicará al Ingeniero Supervisor el levantamiento de observaciones. el Concesionario informará por escrito de la situación al Interesado . En caso que no estuviera presente el Ingeniero Residente y no estuviera a disposición el cuaderno de obra. el Ingeniero Residente y el Ingeniero Supervisor deberán cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad contenidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub sector Eléctricidad. Para Sistemas de Utilización en Media Tensión los materiales y equipos podrán ser nuevos o usados y cumplir con Normas Nacionales o Internacionales.luego podrá eximirse de continuar con la supervisión hasta que no se subsane o explique adecuadamente los aspectos observados.2.5 Los aspectos observados deberán ser subsanados o explicados adecuadamente por el Ingeniero Residente. El Ingeniero Residente podrá formular sus consultas a través de cartas. 12. 12.2.2.
R. 12. 12.con copia de la misma al Contratista Especialista . 12. 12. las que serán atendidas dentro de los cinco (5) días útiles.10 En casos especiales. siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Concesionario.9 En casos justificados. 12.2. de persistir las observaciones mas allá de un tiempo prudencial. el Concesionario enviará las observaciones dentro de los cinco (5) días útiles inmediatos siguientes a la oficina del Contratista Especialista. De considerar necesario. el personal del Contratista Especialista.2.7 Para Sistemas de Distribución los equipos y materiales a instalar en la obra deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Concesionario.8 Durante la ejecución de las obras. el Contratista Especialista solicitará por escrito al Concesionario programar la fecha de ejecución de las pruebas correspondientes.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
respectivas al Ingeniero Supervisor para la realización de la inspección. N° 018-2002-EM/DGE 18 de 27
.2. la falta de acción al respecto dará motivo a que el Ingeniero Supervisor continúe consignando el asunto en el cuaderno de obra y en las comunicaciones respectivas.
d) Copia certificada del Protocolo de Pruebas de los transformadores de Potencia.3. N° 018-2002-EM/DGE 19 de 27
. también. b) Especificaciones técnicas. deben tener las instalaciones preparadas y de fácil acceso para la supervisión. adjuntando dos (2) copias del expediente final de construcción.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
12.1. equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo las pruebas con seguridad. e) Para los Sistemas de Distribución. b) En un plazo no mayor de diez (10) días útiles contados a partir de la presentación de la solicitud.3 Ejecución de Pruebas 12.1) Pruebas de Aislamiento Las pruebas de aislamiento se realizarán por tramos: − Red de Distribución Primaria − Subsistema de Distribución Secundaria − Red de Alumbrado de Vías Públicas − Acometidas domiciliarias Se considera como aceptables los siguientes valores de aislamiento:
R. c) Planos de construcción. el inventario valorizado y copia de las facturas de los materiales utilizados.1) Para Sistemas de Distribución d. f) Para los Sistemas de Utilización en casos excepcionales y debidamente justificados. el Concesionario revisará la documentación presentada y realizará el protocolo de inspección y pruebas. el Supervisor podrá solicitar que el Contratista Especialista muestre copia de la factura de algún material específico. c) En la fecha y hora fijada para la inspección y pruebas eléctricas. 12. el Contratista Especialista y el Ingeniero Residente deberán disponer los recursos humanos.1 Requisitos Carta del Contratista Especialista solicitando al Concesionario programar el día y hora para efectuar las pruebas correspondientes.3.2 Procedimiento a) El Contratista Especialista presentará al Concesionario la solicitud de pruebas con los requisitos indicados. que comprende: a) Memoria descriptiva. d) El Ingeniero Supervisor efectuará la dirección de las Pruebas Eléctricas. firmado y sellado por el Ingeniero Residente. que comprenderá como mínimo lo siguiente: d.D.
Para Subsistema de Distribución Secundaria y Red de Alumbrado Público:
Tipo de Condiciones Condiciones normales Entre fases De fase a tierra Condiciones húmedas Entre fases De fase a tierra En Redes de Alumbrado Público
En Subsistema de Distribución Secundaria
50 MΩ 20 MΩ 20 MΩ 10 MΩ
10 MΩ 5 MΩ 5 MΩ 5 MΩ
20 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 5 MΩ
Las pruebas de aislamiento del Subsistema de Distribución Secundaria.Para Red de Distribución Primaria Tipo de Condiciones Condiciones normales § Entre fases § De fase a tierra Red de Distribución Primaria Aéreas Subterráneas 100 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 20 MΩ
Condiciones húmedas § Entre fases § De fase a tierra
50 MΩ 20 MΩ
.1. .MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
.D. Las pruebas de aislamiento de la red de alumbrado público deberán efectuarse sin conectar los cables o conductores de alimentación a la base portafusible o dispositivo de protección.2) Pruebas de continuidad
R.Para Acometidas:
Tipo de Condiciones Condiciones normales Entre fases De fase a tierra Acometidas
10 MΩ 5 MΩ
Condiciones húmedas Entre fases De fase a tierra
d. N° 018-2002-EM/DGE
. deberán efectuarse con los bornes de los dispositivos de maniobra y protección (instalados en las cajas de conexión) sin conectarse a las acometidas.
2) Para Sistemas de Utilización en Media Tensión Pruebas de Continuidad y Aislamiento de la red de Media Tensión.4) Con el sistema energizado por el Concesionario.1. El Ingeniero Residente comunicará al Ingeniero Supervisor el levantamiento de observaciones y éste en coordinación con el Ingeniero Residente deberá realizar las pruebas dentro de los siguientes siete (07) días útiles. verificar lo siguiente: − − Encendido de lámparas.
e) Al final de las pruebas se levantará un Acta en el cual se consignará los resultados obtenidos así como las posibles observaciones.D. f) En caso que las pruebas arrojen resultados no satisfactorios. Pruebas del Sistema de Puesta a Tierra. el Contratista Especialista deberá subsanar las deficiencias u omisiones encontradas. d. copia del Acta deberá ser entregada al Ingeniero Residente junto con el expediente de construcción revisado. El Acta será elaborado por duplicado y estará suscrita por el Ingeniero Residente y el Ingeniero Supervisor.1. Tensión y secuencia de fases. solicitará al Concesionario: La Recepción y Puesta en Servicio para Sistemas de Distribución. la custodia de las instalaciones estará bajo su responsabilidad. d. d.3) Resistencia de Puesta a Tierra Debe verificarse los valores de resistencia de puesta a tierra estipulados en el Código Nacional de Electricidad. La Conformidad y Puesta en Servicio para Sistemas de Utilización en Media Tensión.
h) Para los Sistemas de Distribución.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
Deben efectuarse desde los extremos del cable o conductor.
g) Con el Acta de Pruebas satisfactorias el Interesado en coordinación con el Contratista Especialista.1.
d. cortocircuitando el otro extremo del mismo. mientras el Interesado no cuente con el documento de recepción de obra emitido por el Concesionario. N° 018-2002-EM/DGE
.5) El Concesionario podrá realizar las mediciones necesarias a fin de verificar los estándares de calidad fijados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y en la Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas.
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión Carta del Interesado al Concesionario solicitando emitir el documento de Conformidad y fijar fecha de Puesta en Servicio de la obra. deberá de informar de inmediato al Interesado. Archivo magnético del expediente de replanteo.4. adjuntando lo siguiente: Cuatro (4) copias del expediente final de construcción. c) En caso de que el Concesionario no pudiera cumplir con el plazo señalado.1 Requisitos Para Sistemas de Distribución Carta del Interesado al Concesionario solicitando emitir el documento de recepción y fijar fecha de Puesta en Servicio de la obra. comprende: − Memoria descriptiva.
R. justificando los motivos e indicando una nueva fecha para la puesta en servicio. − Metrado de la obra. respectivamente. deberá ser efectuada por el Concesionario en un plazo no mayor de diez (10) días útiles para Sistemas de Distribución y cinco (5) días útiles para Sistemas de Utilización en Media Tensión. − Especificaciones técnicas de equipos y materiales.D. firmado y sellado por el Ingeniero Residente.2 Procedimiento a) El Interesado presentará al Concesionario la solicitud respectiva cumpliendo con los requisitos indicados. 12. b) c) d) e) Copia de las facturas de los equipos y materiales instalados. Copia del acta de las pruebas. Carta de garantía de obra del Contratista Especialista. comprende: − Memoria descriptiva.4.4 Recepción o Conformidad y Puesta en Servicio 12. − Inventario valorizado. adjuntando lo siguiente: a) Cuatro (4) copias del expediente final de construcción. − Metrado de la obra. − Planos finales de construcción. − Especificaciones técnicas de equipos y materiales. b) La puesta en servicio de las obras y la emisión de la resolución de recepción o conformidad de obra. firmado y sellado por el Ingeniero Residente. no debiendo ser más allá de diez (10) días útiles. − Copia del acta de las pruebas efectuadas. − Planos finales de construcción. N° 018-2002-EM/DGE
. contados desde el momento que el Concesionario informa al interesado.
ANEXOS DE INFORMACIÓN REFERENCIAL Ejemplos referenciales de planos:
MISCELÁNEOS 13.6 En el caso de proyectos de redes subterráneas.5 El proyecto con documento de aprobación tiene como período de validez dos (02) años. 13.1 Para efectos de los diversos plazos de tramitación y atención. 13. indicando en los mismos las partes a ejecutar.
14. 13.D. 13. 482-1999-OS/CD o la que la reemplace. dentro de los plazos señalados para la atención de cada caso.2 Fecha de atención es aquella en que el Concesionario entrega la documentación respectiva personalmente o en la dirección que especifique el destinatario. contabilizados desde la fecha de aprobación. deberán ser formuladas por escrito por el Ingeniero Proyectista ante el Concesionario para ser examinadas y atendidas fundamentadamente en un plazo no mayor de ocho (8) días útiles a partir de la presentación de la correspondiente solicitud.4 Las aclaraciones respecto a proyectos en curso.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD
13.1 Fecha de presentación del expediente es aquella en que el Concesionario recibe la documentación respectiva en sus oficinas de recepción correspondiente.8 En caso de tratarse de la ejecución parcial de un proyecto. N° 018-2002-EM/DGE
.7 Si cualquiera de los intervinientes considerase vulnerados sus derechos podrá efectuar la reclamación correspondiente. 13.2 Los expedientes incompletos serán devueltos con carta indicando los documentos faltantes. se considerará lo siguiente: 13. así como una explicación de las razones para no desarrollar la totalidad del proyecto. 13.3 En la solicitud se deberá indicar la dirección para enviar la respuesta. 13. Indicar adicionalmente números telefónicos o correo electrónico con fines de coordinación. 13. el Contratista Especialista tendrá que adjuntar una copia de los planos de lotización y aquellos del sistema de distribución. el Ingeniero Proyectista podrá considerar en su diseño la operación de cables directamente enterrados siempre y cuando éstos estén garantizados para operar de esta forma. 13. siguiendo lo establecido en la Resolución de Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de usuarios de Servicio Público de Electricidad No.1.3 El plazo de atención es contabilizado desde la fecha en que el Concesionario recibe la solicitud con la documentación en sus oficinas de recepción.1.1.
Red Aérea de Media Tensión.D. c. Red Aérea de Sistema de Distribución Secundaria (SDS). b. Red Subterránea. N° 018-2002-EM/DGE
Transformadores secos indeco _ conductores NYYMedidas de Hojas DINTELUROMETRO+Y+SPT+HORIZONTAL.docCálculo de Parametros Para ATPDrawCeldas Compactas.pdfEPP NO TRABAJE SIN ELLOS.pptCatalogo Melbat BARRASAnexo_9_Manual_de_Seguridad_Salud_y_Medio_Ambiente_(HSE)_Para_Contratistas.pdfElectricidadTRIPTICO SUMINISTRO.pdfB_II_M_trafo_corriente.pdfNota_tecnica_III_(Precision).pdfCalculo Costo de Recurso Mano de Obra 2012Calculo de Costo Hora Hombre en EdificacionesCalculo de Costo Hora Hombre en Edificaciones 2015-2016Catalogo de seccionador de potencia bajo carga - SFETransformadores Generalidades y ConexionesPresentacion bombas de Hidrostal.pptx122179819-Calculos-Justificativos-Tecnologico.xlsxMemoria Calculo ElectricosMemoria Calculo ElectricosFUSIBLES.pdfFUSIBLES.pdfteoría y calculo de retenidas rd018-2002-em by Alberto Pita2 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedMEM - DGE NORMA DGE TERMINOLOGIA EN ELECTRICIDADby el_baby_12_6Código Nacional de Electricidad Suministro - Perú (Prepublicación 2009)by ccimsur89232657 Memoria Descripby jav_unacPRC-2070 - Procedimiento general de pruebas eléctricasby WaldomiroCanoConduct Oresby Wily GuerreroProcedimiento Para Trabajos Electricosby Jose LuisPE-TRCH-DILT-I001-criterios_diseñoby lepton18154403914 Expediente Tecnico Cerro Azul Final Finalby Julio Inquillay1. Cálculos Mecánicosby Ruben Mayhua EvangelistaCat Transform Adores Promelsaby Pamelita DiasMemoria-Descriptiva-IBEROTEC(11)by luis_0907Calificacion Electrica Electrificacion Ruralby Jorge Zúñiga BustamantePROYECTOby Junnior Rodriguez TorresMegado de Tablerosby nestor_moCatalogo Indecoby Steve Alva PerezCNE Codigo Nacional de Electricidadby tramirezsdge017-a1-1-1982by JSCALCULOS JUSTIFICATIVOSby Alan SCCONTRATO 2013by Cristhian Leonardo Cabezas GarciaCarta Luz Del Surby lmoreyraDigsilent Protection Simulationby palique179645N2XY Indecoby Marliton SalinasProtocolo Electrico Finalby efmc_ic4.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS EDINSONby Milton GBNorma Nfc-17102 Dibby Alam Garcia RodriguezProtocolo de Prueba de Aislamiento en Acometida Para Alojamiento de Funcionariosby jirg_18_19874794cable N2XSYby johnc2212DISEÑO DE LINEAS DE CONDUCCIONby Edison Ramiro Tapia CuevaSimilar to REGLAMENTO ELECTRICOMEM - DGE NORMA DGE TERMINOLOGIA EN ELECTRICIDADCódigo Nacional de Electricidad Suministro - Perú (Prepublicación 2009)89232657 Memoria DescripPRC-2070 - Procedimiento general de pruebas eléctricasConduct OresProcedimiento Para Trabajos ElectricosPE-TRCH-DILT-I001-criterios_diseño154403914 Expediente Tecnico Cerro Azul Final Final1. Cálculos MecánicosCat Transform Adores PromelsaMemoria-Descriptiva-IBEROTEC(11)Calificacion Electrica Electrificacion RuralPROYECTOMegado de TablerosCatalogo IndecoCNE Codigo Nacional de Electricidaddge017-a1-1-1982CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONTRATO 2013Carta Luz Del SurDigsilent Protection SimulationN2XY IndecoProtocolo Electrico Final4.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS EDINSONNorma Nfc-17102 DibProtocolo de Prueba de Aislamiento en Acometida Para Alojamiento de Funcionarioscable N2XSYDISEÑO DE LINEAS DE CONDUCCIONNtp 111.021- 2006 Gas Por Tuberias de Pe

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 resolución 
 Resolución