Source: https://boe.vlex.es/vid/reglamento-aparatos-utilizan-gas-combustible-15516138
Timestamp: 2020-07-11 05:31:56+00:00

Document:
Real Decreto 494/1988, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15516138
Fecha de Entrada en Vigor: 6 de Noviembre de 1988
Marginal: BOE-A-1988-12794
CAPÍTULO PRIMERO. Objeto y campo de aplicación - arts. 1 y 2
CAPÍTULO II. Homologación de tipos y conformidad de la producción - arts. 3 a 11
CAPÍTULO III. Fabricantes e importadores - arts. 12 a 15
CAPÍTULO IV. Normas técnicas - art. 16
CAPÍTULO V. Entidades de Inspección y control reglamentarios y Laboratorios acreditados - art. 17
CAPÍTULO VI. Empresas instaladoras y suministradoras de gas - art. 18
CAPÍTULO VII. Puesta en marcha - arts. 19 y 20
CAPÍTULO VIII. Accidentes - art. 21
Norma citada en: 4 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, una resolución administrativa
DISPOSICIONES FINALES Artículos 1 a 21
CAPÍTULO PRIMERO Objeto y campo de aplicación Artículos 1 y 2
CAPÍTULO II Homologación de tipos y conformidad de la producción Artículos 3 a 11
Proyecto firmado por Técnico titulado competente, sellado por el laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos, que incluirá:
Memoria descriptiva del aparato con expresión de sus características nominales, datos técnicos, características constructivas, gases y presiones de utilización, instrucciones para el cambio de gas, elementos de seguridad y demás componentes con sus características específicas, incluyendo fotografías del interior y exterior del aparato que lo identifiquen visualmente, tamaño 13 por 18 centímetros.
Planos necesarios para comprobar las características de los aparatos en relación con la seguridad de los mismos. Se indicaran las cotas principales y se relacionará numerada la nomenclatura de piezas y materiales utilizados.
Instrucciones a facilitar al usuario y al instalador que comprendan instalación, uso, consevación y seguridad del aparato, especificando los periodos de revisión aconsejables, así como la potencia y consumo de cada quemador y del total del aparato.
Dictamen técnico de un laboratorio acreditado para los ensayos requeridos, en el que se reflejen los resultados de los análisis y pruebas a los que haya sido sometido el tipo, y su conformidad con lo establecido en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.
Auditoría del sistema de control de calidad integrado en el proceso de fabricación, realizada por una entidad de control acreditada.
Ficha técnica por triplicado, tamaño 210 por 297 milímetros, con las hojas necesarias para definir el tipo, indicando características del mismo, dimensiones principales, alzados, secciones y vistas exteriores, elementos de seguridad, campo de aplicación, variantes que comprende y cualquier otro dato que contribuya a la identificación del tipo.
Placa de características o, en su defecto, plano definitivo de la misma.
La Resolución especificará los datos de identificación que se consideren precisos incluir en los productos que correspondan al tipo homologado, otorgándole una contraseña.
La Resolución será notificada al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Si las características del aparato u otras circunstancias, en opinión del laboratorio acreditado a que se refiere el artículo 17, no permitiesen realizar determinados ensayos y pruebas en sus instalaciones, éstos podrán efectuarse en el lugar que se designe, de común acuerdo con el interesado.
Para efectuar los ensayos y pruebas requeridos por la homologación, la Empresa suministradora de gas podrá proceder al suministro provisional al aparato por un período máximo de tres meses. En casos debidamente justificados podrá ampliarse dicho plazo por otro período de igual duración.
CAPÍTULO III Fabricantes e importadores Artículos 12 a 15
Instrucciones detalladas para la correcta instalación, advertencias y riesgos previsibles.
Instrucciones para la adaptación a los diferentes gases para lo que esté previsto el aparato.
Instrucciones para su correcto emplazamiento, puesta en marcha, uso, conservación y períodos de revisión aconsejables.
Ficha de instalación/conservación del aparato en los casos que lo indique la instrucción técnica complementaria correspondiente.
En los aparatos previstos para ser conectados por tubo flexible se deberá indicar al usuario que debe sustituir dicho tubo de alimentación antes de concluir el período de validez marcado.
Identificación del fabricante o importador.
Modelo, serie y número de fabricación.
Tipos de gases para los que está previsto y presiones funcionamiento.
Potencia y consumo nominal.
Contraseña y fecha de homologación de tipo.
Otros datos que eventualmente se indiquen en la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente.
CAPÍTULO IV Normas técnicas Artículo 16
CAPÍTULO V Entidades de Inspección y control reglamentarios y Laboratorios acreditados Artículo 17
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por Laboratorios acreditados, los laboratorios de ensayos a que se refiere el capítulo 2 del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación.
En relación con los certificados y protocolos de ensayo emitidos por una Entidad de inspección y control, o laboratorio oficialmente reconocidos en otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, se estará a lo dispuesto en el artículo 2.º del Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan determinados preceptos del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación.
CAPÍTULO VI Empresas instaladoras y suministradoras de gas Artículo 18
Cuando las Empresas instaladoras, al ir a dejar en disposición de servicio una nueva instalación, detecten entre los aparatos instalados alguno que no corresponda a un tipo homologado y no se trate de un aparato de tipo único, que haya superado las pruebas y ensayos a que se refiere el artículo 8.º, deberán dejar la llave de conexión al aparato correspondiente cerrada, bloqueada y precintada, dando cuenta de este hecho tanto al titular de la instalación como al Órgano competente.
En el caso de instalaciones ya en servicio, cuando las Empresas suministradoras de gas tengan conocimiento de la existencia de aparatos instalados sin los elementos de seguridad según lo prescrito por el presente Reglamento, lo notificara al Órgano competente de la Administración Pública, pudiendo incluso proceder al corte del suministro de gas al aparato, si a su juicio su uso fuese peligroso.
El Órgano competente de la Administración Pública, en los casos señalados anteriormente, notificará al usuario la necesidad de corregir o, en su caso, renovar el aparato, dando el correspondiente plazo para su realización, pudiendo en caso de incumplimiento por pacte del usuario, ordenar el corte del suministro de gas. si lo estima procedente, o el precintado del aparato.
CAPÍTULO VII Puesta en marcha Artículos 19 y 20
CAPÍTULO VIII Accidentes Artículo 21
ORDRE SSS/421/2003, de 26 de setembre, per la qual s'adapta a l'ús de sistemes telemàtics el procediment d'autoliquidació de la taxa d'inspecció i control sanitari d'animals i els seus productes.
Orden INT/2921/2010, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
ORDEN 45/2003, de 22 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales, reguladora de las bases de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Privadas sin fin de lucro, para mantenimiento de Centros y Servicios de atención a menores con discapacidad.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 Artículo 16
 Artículo 17
 artículo 2
 Real Decreto 
 Artículo 18
 artículo 8
 Artículo 21