Source: http://uu-lighting.com/12255433-1-objeto-2-elementos-incluidos.html
Timestamp: 2018-12-13 06:46:29+00:00

Document:
1.- OBJETO 2.- ELEMENTOS INCLUIDOS - PDF
1.- OBJETO 2.- ELEMENTOS INCLUIDOS
Download "1.- OBJETO 2.- ELEMENTOS INCLUIDOS"
José Manuel Correa Naranjo
1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS INSTALADOS EN TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 1.- OBJETO El objeto del servicio de esta contratación es el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, extinción y protección contra incendios instalados en todos los edificios municipales que se relacionan en ANEXOS I. Quedan incluidas en el contrato las modificaciones que se produzcan durante la vigencia del mismo, como consecuencia de reformas en algún centro o instalación, y agregándose cualquier edificio municipal que pueda incorporarse al Ayuntamiento durante la vigencia del presente pliego, previa comunicación al contratista. 2.- ELEMENTOS INCLUIDOS Estarán incluidos todos los sistemas de detección, extinción y protección de incendios instalados actualmente en los edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de Móstoles, así como los que se instalen durante la vigencia del contrato. Las revisiones y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios se realizarán sobre los siguientes sistemas: Extintores de incendios. Detección y alarma de incendios. Bocas de incendio equipadas. Hidrantes. Columnas secas. Extinción automática. Alumbrado de emergencia. Señalización. Abastecimiento de agua.
2 3.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Las empresas licitadoras, presentarán un plan de trabajo en el que se indique la metodología y sistemática a seguir. Dicho plan será uno de los puntos de valoración de ofertas. Las operaciones a realizar por la empresa adjudicataria del presente concurso, serán las contempladas en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamente de Instalaciones de Protección Contra-incendios y por el Decreto 31/2003 de 13 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid en su artículo 67 las cuales a continuación se detallan: DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS CADA TRES MESES ANUALMENTE Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro) Sustitución de pilotos fusibles, etc... defectuosos Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc...) Verificación integral de la instalación Limpieza del equipo de centrales y accesorios Verificación de uniones roscadas o soldadas Limpieza y reglaje de relés Regulación de tensiones e intensidades Verificación de los equipos de transmisión de alarma Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico PULSADORES DE ALARMA DE INCENDIOS CADA TRES MESES ANUALMENTE Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro) Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc...) Verificación integral de la instalación Limpieza de sus componentes Verificación de uniones roscadas o soldadas Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico
3 EXTINTORES DE INCENDIO CADA TRES MESES ANUALMENTE CADA CINCO AÑOS Comprobación de accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc... Comprobación del peso y presión en su caso Inspección ocular del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc...) Comprobación del peso y presión en su caso En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas A partir de la fecha del timbrado del extintor (y por tres ves) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. (BOE nº 149, de 23 de Junio de 1982 y BOE nº 101, de 28 de abril de 1998) BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CADA TRES MESES ANUALMENTE Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones Comprobación por lectura del manómetro de la presión de servicio Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado Comprobación del correcto funcionamiento de
4 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CADA CINCO AÑOS la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre Comprobación de la estanqueidad de los racores, manguera y estado de las juntas Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2 HIDRANTES CADA TRES MESES CADA SEIS MESES Comprobación la accesibilidad a su entrono y la señalización en los hidrantes enterrados Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje COLUMNAS SECAS CADA SEIS MESES Comprobación la accesibilidad de la entrada de la calle y todas de piso Comprobación de la señalización Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario) Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas
5 COLUMNAS SECAS Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas Comprobar el estado de la válvula de desaireación Comprobación el estado de la válvula de descarga EXTINCIONES AUTOMATICAS CADA TRES MESES Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, agentes extintores gaseosos y de las botellas de gas impulsor cuando existan Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc... en los sistemas con indicaciones de control Limpieza general de todos los componentes ANUALMENTE Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: o Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma o Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión) o Comprobación de estado del agente extintor o Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción
6 ALUMBRADO DE EMERGENCIA CADA TRES MESES Revisión ocular externa ANUALMENTE Verificación integral de toda la instalación SEÑALIZACIÓN CADA TRES MESES Revisión general ABASTECIMIENTO DE AGUA CADA TRES MESES CADA SEIS MESES ANUALMENTE Verificación pos inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc... Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc...) Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc...) Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc... Accionamiento y engrase de válvulas Verificación y ajuste de prensaestopas Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante Prueba en las condiciones de su recepción con realización de curvas del abastecimiento con
7 ABASTECIMIENTO DE AGUA cada fuente de agua y energía Por tratarse de un contrato de resultado, la empresa adjudicataria, además de la obligación de realizar todas las operaciones arriba indicadas, queda obligada a mantener plenamente operativos los sistemas e instalaciones de detección y extinción de incendios incluidos en el contrato; por lo cual realizará todas las intervenciones necesarias para garantizar su pleno rendimiento sin coste adicional para el Ayuntamiento. Quedan expresamente incluidos en el contrato además, gastos tales como desplazamientos, mano de obra, pequeños materiales y cualquier otro material accesorio. Queda expresamente incluido en el contrato la elaboración de informes, auditorias o asesoramientos que solicite la Dirección Técnica del Ayuntamiento. 4.- ASISTENCIA COMPRENDIDA El Contratista adjudicatario se compromete por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas a prestar los siguientes servicios: a) Mantenimiento Preventivo Efectuar las operaciones y verificaciones de Mantenimiento Preventivo que se detallan en el Punto 3 de Operaciones de mantenimiento con la frecuencia indicada, mediante visitas programadas de técnicos y oficiales de mantenimiento debidamente acreditados, con todas las herramientas, material fungible y consumible y equipos de medida necesarios para dicho mantenimiento. En relación a las operaciones de mantenimiento preventivo del Punto 3 de Operaciones de mantenimiento, éstas suponen tan solo, una guía sobre la cual el Contratista elaborará el Programa de Mantenimiento Preventivo consensuado con el representante del Ayuntamiento de Móstoles. b) Certificados y revisiones periódicas reglamentarios El Contratista estará obligado a realizar las revisiones periódicas obligatorias especificadas en la normativa vigente y, entregará anualmente un acta o certificado de inspección de los sistemas de protección contra incendio. Este acta o certificado contendrá sello y número de registro de la Comunidad de Madrid de la empresa de mantenimiento y firma del técnico competente. Si aparecen defectos (no debidos a una mala ejecución de mantenimiento preventivo), a raíz de revisiones o inspecciones, en los que sea necesario emplear material de repuesto, el Contratista elaborará un presupuesto para corregir las anomalías detectadas y se actuará
8 según lo indicado en el apartado d) Mantenimiento Correctivo de esta Cláusula. En caso contrario las acciones correctivas oportunas se entenderán de mala ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y serán por cuenta del Contratista y, además será penalizado según se describe en la cláusula correspondiente. Mantenimiento Correctivo: En las inspecciones correspondientes a la realización del mantenimiento preventivo, Punto 3 de operaciones de mantenimiento e incidencias, podrá surgir la necesidad de un mantenimiento correctivo, como la renovación de un extintor, una manguera, etc. Se establecen dos tipos de Mantenimiento Correctivo, uno sin presupuesto previo y otro con presupuesto previo. Mantenimiento Correctivo sin presupuesto previo: En este mantenimiento se incluyen todas las recargas de extintores que sean necesarias como consecuencia del uso o de la necesidad de recarga según plan, a realizar en el mantenimiento preventivo, así como la resolución de incidencias en las que no se empleen materiales de repuesto y, tan solo, se empleen materiales fungibles o consumibles (precintos de extintores, anillas, carga, etc.). Estos trabajos no supondrán coste adicional para el Ayuntamiento de Móstoles. Para este tipo de mantenimiento correctivo se establece un plazo de resolución de la incidencia de tres días como máximo. Mantenimiento Correctivo con presupuesto previo: Se refiere al mantenimiento correctivo en el cual sea necesario emplear material de repuesto, realizar obra civil o modificar la instalación. El mantenimiento correctivo con presupuesto previo se realizará en base a un presupuesto previo, que será realizado, si es posible, con unidades del cuadro de precios con la baja ofertada, si no se aplicará la base de Precios Centro vigente con la baja ofertada. En el presupuesto previo se especificará la descripción de los trabajos, la mano de obra, el material de repuesto, el plazo de ejecución, la cantidad, precio unitario y total. Cuando el cuadro de precios de la base de Precios Centro no contenga el material o trabajos necesarios a realizar, el precio del material de repuesto estará fijado por las tarifas de venta al público (P.V.P.) de la casa o distribuidor comercial que lo suministre. Una vez revisado el presupuesto por el representante del Ayuntamiento de Móstoles, podrá ser aceptado entregándose copia compulsada a El Contratista o se solicitarán cambios en el mismo. Los trabajos de mantenimiento correctivo se deberán realizar en el plazo acordado, en caso de retraso, sin causas justificadas El Contratista será penalizado.
9 c) Gestión de Mantenimiento El Contratista se encargará de la gestión del mantenimiento de las instalaciones de Protección Contra Incendios del Ayuntamiento de Móstoles, realizando: - Se entregará con la frecuencia que indique el representante del Ayuntamiento de Móstoles y con la información y formato que éste señale la relación de los trabajos realizados (partes de trabajo, indicando fechas, tareas realizadas, material, tiempo empleado, lugar, etc.) - Histórico de las instalaciones. - Las gestiones con la Delegación de Industria de la CAM para los certificados de revisión de las Instalaciones de Protección de Incendios y cualquier otra gestión de obligado cumplimiento con el organismo competente. Por otro lado, el supervisor del mantenimiento por parte de El Contratista se reunirá con el representante del Ayuntamiento de Móstoles al menos 2 veces cada 3 meses a fin de procurar la continua mejora en la calidad de la prestación del servicio. 5.- OBLIGACIONES El contratista se compromete a : a) Dejar todas las instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) del Ayuntamiento de Móstoles en perfecto estado de conservación y funcionamiento al finalizar el contrato. b) Designar a una persona, encargada de la supervisión de los trabajos de mantenimiento, y que se responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos y a la que en primera instancia se pueda dirigir el representante del Ayuntamiento de Móstoles. c) Realizar todo lo indicado en la cláusula de asistencia comprendida del presente pliego de prescripciones técnicas. d) La mano de obra a emplear por El Contratista será siempre de la más alta calificación requerida para cada trabajo, con experiencia y formación específica en instalaciones de protección contra incendios, así como seleccionar y manejar herramienta, equipos de medida y material de repuesto. e) Que su personal respete, en general, las normas de régimen interior vigentes en el recinto donde se encuentren las instalaciones. f) Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, informando al Ayuntamiento de Móstoles de la conveniencia de su sustitución cuando esta sea necesaria.
10 g) Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, como herramientas manuales, aparatos de medida, equipos de soldadura, etc. h) Mantener los equipos de medida con un certificado de calibración actualizado emitido por un laboratorio acreditado 6.- MEDIOS COMPRENDIDOS A los efectos del presente Pliego los materiales se clasifican como: a) Materiales fungibles b) Materiales consumibles c) Material de repuesto a) Materiales fungibles Se entenderá por materiales fungibles todos aquellos que se caracterizan por poseer una duración de vida corta, bien de forma normal o aleatoria. El suministro de los materiales fungibles correrá a cargo del Contratista. Entre los materiales fungibles consideramos de forma no exhaustiva, los siguientes: - Guarnición, prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de equipos aislados. - Juntas de estanqueidad para equipos de protección contra incendios. - Pernos, precinto, clip o anilla de seguridad, tornillos ordinarios, clavos, abrazaderas, tacos, etc. - Fusibles, pilotos. - Cinta aislante, clemas de unión, terminales, pegatinas, etiquetas revisión, etc. - Otros materiales fungibles. b) Materiales consumibles Se entenderá por productos consumibles todos aquellos que se utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y se consumen de forma continua.
11 El suministro de productos consumibles correrá a cargo de El Contratista a excepción de los suministros de energía corrientes contratados por el Ayuntamiento tales como gasóleo, energía eléctrica, etc. Entre los materiales consumibles consideramos de forma no exhaustiva, los siguientes. - Productos de recarga de extintores. Polvo polivalente de extintores de eficacia según normativa y características del extintor instalado. - Baterías. - Productos de limpieza de piezas y elementos de reparación. - Productos anticorrosión y desincrustante. - Trapos de limpieza de piezas y equipos. - Aislamiento y pintura de reposición. - Oxigeno, acetileno, varillas de soldadura. - Otros materiales consumibles. c) Material de repuesto Se entenderá como repuesto todo material y (o) equipo no contemplado en los apartados anteriores. Los materiales de repuesto, renovación o sustitución será facturados aparte. Los repuestos serán suministrados e instalados por El Contratista según los siguientes requisitos: - Serán de alta calidad y ultimo diseño de fabricante cualificado. Los materiales que realicen funciones similares deberán proceder del mismo fabricante a fin de reducir el trabajo de mantenimiento. - Serán nuevos y tendrán el marcado CE, no admitiéndose materiales sin el certificado actualizado de aseguramiento de la calidad de la norma que le corresponda y, si es obligatorio, llevarán estampadas o grabadas en una placa las características y marca del fabricante. - Serán inspeccionados y revisados por El Contratista cuando le sean entregados. Para ello eliminará las fijaciones, conexiones y posible suciedad, cerciorándose de que llegan en perfectas condiciones de servicio.
12 - Estarán adecuadamente protegidos desde su recepción hasta el momento del montaje. Se tomarán disposiciones para prevenir daños de cualquier equipo o elemento en razón o condiciones meteorológicas adversas, corrosión, humedad, suciedad, daños físicos u otras condiciones adversas que pueden presentarse en su almacenamiento. - El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán de estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las prácticas de ingeniería reconocidas como buenas. - Los materiales, equipos defectuosos o que resulten averiados en el transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efectos de la garantía. 7.- INVENTARIO E INFORMES En el primer trimestre de vigencia del contrato la empresa adjudicataria realizará un inventario de las instalaciones y un informe sobre los sistemas de detección y extinción de incendios instalados en cada centro, especificando su estado general, adecuación o no a la normativa vigente, propuestas de mejora o de subsanación de defectos. En el primer mes de la segunda o posteriores anualidades la empresa adjudicataria realizará el miso tipo de inventario e informe. 8.- AVISOS Esta información será entregada en soporte papel y CD. Los avisos serán dados por el Área de Mantenimiento de Edificios de Lunes a Viernes, de 8 a 15 horas, en el fax que la empresa debe poner a su disposición, debiendo ser atendidos en el mismo día salvo que la Dirección Técnica de Mantenimiento acepte otro período más largo. Excepcionalmente se podrán dar avisos en horario distinto. Para atender estos avisos excepcionales la empresa adjudicataria deberá proporcionar un teléfono de recepción de avisos durante las 24 horas. 9.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO La empresa adjudicataria deberá aportar el certificado como empresa mantenedora de instalaciones de protección contra-incendios en todos los campos de actuación que recoge este Pliego. Sin este documento no se podrá considerar la oferta correspondiente. Deberá estar en posesión de la certificación UNESPA para las siguientes actividades: o Extinción automática por agua rociada.
13 o Extinción automática por agua pulverizada. o Extinción automática por gas CO 2 con alta presión. o Extinción por espuma. o Detección automática de Incendios. Las revisiones reglamentarias quedarán anotadas en las correspondientes etiquetas que llevará cada elemento, aparte del informe que se debe emitir en conjunto y por centro y que se entregará al Área de Mantenimiento de Edificios al finalizar las revisiones. Así mismo presentará un inventario de los extintores con que cuenta el Área, indicando el último retimbrado realizado DURACIÓN DEL CONTRATO La duración del contrato será de dos años contados a partir de su firma, pudiéndose prorrogar por dos años más SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL El Contratista deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil acerca de terceros, comprendido el Ayuntamiento de Móstoles, hasta un límite de DIEZ MILLONES DE EUROS ( ) por siniestro TIPO DE LICITACION El presupuesto base de licitación queda fijado en la cantidad de (CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS) anuales, en cuyo importe está incluido el IVA y toda clase de gastos e impuestos CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Para que las ofertas sean consideradas válidas El Contratista deberá presentar la siguiente documentación: Certificado de Empresa Mantenedora Autorizada de Instalaciones de Protección Contra Incendios en la CAM. Certificado de calidad como empresa mantenedora de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Clasificación:
14 o Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. o Subgrupo 5. Mantenimiento de y reparación de equipos y instalaciones de seguridad contra incendios. o Categoría D 14. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la Normativa General y Autonómica, sobre RIESGOS LABORALES. De forma especial asumirá los compromisos siguientes: 1º.- En el plazo máximo de 3 meses, procederá a la EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS que pudieran afectar a sus operarios en nuestras dependencias, en el desempeño de las funciones propias del servicio contratado y en las condiciones concretas que se dan en las instalaciones o dependencias del Ayuntamiento de Móstoles. 2º.- Del mismo modo procederán, respecto a los posibles riesgos que afecten al personal del Ayuntamiento de Móstoles, como consecuencia de las operaciones o trabajos que haya de realizar su personal en nuestras dependencias. 3º.- Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las dependencias del Ayuntamiento tendrán la formación necesaria en la prevención de riesgos a que se refieren los dos apartados anteriores. Todo ello, independientemente de que han de entregársele por escrito las "Instrucciones preventivas del puesto". 4º.- La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará a sus operarios de los equipos de protección individual (EPIS), debidamente homologados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo. 5º.- Los trabajadores en cuestión, mientras permanezcan en los recintos o lugares en que desarrollan su actividad y en el caso de que alguna causa, cualquiera que fuese su origen, motivase una emergencia, colaborarán con los equipos de intervención propios del Ayuntamiento en las funciones que se les asigne. 6º.- La empresa adjudicataria estará facultada y homologada para emitir las certificaciones e informes relativos a Salud e Higiene Laboral que sean requeridos por los organismos públicos o que solicite el Ayuntamiento, sobre el estado de las instalaciones o equipos, objeto del mantenimiento. 7º.- El cumplimiento de cuanto se detalla en los apartados anteriores, se documentará ante el Ayuntamiento, en el referido plazo de 3 meses.
15 15. NORMATIVA APLICABLE El contrato se ejecutará de acuerdo con la normativa vigente en la material y la que pudiera entrar en vigor durante la vigencia del contrato, en la actualidad esta compuesta fundamentalmente por: Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de protección contraincendios, complementado por el RD 786/2001, de 6 julio, y desarrollado por la Orden de 16 de abril de 1998 y por la Orden de 27 de mayo de Ley 14/1994, por la que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 19/1999. Decreto 31/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de incendios de la Comunidad de Madrid. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Normas UNE de aplicación para los sistemas de detección de incendios y alarma. Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006, de 17 de marzo. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Móstoles, 28 de octubre de 2009 Fdo.: Miguel Ángel San Martín JEFE SERVICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Fdo.: Virginia Núñez Gascón T.A.G MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Vº Bº Fdo.: Victoriano Díaz García DIRECTOR MANTENIMIENTO CIUDAD
16 ANEXO I EDIFICIOS MUNICIPALES 1.- CASA CONSISTORIAL 2.- BIBLIOTECA CALLE CANANARIAS 3.- BIBLIOTECA RAFAEL UREÑA 4.- CASA MUSEO ANDRÉS TORREJÓN 5.- CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 6.- CONSERVATORIO 7.- CENTRO SOCIO CULTURAL CALEIDOSCOPIO 8.- CENTRO SOCIO CULTURAL DE LA VILLA 9.- CENTRO SOCIO CULTURAL JOAN MIRÓ 10.- TEATRO EL BOSQUE 11.- MUSEO DE LA CIUDAD 12.- BESCAM 13.- PARQUE DE BOMBEROS 14.- OFICINA DE CONSUMO CALLE HUESCA 15.- PERRERA MUNICIPAL 16.- CENTRO EMERGENCIA PARA MUJERES MALTRATADAS 17.- CAID VERSALLES 18.- CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE VERSALLES 19.- CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE VILLAFONTANA 20.- CENTRO DE DÍA INMACULADA
17 21.- CAMPOS IKER CASILLAS 22.- CAMPOS MORALEJA 23.- POLIDEPORTIVO EL SOTO 24.- POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA 25.- POLIDEPORTIVO JOAN MIRÓ 26.- POLIDEPORTIVO LA LOMA 27.- POLIDEPORTIVO ROSALES 28.- PISCINA LAS CUMBRES 29.- SERVICIOS SOCIALES CALLE JUAN XXIII 30.- CENTRO DE MAYORES EL SOTO 31.- CENTRO DE MAYORES LA LOMA 32.- CENTRO DE MAYORES LA PRINCESA 33.- CENTRO RAMÓN RUBIAL 34.- JUVENTUD CALLE LIBERTAD 35.- JUVENTUD PINTOR RIBERA 36.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 37.- CENTRO GRAN CAPITAN 38.- FESTEJOS CALLE SAN ANTONIO 39.- JUNTA DE DISTRITO 2 CALLE VELÁSQUEZ 40.- JUNTA DE DISTRITO 3 CALLE LIBERTAD 41.- JUNTA DE DISTRITO 4 FINCA LIANA 42.- JUNTA DE DISTRITO 5 PARQUE COIMBRA 43.- CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO
18 44.- PARQUE DE MAQUINARIA 45.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 46.- LIMPIEZA DE LA CIUDAD 47.- PREVENCIÓN AV. PORTUGAL 48.- LUDOTECA TRIS TRAS 49.- FUNDACIÓN INSTITUTO DE LA CULTURA DEL SUR 50.- CONCEJALÍA DE LA MUJER 51.- ARCHIVO MUNICIPAL 52.- RESTAURANTE SOCIAL
19 A N E X O II CUADRO DE PRECIOS CAPITULO 01.- BIES Y ACCESORIOS COD. UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO SIN IVA 1.01 UD BOCA DE INCENDIO B.I.E. 25 MM. ABATIBLE 214,50 Ud Suministro e instalación de boca de incendio BIE 25 mm abatible. Medidas aproximadas armario 680 mm de ancho, 650 mm de alto y 195 mm de fondo, se suministra completa con cristal y 20 m de manguera de diametro 25 mm. Homologada con certificado por AENOR y conforme a norma UNE-EN 671 parte UD BOCA DE INCENDIO B.I.E. 45 MM. ABATIBLE 297,00 Ud Suministro e instalación de boca de incendio BIE 45 mm abatible. Medidas aproximadas armario 630 mm de ancho, 500 mm de alto y 135 mm de fondo, se suministra completa con cristal y 20 m de manguera de diametro 45 mm. Homologada con certificado por AENOR y conforme a norma UNE-EN 671 parte UD RACOR MANGUERA ESTAMPADO 25 MM 13, UD RACOR MANGUERA FUNDIDO 45 MM 10, UD RACOR ROSCA EXTERIOR Ó INTERIOR FUNDIDO 25x1" 9, UD RACOR ROSCA EXTERIOR Ó INTERIOR FUNDIDO 45x1 1/2" 9, UD TAPÓN FUNDIDO 25 MM CON VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN 14, UD TAPÓN FUNDIDO 45 MM 16, UD REDUCCIÓN FUNDIDO 45x25 MM 24, UD LANZA VARIOMATIC 25 MM CON RACOR Y ASA 23, UD LANZA VARIOMATIC 25 MM CONEXIÓN 1" HEMBRA 24, UD LANZA VARIOMATIC 45 MM CON RACOR 20, UD ROLLO 20 METROS MANGUERA PLANA 25 MM CON RACORES 109, UD ROLLO 20 METROS MANGUERA SEMIRRIGIDA 25 MM CON RACORES 159, UD ROLLO 20 METROS MANGUERA PLANA 45 MM CON RACORES 108, UD VÁLVULA DE ASIENTO 25 MM LATÓN ESTAMPADO DIAMETRO 1" 36, UD VÁLVULA DE ASIENTO 45 MM LATÓN ESTAMPADO DIAMETRO 1 1/2" 48, UD REPOSICIÓN CRISTAL ARMARIO BIE 45 Ó 25 MM CON ETIQUETA "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO" 6,71
20 CAPITULO 02.- EXTINTORES Y ACCESORIOS COD. UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO SIN IVA 2.01 UD EXTINTOR POLVO ABC 6 KG EF- 21A-113B 50,53 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente exterior con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR UD EXTINTOR POLVO ABC 9 KG EF- 34A-144B 64,63 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente exterior con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR UD EXTINTOR NIEVE CARB. 5 KG EF-34B 123,67 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficiencia 34B extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente exterior con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR UD EXTINTOR NIEVE CARB. 2 KG EF-13B 74,10 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficiencia 13B extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente exterior con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR UD ARMARIO EXTINTOR CORREDERA 42,87 Ud. Armario extintor 6/9 Kg., en chapa galvanizada pintado en rojo, con corredera con cristal, instalado UD ARMARIO EXTINTOR PUERTA 63,60 Ud. Armario extintor 6/9 Kg., en chapa galvanizada pintado en rojo, con puerta con cristal, instalado UD REPOSICIÓN CRISTAL 3 MM EN ARMARIO EXTINTOR INSTALADO CON ETIQUETA " ROMPASE EN CASO DE INCENDIO" 3, UD MANGUERA EXTINTOR 6 KG. INSTALADA 10, UD MANETA FIJA Ó MÓVIL EXTINTOR 6 KG 4,07
La duración del contrato será de 2 años con la posibilidad de solicitar otros dos años de prorroga.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA ANTIINTRUSION Y PROTECCION CONTRAINCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
El contrato se regirá, en lo que se refiere a los condicionantes técnicos, por la siguiente normativa:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EXTINTORES Y OTROS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROPIEDAD
En concreto los medios para cuyo mantenimiento deberá estar capacitado el contratista, son los siguientes:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE ARNEDO. CLÁUSULA 1: El objeto
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA ANTIINTRUSION Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO
Este concurso está compuesto por 2 lotes, con los respectivos sublotes en su caso, tal y como se recoge en el anexo I.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE UN ACUERDO MARCO CON LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, CENTRAL DE COMPRAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS
El presente pliego se considera integrado en su totalidad en el de cláusulas administrativas particulares del contrato.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS MUNICIPALES PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS MUNICIPALES PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 1.-OBJETO Es objeto de este Pliego establecer las condiciones para la prestación del servicio
En el caso de incumplimiento de algunas de dichas Instrucciones Técnicas el informe deberá reflejar:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican
Departamento de Formación formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es DOCUMENTACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PROTOCOLO Y TEMPORALIZACIÓN Mantenimiento de instalaciones
Instalaciones de protección de incendios 2015 Autores: Sara López Riera CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS El objeto de la presente FICHA DE DIVULGACIÓN NORMATIVA es facilitar a todas las personas que
Servicio de Prevención, Seguridad, Ingeniería e Infraestructuras Página 1
0 de octubre de 0 JUAN JOE FERNANDEZ PEÑA ( de ) Ingeniero Fecha Firma: 05/0/0 HAH: ca6558fa5f996c67fed5e5ffc79 ervicio de Prevención, eguridad, Ingeniería e Infraestructuras Página Cód. Validación: 6KHLFYWX5NDH76KXPWYCAP
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS COLECCIÓN LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid Tels.: 91.349 51 29 / 4968
NORMATIVA CONTRA INCENDIOS Volver REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Modificado según: REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES MUSEO NACIONAL DEL PRADO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES COMPRENDIDAS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FIJO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA
ANEXO I RELACIÓN Y DIRECCIONES ANEXO II INVENTARIO TÉCNICO. ANEXO III PRESUPUESTO Y MEDICIÓN. Illes Balears
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS;
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DE los SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR El MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DE los SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 1.- OBJETO El presente pliego
SitemapShiga Lin | Ashes to Ashes - Zurück in die 80er | Orkes Camelia Eva Aquila Kelam

References: Real Decreto 
 artículo 67
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO