Source: http://docplayer.pl/30967831-Do-wszyscy-nabywcy-siwz.html
Timestamp: 2019-10-19 04:55:43+00:00

Document:
Do: Wszyscy nabywcy SIWZ - PDF
Download "Do: Wszyscy nabywcy SIWZ"
1 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 tel fax Radomsko, dnia r. FP / 05 /08 Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Instalacja kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), dalej zwaną ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań, udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): TREŚĆ PYTAŃ: Pytanie 1: Proszę o podanie KOB obiektu oraz podanie stawki podatku VAT jaki należy zastosować przy realizacji niniejszej inwestycji. Odpowiedź na pytanie 1: Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz ze zm.) Dom Pomocy Społecznej zaliczony jest do grupowania PKOB 113 Budynki zbiorowego zamieszkania. Przy realizacji niniejszej inwestycji Wykonawcy winni zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Pytanie 2: Proszę o udostępnienie (opublikowanie na stronie internetowej) w formie sprawozdania akredytowanego laboratorium badawczego wyników testu sprawnościowego zaprojektowanego kolektora słonecznego. Wyniki testu są niezbędne do opracowania oferty równoważnej. Przedstawione wyniki w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz te przedstawiane przez producenta wydają się nieprawdopodobne do spełnienia przez jakikolwiek płaski kolektor słoneczny na świecie w tym również ten zaprojektowany. 1
2 Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający wyjaśnia, że projekt techniczny wykonano na podstawie dokumentacji technicznej firmy EcoJura. W projekcie załączono karty katalogowe kolektora słonecznego jurasol 2.85, pionowy firmy EcoJura. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń o równoważnych parametrach? Odpowiedź na pytanie 3: Zgodnie z punktem 3.4 SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów niż zaprojektowanych i dobranych w projekcie, ale o równoważnych parametrach pracy oraz jakości, np.: - pompa Wilo na Grundfos, LFP Leszno, - wymienniki LPM Danfoss na Sondex, APV, innej firmy, - zaworów antyskażeniowych Honeywell na Danfoss, - naczyń wzbiorczych przeponowych i zaworów bezpieczeństwa Flamco na SYR. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pytanie nr 4: Proszę o informację, jaką stawką VAT jest objęte wyżej wymienione zamówienie? Odpowiedź na pytanie 4: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Pytanie nr 5: Na rysunku nr 4 nie ma umieszczonej pompy skrzydełkowej LFP Leszno typ SO/2, przyłącza 1/2, (20 l/min; H=30 m). Pytamy Zamawiającego czy należy tę pompę wycenić? Odpowiedź na pytanie 5: Należy te pompę wycenić. Pompa skrzydełkowa poz. 6 na załączonym schemacie. Pytanie nr 6: Na rysunku nr 4 nie został umieszczony zawór zwrotny z koszem ½ (DN15). Pytamy Zamawiającego czy należy go uwzględnić w wycenie? Odpowiedź na pytanie 6: Zawór zwrotny należy uwzględnić w wycenie. Zawór zwrotny poz. 6a na załączonym schemacie. Pytanie nr 7: Nie zgadza się ilość manometrów na schemacie nr 4 jest 26 w przedmiarze robót pozycja 12 jest 28, w zestawieniu materiałów jest 28, nie zgadza się również ilość termometrów na schemacie widnieje 14 natomiast w zestawieniu materiałów i przedmiarze robót pozycja nr 13 widnieje 14szt. Pytam więc Zamawiającego, którą ilość należy wziąć pod uwagę podczas wyceny? Odpowiedź na pytanie 7: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, (26szt.). 2
3 Pytanie nr 8: W zestawieniu materiałów pozycja 27 podany jest zbiornik buforowy typ GK-PSF o pojemności 2000 dm3 typ 1 W z izolacją, natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 17 widnieje zbiornik buforowy typ GK-PSF o pojemności 1500 litrów typ 1 W z izolacją cieplną. Pytamy więc Zamawiającego, który należy uwzględnić w wycenie? Odpowiedź na pytanie 8: Należy przyjąć zbiornik buforowy typ GK-PSF o pojemności 1500 dm3 typ 1W z izolacją cieplną. Pytanie nr 9: Na schemacie nr 4 widnieje zawór kulowy dn 32 w ilości 10 szt. natomiast w zestawieniu materiałów pozycja nr 29 i przedmiarze robót pozycja nr 21 widnieje 11 szt. Pytamy Zamawiającego jaką ilość należy przyjąć? Odpowiedź na pytanie 9: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, (10szt.). Pytanie nr 10: Na schemacie nr 4 widnieje zawór kulowy dn 15 mufowy w ilości 9 szt. natomiast w zestawieniu materiałów pozycja nr 31 podana jest ilość 11 szt., a w przedmiarze podana jest ilość 16szt. Pytamy więc Zamawiającego jaką ilość należy przyjąć w wycenie? Odpowiedź na pytanie 10: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, (11szt.). Pytanie nr 11: W zestawieniu materiałów pozycja nr 34 podany jest zawór kulowy R 3/4, mufowy, PN 10 w ilości 1 szt., natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 25 podana jest ilość 2 szt. Pytamy więc Zamawiającego jaką ilość należy przyjąć do wyceny? Odpowiedź na pytanie 11: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, (1szt.). Pytanie nr 12: W przedmiarze robót pozycja 26 podany jest zawór kulowy dn 50 mufowy w ilości 1 szt., w zestawieniu materiałów nie ma takiego zaworu, jest natomiast podany zawór kulowy R 1 mufowy PN 10 w ilości 1 szt. Pytamy Zamawiającego, który zawór należy uwzględnić w wycenie? Odpowiedź na pytanie 12: Nie należy uwzględniać zaworu DN50 mufowy wyspecyfikowanego w przedmiarze robót. Pytanie nr 13: W zestawieniu materiałów podany jest zawór odcinający do montażu na rurociągu z DN 32 woda-glikol, PN 16 w ilości 5szt., natomiast w przedmiarze robót ilość zaworu odcinającego kulowego dn 32 wynosi 3szt. Pytamy więc Zamawiającego jaką ilość należy przyjąć? Odpowiedź na pytanie 13: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, (3szt.). 3
4 Pytanie nr 14: W zestawieniu materiałów podany jest w pozycji 13 zawór dzielący trójdrogowy typ: V4044F1034/U, 1 (gwint wewnętrzny), kv=8,2m3/h w komplecie wraz z siłownikiem Firmy HONEYWELL, natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 30 widnieje zawór trójdrogowy DR25GFLA, DN 25, kv = 10m3/h z siłownikiem. Pytamy Zamawiającego, który zawór należy uwzględnić w wycenie? Odpowiedź na pytanie 14: Należy przyjąć urządzenie, armaturę zgodnie z zestawieniem materiałów zawór DZIELĄCY trójdrogowy typ:v4044f1034/u 1 (gwint wewnętrzny), kv=8,2m 3 /h w komplecie wraz z siłownikiem - firmy HONEYWELL. Pytanie nr 15: W zestawieniu materiałów pozycja 36 podany jest zawór zwrotny Socla typ: 802 PN 10 bar, Rp3 w ilości 3 szt., natomiast w przedmiarze robót zawór ten podany jest w ilości 6 szt. Pytamy, więc Zamawiającego, jaką ilość należy uwzględnić w wycenie? Odpowiedź na pytanie 15: Należy przyjąć ilość urządzeń, armatury zgodnie ze schematem rys. nr 4, - (4szt.) zaworu zwrotnego poz. 36 i 2 szt. zaworu zwrotnego poz.36a. Pytanie nr 16: W zestawieniu materiałów pozycja nr 24 podany jest zawór zwrotny Socla typ 601, PN10 bar, Rp11/2 w ilości 1 szt., w pozycji 24a podany jest zawór zwrotny Socla typ; 601, PN 10bar, Rp 3/4 w ilości 2 szt. W przedmiarze robót nie ma nigdzie tych zaworów uwzględnionych. Pytamy, więc Zamawiającego czy należy uwzględnić te zawory w wycenie? Odpowiedź na pytanie 16: Należy przyjąć urządzenie, armaturę zgodnie z zestawieniem materiałów poz. 24 i 24a. Pytanie nr 17: Pytamy Zamawiającego czy można modyfikować podany przez Zamawiającego przedmiar robót? Odpowiedź na pytanie 17: Wykonawca winien dokonać modyfikacji podanego przez Zamawiającego przedmiaru robót jedynie w zakresie uwzględniającym wyjaśnienia Zamawiającego. W pozostałym zakresie modyfikacja przedmiaru robót jest niedopuszczalna. Pytanie nr 18: W związku z pkt SIWZ oraz art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem, czy oprócz wymienionych w pkt 3.4 SIWZ urządzeń i producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń i materiałów wskazanych w przedmiarze, o parametrach równoważnych do wskazanych w przedmiarze. Odpowiedź na pytanie 18 Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Pytanie nr 19: W związku z pkt 5.12) SIWZ, art. 25 oraz 45.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia za pomocą referencji 4
5 potwierdzających zrealizowanie zamówień polegających na wykonaniu instalacji solarnej w oparciu o co najmniej 25 kolektorów słonecznych o wartości zadania mniejszej niż PLN brutto. Mając na uwadze, że Zamawiający wyznaczył wadium w wysokości PLN, a kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości zamówienia, maksymalna kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie to PLN. Żądanie w SIWZ referencji na wykonanie robót o wartości prawie dwukrotnie większej może stanowić naruszenie ustawy Prawo Zamówień oraz zasady gwarantujących zachowanie uczciwej konkurencji. Decydujące znaczenie przy ocenie, czy Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie powinien mieć zarówno zakres wykonanych dotychczas robót jak i wartość wykonanego zamówienia, które jednak powinny być określone w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, powinny być wzorowane na zakresie i przewidzianej wartości zamówienia, a nie w tak znaczny sposób je przekraczać. Odpowiedź na pytanie 19 Zamawiający nie dopuszcza potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia za pomocą referencji potwierdzających zrealizowanie zamówień polegających na wykonaniu instalacji solarnej w oparciu o co najmniej 25 kolektorów słonecznych o wartości zadania mniejszej niż PLN brutto. Warunek określony w pkt SIWZ jest w tym zakresie jednoznaczny i w pełni odpowiada przedmiotowi zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje że zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Kwota wadium określona przez Zamawiającego w wysokości PLN mieści się w tych granicach, jednakże na tej podstawie Wykonawca nie może wnioskować wprost, iż kwota to 3% wartości zamówienia. II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną cześć, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Powyższa informacja została również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu r. W imieniu Zamawiającego STAROSTA /-/ Mieczysław Zyskowski... Załączniki : 1. Schemat technologii instalacji kolektorów słonecznych; 2. Zestawienie podstawowych materiałów; 5
Formularz ofertowy. Słownie:... Słownie:... nr podstawa opis robót jm ilość cena jedn.
Formularz ofertowy Załącznik nr: 1 do zapytania nr R80.1.12.2016 / Miejscowość, data / / Nazwa i adres oferenta/wykonawcy / / Imię i nazwisko oraz telefon osoby upoważnionej do kontaktu / Oferujemy Zakup
Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Łaziskach. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dłutów, dnia 27.09.2012 r. Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Łaziskach. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI
TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ
Nr sprawy WZU7-A-3./ Lublin dnia.7.r. Przedmiot zamówienia: Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na zadania: Zadanie Węzeł kompaktowy c.o. i c.w.u. w modułach o maksymalnych wymiarach dł./szer./wys.:
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz wyjaśnienia:
Technikum Leśne w Starościnie Starościn, dnia 01 września 2014 roku. Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego. Zgodnie z wytyczną art. 38 pkt. 1,2 ustawy z 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień
Chełmża, dnia r. GKM
Chełmża, dnia 29.03.2019 r. GKM.271.1.6.2019 Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
Znak Sprawy PIB/K1/23.11.2017 Leszno, dnia 08.12.2017 r. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP. 271.2.2012 przedmiot zamówienia:roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków,
Pytanie nr 4: Proszę o zamieszczenie Przedmiarów dla wykonania kotłowni i sieci ciepłowniczych
Kościan, 12 stycznia 2017 r. Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016 Wg rozdzielnika Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie
O G Ł O S Z E N I E: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro
SPRAWA 68/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Hydroizolacja ścian podpiwniczenia wraz z odgrzybianiem i malowaniem
Izolacja wymiennika - TRANTER Sondex
Nr sprawy WZU7-241-241.249/18 Lublin dnia 12.07.2018r. Przedmiot zamówienia: Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na 9 zadań: Zadanie 1 Węzeł kompaktowy c.o. i c.w.u. do budynku nr 3 przy ul. Gęsiej,
GMINA WADOWICE GÓRNE Wadowice Górne, dn r WADOWICE GÓRNE 116
GMINA WADOWICE GÓRNE Wadowice Górne, dn. 02.08.2016 r. 39-308 WADOWICE GÓRNE 116 UG.IR.271.6.2016 WP ( Odpowiedź nr 3 ) - Wykonawcy - Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 19.04.2018 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.006.2018.RB WYJAŚNIENIA
Piaski, dnia 23 lipca 2018 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - montaż instalacji fotowoltaicznych p mocy 40,0 kwp i 23,2
S.A. L.dz. SRK/TZ/6308./13/KR Bytom, dnia 24.12.2013 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

References: art. 38
 art. 30
 art. 30
 art. 25
 art. 45
 art. 38