Source: https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20160322-02091-2016&control=409864501
Timestamp: 2019-05-20 16:22:24+00:00

Document:
Edicto 2091/2016
Edicto 2091/2016, publicado en el Boletín número 55 del día 22 de marzo de 2016
Vista la documentación presentada el 30 de noviembre de 2015 por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con la que se solicita la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación y la solicitud de autorización para la utilización del conductor RH5Zl y acogerse a lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en el que se indica que “El órgano competente de la comunidad autónoma, en atención a situaciones objetivas excepcionales a solicitud de parte interesada, podrá aceptar, para ciertos casos, soluciones diferentes a las contenidas en el presente reglamento, cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente”; así como la admisión de excepcionalidad respecto al cumplimiento de las Normas Particulares de Endesa en lo referente a las características del conductor.
Vista la respuesta a la consulta formulada por esta Delegación Territorial emitida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas con fecha 21 de noviembre de 2014 sobre la utilización de cable RH5Zl con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio en instalaciones de media tensión de Endesa Distribución Eléctrica, SLU en lugar del RHZl, en la que se concluye que:
• Lo previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, le es aplicable a este tipo de cables, entendiendo que la expresión
“para ciertos casos” del citado Real Decreto se refiere no solo a casos puntuales, sino también a aquellos casos o circunstancias que por adaptación de tecnologías tengan seguridad equivalente comprobada. • Respecto a la aplicación del mismo criterio para considerar la situación de excepcionalidad respecto a las Normas Particulares de Endesa, como dichas normas no pueden contravenir una norma de rango superior y el reglamento estatal si permite excepciones a su cumplimiento, las normas no pueden excluir la posible aplicación de aquellas.
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU. Domicilio: Calle Maestranza, número 6. Málaga. Finalidad: Proyecto de línea subterránea de media tensión a 20 KV denominada “Hacienda”, entre los CD 725 “Banco. Fomento” y CD 70065 “Alarcon Luján”, para distribución de energía eléctrica. Situación: Calles Puerta del Mar y Panaderos. Características: Desmantelamiento de un tramo de líneas entre ARQ_10 hasta
CD 725, con una longitud total de 175 metros. Instalación de tramo de línea subterránea de 20 KV con con-
ductor 18/30 KV del tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección, entre CD 735 y “ARQ_10”, con una longitud de 125 metros. Término municipal afectado: Málaga. Referencia: AT- E-14467.
4. Asimismo, la titular de las instalaciones tendrá en cuenta en ésta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la mismo. Además la titular deberá disponer de todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ante el excelentísimo señor Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.

References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 115