Source: https://it.readkong.com/page/progetto-definitivo-per-la-realizzazione-di-un-impianto-4485704
Timestamp: 2019-09-22 22:58:47+00:00

Document:
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
Pagina creata da Noemi Neri
Comune di OSTELLATO (FE) PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE Potenza = 498.75 kW Relazione tecnica Impianto: FOTOVOLTAICO Soggetto Responsabile: UNI SUN S.r.l. Località: VIA M. RUINI, 10 – REGGIO EMILIA NOVELLARA, 14/12/2009 Il Tecnico (PERITO INDUSTRIALE SIMONE BELLINI) _ _ STUDIO T.E.C. s.r.l. PERITO INDUSTRIALE BELLINI SIMONE VIA MANZONI, 20 NOVELLARA (RE) Tel. 0522 652022 – Fax. 0522 651603 info@studiotec.it Copyright ACCA software S.p.A. Relazione tecnica - Pag. 1
DATI GENERALI Ubicazione impianto Identificativo dell’impianto: IMPIANTO FV 498,75 kWp Indirizzo: VIA BOTTICELLI Comune: OSTELLATO (FE) CAP: 44020 Committente Ragione Sociale UNI SUN S.r.l.
P. IVA 02831220369 Indirizzo VIA M. RUINI, 10 Comune REGGIO EMILIA CAP 42124 Telefono 0522 7951 Fax 0522 232277 E-mail unieco@unieco.it Tecnico Ragione Sociale STUDIO T.E.C. s.r.l. Nome Cognome SIMONE BELLINI Qualifica PERITO INDUSTRIALE Indirizzo VIA MANZONI, 20 Comune NOVELLARA (RE) CAP 42017 Telefono 0522652022 Fax 0522651603 E-mail info@studiotec.it
PREMESSA Il presente lavoro ha come obiettivo la progettazione di un impianto fotovoltaico di potenza 498,75 kWp, beneficiando dei contributi previsti in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (D.M. 19 febbraio 2007 - Nuovo Conto Energia). L’area oggetto di intervento è ubicata in area industriale in località S. Giovanni di Ostellato, tra il raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi, la S.P 32 Luigia e la S.P. 15 Rossonia ed ha una superficie di 10.000 m2 .
Su tale area verrà installato un impianto fotovoltaico a terra (non architettonicamente integrato) di potenza complessiva pari a 498,75 kWp, che garantirà una produzione annua di energia pulita di circa 510.000 kWh, con conseguente riduzione di emissioni di anidride carbonica.
Il generatore fotovoltaico sarà costituito da 2375 moduli in silicio policristallino di potenza unitaria pari a 210 Wp. Valenza dell'iniziativa Con la realizzazione dell’impianto, denominato “IMPIANTO ”, si intende conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: - la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; - nessun inquinamento acustico; - un risparmio di combustibile fossile; - una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.
Attenzione per l'ambiente Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 509 338.80 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni. Risparmio di combustibile Relazione tecnica - Pag. 3
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. Risparmio di combustibile Risparmio di combustibile in TEP Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187 TEP risparmiate in un anno 95.25 TEP risparmiate in 20 anni 1 750.52 Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art.
2 Emissioni evitate in atmosfera Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.
Emissioni evitate in atmosfera Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 496.0 0.670 0.523 0.024 Emissioni evitate in un anno [kg] 252 632.04 341.26 266.38 12.22 Emissioni evitate in 20 anni [kg] 4 643 100.97 6 271.93 4 895.85 224.67 Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2007 Normativa di riferimento Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: - alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF; - alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; - alle prescrizioni del gestore della rete; - alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
L’elenco completo delle norme alla base della progettazione è riportato in Appendice A.
SITO DI INSTALLAZIONE Premessa Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di: - disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; - disponibilità della fonte solare; - fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo); Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico Descrizione del sito Il contesto in cui verrà installato l’impianto è il seguente: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI PRESSO TERRENO Disponibilità della fonte solare Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati “UNI 10349” relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale.
Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di OSTELLATO (FE) avente latitudine 44.7475°, longitudine 11.9419° e altitudine di 2 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [ kWh/m²] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1.28 2.14 3.03 4.83 5.86 6.22 6.64 5.33 4.33 2.97 1.31 0.94 Fonte dati: UNI 10349 Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [ kWh/m²] - Fonte dati: UNI 10349 Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 1 365.10 kWh/m² (Fonte dati: UNI 10349).
Non essendoci la disponibilità, per la località sede dell’impianto, di valori diretti si sono stimati gli stessi mediante la procedura della UNI 10349, ovvero, mediante media ponderata rispetto alla latitudine dei valori di irradiazione relativi a due località di riferimento scelte secondo i criteri della vicinanza e dell’appartenenza allo stesso versante geografico. Relazione tecnica - Pag. 5
La località di riferimento N. 1 è FERRARA avente latitudine 44.8419°, longitudine 11.6167° e altitudine di 9 m.s.l.m.m.. Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2 ] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 4.60 7.70 10.90 17.40 21.10 22.40 23.90 19.20 15.60 10.70 4.70 3.40 Fonte dati: UNI 10349 La località di riferimento N.
2 è ROVIGO avente latitudine 45.0725°, longitudine 11.7928° e altitudine di 7 m.s.l.m.m.. Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2 ] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 3.90 7.40 12.00 16.30 21.60 25.00 25.90 22.00 15.10 9.10 4.80 3.90 Fonte dati: UNI 10349 Fattori morfologici e ambientali Ombreggiamento Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell’investimento. Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a 0.90.
Di seguito il diagramma solare per il comune di OSTELLATO: Fig. 2: Diagramma solare Albedo Inoltre, per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 8477: Valori di albedo medio mensile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 L’albedo medio annuo è pari a 0.20
DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO Procedura di calcolo Criterio generale di progetto Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud e evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati.
Criterio di stima dell’energia prodotta L’energia generata dipende: - dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli); - dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut); - da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; - dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch; - dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).
Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all’unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: Totale perdite [ 1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g per i seguenti valori: a Perdite per riflessione. b Perdite per ombreggiamento. c Perdite per mismatching. d Perdite per effetto della temperatura. e Perdite nei circuiti in continua. f Perdite negli inverter. g Perdite nei circuiti in alternata. Criterio di verifica elettrica In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: Relazione tecnica - Pag.
TENSIONI MPPT Tensione nel punto di massima potenza, Vm a 70 °C maggiore della Tensione MPPT minima. Tensione nel punto di massima potenza, Vm a -10 °C minore della Tensione MPPT massima. Nelle quali i valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. TENSIONE MASSIMA Tensione di circuito aperto, Voc a -10 °C inferiore alla tensione massima dell’inverter. TENSIONE MASSIMA MODULO Tensione di circuito aperto, Voc a -10 °C inferiore alla tensione massima di sistema del modulo. CORRENTE MASSIMA Corrente massima (corto circuito) generata, Isc inferiore alla corrente massima dell’inverter.
DIMENSIONAMENTO Dimensionamento compreso tra il 70% e 120%. Per dimensionamento si intende il rapporto di potenze tra l’inverter e il sottocampo fotovoltaico ad esso collegato.
Impianto Descrizione L’impianto, denominato “IMPIANTO ”, è di tipo grid-connected ed è collegato alla rete elettrica con una connessione “trifase in media tensione”. Ha una potenza pari a 498.75 kW e una produzione di energia annua pari a 509 338.80 kWh , derivante da 2 375 moduli che occupano una superficie di 3 909.37 m², ed è composto da 5 generatori. Scheda tecnica dell'impianto Dati generali Identificativo dell'impianto IMPIANTO FV 498,75 Soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico UNI SUN S.r.l. Indirizzo VIA BOTTICELLI Comune OSTELLATO Provincia FE CAP 44020 Latitudine 44.7475° Longitudine 11.9419° Altitudine 2 m Irradiazione solare annua sul piano orizzontale 1 365.10 kWh/m² Coefficiente di ombreggiamento 0.90 Dati tecnici Superficie totale moduli 3 909.37 m² Numero totale inverter 5 Numero totale moduli 2 375 Energia totale annua 509 338.80 kWh Potenza totale 498.75 kW Potenza fase L1 166.25 kW Potenza fase L2 166.25 kW Potenza fase L3 166.25 kW BOS 74.97 % Relazione tecnica - Pag.
Energia prodotta L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 509 338.80 kWh. Nel grafico si riporta l'energia mensile prodotta dall'impianto: Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto
Specifiche degli altri componenti dell'impianto Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV. FV.02 allegata Cablaggio elettrico Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda agli schemi unifilari allegati Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Identificativo del generatore SOTTOCAMPO 1 Sezione dei cavi in CC 6.0 mm² Cadute di tensione in percentuale 1.16 % Identificativo del generatore SOTTOCAMPO 2 Sezione dei cavi in CC 6.0 mm² Cadute di tensione in percentuale 1.16 % Identificativo del generatore SOTTOCAMPO 3 Sezione dei cavi in CC 6.0 mm² Cadute di tensione in percentuale 1.16 % Identificativo del generatore SOTTOCAMPO 4 Sezione dei cavi in CC 6.0 mm² Cadute di tensione in percentuale 1.16 % Identificativo del generatore SOTTOCAMPO 5 Sezione dei cavi in CC 6.0 mm² Cadute di tensione in percentuale 1.16 % Nota: Il dettaglio dei parametri di dimensionamento è riportato nella scheda tecnica di ogni generatore Analisi dei cavi in CA a valle degli inverter Identificativo dell'impianto IMPIANTO Tipo di isolante PVC V 400.00 V Numero conduttori caricati 2 I 722.54 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 0.00 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 0.00 % Lunghezza 0.0 m Sezione 1.5 mm² Impianto di messa a terra Per l’impianto di terra si rimanda alla TAV.
FV.02 allegata Protezioni Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda agli schemi unifilari allegati Schema elettrico Relazione tecnica - Pag. 11
Il disegno successivo riporta lo schema unifilare in cui sono evidenziati i vari sottosistemi e le
Generatore SOTTOCAMPO 1 Descrizione Il generatore denominato “SOTTOCAMPO 1” ha una potenza pari a 99.75 kW e una produzione di energia annua pari a 101 867.76 kWh, derivante da 475 moduli occupanti una superficie di 781.87 m². Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici Struttura di sostegno Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 25° Orientazione dei moduli (Azimut) 0° Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 368.00 kWh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile 10 000.00 m² Estensione totale utilizzata 10 000.00 m² Potenza totale 99.75 kW Energia totale annua 101 867.76 kWh Dimensionamento inverter 100.25 % Modulo Marca – Modello MOSER BAER PHOTOVOLTAIC - MBPV-CAAP- 210wp Numero totale 475 Numero stringhe 25 Moduli x stringa 19 Superficie totale 781.87 m² Inverter Marca – Modello SIAC - SOLEIL 100kWp Numero totale 1 Dimensionamento inverter Dimensionamento (100.25 %) compreso tra 70.00 % e 120.00 % VERIFICATO Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Tipo di isolante EPR Vm 558.03 V Numero conduttori caricati 2 Im 7.15 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 6.47 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 1.16 % Lunghezza 100.0 m Sezione 6.0 mm² Relazione tecnica - Pag.
Verifiche elettriche In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 °C (454.20 V) maggiore di Vmppt min. (450.00 V) VERIFICATO Vm a -10 °C (638.79 V) minore di Vmppt max. (820.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (900.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corrente max.
generata (193.50 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter (235.00 A) VERIFICATO Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV. FV.02 allegata Generatore SOTTOCAMPO 2
Descrizione Il generatore denominato “SOTTOCAMPO 2” ha una potenza pari a 99.75 kW e una produzione di energia annua pari a 101 867.76 kWh, derivante da 475 moduli occupanti una superficie di 781.87 m². Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici Struttura di sostegno Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 25° Orientazione dei moduli (Azimut) 0° Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 368.00 kWh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile 10 000.00 m² Estensione totale utilizzata 10 000.00 m² Potenza totale 99.75 kW Energia totale annua 101 867.76 kWh Dimensionamento inverter 100.25 % Modulo Marca – Modello MOSER BAER PHOTOVOLTAIC - MBPV-CAAP- 210wp Numero totale 475 Numero stringhe 25 Moduli x stringa 19 Superficie totale 781.87 m² Inverter Marca – Modello SIAC - SOLEIL 100kWp Numero totale 1 Dimensionamento inverter Dimensionamento (100.25 %) compreso tra 70.00 % e 120.00 % VERIFICATO Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Tipo di isolante EPR Vm 558.03 V Numero conduttori caricati 2 Im 7.15 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 6.47 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 1.16 % Lunghezza 100.0 m Sezione 6.0 mm² Verifiche elettriche Relazione tecnica - Pag.
In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 °C (454.20 V) maggiore di Vmppt min. (450.00 V) VERIFICATO Vm a -10 °C (638.79 V) minore di Vmppt max. (820.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (900.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corrente max. generata (193.50 A) inferiore alla corrente max.
dell’inverter (235.00 A) VERIFICATO Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV. FV.02 allegata Generatore SOTTOCAMPO 3
Descrizione Il generatore denominato “SOTTOCAMPO 3” ha una potenza pari a 99.75 kW e una produzione di energia annua pari a 101 867.76 kWh, derivante da 475 moduli occupanti una superficie di 781.87 m². Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici Struttura di sostegno Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 25° Orientazione dei moduli (Azimut) 0° Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 368.00 kWh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile 10 000.00 m² Estensione totale utilizzata 10 000.00 m² Potenza totale 99.75 kW Energia totale annua 101 867.76 kWh Dimensionamento inverter 100.25 % Modulo Marca – Modello MOSER BAER PHOTOVOLTAIC - MBPV-CAAP- 210wp Numero totale 475 Numero stringhe 25 Moduli x stringa 19 Superficie totale 781.87 m² Inverter Marca – Modello SIAC - SOLEIL 100kWp Numero totale 1 Dimensionamento inverter Dimensionamento (100.25 %) compreso tra 70.00 % e 120.00 % VERIFICATO Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Tipo di isolante EPR Vm 558.03 V Numero conduttori caricati 2 Im 7.15 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 6.47 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 1.16 % Lunghezza 100.0 m Sezione 6.0 mm² Verifiche elettriche In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di Relazione tecnica - Pag.
lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 °C (454.20 V) maggiore di Vmppt min. (450.00 V) VERIFICATO Vm a -10 °C (638.79 V) minore di Vmppt max. (820.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (900.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corrente max. generata (193.50 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter (235.00 A) VERIFICATO Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV.
FV.02 allegata Generatore SOTTOCAMPO 4 Descrizione
Il generatore denominato “SOTTOCAMPO 4” ha una potenza pari a 99.75 kW e una produzione di energia annua pari a 101 867.76 kWh, derivante da 475 moduli occupanti una superficie di 781.87 m². Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici Struttura di sostegno Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 25° Orientazione dei moduli (Azimut) 0° Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 368.00 kWh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile 10 000.00 m² Estensione totale utilizzata 10 000.00 m² Potenza totale 99.75 kW Energia totale annua 101 867.76 kWh Dimensionamento inverter 100.25 % Modulo Marca – Modello MOSER BAER PHOTOVOLTAIC - MBPV-CAAP- 210wp Numero totale 475 Numero stringhe 25 Moduli x stringa 19 Superficie totale 781.87 m² Inverter Marca – Modello SIAC - SOLEIL 100kWp Numero totale 1 Dimensionamento inverter Dimensionamento (100.25 %) compreso tra 70.00 % e 120.00 % VERIFICATO Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Tipo di isolante EPR Vm 558.03 V Numero conduttori caricati 2 Im 7.15 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 6.47 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 1.16 % Lunghezza 100.0 m Sezione 6.0 mm² Verifiche elettriche In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: Relazione tecnica - Pag.
TENSIONI MPPT Vm a 70 °C (454.20 V) maggiore di Vmppt min. (450.00 V) VERIFICATO Vm a -10 °C (638.79 V) minore di Vmppt max. (820.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (900.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corrente max. generata (193.50 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter (235.00 A) VERIFICATO Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV. FV.02 allegata Generatore SOTTOCAMPO 5 Descrizione Il generatore denominato “SOTTOCAMPO 5” ha una potenza pari a 99.75 kW e una produzione di energia annua pari a 101 867.76 kWh, derivante da 475 moduli occupanti una superficie di 781.87 m².
Scheda tecnica Dati generali Posizionamento dei moduli Non complanare alle superfici Struttura di sostegno Fissa Inclinazione dei moduli (Tilt) 25° Orientazione dei moduli (Azimut) 0° Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 368.00 kWh/m² Numero superfici disponibili 1 Estensione totale disponibile 10 000.00 m² Estensione totale utilizzata 10 000.00 m² Potenza totale 99.75 kW Energia totale annua 101 867.76 kWh Dimensionamento inverter 100.25 % Modulo Marca – Modello MOSER BAER PHOTOVOLTAIC - MBPV-CAAP- 210wp Numero totale 475 Numero stringhe 25 Moduli x stringa 19 Superficie totale 781.87 m² Inverter Marca – Modello SIAC - SOLEIL 100kWp Numero totale 1 Dimensionamento inverter Dimensionamento (100.25 %) compreso tra 70.00 % e 120.00 % VERIFICATO Analisi dei cavi in CC a monte degli inverter Tipo di isolante EPR Vm 558.03 V Numero conduttori caricati 2 Im 7.15 A Numero circuiti raggruppati a fascio 1 Cadute di tensione 6.47 V Temperatura ambiente 80 °C Cadute di tensione 1.16 % Lunghezza 100.0 m Sezione 6.0 mm² Verifiche elettriche In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: TENSIONI MPPT Vm a 70 °C (454.20 V) maggiore di Vmppt min.
(450.00 V) VERIFICATO Relazione tecnica - Pag. 21
Vm a -10 °C (638.79 V) minore di Vmppt max. (820.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (900.00 V) VERIFICATO TENSIONE MASSIMA MODULO Voc a -10 °C (771.60 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V) VERIFICATO CORRENTE MASSIMA Corrente max. generata (193.50 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter (235.00 A) VERIFICATO Posizionamento dei moduli Per il posizionamento dei moduli fotovoltaici si rimanda alla TAV. FV.02 allegata Strutture di SOSTEGNO dei moduli Il piano dei moduli è inclinato rispetto all’orizzontale di 25° (tilt) e ha un orientamento azimutale a 0° rispetto al sud.
I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato poggiati al piano di campagna mediante zavorre in c.a., come da figura seguente.
Le zavorre verranno poggiate direttamente sul terreno, senza bisogno di realizzare strutture di fondazione. Tale sistema di ancoraggio sarà dimensionato in modo da resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h, con dimensioni in pianta tali da garantire durabilità nel tempo in relazione alle caratteristiche geotecniche del terreno (Vedasi relazione geologica allegata). Sistemazione del terreno e schema di drenaggio Sistemazione del terreno e illustrazione dello schema di drenaggio I lavori prevedono la sistemazione del terreno per la posa delle strutture di appoggio del sistema di fissaggio.
Saranno eseguiti scavi di sbancamento per complessivi 500 m3 per l’asportazione dello strato superficiale di terreno di riporto.
Relazione tecnica - Pag. 23
Successivamente sarà steso uno strato di materiale drenante riciclato (ecosabbia) ed una finitura di inerte di idonea granulometria (stabilizzato), per uno spessore complessivo medio 20 cm, al fine di formare un fondo meccanicamente resistente e che garantisca un idoneo drenaggio delle acque superficiali. Il materiale proveniente dagli scavi giudicato non idoneo ad essere reimpiegato verrà collocato in apposita discarica autorizzata. L’area oggetto di intervento possiede una generale pendenza da Ovest verso Est. Le differenze di quote massime sono modeste e contenute tra 0 e 30 cm.
Sebbene i materiali impiegati e le opere da realizzarsi non modificano l’attuale schema di drenaggio delle acque superficiali, l’intera area sarà sistemata secondo lo schema allegato (Tavola Sistema di Drenaggio Superficiale) Il materiale di riporto verrà steso in modo da creare lungo l’asse Est-Ovest una linea di displuvio, conferendo al terreno una leggera pendenza che non modificherà la velocità di filtrazione nel terreno delle acque meteoriche.
In tal modo l’area sarà suddivisa in due aree: parte Nord e parte Sud. Le acque così raccolte da ciascuna area saranno raccolte a valle da trincee scavate nel terreno ed incanalate in un collettore perimetrale con recapito nella rete fognaria esistente di acque bianche. La Tavola relativa al Sistema di Drenaggio Superficiale allegata mostra il tracciato delle tubazioni, trincee e pozzetti da realizzarsi.
APPENDICE A Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF.
Leggi e decreti Normativa generale: Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggiornato 1-06-2007 Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Direttiva CE n. 77 del 27-09-2001: sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità (2001/77/CE). Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-2007: attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Decreto Legge n. 73 del 18-06-2007: testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n.
73. Decreto Legislativo del 30-05-2008: attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Decreto 2-03-2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Sicurezza: D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; DM 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici. Nuovo Conto Energia: DECRETO 19-02-2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008 Relazione tecnica - Pag.
Norme Tecniche CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria. CEI EN 60904-1(CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente. CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento.
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.
CEI EN 61727 (CEI 82-9): sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete. CEI EN 61215 (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo. CEI EN 61646 (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo.
CEI EN 50380 (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici. CEI 82-25: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione. CEI EN 62093 (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali. CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase). CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni.
CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Serie composta da: CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS). CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): prescrizioni particolari per i condotti sbarre. CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD).
CEI EN 60445 (CEI 16-2): principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.
CEI EN 60529 (CEI 70-1): gradi di protezione degli involucri (codice IP). CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata. CEI 20-19: cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. CEI 20-20: cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V. CEI EN 62305 (CEI 81-10): protezione contro i fulmini.
Serie composta da: CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): principi generali. CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): valutazione del rischio. CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. CEI 81-3: valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato. CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici. CEI 0-3: guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per il D.M. 37/2008. UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati.
CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica. CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2). EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI. CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3).
CEI 64-8, parte 7, sezione 712: sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione. Delibere AEEG Connessione: Delibera ARG/elt 33/08: condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV. Delibera ARG-elt -n.119-08: disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV. Ritiro dedicato: Delibera ARG-elt n. 280-07: modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387-03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239-04.
Servizio di misura: Delibera ARG-elt n. 88-07: disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. Tariffe: Delibera ARG-elt n. 111/06: condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Delibera ARG-elt n.156-07: approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n.
73/07. Allegato A TIV Delibera A RG-elt n. 156-07: testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07. Delibera ARG-elt n. 171-08: definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità per fasce applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero.
Delibera ARG-elt n. 188-08: aggiornamento per l'anno 2009 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Delibera ARG-elt n. 190-08: aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV e al TIT. Delibera ARG-elt n. 191-08: aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti.
Istituzione della componente tariffaria UC7 e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.
Delibera ARG-elt n. 348-07: testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per Relazione tecnica - Pag. 27
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Delibera ARG-elt n. 349-07: prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la emunerazione agli esercenti la maggior tutela.
Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV).
Delibera ARG-elt n. 353-07: aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. TICA: Delibera ARG-elt n.90-07: attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 161-08: modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 179-08: modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. TISP: Delibera ARG-elt n. 188-05: definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n.
188/05).
Delibera ARG-elt n. 260-06: modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Delibera ARG-elt n. 74-08 TISP: testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP). Delibera ARG-elt n. 184-08: disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica. Delibera ARG-elt n.1-09: attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.
TEP: Delibera EEN 3/08: aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Prezzi minimi: Delibera ARG-elt n. 109-08: revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07. Agenzia delle Entrate
Circolare n. 46/E del 19/07/2007: articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. Circolare n.
66 del 06/12/2007: tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione. Circolare n. 38/E del 11/04/2008: articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate. Risoluzione n. 21/E del 28/01/2008: istanza di Interpello– Aliquota Iva applicabile alle prestazioni di servizio energia - nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, d.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Alfa S.p.A. Risoluzione n. 22/E del 28/01/2008: istanza di Interpello - Art.
7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29 dicembre 2003.
Risoluzione n. 61/E del 22/02/2008: trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. Risoluzione n. 13/E del 20/01/2009: istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Risoluzione n. 20/E del 27/01/2009: interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 , DM 2 febbraio 2007.
Agenzia del Territorio Risoluzione n.
3/2008: accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici. GSE Guida al nuovo Conto Energia, ed. 3 - marzo 2009. Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico. Regole tecniche sulla disciplina dello scambio sul posto, ed. 1. Estratto della risoluzione della Agenzia delle Entrate: “trattamento fiscale del contributo in conto scambio di cui alla delibera AEEG n.74/2008“. I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.
Relazione tecnica - Pag. 29
APPENDICE B Definizioni - Rete Elettrica Distributore Persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di attività e procedure che determinano il funzionamento e la pianificazione della rete elettrica di distribuzione di cui è proprietaria. Rete del distributore Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT alla quale possono collegarsi gli utenti. Rete BT del distributore Rete a tensione nominale superiore a 50 V fino a 1.000 V compreso in c.a. Rete MT del distributore Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V in c.a. fino a 30.000 V compreso. Utente Soggetto che utilizza la rete del distributore per cedere o acquistare energia elettrica.
Gestore di rete Il Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l’impianto (Deliberazione dell’AEEG n. 28/06).
Gestore Contraente Il Gestore Contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico (Deliberazione dell’AEEG n. 28/06). Soggetto responsabile Il soggetto responsabile è la persona fisica o giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico. Definizioni - Impianto Fotovoltaico Angolo di inclinazione (o di Tilt) Angolo di inclinazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al piano orizzontale (da IEC/TS 61836).
Angolo di orientazione (o di azimut) L’angolo di orientazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al meridiano corrispondente.
In pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all’orientazione verso SUD (per i siti nell’emisfero terrestre settentrionale) o verso NORD (per i siti nell’emisfero meridionale). Valori positivi dell’angolo di azimut indicano un orientamento verso ovest e valori negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 61194). BOS (Balance Of System o Resto del sistema) Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici. Generatore o Campo fotovoltaico Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277). Cella fotovoltaica Dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare (CEI EN 60904-3).
Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di valore proporzionale alla radiazione incidente su di esso.
Condizioni di Prova Standard (STC) Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3): – Temperatura di cella: 25 °C ±2 °C. – Irraggiamento: 1000 W/m2, con distribuzione spettrale di riferimento (massa d’aria AM 1,5). Effetto fotovoltaico Fenomeno di conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel campo della luce visibile e, in particolare, della radiazione solare) in energia elettrica mediante formazione di coppie elettrone- lacuna all’interno di semiconduttori, le quali determinano la creazione di una differenza di potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad un circuito esterno.
Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico Rapporto fra la potenza nominale del generatore e l’irraggiamento solare incidente sull’area totale dei moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie (espressa in m2 ), intesa come somma dell’area dei moduli. Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell’irraggiamento solare standard (1000 W/m2) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice.
Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.c. dal generatore fotovoltaico e l’energia solare incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo. Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.a. dall’impianto fotovoltaico e l’energia solare incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo. Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico L’energia elettrica (espressa in kWh) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter) Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l’effetto fotovoltaico; esso è composto dall’insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore. Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato alla rete del distributore.
Inseguitore della massima potenza (MPPT) Dispositivo di comando dell’inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di massima potenza.
Esso può essere realizzato anche con un convertitore statico separato dall’inverter, specie negli impianti non collegati ad un sistema in c.a. Energia radiante Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche. Irradiazione Rapporto tra l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie. Irraggiamento solare Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale intensità è pari all’integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro solare (CEI EN 60904-3). Modulo fotovoltaico Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante (CEI EN 60904-3).
Modulo fotovoltaico in c.a. Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sua uscita è solo in corrente alternata: non è possibile l’accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712). Pannello fotovoltaico Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili (CEI EN 61277). Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento) Differenza fra la potenza totale dei dispositivi fotovoltaici connessi in serie o in parallelo e la somma delle potenze di ciascun dispositivo, misurate separatamente nelle stesse condizioni. Deriva dalla differenza fra le caratteristiche tensione corrente dei singoli dispositivi e viene misurata in W o in percentuale rispetto alla somma delle potenze (da IEC/TS 61836).
Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC). Relazione tecnica - Pag. 31
Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo generatore fotovoltaico. Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC).
Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente continua dello stesso e riportata alle Condizioni di Prova Standard (STC) secondo definite procedure (CEI EN 61829). Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in kW) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.
Radiazione solare Integrale dell’irraggiamento solare (espresso in kWh/m2 ), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 60904-3). Sottosistema fotovoltaico Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso (vedi par. 4.4.1). Stringa fotovoltaica Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d’uscita desiderata. Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT) Temperatura media di equilibrio di una cella solare all’interno di un modulo posto in particolari condizioni ambientali (irraggiamento: 800 W/m2 , temperatura ambiente: 20 °C, velocità del vento: 1 m/s), elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a mezzogiorno solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3).
Articolo 2 (D-M. 19-02-07) a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d); d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1; e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica; f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: g1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o
ceduta con la rete; g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti; h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti; i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k); k) produzione aggiuntiva di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento; l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del D.
Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni; r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Articolo 2, comma 2 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9, comma 1 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) L'attività di distribuzione Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Relazione tecnica - Pag. 33
Definizione di Edificio: ”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.
(D. Lgs. n. 19219 agosto 2005, , articolo 2).
APPENDICE C Moduli utilizzati DATI GENERALI Codice M.D.001 Marca MOSER BAER PHOTOVOLTAIC Modello MBPV-CAAP-210wp Tipo materiale Si policristallino Prezzo [€] 0.00 CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC Potenza di picco [W] 210.0 W Im [A] 7.15 Isc [A] 7.74 Efficienza [%] 12.70 Vm [V] 29.37 Voc [V] 36.36 ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE Coeff. Termico Voc [V/°C] -0.1214 Coeff. Termico Isc [A/°C] 0.000 NOCT [°C] 0.0 Vmax [V] 1 000.00 CARATTERISTICHE MECCANICHE Lunghezza [mm] 1 661.00 Larghezza [mm] 991.00 Spessore [mm] 40.00 Peso [kg] 19.50 Numero celle 20 Relazione tecnica - Pag. 35
APPENDICE D Inverter utilizzati DATI GENERALI Codice I.249 Marca SIAC Modello SOLEIL 100kWp Tipo fase Trifase Prezzo [€] 0.00 PARAMETRI ELETTRICI IN INGRESSO VMppt min [V] 450.00 VMppt max [V] 820.00 Imax [A] 235.00 Vmax [V] 900.00 Max potenza FV [W] 110 000 Numero Mppt 1 PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA Potenza nominale [W] 100 000 Tensione nominale [V] 400 Max efficienza [%] 98.50 Distorsione arm ] 3 Frequenza [Hz] 50÷60 Efficienza euro [%] 98.30 CARATTERISTICHE MECCANICHE Dimensioni LxPxH [mm] 1280x1835x830 Peso [kg] 900.00 CERTIFICAZIONI Certificazioni DK 5470, CEI 11-20 GARANZIE Garanzia prodotto 5 anni Estensione garanzia 10 anni NOTE Note Numero di ingressi: 3; Livello di protezione: IP 21.
INDICE DATI GENERALI 2 Ubicazione impianto 2 Committente 2 Tecnico 2 PREMESSA 3 Valenza dell'iniziativa 3 Attenzione per l'ambiente 3 Risparmio di combustibile 3 Emissioni evitate in atmosfera 4 Normativa di riferimento 4 SITO DI INSTALLAZIONE 5 Premessa 5 Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico 5 Descrizione del sito 5 Disponibilità della fonte solare 5 Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale 5 Fattori morfologici e ambientali 6 Ombreggiamento 6 Albedo 6 DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 7 Procedura di calcolo 7 Criterio generale di progetto 7 Criterio di stima dell’energia prodotta 7 Criterio di verifica elettrica 7 Impianto 9 Descrizione 9 Scheda tecnica dell'impianto 9 Energia prodotta 10 Specifiche degli altri componenti dell'impianto 11 Posizionamento dei moduli 11 Cablaggio elettrico 11 Impianto di messa a terra 11 Protezioni 11 Schema elettrico 11 Generatore SOTTOCAMPO 1 13 Descrizione 13 Scheda tecnica 13 Verifiche elettriche 14 Posizionamento dei moduli 14 Generatore SOTTOCAMPO 2 14 Descrizione 15 Scheda tecnica 15 Verifiche elettriche 15 Posizionamento dei moduli 16 Relazione tecnica - Pag.
Generatore SOTTOCAMPO 3 16 Descrizione 17 Scheda tecnica 17 Verifiche elettriche 17 Posizionamento dei moduli 18 Generatore SOTTOCAMPO 4 18 Descrizione 18 Scheda tecnica 19 Verifiche elettriche 19 Posizionamento dei moduli 20 Generatore SOTTOCAMPO 5 20 Descrizione 20 Scheda tecnica 21 Verifiche elettriche 21 Posizionamento dei moduli 22 Strutture di SOSTEGNO dei moduli 22 Sistemazione del terreno e schema di drenaggio 23 APPENDICE A 25 Leggi e decreti 25 Norme Tecniche 26 Delibere AEEG 27 Agenzia delle Entrate 28 Agenzia del Territorio 29 GSE 29 APPENDICE B 30 Definizioni - Rete Elettrica 30 Definizioni - Impianto Fotovoltaico 30 APPENDICE C 35 Moduli utilizzati 35 APPENDICE D 36 Inverter utilizzati 36 INDICE 37
SCHEDA TECNICA MODULO FOTOVOLTAICO Relazione tecnica - Pag. 39
SCHEMI UNIFILARI Relazione tecnica - Pag. 41
PROGETTO ESECUTIVO →
ALLEGATO 3 →
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA →
La tua guida per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) →
La nuova NATO - di Alessandro Iacuelli →
Il fumo nuoce gravemente alla salute. →
Scopriamo insieme... il Brasile →
COMUNE DI MONTECENERI →
Presentazione Messe Frankfurt - ISH →
Relazione e calcolo impianto fotovoltaico - Gara n - Comune di Prato →
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA →
2G. Referenze. - 2G. Cogenerazione. →
CONTO ENERGIA →
PROGETTO DEFINITIVO →

References: art.
2
 articolo 7
 art. 7
 articolo 1
 Art.
7
 Art. 11
 Art. 11
 art.9

Articolo 2
 Articolo 2

Art. 9
 articolo 2