Source: http://docplayer.cz/2779302-Pochozi-trafostanice-www-betonbau-cz.html
Timestamp: 2016-10-26 14:05:35+00:00

Document:
⭐POCHOZÍ TRAFOSTANICE.
POCHOZÍ TRAFOSTANICE.
Download "POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz"
1 POCHOZÍ TRAFOSTANICE2 PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových prvků stejného průřezu, ale rozdílné délky. Čísla typového označení odrážejí rozměry půdorysu. Při konstantní šířce 2,5 m se délky mění od 2,4 m do 6,4 m v krocích 0,6 m. Světlá výška je 3,2 m. Při použití mezipodlahy je světlá výška obslužného prostoru obecně 2,4 m a výška kabelového sklepa 0,8 m. Řada UF 30 Konstrukce obdobná jako u řady UF 25, ale konstantní šířka je 3,0 m (přesně 2,98 m resp. 3,02 m - viz. obr. níže). Informace o dalších výrobkových řadách vyráběných v ostatních závodech Betonbau (v Německu) získáte na Informace o možnostech výroby buněk nestandardních rozměrů získáte kontaktováním odpovědných pracovníků Betonbau.3 PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Variabilita trafostanic Typické provedení mezistěn Variabilita stanic je umožněna a) volbou počtu, velikostí a umístěním dveří a volbou počtu, velikostí a umístěním ventilačních elementů b) volbou počtu, velikostí a umístěním mezistěn c) volbou druhu mezipodlahy (překližková/betonová) d) volbou typu a umístění průchodek pro vnější kabeláž e) volbou typu střechy (plochá vanová, sedlová, valbová a jiné) a typu její krytiny a provedením a umístěním svodů dešťové vody f) volbou povrchové úpravy (syntetická omítka, palubky a jiné obklady popř. zateplení) a jejího barevného provedení Příklady provedení mezistěn4 ZÁKLADNÍ POPIS STANIC UF Základní charakteristiky stanic Betonové objekty řady UF tvoří stavební část transformačních a spínacích stanic. Obsluha elektrotechnologie se provádí zevnitř stanice - stanice se označují jako pochozí. Transformátor(y) jsou obvykle umístěné na ocelových profi lech (trafokolejnicích) a jejich případná výměna se provádí dveřmi stanice - trafokomory. VN a NN rozváděče jsou umístěné na mezipodlaze rozvodny, která je od trafokomory obvykle oddělená betonovou příčkou a je přístupná samostatnými dveřmi. Stanice řady UF umožňují: instalaci olejových i suchých transformátorů až do výkonu 2,5 MVA instalaci VN rozvaděčů izolovaných SF6 nebo vzduchem do 35 kv kompaktních i modulárních instalaci NN rozvaděčů skříňové nebo nástěnné konstrukce instalaci skříní měřených přístupných i z vnějšku (USM umístěné ve výřezu obvodové stěny) instalaci do stavebního lože se štěrkovou podkladní vrstvou instalaci elektrotechnologie ve výrobním závodě Dopravu a montáž (včetně jeřábu) zajišťuje standardně výrobce stanice (Betonbau). Uživatel zajišťuje přípravu stavebního lože a provedení vnější kabeláže a vnějšího uzemnění. Stanice jsou pro většinu standardních VN rozvaděčů zkoušeny na odolnost proti obloukovému zkratu podle ČSN EN podrobnější informace pro konkrétní stanice a konkrétní VN rozváděče získáte u výrobce (Betonbau). Základní technický popis Stavební část Stanice řady UF jsou železobetonové buňky, které jsou tvořeny monolitickou prostorovou buňkou a samostatně vyráběnou (a v případě potřeby odmontovatelnou) střechou. Vnitřní rozdělení prostoru stanice zajišťují betonové mezistěny (popř. kovové sítové zábrany). Podzemní část stanice je oleji a vodě nepropustná - prostor pod transformátorem vytváří olejovou záchytnou jímku. Standardně je používán vysoce kvalitní beton vodostavebný, mrazuvzdorný, pro prostředí XC4, XD1, XF1, XA1 (dle ČSN EN 206-1). Výztuž je svařena a spojena do uzemňovacího bodu Standardní ploché betonové střechy mají odtok dešťové vody podle dohody (místo a způsob odvodu (na povrch / do kanalizace). Dveře a ventilační prvky jsou standardně hliníkové, eloxované. Mezipodlahy rozvoden jsou buď překližkové, nebo betonové, transformátory jsou obvykle umístěné na ocelových profi lech (variantně na betonové podlaze). Kabelové prostupy jsou realizovány kabelovými průchodky (typ, velikost, počet a místo podle dohody). Větrání stanice je přirozené - ventilačními prvky dimenzovanými podle výkonu stanice. Umístění dveří a ventilačních prvků je provedeno podle dohody s uživatelem stanice, protože má vliv na požárně bezpečnostní řešení (dodržení odstupových vzdáleností od požárně otevřených ploch stanice) a ochranu zdraví před hlukem (hluk transformátoru se šíří ze stanice zejména dveřmi a ventilačními prvky trafokomory).5 ZÁKLADNÍ POPIS STANIC UF Elektrotechnologie Stanice se obvykle už v závodě výrobce (Betonbau) osadí elektrotechnologií typu a parametrů podle dohody s uživatelem. Už v závodě výrobce stanice se tedy namontují VN rozváděč(e), NN rozváděč(e) a transormátor(y) popř. doplňující komponenty (USM, měřící transformátory, kompenzační kondenzátory, indikátory zkratového proudu, UPS apod.) a provedou se vnitřní propoje. Dále výrobce zhotoví vnitřní zemnící okruh, který propojuje navzájem zemnící body elektrotechnologie a kovové neživé části stanice (armování betonu, dveře, ostatní kovové konstrukce). Vnitřní zemnící okruh je vyveden vně stanice dvěma izolovanými zemnícími průchodkami (poloha podle dohody). Stanice mají vnitřní osvětlení popř. zásuvkový okruh(y). Požární bezpečnost Stanice tvoří obvykle jeden požární úsek s požární odolností 90 min. Dveře a ventilační prvky jsou požárně otevřené plochy. Ochrana životního prostředí Podzemní část stanice je oleji a vodě nepropustná. Doprava a montáž stanice do stavebního lože Standardně provádí výrobce stanice (Betonbau) Soulad s normami Stanice jsou vyráběny v souladu s ČSN EN a ČSN EN Stanice jsou z hlediska norem bezpečné a to včetně odolnosti proti obloukovému zkratu pro většinu běžných typů VN rozvaděčů. Další informace získáte kontaktováním pracovníků výrobce (Betonbau) popř. na6 pro UF 25247 pro UF 25308 pro UF 25369 pro UF 254210 pro UF 254811 pro UF 255412 pro UF 256013 pro UF 302414 pro UF 303015 pro UF 303616 pro UF 304217 pro UF 304218 pro UF 304819 pro UF 304820 pro UF 305421 pro UF 305422 pro UF 306023 pro UF 306024 pro UF 306625 pro UF 306626 pro UF 307227 pro UF 307228 pro UF 307829 pro UF 307830 pro UF 308431 pro UF 308432 OBSAH CD Pochozí stanice UF 2524 Pochozí trafostanice UF 2530 Pochozí trafostanice UF 2536 Pochozí trafostanice UF 2542 Pochozí trafostanice UF 2548 Pochozí trafostanice UF 2554 KOMPAKTNÍ A POCHOZÍ TRAFOSTANICE Pochozí trafostanice UF 2560 Pochozí trafostanice UF 3024 Pochozí stanice UF 3030 Pochozí spínací stanice UF 3036 Pochozí trafostanice UF 3042 var.1 Pochozí trafostanice UF 3042 var.2 Pochozí trafostanice UF 3048 var.1 Pochozí trafostanice UF 3048 var.2 Pochozí trafostanice UF 3054 var.1 Pochozí trafostanice UF 3054 var.2 Pochozí trafostanice UF 3060 var.1 Pochozí trafostanice UF 3060 var.2 Pochozí trafostanice UF 3066 var.1 Pochozí trafostanice UF 3066 var.2 Pochozí trafostanice UF 3072 var.1 Pochozí trafostanice UF 3072 var.2 Pochozí trafostanice UF 3078 var.1 Pochozí trafostanice UF 3078 var.2 Pochozí trafostanice UF 3084 var.1 Pochozí trafostanice UF 3084 var.2 + Kompaktní trafostanice řady UK Betonbau s.r.o. Průmyslová 698/5a Praha 10 - Malešice CZ Tel Fax: Betonbau GmbH & Co. KG Schwetzinger Str Waghäusel Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Im Nördernfeld Bockenem Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Einsteinstraße Kösching Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Industriestraße Schkeuditz Tel / Fax / Podobné dokumenty
DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň
P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský Více DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008
DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1 Více Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru
Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických Více F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé Více PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD
PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých Více Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek Více ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě
STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel: Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3
Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ Více B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... Více PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz Více TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK
TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................ Více ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová Více Obchodní centrum Kyjov
Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam Více MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3, Více Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR
Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.1.4 I. TECHNICKÁ Více TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem Více F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu
Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha Více 1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20
Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky... Více RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů Více Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008 Více MEg 30 přenosné provedení PQ-NN
MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika................................. Více ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK
systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM Více Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie
Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti Více Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského Více KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky
KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8 Více BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK
BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí Více Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS
Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé Více Architektonicko - stavební část:
Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 100
 zákona č. 163
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100
 zákona č. 100