Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/it/vari-knx-t-1074.html
Timestamp: 2020-05-27 22:58:27+00:00

Document:
Vari KNX T - Elsner Elektronik
Home > Vari KNX T
Sensore di temperatura/combinando per KNX
I sensori Vari KNX T per il sistema bus dell'edificio KNX rilevano la temperatura. Altri modelli misurano anche l'umidità dell'aria e la pressione atmosferica.
Tutti i valori misurati possono essere utilizzati per il controllo delle uscite di comando in base alle soglie impostate. Mediante le porte logiche AND e OR è possibile associare gli stati. I moduli multifunzione modificano all'occorrenza i dati iniziali, mediante i calcoli, l'interrogazione di una condizione o la conversione dei tipi di Datapoint.
I sensori hanno un regolatore PI integrato e una compensazione estiva per raffreddamento.
All'interno del compatto alloggiamento sono situati il sistema dei sensori, l'elettronica di valutazione ed i dispositivi elettronici di accoppiamento bus.
N. 70385 Vari KNX T Sensore di temperatura con compensazione estiva e regolatore di temperatura
N. 70386 Vari KNX TH Sensore per temperatura e umidità con compensazione estiva, regolatore temperatura/ventilazione, punto di rugiada
N. 70388 Vari KNX TH-D Sensore per temperatura, umidità e pressione atmosferica con compensazione estiva, regolatore temperatura/ventilazione, punto di rugiada
Sensori con rilevazione di luminosità: si veda Sensori combinati di luminosità Vari KNX 3L
Misura della temperatura con il calcolo del valore misto. Ottenuto dalla combinazione tra il valore misurato ed il valore esterno, le proporzioni vengono definite in percentuale
Regolatore PI per il riscaldamento (mono o bifase) ed il raffreddamento (mono o bifase), in base alla temperatura. Regolazione in base ai valori predefiniti separati o alla temperatura predefinita base
Compensazione estiva per raffreddamento. Mediante una curva caratteristica la temperatura nominale nel locale viene adattata a quella esterna, definendo i rispettivi valori minimo e massimo
8 porte logiche AND e 8 OR ciascuna con 4 ingressi. Le azioni di comando stesse, nonché i 16 ingressi logici, in forma di oggetti di comunicazione, possono essere usati come ingressi per le porte logiche. L'uscita di ogni porta può essere configurata, opzionalmente, come 1 bit oppure come 2 x 8 bit
8 moduli multifunzione (calcolatori) per la modifica dei dati iniziali mediante i calcoli, l'interrogazione di una condizione o la conversione dei tipi di Datapoint
Rilevamento dell’umidità (relativa, assoluta) con il calcolo del valore misto. Ottenuto dalla combinazione tra il valore misurato ed il valore esterno, le proporzioni vengono definite in percentuale. Con il bus viene inoltre indicato, se i valori rientrano nel range stabilito per il comfort climatico interno ottimale (DIN 1946). Viene calcolato il punto di condensazione
Regolatore PI per la ventilazione, in base all'umidità dell'aria: Deumidificare/umidificare (monofase) o deumidificare (mono o bifase)
I quattro comparatori di grandezze regolanti forniscono i valori minimo, massimo o medio. Rispettivamente 5 ingressi per i valori ricevuti tramite gli oggetti di comunicazione
Rilevamento della pressione atmosferica: Il valore fornito indica la pressione ambiente normale o, in alternativa, la pressione barometrica
Colore Bianco / tranlucido
Dimensioni ca. 65 × 80 × 30 (L × A × P, mm)
Oggetti di comunicazione 212
Campo di misura del sensore di temperatura -30°C … +50°C
Temperatura ambiente Funzionamento -25°C … +80°C, Stoccaggio -45°C … +105°C
Oggetti di comunicazione 294
Campo di misura del sensore di temperatura -25...+80°C
Campo di misura del sensore di umidità 0% UR … 100% UR
Temperatura ambiente Funzionamento -25°C … +80°C, Stoccaggio -45°C … +85°C
Oggetti di comunicazione 328
Campo di misura del sensore di pressione 300 mbar … 1.100 mbar
Fascetta in acciaio inox per il montaggio su sostegno
Manuale (italiano, tedesco, inglese, francese o spagnolo) da scaricare
Vari KNX T, TH, TH-D Scheda Tecnica N. articolo 70385-86, 70388
Versione 11.03.2019 IT pdf
Vari KNX T, TH, TH-D Manuale N. articolo 70385-86, 70388
Vari KNX 3L-T Applikation 1.0 N. articolo 70383
Versione 15.12.2016 D, EN, FR, IT, ES zip
Vari KNX 3L-TH Applikation 1.0 N. articolo 70384
Vari KNX T Applikation 1.0 N. articolo 70385
Vari KNX GPS Applikation 1.0 N. articolo 70387
Vari KNX TH-D Applikation 1.0 N. articolo 70388
Vari KNX 3L-TH-D Applikation 1.0 N. articolo 70389
Vari KNX 3L-TH-D GPS Applikation 1.0 N. articolo 70390
Vari KNX TH Applikation 1.0 N. articolo 70386

References: articolo 70385
 articolo 70385
 articolo 70383
 articolo 70384
 articolo 70385
 articolo 70387
 articolo 70388
 articolo 70389
 articolo 70390
 articolo 70386