Source: http://www.retel.sk/33/stn-07-0703-plynove-kotolne-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAKTY7gNHvWKAsHuKR7D4YciG6x0sQP9Htw/?serp=1&version_year=2015&uri_view_type=18
Timestamp: 2018-05-22 19:14:57+00:00

Document:
STN 07 0703 - Plynové kotolne | Retel
6.7.2015, Ing.Tibor Dobšony , Zdroj: Verlag Dashöfer
5.8.2.3 STN 07 0703 - Plynové kotolne
Ing.Tibor Dobšony
Popis zisteného nedostatku
Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená
Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu
čl. 29 STN 07 0703
V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne
Plynová kotolňa nie je opatrená dverami so zatváračom
Kotolňa I. (resp. II.) kategórie bez výfukových plôch nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu
Kotolňa I. (resp. II.) kategórie nemá havarijné vetranie
Kotolňa, v ktorej je umiestnené regulačné a odberné meracie zariadenie, nemá 6-násobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu
Neuzatvárateľné vetracie otvory kotolne typovej regulačnej stanice nemá otvory s predpísanou veľkosťou
V kotolni I. (a II.) kategórie umiestnenej pod zhromažďovacím priestorom nie sú inštalované indikátory úniku plynu
čl. 31 STN 07 0703
V kotolni I. (a II.) kategórie bez výfukových plôch nie sú inštalované indikátory úniku plynu
čl. 34 STN 07 0703
Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne nie je opatrená bezpečnostným vypínaním
čl. 38 STN 07 0703
Bezpečnostné vypínanie elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne je umiestnená na nevhodnom mieste
Plynové potrubia a armatúry v kotolni nie sú uzemnené
čl. 39 STN 07 0703
Pripojenie ďalšieho odberného zariadenia prevádzkovateľa kotolne je napojené za hlavným uzáverom plynu kotolne
čl. 51 STN 07 0703
Plynovod v inštalačnej šachte má rozoberateľné spoje
čl. 60 STN 07 0703
Plynovod nie je v plnom rozsahu prístupný ku kontrole
Priestor, ktorým je plynovod vedený nie je vetrateľný
Plynovod je vedený po obvodovom plášti budovy v nedostatočnej vzdialenosti od otvorov v stene
čl. 61 STN 07 0703
Plynovod vedený po obvodovom plášti budovy má rozoberateľné spoje
Plynovod vedený po obvodovom plášti budovy nie je uzemnený
Pred hadicou na prívode plynu pre kotolňu na plávajúcom zariadení nie je inštalovaný mechanický ručný uzáver a bezpečnostný rýchlouzáver
čl. 62 STN 07 0703
Nízkotlakový plynovod vedený v chránenej únikovej ceste má rozoberateľné spoje
čl. 65 STN 07 0703
Hlavný uzáver kotolne nie je umiestnený mimo kotolne na ľahko prístupnom mieste
čl. 67 STN 07 0703
Prístupová cesta k hlavnému uzáveru kotolne nie je vyznačená
V kotolni s prevádzkovým tlakom na prívode plynu nad 0,1 MPa nie je hlavný uzáver kotolne opatrený diaľkovým ovládaním z miesta obsluhy
čl. 69 STN 07 0703
V kotolni s prevádzkovým tlakom na prívode plynu nad 0,1 MPa nie sú inštalované indikátory prítomnosti plynu v ovzduší
čl. 70 STN 07 0703
V kotolni I. kategórie bez výfukových plôch nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka
čl. 71 STN 07 0703
V kotolni I. kategórie pod zhromažďovacím priestorom nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka
V kotolni II. kategórie bez výfukových plôch nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka
V kotolni II. kategórie pod zhromažďovacím priestorom nie sú horáky opatrené dvomi uzávermi s odvzdušnením meedzikusu zariadením na automatickú kontrolu a stráženie tesnosti uzáveru do horáka
Na konci prívodu plynu pred hlavným uzáverom kotla nie je inštalované odvzdušňovacie zariadenie s výfukovým potrubím
čl. 72 STN 07 0703
Na regulačné odberné meracie zariadenie kotolne sú pripojené aj iné spotrebiče, než na ktoré je určené
čl. 85 STN 07 0703
Dvere na miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne sa neotvárajú smerom von do vetrateľného priestoru
čl. 86 bod b) STN 07 0703
Miestnosť regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nemá vetranie podľa STN 38 6417
čl. 86 bod c) STN 07 0703
Elektrické zariadenia miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nie sú prevedené do Zóny 2
čl. 86 bod d) STN 07 0703
Prestupy plynového potrubia cez stenu miestnosti regulačného a odberného meracieho zariadenia kotolne nie sú utesnené
čl. 86 bod g) STN 07 0703
Voľný priestor okolo regulačného a odberného meracieho zariadenia umiestneného priamo v kotolni nie je dostatočne veľký pre bezpečnú údržbu a výmenu armatúr
čl. 91 STN 07 0703
Armatúry regulačného a odberného meracieho zariadenia umiestneného priamo v kotolni nie sú prístupné z podlahy kotolne a nie je k dispozícii pevná pracovná plošina
BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľa
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené riziká
Účtovanie nevyfakturovaných dodávok v roku 2018
Nárok na prestávku v práci
Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)
Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom
Krátenie doplatku výrobcom z OZE a zvýšenie ceny za elektrinu
Vodiče PEN, PEL a PEM

References: čl. 29

čl. 31

čl. 34

čl. 38

čl. 39

čl. 51

čl. 60

čl. 61

čl. 62

čl. 65

čl. 67

čl. 69

čl. 70

čl. 71

čl. 72

čl. 85

čl. 86

čl. 86

čl. 86

čl. 86

čl. 91