Source: http://legislacion.derecho.com/orden-31-mayo-1982-ministerio-de-industria-y-energia-116197
Timestamp: 2016-10-24 09:52:35+00:00

Document:
ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos
ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos Mis Leyes
ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos Estado	:
BOE 149/1982	Fecha Disposición	:
31/05/1982	Fecha Publicación	:
23/06/1982	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA	ANEXO CAPITULO PRIMERO Generalidades Articulo 1. Campo de aplicación. CAPITULO II Tramitación administrativa CAPITULO III Diseño y construccion CAPITULO IV Elementos de seguridad y estanquidad CAPITULO V Pruebas de preslon inicial y periódicas y grado de llenado CAPITULO VI Placas y etiquetas CAPITULO VII Aerosoles CAPITULO VIII Extintores instalados en vehículos de transporte CAPITULO IX Responsabilidades ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos
El Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, establece que por el Ministerio de Industria y Energía se aprobaran las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias que desarrollen sus previsiones normativas. En consecuencia se ha elaborado la Instrucción Tecnica MIEAP5 referente a los extintores de incendios. En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: Primero.- Se aprueba la adi unta Instrucción Tecnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 82.080 y 62.081, relativas al calculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos. Segundo.- Esta ITC sera exigible a todos los extintores que se presenten para registro de tipo en las Direcciones Provinciales de Industria y Energía u Organismos competentes de las Comunidades Autónomas, a partir de un mes, contado desde la fecha de publicación de esta Orden en el ,. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- Los tipos de extintores que hayan sido registrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden se adaptaran a lo establecido en la misma en un plazo de dos años, contados a partir de su publicación. Transcurrido el plazo sin que dicha adaptación se haya efectuado no podran continuar fabricandose dichos extintores. Segunda.- Los fabricantes, importadores y recargadores de extintores deberan adaptarse a lo que se establece en esta ITC en un plazo de seis meses, contados desde la fecha de su publicación. DISPOSICION ADICIONAL Las competencias que en esta Orden se atribuyen a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía se entenderan referidas, en el ambito de las Comunidades Aut6nomas, a los Organos equivalentes a las mismae. Madrid, 31 de mayo de 1982.- Bayón Mariné. ANEXO Instruccion Tecnica Complementaria MIE.AP5, sobre extintores de incendios CAPITULO PRIMERO Generalidades Articulo 1. Campo de aplicación. Todas las exigencias, inspecciones técnicas y ensayos prescritos en esta Instrucción seran de aplicación, en la forma que en la misma se indica, a los extintores fijos y móviles. Art. 2. Definiciones 1. Extintor.- Es un aparato aut6nomo que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse por una presurización interna permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar. 2. Extintor portatil,- Es un extintor concebido para ser llevado y utilizado a mano y que en condiciones de funcionamiento tiene una masa igual o inferior a 23 kilogramos. 3. Agente extintor.- Es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la extinción. 4. Presión máxima de servicio.- Para los extintores permanentemente presurizados, definidos en el articulo 3 C punto 1, se entenderá como tal la presión interior del aparato cuando esta cargado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sometido a la temperatura máxima de servicio, que como mínimo sera de 60 C. Para extintores sin presión, permanente, definidos en el articulo 3., punto 2. sera la presión interior que adquiere el extintor de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en el momento de su utilización estando todos sus orificios cerrados y a la temperatura maxima de servicio que como minimo sera. de 60 C. 5. Fabricante.- Es la persona física o jurídica que fabrica el extintor, cumple las exigencias establecidas en el artículo 3 del Reglamento de Aparatos a Presión y en el articulo 5 de esta ITC y tiene registrado su tipo en el centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria y Energía. 6. Importador.- Es la persona física o jurídica autorizada por un fabricante cuyo centro productivo no radique en España, para la distribución y venta de los extintores por el fabricados. Dicho importador actuara como representante autorizado del fabricante en lo relativo a registro de tipo, retimbrados y recargas. 7. Recargador.- Es la persona fisica o juridica que cumpliendo las condiciones que mas adelante se determinan realiza la recarga de los extintores. 8. Usuario- Es la persona fisica o jurídica que tiene el extrintor Art. 3. Clasificación de los extintores. En función del procedimlento de impulsión del agente extintor se clasifican en: 1, Extintores permanentemente presurizados. 1.1. Aquellos en oue el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de anhidrido carbónico. 1.2. Aquellos en que el agente extintor se encuentra en fase liquida y gaseosa, tal como los hidrocarburos halogenados y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión de vapor con ayuda de otro gas propelente, tal como nitrógeno, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. 1.3. Aquellos en, que el agente extintor es liquido o só1ido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue con ayuda de un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhidrido carbónico, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. Solo cuando el agente extintor sea agua con o sin aditivos, se podra utilizar como gas propelente ei 2. Extintores sin presión permanente. 2.1. Aquellos en que el agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue mediante un gas propelente, inerte tal como el nitr6geno o el anhidrido carb6nico, contenido en una botella o cartucho, que aporta la presión de presurización en el momento de la utilizacion del extintor. 2.2. Aquellos en que el agente extintor es líquido y cuya presión de impul6ión se consigue por un gas producido por una reacción quimica que tiene lugar en el interior del recipiente en el momento de su utilización. CAPITULO II Tramitación administrativa Art. 4. Registro de tipo. El registro de tipo se efectuara de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del Reglamento de Aparatos a Presión, incluyendose ademas de los datos allí indicados, los siguientes: a) Agentes extintores y gases propelentes que podrán utilizarse, con indicación de la cantidad de los mismos. b) Tipos de fuego para los que no debe ser utilizado el extintor. El registro de tipo de los extintores importados se realizará a nombre del importador. Art. 5. Fabricantes, importadores y recargadores. Fabricantes. Cumplirán lo establecido en el artículo 9. del Reglamento de Aparatos a Presión, excepto la obligación de llevar el libro de registro y ademas las condiciones siguientes: 1. Disponer en plantilla, al menos, de un Técnico competente titulado de grado superior o medio, que sera el responsable técnico. 2. Tener cubiertas las responsabilidade6 que puedan derivarse de los extintores por el fabricados, por una cuantia mínima de 25 millones de pesetas por siniestro, cuya cifra debera actualizarse ai 1 de enero de cada año, de acuerdo con las variaciones del indice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Importadores. Cumpliran lo exigido a los fabricantes, en los puntos 1 y 2. Recargadores. Las recargas de los extintores podran ser realizadas: l. Por los fabricantes de los extintores, los cuales quedan autorizados para recargar los extintores por ellos fabricados. 2. Por los importadores, los cuales solamente podrán recargar los extintores importados por ellos y para los que prenamente hayan sido autorizados por los respectivos fabricantes extranjeros y siempre que di6pongan como minimo, segun los tipos de extintores que recarguen, de las siguientes instalaciones: - Tolva de polvo con báscula. - Instalación para carga de hidrocarburos halogenados. - Instalación de aire comprimido. - Instalación fija para pruebas hidráulicas. - Instalación fija para recarga de gases impulsores. 3. Por las Empresas en quien deleguen los fabricantes o importadores, si disponen de las instalaciones que se indican en e; parrafo anterior. Estos industriales solamente podran recargar los extintores procedentes de dichos fabricantes o importadores. Las Empresas dedicadas a la recarga de extintores, con excepción de los fabricantes, precisaran autorización de la Dirección Provincial del Miinisterio de Industria y Energía, la cual se concedera cuando el solicitante, ademas de lo antes indicado, cumpla los siguientes requieitos: 1. Disponer en plantilla, al menos, de un Técnico competente titulado de grado superior o medio, que sera el responsable técnico. 2. Tener suscrita una poliza de seguro de responsabilidad civil de, al menos, 25 millones de pesetas por siniestro para responder de sus actuaciones, cifra que debera ser actualizada el 1 de enero de cada ano, de acuerdo con las variaciones del indice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. EL importador que sea recargador solamente precisara la póliza de seguros exigida para ser fabricante o importador. La autorización de recarga se concederá para uno o varios tipos concretos de extintor. Los extintores lanzados al mercado por un fabricante o importador que haya cesado en la actividad de fabricación o importación de los mismos podran ser recargados de nuevo, bajo su responsabilidad, por cualquier recargador autorizado para tipos de extintores analogos si es facultado para ello por la correspondiente Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía. Existirá en cada Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía un registro en el que se inscribiran los recargadores autorizados. Art. 6. Autorización de instalacion y puesta en servicio. Ninguno de los recipientes contemplados en la presente Instrucción requiere autorización de instalación ni de puesta en servicio. CAPITULO III Diseño y construccion Art. 7. El cálculo de los recipientes correspondientes a los extintores del grupo 1.1 asi como el de las botellas de gas impulsor de anhidrido carbónico y nitrógeno, se hara de aCuerdo con un código internacionalmente reconocido, que como mínimo cumplirá las exigencias de las normas UNE 62.080 y 62.081 relativas al calculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados y disueltos. El cálculo de espesor del recipiente del extintor en los demas casos, se hara teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Se cfectuará de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 23.110 referente a extintores portatiles de incendios o con un código de diseño internacionalmente reconocido. 2. Los materiales que podran utilizarse son: Acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones especiales de aluminio. El uso de otros materiales necesitara autorización del centro directivo competente en materia de seguridad industrial, previo informe de una Entidad colaboradora facultada para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. En todo caso, los espesores de cálculo se incrementarán según las características del agente extintor con objeto de compensar los efectos de la corrosión, si esta no se evita por otro procedimiento. CAPITULO IV Elementos de seguridad y estanquidad Art. 8. 1. Elementos de seguridad 1.1. Extintores comprendidos en el punto 1.1 del artículo 3. de esta ITC. La valvula de descarga de gas, cuando se utilice anhidrido carbónico, ir provista de un disco de seguridad tarado a una presión de 18,63 MPa (190 Kg/cm2) + 10 por 100. 1.2 Extintores comprendidos en los puntos 2.1 y 2.2 del articulo 3.. de esta ITC. El extintor ira provisto de una valvula de seguridad tarada a una presión de 0,80 veces la presión de prueba, siempre que su capacidad sea superior a tres litros. Los botellines de anhidrido carb6nico de capacidad superior a 0,40 litros, empleados para contener gas impulsor, en los extintores del grupo 2.1 dispondran de un disco de seguridad tarado a una presión de 18,63 MPa (190 Kg/cm2) + 10 por 100. 1.3. Todo extintor portátil dehe llevar un dispositivo adecuado que pueda interrumpir temporalmente la salida del agente extintor una vez efectuado el disparo. 2. Estanquidad. Todos los extintores de incendios y botellines deben de proyectarse de forma que permitan la verificación de su estanquidad a intervalos regulares. 2.1. Debe ser posible verificar por pesada la carga: 2 1.1. De los botellines impulsores de anhídrido carb6nico. 2.1.2. De los extintores de anhídrido carbónico. 2.2 Los extintores de hidrocarburos halogenados se podran verificar por pesada o por medida de la presión interna de acuerdo con el punto 2.3. La pesada solo puede ser admitida como metodo de verificación, si a una perdida del 1 por 100 de la masa total del extintor corresponde una pérdida, de la presión como máximo del 10 por 100 de la presión total a 20 C + 20 C 2.3 Los extintores permanentemente presurizados no incluidos en los anteriores puntos 2.1 y 2.2 deben estar equipados de un manómetro indicador de presión que debe señalar si la presión interna del extintor no ha caido a un nivel inferior al necesario para un funcionamiento correcto del mismo. Ademas, deben estar equipados de un dispositivo que permita medir directamente la presión del gas con un aparato de medida independiente, o bien verificar el correcto funcionamiento del manómetro de que esta provisto el extintor. Este dispositivo debe disedarse de manera que evite las fugas, despues de verificar la presión. 2.4. Todos los extintores de presión incorporada y botellines deben someterse a un ensayo de estanquidad cuando son cargados o recargados. CAPITULO V Pruebas de preslon inicial y periódicas y grado de llenado Art. 9. Los extintores del punto 1.1 del artículo 3. de esta ITC y los botellines impulsores de anhidrido carbónico se probarán a 52 MPa (250 Kg/cm2), los botellines de nitrógeno empleado como gas propulsor se probarán a 22,06 MPa (22s Kg/cm2). Los demas extintores se probarán a 1,35 Ps. Para los extintores permanentemente presurizados, Ps es la presión que adquiere el extintor a la maxima temperatura de servicio que se tomará como mínimo a 60 C, cuando se manipula todos los orificios cerrados. Para los extintores sin presión permanente, Ps es la presión que adquiere el extintor a la maxima temperatura de servicio que se tomara como mínimo a 60 C. El máximo grado de llenado de los extintores de los hidrocarburos halogenados, sera para el hal6n 1301 (trifluorbromometano) de 1,12 Kg, y para el halón 1211 (difluorclorobromometano) de 1,61 Kg/l, a 20 C + 2 C. La primera prueba de presión de los extintores incluidos en los grupos 1.2 1.3, 2.1 y 2.2 (con exclusión de los botellines impulsores) podra hacerse por muestreo, siempre que el lote sometido a la prueba agrupe aparatos del mismo tipo que hayan sido construidos en la misma factoria y baio identicas condiciones. Se tomará para ello un 10 por 100 del lote con un mínimo de cinco extintores, si el resultado de la prueba hecha en cada uno de los extintores de la muestra es satisfactoria, se otorgará la conformidad a la totalidad del lote. En caso contrario, se someterán a la prueba todos los extintores del lote uno por uno. La primera prueba de presión sera realizada por el fabricante o por alguna Entidad colaboradora. Las pruebas periódicas de presión se realizarán cada cinco años y seran efectuadas por el fabricante, por una Entidad colaboradora autorizada para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, por el servicio de conservación de la industria en la que se haya instalado el extintor, siempre que reunan las condiciones exigidas a los recargadores, o por la Empresa que realice la recarga del mismo en los dos ultimos casos sera necesario que previamente se justifique ante la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente que se dispone de personal idóneo y medios suficientes para llevar a efecto las pruebas periódicas. - En todo caso, se enviará copia del acta de prueba de presión al propietario del extintor y a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente, la cual comprobará que los encargados de realizar esta prueba 5ati6facen los requisitos exigidos. El tiempo de utilización de un extintor no sobrepasará los veinte años y las pruebas de presión, tanto la inicial como la periódica, seran de tipo hidrostático. CAPITULO VI Placas y etiquetas Art. 10. El extintor debera ir provisto de una placa de diseño (ver figura 1) que deberá llevar grabados los siguientes datos: - Presión de diseño. - Numero de registro del aparato - Fecha de la primera prueba y sucesivas. La fijación de esta placa sera. permanente, bien por remaches o soldaduras, autorizandose en los extintores que carezcan de elementos de soporte para la misma que la placa sea adherida por otro medio, siempre que se garantice su inamovilidad. Dichas placas, que seran facilitadas por las respectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, seran metálicas, con los siguientes espesores, lat6n entre 0.5 y 1 milímetros, aluminio entre 0,8 y 1,2 milímetros y acero inoxidable entre 0,1 y 0,8 milímetros, En todo caso, deberán resistir sin deterioro sensible la acción de los agentes externos con los que normalmente esten en contacto, a lo largo de la vida util del extintor, de modo que en todo momento sean legibles sus indicaciones. Ademas, los extintores deberan llevar grabada en la zona de máximo espesor, la contraseña del fabricante asi como el mes y las dos ultimas cifras correspondientes al año de construcción del extintor. Figura omitida. Quedan exceptuados de cumplir los anteribres requisitos los extintores incluidos en el punto 1.1 del artículo 3. de esta ITC que llevarán las inscripciones reglamentarias para las botellas de gases. Todos los extintores irán ademas provistos de una etiqueta de características que deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: - Nombre o razón social del fabricante. - Temperatura máxima y mínima de servicio. - Productos contenidos y cantidad de los mismos. - Eficacia del extintor de acuerdo con la norma UNE 23.110 para los extintores portátiles. - Tipos de fuego para los que no debe utilizarse el extintor. - Instrucciones de empleo. - Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. CAPITULO VII Aerosoles Art. 11. Los aerosoles podrán utilizarse como extintores siempre que cumplan todas las especificaciones de esta ITC. CAPITULO VIII Extintores instalados en vehículos de transporte Art. 12. Los extintores instalados en vehiculos de transporte de personas o mercancias ademas de cumplir las normas anteriores, estaran sujetos a los preceptos fijados para ellos por las disposiciones legales vigentes. CAPITULO IX Responsabilidades Art. 13. El propietario del extintor es responsable de que se realicen las pruebas periódicas de presión en los Plazos que fija esta ITC. Cerrar

References: Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3