Source: http://m.enviweb.cz/109144
Timestamp: 2020-08-03 21:17:06+00:00

Document:
Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti - EnviWeb.cz
Komplexní zajištění souladu s legislativou v oblasti chemických látek a směsí začíná již při nákupu...
Nákup chemických látek a směsí by se měl v podniku řídit interní směrnicí, která zahrnuje všechny kroky, které je nutno podniknout při uvedení nové látky/směsi do výroby. To znamená
získat bezpečnostní list výrobku, který je v souladu s Nařízením REACH 1907/2006, již ve formátu podle Nařízení 830/2015
zkontrolovat označení, zda je v českém jazyce a v souladu s Nařízením CLP 1272/2008
prověřit zda neobsahuje významně nebezpečné látky, tzv. SVHC látky (článek 57 Nařízení REACH) https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table
prověřit, zda neobsahuje látky podléhající povolení pro uživatele látky, zařazené do Annex XIV Nařízení REACH ("Authorisation List") https://echa.europa.eu/cs/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
Toto vše musí posoudit ekolog nebo poradce BOZP ve společnosti. Zásadní však je, aby se o nově zaváděné látce dozvěděl, a to je možné pouze za předpokladu, že funguje interní systém zavedení nové látky do výroby, kdy žadatel např. prostřednictvím formuláře vyplní
základní údaje o látce/směsi, kterou potřebuje do výroby
na který provoz
v jakém množství
kde je chce skladovat
jaká je předpokládaná roční spotřeba.
Příklad formuláře najdete na http://consulteco.cz/download/pozadavek_na_uvolneni_chls.pdf
Při posuzování nové látky ekolog, případně BOZP pracovník už musí přemýšlet o tom
zda má vhodné prostory pro skladování tohoto výrobku
zda pracovníci mají vhodné OOPP pro práci s touto chemickou látkou či bude nutno změnit materiál a odolnost OOPP
v neposlední řadě musí posoudit, zda má pro likvidaci nespotřebovaného materiálu již zaveden kód odpadu a smluvně zajištěnu likvidaci.
Velké množství informací je nutno soustředit a zpřístupnit více lidem, kteří mají na starost bezpečnost práce a zodpovědnost společnosti k životnímu prostředí. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli SW CASEC, kde tyto informace máte snadno přístupné a tzv. ,,pod jednou střechou", což velmi zefektivní práci všech zainteresovaných odborníků.
Sklady a riziková analýza
Při posuzování rizika umístění skladovacího prostoru je nutno zohlednit následující faktory, viz Obr. 1:
Obr. 1: Posouzení rizika úniku CHLS ve skladech
Při skladování nebezpečných látek je důležité vybrat vhodné umístění skladů v rámci areálu společnosti, případně v rámci výrobní haly (pozor na únikové cesty, schodiště, možnost odvětrání apod.). Jako nástroj poslouží vyhodnocení rizika ovlivnění látek při společném skladování, rozdělením do skladovacích tříd, tzv. riziková analýza.
Riziková analýza vychází ze ,,Seznamu CHLS", který zahrnuje název výrobku, klasifikaci dle Nařízení CLP, skladovací třídu (v oddíle 7 bezpečnostního listu nebo vlastní zařazení), aktuální skladované množství (běžná zásoba), maximální celkový objem skladu rezervovaný pro daný materiál (max. zásoba) a umístění ve skladu.
Nebezpečné látky/směsi různých skladovacích tříd mají omezení pro společná skladování. Pro identifikaci těchto omezení je nutno využít znalosti z legislativních požadavků na některé nebezpečnosti látek (hořlavost, toxicita, závadnost vodám apod.) a dále je možno využít německou normu TRGS 510, z které čerpá i tato tabulka pro společné skladování.
http://consulteco.cz/download/spolecne_skladovani.pdf
Předpis k jednotlivým skladovacím třídám uvádí i příslušná bezpečnostní opatření týkající se skladované látky, její nebezpečnosti a společného skladování s jinými látkami.
Skladování jednotlivých nebezpečnostní látek (dle Nařízení CLP 1272/2008) není vždy národními předpisy ani normami upraveno, a proto v naší společnosti pro posouzení využíváme výše zmíněnou normou TRGS 510.
Látky/směsi rozdělujeme dle nebezpečností do těchto skupin, které částečně odpovídají i řazení do třídy dle Dohody ADR (což má opodstatnění). Látky, které spolu nemohu přepravovat, nemohu tedy ani společně skladovat.
Tabulka č. 1: Skladovací třídy dle TRGS 510
Skladovací třída
Hořlavé tuhé látky (výbušné)
Hořlavé tuhé látky a znecitlivěné látky
Látky podléhající samovolnému vznícení
Látky, které tvoří hořlavé plyny ve styku s vodou
Látky podporující hoření (silné oxidační činidlo)
Látky podporující hoření (dusičnan amonný)
Organické peroxidy a samoreagující látky
Hořlavé akutní toxické látky
Nehořlavé akutní toxické látky
Hořlavé toxické látky nebo látky s chronickými účinky
Nehořlavé toxické látky nebo látky s chronické účinky
Hořlavé žíravé látky
Nehořlvé žíravé látky
Jiné hořlavé kapaliny
Jiné hořlavé tuhé látky
Další nehořlavé kapaliny
Další nehořlavé tuhé látky
Jiné hořlavé a nehořlavé látky
Postup pro zařazení do skladovacích tříd naleznete zde
http://consulteco.cz/download/Postup_zarazeni_latek.pdf
Výrobky jednotlivých skladovacích tříd nebezpečnosti musí být od sebe dostatečně odděleny, popř. alespoň vzdáleny, aby se vyloučilo riziko vzájemné reakce v případě úniku, riziko požáru, výbuchu nebo hromadění toxických plynů a par z úniku nebo rozlití. Prostor, ve kterém jsou nebezpečné látky uloženy, by měl být uzamčen, dobře větratelný, chráněn před výkyvy teplot a přímým slunečním zářením, oddělen od zápalných zdrojů a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a vloupání.
ČSN EN zabývající se požadavky na sklady a skladování např.
hořlavých látek ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, které musí být umístěny samostatně v souladu s požadavky této normy
Obecně musí být obaly a nádrže u hořlavých látek označeny (obsah a nebezpečnost). Označování neplatí pro stroje a zařízení tyto látky obsahující. Do uzavřeného skladu nesmí jít žádným otvorem vhodit předmět. Volný sklad musí být oplocen 1,8 m vysokou nehořlavou stěnou; obaly a nádrže musí být vzdáleny od oplocení nejméně 3 m; prostor nesmí být zatravněn, nesmí v něm růst dřeviny. Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být označeny. Prostor v okruhu 5 m od vyústění větracích potrubí nádrží a zařízení musí být označen zákazem kouření a manipulace s plamenem. Látky potřísněné hořlavými kapalinami musí být neprodleně a bezpečně odstraněny z prostor s výskytem hořlavých kapalin. Předměty umístěné v prostoru s výskytem hořlavých kapalin nesmí při jakékoliv změně jejich polohy omezit vstupy a výstupy z prostoru. Prostory s výskytem hořlavých kapalin musí být zabezpečeny před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
Pokud některé skladované látky či přípravky jsou klasifikovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé, platí pro ně omezení maximálního přípustného skladování chemických látek a přípravků na provoz (dílna, laboratoř) na 1 stavebně oddělený úsek. Maximální skladované množství pro hořlavé kapaliny je 250 l, z toho může být maximálně 50 l hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti klasifikovaných jako vysoce hořlavé. Pokud jsou v objektu pouze hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti, je možno jich uložit až 1000 l. Při splnění těchto podmínek není sklad přípravků považován za sklad hořlavých kapalin v souladu s ustanovením čl. 27, 201 a 205 normy ČSN 65 0201, která udává Požadavky výrobních a skladových prostorů s hořlavými látkami. Při překročení těchto limitů musí sklad splňovat požadavky na sklady hořlavých kapalin.
ropných látek ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro ropné látky v pohyblivých strojích, pro přepravní zařízení na ropné látky, pokud nejsou součástí skladů. Čl.3.1 se týká objektů, čl.8.5 chráněných oblastí, čl.9.2 provozu skladů, čl.9.8 zachycování a zneškodňování při haváriích, čl.9.12 některých skladovacích nádrží a čl.9.13 jejich provozu. Objekty, v nichž se ropné látky přijímají, skladují, vydávají nebo používají, nebo kde se s ropnými látkami manipuluje, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do povrchových nebo do podzemních vod nebo k nepřípustnému znečistění terénu spojenému se znečistěním podzemních i povrchových vod. Pohotovostní uložení ropných látek v nádržkových vozech a cisternách se zřizuje jen nezbytně nutném rozsahu. Podmínky pro ně se stanoví podle místních poměrů. Provoz skladovacích zařízení. Všeobecné zásady provozu skladů ropných látek viz ČSN 65 0201. Provoz skladů ropných látek musí být zajišťován podle schváleného provozního řádu.
organických peroxidů ČSN 65 0211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy
Organické peroxidy musí být uskladněny za speciálních podmínek. Dle ČSN 65 0211 je možné v příručním skladu (laboratoři) skladovat max. 50 kg organických peroxidů odděleně od ostatních látek. Sklady musí být označeny názvem ,,Organické peroxidy" s uvedením teploty skladování. Kapalné a pevné organické peroxidy je nutné skladovat ve stavebně oddělených prostorách (vyjma příručních skladů, ale pozor na hořlavé kapaliny I. třídy). Organické peroxidy třídy B se skladují do výšky 1,8 m, organické peroxidy třídy C, D do výšky 2,5 m a organické peroxidy třídy E, F do výšky 3 m.
tlakových nádob ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízení souvisící s tímto provozem a také pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna.
Vzdálenost skladu od veřejných komunikací musí být min. 10 m. Výjimka platí pro ,,Malý sklad" do 75 lahví plných nebo prázdných, z čehož max. 50 lahví obsahuje toxické, žíravé, hořlavé nebo hoření podporujícími plyny (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 l).
V případě zajištění minimálně trojnásobné výměny vzduchu ve skladu hořlavých látek není sklad tlakových lahví prostorem s výbušným prostředím.
U toxických a žíravých plynů musí být ve skladu ukazatel směru větru, výjimka platí pro sklady do 20 ks tlakových nádob (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 l).

References: čl. 27
 Čl.3
 čl.8
 čl.9
 čl.9
 čl.9
 čl.9