Source: http://ozonex.fr/fr/piscines-professionnels/
Timestamp: 2018-09-22 15:50:19+00:00

Document:
PISCINES-PROFESSIONNELS - OZONEX
Voir la Règlementation: (cliquez)
Art. 1er – Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées à l’article 1er du décret N° 81-324 du 7 avril 1981.
Art. 2 – L’apport d’eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l’installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l’eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celles des bassins des eaux usées.
Art. 3 – Un renouvellement de l’au des bassins à raison d’au moins 0,03 mètres cube par baigneur ayant fréquenté l’installation doit être effectué chaque jour d’ouverture; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les résultats d’analyses font apparaitre que l’eau d’un bassin est de qualité insuffisante.
Art. 4 – Chaque filtre est muni d’un dispositif de contrôle de l’encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte.
Le débit du filtre encrassé doit être au minimum égal à 70 p. 100 de celui du filtre propre. Après chaque lavage ou décolmatage d’un filtre, l’eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée.
Les filtres sont munis d’un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant être manoeuvrée facilement et sufffisante pour permettre une visite complète. L’implantation des filtres dans le local technique est telle que ces ouvertures sont d’un accès aisé.
Art. 5 – Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent ci-après :
1- Produits Chlorés : Chlore gazeux – Eau de javel
Les composés qui contiennent de l’acide trichloisocyanurique ou du dichloroisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l’acide isocyanurique ou de l’hypochlorite de calcium et dont l’utilisation est autorisée par le Ministère chargé de la Santé.
Une teneur en chlore total n’excédant pas plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre;
L’ozonisation de l’eau doit être effectuée en dehors des bassins. A l’arrivée dans les bassins, l’eau ne doit plus contenir d’ozone. Entre le point d’injection de l’ozone et le dispositif de désozonisation, l’eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d’ozone. Après désozonation, une adjonction d’un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.
Art.6 – L’injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d’injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation.
Art.7 – Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an. Toutefois, le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, peut exiger la vidange d’un bassin lorsque son état de propreté n’est pas satisfaisant, lorsque l’eau n’est pas conforme pour la santé des usagers.
PRESCRIPTIONS D’INTERVENTION IMMEDIATE
DESTRUCTION DES CHLORAMINES = ECONOMIES:
Faites des économies: (cliquez)
Les chloramines produites dans les bassins nécessitent d’être évacuées par un renouvellement d’eau quotidien. L’ozone, détruisant les chloramines, permet de réduire de façon considérable ce renouvellement. L’économie réalisée en consommation d’eau est de 30% à 50% voire plus.
Exemple pour une piscine de 100m3 recevant environ 100 baigneurs/jour+
ECONOMIE RÉALISÉE: 4380 € SUR UNE ANNÉE
+ ECONOMIE EN PRODUITS:
– diminution de l’utilisation du chlore
– amélioration des capacités de filtration et de foculation
+ ECONOMIE D’ÉNERGIE:
– L’économie réalisée en eau permet de diminuer de façon très significative les montants des factures de chauffage et d‘électricité.
APPAREILS POUR PISCINES PUBLIQUES:
Gamme d’ozonateurs OZONEX pour piscines publiques:
Ozonateur à 2 générateurs corona et 1 sortie ozone pour 1 pompe de filtration de 50 m3/h
Ozonateur OZONEX EX200
1 coffret métallique:
Largeur : 400 mm – Hauteur : 500 mm – Profondeur : 200 mm – Poids : 15 Kg – Volume : 0,040 m3
1 façade avec identification:
2 voyants mise sous tension (vert) – 2 voyants production ozone (bleu)
1 interrupteur – 1 débitmètre – 2 cartes électronique
Alimentation électrique – Temporisation – 2 fusibles / 1 ampère
Connexion électrique 220 Volts / 50 HZ
2 Générateurs ozone – Production (+ -) 9 Grs / heure – Pour un débit de 150 m3 eau / heure
Débit à air de 150 litres / heure – Générateurs couplés 2 par 2
1 filtre à air – 2 électrovannes automatique (marche / arrêt – ozone)
– 1 clapets anti-retour en inox (316.L) avec joint en Viton et bille de verre. – 1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE
Tous les matériaux véhiculant l’ozone sont en :
– PTFE pour les tubes – PVDP pour les électrovannes et raccords – VITON pour les joints – INOX 316 L pour clapet anti-retour.
– 1 alimentation électrique 220V / 50HZ – 110V / 60HZ en option – consommation électrique : 120 watts / heure
EX200SP:
Ozonateur à 2 générateurs corona et 2 sorties ozone pour 2 pompes de filtration de 25 m3/h
Ozonateur OZONEX EX200SP
Largeur : 300 mm – Hauteur : 400 mm – Profondeur : 200 mm – Poids : 10 Kg – Volume : 0,024 m3
2 interrupteurs – 2 débitmètres – 2 cartes électronique
2 Générateurs ozone – Production (+ -) 3 Grs / heure – Pour un débit de 50 m3 eau / heure
Débit à air de 50 litres / heure
Générateurs couplés
Divers: 2 filtres à air – 2 électrovannes automatique (marche / arrêt – ozone)
– 2 clapets anti-retour en inox (316.L) avec joint en Viton et bille de verre – 1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE
– 1 alimentation électrique 220V / 50HZ – 110V / 60HZ en option – consommation électrique : 30 watts / heure
Ozonateur à 2 générateurs corona et 2 sorties ozone pour 1 pompe de filtration de 100 m3/h ou 2 pompes de 50 m3/h
Ozonateur OZONEX EX400
Largeur : 300 mm – Hauteur : 400 mm
Profondeur : 200 mm – Poids : 10 Kg – Volume : 0,024 m3
4 voyants mise sous tension (vert) – 4 voyants production ozone (bleu) – 2 interrupteurs – 2 débitmètres – 4 cartes électronique
Alimentation électrique – Temporisation – 1 fusible / 1 ampère – Connexion électrique 220 Volts / 50 HZ
4 Générateurs ozone – Production (+ -) 3 Grs / heure – Pour un débit de 50 m3 eau / heure
2filtres à air – 2 électrovannes automatique (marche / arrêt – ozone)
– 1 alimentation électrique 220V / 50HZ – 110V / 60HZ à la demande – consommation électrique : 30 watts / heure
REGULATION AUTOMATIQUE AMPEROMETRIQUE POUR PISCINES PUBLIQUES:
Régulation ampérométrique OZONEX EX2012
La régulation automatique OZONEX est un système d’analyse chimique pour piscines et bassins professionnels (hôtels, piscines publiques, bassins ostréicoles …) et privés.
Régulation automatique pouvant assurer la régulation en pH-, en pH+, en chlore (javel), en anti-algues et en brome .
Lecture directe du pH et du Chlore à l’écran
Cette régulation est dotée d’un tout dernier programme et d’une nouvelle façade avec écran lumineux

References: Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art.6

Art.7