Source: https://issuu.com/avilm/docs/moduloii2
Timestamp: 2017-10-23 14:33:14+00:00

Document:
Moduloii2 by Vilma - issuu
UNIDAD II: ANALISIS Y ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA TÉCNICAS DE MUESTREO
PREPARADO POR: ING. VILMA HERNANDEZ MONTAÑA
CONTENIDO Introducción  Selección de puntos de muestreo  Elaboración de un plan de muestreo  Desarrollo de un plan de muestreo  Tipos y métodos de muestreo.  Cadena de custodia, Vigilancia de Muestra  Cantidad de muestras  Preservación de las muestras  Monitoreo  Aforo de Caudales 
INTRODUCCION La actividad de recolección y manejo de las muestras, es uno de los procesos más importantes y trascendentes en la caracterización de calidad de aguas.  La exactitud y confiabilidad de los resultados analíticos finales, se basan tanto en la representatividad de la muestra como en la exactitud de los métodos de ensayo aplicados. 
El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio, para la cual se analizaran las variables fisicoquímicas de interés.  Para lograr el objetivo se requiere que la muestra conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en el material original y que no hayan ocurrido cambios significativos en su composición antes del análisis. 
OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA Establecer los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear cuerpos de aguas, con el fin de determinar sus características físicas, químicas y microbiológicas, amparados en las normas colombianas e internacionales.  Describir los materiales, equipos, procedimientos y técnicas de extracción de muestras, aplicables para el muestreo de aguas residuales tratadas y no tratadas.  Establecer la información mínima que se debe registrar, tanto durante las operaciones en terreno, como en el momento de la recepción de las muestras en el laboratorio. 
ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO Objetivos del monitoreo  Importancia y vulnerabilidad de los sistemas hidrogeológicos para el muestreo  Tipos y extensión de las fuentes contaminación de monitoreo.  Prioridades, intereses y necesidades del recurso hídrico.  Número de puntos de muestreo, número y clase de muestras, intervalo de tiempo entre la toma de muestras ( por ej. muestras de tiempo real y / o tiempo retrasado). 
PROGRAMA DE MONITOREO Delimitación del área del monitoreo.  Análisis de la estructura geológica, para el sistema de flujos de aguas.  Diseño de la red de monitoreo.  Designación e implementación de métodos de campo y procedimientos analíticos de laboratorio.  Determinación de la frecuencia de muestreo y selección de variables a ser analizadas incluyendo muestras y blancos como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad y control de la calidad.  Manejo y evaluación de la base de datos. 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Características ambientales
Una vez definido el objeto de estudio (río, lago o represa), se debe obtener el mayor número de informaciones posibles sobre el lugar, para delimitar y caracterizar el área de estudio. Por medio de la utilización de mapas y fotografías se pueden conseguir informaciones básicas tales como:
Área comprendida en la cuenca hidrográfica.  Tamaño y localización del objeto hidrográfico.  Informaciones sobre el relieve, vegetación e hidrografía.  Ocupación del área (agricultura, pecuaria ganadería, industria).  Datos climatológicos. 
DEL ÁREA ESCOGIDA
En esta fase se realiza un estudio de campo, donde se observarán y anotarán todas las características ambientales de la región en donde el cuerpo de agua está situado. Dicha observación comprende: Aspectos ambientales  Cobertura vegetal-rastrera, arbórea, arbustiva, inexistente.  Suelo-arenoso, arcilloso, márgenes sin barrancos, erosión.  Fauna terrestre-existencia o vestigios de animales (huellas y excrementos).  Uso del suelo-Agricultura, ganadería, casas, industrias.  Residuos domésticos o industriales: acumulación de basura, tuberías de agua residuales. 
Clima- Verificar si cayó lluvia en las últimas 24 horas.
SELECCIÓN DE PUNTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS
No existen normas absolutas para la elección de puntos para recoger las muestras ya que esa selección está íntimamente relacionada a las condiciones locales, que varían de acuerdo al lugar.  La información sobre el área de influencia del objeto hidrográfico a ser estudiado o de la cuenca hidrográfica podrá ser: 
Localización exacta de los puntos, por medio de mapas cartográficos y visitas a los propios lugares. En las visitas al área de estudio, examinar también las vías de acceso y evaluar el tiempo necesario para realizar el trabajo de muestreo.
Actividades del hombre (industria, agricultura, minería, etc.) Evaluación, en caso de existencia, de estudios o indagaciones similares, ya realizados en la región por medio de contacto con los individuos o instituciones participantes en ellos.
PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Comprende:  Toma de muestras  Aforos de caudal  Análisis de laboratorio  Evaluación de los resultados.
LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA
Toma de muestra en cuencas en naciente - curso medio - desembocadura.  antes y después de los afluentes.  antes y después de los lugares de desagüe de residuos domésticos o industriales.  lugares donde no existe turbulencia.  lugares de afluencia y efluvio (emanación) de una planta de tratamientos de desperdicios.  locales de captación de un depósito de suministro.  Evitar el muestreo próximo a las márgenes de los sistemas hídricos, pues la calidad en esos puntos no es representativa de todo el volumen de agua. Además de eso, existe una posibilidad grande de contaminación en esos puntos. 
TIPOS DE MUESTREO DE AGUAS Existen tres tipos básicos de muestras posibles de recolectar en el monitoreo de aguas residuales:  Puntuales.  Compuestas.  Integrado Pueden ser recolectadas manual o automáticamente; cada tipo tiene sus ventajas y sus desventajas.
MUESTREO SIMPLE O PUNTUAL: Es aquella muestra individual tomada en un corto período de forma tal que el tiempo empleado en su extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario. Representa la composición del cuerpo de agua original para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en las que se realizó su captación Las muestras puntuales discretas son aquellas que corresponden a un sitio seleccionado, a una profundidad y tiempo definidos. Una muestra puntual integrada en profundidad corresponde a la que es recolectada a profundidades definidas de la columna de agua, en un sitio y tiempo seleccionados. El diseño del muestreo deberá tener en consideración descargas cíclicas o temporales del cuerpo receptor en estudio.
CARACTERISTICAS 1. Se toma en un perĂ­odo de tiempo que no excede de 15 min. 2. Son Ăştiles para determinar la composiciĂłn del agua residual en un momento determinado. 3. Estudiar variaciones y extremos en un flujo de desechos en determinado periodo. 4. Evaluar la descarga si esta ocurre intermitentemente durante periodos cortos. 5. Determinar si los componentes por analizar son inestables o no pueden ser preservados.
Proveer información acerca del mínimo y máximo.  Permitir la recolección de un volumen de muestra variable. 
PARÁMETROS QUE DEBEN MEDIRSE PARA CADA NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA
EN MUESTREOS INSTANTÁNEOS  Parámetro:
Oxigeno disuelto, temperatura, pH.  Nivel: Bajo, medio, medio alto, alto
MUESTREO COMPUESTO
Dos o más muestras mezcladas en proporciones conocidas, tomadas en un período de tiempo mayor a 15 min. Provee un muestreo representativo de matrices heterogéneas, en la cual la concentración del o los analito(s) de interés pueden variar su concentración en el espacio o el tiempo. Las muestras compuestas pueden combinar porciones de varias muestras simples o las provenientes de sistemas automáticos de extracción. Se recurren a muestreadores con bombeo a un flujo continuo constante de muestra o la mezcla de volúmenes iguales recolectados a intervalos regulares.
CARACTERISTICAS  Se recomienda por que representan el promedio de las variaciones de los contaminantes.  Evaluar en menor tiempo las características de un agua residual.  Diseño de unidades en los procesos de tratamiento.
EN MUESTRAS COMPUESTAS  Nivel:
Parámetro  Bajo DBO5 total y soluble, sólidos suspendidos, disueltos y sedimentables, DQO soluble y total, nitrógeno total Kjeldahl, fósforo (soluble y particulado).  Medio: Todos los parámetros anteriores.  Medio alto: Todos los anteriores y aceites, detergentes , grasas.  Alto: Todos los anteriores y metales pesados: Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, Ag, y sustancias orgánicas volátiles, cloruros.
MUESTRA INTEGRADA Consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas en
diferentes puntos simultáneamente o tan cerca como sea posible. La integración debe hacerse de manera proporcional a los caudales medido
al tomar la muestra. Las muestras integradas deben usarse en alguno o varios de
1. Caracterizar el caudal de un río, el cual varía su composición a lo largo de su trayecto y su ancho. Se toman varias muestras para diferentes puntos de sección transversal y se mezclan en proporción a los flujos relativos para cada sección. 2. Tratamientos combinados para diferentes corrientes de aguas residuales separadas. 3. Cálculo de las cargas (kg/d) de las sustancias contaminantes en la corriente de agua.
METODOLOGIA DE IDENTIFICACION PARA LAS MUESTRAS- CADENA CUSTODIA
Debe seguirse una cadena de custodia para asegurar la integridad de la muestra desde su recolección hasta el reporte de datos. Los procedimientos de una cadena de custodia son: Rótulos de muestras Sellos de muestras Libro de registro de muestras Registro de la carta de custodia Hoja de remisión de muestras Transporte de las muestras al laboratorio Recepción y registro de muestras Análisis de las muestras
ROTULOS O ETIQUETAS DE LAS MUESTRAS Se deben emplear etiquetas pegadas o colgadas, o numerar los frascos anotándose la información en una hoja de registro. Estas etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información:  Código de la muestra  Número de muestra.  Ubicación de la toma de muestra (punto de muestreo).  Temperatura de la muestra.  Profundidad de muestreo.  Tipo de preservante  Nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo.  Fecha y hora del muestreo
SELLOS DE MUESTRAS 
Deben sellarse las muestras para impedir perdidas y evitar la falsificación. La cinta de enmascarar se puede utilizar para este propósito. Debe colocarse la misma información del rótulo.
LIBRO DE REGISTRO Toda la información pertinente al trabajo de campo o muestreo debe consignarse en un libro de registro que como mínimo debe incluir la siguiente información:  Propósito del muestreo  Localización del punto de muestreo  Nombre y dirección del contacto en el campo  Propietario de la muestra  Tipo de muestra  Debe identificarse el proceso que produce el vertimiento.  También debe proveerse la composición de la muestra, incluidas concentraciones, número y volúmenes de muestras tomadas.
Descripción del punto y método de muestreo  Fecha y hora de la recolección  Preservante  Nombre del colector  Número de identificación del colector  Método de transporte, referencias -mapas o fotografías del sitio de muestreo  Observaciones y medidas de campo  Firmas del personal responsable. 
El libro de registro debe protegerse y mantenerse en sitio seguro.
CARTA DE CUSTODIA Su objetivo es determinar un punto del proceso en el que se pudo cometer un error. Debe llenarse la carta de custodia que acompaña a cada muestra o grupo de muestra. Esta incluye la siguiente información
Número de la muestra  Nombre del responsable de la recolección  Firma del responsable del muestreo  Fecha, hora y dirección del sitio de muestreo  Tipo de muestra  Fecha de envío al laboratorio y recepción  Forma de envío  Firmas de las personas involucradas en el manejo de la muestra, incluida la fecha de su manipulación 
Resultados de pruebas de campo practicadas en la carga muestreada.  Cuando proceda, el gasto o flujo de la descarga de aguas residuales que se muestreo.  Descripción detallada del punto de muestreo, de manera que cualquier persona pueda tomar otras muestras en el mismo lugar.  Descripción cualitativa del olor y el color de las aguas residuales muestreadas. 
HOJA DE REMISIÓN DE MUESTRAS La muestra se le asigna una hoja de remisión. La persona responsable del muestreo debe llenar su parte correspondiente. El personal de laboratorio debe completar la siguiente información:  Nombre de la persona que recibe la muestra  Número de la muestra  Fecha de recibo de la muestra  Ensayos por realizar
TRANSPORTE DE LA MUESTRA AL LABORATORIO En el momento de empacarlas se debe revisar que los recipientes estén correctamente tapados para evitar posibles derrames o contaminación.  Empacar los frascos en cajas de icopor refrigeradas a 4ºC y protegidas de la luz. Tomar las necesarias para prevenir contaminación por el refrigerante.  La muestra debe ser transportada al laboratorio lo más pronto posible y debe ir acompañada con la carta de custodia y la hoja de remisión de la muestra. Se debe tener en cuenta que para aguas potables no deben transcurrir más de 24 horas entre la recolección y llegada al laboratorio. 
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA MUESTRA En el laboratorio se recibe la muestra y debe inspeccionarse sus condiciones de seguridad; deben revisarse los sellos y rótulos y deben compararse con lo consignado en la carta de custodia.  Posteriormente se le debe asignar un número interno, se inscribe en el libro de registro de muestras del laboratorio, y debe almacenarse en un lugar seguro. 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA El supervisor del laboratorio debe asignar la muestra para su análisis.  El supervisor o el analista son responsables por el cuidado y custodia de la muestra 
TIPOS DE MÉTODO DE RECOLECCIÓN: Manual: este método de recolección es el más simple e involucra equipamiento mínimo. Sin embargo, puede resultar laborioso en programas de muestreo extendidos en el espacio o el tiempo.  Automático: existen diversos sistemas automáticos de extracción de muestra. Su utilización depende de la disponibilidad de dichos sistemas y de su posible localización en el campo de manera segura.  Matrices sorbentes de muestreo (membranas o cartuchos): ofrecen alternativas de interés que dependen del analito en estudio. 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MUESTREO MANUAL Aplicable normalmente para evaluar parámetros que pueden sufrir alteraciones al utilizar equipo automático.  Cuando las características operacionales de los equipos automáticos impiden realizar el muestreo correctamente.  La persona a cargo del muestreo puede observar condiciones inusuales. 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MUESTREO AUTOMATIZADO Reduce riesgos que pueden afectar al personal de terreno.  Posibilita la recolección de muestras en lugares de difícil acceso a personas.  Reduce los costos de mano de obra  Reduce los errores humanos en la recolección 
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN COMPOSICIÓN MANUAL DE MUESTRAS COMPUESTAS
Modalidad tiempo constante/volumen proporcional a caudal instantáneo. •
cuando no se conoce el comportamiento del caudal. con volúmenes de muestras proporcionales al caudal instantáneo.
Modalidad volumen constante/tiempo proporcional a iguales volúmenes descargados • • •
Se conoce con certeza el comportamiento del caudal. La preparación de la muestra compuesta se debe hacer durante el proceso de muestreo. Se debe recolectar un volumen constante de muestra puntual
RECOLECCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS PUNTUALES
Desde el inicio del muestreo hasta su término, efectuar los registros de control de la actividad, llenando los formularios respectivos.  Ingreso  Instalar  Programar  Prueba  Inspeccionar
COMPOSICIÓN AUTOMATIZADA DE MUESTRAS COMPUESTAS La composición de la muestra se puede efectuar con un muestreador automático, el cual debe tener interconectado un sistema automático de medición de caudal, que entrega la información para que el muestreador recolecte las alícuotas de muestra, en forma proporcional al caudal.
PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES
Para obtener una muestra representativa, se debe efectuar el muestreo donde el agua residual esté mezclada adecuadamente y sea homogénea.  La muestra debe ser tomada en el centro del flujo, donde la velocidad es mayor y la posibilidad de asentamiento de sólidos es menor.  Tener cuidado de no tomar muestras cerca de un vertedero o compuerta, porque los sólidos tienden a acumularse.  Las muestras se pueden recolectar manualmente o con muestreador automático. 
Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existan en el punto y hora de muestreo y tener el volumen suficiente para efectuar las determinaciones correspondientes.  Las muestras deben representar lo mejor posible las características del afluente total que se descarga por el conducto que se muestrea.  Al efectuarse el muestreo, deben anotarse los datos que van en la etiqueta y en la hoja de registro. 
PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO MANUAL
Se recomienda un frasco con boca ancha.  Al tomar la muestra se debe enfrentar el envase con la corriente para evitar contaminación.  Tomar suficiente volumen de muestra teniendo en consideración los diferentes análisis a realizar.  Llenar el envase completamente.  Enjuagar el envase de la muestra con el agua residual.  Evitar recolectar sólidos grandes flotantes o suspendidos que excedan un diámetro de uno o más centímetros 
MUESTREO MANUAL Existen algunos Parámetros característicos Cuyas muestras no se deben extraer con muestreador automático.
MUESTREO AUTOMĂ TICO Para operar el Equipo muestreador, se deben seguir las instrucciones del fabricante.
El procedimiento es el siguiente:  Las muestras compuestas se obtienen mezclando muestras simples en volúmenes proporcionales al gasto o flujo de descarga medido en el sitio y momento del muestreo.  El intervalo entre la toma de cada muestreo simple para integrar la muestra compuesta, debe ser el suficiente para determinar la variación de los contaminantes del agua residual.  Las muestras compuestas se deben tomar de tal manera que cubran las variaciones de la descarga durante 24 horas como mínimo.
Cuando las aguas residuales fluyan libremente en forma de chorro, debe emplearse el siguiente procedimiento: El recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces antes de efectuar el muestreo. Se introduce el recipiente muestreador en la descarga o, de ser posible, se toma directamente la muestra en su recipiente. La muestra se transfiere del recipiente muestreador al recipiente para la muestra, cuidando de que ésta siga siendo representativa.
MUESTREO EN CANALES Y COLECTORES Se recomienda tomar las muestras en el centro del canal o colector, de preferencia en lugares donde el flujo no sea turbulento, a fin de asegurar un buen mezclado.  Si se va a evaluar contenido de grasas y aceites se deben tomar porciones, a diferentes profundidades, cuando no haya mucha turbulencia para asegurar una mayor representatividad.  El recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces con el agua por muestrear antes de efectuar el muestreo.  El recipiente muestreador, atado con una cuerda y sostenido con la mano de preferencia enguantada, se introduce en el agua residual completamente y se extrae la muestra.  Si la muestra se transfiere de recipiente, se debe cuidar que ésta siga siendo representativa. 
Existen muestreadores continuos que permiten recolectar submuestras variando el caudal de bombeo en función de las variaciones de flujo del cuerpo o conducto de agua.  Hay sistemas automáticos comerciales provistos con control de temperatura para la preservación de la muestra durante el periodo de muestreo. 
APARATOS Y EQUIPOS PARA EL MUSTREO Recipientes para el transporte y conservación de las muestras.
Deben ser de materiales inertes al contenido de las aguas residuales. Se recomiendan los recipientes de polietileno o vidrio.  Las tapas deben proporcionar un cierre hermético en los recipientes y se recomienda que sean de material afín al del recipiente.  Se recomienda que los recipientes tengan una capacidad mínima de 2 (litros) para análisis fisicoquímicos.  Recipientes para análisis microbiológicos (200mL esterilizadas). 
EVALUACIÓN CON EQUIPAMIENTOS PARA HACER MEDICIONES Medidor de oxígeno disuelto  Medidor de conductividad eléctrica  Aparato para medir pH digital  Termómetro  Prueba bacteriológica  Prueba amonio  Colector de muestras  Frascos para colectar muestras  Recipiente para poner agua destilada para limpiar los materiales.  Frascos dosificadores para preservar. 
MUESTREADORES AUTOMรTICOS Permite su empleo siempre y cuando operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo muestreador dรกndoles el correcto y adecuado mantenimiento, asegurรกndose de obtener muestras representativas
Mecanismo: apertura de frasco por mensajero de caída libre. Usos: obtención de muestras de agua a diferentes profundidades.
Cada toma de muestreo debe de tener una válvula de cierre que permita el paso libre de las aguas residuales y de los materiales que puedan contener y proporcionar el cierre hermético de la toma. Esta válvula y los accesorios necesarios para su instalación, deben ser de materiales similares a los de las tomas y/o los conductos en que éstas se instalen.  Hielera o refrigerador.  Material común de laboratorio  Indumentaria adecuada para la seguridad personal
PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
Los métodos de preservación se limitan a: 
Control de pH. Adición de compuestos químicos (preservantes). uso de botellas ámbar y opacas, Refrigeración filtración y congelamiento;
y obran para: a) Retardar la acción biológica, b) Retardar la hidrólisis de los compuestos o complejos químicos, c) Reducir la volatilidad de los constituyentes, y d) Reducir los efectos de absorción.
Sólo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba. Ácidos: Se le deben añadir a la muestra, según el parámetro a analizar, los siguientes ácidos hasta que su pH generalmente quede menor de 2: Acido Nítrico (HNO3), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido fosfórico (H3PO4), ácido clorhídrico (HCl). Bases o Hidróxidos: Se le deben añadir a la muestra, según el parámetro a analizar los siguientes ácidos hasta que su pH generalmente quede mayor a 8: Hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH). Sales: tales como el tiosulfato de sodio (Na2S2O3).
Refrigeración Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 4°C. Cuando se enfría a estas temperaturas y se almacena en la oscuridad, las muestras, en su mayoría son estables hasta por 24 horas. Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.
REQUISITOS PARA LA TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS
Volumen mínimo de muestra, mL
Tipo de muestra3
Almacenami ento máximo recomendado 5
100 s, c
Carbono orgánico, total
Análisis inmediato; o refrigerar y agregar H3PO4 o H2SO4 hasta pH<2
500 s, c
Agregar NaOH hasta pH>12, refrigerar en la oscuridad6
Agregar 100 mg Na2S2O3/L
Cloro, residual
30 d en la oscuridad
50 s, c
250 s, c
V(S), tapón de TFE
Purgables por purga y trampa
V, tapón de TFE
Total Clorable
1000 s, c
500 s, c 2  40 s
Refrigerar; agregar 1000 7 d hasta la mg ácido ascórbico/L si hay extracción cloro residual Refrigerar; agregar H2SO4 hasta pH<2
40 d después de extraer
Refrigerar; agregar HCl 14 d hasta pH<2; agregar 1000 mg ácido ascórbico/L si hay cloro residual
MONITOREO AMBIENTAL El monitoreo es retrospectivo, pero los niveles guía pueden ser utilizados de manera predictiva, preventiva o reglamentaria.  El número de muestras requerido para una matriz móvil como el agua, puede ser estimada de la siguiente manera: 
Donde: N = t = s U
número de muestras. t de Student para un intervalo de confianza dado. desviación estándar general. nivel aceptable de incertidumbre.
El cálculo del número de muestras se puede consultar en la Figura 1060:1, página 1-23, Standard Methods, 1995.  El número de muestras que se deben realizar para los análisis de aguas potables, se podrán determinar de acuerdo con la resolución 2115/2007 de Ministerio de salud; ahí se determinan las muestras según el número de habitantes y si es un análisis fisicoquímico o microbiológico y de acuerdo con los artículos No. 22 y 26. 
FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE EJERCER LA PERSONA PRESTADORA
CUADRO Nº.13A FRECUENCIAS MÍNIMAS Y NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS QUE DEBE REALIZAR LA AUTORIDAD SANITARIA A LA CALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA POBLACIONES HASTA
CRITERIO NORMATIVO PARA EL MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES
Se deben cumplir los criterios siguientes:  Tipo de muestreo  Medición de caudales  Tipo de muestras  Formación de muestras compuestas  Recolección de muestras compuestas  Preservación de muestras compuestas
IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS DE LAS MUESTRAS Para un adecuado control del proceso de muestreo, se deben completar planillas, formularios o registros electrónicos durante las distintas etapas del flujo de operación;  Registros sobre identificación de muestras.  Registros sobre método y sistema de muestreo.  Registros sobre medición de caudales.  Registros de custodia de transporte  Registros sobre verificación de la cadena de custodia y recepción en laboratorio. 
CONTROL DE CALIDAD DEL MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES 
Personal Personal que presente las habilidades, capacitación y entrenamiento que debiera poseer el personal dedicado a esta actividad.
Equipo – Deben contar con una ficha técnica, tarjeta de identificación, manual del equipo y los correspondientes registros y con un procedimiento documentado para su operación.
Procedimiento de muestreo – Pautas establecidas
Diseño del plan de aseguramiento de la calidad – Diseñados y definidos por cada entidad de muestreo en particular, de acuerdo a sus necesidades y al propio sistema de calidad en que el organismo se encuentre inserto.
CONTROL DIRECTO Desarrollados por laboratorios acreditados.  Todas las industrias en control son monitoreadas al menos 1 vez al año.  El control directo, para efectos de evaluación se suma a los autocontroles correspondientes al periodo en que se llevó a cabo. 
ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA 
(Desarrollado por la National Sanitation Foundation) se determina a partir de 9 parámetros que son el Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Totales, Turbiedad, Coliformes Fecales, PH y Temperatura, a los cuales se les asigna un valor que se extrae de la gráfica de calidad respectiva, el cual esta en un rango de 0-100.
EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA ICA Es calculado como la multiplicación de todos los nueve parámetros elevados a un valor atribuido en función de la importancia del parámetro, así: Donde:  I.C.A. : Índice de Calidad del Agua, un número entre 0 y 100, adimensional.  Ci : Calidad del iésimo parámetro, un número entre 0 y 100, obtenido del respectivo gráfico de calidad, en función de su concentración o medida.  wi : Valor ponderado correspondiente al iésimo parámetro, atribuido en función de la importancia de ese parámetro para la conformación global de la calidad, un número entre 0 y 1. La sumatoria de valores wi es igual a 1, siendo i el número de parámetros que entran en el cálculo. 
NORMATIVIDAD Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, Agua para Consumo Humano.  Resolución 2115 del 22 de junio de 2007.  Resolución 1426 de 2008. Laboratorios Autorizados.  Resolución 0811 de 2008. Puntos de Muestreo.  Decreto 1594 de 1984, Vertimientos.  Resolución 0082 de Enero 16 de 2009.  Resolución 5456 de Diciembre 31 de 2009.  NTC-ISO 5667-1,2,3,4. CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. PARTE 1. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE MUESTREO 
Annual Book of ASTM Standards.- D3370-76 "Standard Practics for Sampling Water". Tomo 31. 1978. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.- American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 14th edition.
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de aguas. Instituto Nacional de Salud. Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de consumo humano para análisis de laboratorio. [en línea] [consultado el día 21 de Febrero de 2009]. [Disponible en] ww.col.opsoms.org/DIAA/2002/INS_guia_vigilancia.htm. Bogotá, octubre – 2001. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18 TH edition 1060 B. COLLECTION OF SAMPLES, pp. 1-22
Muestreo [en línea] [consultado el día 21 de Febrero de 2009]. [Disponible en] http://www.cepis.org.pe/bvsacg/e/fulltext/manual/Fase%20III%20El%20 Muestreo-parte2.htm
Normatividad DANE Muestreo [en línea] [consultado el día 21 de Febrero de 2009]. [Disponible en] http://www.ursbolivia.com/images/Servicios%20%20Muestreo%20Agua.jpg
Moduloii2
avilm

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución