Source: http://docplayer.it/33011182-Catalogo-tecnico-raccordo-multi-fit.html
Timestamp: 2019-02-20 08:06:31+00:00

Document:
CATALOGO TECNICO RACCORDO MULTI-FIT - PDF
Download "CATALOGO TECNICO RACCORDO MULTI-FIT"
Baldo Gatto
1 CATALOGO TECNICO RACCORDO MULTI-FIT
4 RACCORDO MULTI-FIT
5 TECMULTI-FIT RACCORDO MULTI-FIT IDONEO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PER ACQUA POTABILE FACILITÀ D INSTALLAZIONE SENZA ALCUNA MACCHINA PRESSATRICE PER TUBI MULTISTRATO DI OGNI PRODUTTORE RIUTILIZZABILE
6 IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE È COMPOSTO DA RACCORDO MULTI-FIT E TUBO MULTISTRATO MULTI-FIT SYSTEM
7 IL RACCORDO MULTI-FIT Multi-Fit, brevettato da ITAP SpA, può essere utilizzato con i tubi multistrato di qualsiasi produttore, purché realizzati secondo la normativa europea UNI EN ISO Il sistema Multi-Fit, con codolo in ottone, è certificato dal DVGW (Germania) e KIWA (Olanda) per essere utilizzato con acqua fredda e calda, in impianti domestici. Come novità 203, sarà presente nella gamma anche la versione con codolo in polimero, idonea all uso in impianti di riscaldamento ed acqua potabile. Il raccordo Multi-Fit può essere utilizzato fino a 95 C (90 C per la versione in polimero), con una pressione massima di 0 bar. TEC I VANTAGGI Il raccordo presenta innegabili vantaggi rispetto ai tradizionali raccordi a compressione ed a pinzare. non serve alcuna calibratura è installabile con una semplice chiave esagonale, senza l uso di alcuna macchina pressatrice è riutilizzabile è installabile in impianti sanitari e in impianti di riscaldamento e/o condizionamento RACCORDO
8 RACCORDI MULTI-FIT 50 RACCORDO MULTI-FIT PER TUBO MULTISTRATO, PEX E POLIBUTILENE Il raccordo MULTI-FIT rappresenta la base del sistema MULTI-FIT. In combinazione con i raccordi filettati è possibile ottenere tutte le figure necessarie alla realizzazione di impianti termosanitari. Ciò rende il sistema estremamente flessibile e di semplice gestione. Misure con dado /2. MISURA CODICE IMBALLO 4x /360 6x /360 6x2, /360 8x /270 20x /270 20x2, /270 20x2, /270 VOCI DI CAPITOLATO Fornito con O-ring per sedi coniche e guarnizione per sedi piane. Dado in ottone nichelato. Codolo in ottone nichelato. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Attacchi filettati ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Temperature minima e massima d esercizio: -20 C, 0 C. Misure con dado 3/4 adatto EUROKONUS. MISURA CODICE IMBALLO 6x /60 8x /95 20x /95 20x2, /95 25x2, /90 26x /90 Misure con dado. MISURA CODICE IMBALLO 25x2, /90 26x /90 32x /30 SCHEDA MATERIALI RACCORDO MULTI-FIT POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Dado Ottone nichelato CW67N 2 Guarnizione EPDM 3 Codolo Ottone nichelato PTL CW67N 4 Anello Nylon 5 Bussola esterna Acciaio inox AISI Guarnizione 2 EPDM 7 Guarnizione NBR
9 INGOMBRI B TEC GAMMA A G /2 4x2 6x2 6x2,25 8x2 20x2 20x2,25 20x2,5 A 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 B 46 47,5 47, G /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 Kg/cm 2 bar LBS - psi /4 6x2 8x2 20x2 20x2,25 25x2,5 26x3 A B 48, G 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Kg/cm 2 bar LBS - psi x2,5 26x3 32x3 A 40,5 40,5 40,5 B 58,5 58,5 63 G Kg/cm 2 bar LBS - psi CERTIFICAZIONI
10 509 RACCORDO DIRITTO FEMMINA MISURA CODICE IMBALLO /2 x / /600 /2 x 3/ /345 3/4 x 3/ /276 VOCI DI CAPITOLATO Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2, /2 Mx3/4 F, 3/4 x3/4 eurokonus SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato CW67N INGOMBRI B A RACCORDO MULTI-FIT CERTIFICAZIONI /2 x/2 /2 x3/4 3/4 x3/4 A B 27, Kg/cm 2 bar LBS - psi
11 55 RACCORDO DIRITTO MASCHIO MISURA CODICE IMBALLO /2 x / /720 /2 x 3/ /480 3/4 x 3/ /220 x /240 TEC VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Attacchi filettati maschio dotati di sede conica e diametro interno mm.22. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2, /2 x3/4 eurokonus, 3/4 x3/4 eurokonus, x POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato PTL CW67N INGOMBRI B CERTIFICAZIONI A /2 x/2 /2 x3/4 3/4 x3/4 x A B Kg/cm 2 bar LBS - psi GAMMA
12 530 RACCORDO DI ACCOPPIAMENTO A T MISURA CODICE IMBALLO / /336 3/ / /26 VOCI DI CAPITOLATO Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Attacchi filettati maschio dotati di sede conica e diametro interno mm.22. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2 x/2, 3/4 x3/4 x3/4 eurokonus, x x SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato PTL CW67N INGOMBRI RACCORDO MULTI-FIT B CERTIFICAZIONI A /2 3/4 A B Kg/cm 2 bar LBS - psi
13 535 TEC RACCORDO A T FEMMINA MISURA CODICE IMBALLO / /294 3/ /68 VOCI DI CAPITOLATO Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2 x/2, 3/4 x3/4 x3/4 eurokonus SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato CW67N INGOMBRI B C CERTIFICAZIONI A /2 3/4 A B 26 3 C Kg/cm 2 bar LBS - psi GAMMA
14 540 RACCORDO A L MASCHIO MISURA CODICE IMBALLO /2 x / /432 /2 x 3/ /32 3/4 x 3/ /240 x /68 VOCI DI CAPITOLATO Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Attacchi filettati maschio dotati di sede conica e diametro interno mm.22. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2, /2 x3/4 eurokonus, 3/4 x3/4 eurokonus, x SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato CW67N INGOMBRI RACCORDO MULTI-FIT A CERTIFICAZIONI A /2 x/2 /2 x3/4 3/4 x3/4 x A Kg/cm 2 bar LBS - psi
15 545 RACCORDO A L FEMMINA MISURA CODICE IMBALLO /2 x / /336 /2 x 3/ /272 3/4 x 3/ /272 TEC VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2, /2 Mx3/4 F, 3/4 x3/4 eurokonus POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato CW67N INGOMBRI B C CERTIFICAZIONI A C /2 x/2 /2 x3/4 3/4 x3/4 A /2 /2 3/4 B C Kg/cm 2 bar LBS - psi GAMMA
16 548 RACCORDO A L FEMMINA CON ATTACCO A MURO MISURA CODICE IMBALLO / /252 3/ /28 VOCI DI CAPITOLATO Attacchi filettati maschio /2 dotati di sede conica e diametro interno mm.6. Attacchi filettati maschio 3/4 eurokonus. Pressione massima d esercizio: 20 bar. Misure disponibili: /2 x/2, 3/4 x3/4 eurokonus SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone nichelato CW67N INGOMBRI RACCORDO MULTI-FIT D B E CERTIFICAZIONI A /2 3/4 A B 25 3 C D 6 9 E Kg/cm 2 bar LBS - psi C
17 MADE IN ITALY 578 TEC DIMA IN METALLO CON DUE RACCORDI A MURO MISURA CODICE IMBALLO / /56 3/ /56 VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Permette la massima precisione nel montaggio dei raccordi Multi-Fit. Interassi: mm.00, mm.27, mm.50, mm.77, mm.200. Misure disponibili: /2 x/2, 3/4 x3/4 eurokonus. Attacco filettato maschio /2 dotato di sede conica e diametro interno mm.6. Attacco filettato maschio 3/4 eurokonus. Pressione massima d esercizio: 20bar. 2 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo 2 Ottone nichelato CW67N 2 Dima Acciaio zincato INGOMBRI B CERTIFICAZIONI A C D /2 3/4 A B C D Kg/cm 2 bar LBS - psi GAMMA
18 58 RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO - COLLETTORE MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO /2"-/2 20bar/290psi /540 /2"-3/4 EUROCONUS 20bar/290psi /480 VOCI DI CAPITOLATO Misura disponibile: /2 x/2,/2 x3/4 eurokonus. Corpo in ottone. Temperatura massima d esercizio: 00 C. Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Filetto G: disponibile nella misura /2 con sede conica e diametro interno mm.6, oppure nella misura 3/4 eurokonus. La misura /2 x/2 è utilizzabile anche come raccordo intermedio per flussimetro su collettore. SCHEDA MATERIALI 2 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone CW64N 2 Guarnizione EPDM INGOMBRI RACCORDO MULTI-FIT A G /2 C B /2 x/2 /2 x3/4 A 30,2 29,2 B C /2 3/4 Kg/cm 2 bar LBS - psi CERTIFICAZIONI
19 59 TEC RACCORDO INTERMEDIO MASCHIO/MASCHIO - COLLETTORE /4 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO /2"-3/4 EUROCONUS 20bar/290psi /0 VOCI DI CAPITOLATO Misura disponibile:/2 x3/4 eurokonus. Corpo in ottone. Temperatura massima d esercizio: 00 C. Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Utilizzabile anche come raccordo intermedio per flussimetro su collettore /4. SCHEDA MATERIALI 2 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Raccordo Ottone CW64N 2 Guarnizione EPDM INGOMBRI B CERTIFICAZIONI A G /2 C /2 x3/4 A 4,9 B 26 C 3/4 Kg/cm 2 bar 20 LBS - psi 290 GAMMA
20 494 TAPPO CIECO MASCHIO CON O-RING MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO 3/8 0bar/45psi /00 /2 0bar/45psi /720 3/4 0bar/45psi /598 0bar/45psi /384 /4 0bar/45psi /264 VOCI DI CAPITOLATO Corpo in ottone nichelato. O-ring in EPDM. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Attacchi filettati ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). SCHEDA MATERIALI 2 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Tappo Ottone nichelato CW67N 2 Guarnizione EPDM INGOMBRI A B 3/8 /2 3/4 /4 A ,5 48 B 3 4,5 7 2,5 22,5 Kg/cm 2 bar RACCORDO MULTI-FIT CERTIFICAZIONI LBS - psi
21 098OR O-RING PER SEDI CONICHE MISURA CODICE IMBALLO /2 098OR038 /0 3/4 098OR02 /0 098OR034 /0 TEC Disponibile per sedi coniche da /2, 3/4 e. 50NB GUARNIZIONE PER SEDI PIANE MISURA CODICE IMBALLO /2 50NB02 /0 3/4 50NB034 /0 50NB00 /0 50EP O-RING PER SEDI CONICHE MISURA CODICE IMBALLO 4x2-5x2,5 50EP04200 /0 6x2 50EP06200 /0 6x2,25 50EP06225 /0 7x2-8x2,5 50EP07200 /0 8x2 50EP08200 /0 20x2-20x2,25 50EP /0 20x2,5 50EP /0 26x3-25x2,5 50EP /0 32x3 50EP /0 Materiale: EPDM. Ogni codolo ha due guarnizioni. 680 SMUSSATUBI CODICE IMBALLO / CESOIA PER TUBI MULTISTRATO E PEX Adatto a tubi con diametro da 3mm a 35mm. Materiale: metallo. Adatta a tubi con diametro da 2mm a 25mm. CODICE IMBALLO /0 GAMMA
22 575L LAMA DI RICAMBIO PER ART. 575 CODICE IMBALLO 575L /0 570 CHIAVE DI AGGANCIO/ SGANCIO CODICE IMBALLO / R TUBO MULTISTRATO PEX-AL-PEHD SEMPLICE E RIVESTITO 505 MISURA PRESSIONE CODICE 4x2 0bar/45psi x2 0bar/45psi x2 0bar/45psi x2 0bar/45psi x3 0bar/45psi x3 0bar/45psi MISURA PRESSIONE CODICE 505R 4x2 0bar/45psi R 6x2 0bar/45psi R 20x2 0bar/45psi R 26x3 0bar/45psi R 32x3 0bar/45psi R RACCORDO MULTI-FIT Idoneo per impianti sanitari, di riscaldamento e condizionamento. Composizione: polietilene reticolato tipo b / alluminio / polietilene ad alta densità. Alluminio saldato testa-testa. Temperatura massima: 95 C. Pressione d esercizio (95 C): 0 bar. Misura 4x2 disponibile fino ad esaurimento scorte.
23 TEC GAMMA
24 IL TUBO MULTISTRATO Il tubo multistrato PEX/AL/PEHD rappresenta ormai lo stato dell arte nella distribuzione termo-idraulica. Grazie alla sua struttura a strati, combina i vantaggi di potabilità e resistenza alla corrosione delle tubazioni plastiche con l elevata resistenza delle tubazioni metalliche. Lo strato interno in PEX rende la tubazione idonea ad impianti di riscaldamento (sia a radiatori sia a pannelli radianti) ed a impianti destinati al trasporto di acqua potabile, riducendo al minimo le perdite di carico e rendendo il tubo estremamente leggero e facile di installare. Lo strato intermedio in Alluminio rappresenta una barriere anti-ossigeno e consente di aumentare la resistenza del tubo alle alte pressioni. Lo strato esterno in PEHD (polietilene ad alta densità) protegge l alluminio dagli elementi aggressivi esterni. Tutto questo combinato con l estrema semplicità di posa, dato che il tubo multistrato mantiene la forma data dall installatore, grazie all anima metallica interna. I VANTAGGI Il tubo multistrato, grazie all anima interna in alluminio ed allo strato in polietilene reticolato interno, presenta i seguenti tecnici: RACCORDO MULTI-FIT elevata resistenza alle incrostazioni ed alla corrosione elevato comportamento meccanico (il tubo, una volta piegato, rimane nella posizione voluta) basse dilatazioni termiche basse perdite di carico completa impermeabilità all ossigeno (è quindi adatto anche all uso in impianti radianti)
25 IL TUBO ITAP ITAP SpA offre ai propri clienti il tubo multistrato semplice Art. 505 ed isolato Art. 505R: idonei per impianti sanitari e riscaldamento composizione: PEXb / Alluminio / PEHD saldatura strato di alluminio: testa-testa temperatura massima: 95 C pressione massima: 0 bar TEC DIAMETRO TUBO E SPESSORE 4x2mm 6x2mm 8x2mm 20x2mm 26x3mm 32x3mm DIAMETRO INTERNO 0mm 2mm 4mm 6mm 20mm 26mm LUNGHEZZA ROTOLO 00m 00m 00m 00m 50m 50m RUVIDITA SUPERFICIE INTERNA CONDUTTIVITA TERMICA COEFFICIENTE DI DILATAZIONE RAGGIO MINIMO DI PIEGATURA 7µm 7µm 7µm 7µm 7µm 7µm 0,43 W/mK 0,43 W/mK 0,43 W/mK 0,43 W/mK 0,43 W/mK 0,43 W/mK 0,026 m/mk 0,026 m/mk 0,026 m/mk 0,026 m/mk 0,026 m/mk 0,026 m/mk 5xD ext 5xD ext 5xD ext 5xD ext 5xD ext 5xD ext IL TUBO ISOLATO ITAP DIAMETRO TUBO E SPESSORE Il tubo isolato Art. 505R (munito di guaina isolante con resistenza al fuoco di classe ) presenta le seguenti caratteristiche aggiuntive: idoneo per la distribuzione dell acqua calda sanitaria e per impianti di riscaldamento le misure 20x2 mm, 26x3 mm, 32x3 mm sono provviste di un rivestimento isolante con spessore idoneo anche per impianti di condizionamento il rivestimento è conforme ai requisiti della legge 0/9 ed al relativo decreto DPR 42 del 26 agosto 993, per tubazioni correnti in ambienti riscaldati e/o entro strutture non affacciate né all esterno né su locali non riscaldati guaina isolante di colore rosso, in PE-LD espanso a cellule chiuse prive di CFC e HCFC densità guaina isolante: 30 Kg/m 3 (DN 4, 6) ; 45 Kg/m 3 (DN 20, 26, 32) conduttività termica guaina isolante: 0,0397 W/mk permeabilità al vapore della guaina isolante: μ x2mm 6x2mm 20x2mm 26x3mm 32x3mm SPESSORE ISOLANTE 6mm 6mm 0mm 0mm 0mm LUNGHEZZA ROTOLO 50m 50m 50m 25m 25m TUBO
26 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. Tagliare il tubo con un taglia tubi 2. Sbavare la parte interna del tubo 3. Procedere con l innesto del raccordo nel tubo 4. Quando la parte filettata del raccordo avrà raggiunto il tubo, si procederà ad avvitare fino a quando il filetto non sarà interamente penetrato nel tubo LA GIUNZIONE SARÀ SICURA E FACILMENTE REVERSIBILE 2 Dado O-ring Codolo 3 4 Guarnizione Bussola O-ring O-ring MULTI-FIT SYSTEM Nella confezione il raccordo viene fornito con O-ring per sedi coniche. Nel caso la giunzione debba essere fatta su sedi piane, il suddetto O-ring va sostituito con la guarnizione piana presente nella confezione.
27 INSTALLAZIONE L uso del sistema Multi-fit si completa con l installazione del collettore di distribuzione Art. 465 e della cassetta ad incasso Art Questo lay-out consente al progettista ad all installatore di operare in perfetta sicurezza, garantendo inoltre elevati standard qualitativi dell impianto. TEC cassetta universale in plastica collettore di distribuzione raccordo Multi-Fit tubo multistrato kit di fissaggio VANTAGGI BASTA CON LE GIUNZIONI A T SOTTOTRACCIA BASTA CON LE PERDITE D ACQUA SFRUTTA REALMENTE FLESSIBILITÀ E VELOCITà DI POSA DEL MULTISTRATO AUMENTA LA PORTATA D ACQUA SEMPLIFICA LE RIPARAZIONI OGNI UTENZA È CONNESSA SINGOLARMENTE AD UNA DELLE USCITE DEL COLLETTORE INSTALLAZIONE
28 Diagramma perdite di carico: art. 50-4x Flow rate [l/h] ,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM. 50 4x2 Kv 2,35 Diagramma perdite di carico: art. 50-6x RACCORDO MULTI-FIT Flow rate [l/h] ,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM. 50 6x2 Kv 3,88
29 Diagramma perdite di carico: art. 50-8x2 TEC Flow rate [l/h] 00 Flow rate [l/h] 0 0,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM. 50 8x2 Kv 5,82 Diagramma perdite di carico: art x ,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM x2 Kv 8,68 PERDITE DI CARICO
30 Diagramma perdite di carico: art x Flow rate [l/h] ,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM x3 Kv 9,83 Diagramma perdite di carico: art x RACCORDO MULTI-FIT Flow rate [l/h] ,0 0, 0 00 Pressure drop [kpa] DIM x3 Kv 3,04
31 Diagramma perdite di carico: art /4 TEC 00 2 outlets 3 outlets 4 outlets 0 Pressure Drop [KPa] Pressure Drop [KPa] 0, 0, DIM. 3/4 Flow rate [l/h] N vie Kv 4,7 6,4 7,6 Diagramma perdite di carico: art , 0,0 DIM. N vie Kv 5,0 7,0 8,5 2 outlets 3 outlets 4 outlets Flow rate [l/h] PERDITE DI CARICO
32 Diagramma perdite di carico: TUBO MULTISTRATO - temperatura dell acqua a 50 C 200 4x2 6x2 20x2 26x3 32x Pressure Drop [mbar/m] ,8 0,6 0,4 0,2 0, 0,08 0,06 0,04 Flow rate [l/s] RACCORDO MULTI-FIT 0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0, 0,2 0,4 0,6 0,
33 Diagramma perdite di carico: TUBO MULTISTRATO - temperatura dell acqua a 0 C TEC 200 4x2 6x2 20x2 26x3 32x Pressure Drop [mbar/m] ,8 0,6 0,4 0,2 0, 0,08 0,06 0,04 0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0, 0,2 0,4 Flow rate [l/s] 0,6 0, PERDITE DI CARICO
34 DILATAZIONI TERMICHE Le dilatazioni termiche del tubo multistrato sono molto basse. Al fine di condurre un calcolo corretto, si consiglia l utilizzo della seguente formula: ΔL = β* L * ΔT ΔL = dilatazione del tubo [mm] β = coefficiente di dilatazione del materiale [0,026 mm/ C m] L = lunghezza del tubo [m] ΔT = differenza tra la temperatura di esercizio e la temperatura della posa [ C] Per ovviare ai problemi dovuti alla dilatazione termica del tubo, è necessario prevedere un ansa di dilatazione. Il dimensionamento segue la seguente formula: A = c *(D * ΔL) 0,5 A = lunghezza dell ansa [mm] C = costante del tubo [=33] D = diametro esterno del tubo [mm] ΔL = dilatazione della tubazione [mm] RACCORDO MULTI-FIT A
35 NOTE TEC Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
36 ITAP S.p.A. Via Ruca Lumezzane Brescia (ITALIA) Tel Fax /206

References: ART. 575
 Art. 505
 Art. 505
 Art. 505
 Art. 465
 art. 50
 art. 50
 art. 50