Source: http://www.slideshare.net/casi05/gua-bsica-del-frigorista
Timestamp: 2016-02-06 21:50:07+00:00

Document:
by Cecilia M. 34048 views
Jose william Ramirez Orozco
Gracias por compartir la información desde de Colombia
buena pagina con información sobre refrigeración
Mauricio Consuegra Huezo
Gerente Tecnico de FrioalCubo
FrioalCubo
Gracias por compartirlo amigo. me sera muy util en mi trabajo. Un saludo desde El Salvador.
Es un material de inmenso valor para quienes tenemos que ver con la refrigeracion comercial e industrial..gracias por compartir este tesoro
Técnico del Data Center en Sonda Uruguay
Muchas gracias por compartir este "invaluable" compendio de información y conocimiento. Trabajo en Refrigeración Comercial, Industrial y en Aire Acondicionado y me sera muy útil como referencia cuando de algún curso. Saludos desde Marindia, Canelones, Uruguay
Supervisor en YPF S.A
Virgilio Cañizares
Ingeniero de Proyectos en AESAS División 3 Advisory Engineering
Felipe Romero de Avila Romero de Avila
Técnico de mantenimiento en hospital PRINCIPE DE ASTURIAS en FERROVIAL SERVICOS
twinsaym
Mantenimiento y Soluciones Integrales
1REFRIGERACIÓNCLIMATIZACIÓN 2.010GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 2 PROLOGOLa presente Guía Básica del Frigorista (instalador, mantenedor – reparador de instalaciones deRefrigeración y Climatización), esta compuesta por las instrucciones de los equipos y componentessuministrados por los fabricantes, distribuidores de materiales y equipamiento de instalacionesfrigoríficas y nuestra experiencia en la actividad diaria de instalación, mantenimiento y serviciotécnico, en instalaciones, industriales, comerciales y domesticas.No pretende ser un Manual de estudio, nos limitamos a recopilar la información suministrada de loscomponentes mas comunes (para tenerla “a mano”) que venimos instalando en muestrasinstalaciones y su funcionamiento, para evitar la ―enfermedad común‖ de olvidar dejar ladocumentación de los componentes en la instalación, su extravío o cambio de lugar inadecuado,sin entrar en cálculos, diseños e información técnica detallada, que se encuentra en los manualestécnicos específicos.Las marcas mencionadas están registradas y los artículos reproducidos son propiedad de losautores, es responsabilidad de la/s persona/s que descarguen el contenido, el uso que puedanhacer del mismo. No nos responsabilizamos de los resultados obtenidos de la incorrecta aplicaciónu omisión de los datos aquí expuestos, asi como cualquier interpretación no objetiva.La información aquí expuesta está reproducida con ―buena fe‖, no estando exenta de algún errortipográfico o de interpretación, con lo que aconsejamos se utilice como orientación y en ningúncaso para la elaboración de estudios, proyectos o cálculos, los cuales se realizaran siguiendo losmétodos contrastados y por técnicos cualificados.Parte de la información aquí expuesta, es susceptible de revisión, cambio, sustitución oeliminación, por lo que recomendamos consultar con los fabricantes o distribuidores de materialfrigorífico y otros que mencionamos a continuación, los cambios que se puedan producir.Pecomark: http://www.pecomark.comDanfoss: http://www.danfoss.esEmerson Climate Technologies: http://www.emersonclimate.comEvaporadores y condensadores: http://www.frimetal.esCopeland: http://www.copeland.comSalvador Escoda: http://www.salvadorescoda.comAire acondicionado Clivet: www.Clivet.esCarrier España: www.carrier.esAko: http://www.ako.esPraxair: http://www.praxair.esKimikal: http://www.kimikal.esExtinfrisa: http://www.extinfrisa.esLegionela: http://www.legionela.info/NOTA: ver relación ampliada al final en BibliografiaAgradecer a las marcas antes mencionadas su esfuerzo por poner al alcance de los instaladores,las informaciones de sus productos, sin las cuales no abría sido posible realizar esta Guía Básica.Un agradecimiento especial a Rocío Prellezo García, por su esfuerzo en la trascripción de buenaparte de la información contenida en esta Guía, y a Roberto Catalá Murrawski por su motivación einspiración en la elaboración y contenido de la Guía.Casimiro Catalá GregoriMADRID a 1 de julio de 2008
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 3 INTRODUCCIÓNEn la elaboración de esta guía, se ha pretendido que dispongamos de la información de loscomponentes instalados y sirva de orientación ante cualquier duda que se presente en el ejerciciode nuestra actividad diaria, así como tener claro, cual es el principio básico de funcionamiento delcircuito, sus componentes, con sus funciones, las definiciones y los términos normalmenteempleados, los conceptos básicos de física, química, matemáticas, conversión de unidades,electricidad, procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento, carga de gas, cambio de aceitey cuadros de solución de problemas y averías.Cualquier persona que manipule un sistema frigorífico, por muy pequeño que sea, tiene queconocer y entender lo que aquí se expone en conocimientos básicos y normas de seguridad.Si se pretende tener una información más amplia, se tiene que consultar con los manuales y librostécnicos, específicos, publicados sobre esta materia que hay en el mercado.El desconocimiento de las normas, reglamentos y legislación vigente que atañe al ejercicio denuestra actividad, NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, por esto, no vamos areproducir aquí toda la legislación que hay sobre la materia, solo por la incidencia directa quetiene, reproducimos el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (R.S.F.)y el Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.), en donde hace referencia,distinguiéndolo en cursiva y en color rojo del resto de la guía. Así como la Reglamentación Técnico-sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorífico.Si tenemos en cuenta que el R.S.F. dice lo siguiente:Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (Industria y Energía), por el que se aprueba elReglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.CAPÍTULO III Ámbito de aplicaciónArt. 9. Los preceptos de este Reglamento serán de aplicación para todas las instalacionesfrigoríficas, quedando excluidas las correspondientes a medios de transporte aéreos, marítimos yterrestres, que se regirán por sus disposiciones especiales.Asimismo, quedan excluidas las instalaciones que a continuación se detallan: a) Instalaciones frigoríficas con potencia absorbida máxima de 1 Kw, que utilicen refrigerantesdel primer grupo. b) Instalaciones de acondicionamiento de aire, hasta un máximo de potencia absorbida de 6Kw, que utilicen refrigerantes del primer grupo.Art. 10. Los preceptos de este Reglamento se aplicarán obligatoriamente a las nuevas plantas einstalaciones frigoríficas y a las ampliaciones y modificaciones que se realicen a partir de la fechainicial de vigencia administrativa, así como a cualquier planta e instalación frigorífica realizada conanterioridad, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo para las personas obienes, o cuando lo solicite el interesado.Con lo antes expuesto queda claro que todos los equipos, exceptuando los frigoríficos domésticos(siempre que la suma de todos ellos instalados en un mismo local no exceda de 1 Kw) y todos losequipos domésticos de aire acondicionado (siempre que la suma de todos ellos instalados en unmismo local no exceda de 6 Kw), estarán sujetos a las indicaciones del presente Reglamento.Las instalaciones de aire acondicionado, de cualquier tipo, a partir de una potencia de 5 Kw,además del presente reglamento, también están sujetas al R.I.T.E. (Reglamento de InstalacionesTérmicas en los Edificios).En lo que respecta a la manipulación de los gases refrigerantes hay que tener en cuenta lassiguientes normativas:Reglamento europeo 2037/00 (deroga el Reglamento europeo 3093/94):En cumplimiento de los artículos 16 y 17 todas las empresas que manipulen gases refrigerantes seencuentran en la obligación de recuperar mediante personal cualificado dichas sustanciasreguladas (CFC, HCFC, HFC) utilizando los equipos apropiados para su destrucción, reciclado oregeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos y/o antes de sudesmontaje y/o destrucción.
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 4Asimismo indica que se deben tomar las medidas adecuadas para prevenir los escapes de dichassustancias.Ley 12/95 régimen sancionador del reglamento europeo 2037/00:Las infracciones por incumplimiento de este reglamento están catalogadas en– Leves: multa inferior a 4.507,50 €– Graves: multa inferior a 13.522,77 €– Muy Grave: multa superior a 13.522,77 €R.D 833/88 sobre residuos tóxicos y peligrosos:Obliga a todas las empresas que recuperen gases refrigerantes que tengan la consideración deresiduo por su contenido, forma de presentación (mezclados con lubricantes...) u otrascaracterísticas como pueden ser en presencia de humedad, acidez, etc., a registrarse en suComunidad Autónoma como PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS, obteniendo un códigocomo productor y a tener firmado un contrato de Servicio de Gestión de Residuos con un GESTORAUTORIZADO cumpliendo con todas las autorizaciones administrativas y legislación aplicable alrespecto.Régimen sancionador del R.D. 833/88:Las infracciones por incumplimiento de este Real Decreto están catalogadas en– Leves: multa de hasta 6.000 €– Graves: cese temporal o total de la actividad y multa de hasta 300.506,05 €– Muy Graves: cese temporal o total de la actividad y multa de hasta 601.012,10 €Orden MAM/304/2002:Los productos susceptibles de recuperarse no solo son los agresivos para el medio ambiente (capade ozono) que se enviaran a destruir (CFC) sino todos los catalogados en el Código Europeo deResiduos (CER) como son los HCFC y HFC.Después de lo anteriormente expuesto para el cumplimiento de la Legislación aplicable esaconsejable:– Disponer de un sistema de recuperación de gases refrigerantes.– Inscribirse en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondientecomo pequeño productor de residuos tóxicos.– Tener un contrato de gestión de residuos con un Gestor Autorizado.El responsable de verificar el cumplimiento de la Legislación anteriormente mencionada es elSEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) perteneciente a la Guardia Civil.Siguiendo con la normativa, el conocimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborables(L.P.R.L.) que atañe a nuestra actividad, es de obligado cumplimiento. La empresa tiene laobligación de instruir y formar a su personal y este de seguir todas las indicaciones.En el Capitulo 13.- Normas (PRL) y Fichas de Seguridad (FDS), se reproducen, acciones einstrucciones de prevención de riesgos laborales a tener en cuenta y las hojas de seguridad de losrefrigerantes más comunes y productos de limpieza del circuito frigorífico. Estas fichas estánsujetas a modificaciones y actualizaciones periódicas, lo que nos aconseja consultar con losfabricantes las distintas actualizaciones que se produzcan.Actualización de la Guía Básica 2009.5La Guía Básica del Frigorista 2.010, se complementa con los capítulos independientes.Ante la gran cantidad de información y diversidad de fabricantes de componentes frigoríficos y paraevitar generar un Guía Básica ―pesada‖, se opta por mantener los conceptos básicos y elementosmás comunes de las instalaciones frigoríficas en esta Guía Básica, siendo en cada capítuloindependiente en donde incida, donde se añadirán los manuales específicos, rendimientos decompresores, actualización/ampliación de componentes y cualquier otra información de utilidad.Todas las futuras actualizaciones, se realizaran en los capítulos independientes, a excepción delnuevo reglamneto de instalaciones frigoríficas que se modificara aquí y en los capítuloscorrespondientes, cuando este se publique y entre en vigor.ESTA GUÍA BÁSICA PERTENECE A: ………………………………………………………………………………………………………………….
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 5 GUÍA RÁPIDA DE CONTENIDOS Y DE CONSULTAEsta Guía Básica del frigorista, está compuesta por 15 Capítulos que tratan los diversos temas queinciden en las instalaciones y conocimientos básicos a tener en cuenta.Capitulo 1 GLOSARIO (página 25)Este capítulo es un mini diccionario de términos técnicos, que se divide en seis apartados.1.1 Diccionario de términos técnicos usados en la refrigeración y climatización.1.2 Definiciones del Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas.1.3 Definiciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.1.4 Definiciones de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación.1.5 Definiciones del RD 168/1985 (condiciones generales de almacenamiento frigorífico)1.6 Definiciones del RD 842/ 2002 (Reglamento Electrotécnico para baja tensión).Capitulo 2 FACTORES DE CONVERSIÓN E INF. TÉCNICA (página 104)En este capítulo se tratan los conocimientos básicos de matemáticas, aritmética, sistemas deunidades, conversión de unidades etc.(*) Capitulo 3 CONEXIÓN DE COMPONENTES (página 132)En este capítulo tratamos el uso y manipulación de los materiales usados en la interconexión de loscomponentes de una instalación frigorífica o de aire acondicionado. Tanto en tubo de cobre comoen tubería de agua fría o caliente para la instalación de enfriadoras de agua con polipropileno.Se incluye la instalación de Splits de aire acondicionado y redes de tuberías de cobre pararefrigerante R-404A y R-134a, en instalaciones de centrales frigoríficas.(*) En el capítulo independiente se incluyen listados de componentes del circuito frigorífico comoson: recorrería de soldar y roscar, antivibradores y demás elementos que no se encuentran en loscapítulos de referencia.Capitulo 4 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD (página 219)En este capítulo tratamos los conceptos básicos de electricidad como son el magnetismo, la cargaeléctrica, circuito eléctrico, motores, protecciones etc.(*) Capitulo 5 HERRAMIENTA (página 245)En este capítulo tratamos de la herramienta necesaria para el ejercicio de nuestra actividad, uso delos manómetros, del equipo de recuperación de refrigerantes y uso de diferentes tipos dedetectores de fugas.(*) En el capítulo independiente se especifica el uso y normas de seguridad de la herramientamanual y Equipos de Protección Individual de Seguridad (EPIS).(*) Capitulo 6 CIRCUITO FRIGORÍFICO (página 272)En este capítulo tratamos los conceptos básicos del circuito frigorífico y sus componentes, comoson los diversos tipos de compresores, evaporadores, condensadores y elemento de expansión(capilar). Se incluye el cálculo y selección de evaporadores y condensadores de Frimetal.(*) En el capiltulo independiente se incluyen rendimiento de evaporadores y condensadores deotros fabricantes.(*) Capitulo 7 COMPRESORES (página 337)En este capítulo tratamos los compresores herméticos de Danfoss, compresores semiherméticosde Copeland – Discus y se incluyen tablas comparativas de diversos compresores herméticos ysemiherméticos.(*) En el capiltulo independiente se incluyen rendimiento de compresores hermeticos,semihermeticos y abiertos de otros fabricantes.(*) Capitulo 8 REGULACIÓN (página 368)En este capítulo tratamos de los elementos de regulación del fluido refrigerante que componen lainstalación frigorífica como son las válvulas de expansión, válvulas reguladores de presión, válvulassolenoide, válvulas reguladores del caudal de agua y filtros deshidratadores de Danfoss.
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 6(*) En el capiltulo independiente se incluyen elementos de regulación de otros fabricantes.NOTA: entendemos por regulación todo componente de la instalación que incide sobre la presiónen el circuito frigorífico y no sobre el control.(*) Capitulo 9 CONTROL (página 413)En este capítulo tratamos el control de la instalación frigorífica, partiendo de la composición yelaboración de los cuadros eléctricos y sus componentes externos como son los termostatos(electrónicos o de contacto), presostatos de control de presión de gas y aceite, registradores detemperatura y alarmas tanto en frio industrial como en aire acondicionado.(*) En el capitulo independiente se incluyen los controles electrónicos usados en Refrigeración yAire Acondicionado de diversos fabricantesNOTA: entendemos por control, todo componente de la instalación que incide sobre elfuncionamiento del compresor, resistencias, ventiladores, ciclos de desescarches etc. y nos ofrecenuna información sobre el estado de la instalación.Capitulo 10 PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO (página 460)En este capítulo tratamos de los procedimientos de puesta en marcha a seguir según el tipo deinstalación, así como la carga de gas, carga de aceite, protocolos de actuación en averías y tablasguía de solución de problemas.Capitulo 11 ACEITES (página 514)En este capítulo tratamos de los distintos tipos de aceites su aplicación y características, conprocedimientos para su sustitución.(*) Capitulo 12 GASES REFRIGERANTES (página 531)En este capítulo tratamos las instrucciones del Reglamento de Seguridad de Instalacionesfrigoríficas sobre la clasificación de los refrigerantes, composición y utilización.(*) En el capitulo independiente se actualizaran los nuevos gases y características.(*) Capitulo 13 NORMAS (PRL) Y FICHAS DE SEGURIDAD (página 559)En este capítulo tratamos las normas de seguridad en prevención de riesgos laborales eninstalaciones frigoríficas y fichas de seguridad de los gases empleados en la industria de laRefrigeración y Climatización.(*) En el capitulo independiente se actualizaran las fichas de seguridad (FDS) de los gases.Capitulo 14 TABLAS DE SATURACIÓN DE LOS GASES (página 660)En este capítulo disponemos de las tablas y diagramas de presión entalpia de los gases máscomunes.Capitulo 15 VARIOS (cálculos y diseño) (página 678)En este capítulo nos introducimos en los conceptos básicos para el cálculo de cargas en cámarasfrigoríficas y condiciones de almacenamiento de los productos, cargas térmicas en aireacondicionado, cálculo del coeficiente de trasmisión (K), selección de ventiladores, diámetros deconductos de aire, selección de rejillas y conducciones de tuberías de agua.También se incluyen las indicaciones del reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificiossobre el diseño y calculo de instalaciones térmicas.Se incluye el Real Decreto 168/1985 de 6 de febrero ALIMENTOS: Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de Almacenamiento Frigorífico.AL FINAL DEL ÍNDICE POR CAPÍTULOS (página 22), PARA UNA LOCALIZACIÓN MÁSRÁPIDA, TENEMOS UN ÍNDICE ALFABÉTICO DE:.- Cuadros de alarmas y de averías que se encuentran en la Guía Básica.- Listado de características de componentes de la instalacion.- Tablas (listado de tablas de la Guía Básica)(*) NOTA: los capítulos independientes se pueden consultar en nuestra pagina www.catain.es enla pestaña guía básica y seleccionar el capitulo de interés.
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 7 ÍNDICE1 GLOSARIO ..................................................................................................................... 251.1 Diccionario de términos técnicos.................................................................................... 241.2 Definiciones del (RSF) ........................................................................................................... 461.2.1 Capítulo II Términos fundamentales ................................................................................. 461.2.2 Capítulo IV Clasificación de los locales de emplazamiento ............................................... 461.2.3 Sistemas de refrigeración .................................................................................................. 471.2.4 Instrucción MI IF 001. Terminología. ................................................................................. 471.2.5 Instrucción MI IF 003. Clasificación de los sistemas de refrigeración. .............................. 941.2.6 Instrucción MI IF 017 Símbolos a utilizar en esquemas de elementos de equipos............. 951.3 Definiciones del (RITE) .......................................................................................................... 491.4 Definiciones del CTE. DB (Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos) .............. 521.4.1 Salubridad (DB-HS) ............................................................................................................ 551.4.2 Protección frente al ruido (DB-HR) .................................................................................... 571.4.3 Ahorro de energía (DB-HE) ................................................................................................ 681.4.4 Seguridad de utilización (DB-SU) ....................................................................................... 711.4.5 Seguridad en caso de incendio (DB-SI) .............................................................................. 711.4.6 Seguridad estructural (DB-SE) ........................................................................................... 771.4.7 Seguridad Estructural: Madera (DB SE-M) ........................................................................ 781.4.8 Seguridad estructural: Cimientos (DB-SE-C) ...................................................................... 811.4.8 Seguridad estructural: Fabrica (DB SE-F) .......................................................................... 791.4.9 Seguridad estructural: Acciones en la edificación (DB SE-AE) ........................................... 831.4.10 Seguridad estructural: Acero (DB SE-A)........................................................................... 831.5 Definiciones R D 168/1985, (condiciones generales de almacenamiento frigorífico) .......... 831.6 R 842/ 2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión. .............................................. 862 FACTORES DE CONVERSIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA ......... 1042.1 Introducción ..................................................................................................................... 1042.2 Aritmética Básica ............................................................................................................ 1042.3 Redondeo de Números.................................................................................................. 1052.4 Sistemas de Unidades ................................................................................................... 1052.5 Sistema Métrico Decimal ............................................................................................... 1062.6 Sistema Internacional (SI) ............................................................................................. 1072.7 Abreviaturas y Símbolos de Unidades ........................................................................ 1072.8 Temperatura .................................................................................................................... 1082.9 Escalas de Temperatura Fahrenheit y Celsius .......................................................... 1092.10 Escalas de Temperatura Absolutas, Kelvin y Rankine ........................................... 1102.11 Presión ........................................................................................................................... 1102.12 Presión Atmosférica ..................................................................................................... 1102.13 Presión Manométrica ................................................................................................... 1102.14 Presión Absoluta .......................................................................................................... 1112.15 Factores de Conversión .............................................................................................. 1112.16 Longitud ......................................................................................................................... 1112.17 Área ................................................................................................................................ 1122.18 Volumen y Capacidad (Líquido) ................................................................................. 1132.19 Masa............................................................................................................................... 1142.20 Caudal (Flujo) ............................................................................................................... 115
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 82.21 Velocidad Lineal ........................................................................................................... 1162.22 Aceleración Lineal ........................................................................................................ 1152.23 Fuerza ............................................................................................................................ 1162.24 Volumen Específico (Masa Volumétrica) .................................................................. 1172.25 Densidad o Peso Específico ....................................................................................... 1182.26 Trabajo, Energía y Calor ............................................................................................. 1192.27 Potencia ......................................................................................................................... 1192.28 Viscosidad ..................................................................................................................... 1202.29 Entalpía y Entalpía Específica .................................................................................... 1202.30 Entropía y Entropía Específica ................................................................................... 1212.31 Transferencia de Calor ................................................................................................ 1212.32 Equivalentes de Refrigeración.................................................................................... 1212.33 Calor Específico (Capacidad Calorífica) ................................................................... 1223 CONEXIÓN DE COMPONENTES .................................................................... 1323.1.1 Tubería de Cobre ....................................................................................................... 1323.1.2 Longitud Equivalente de Tubería .............................................................................. 1323.1.4 Proceso de Soldadura Capilar .................................................................................. 1323.1.5 Tipos de Soldadura ..................................................................................................... 1323.1.6 Soldaduras Blandas .................................................................................................... 1333.1.7 Soldaduras Fuertes ..................................................................................................... 1333.1.8 Fundente ...................................................................................................................... 1333.1.9 El Soplete ..................................................................................................................... 1343.1.10 Flama Neutral ............................................................................................................ 1343.1.11 Flama Oxidante ......................................................................................................... 1343.1.12 Flama Reductora ....................................................................................................... 1343.1.13 Instrucciones para el uso de sopletes .................................................................... 1343.1.13 Proceso para Soldar ................................................................................................. 1413.1.14 Gases comburentes: Oxigeno y Aire ..................................................................... 1353.1.14 Medición ..................................................................................................................... 1413.1.14 Recomendaciones generales de seguridad .......................................................... 1383.1.15 Corte ........................................................................................................................... 1413.1.15 Gases inflamables: Acetileno, Hidrogeno .............................................................. 1363.1.16Limado ......................................................................................................................... 1413.1.17 Limpieza ..................................................................................................................... 1413.1.17 Localización de averías ............................................................................................ 1653.1.18 Rangos de Temperatura .......................................................................................... 1413.1.19 Aplicación del Fundente ........................................................................................... 1413.1.20 Ensamble ................................................................................................................... 1423.1.21 Calentamiento ........................................................................................................... 1423.1.22 La operación de calentamiento ............................................................................... 1423.1.23 Aplicación de la Soldadura ...................................................................................... 1423.1.24 Enfriamiento y Limpieza ........................................................................................... 1433.2.1 Capítulo V Construcción y montaje de instalaciones frigoríficas ..................................... 1433.2.2 Instrucción MI IF 005. Materiales empleados ................................................................ 1433.2.3 Conexiones Soldables ................................................................................................ 1323.2.4 Instrucción MI IF 006. Maquinaria frigorífica ...................................................... 145, 4563.2.5 Instrucción MI IF 007. Sala de máquinas ...................................................................... 147
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 93.2.6 Instrucción MI IF 008. Focos de calor ............................................................................. 1493.2.7 Instrucción MI IF 011 Cámaras de atmósfera artificial ................................................... 1503.3 Determinar el diámetro adecuado de las tuberías ............................................... 1513.3.1 Aire acondicionado .................................................................................................. 1523.3.2 Instrucciones instalación equipos ............................................................................. 1523.3.3 Manual de instalación (extracto) ............................................................................... 1523.3.4 Información general para la instalación ................................................................... 1523.3.5 Selección del lugar de la instalación ........................................................................ 1553.3.6 Advertencias: evitar .................................................................................................... 1583.3.7 Conexiones del refrigerante ....................................................................................... 1593.3.8 Avellanador de los extremos del tubo ...................................................................... 1593.3.9 Conexión a la unidad .................................................................................................. 1593.3.10 Conexiones del refrigerante .................................................................................... 1603.3.11 Evacuación del aire .................................................................................................. 1603.3.12 Conexiones eléctricas .............................................................................................. 1613.3.13 Bombeo y comprobación de la carga de refrigerante .......................................... 1633.3.14 Método de sobrecalentamiento .............................................................................. 1643.3.15 Comprobación de la carga de refrigerante ............................................................ 1643.3.16 Mantenimiento de la unidad .................................................................................... 1643.4 Líneas frigoríficas - refrigerante R-404A ................................................................ 1713.4.1 Hipótesis de partida para dimensionado de tuberías ............................................. 1713.4.2 Líneas descarga .......................................................................................................... 1713.4.3 Criterios de selección de diámetros. ........................................................................ 1713.4.4 Líneas de aspiración ................................................................................................... 1733.4.5 Servicios individuales. ................................................................................................ 1733.4.6 Servicios o zonas colectivas ...................................................................................... 1733.4.7 Criterios de selección de diámetros. ........................................................................ 1743.4.8 Líneas de líquido. ........................................................................................................ 1783.4.9 Criterios de selección de diámetros. ........................................................................ 1793.4.10 Capítulo VI Fabricantes, instaladores, Conservadores-Reparadores y titulares ............ 1823.4.11 Instrucción MI I -013. Instalaciones y conservadores frigoristas ................................... 1833.5 Tuberías para agua caliente y fría “PPR” (Polipropileno) ................................. 1853.5.1 Información básica acerca de la gama Ekoplastik ................................................. 1853.5.2 Información sobre los materiales básicos para la producción .............................. 1863.5.2 Propiedades del Sistema Ekoplastik ........................................................................ 1853.5.4 Normas para la producción y prueba de los productos ......................................... 1863.5.5 Propiedades requeridas de los medios en el sistema de tuberías....................... 1863.5.6 Parámetros básicos de la distribución de la calefacción ....................................... 1873.5.7 Parámetros operativos de las tuberías de PPR – conductos de agua ................ 1873.5.8 Parámetros operativos de las tuberías de PPR – calefacción.............................. 1873.5.9 Posibilidades de instalación de las tuberías Ekoplastik......................................... 1923.5.10. Normas para el montaje .......................................................................................... 1923.5.10.1 En general............................................................................................................... 1923.5.10.2 Ductibilidad y contracción de la longitud ............................................................ 1933.5.10.3 Distancia de los soportes de las tuberías........................................................... 1983.5.10.4 Sujeción de las tuberías........................................................................................ 1993.5.10.5 Conducción de las tuberías .................................................................................. 200
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 103.5.10.6 Unión al sistema .................................................................................................... 2033.5.10.7 Aislamiento ............................................................................................................. 2033.5.10.8 Prueba de presión ................................................................................................. 2043.5.11 Almacenamiento y transporte de materiales ......................................................... 2053.5.12 Disposiciones finales ................................................................................................ 2053.5.13 Método de soldadura de polifusión......................................................................... 2073.5.14 Método de soldadura con manguito eléctrico ....................................................... 2094 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD .......................................... 2194.1 Conceptos básicos ......................................................................................................... 2194.1.1 Fenómenos Eléctricos ................................................................................................ 2194.1.2 Carga eléctrica............................................................................................................. 2194.1.3 Circuito eléctrico. Componentes y Parámetros ....................................................... 2204.1.4 El Amperio .................................................................................................................... 2204.1.5 La resistividad .............................................................................................................. 2204.1.6 La ley de Ohm ............................................................................................................. 2204.1.7 Energía, Efecto Joule ................................................................................................. 2214.1.8 Magnetismo.................................................................................................................. 2234.1.9 Corriente alterna .......................................................................................................... 2234.1.10 Impedancia................................................................................................................. 2244.1.11 Potencia en alterna ................................................................................................... 2254.2 Condensadores............................................................................................................... 2254.2.1 Generalidades ............................................................................................................. 2254.2.2 Tipos ............................................................................................................................. 2264.2.3 Aplicaciones ................................................................................................................. 2264.3 Transformadores ............................................................................................................ 2274.4 Motores ............................................................................................................................ 2274.4.1 Principio de funcionamiento ....................................................................................... 2274.4.2 Motores Asíncronos Trifásicos .................................................................................. 2274.4.3 Motores Asíncronos Monofásicos ............................................................................. 2294.5 Elementos de protección y control ............................................................................... 2304.5.1 Protección contra sobreintensidades. ...................................................................... 2304.5.2 Protección contra cortocircuitos ................................................................................ 2304.5.3 Protección contra contactos ...................................................................................... 2314.6 Instrucción MI IF 012. Instalaciones eléctricas ................................................................... 2344.7 Riesgos eléctricos .......................................................................................................... 2365 HERRAMIENTA ......................................................................................................... 2455.1 Herramienta General del frigorista........................................................................... 2455.2 Relación de materiales de repuesto ............................................................................ 2505.3 Elementos de protección individual de seguridad (epis)........................................... 2525.4 Instrucciones de seguridad y uso de los analizadores .............................................. 2635.4.1 Purgado de mangueras .............................................................................................. 2635.4.2 Lectura de las presiones de trabajo ......................................................................... 2635.4.3 Vacío por toma de baja .............................................................................................. 2635.4.4 Vacío por toma de alta ............................................................................................... 2635.4.5 Carga por baja ............................................................................................................. 2635.4.6 Esquemas de conexionado de los analizadores .................................................... 264
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 115.5.1 Equipo recuperación y trasvase de refrigerantes............................................. 2655.5.2 Conexiones equipo recuperación ............................................................................. 2665.6 Equipo de recuperación ................................................................................................. 2675.6.1 El modo seguro es el único modo. ........................................................................... 2675.6.2 Recuperación y almacenamiento.............................................................................. 2675.6.3 Importante información general ................................................................................ 2685.6.4 Procedimiento normal de recuperación ................................................................... 2685.6.5 Auto purga. ................................................................................................................... 2695.6.6 Información adicional .................................................................................................. 2695.6.7 Purgado de los gases no condensables .................................................................. 2705.6.8 Diagrama de flujo del refrigerante. ........................................................................... 2705.6.9 Cuidado y mantenimiento de su equipo................................................................... 2705.6.10 Presostato de seguridad .......................................................................................... 2705.7 Detector de fugas MINI-LEAK.................................................................................... 2715.7.4 Alarmas de emergencia para cámaras frigoríficas AKO-5208A .................... 4565.8 Detector de fugas TEK-MATE.................................................................................... 2715.13 Orden y limpieza de lugares de trabajo ................................................................ 2535.13.1 Introducción ............................................................................................................... 2535.13.2 Alcance y desarrollo ................................................................................................. 2535.13.3 Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil ............................................................... 2545.13.4 Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente ......... 2545.13.5 Decisión de las localizaciones más apropiadas ................................................... 2545.13.6 Identificación de localizaciones ............................................................................... 2555.13.7 Evitar ensuciar y limpiar enseguida ........................................................................ 2565.13.8 Crear y consolidar hábitos de trabajo .................................................................... 2565.14 Manipulación de cargas ........................................................................................... 2575.15 Dolor lumbar................................................................................................................ 2595.16 Síndrome del Túnel Carpiano ................................................................................. 2616 CIRCUITO FRIGORÍFICO ..................................................................................... 2726.1 La termodinámica......................................................................................................... 2726.1 Estados de la materia .................................................................................................... 2726.1.3 Evaporación ................................................................................................................. 2726.1.4 Condensación .............................................................................................................. 2736.1.5 Ciclo de Carnot ............................................................................................................ 2736.1.6 Máquinas frigoríficas ................................................................................................... 2746.1.7 Ciclo frigorífico de Carnot ........................................................................................... 2746.1.8 Máquinas frigoríficas de compresión mecánica ...................................................... 2756.1.9 Bomba de calor ........................................................................................................... 2766.2 Ciclo de compresión ....................................................................................................... 2776.2 Componentes del ciclo ............................................................................................... 2776.2.1 Compresión ................................................................................................................ 2776.2.1.1 Unidades Condensadoras ...................................................................................... 2776.2.1.2 Compresor ................................................................................................................ 2786.2.1.3 Compresores de tipo abierto .................................................................................. 2786.2.1.4 Moto-compresor semihermético ............................................................................ 2796.2.1.5 Moto-compresor hermético ..................................................................................... 2796.2.1.6 Funcionamiento Básico (compresores alternativos) ........................................... 279
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 126.2.1.7 Válvulas en el compresor........................................................................................ 2796.2.1.8 Desplazamiento del compresor ............................................................................. 2806.2.1.9 Volumen de espacio libre........................................................................................ 2806.2.1.10 Lubricación: ............................................................................................................ 2806.2.1.11 Enfriamiento del compresor: ................................................................................ 2806.2.1.12 Capacidad del compresor:.................................................................................... 2806.2.1.13 Compresores de dos etapas ................................................................................ 2806.2.1.14 Alternativos ............................................................................................................. 2816.2.1.15 Rotativos ................................................................................................................. 2816.2.1.16 Centrífugos ............................................................................................................. 2826.2.1.17 Scroll o espiral ........................................................................................................ 2836.2.1.18 De tornillo ................................................................................................................ 2846.3 Evaporación ................................................................................................................... 2856.3.1 Evaporador ................................................................................................................... 2856.3.2 Clasificación ................................................................................................................. 2856.3.3 Evaporadores Frimetal ............................................................................................... 2866.3.4 Calculo de la capacidad frigorífica ............................................................................ 2886.3.5 Selección de un evaporador ...................................................................................... 2886.3.6 Aplicaciones Aero Evaporadores Cubicos .............................................................. 2916.3.7 Aplicaciones aero evaporadores industriales .......................................................... 2966.3.8 Aplicaciones aero evaporadores cubicos comerciales .......................................... 2966.3.9 Aplicaciones aero evaporadores de plafon ............................................................. 2976.3.10 Aplicaciones aero evaporadores doble flujo de aire ............................................ 3006.3.11 Aplicaciones aero evaporadores de plafon industriales ...................................... 3026.3.12 Aplicaciones aero evaporadores murales ............................................................. 3036.3.13 Características aereo evapoaradores MINI-VAP ................................................. 3046.3.14 Características aereo evaporadores con baja velocidad de aire ....................... 3056.3.15 Características evaporadores cubicos ventiladores centrifugos ........................ 3056.3.16 Características evaporadores estaticos ................................................................. 3066.4 Condensación ............................................................................................................... 3076.4.1 Condensador ............................................................................................................... 3076.4.2 Clasificación ................................................................................................................. 3076.4.3 Selección simplificada del condensadór .................................................................. 3176.4.3 Zonas definidas del Condensador ............................................................................ 3076.4.4 Torres de recuperación de agua, INDUMEC SL .................................................... 3186.4.4 Condensadores frimetal ............................................................................................. 3086.4.5 Características generales .......................................................................................... 3086.4.6 Cálculo de la capacidad ............................................................................................. 3086.4.7 Selección de un condensador ................................................................................... 3096.4.8 Características condensadores ventiladores elicoidales CBN/CBS .................... 3116.4.9 Características condensadores serie VCN/VCS .................................................... 3126.4.10 Características condensadores elicoidales CPN.................................................. 3136.4.11 Características condensadores centrifugos KCN/KCS ....................................... 3166.5 Tubo Capilar (Expansión)........................................................................................... 3206.5.1 Ajuste de la carga en sistemas con capilar ............................................................. 3206.6.- Procedimientos de producción de frío ................................................................. 3266.6.1.- Métodos basados en medios químicos. ................................................................ 326
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 136.6.2.- Métodos basados en medios físicos ...................................................................... 3286.6.3.1.- Fusión. .................................................................................................................... 3286.6.3.2.- Sublimación. ........................................................................................................... 3286.6.3.3.- Vaporización........................................................................................................... 3296.6.3.3.1.- a) Sin recuperación del gas producido............................................................ 3296.6.3.3.2.- b) Con recuperación del gas producido. ......................................................... 3296.6.3.3.3.- b.1 Instalaciones de absorción. ........................................................................ 3296.6.3.3.4.- b.2. Instalaciones de adsorción........................................................................ 3316.6.3.3.5.- b.3. Instalaciones de eyección de vapor. ........................................................ 3326.6.3.3.6.- b.4. Instalación de compresión mecánica....................................................... 3336.6.3.3.7.- Vaporización de crio-fluidos.............................................................................. 3336.6.3.-Sistemas basados en cambios de estado. ............................................................. 3286.6.4.- Sistemas basados en la expansión de fluidos gaseosos no condensables. .... 3336.6.4.1.- Maquinas de aire frío. ........................................................................................... 3336.6.4.2.- Efecto Joule-Thompson........................................................................................ 3346.6.5.- Sistemas basados en efectos especiales. ............................................................ 3356.6.5.1.- Efecto Peltier. ......................................................................................................... 3356.6.5.2.- Efecto magnetotermico (Haas-Debye-Guiauque)............................................. 3356.6.5.3.- Efecto magnetotermico-eléctrico (E. Ettinghausen). ........................................ 3366.6.5.4.- Efecto Vortex (Ranke-Hilsh) ................................................................................ 3367 COMPRESORES ....................................................................................................... 3377.1 Compresores Hermeticos Danfoss .......................................................................... 3377.2 Identificación/marcado del compresor ......................................................................... 3387.3 Tipos de motor ................................................................................................................ 3387.3.1 Compresores ―F― ......................................................................................................... 3397.3.2 Compresores ―FT― ....................................................................................................... 3397.3.3 Compresores ―G―......................................................................................................... 3397.3.4 Compresores ―CL / DL― .............................................................................................. 3397.3.5 Compresores ―K― ......................................................................................................... 3407.4 Motores – par máximo del motor.................................................................................. 3407.5 Características de arranque LST / HST ...................................................................... 3417.6 Compresores con bajo par de arranque LST ............................................................. 3427.7 Compresores con alto par de arranque HST .............................................................. 3437.8 Condiciones para una larga vida útil ............................................................................ 3437.9 Sobrecarga de motor ..................................................................................................... 3447.10 Sobrecarga térmica ...................................................................................................... 3447.11 Temperatura de la bobina ........................................................................................... 3447.12 Temperatura de condensación ................................................................................... 3447.13 Refrigerantes................................................................................................................. 3447.14 Compresores Semihermeticos Copeland Discus .............................................. 3457.14.1 Información General de Seguridad......................................................................... 3457.14.2 Enfriamiento externo del compresor ...................................................................... 3467.14.3 Demand cooling ........................................................................................................ 3467.14.4 Aceites lubricantes .................................................................................................... 3467.14.5 Bomba de aceite ....................................................................................................... 3477.14.6 Presostato diferencial de aceite .............................................................................. 3477.14.7 Circulación del aceite ............................................................................................... 347
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 147.14.8 Nivel de aceite ........................................................................................................... 3477.14.9 Presión de aceite ...................................................................................................... 3477.14.10 Arranque ................................................................................................................. 3477.14.11 Prueba de fugas ...................................................................................................... 3487.14.12 Vacío (Deshidratación) ........................................................................................... 3487.14.13 Carga de refrigerante ............................................................................................. 3487.14.14 Limpieza del circuito ............................................................................................... 3487.14.15 Conexiones eléctricas ............................................................................................ 3487.14.16 Arranque directo...................................................................................................... 3487.14.17 Arranque estrella-triángulo .................................................................................... 3487.14.18 Arranque Part-Winding........................................................................................... 3487.14.19 Es imperativo que ambos devanados se............................................................. 3497.14.20 Nuevo motor part winding ...................................................................................... 3497.14.21 Protección del motor............................................................................................... 3497.14.22 Arranque Descargado ............................................................................................ 3497.14.23 Compresores D2D y D3D ...................................................................................... 3507.14.24 Resistencia de Cárter ............................................................................................. 3507.14.25 Bomba de Aceite ..................................................................................................... 3507.14.26 Control de Presión Diferencial de Aceite OPS1 ................................................. 3517.14.27 Nuevo sistema de seguridad de la presión de aceite Sentronic+TM .............. 3517.14.28 Conexión eléctrica .................................................................................................. 3517.14.29 Prueba de funcionamiento ..................................................................................... 3527.14.30 Módulos y Sensores Intercambiables de Sentronic™ & Sentronic ................. 3527.14.30 Presostato Diferencial de Aceite........................................................................... 3537.15 Causas de Avería en Compresores ......................................................................... 3537.15.1 Problemas de lubricación ......................................................................................... 3537.15.2 Dilución del aceite ..................................................................................................... 3547.15.3 Migración del refrigerante ........................................................................................ 3547.15.4 Recalentamiento inadecuado de la aspiración ..................................................... 3547.15.5 Formación de ácido .................................................................................................. 3547.15.6 Enfriamiento inadecuado del compresor ............................................................... 3547.15.7 Altas temperaturas de descarga ............................................................................. 3547.15.8 Motor quemado debido a sub-dimensionado de contactores ............................. 3547.15.9 Motor quemado debido a protectores puenteados o desconectados................ 3558 REGULACIÓN............................................................................................................. 3688.1 Válvulas de expansión termostáticas ..................................................................... 3708.1.1 Funcionamiento de una válvula de expansión termostática ................................. 3708.1.2 Recalentamiento ......................................................................................................... 3708.1.3 Subenfriamiento .......................................................................................................... 3708.1.4 Igualación de presión exterior ................................................................................... 3708.1.5 Cargas .......................................................................................................................... 3718.1.6 La carga universal ....................................................................................................... 3718.1.7 La carga MOP .............................................................................................................. 3718.1.8 Carga MOP con lastre ................................................................................................ 3718.1.9 Elección de válvula de expansión termostática ...................................................... 3718.1.10 Identificación .............................................................................................................. 3728.1.11 Montaje ....................................................................................................................... 372
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 158.1.12 Posición del bulbo ..................................................................................................... 3728.1.13 Ajuste .......................................................................................................................... 3738.1.14 Sustitución del conjunto de orificio ......................................................................... 3738.10 Reguladores de presión KV ..................................................................................... 3978.10.1 Aplicación ................................................................................................................... 3978.10.2 Regulador de presión de evaporación ................................................................... 3978.10.3 Regulador de presión de condensación KVR ....................................................... 3988.10.4 Regulador de presión de aspiración KVL .............................................................. 3988.10.5 Regulador de capacidad tipo KVC ......................................................................... 3998.10.6 Regulador de presión de recipiente ....................................................................... 3998.10.7 Identificación .............................................................................................................. 3998.10.8 Instalación .................................................................................................................. 4008.10.9 Soldadura ................................................................................................................... 4008.10.10 Prueba de presión .................................................................................................. 4008.10.11 Vacío......................................................................................................................... 4008.10.12 Ajuste ........................................................................................................................ 4018.10.13 El regulador de presión de evaporación tipo KVP ............................................. 4018.10.14 El regulador de presión de aspiración KVL ......................................................... 4018.10.15 Regulador de presión de condensación KVR + NRD ........................................ 4018.10.16 Regulador de presión de condensación KVR + KVD ........................................ 4018.11 Válvulas presostática de agua ................................................................................ 4058.11.1 Aplicación ................................................................................................................... 4058.11.2 Identificación .............................................................................................................. 4058.11.3 Montaje ....................................................................................................................... 4068.11.4 Ajuste .......................................................................................................................... 4078.11.5 Mantenimiento ........................................................................................................... 4078.11.6 Piezas de repuesto: .................................................................................................. 4078.2.1 Válvulas Solenoide ................................................................................................... 3808.2.2 Precauciones para EVRA 32 & 40:........................................................................... 3808.2.3 En la prueba de presión: ............................................................................................ 3808.2.4 La bobina ...................................................................................................................... 3808.2.5 La bobina clip-on: ........................................................................................................ 3818.2.6 El producto correcto .................................................................................................... 3818.3 Válvula 4 vías (inversión de ciclo) ........................................................................... 3858.8 Separador de aceite ..................................................................................................... 4328.9 Filtros secadores y visores de líquido .................................................................... 3888.9.1 Función ......................................................................................................................... 3888.9.2 Selección del filtro secador ........................................................................................ 3898.9.3 Emplazamiento en el sistema.................................................................................... 3898.9.4 Instalación .................................................................................................................... 3908.9.5 Soldadura ..................................................................................................................... 3908.9.6 Cambie el filtro secador cuando:............................................................................... 3918.9.7 Cambio de un filtro secador ....................................................................................... 3928.9.8 Filtros especiales de Danfoss.................................................................................... 3928.9.9 Núcleo de filtro antiácidos, 48-DA............................................................................. 3928.9.10 Aplicaciones especiales ........................................................................................... 3938.9.11 Capacidad de secado (cap. de agua) .................................................................... 394
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 168.9.12 Capacidad de líquido (ARI 710*) ............................................................................ 3948.9.13 Capacidad recomendada para el sistema: ............................................................ 3949 CONTROL ..................................................................................................................... 4139.1 Cuadros de maniobras eléctricas ............................................................................ 4139.1.1 Control desescarche evaporadores .......................................................................... 4149.1.2 Conexionado motores herméticos (220 v) ............................................................... 4159.1.3 Conexionado básico ................................................................................................... 4169.1.4 Esquemas conexiones circuito .................................................................................. 4169.1.5 Conexionado compresores herméticos trifásicos ................................................... 4199.1.6 Esquema conexión circuito potencia ........................................................................ 4199.1.8 Esquema conexión modulo termistores y demand cooling ................................... 4249.1.9 Esquema conexión part-winding y control de aceite .............................................. 4259.1.10 Esquema conexión control aceite sentronic y alco .............................................. 4269.2 Presostato diferencial de aceite Danfoss, MP-54,55 y 55A................................ 4279.2.1 Características ............................................................................................................. 4279.2.2 Definiciones.................................................................................................................. 4289.2.3 Funcionamiento ........................................................................................................... 4289.3 Termostatos Danfoss ................................................................................................. 4369.3.1 Instalación .................................................................................................................... 4369.3.2 Termostato KP con sensor de aire ........................................................................... 4379.3.3 Termostato KP con sensor cilíndrico ........................................................................ 4379.3.4 Ajuste ............................................................................................................................ 4379.3.5 Termostatos con rearme máximo ............................................................................. 4379.3.6 Termostato con rearme mínimo ................................................................................ 4379.3.7 Comprobación del funcionamiento del contacto ..................................................... 4389.3.8 Termostato doble KP 98............................................................................................. 4389.3.9 Baja tensión ................................................................................................................. 4389.3.10 El termostato idóneo para su sistema de refrigeración ...................................... 4389.3.11 Colocación del sobrante de tubo capilar Doble termostato KP 98 ................... 4399.3.12 Termostatos con carga de vapor ............................................................................ 4399.4 Presostatos .................................................................................................................... 4449.4.1 Instrucción MI IF 009. Protección de las instalaciones contra sobrepresiones ............... 4409.4.2 Instalación .................................................................................................................... 4449.4.3 Colocación del exceso de tubo capilar ..................................................................... 4459.4.4 Ajuste ............................................................................................................................ 4459.4.5 Presostato de baja ...................................................................................................... 4459.4.6 Presostato de alta ....................................................................................................... 4459.4.7 Ejemplo con cuatro compresores en paralelo (R502 ............................................. 4459.4.8 Ajuste de LP para uso exterior .................................................................................. 4459.4.9 Comprobación del funcionamiento del contacto ..................................................... 4469.4.10 Presiones de evaporación indicativas para diferentes tipos de instalaciones.. 4479.4.11 El presostato correcto para su sistema de refrigeración ..................................... 4479.5 Presostatos RT ............................................................................................................ 4499.5.1 Características técnicas ............................................................................................. 4499.5.2 Montaje ......................................................................................................................... 4509.5.3 Conexión a la red de alimentación ........................................................................... 4509.7.3 Válvulas de equilibrado de presión modelo ELEBAR ..................................... 455
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 179.7.4 Alarma detectora de fuga de gases para conexión permanente. ................. 45310 PUESTA EN MARCHA-MANTENIMIENTO.............................................. 46010.1.1 Acciones previas al arranque .................................................................................. 46010.1.2 Arranque de la instalación ....................................................................................... 46110.2 Instrucción MI IF 010. Estanquidad de los elementos de un equipo ............................... 46210.3 Procedimiento de vacío y deshidratación .......................................................... 46410.3.1 El barrido con gas refrigerante está totalmente prohibido. ................................. 46510.3.2 La Bomba de Vacío .................................................................................................. 46510.3.3 El circuito al cual se le hará vacío .......................................................................... 46610.3.4 Las conexiones entre la bomba y el circuito (ver herramientas) ......................... 46610.3.5 Puntos a recordar...................................................................................................... 46710.4 Procedimiento de carga con refrigerantes mezcla zeotrópica (serie 400) ........... 46910.4.1 Capítulo VIII Obligaciones, sanciones y recursos ........................................................... 46710.4.2 Sistemas con válvula/s de expansión. ................................................................... 46910.4.3 Sistema con capilar. ................................................................................................. 47010.5 Procedimiento de carga con refrigerantes puros y mezcla azeotrópica ............... 47110.6 Comprobación de la carga de refrigerante en equipos de aire acondicionado .. 47110.7 Controles, regulaciones y trabajos de mantenimiento ..................................... 47210.9 Instrucción MI I -013. Instalaciones y conservadores frigoristas ...................................... 47310.10 Trabajos de mantenimiento ...................................................................................... 47310.11 Trabajos de reparación ............................................................................................. 47410.11.1 Vaciado del refrigerante ......................................................................................... 47410.11.2 Bloqueo de las tuberías ......................................................................................... 47510.11.3Tuberías atascadas ................................................................................................. 47510.11.4 Averías de funcionamiento y su reparación ........................................................ 47510.11.5 Averías en el circuito de refrigerante ................................................................... 47510.11.6 Humedad demasiado elevada del aire en la cámara de refrigeración ............ 47610.11.7 Humedad demasiada baja del aire en la cámara de refrigeración .................. 47710.11.8 Averías en el circuito del agua de refrigeración ................................................. 47710.11.9 Averías en el circuito de la salmuera ................................................................... 47710.12 Transmision de motores/ventiladores por correas ................................................ 47710.13 R D 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ........................ 50310.13.1 CAPÍTULO I: Disposiciones generales .......................................................................... 50310.13.2 Artículo 1. Objeto. ....................................................................................................... 50310.13.3 Artículo 2. Ámbito de aplicación. ................................................................................ 50310.13.4 Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. ............................................................. 50310.13.5 Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado. ................................ 50310.13.6 Artículo 17. Memoria técnica. ..................................................................................... 50410.14 Instrucción técnica IT 2. Montaje ................................................................................... 50410.14.1 IT 2.1 Generalidades ................................................................................................... 50410.14.2 IT 2.2 Pruebas.............................................................................................................. 50410.14.3 IT 2.2.1 Equipos ........................................................................................................... 50410.14.4 IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua .................................. 50510.14.5 IT 2.2.2.2 Preparación y limpieza de redes de tuberías ............................................... 50510.14.6 IT 2.2.2.3 Prueba preliminar de estanquidad .............................................................. 50510.14.7 IT 2.2.2.4 Prueba de resistencia mecánica .................................................................. 50510.14.8 IT 2.2.2.5 Reparación de fugas .................................................................................... 505
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 1810.14.9 IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos....................................... 50610.14.10 IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación ........................................................................... 50610.14.11 IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire ................................... 50610.14.12 IT 2.2.5.1 Preparación y limpieza de redes de conductos .......................................... 50610.14.13 IT 2.2.5.2 Pruebas de resistencia estructural y estanquidad ..................................... 50610.14.14 IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas ........................................................ 50610.14.15 IT 2.2.7 Pruebas finales ............................................................................................. 50610.14.16 IT 2.3 Ajuste y equilibrado ......................................................................................... 50610.14.17 IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire ................................................... 50710.14.18 IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua. ................................................................ 50710.14.19 IT 2.3.4 Control automático ...................................................................................... 50710.14.20 IT 2.4 Eficiencia energética ....................................................................................... 50810.15 Instrucción técnica IT 3. Mantenimiento y uso............................................................... 50810.15.1 IT 3.1 Generalidades ................................................................................................... 50810.15.2 IT 3.2 Mantenimientoy uso de las instalaciones térmicas ........................................... 50810.15.3 IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo .......................................................... 50810.15.4 IT 3.4 Programa de gestión energética ....................................................................... 51010.15.5 IT 3.4.1 Evaluación periódica del rendimiento de generadores de calor ..................... 51010.15.6 IT 3.4.2 Evaluación periódica rendimiento equipos de frío.......................................... 51010.16 Ficha Técnica de Aparato ......................................................................................... 51210.17 Ficha de Puesta en marcha, mantenimiento y SAT del Aparato......................... 51311 ACEITES ..................................................................................................................... 51411.1 Guía de utilización de aceites ..................................................................................... 51411.2 Aceites originales ......................................................................................................... 51411.3 Aceites sustitutivos generales (*) ............................................................................... 51511.4 Otros aceites sustitutivos (*) ....................................................................................... 51511.5 Características de los aceites ..................................................................................... 51611.5.1 Aceite ZEROL 200TD ............................................................................................... 51611.5.2 Aceite ZERICE S 15, 32, 46, 68, 100..................................................................... 51611.5.3 Aceite ZERICE ISO VG 46,68 ................................................................................. 51611.5.4 Aceite MOBIL GARGOYLE ARTIC SHC 424, 425, 426, 427 ............................. 51611.5.5 Aceite MOBIL GARGOYLE ARTIC OIL 155, 300, 465 ........................................ 51711.5.6 Aceite MOBIL EAL ARTIC 100, 150, 220 .............................................................. 51711.5.7 Aceite MOBIL EAL ARTIC 22CC ............................................................................ 51811.5.8 Aceite MOBIL EAL ARTIC 15, 22, 32, 46, 68 ....................................................... 51811.5.9 Aceite CRODA Icematic ........................................................................................... 51911.5.10 Clasificación y Aplicaciones de los Aceites Lubricantes ................................... 52011.5.11 Aceite Reniso Tritón SE/SEZ ................................................................................ 52111.5.12 Refrigerantes provisionales y aceites refrigerantes Reniso .............................. 52311.5.13 Refrigerantes sin cloro y aceites refrigerantes Reniso ...................................... 52311.5.14 Aceite anticongelante SUNISO ............................................................................. 52311.6 Instrucción MI IF 006. Maquinaria frigorífica .................................................................. 52411.7 Carga de Lubricante .................................................................................................... 52511.7.1 Procedimiento de carga: .......................................................................................... 52511.7.2 Extracción de lubricante ........................................................................................... 52611.7.3 La extracción de lubricante ...................................................................................... 52611.7.4.Equipo preciso: .......................................................................................................... 526
GUÍA BÁSICA DEL FRIGORISTA CATAINFRI S.L. www.catain.es 1911.7.5 Cómo hacerlo: ........................................................................................................... 52611.7.6 Procedimiento para cambio de aceite (sistemas con cloro) ............................... 52711.7.7 Test de ácido para aceites ....................................................................................... 52711.8 Problemas con el Aceite .............................................................................................. 52912 GASES REFRIGERANTES ............................................................................... 53112.1 Instalaciones Nuevas:.................................................................................................. 53112.2 Instalaciones Existentes: ............................................................................................. 53112.3 Recuperación de los gases CFC y HCFC: ............................................................... 53112.4 Control de las fugas: .................................................................................................... 53112.5 Isobutano (R 600a) ...................................................................................................... 54112.5 Refrigerantes para instalación nueva según aplicación ......................................... 53212.6 Anexo de gases sustitutos del R-22................................................................... 55112.6 Instrucción MI IF 002. Clasificación de los refrigerantes ................................................ 53212.6 Propano (R290) (FICHA TECNICA) .......................................................................... 54512.6.1 Ficha tecnica MO79: R422A ................................................................................. 55312.6.2 Ficha tecnica MO29: R422D ................................................................................. 55312.6.3 Ficha tecnica R-417A ................................................................................................ 55512.6.4 Datos del Refrigerante R-427A (FX-100) .............................................................. 55812.7 Instrucción MI IF 004. Utilización de los diferentes refrigeranteS ................................ 53713 NORMAS (P.R.L.) Y FICHAS DE SEGURIDAD (F.D.S.) .................. 55912.7 FDS R-417A .................................................................................................................. 59212.8 FDS R-422A .................................................................................................................. 59512.9 FDS R-422D.................................................................................................................. 59712.10 FDS R-427A................................................................................................................ 58613.1 FDS R-134a .................................................................................................................. 60013.2 FDS R-404A .................................................................................................................. 60313.3 FDS R-407C.................................................................................................................. 60613.4 FDS R-408A .................................................................................................................. 60913.5 FDS R-409A .................................................................................................................. 61213.6 FDS R-22 ....................................................................................................................... 61513.7 FDS R-410A .................................................................................................................. 61913.8 FDS R-507 .................................................................................................................... 62313.9 FDS Oxigeno................................................................................................................. 62713.10 FDS Propano .............................................................................................................. 63013.11 FDS Acetileno ............................................................................................................. 63313.12 FDS Nitrogeno comprimido ...................................................................................... 63613.13 FDS Ecoclean ............................................................................................................. 63813.15 FDS.- Amoníaco (R-717) .......................................................................................... 64313.16 FDS Limpiador condensadores y evapoaradores ................................................. 65413.17 FDS R-600a (Isobutano) ........................................................................................... 64913.14 Limpiador interno para sistemas de refrigeración ................................................. 64113.15 Instrucción MI IF 016. Medidas de protección personal ................................................. 65213.15 Limpiador, Abrillantador de Condensadores y Evaporadores ............................. 65313.20 Prevención de Riesgos Laborales en Instalaciones ....................................... 56813.20.1 Conceptos Básicos: ............................................................................................... 56813.21.1 Factores de riesgo Profesional: ............................................................................ 56813.21.2 Factores de Seguridad ........................................................................................... 568

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 15
 Artículo 17