Source: https://ru.scribd.com/document/207117723/Comunidad-Autonoma-de-Canarias
Timestamp: 2020-01-29 21:41:55+00:00

Document:
Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y manteni-miento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C | Cableado eléctrico | Calidad (comercial)
Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y manteni-miento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C
сохранитьСохранить «Comunidad Autónoma de Canarias» для последующего чтения
INSTALACIONES ELCTRICAS: AUTORIZACIN
D161/2006
Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorizacin, conexin y mantenimiento de las instalaciones elctricas en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias (B.O.C. 224, de 17.11.2006; c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007)
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico, cuyo desarrollo reglamentario se articula a travs del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica, reconoce las singularidades de los sistemas elctricos insulares y extrapeninsulares. Dicho reglamento aborda, entre otras, la regulacin del rgimen de autorizacin de instalaciones elctricas, introduciendo novedades en lo referente a los procedimientos administrativos para su legalizacin, la exclusin del rgimen de autorizacin de las instalaciones elctricas de tensin nominal igual o inferior a 1 KV y la regulacin de procedimientos especficos para el otorgamiento de autorizaciones administrativas de transmisin y cierre de instalaciones. Asimismo, el Real Decreto 1.955/2000 supuso la derogacin de los Decretos 2.617/1966 y 2.619/1966, ambos de 20 de octubre, sobre autorizacin de instalaciones elctricas y expropiacin forzosa, respectivamente. Por otra parte, en su artculo 111.1 establece que los procedimientos administrativos incluidos en su Ttulo VII son de aplicacin cuando el aprovechamiento de la instalacin afecte a ms de una Comunidad Autnoma o cuando el transporte o distribucin salga del mbito territorial de una de ellas, aadiendo en la Disposicin Final Primera que no tendrn carcter bsico para las Comunidades Autnomas que tengan competencia en la materia. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que los Reglamentos de Seguridad Industrial de mbito estatal se aprobarn por el Gobierno de la Nacin, sin perjuicio de que las Comunidades Autnomas con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones realizadas en su territorio. En este sentido fue redactado el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones elctricas, y el Decreto 196/2000, de 16 de octubre, por el que se modifica el mencionado Decreto 26/1996, cuya experiencia de apli-
cacin tambin ha colaborado en el desarrollo de la presente norma. El presente Decreto responde no slo a la finalidad de regular un procedimiento especfico de aplicacin al mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias, sino que acomete tambin la simplificacin en determinados casos del iter administrativo a cambio de una mayor cuota en el reparto de responsabilidades para los administrados y profesionales intervinientes, todo esto con el objetivo de lograr una puesta en servicio de las instalaciones suficientemente gil, una vez que el usuario haya acreditado las condiciones de seguridad y medioambientales preceptivas, as como la compatibilidad con la ordenacin del territorio. Asimismo, se potencia y desarrolla el papel que pueden desempear los Organismos de Control Autorizados (OCA), como agentes de control reglamentario, en los trminos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. La entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el vigente Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin, ha dinamizado el sector de las instalaciones elctricas de baja tensin, tanto en lo referente a la seguridad y prestaciones de las citadas instalaciones, como al papel reservado a los agentes que intervienen en su diseo, ejecucin, inspeccin y mantenimiento, lo cual tiene su reflejo en este Decreto y en los procedimientos de tramitacin administrativa correspondientes. El presente Decreto tambin pretende acortar los plazos de atencin al ciudadano en su relacin con las empresas distribuidoras, con objeto de contrarrestar la situacin de monopolio natural que existe en el mbito de esta Comunidad Autnoma, evitando que el suministro elctrico se convierta en un bien de difcil acceso y que por tanto contradiga lo establecido en el artculo 51.2 de nuestra Constitucin y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se consagra el suministro de electricidad como producto y servicio de uso o consumo comn, ordinario y generalizado. Tambin se delimita el uso que las empresas distribuidoras pudieran hacer de la informacin aportada por el usuario de un suministro, en lo relacionado con las restricciones a la libre competencia en el mercado elctrico canario y con la competencia desleal que perjudique a la pequea y mediana empresa ubicada en Canarias. La prolongacin en el tiempo de las prestaciones que ofrece una instalacin se sustenta sobre tres conceptos bsicos: el uso que se le da y las caractersticas con las que se proyecta y construye; el mantenimiento que sobre la misma se efecta en aras a minimizar la degradacin de los requisi-
tos de funcionalidad y seguridad y, por ltimo, la rehabilitacin cuando se precise una intervencin de mayor alcance al efecto de no ver reducidos de modo inadmisible dichos requisitos. En este sentido se regulan los aspectos relacionados con el mantenimiento y revisin peridica de las instalaciones, definiendo de manera explcita la responsabilidad que adquiere el titular, bajo la perspectiva de garantizar un mnimo nivel en la seguridad y funcionalidad de las instalaciones a lo largo de su vida til. Para ello, se adaptan los plazos de revisin a las diferentes tipologas de las instalaciones elctricas existentes, teniendo en cuenta adems las peculiaridades derivadas de nuestra realidad geogrfica y el perfil de las empresas elctricas de nuestro entorno. Al objeto de alcanzar mayores niveles de seguridad y calidad en las instalaciones elctricas, la Administracin establece una serie de Guas que sealan los niveles mnimos exigidos en la elaboracin y diseo de los documentos tcnicos de diseo, sin menoscabo de la creatividad y responsabilidad del proyectista, a la vez que normalizan y facilitan su procedimiento de control, abriendo la funcin supervisora a otras entidades e instituciones que, una vez sometidas a un procedimiento regulado de habilitacin, podrn desarrollar dicha labor. En este sentido, los colegios oficiales y las asociaciones de aquellos profesionales competentes en esta materia, estn llamados a adquirir un mayor protagonismo en este nuevo marco legal, adquiriendo la atribucin de revisar los proyectos de sus colegiados o las memorias tcnicas de sus instaladores, en el sentido de supervisar la calidad, el contenido tcnico y el grado de cumplimiento reglamentario de los mismos. Tambin se determina la documentacin tcnica mnima que es necesaria para una instalacin elctrica, establecindose la obligacin, por otra parte ya reconocida en otras normas y reglamentos, de aportar al usuario final de la instalacin una informacin bsica, con un nivel de descripcin adecuado, de las caractersticas de la instalacin y de unas instrucciones mnimas de uso, seguridad y mantenimiento, definiendo tambin la distribucin de responsabilidades en su elaboracin. En cualquier caso, este Decreto pretende garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccin del medio ambiente, en combinacin con los reglamentos de seguridad, estableciendo los requisitos administrativos bsicos que favorecen el que las instalaciones deban proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los fines esenciales de funcionalidad y seguridad. El artculo 32.9 del Estatuto de Autonoma de
Canarias (1), confiere a nuestra Comunidad Autnoma competencias de desarrollo legislativo y de ejecucin en materia de rgimen energtico. Asimismo, el artculo 30.26 confiere competencias exclusivas en materia de produccin, transporte y distribucin de energa elctrica a esta Comunidad Autnoma. En su virtud, a propuesta de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberacin del Gobierno en su reunin del da 8 de noviembre de 2006,
DISPONGO: TTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto: a) Las actuaciones relativas a los procedimientos de legalizacin de las instalaciones elctricas en lo referente a su construccin, ampliacin, modificacin, traslado, transmisin y cierre. b) Las autorizaciones de puesta en servicio de las instalaciones elctricas de baja y alta tensin. c) Las solicitudes de suministro y conexiones a la red elctrica. d) Los mantenimientos, revisiones peridicas de instalaciones y actuaciones de los Organismos de Control. e) La normalizacin y calidad en los contenidos de los documentos tcnicos, certificados y manuales; y la acreditacin de las entidades colaboradoras. f) Otras actuaciones vinculadas a la ordenacin y control de las instalaciones elctricas. Artculo 2. mbito de aplicacin. El presente Decreto ser de aplicacin a todas las instalaciones elctricas relacionadas en el artculo 3, que se realicen en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias, a excepcin de las instalaciones interiores de minas, de vehculos, aeronaves y buques. Artculo 3. Definicin y clasificacin de las instalaciones elctricas. 1. Se entiende por instalacin elctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en
(1) El Estatuto de Autonoma figura como LO10/1982.
previsin de un fin particular: produccin, conversin, transformacin, transmisin, distribucin o utilizacin de la energa elctrica. 2. A los efectos del presente Decreto, las instalaciones elctricas quedan clasificadas en los siguientes grupos: Grupo 1: Baja Tensin (U <1KV) 1.1. Instalaciones interiores o receptoras. 1.2. Instalaciones de enlace. 1.3. Instalaciones de distribucin. 1.4. Instalaciones de generacin autnomas. 1.5. Instalaciones de generacin en rgimen convencional conectadas al sistema elctrico insular, con potencia nominal igual o menor a 100 KW. 1.6. Instalaciones de generacin en rgimen especial conectadas al sistema elctrico insular, con potencia nominal igual o menor a 100 KW. Grupo 2: Alta Tensin (U! 1KV) 2.1. Instalaciones de generacin autnomas. 2.2. Instalaciones de generacin conectadas al sistema elctrico insular. 2.3. Instalaciones de transporte. 2.4. Instalaciones de media tensin hasta 30 KV. 2.5. Lnea directa que enlaza un centro de produccin con un centro de consumo de un mismo titular o de un consumidor. 2.6. Otras instalaciones especiales. Artculo 4. Definiciones. 1. Instalacin elctrica autnoma: instalacin elctrica no conectada a la red de transporte o distribucin de energa elctrica. 2. Instalacin elctrica particular: instalacin para uso o destino de un slo cliente. 3. Instalacin de generacin en rgimen especial: unidad de produccin de energa elctrica conectada a la red de transporte o distribucin, abastecida por recursos o fuentes de energa renovables, residuos y cogeneracin, e inscrita en el registro administrativo correspondiente, la cual disfruta de la singularidad jurdica y econmica establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo. 4. Red de distribucin pblica: conjunto de instalaciones elctricas de tensin igual o inferior a 66 KV cuyo objeto principal es la transmisin de energa elctrica desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo en las adecuadas condiciones de calidad. 5. Red de transporte: instalaciones de interconexin entre islas, las de tensin igual o superior a 66 KV y todas aquellas instalaciones a tensin inferior a 66 KV que determine la Comunidad Autnoma, a propuesta del Operador del Sistema, que
puedan realizar funciones normalmente asignadas a la red de transporte. 6. Proyecto: conjunto de documentos tcnicos y reglamentarios mediante los cuales se define la instalacin elctrica y se determina y justifica tcnicamente la solucin adoptada, todo ello de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa aplicable y las necesidades previstas, teniendo en cuenta la encomienda del promotor. 7. Gua de Contenido Mnimo del Proyecto: documento publicado por la Direccin General de Industria y Energa, que facilita el diseo del proyecto de las instalaciones, as como la evaluacin de sus niveles de calidad, definiendo el contenido esencial y bsico que el proyectista debe reflejar y desarrollar en el proyecto que elabore y suscriba. 8. Separata: parte del proyecto de ejecucin correspondiente, que se encuaderna por separado e incorpora slo aquellos datos y documentos bsicos que definen la afeccin concreta de la instalacin a los bienes o derechos a cargo de otra Administracin, Organismo o, en su caso, empresa de servicio pblico o de servicios de inters general. 9. Certificado de direccin y finalizacin de una obra o instalacin: documento emitido por el Tcnico Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la instalacin proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra est completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecucin presentado, con las modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, as mismo, con la legislacin vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de aplicacin. 10. Memoria tcnica de diseo (M.T.D.): documento segn modelo aprobado por la Direccin General de Industria y Energa, donde la empresa instaladora autorizada o el tcnico facultativo competente, plasma los principales datos y caractersticas de diseo de las instalaciones elctricas de baja tensin para las que no es preceptivo un proyecto. 11. Certificado de Instalacin: documento emitido por la empresa instaladora autorizada y firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalacin elctrica, en el que se certifica que la misma est terminada y ha sido realizada de conformidad con la reglamentacin vigente y con el documento tcnico de diseo correspondiente, habiendo sido verificada satisfactoriamente en los trminos que establece dicha normativa especfica, y utili-
zando materiales y equipos que son conformes a las normas y especificaciones tcnicas declaradas de obligado cumplimiento. 12. Empresa instaladora autorizada: es la persona fsica o jurdica legalmente establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del rgano competente en materia de energa, que usando sus medios y organizacin y bajo la direccin tcnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecucin, montaje, reforma, ampliacin, revisin, reparacin, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones elctricas que se le encomiende y est autorizada para ello. 13. Organismo de Control Autorizado (OCA): entidad que realiza el mbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de certificacin, ensayo, inspeccin o auditora, en base a lo definido en el artculo 41 del Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, autorizada en el campo de las instalaciones elctricas e inscrita en el Registro Especial de esta Comunidad Autnoma. 14. Pgina web oficial: direccin habilitada por la Direccin General de Industria y Energa en el entorno de Internet, que posibilita el acceso libre y gratuito a la informacin, comunicacin y publicaciones oficiales del Centro Directivo competente. 15. Autorizacin administrativa previa: es el acto administrativo por el que la Administracin competente en materia de energa autoriza, antes de su inicio, la solicitud de implantacin, construccin, ampliacin, reforma, traslado, cierre o puesta en servicio de una instalacin elctrica, en el mbito legal vigente y bajo las condiciones especficas que en dicha resolucin se establezcan. 16. Autorizacin de puesta en servicio: acto administrativo que posibilita la puesta en marcha de una instalacin elctrica, ponindola en tensin para proceder a su explotacin y/o uso. Artculo 5. Titular y representante. Cuando el titular de la instalacin elctrica acte mediante representante, ste deber acreditar para su actuacin frente a la Administracin la representacin con que acta, de acuerdo con lo establecido en el artculo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Artculo 6. Comunicaciones. Las comunicaciones del titular, representante, empresas elctricas y dems gestores con la Admi-
nistracin se podrn realizar empleando la va telemtica (correo electrnico e internet), en aras de acelerar el procedimiento administrativo, siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada la constancia de su recepcin y la autenticidad, integridad y conservacin del documento, todo ello sin perjuicio de la utilizacin del resto de vas de comunicacin administrativa que habilita la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Artculo 7. Autorizaciones. Las autorizaciones a las que se refiere el presente Decreto sern otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenacin del territorio y al medio ambiente.
TTULO II AUTORIZACIN DE LA IMPLANTACIN, CONSTRUCCIN, AMPLIACIN, TRASLADO Y MODIFICACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS CAPTULO PRIMERO
Instalaciones exentas de autorizacin administrativa previa Artculo 8. Instalaciones exentas de autorizacin administrativa previa. 1. Las instalaciones elctricas en Baja Tensin quedan excluidas del rgimen de autorizacin administrativa previa, en lo referente a su implantacin, construccin, ampliacin, modificacin o traslado, dejando a salvo las excepciones establecidas en el artculo 9. Su puesta en servicio se regular por el procedimiento simplificado definido en el captulo 1 del Ttulo III de esta norma. 2. Las instalaciones elctricas de Alta Tensin incluidas en los grupos 2.4, 2.5 y 2.6, es decir las de media tensin, lneas directas e instalaciones especiales respectivamente, segn la clasificacin establecida en el artculo 3, quedan excluidas, del rgimen de autorizacin administrativa previa, dejando a salvo las excepciones establecidas en el artculo 9. Su puesta en servicio se regular por el procedimiento establecido en el captulo 2 del Ttulo III.
Autorizacin administrativa Artculo 9. Instalaciones sujetas al rgimen de autorizacin administrativa. Requerirn autorizacin administrativa todas las instalaciones elctricas no incluidas en el artculo 8, es decir las de generacin y transporte pertenecientes a los grupos 2.1, 2.2 y 2.3, definidas en el artculo 3. Tambin necesitarn de la autorizacin administrativa, aquellas otras instalaciones cuando, an perteneciendo a alguno de los grupos mencionados en el citado artculo 8, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: Cuando as lo solicite expresamente el titular, por carecer de los permisos particulares necesarios o de alguna de las autorizaciones pertinentes, segn los requisitos exigidos en el Ttulo III. Cuando estn sujetas preceptivamente al procedimiento de evaluacin de impacto ambiental, en cualquiera de sus categoras, o requiera cualquier tipo de autorizacin ambiental previa conforme a la normativa sectorial aplicable. Cuando as lo determine la Administracin competente en materia de energa, por estimar que afecta a la planificacin energtica del sistema elctrico o porque se aprecie el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los procedimientos recogidos en el Ttulo III. Artculo 10. Solicitud de autorizacin administrativa. El interesado presentar ante la Administracin competente en materia de energa o, en su caso, en los trminos previstos en el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, la correspondiente solicitud de autorizacin administrativa, segn modelo de instancia que figura en el anexo I (1), acompaada de la documentacin indicada en el siguiente artculo. Artculo 11. Documentacin que debe acompaar la solicitud de autorizacin administrativa. 1. A la solicitud se deber acompaar los siguientes documentos: a) Dos ejemplares, como mnimo, del Proyecto de la instalacin, elaborado y firmado por tcnico
(1) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25859.
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. Dicho documento tcnico deber incorporar un visado de conformidad y calidad cuando ello sea preceptivo segn lo establecido en el artculo 59 del Ttulo VI. Asimismo, incluir la informacin necesaria para poder aplicar los criterios establecidos en el artculo 15, apartados 1 y 2, del presente Decreto. b) Dos ejemplares, como mnimo, del Estudio para la evaluacin del impacto ecolgico en su categora correspondiente, cuando sea preceptivo por su normativa especfica o, en su defecto, la Declaracin de impacto ecolgico correspondiente. c) Tantas copias o separatas de proyecto como Administraciones Pblicas, Organismos Oficiales y empresas de servicio pblico o de servicios de inters general, resulten afectados en bienes y derechos a su cargo. d) Punto de conexin a la red indicado por la empresa distribuidora o transportista, segn proceda. e) Documentacin justificativa de la disponibilidad de los terrenos o, en su caso, declaracin jurada del titular manifestando los permisos de paso y servidumbre de los particulares afectados que dispone, identificando a los mismos e incluyendo tambin a aquellos con los que no ha convenido tales permisos, en los trminos definidos en el anexo I (1). f) Una copia de la solicitud de autorizacin ambiental integrada presentada ante el rgano ambiental competente, cuando sea preceptiva. g) Otros documentos que considere el peticionario y faciliten informacin complementaria relevante en relacin a lo solicitado. h) Documentacin acreditativa de la calificacin urbanstica de los terrenos, en el caso de instalaciones de generacin. i) Documentacin acreditativa de la capacidad legal, tcnica y econmico-financiera del solicitante. Deber presentar lo siguiente: Capacidad legal: Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas jurdicas debern presentar escritura de constitucin, o de modificacin en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacin mercantil que le sea aplicable. En el caso de instalaciones de transporte, las empresas no comunitarias habrn de acreditar que tienen establecimiento permanente en las Islas Canarias, con designacin de apoderados o representantes para sus operaciones y que estn inscritas en el Registro Mercantil. Capacidad tcnica: relacin de las actividades de produccin o transporte, segn corresponda, realizadas durante los ltimos tres aos por el titular
o por, al menos, un socio que participe en el capital social de la empresa con un porcentaje igual o superior al 25 por 100, en cuyo caso se aportar, adems, certificacin acreditativa de dicha participacin accionarial; o contrato de asistencia tcnica suscrito por un perodo de tres aos con una empresa que acredite experiencia en la actividad de produccin o transporte, segn corresponda, en cuyo caso se aportar, adems, documentacin acreditativa de dicha experiencia. Capacidad econmico-financiera: informe de instituciones financieras; y, tratndose de personas jurdicas, presentacin de las cuentas anuales o extracto de las mismas. Artculo 12. Solicitud de informe a otras Administraciones Pblicas, Organismos y Empresas. 1. La Administracin competente en materia de energa solicitar a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio pblico o de servicios de inters general afectados en sus bienes y derechos, la emisin de un informe, en el plazo mximo de veinte das, con las alegaciones y los condicionados tcnicos que estimen oportunos en el mbito de sus competencias, mostrando su conformidad u oposicin a la autorizacin solicitada. Dicha solicitud de informe ir acompaada de una copia o separata del citado proyecto. Transcurrido el plazo de los veinte das sealados sin recibir el informe solicitado, se proseguirn las actuaciones, entendindose que no existen objeciones al mismo por parte de dicho Ente. En todo caso, los informes tendrn carcter preceptivo y no vinculante. Entre las Administraciones afectadas estarn en todos los casos los Ayuntamientos correspondientes, as como el Cabildo Insular si afectase a ms de un municipio o si se tratase de una instalacin de transporte o generacin en rgimen ordinario. En este mismo sentido tambin sern informados, en este trmite, el Gestor de la red de transporte si se tratase de una instalacin de transporte o de generacin (grupos 2.2 y 2.3), y el rgano competente en materia de energa de la Administracin del Estado, si se tratase de una instalacin de transporte o de generacin integrada en el rgimen ordinario. 2. La Administracin dar traslado de los informes recibidos al solicitante, para que, en el plazo de diez das, preste su conformidad o formule los reparos que estime procedentes. Si transcurrido dicho plazo el solicitante no ha contestado, se proseguir con la tramitacin del expediente, entendindose que no existen objeciones por parte del interesado.
3. En caso de que el solicitante formule reparos, se trasladarn los mismos a quien formul la oposicin, para que en un nuevo plazo de diez das muestre su conformidad o rechazo a dicha contestacin. Transcurrido dicho plazo sin recibir respuesta, se entender que est conforme con la contestacin efectuada por el solicitante. Artculo 13. Informacin pblica. 1. La solicitud de autorizacin administrativa formulada conforme al artculo 10 del presente Decreto, se someter al trmite de informacin pblica, durante el plazo de veinte das, a cuyo efecto se insertar un anuncio extracto de la misma en el Boletn Oficial de Canarias (1) y en la pgina web oficial del Centro Directivo competente, corriendo a cargo del solicitante los gastos de publicacin correspondientes. 2. Cuando el procedimiento administrativo afecte a las islas no capitalinas, el rgano competente remitir, con anterioridad a la publicacin del anuncio relativo al trmite de informacin pblica, una copia del proyecto de la instalacin al Ayuntamiento correspondiente, y a la oficina insular de Registro del Departamento competente o al Cabildo Insular correspondiente, si el procedimiento afectase a ms de un municipio. 3. A estos efectos, el interesado podr presentar una copia del proyecto de la instalacin en la Corporacin Local o Insular citada, acreditndolo ante el rgano competente, mediante la presentacin de una copia de la instancia debidamente diligenciada por el registro de entrada de aqulla, la cual se deber ajustar al modelo previsto en el anexo I (2). La presentacin por parte del interesado de la solicitud de autorizacin administrativa, acompaada de la citada instancia sellada por la Corporacin Local afectada, Cabildo u Oficina insular de Registro del Departamento competente, segn el caso, permitir iniciar el trmite de informacin pblica anteriormente descrito, dndose por cumplido el requisito establecido en el apartado 2. 4. En el supuesto que se solicite simultneamente la autorizacin administrativa, declaracin en concreto de utilidad pblica y/o declaracin de impacto ecolgico, la informacin pblica de dichos trmites se podr efectuar conjuntamente,
(1) Vase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y Rgimen Jurdico del Boletn Oficial de Canarias (D184/1996). (2) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25859.
sindole de aplicacin el mayor de los plazos correspondientes. Artculo 14. Evaluacin de impacto ecolgico y autorizacin ambiental integrada. Las instalaciones elctricas se sometern a evaluacin de impacto ecolgico cuando as lo exija la legislacin aplicable en esta materia. En aquellos supuestos en que las mismas estn sometidas al procedimiento de Autorizacin Ambiental Integrada, en los trminos establecidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de la contaminacin (IPPC), ser el rgano ambiental competente el encargado de emitir tal autorizacin previa. Artculo 15. Revisin tcnica. La documentacin aportada ser revisada por la Administracin competente en materia de energa, aplicando los criterios siguientes: 1. Desde el punto de vista de la poltica energtica, se analizar el grado de cumplimiento respecto de la planificacin energtica aprobada, valorando la eficacia energtica de la instalacin, la diversificacin de la naturaleza de las fuentes primarias de energa, la incidencia de la instalacin proyectada en el sistema insular que pueda quedar afectado, su contribucin a la cobertura de la demanda, mejora de la calidad del servicio, utilizacin de la mejor tecnologa, imputacin de costes econmicos reconocidos al sistema elctrico, as como aquellos otros aspectos industriales, medioambientales y socio-econmicos que sean determinantes para el desarrollo energtico canario. 2. Desde el punto de vista de la seguridad industrial se comprobar que el diseo de la instalacin y los materiales que tengan previstos emplear se adecuen a los reglamentos de seguridad industrial que le sean de aplicacin. Para el caso de proyectos que dispongan de visado de conformidad y calidad, dicha revisin tcnica ser potestativa. 3. Se tendr en cuenta la disponibilidad de suelo adecuado fsica y urbansticamente, en el caso de instalaciones de generacin, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 6 bis y 8 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacin del Sector Elctrico Canario (1). 4. Desde el punto de vista de la capacidad del solicitante, se considerar acreditada cuando los solicitantes cumplan los siguientes requisitos: a) Capacidad legal: Los solicitantes de autorizaciones de pro-
duccin debern tener personalidad fsica o jurdica propia, quedando excluidas las uniones temporales de empresas. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte debern revestir la forma de sociedades mercantiles comunitarias o con establecimientos permanentes en las Islas Canarias, teniendo como objeto social exclusivo el desarrollo de dicha actividad. b) Capacidad tcnica: Se considerar acreditada cuando el solicitante, por s mismo o por medio de, al menos, un socio que participe en el capital social con un porcentaje igual o superior al 25 por 100, pueda acreditar su experiencia durante los ltimos tres aos en la actividad de produccin o transporte, segn corresponda. En caso contrario, deber tener suscrito un contrato de asistencia tcnica por un perodo de tres aos con una empresa que acredite experiencia en la actividad de produccin o transporte, segn corresponda. c) Capacidad econmica-financiera: La capacidad econmica de la sociedad solicitante se entender cumplida cuando la empresa solicitante aporte acreditacin que garantice su viabilidad econmica financiera. Artculo 16. Resolucin. 1. Concluidos los trmites anteriores, la Administracin competente en materia de energa practicar, si lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno. 2. Una vez cumplimentados los trmites anteriormente descritos, considerando los criterios establecidos en el artculo 15 de este Decreto, la Administracin competente en materia de energa, proceder a dictar resolucin motivada sobre lo solicitado, en el plazo de seis meses. En el caso de que se mantengan discrepancias sustanciales entre Departamentos de la Comunidad Autnoma, deber resolver el Consejo de Gobierno. En el caso de que las discrepancias sustanciales se mantengan con la Corporacin insular o local implicada, deber resolver el Consejero competente en materia de energa, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacin del Sector Elctrico Canario (1). 3. La falta de resolucin expresa y su notificacin en el plazo de 6 meses, tendr efectos desestimatorios. 4. La resolucin deber notificarse al solicitante y a las distintas Administraciones, Organismos o, en su caso, empresas de servicio pblico o de servicios de inters general afectados en sus bienes y derechos, y particulares afectados que se perso-
(1) La Ley 11/1997 figura como L11/1997.
naron en la informacin pblica interviniendo en el trmite del procedimiento. 5. En la resolucin se har constar expresamente el plazo mximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de la instalacin.
TTULO III PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES ELCTRICAS CAPTULO PRIMERO
Puesta en servicio de instalaciones de baja tensin Artculo 17. Comunicacin previa a la puesta en servicio. La puesta en servicio de las instalaciones elctricas de B.T. incluidas en el punto 1 del artculo 8, solo necesita la comunicacin a la Administracin competente en materia de energa acreditando el cumplimiento de todos los requisitos que se establecen en el artculo siguiente. Artculo 18. Requisitos mnimos para la puesta en servicio de las instalaciones de Baja Tensin. El interesado presentar ante la Administracin competente en materia de energa, la comunicacin de puesta en servicio de la instalacin, conforme al modelo de instancia descrito en el anexo I (1), a la que acompaar la documentacin siguiente: a) Dos ejemplares, como mnimo, del Documento Tcnico de Diseo correspondiente (Proyecto o Memoria Tcnica de Diseo), en funcin del tipo de instalacin, que ser elaborado y firmado por el tcnico competente o por el profesional cualificado de la empresa instaladora autorizada, segn proceda, de acuerdo con lo establecido en el anexo VII (2), denominado Instrucciones y Gua sobre la Legalizacin de las Instalaciones Elctricas de B.T.. En el caso de que se trate de un proyecto, deber incorporar el visado simple y visado de conformidad y calidad cuando sea preceptivo en los trminos que establece el artculo 59. b) Punto de conexin definido por la empresa distribuidora, cuando proceda. c) Dos ejemplares del Certificado de Direccin
y Finalizacin de Obra (en aquellos casos donde sea preceptivo la presentacin de un proyecto), emitido por el tcnico director de obra y visado por el Colegio oficial correspondiente, que se ajustar al modelo indicado en el anexo VI (3). d) Cinco ejemplares del Certificado de Instalacin, emitido por la empresa instaladora autorizada que ejecut las obras, segn impreso oficial (ver anexo V) (4) y al que se adjuntarn al menos tres ejemplares del Manual de Instrucciones o anexo de informacin al usuario. e) Para aquellas instalaciones que lo requieran conforme a lo establecido en el anexo VII (2), se aportarn tres ejemplares del contrato de mantenimiento, firmado entre el titular de la instalacin y una empresa instaladora autorizada o, en su defecto, la acreditacin de que se tiene capacidad de automantenedor, en los trminos establecidos en el artculo 63 del Ttulo VII. f) Dos ejemplares del Certificado de Inspeccin inicial de un OCA, si as lo establece el vigente Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin, tal y como se recoge en el anexo VII (2), comprobndose la independencia de las instalaciones de tierras de alta y baja tensin, si procede. g) Acreditacin de la legalizacin o autorizacin correspondiente de aquellas otras instalaciones, en el mbito industrial, que estn vinculadas, al mismo complejo o unidad constructiva, cualquiera que sea su naturaleza. h) Declaracin jurada del titular donde manifieste que dispone de las autorizaciones de otras Administraciones Pblicas, Organismos Oficiales, empresas de servicio pblico o de servicios de inters general afectados en bienes y derechos a su cargo, as como de todos los permisos y autorizaciones particulares de paso o servidumbre que resulten afectados por la instalacin, debiendo identificar a esos titulares de propiedad, en los trminos establecidos en el anexo I (1). i) En el caso de tratarse de redes de distribucin cuyo titular no sea la empresa distribuidora, se aportar copia del documento de transmisin de titularidad y/o convenio de uso por terceros. Si no se dispone de los documentos definitivos, se aportar copia de la solicitud presentada ante la empresa distribuidora. j) Las certificaciones, mediciones, informes y otros documentos exigidos para la evaluacin del
(1) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25859. (2) El anexo VII se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25897-25909 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007).
(3) El anexo VI se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25890-25896 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007). (4) El anexo V se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25886-25889.
impacto ambiental si es el caso, as como aquellas otras derivadas de las exigencias establecidas en otras normativas especficas que le sean de aplicacin o que resultasen del cumplimiento de los condicionantes especficos establecidos por otros Departamentos o Administraciones. Artculo 19. Registro de documentacin y puesta en servicio. 1. Una vez comprobado el contenido mnimo de la documentacin, conforme a lo establecido en el artculo anterior, el Centro Directivo competente en materia de energa proceder al registro de la misma, y diligenciar los ejemplares de las segundas y dems copias del Proyecto y de los Certificados de Instalacin e Inspeccin, en su caso. La Administracin se quedar con un ejemplar de toda la documentacin, devolviendo el resto de copias al interesado, a efectos de acreditar la legalidad de su instalacin y celebrar el contrato de suministro elctrico correspondiente. 2. En el caso de detectar deficiencias en la solicitud o estar incompleta la documentacin aportada, no se diligenciarn los certificados correspondientes y se dar un plazo mximo de 10 das para su correccin. Transcurrido dicho plazo sin la aportacin de lo requerido, se dictar resolucin, teniendo por desistido al interesado, con archivo de las actuaciones. 3. Una vez entregado a la empresa distribuidora el ejemplar correspondiente del certificado de instalacin, se podr contratar e iniciar el suministro elctrico. 4. La empresa distribuidora podr verificar a su cargo los parmetros tcnicos reglamentarios de la instalacin receptora, antes de conectarla a sus redes. Si tales valores no son reglamentarios, la empresa no iniciar el suministro hasta que sean corregidos, poniendo el hecho en conocimiento de la Administracin competente en materia de energa, en el plazo ms breve posible. Artculo 20. Inspecciones. Con independencia de lo establecido en los anteriores artculos, la Administracin competente en materia de energa se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime oportu-
nas, pudiendo ordenar la desconexin de la instalacin si sta no se ajusta a la documentacin presentada o si no reuniese las condiciones tcnicas reglamentarias y las garantas de seguridad vigentes, siempre que impliquen una situacin de peligro para personas, bienes o medio ambiente, o cuando la documentacin presentada no se ajuste a la realidad.
Puesta en servicio de instalaciones de alta tensin Seccin 1 Artculo 21. Requisitos para la autorizacin de la puesta en servicio de instalaciones de alta tensin pertenecientes a los grupos 2.4, 2.5 y 2.6 (instalaciones de hasta 30 KV, lneas directas e instalaciones especiales). A) En el supuesto de las instalaciones tramitadas segn el Captulo 1 del Ttulo II, el interesado presentar ante el Centro Directivo competente en materia de energa, la solicitud de puesta en servicio de la instalacin, conforme al modelo de instancia descrito en el anexo I (1), acompaada de la documentacin que se especifica a continuacin: 1. Dos ejemplares, como mnimo, del Proyecto de la instalacin, elaborado y firmado por tcnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Dicho documento tcnico deber incorporar un visado de conformidad y calidad emitido por dicho Colegio Profesional u otra entidad acreditada cuando sea preceptivo segn lo establecido en el artculo 59 del Ttulo VI. 2. Punto de conexin facilitado por la empresa distribuidora, cuando proceda. 3. Certificado de Direccin y Finalizacin de Obra emitido por el tcnico facultativo competente, responsable de la direccin tcnica de la instalacin, que estar visado por el Colegio profesional correspondiente y se ajustar al contenido esencial definido en el anexo VI (2). 4. Esquema unifilar actualizado de la instalacin y planos croquizados del trazado real de las lneas incluidas, a escala normalizada adecuada (en soporte digital y en papel). 5. Cinco ejemplares del Certificado de Instalacin (segn impreso oficial del anexo V) (3), emitido por la empresa instaladora autorizada que ejecut las obras, al que se adjuntar el Manual de instrucciones o anexo de informacin al usuario. 6. Certificados de otras empresas instaladoras intervinientes (en materia de industria y energa). 7. Protocolo de ensayos, segn norma UNE,
(1) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25859. (2) El anexo VI se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25890-25896 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007). (3) El anexo V se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25886-25889.
de los transformadores de potencia y de los de medida incluidos en la instalacin, as como los certificados de conformidad de los dems dispositivos y elementos para los que existan normas de obligado cumplimiento u otras que le sean de aplicacin por exigencias del proyecto. 8. Cuando se trate de instalaciones particulares, tres ejemplares del contrato de mantenimiento firmado entre el titular de la instalacin y una empresa instaladora autorizada o, en su defecto, el certificado de automantenimiento en los trminos establecidos en el artculo 63 del Ttulo VII. 9. Dos ejemplares del Certificado de la Inspeccin inicial realizada por un OCA, segn modelo definido en el anexo VIII (1), incluidas las mediciones de tensin de paso y contacto de la instalacin y su entorno, as como la independencia entre las tierras de baja y alta tensin. 10. Acreditacin de la legalizacin o autorizacin de aquellas otras instalaciones, de mbito industrial, ubicadas aguas abajo de la citada instalacin elctrica y vinculadas al mismo complejo o unidad constructiva, cualquiera que sea su naturaleza. 11. En el caso de las redes de distribucin cuyo titular inicial es distinto a la empresa distribuidora, se aportar una copia de la solicitud presentada ante la citada empresa elctrica, de Transmisin de titularidad y cuando proceda del Convenio de uso por terceros, o los documentos definitivos si de ellos se dispone. 12. Autorizaciones, permisos y condicionados emitidos por las otras Administraciones Pblicas, Organismos Oficiales, empresas de servicio pblico o de servicios de inters general que resulten afectados en bienes y derechos a su cargo, a consecuencia de la ejecucin de la citada obra o instalacin. 13. Declaracin jurada del titular donde manifieste que dispone de todos los permisos y autorizaciones particulares de paso que resulten necesarios o servidumbres afectadas por la instalacin, debiendo identificar a estos titulares de propiedad. Dicha declaracin se ajustar a lo establecido en el anexo I (2). 14. Las certificaciones, mediciones, informes y otros documentos exigidos para la evaluacin del impacto ambiental si es el caso, as como aquellas otras derivadas de las exigencias establecidas en otras normativas especficas que le sean de aplica-
cin o que resultasen del cumplimiento de los condicionantes especficos establecidos por otros Departamentos o Administraciones. B) En el supuesto de las instalaciones tramitadas segn el Captulo 2 del Ttulo II, una vez obtenida la resolucin de autorizacin administrativa para su implantacin, construccin, ampliacin, traslado o modificacin, el titular deber presentar la solicitud de puesta en servicio acompaada de la documentacin correspondiente para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los nmeros 3 al 11 del apartado anterior. En cualquier caso no ser necesario aportar aquellos documentos ya aportados en las fases anteriores de dicha tramitacin. Artculo 22. Resolucin de autorizacin de puesta en servicio. Una vez comprobado que la documentacin presentada se ajusta a lo establecido en el artculo anterior y no existen incumplimientos reglamentarios en la misma, el Centro Directivo competente en materia de energa emitir, en el plazo mximo de siete das, la correspondiente autorizacin de explotacin y puesta en servicio. En el caso de detectar deficiencias o estar incompleta la documentacin aportada, se pondr en conocimiento del solicitante para su subsanacin en el plazo mximo de diez das, transcurrido los cuales sin la aportacin de lo requerido, se dictar resolucin denegatoria y se proceder a su archivo, pudiendo ordenarse de oficio el inicio del trmite y procedimiento establecido en el Captulo 2 del Ttulo II. Artculo 23. Inspecciones. Con independencia de lo establecido en el artculo anterior, la Administracin competente en materia de energa se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas, pudiendo ordenar la desconexin de la instalacin si sta no se ajusta a la documentacin presentada o si no reuniese las condiciones tcnicas reglamentarias ni las garantas de seguridad adecuadas, e impliquen una situacin de peligro para personas, bienes o medio ambiente. Seccin 2 Artculo 24. Requisitos para la autorizacin de puesta en servicio de instalaciones de alta tensin de generacin y transporte pertenecientes a los grupos 2.1, 2.2 y 2.3. Una vez obtenida la resolucin de autorizacin administrativa para la implantacin, construccin, ampliacin, traslado o modificacin, la instalacin ser ejecutada en los trminos proyectados y autorizados. Una vez finalizada su ejecu-
(1) El anexo VIII se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25910-25913. (2) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25859.
cin, el titular presentar, ante el Centro Directivo competente en materia de energa, la solicitud de acta de puesta en servicio de la misma conforme al modelo de instancia descrito en el anexo I (2), acompaada de la documentacin que se especifica a continuacin: a) Certificado de Direccin y Finalizacin de Obra emitido por el tcnico facultativo competente que dirigi la obra, visado por el colegio profesional. Dicho Certificado se ajustar, como mnimo, al contenido establecido en el anexo VI (1). b) Esquema unifilar de la instalacin y planos croquizados del trazado real de las lneas incluidas, a escala adecuada y normalizada (en soporte digital y papel). c) Tres ejemplares del Certificado de Instalacin emitido por la empresa instaladora autorizada que realiz las obras (segn impreso oficial establecido en el anexo V) (2), al que se adjuntar un anexo de informacin al usuario o Manual de Instrucciones y las medidas de tensin de paso y contacto de la instalacin y su entorno. d) Para las instalaciones incluidas en el grupo 2.1, tres ejemplares del contrato de mantenimiento firmado entre el titular de la instalacin y una empresa instaladora autorizada o, en su defecto, el certificado de automantenimiento, en los trminos establecidos en el artculo 63 del Ttulo VII. e) Protocolo de ensayos, segn norma UNE, EN, CEI o Internacional, de los generadores, transformadores de potencia y de los de medida incluidos en la instalacin, as como los certificados de conformidad de los dems dispositivos y elementos para los que existan normas de obligado cumplimiento u otras que se exijan en el proyecto o autorizacin. f) Las certificaciones, mediciones, informes y otros documentos exigidos para la evaluacin del impacto ambiental si es el caso, as como aquellas otras derivadas de las exigencias establecidas en otras normativas especficas que le sean de aplicacin o que resultasen del cumplimiento de los condicionantes especficos establecidos por otros Departamentos o Administraciones. g) En el supuesto de instalaciones acogidas al rgimen especial, copia de la resolucin de otorgamiento de la condicin de instalacin en rgimen especial y de la inscripcin previa en el correspondiente registro.
Artculo 25. Inspeccin y autorizacin de puesta en servicio. Una vez comprobado que la documentacin presentada se ajusta a lo establecido en el artculo anterior y no existen incumplimientos reglamentarios en la misma, el Centro Directivo competente en materia de energa efectuar, en el plazo mximo de un mes, la inspeccin tcnica correspondiente. Realizada la visita de inspeccin y levantada acta de la misma, con dictamen favorable, negativo o condicionado en orden a la valoracin e importancia de los defectos detectados, se dictar resolucin en el plazo de 20 das, en los siguientes trminos: En caso de acta con dictamen favorable, se dictar resolucin de puesta en servicio de la instalacin. En caso de acta condicionada, se dictar resolucin condicionada a que la instalacin slo podr ponerse en servicio previa certificacin del director tcnico ante la Administracin competente en materia de energa de la correccin de las deficiencias observadas. En caso de dictamen negativo, la instalacin no podr ponerse en servicio ni conectarse a la red. Corregidos los defectos, se deber solicitar una segunda visita de inspeccin, acompaada de un nuevo Certificado Tcnico de Direccin de Obra, con mencin expresa a la correccin de las deficiencias reflejadas en el acta de inspeccin.
Otras actuaciones administrativas Artculo 26. Solicitud de puesta en servicio parcial. Con carcter general la puesta en servicio se solicitar de una sola vez, para la totalidad de la instalacin. Slo se admitirn puestas en servicio parciales para aquellas instalaciones que por sus caractersticas o dimensin hayan sido diseadas modularmente, y as se prevea en el proyecto. Tal sectorizacin debe contemplar unidades o sectores completos, por lo que no se admitirn solicitudes de puesta en servicio parcial de unidades inconclusas o que dejen fuera otras que son vitales para un funcionamiento mnimo y seguro, desde el punto de vista de la finalidad para la que fue diseada. Dicha solicitud, firmada por el titular de la instalacin, requerir la autorizacin de la Administracin competente en materia de energa. Artculo 27. Autorizacin de puesta en servicio provisional. 1. La conexin provisional se considera de ca-
(1) El anexo VI se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25890-25896 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007). (2) El anexo V se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25886-25889.
rcter excepcional y solo admisible, en el supuesto de que resulte imprescindible la realizacin de pruebas preliminares de grandes instalaciones o mquinas y en los casos que sea imprescindible para mantener la continuidad del servicio elctrico. 2. A solicitud del titular, el Centro Directivo competente en materia de energa podr conceder la autorizacin de puesta en servicio provisional de las instalaciones, en los trminos antes descritos y siempre y cuando se justifique adecuadamente. Dicha solicitud vendr acompaada de un Certificado Preliminar de Direccin Tcnica de la obra, firmado por el tcnico competente y de un Certificado de Instalacin provisional emitido por la empresa instaladora autorizada que ha ejecutado la instalacin. 3. La puesta en servicio provisional no habilitar a su titular a poner en servicio la instalacin para su explotacin y uso permanente. 4. Esta autorizacin se conceder por un perodo mximo de 6 meses, prorrogables a otros seis, y se elevar a definitiva, conforme a lo establecido en el presente Decreto, cuando culminadas las conexiones o las pruebas preliminares, se solicite la puesta en servicio definitiva y se reconozca la instalacin, comprobndose que ha sido realizada de conformidad con las disposiciones vigentes y documentacin tcnica de diseo correspondiente. Artculo 28. Inspecciones. 1. El Centro Directivo competente en materia de energa podr practicar en cualquier fase de la tramitacin de una instalacin o de su posterior explotacin, todas las inspecciones, comprobaciones y supervisiones que considere oportunas para verificar el cumplimiento de las prescripciones tcnicas, de seguridad y otras obligaciones administrativas exigidas por la reglamentacin vigente, incluida la concordancia de lo ejecutado con el documento tcnico de diseo y la veracidad de la documentacin aportada. Podr ordenar, en su caso, la correccin de las anomalas detectadas y el corte de suministro elctrico o la paralizacin del funcionamiento de las instalaciones e incluso su desmantelamiento, si se demuestra falsedad en la documentacin presentada o si no reuniesen las condiciones tcnicas reglamentarias ni las garantas de seguridad adecuadas e impliquen una situacin de peligro para personas, bienes o medio ambiente. En este sentido, los titulares o responsables de las instalaciones elctricas estn obligados a facilitar el libre acceso a las mismas de los inspectores de la Administracin. 2. La Administracin podr requerir la asistencia a las inspecciones de los proyectistas, di-
rectores de obra, empresas instaladoras, responsables de mantenimiento y OCA, que hayan intervenido en el diseo, ejecucin, mantenimiento o inspeccin, de las instalaciones elctricas correspondientes. Artculo 29. Veracidad de la documentacin aportada. Todos los documentos que se aporten a lo largo de las distintas fases de tramitacin de una instalacin elctrica, sern originales o en su defecto copias legalizadas o compulsadas. Artculo 30. Instalaciones ilegales y desmantelamiento. La Administracin competente en materia de energa podr ordenar, previo trmite de audiencia al interesado, el desmantelamiento y desconexin de la red de determinadas instalaciones en los siguientes casos: - Cuando quedara demostrado que el titular de la misma haya omitido o falseado los documentos preceptivos que posibilitaron la obtencin de la autorizacin administrativa correspondiente. - Cuando las instalaciones hayan sido ejecutadas o puestas en servicio ilegalmente, sin dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en este Decreto, o en su caso en el procedimiento de declaracin de utilidad pblica, establecido en el Real Decreto 1.955/2000. Todo ello sin perjuicio de la adopcin por parte de Administracin competente en materia de energa, de las sanciones establecidas en la legislacin vigente. Artculo 31. Convenios para uso por terceros de las instalaciones elctricas de distribucin. 1. Aquellos titulares de instalaciones elctricas de distribucin que, acogindose a lo establecido en el artculo 45.6 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, requieran la celebracin de un convenio con la empresa distribuidora para el resarcimiento de la inversin anticipada debern proceder de la siguiente manera: La infraestructura quedar abierta al uso por la empresa distribuidora para suministro a terceros. Los convenios firmados no podrn recoger clusulas que restrinjan el uso de la potencia disponible, la cual quedar adscrita a la instalacin y ser empleada en aquellos nuevos suministros que demanden energa elctrica, tanto en su mbito fsico, al ser la red ms prxima, como en el mbito econmico, segn lo pactado. Las inversiones que influyan en el clculo econmico incorporado al convenio, debern estar debidamente justificadas mediante factura emitida
por las empresas, que participaron en su construccin. No se tendrn en cuenta aquellas facturas que no tengan vinculacin directa con la obra, o no correspondan a partidas o unidades previstas en proyecto. La cuanta de la inversin incorporada al convenio ser la de ejecucin material de la instalacin, siempre y cuando no suponga una desviacin superior al 15%, y se justifique fehacientemente. En el caso de incorporar bienes inmuebles, como el suelo o local, su valoracin deber venir avalada por medios externos basados en tablas de valoracin, mdulos oficiales o referencias catastrales de los aceptados por el Ministerio de Hacienda. 2. El titular deber acogerse al derecho de convenio en la fase inicial del proyecto. Dicho documento tcnico deber definir la potencia reservada, es decir, la que tiene previsto para su instalacin, y la potencia disponible, es decir, la excedente que se adscribe al convenio. La suma de ambas potencias determinar el tamao y dimensin de la instalacin. 3. No podr plantearse un convenio para cubrir las necesidades elctricas de una actuacin, cuando la legislacin urbanstica establezca preceptivamente la obligacin del promotor de ejecutarla a su cargo. 4. En suelo urbano con la condicin de solar, cuando la potencia del centro de transformacin instalado sea superior a la solicitada, y por tanto exista la posibilidad de suministrar a otros peticionarios de acuerdo con lo indicado en el artculo 47.5 del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, la empresa distribuidora abonar a la propiedad del inmueble la cantidad establecida en el citado artculo. El propietario del local debe registrar la cesin de la titularidad, corriendo los gastos correspondientes a cargo de la empresa distribuidora, no pudiendo suscribir convenio para uso por terceros. 5. El plazo de vigencia de estos convenios ser de cinco aos. 6. En aquellos casos donde exista un sobredimensionamiento de la red debido a las necesidades o condiciones tcnicas requeridas por la empresa distribuidora a la que se transmitir posteriormente la titularidad de la instalacin, se tendr en cuenta lo establecido en el artculo 45.4 del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en lo referente al reparto proporcional de los costes derivados de la inversin necesaria para ese suministro. 7. Los referidos convenios sern puestos en conocimiento del Centro Directivo competente en materia de energa, que actuar como garante de los
derechos de terceros, pudiendo invalidar u obligar a rectificar dicho documento si detectase el incumplimiento de lo aqu regulado o de lo establecido en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. Artculo 32. Instalaciones ejecutadas por ms de una empresa instaladora. 1. En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, ms de una empresa instaladora autorizada, deber quedar ntidamente definida la actuacin de cada una y en qu grado de subordinacin. Cada una de las empresas intervinientes emitir su propio Certificado de Instalacin, para la parte de la instalacin que ha ejecutado. La direccin facultativa tendr obligacin de recoger tal circunstancia en el Certificado de Direccin y Finalizacin de obra correspondiente, indicando con precisin el reparto de tareas y responsabilidades. 2. La subcontratacin ser siempre entre empresas instaladoras autorizadas, y exigir la autorizacin previa del promotor. Los subcontratistas respondern directamente ante la empresa instaladora principal, pero tendrn que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra que ste. Artculo 33. Proyectos globales de pequeas redes de distribucin de Baja Tensin. Con objeto de simplificar su tramitacin, la empresa distribuidora podr instar la legalizacin en un nico procedimiento de las actuaciones vinculadas a pequeas acometidas en baja tensin, que se ejecuten discrecionalmente, en un municipio o mancomunidad. Se entiende por pequeas acometidas, aquellas redes de baja tensin que son necesarias para conectar las instalaciones elctricas receptoras (cuando para la legalizacin de stas, ha sido suficiente la presentacin de una Memoria Tcnica de Diseo), y su longitud no supera los 50 metros, sin que su dimensin pueda considerarse como una prolongacin de la red de distribucin existente, y cuyo objetivo es darle continuidad a la misma con independencia de la potencia solicitada. Para ello presentar durante los meses de enero y julio de cada ao, un proyecto especfico en los trminos establecidos en este Decreto, que englobe todas las pequeas extensiones, propias o ajenas, que se hayan ejecutado a lo largo del semestre natural pasado y no hayan sido previamente legalizadas. A dicho proyecto se adjuntarn, por cada una de las nuevas extensiones de redes realizadas y con independencia del resto de la documenta-
cin establecida en el artculo 18, los certificados de instalacin emitidos por las empresas instaladoras correspondientes. Artculo 34. Proyectos realizados por las Administraciones. Se exime de la obligacin de visado por el colegio profesional correspondiente de los proyectos que hayan sido elaborados por tcnicos titulados con atribuciones en la materia, adscritos a la Administracin Pblica en calidad de funcionarios, sin que quede exento del visado de conformidad y calidad correspondiente, si le es preceptivo. Artculo 35. Exigencia de certificados de conformidad a Norma. Cuando no est declarada de obligado cumplimiento ninguna norma o especificacin tcnica que se refiera a un elemento determinado de la instalacin, el Centro Directivo competente en materia de energa podr sealar en cada caso la norma que deba ser de aplicacin. Igualmente, el Centro Directivo competente en materia de energa podr exigir los ensayos que considere necesarios a cualquier componente de la instalacin, practicados por un laboratorio acreditado bajo la norma correspondiente. Las certificaciones de conformidad a norma y otros documentos tcnicos aportados formalmente y de manera generalizada, en relacin a aquellos equipos, dispositivos, mquinas o dems elementos que se instalen de manera habitual en las instalaciones elctricas, podrn presentarse una sola vez ante la Administracin competente en materia de energa, no siendo por tanto necesario aportarlas en cada nueva solicitud individual de autorizacin o puesta en servicio.
TTULO IV CONEXIN A LA RED DE DISTRIBUCIN O TRANSPORTE
Artculo 36. Solicitud de punto de conexin. 1. Antes de iniciar las obras, los titulares de edificaciones o instalaciones en proyecto de construccin debern facilitar a la empresa distribuidora o transportista, segn proceda, toda la informacin necesaria para deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de poder prever con antelacin suficiente el crecimiento y dimensionamiento de sus redes. 2. El titular de la futura instalacin elctrica solicitar a la empresa distribuidora el punto y condiciones tcnicas de conexin que son necesarias para el nuevo suministro.
3. La solicitud se acompaar de la siguiente informacin: a) Nombre y direccin del solicitante, telfono, fax, correo electrnico u otro medio de contacto. b) Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del tcnico proyectista y/o del instalador, en su caso. c) Situacin de la instalacin, edificacin u obra, indicando la calificacin urbanstica del suelo. d) Uso o destino de la misma. e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada. f) Punto de la red ms prximo para realizar la conexin, propuesto por el instalador o tcnico correspondiente, identificando inequvocamente el mismo, preferentemente por medios grficos. g) Nmero de clientes estimados. 4. En el caso de que resulte necesaria la presentacin de alguna documentacin adicional, la empresa distribuidora la solicitar, en el plazo de diez das a partir de la recepcin de la solicitud, justificando la procedencia de tal peticin. Dicha comunicacin se podr realizar por va telemtica. 5. La empresa distribuidora habilitar los medios necesarios para dejar constancia fehaciente, sea cual sea la va de recepcin de la documentacin o peticin, de las solicitudes de puntos de conexin realizadas, a los efectos del cmputo de plazos y dems actuaciones o responsabilidades. 6. Las solicitudes de punto de conexin referidas a instalaciones acogidas al rgimen especial, tambin estn sujetas al procedimiento establecido en este artculo. 7. La informacin aportada, deber ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y utilizacin se debern cumplir las garantas que establece la legislacin vigente sobre proteccin de datos. 8. La empresa distribuidora, ni su filial u otra empresa vinculada a la misma, no podr realizar ofertas de servicios que impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado elctrico canario o favorezcan la competencia desleal. Artculo 37. Condiciones tcnico-econmicas de la conexin. 1. A partir de la solicitud de un suministro, la empresa distribuidora o transportista, en su caso, comunicar al solicitante el punto de conexin y las condiciones tcnico-econmicas para realizar el mismo, con indicacin de la necesidad o no de reservar locales para centros de transformacin y dems servidumbres, todo ello dentro de los plazos mximos establecidos en la normativa estatal reguladora de dicha materia.
2. La empresa distribuidora, dentro de los plazos anteriormente indicados, facilitar por escrito a los solicitantes, la siguiente informacin respecto a la solicitud de suministro: a) Punto de conexin propuesto, identificndolo ntidamente. b) Tensin nominal de la red. c) Seccin del conductor de las lneas y/o potencia del transformador necesarias para la extensin de la red de distribucin o de transporte, en su caso. d) Nivel de aislamiento mnimo. e) Potencia mxima de cortocircuito trifsico y a tierra. f) Tiempos mximos de desconexin en caso de defectos (deber especificarse tanto para AT como para BT, segn el caso). g) Valor de la resistencia a tierra del neutro del transformador del centro de transformacin origen de la red, cuando se trate de un suministro en B.T. h) Justificacin detallada de los derechos de acometida correspondientes. i) Valor de la cada de tensin mxima existente en el punto de conexin. j) Cuantos otros datos sean precisos para el diseo de la instalacin y que dependan de las caractersticas de la red o de su funcionamiento. 3. En aquellos casos justificados, que por razones de explotacin se prevea realizar en tensin la conexin a la red, se deber indicar expresamente en la notificacin anteriormente descrita, justificando la procedencia de tal exigencia en funcin del nmero de clientes afectados, grado de responsabilidad de la lnea o punto de entronque. 4. En aquellos casos en que se prevea la conexin desde una subestacin o lnea de transporte o en aquellos supuestos en que el suministro pueda afectar al funcionamiento del sistema elctrico en su conjunto, la empresa distribuidora y transportista, tendr obligacin de comunicar al gestor de la red de transporte, su propuesta justificada de punto de conexin, correspondiendo a ste su valoracin tcnica. 5. Si la empresa distribuidora no efectuase la notificacin en el plazo a que hace referencia el punto 1 del presente artculo, se entender que no pone objeciones al punto de conexin propuesto, por lo que el solicitante podr continuar el trmite de solicitud de autorizacin administrativa, todo ello sin perjuicio de su derecho de solicitar la intervencin de la Administracin, que podr adoptar las medidas provisionales adecuadas y emprender las medidas sancionadoras que permite el marco legal vigente. 6. La propuesta efectuada por la empresa dis-
tribuidora sobre el punto y condiciones de conexin, mantendr una vigencia mnima de tres meses, si bien podr renovarse hasta un mximo de un ao si se tratase de una urbanizacin u obra singular, y de seis meses para el resto de los casos, todo ello contado a partir de la fecha de notificacin al solicitante del suministro de la propuesta antes indicada. Si la propuesta es aceptada, el titular tendr obligacin de depositar, en el plazo de un mes, una cantidad anticipada de los derechos de acometida equivalente al 20% de los mismos, que le sern descontados de la posterior liquidacin definitiva de tales derechos. Se entender que el solicitante hace uso del citado punto de conexin, si en dicho perodo ha obtenido la puesta en servicio de la instalacin o ha solicitado la autorizacin administrativa correspondiente ante la Administracin competente en materia de energa. Transcurrido el plazo de vigencia sin hacer uso de tal punto de conexin en los trminos antes descritos, se perdern los derechos sobre el mismo y la empresa distribuidora podr disponer de dicho punto para otro suministro. En tal caso se restituirn las cantidades anticipadas correspondientes, en el plazo de un mes. 7. El peticionario del suministro podr discrepar de la propuesta adoptada por la empresa distribuidora, y solicitar, durante ese plazo, que la Administracin determine la validez de la solucin tcnica de conexin que le haya aportado la empresa distribuidora. 8. En lo referente al acceso y las limitaciones o restricciones tcnicas vinculadas a las redes de transporte y distribucin, se estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, y normativa especfica de los sistemas elctricos insulares y extrapeninsulares. Artculo 38. Conexin a la red. 1. Una vez otorgada la autorizacin de explotacin de la instalacin, la empresa distribuidora o transportista, segn el caso, ser responsable del enganche y conexin de las nuevas instalaciones a la red de distribucin o transporte respectivamente, a lo cual deber proceder con la necesaria celeridad, sin que se pueda superar los plazos mximos establecidos a continuacin, todo ello sin perjuicio de dar cumplimiento a los protocolos de seguridad y procedimientos de avisos preceptivos en el caso de que sea preciso la interrupcin programada del suministro, si existiesen terceros afectados. a) Instalaciones en baja tensin: cinco das. b) Instalaciones de media tensin: diez das. c) Instalaciones de generacin o transporte: veinte das.
2. El titular o solicitante de la instalacin tendr derecho a conocer previamente la fecha prevista de conexin a la red, tal que paralelamente pueda proceder a celebrar los contratos de suministro e instalacin de los equipos de medida correspondientes. 3. En aquellos casos en que la empresa distribuidora supere los plazos establecidos para proceder al enganche de la instalacin a la red, el solicitante tendr derecho a una compensacin econmica de la misma por cada da de retraso sobre los plazos antes indicados. Dicha compensacin se materializar mediante el siguiente procedimiento: a) Si el solicitante es distinto del consumidor o consumidores, se proceder a un descuento en la liquidacin definitiva de los derechos de acometida que corresponde abonar, equivalente al baremo oficial vigente de los derechos de acceso multiplicado por los kilovatios solicitados. La cuanta total de dicho descuento no puede superar la cantidad que corresponda al citado solicitante, en concepto de derechos de acometida. b) Si el solicitante coincide con la figura del consumidor, se proceder a descontar al consumidor, por cada da de retraso, en la primera facturacin que se produzca, las cantidades actualizadas establecidas en el artculo 105.6 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. 4. Sin perjuicio de las consecuencias definidas en los prrafos anteriores, el solicitante o consumidor afectado por estos incumplimientos, podr reclamar, en va civil, la indemnizacin de los daos y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado. Artculo 39. Normas particulares de empresas distribuidoras. 1. Las empresas distribuidoras podrn proponer normas particulares en el mbito de sus competencias, que contribuyan a normalizar los diseos tcnicos y procedimientos a terceros respecto de las redes de distribucin, las protecciones elctricas de instalaciones particulares, las instalaciones de enlace, equipos de medida y de contratacin del suministro elctrico. 2. Dichas normas particulares no podrn establecer criterios tcnicos contrarios a la normativa vigente, ni exigir marcas comerciales concretas, ni establecer especificaciones tcnicas que favorezcan la implantacin de un solo fabricante o representen un coste econmico desproporcionado para el usuario. 3. Las empresas distribuidoras debern presentar dichas normas particulares ante el Centro Directivo competente en materia de energa, para que sean revisadas tcnicamente y sometidas al
trmite de informacin pblica por un plazo mnimo de dos meses, en la pgina web oficial correspondiente. Una vez cumplimentados estos trmites la Administracin podr, mediante Orden departamental: a) Aprobar la norma con el contenido propuesto por la empresa distribuidora. b) Aprobar la norma con las exigencias y condicionantes especficos que se consideren pertinentes y resulten de las alegaciones presentadas en la informacin pblica y de la revisin tcnica correspondiente, de conformidad con la empresa distribuidora. c) Resolver que no procede su aprobacin, por no haberse alcanzado un acuerdo con la empresa distribuidora. 4. Dicha Orden entrar en vigor una vez publicada en el Boletn Oficial de Canarias (1). Los gastos que se originen en las publicaciones oficiales corrern a cargo de la empresa distribuidora, que tendr, as mismo, la obligacin de realizar la divulgacin pblica de dicha norma. 5. Las citadas normas sern revisadas en un plazo mximo de cinco aos desde su entrada en vigor, bien sea de oficio o a peticin de parte interesada, pudiendo ser derogada por la Administracin, si se producen cambios tecnolgicos importantes o por modificacin del actual marco legal.
TTULO V AUTORIZACIONES DE TRANSMISIN Y CIERRE DE INSTALACIONES CAPTULO PRIMERO
Autorizacin de transmisin de la titularidad Artculo 40. Objeto de la autorizacin de transmisin de la titularidad. La autorizacin de transmisin constituye el acto administrativo que posibilita el cambio de titularidad de una instalacin elctrica existente. Artculo 41. Necesidad de autorizacin. 1. Quedan sujetas a autorizacin administrativa en cuanto a su transmisin las instalaciones incluidas en los grupos siguientes: a) Grupo 2.2. Instalaciones de generacin en AT conectadas al sistema elctrico insular.
(1) Vase Decreto 184/1996, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y Rgimen Jurdico del Boletn Oficial de Canarias (D184/1996).
b) Grupo 2.3. Instalaciones de transporte. c) Grupo 2.4. Instalaciones de media tensin hasta 30 KV. d) Grupo 2.5.Lnea directa en AT que enlaza un centro de produccin con un centro de consumo de un mismo titular o de un consumidor cualificado. 2. Para el resto de instalaciones elctricas bastar con la comunicacin al Centro Directivo competente en materia de energa de la transmisin de la titularidad de la misma, una vez que sta se haya producido. Para las instalaciones de baja tensin correspondientes a los grupos 1.1, 1.2 y 1.4, segn la clasificacin establecida en el artculo 3, no ser preceptiva tal comunicacin. Artculo 42. Solicitud. Quien pretenda adquirir la titularidad de la instalacin presentar ante la Administracin competente en materia de energa, o en su caso, en los trminos previstos en el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, la correspondiente solicitud de autorizacin administrativa de transmisin de titularidad, acompaada de la documentacin que se indica en el siguiente artculo. Artculo 43. Documentacin que deber acompaar a la solicitud de transmisin. 1. La solicitud deber ir acompaada de una declaracin del titular de la instalacin en la que manifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad y, en su caso, de la documentacin que permita acreditar la condicin de agente del solicitante, en los trminos definidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico. 2. Asimismo el adquirente deber acreditar su solvencia legal, tcnica y econmica en los trminos descritos en el artculo 15.4 del presente Decreto. Artculo 44. Resolucin. 1. El Centro Directivo competente en materia de energa, resolver sobre la solicitud en el plazo de tres meses, notificando al solicitante y al transmisor el resultado de la misma. La falta de resolucin expresa y su notificacin en dicho plazo tendr efectos desestimatorios. 2. La resolucin habr de expresar que el transmisor cuenta con un plazo mximo de seis meses, contado a partir de su notificacin, para transmitir la titularidad de la instalacin, indicando que se producir la caducidad de la autorizacin si transcurrido dicho plazo, sta no ha tenido lugar. 3. En los casos en que la nueva instalacin es-
t destinada a ms de un consumidor, tendr la consideracin de red de distribucin, por lo que deber ser cedida a una empresa distribuidora, y en tal caso ser necesario que, junto o antes de la solicitud de puesta en servicio de la citada instalacin, se aporte una declaracin del titular en el que manifieste su voluntad de transmitir dicha titularidad ante la empresa distribuidora. En ningn momento del proceso se podr exigir la transmisin como requisito previo a la conexin de la instalacin a la red insular correspondiente. 4. El solicitante deber comunicar al Centro Directivo competente en materia de energa la transmisin en el plazo mximo de un mes desde que se haga efectiva.
Autorizacin de cierre rre. La autorizacin de cierre constituye la resolucin de la Administracin que permite el cierre y posterior desmantelamiento de una instalacin elctrica y su desconexin del sistema elctrico insular correspondiente. Artculo 46. Necesidad de autorizacin. 1. Quedan sujetos a autorizacin administrativa en cuanto al cierre, las instalaciones pertenecientes a los siguientes grupos de instalaciones: a) Grupo 2.1. Instalaciones de generacin autnomas. b) Grupo 2.2. Instalaciones de generacin en AT conectadas al sistema elctrico insular. c) Grupo 2.3. Instalaciones de transporte. d) Grupo 2.4. Instalaciones de media tensin hasta 30 KV. e) Grupo 2.5.Lnea directa en AT que enlaza un centro de produccin con un centro de consumo de un mismo titular o de un consumidor cualificado. 2. Para el resto de instalaciones elctricas incluidas en los grupos definidos en el artculo 3, bastar con la comunicacin a la Administracin competente en materia de energa del acto de cierre de la instalacin, una vez que ste se haya producido. Artculo 47. Solicitud. 1. El interesado presentar ante la Administracin competente en materia de energa, la correspondiente solicitud de cierre de la instalacin, ya sea total o parcial, acompaada de la documentacin que se indica en el artculo siguiente. Artculo 45. Objeto de la autorizacin de cie-
2. La Administracin podr iniciar de oficio el procedimiento de cierre y desmantelamiento de determinadas instalaciones en los supuestos establecidos en el artculo 30 y, as como, cuando la inadecuada conservacin y mantenimiento de las mismas pueda ocasionar: a) peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes y el medio ambiente; o b) restricciones tcnicas que afecten a la calidad del servicio elctrico, disponibilidad de la instalacin o a la eficiencia energtica. 3. En aquellos supuestos donde la Administracin competente en materia de energa, acte de oficio en los trminos establecidos anteriormente, se formular una propuesta de resolucin en la que se justificar la necesidad del cierre de la correspondiente instalacin, la cul se comunicar al titular de la misma. En dicha propuesta de resolucin se establecer el plazo para que el citado titular presente los documentos a que hace mencin este Captulo y se culmine el procedimiento. Transcurrido el plazo sin que el titular aporte los citados documentos, se dictar resolucin de desconexin de la instalacin y el precinto de la misma, todo ello sin perjuicio de los recursos que en derecho asistan al titular. Artculo 48. Documentacin que debe acompaar a la solicitud de cierre. El titular de la instalacin acompaar tal solicitud de un Proyecto especfico, firmado y elaborado por un tcnico competente, que deber contener como mnimo una memoria en la que se detallen: a) Antecedentes administrativos y circunstancias que justifiquen el cierre y desmantelamiento de la citada instalacin, tanto desde el punto de vista tcnico, como econmico y ambiental. b) Planos de la instalacin y de la conexin a la red a escala adecuada, antes y despus de ejecutado el cierre. c) Presupuesto. d) Otros documentos preceptivos, exigidos por cualquier otra normativa de aplicacin. Artculo 49. Procedimiento e informe previo. En el caso de que las instalaciones estn conectadas a la red elctrica insular, la Administracin deber recabar informe previo de la empresa distribuidora, transportista o generadora segn el caso, y tambin del operador del sistema si afectara a la red de transporte o a la generacin del sistema elctrico insular. Dicho informe se emitir en un plazo mximo de 20 das y en l se informar sobre si el cierre de la instalacin, implicara menoscabo en el grado de funcionamiento y disponibilidad de la red o generacin elctrica de la zona afectada o del sistema insular correspondiente. Transcurrido el plazo sealado, sin recibir el in-
forme solicitado, se entender que no existen objeciones a lo solicitado. Artculo 50. Resolucin. 1. El Centro Directivo competente en materia de energa resolver sobre la solicitud en el plazo de tres meses. La falta de resolucin expresa y su notificacin en dicho plazo tendr efectos desestimatorios. 2. En todo caso, la autorizacin de cierre de la instalacin podr imponer a su titular la obligacin de proceder a su desmantelamiento y restauracin del terreno circundante a las condiciones originales adecuadas. Los gastos que ocasione el cierre y desmantelamiento corrern por cuenta del titular. 3. La resolucin habr de expresar el plazo mximo, contado a partir de su notificacin, en el cual deber procederse al cierre y al desmantelamiento de la instalacin, indicando que se producir la caducidad de la autorizacin si transcurrido dicho plazo aqul no ha tenido lugar, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. 4. La resolucin se notificar al titular y dems partes afectadas. Artculo 51. Acta de cierre. 1. Concedida la autorizacin administrativa de cierre, y en el plazo de 7 das de su efectiva ejecucin, el titular deber solicitar el levantamiento del acta de cierre. 2. Tal solicitud se acompaar del preceptivo Certificado de Direccin y Finalizacin de obra del facultativo competente, que dirigi las operaciones de cierre y desmantelamiento correspondientes, as como de un Certificado de Inspeccin emitido por un OCA, que acredite que el cierre y el desmantelamiento se ha hecho efectivo en los trminos previstos y autorizados. 3. A la vista de la citada documentacin, el Centro Directivo competente en materia de energa, dictar la correspondiente resolucin de cierre, en el plazo mximo de un mes, sin perjuicio, si lo estima pertinente, de proceder al reconocimiento del terreno y levantar acta de inspeccin. 4. En aquellos supuestos donde el cierre y desmantelamiento sea establecido de oficio, el titular de la instalacin ser el responsable mximo de dar cumplimiento a la resolucin administrativa correspondiente, y de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. Artculo 52. Incumplimientos. Los incumplimientos derivados de los actos y resoluciones dictadas por la Administracin en es-
te mbito, darn lugar a la incoacin de los expedientes sancionadores correspondientes en los trminos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, con independencia de los daos y perjuicios que se deriven por los citados incumplimientos.
TTULO VI DOCUMENTACIN, CALIDAD Y CERTIFICACIN CAPTULO PRIMERO
reccin de la obra corresponder al instalador autorizado que la ejecute, el cual, una vez finalizada la obra, emitir el correspondiente Certificado de Instalacin. 5. Cualquiera que sea el Documento Tcnico de Diseo requerido (proyecto o memoria tcnica de diseo), deber ser elaborado y entregado al titular antes del comienzo de las obras y antes de su tramitacin administrativa. Artculo 54. Exigencia de proyecto. 1. Ser obligatoria la elaboracin y presentacin de proyecto, para la realizacin de toda clase de instalaciones elctricas de tensin mayor de un 1 KV, incluidas en el grupo 2 de la clasificacin que figura en el artculo 3. 2. Tambin ser obligatorio para las instalaciones de BT que se indican en las Instrucciones y Gua sobre la legalizacin de las Instalaciones Elctricas de BT, definidas en el anexo VII (1). 3. En el supuesto de que resultara preceptiva la presentacin de un proyecto para una instalacin elctrica determinada, y la misma formara parte de otra unidad elctrica ms extensa o de una actuacin constructiva de mayor dimensin, la exigencia de proyecto ser para la totalidad de la instalacin elctrica. Artculo 55. Contenido mnimo de los proyectos. 1. Los proyectos constarn de los documentos y contenidos que preceptivamente establecen las normativas especficas que le sean de aplicacin, y como mnimo de la documentacin descriptiva, en textos y representacin grfica, de la instalacin, de los materiales y dems elementos y actividades que se consideren necesarios para la ejecucin de una instalacin con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 2. En cualquier caso constar, al menos, de los siguientes documentos: a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del local y su clasificacin, programa de necesidades, descripcin pormenorizada de la instalacin, presupuesto total). b) Memoria de clculos justificativos. c) Estudio de Impacto Ambiental en la categora correspondiente, en su caso. d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bsico de Seguridad y Salud (segn corresponda de
Elaboracin y contenido de los documentos tcnicos Artculo 53. Documento Tcnico de Diseo. 1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccin del medio ambiente, toda instalacin elctrica deber proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los fines bsicos de la funcionalidad, es decir de la utilizacin o adecuacin al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de utilizacin, de tal forma que el uso normal de la instalacin no suponga ningn riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la que fue diseada y construida. 2. La definicin y caractersticas de toda instalacin elctrica deber plasmarse en un Documento Tcnico de Diseo, ya sea con categora de Proyecto o de Memoria Tcnica de Diseo, segn proceda. Es decir que en aquellos casos en que para la instalacin correspondiente no sea preceptiva la presentacin de un proyecto, en los trminos que se establecen en este Decreto, ser necesaria la elaboracin de una Memoria Tcnica de Diseo, segn modelo oficial. 3. El Proyecto ser elaborado y firmado por un tcnico facultativo competente y visado por el Colegio oficial correspondiente. Antes de comenzar la ejecucin de estas instalaciones, el promotor designar a un tcnico titulado competente como responsable de la direccin facultativa de la obra elctrica, que, una vez finalizada y verificada la instalacin, emitir el correspondiente Certificado de Direccin y Finalizacin de Obra. 4. La Memoria Tcnica de Diseo ser realizada, firmada y sellada por el instalador autorizado, segn la categora y especialidad correspondiente, pudiendo delegar la elaboracin de tal Memoria en un tcnico titulado competente (con visado del colegio profesional). En este caso, la di-
(1) El anexo VII se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25897-25909 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007).
acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente). e) Planos a escalas adecuadas (situacin, emplazamiento, alzados, plantas, distribucin, secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema unifilar, etc.). f) Pliego de Condiciones Tcnicas, Econmicas, Administrativas y Legales. g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto general). h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas. i) Otros documentos que la normativa especfica considere preceptivos. 3. En aquellos casos en que est aprobada la Gua de Contenido Mnimo de Proyectos que especficamente le sea de aplicacin, el Proyecto deber ajustarse en su contenido esencial a dicha Gua. 4. Esta Gua tendr carcter de mnimos, por lo que los proyectos debern ser complementados y adaptados en funcin de las peculiaridades de la instalacin en cuestin, pudiendo ser ampliados segn la experiencia y criterios de buena prctica del proyectista. El desarrollo de los puntos que componen cada gua, presupone dar contenido a dicho documento de diseo, hasta el nivel de detalle establecido en la definicin de proyecto, sin perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo. Artculo 56. Elaboracin y contenido de las Memorias Tcnicas de Diseo. 1. Las Memorias se ajustarn en forma y contenido a los impresos oficiales que figuran en los anexos II, III y IV para instalaciones de Baja Tensin, Fotovoltaicas o Elicas, respectivamente (1). 2. Debern ser convenientemente cumplimentadas por su autor, ya sea el instalador o tcnico competente, sin omisin de ningn campo, concepto, clculo o representacin grfica establecidas en la misma y que le sean de aplicacin, adjuntando los documentos preceptivos y los que estimen necesarios. 3. Si durante la tramitacin o ejecucin de la instalacin se procede al cambio de empresa instaladora autorizada, este hecho deber quedar ex-
presamente reflejado en la documentacin presentada por el interesado ante la Administracin. En el caso de que ello conlleve cambios en la memoria tcnica de diseo original, deber acreditar la conformidad de la empresa autora de la misma o, en su defecto, aportar una nueva M.T.D. Artculo 57. Modificaciones de las instalaciones. 1. Las modificaciones no sustanciales de una instalacin elctrica en ejecucin, referidas al proyecto o M.T.D. original, sern contempladas como anexos al Certificado de Direccin y Finalizacin de obra o al Certificado de Instalacin respectivamente, sin necesidad de presentar reformado de aqullos. 2. En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones an no siendo sustanciales, deben quedar reflejadas en la documentacin tcnica adscrita a la instalacin correspondiente, tal que se mantenga permanentemente actualizada la informacin tcnica, especialmente en lo referente a los esquemas unifilares, trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalacin. Dichas actualizaciones sern responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas. 3. Se consideran modificaciones o ampliaciones no sustanciales de instalaciones elctricas en baja tensin, aquellas que se ajusten a algunas de las siguientes circunstancias: a) Cambios en la instalacin respecto de la originalmente tramitada que no superen, por acumulacin de intervenciones, el 50% de los elementos, sistemas o distribucin inicialmente empleado. b) Modificaciones o ampliaciones que afecten a menos del 50% de la potencia instalada, referido dicho lmite a la acumulacin de intervenciones sobre la potencia originalmente tramitada. Sin que ello signifique aumentar la potencia contratada por encima de la potencia instalada o prevista que figura en el certificado de instalacin original. c) La ampliacin o modificacin exige colocar fusibles, interruptores magnetotrmicos, interruptores diferenciales, aparamenta o rels en envolventes previstas y preparadas en su da para realizar la ampliacin. d) La modificacin afecta solamente a los circuitos de medida, mando, sealizacin o a los aparatos correspondientes, sin que ello implique cambio de tensin en la medida, ni cambio de caractersticas de la energa. e) La modificacin afecta solamente a los servicios auxiliares de la instalacin de baja tensin.
(1) Los anexos II, III y IV se encuentran publicados en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25860-25885.
f) La sustitucin simple de dispositivos, circuitos u otros elementos de idnticas o similares caractersticas a las originales. 4. Se consideran modificaciones o ampliaciones no sustanciales de instalaciones elctricas en alta tensin, aquellas que se ajusten a algunas de las siguientes circunstancias: a) En el caso de centros de transformacin, la ampliacin consiste en sustituir un transformador por otro de un tamao inmediato superior segn la escala normalizada, siempre que estuviera prevista en el proyecto original y no sea preciso modificar celdas, barras, conductores, ventilacin o fosa. b) En el caso de lneas, la sustitucin de un apoyo por otro de caractersticas similares sin alterar las condiciones de servidumbre autorizadas. c) La modificacin afecta solamente a los servicios auxiliares, protecciones, mando y sealizacin, siempre y cuando no provoque obras o instalaciones nuevas. d) La modificacin afecta solamente a los circuitos de medida, sin que ello implique cambio de tensin en la medida. e) La ampliacin o modificacin exige colocar fusibles, interruptores, aparamenta o protecciones en celdas, espacios o cabinas de reserva, previstas y preparadas en su da para realizar la ampliacin. f) La sustitucin simple de dispositivos, circuitos u otros elementos de idnticas o similares caractersticas a las originales. 5. El resto de modificaciones o ampliaciones se considerarn sustanciales, e implicar la presentacin de un nuevo Documento Tcnico de Diseo adems de los otros documentos que sean preceptivos. El tcnico o empresa instaladora autorizada, segn sea competente en funcin del alcance de la ampliacin o modificacin prevista, deber modificar o reformar el Proyecto o Memoria Tcnica de Diseo original correspondiente, justificando las modificaciones introducidas. En cualquier caso ser necesario su legalizacin o autorizacin, segn el procedimiento que proceda, en los trminos que establece este Decreto y dems normativa que le sea de aplicacin. 6. Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el correspondiente Documento Tcnico de Diseo, la Administracin o en su caso el OCA que interviene, dictar acta o certificado de inspeccin, segn proceda, con la calificacin de negativo. Ello implicar que no se autorizar la puesta en servicio de la instalacin o se declarar la ilegalidad de aqulla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que habrn incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y dems leyes de aplicacin.
Artculo 58. Documentacin final de la instalacin. 1. La instalacin resultante deber quedar documentada, incluyendo sus caractersticas tcnicas, el nivel de calidad alcanzado, as como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a la misma. Todos los usuarios dispondrn o tendrn acceso a la citada documentacin, que contendr como mnimo lo siguiente: a) Documentacin administrativa y jurdica: datos de identificacin de los profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepcin de obra o documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros documentos se determinen en la legislacin. b) Documentacin tcnica: el documento tcnico de diseo correspondiente, los certificados tcnicos y de instalacin, as como otra informacin tcnica sobre la instalacin, equipos y materiales instalados. c) Instrucciones de uso y mantenimiento: informacin sobre las condiciones de utilizacin de la instalacin as como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmar en un Manual de Instrucciones o anexo de Informacin al usuario. Dicho manual contendr las instrucciones generales y especficas de uso (actuacin), de seguridad (preventivas, prohibiciones, ...) y de mantenimiento (cules, periodicidad, cmo, quin, ...) necesarias e imprescindibles para operar y mantener, correctamente y con seguridad, la instalacin, teniendo en cuenta el nivel de cualificacin previsible del usuario final. Se deber aportar, adems, tanto el esquema unifilar, como la documentacin grfica que describa en detalle y con cotas suficientes, los trazados reales de las canalizaciones elctricas ejecutadas, identificando y referenciando todos los cruces, cambios de direccin, arquetas, cajas, cuadros, tomas de corriente, dispositivos de maniobra y protecciones correspondientes y, en el caso de lneas areas, la ubicacin de los apoyos. Adicionalmente, tambin se aportar una representacin grfica croquizada del trazado real de la red de tierras, identificando la ubicacin de los electrodos y puntos de puesta a tierra. Asimismo se podr aportar cualquier otra informacin complementaria que el instalador considere vlida o necesaria para el usuario, o sea de inters a la propia empresa. d) Certificados de eficiencia energtica y otras medidas de aplicacin: documentos e informacin sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energtica del edificio, sus componentes e instalaciones y las instrucciones de mantenimiento, conservacin y uso para alcanzar una ptima eficiencia y ahorro energtico.
2. El reparto de responsabilidades en la elaboracin de la citada documentacin informativa, es el siguiente: - El apartado a) ser responsabilidad del promotor o peticionario de la citada obra o instalacin, cuando sea distinto del usuario final. - El apartado b) ser responsabilidad del profesional que haya llevado la direccin de obra de la instalacin y de la empresa instaladora autorizada. - El apartado c) ser responsabilidad de la empresa instaladora autorizada. - El apartado d) ser responsabilidad de todos los agentes intervinientes y tendr carcter voluntario, salvo que mediante una norma o reglamento especfico sea requerido con carcter preceptivo. 3. En cualquier caso, los profesionales intervinientes colaborarn mutuamente y de forma activa en la aportacin de la documentacin bsica imprescindible para dar cumplimiento a lo anteriormente establecido. 4. En el supuesto de que no se conozca la identidad de los usuarios finales, esta documentacin ser recopilada por el promotor, que tendr la obligacin de entregarla a aqullos. 5. En el caso de edificios o instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de enajenacin a diferentes personas, deber confeccionarse documentacin parcial de la vivienda, local u otra parte privativa, que contenga referencia a los datos generales de la instalacin comn del edificio, de modo que el usuario conozca de su existencia y posibilidad de consulta. Adems contendr la informacin especfica de la vivienda, local u otra parte del edificio o instalacin de uso privativo que le corresponda, en los trminos antes descritos. 6. La documentacin con el contenido especificado ser nica y completa, es decir, formar un nico dossier por instalacin, y se plasmar en papel o en soporte digital adecuado.
de este Decreto. Dicha actuacin se plasmar en un visado de conformidad y calidad que diligenciar la entidad autorizada sobre el proyecto. 2. Si de la supervisin realizada se detectaran deficiencias, se deber sealar si se trata de una omisin, error o de un incumplimiento reglamentario, dando conocimiento de ello por escrito al proyectista y, en su caso, al peticionario; siendo obligatorio que el citado proyectista corrija tales deficiencias como paso previo para someterlo de nuevo a la supervisin por parte de la misma entidad. 3. Tal entidad tendr obligacin de conservar los informes correspondientes a cada proyecto, durante al menos dos aos, y establecer estadsticas sobre sus actuaciones y la de los proyectistas, que pondr a disposicin de la Administracin cuando los solicite, que podr adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad industrial. 4. El visado de conformidad y calidad ser obligatorio para todos aquellos proyectos de instalaciones, cuyas Guas figuran en los anexos IX al XV (1), as como para aquellos otros proyectos de instalaciones cuyas Guas sean aprobadas por el rgano competente en materia de energa. En el resto de los supuestos slo ser exigible el visado simple habitual. Artculo 60. Requisitos para la habilitacin de visados de conformidad y calidad. 1. Los visados de conformidad y calidad podrn ser emitidos por aquellas entidades habilitadas expresamente por la Administracin competente en materia de industria y energa. Las entidades con potestad para habilitarse son los colegios oficiales profesionales con competencia en la materia, las entidades de derecho pblico, los entes y empresas pblicas, los organismos autnomos y las entidades acreditadas para el aseguramiento de la calidad, siempre que en su norma de constitucin se le atribuyan funciones relacionadas con las instalaciones industriales y energticas. 2. Los requisitos esenciales que deben acreditar ante la Administracin son los siguientes: a) Disponer de medios tcnicos y profesionales suficientes, en cantidad y cualificacin, para el desempeo de la funcin supervisora. b) Acreditar un procedimiento normalizado de registro, control y supervisin de los proyectos,
Control de la calidad de los documentos tcnicos Artculo 59. Visado de conformidad y calidad de los proyectos. 1. Consiste en la actuacin de una entidad autorizada por el Centro Directivo competente, que acredita que el citado documento tcnico ha sido revisado y es conforme a la reglamentacin tcnica de seguridad y otras normas vigentes en el mbito y naturaleza de la instalacin proyectada, y su contenido se ajusta a la Gua de Contenido Mnimo de Proyectos especfica correspondiente, con el nivel de informacin y detalle exigido en el artculo 55
(1) Los anexos IX al XV se encuentran publicados en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25914-26008. No obstante, tngase en cuenta que el anexo IX ha sido modificado por Orden de 13 de julio de 2007 (B.O.C. 153, de 31.7.2007).
certificados y otros documentos sometidos al visado de conformidad y calidad. Dicho procedimiento deber estar certificado por ENAC siguiendo uno de los mtodos de aseguramiento de la calidad reconocidos por norma UNE o Internacional. c) Disponer de las herramientas y de los medios para realizar las comunicaciones por va telemtica, incluido el visado electrnico. d) Acreditar un protocolo que garantice el control mnimo de los parmetros tcnicos requeridos y la ecuanimidad y transparencia en sus actuaciones. 3. Una vez presentada la solicitud de habilitacin junto con la documentacin correspondiente, la Administracin dispondr de un plazo de tres meses para dictar resolucin sobre la misma. La falta de resolucin expresa y su notificacin tendr efectos desestimatorios. 4. La habilitacin tendr carcter temporal y ser renovable por perodos de cinco aos. El Centro Directivo competente en materia de industria y energa, previa audiencia a la entidad, podr revocar o no renovar la habilitacin concedida, si se comprueba el incumplimiento, de forma reiterada, de lo regulado en el presente Decreto o en cualquier otra normativa de aplicacin. 5. La Administracin podr supervisar la labor desarrollada por estas entidades, realizando cuantos controles, inspecciones y auditoras estime adecuadas, en el mbito aqu establecido.
Certificacin de las instalaciones Artculo 61. Certificado de Direccin y Finalizacin de obra. 1. En aquellos casos donde se exija proyecto y antes de comenzar la ejecucin de estas instalaciones, la propiedad deber designar a un tcnico titulado competente como responsable de la direccin facultativa de la obra, quin, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitir el correspondiente Certificado de Direccin y Finalizacin de Obra (segn anexo VI) (1). 2. El director facultativo es la mxima autoridad en la obra o instalacin. Con independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, ser el nico con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseo, constructivas o cambio de materiales que
considere justificadas y sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la direccin de obra sea compartida por varios tcnicos competentes, se estar a lo dispuesto en la normativa vigente. 3. La direccin facultativa velar porque los productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalacin, dispongan de la documentacin que acredite las caractersticas de los mismos, as como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripcin del proyectista, as como las garantas que ostente. 4. Si durante la tramitacin o ejecucin del proyecto se procede al cambio del proyectista o del director facultativo, este hecho deber quedar expresamente reflejado en la documentacin presentada por el peticionario ante la Administracin, designando al nuevo tcnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el proyecto original, deber acreditar la conformidad del autor del proyecto o en su defecto aportar un nuevo proyecto. Dicho procedimiento tambin ser de aplicacin cuando se trate de un instalador respecto de una Memoria Tcnica de Diseo. 5. En una misma instalacin u obra, no podrn coincidir en la misma persona fsica o jurdica, las figuras de proyectista o director de obra con la de instalador o empresa instaladora que est ejecutando la misma. 6. El Certificado, una vez emitido y fechado por el tcnico facultativo, perder su validez ante la Administracin si su presentacin excede el plazo de 1 mes, contado desde dicha fecha. En tal caso se deber expedir una nueva Certificacin actualizada, suscrita por el mismo autor. 7. Todas aquellas obras o instalaciones para las que preceptivamente sea necesaria una direccin facultativa, tienen la obligacin de contar con la existencia de un libro de rdenes donde queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, rdenes u otras informaciones dirigidas al contratista por la direccin facultativa. Dicho libro de rdenes ser diligenciado y fechado, antes del comienzo de las obras, por el Colegio profesional correspondiente, y el mismo podr ser requerido por la Administracin en cualquier momento, durante y despus de la ejecucin de la instalacin, y ser considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la direccin tcnica y las empresas instaladoras intervinientes. Artculo 62. Certificado de instalaciones. 1. La empresa instaladora autorizada tendr
(1) El anexo VI se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25890-25896 (c.e. B.O.C. 18, de 24.1.2007).
obligacin de extender un Certificado de Instalacin (segn modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalacin que realice, ya se trate de una nueva o reforma de una existente. En la tramitacin de las instalaciones donde concurran varias instalaciones individuales, deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones individuales existan, adems de los correspondientes a las zonas comunes. Con carcter general no se diligenciarn Certificados de instalaciones individuales independientemente de los correspondientes a la instalacin comn a la que estn vinculados. 2. El Certificado de Instalacin una vez emitido, fechado y firmado, deber ser presentado en la Administracin en el plazo mximo de 1 mes, contado desde dicha fecha. En su defecto ser necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor.
TTULO VII MANTENIMIENTO, REVISIONES Y ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS (OCA) CAPTULO PRIMERO
Mantenimiento de las instalaciones Artculo 63. Mantenimiento. 1. Durante la vida til de la instalacin, los propietarios y usuarios de instalaciones elctricas de generacin, transporte, distribucin, conexin, enlace y receptoras, debern mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones elctricas, utilizndolas de acuerdo con sus caractersticas funcionales. 2. El titular deber presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones elctricas en alta tensin y las instalaciones elctricas de baja tensin que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en las Instrucciones y Gua sobre la Legalizacin de Instalaciones Elctricas de Baja Tensin (anexo VII) (1), un contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable tcnico de mantenimiento. 3. Los contratos de mantenimiento se formalizarn por perodos anuales, prorrogables por
acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tcita. Dicho documento consignar los datos identificativos de la instalacin afectada, en especial su titular, caractersticas elctricas nominales, localizacin, descripcin de la edificacin y todas aquellas otras caractersticas especiales dignas de mencin. 4. No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios tcnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podr adquirir la condicin de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedar justificado mediante la presentacin de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se permitir la subcontratacin del mantenimiento a travs de una tercera empresa intermediaria. 5. Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, ser preceptiva la aportacin del contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio. 6. Las empresas distribuidoras, transportistas y de generacin en rgimen ordinario quedan exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento. 7. La empresa instaladora autorizada que haya contratado el mantenimiento de instalaciones elctricas, deber dar cuenta a la Administracin competente en materia de energa, en el plazo mximo de 1 mes, de todas las altas y bajas de contratos que tenga a su cargo. 8. Cuando las tareas de mantenimiento se compartan entre ambas partes, el contrato de mantenimiento deber delimitar el campo de actuacin de cada uno. En este caso no estar permitida la subcontratacin del mantenimiento a travs de una tercera empresa. 9. Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se efectuarn con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalacin, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para correccin de anomalas o por exigencia de la reglamentacin. Los detalles de las averas o defectos detectados, identificacin de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes debern quedar registrados en soporte auditable por la Administracin. 10. Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generacin en rgimen ordinario estn obligadas a comunicar al rgano competente en materia de energa, los contratos de mantenimiento, que celebren en su mbito con empresas insta-
ladoras autorizadas, y que estn vinculados a las redes de distribucin, de transporte o centrales de generacin respectivamente. 11. El titular de la instalacin no est autorizado para realizar operaciones de modificacin, reparacin o mantenimiento. Estas actuaciones debern ser realizadas por una empresa instaladora autorizada. 12. Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones elctricas son independientes de las inspecciones peridicas que preceptivamente se tengan que realizar. Artculo 64. Obligaciones de la empresa mantenedora. 1. La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento con el titular de una instalacin elctrica, o el responsable del mantenimiento en una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de automantenimiento, tendr las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan otras legislaciones: a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y funcionamiento. b) Interrumpir el servicio a la instalacin, total o parcialmente, en los casos en que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdiccin civil o penal, en caso de accidente debern comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energa, manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalacin, hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averas que se produzcan en la instalacin elctrica. d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalacin, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas. e) Tener a disposicin del Centro Directivo competente un listado actualizado de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 aos inmediatamente posteriores a la finalizacin de los mismos. f) Comunicar al titular de la instalacin, con una antelacin mnima de 1 mes, la fecha en que corresponde realizar la revisin peridica a efectuar por el OCA, cuando fuese preceptivo. g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energa, la relacin de las instalaciones elctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspeccin peridica oficial exigible.
h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentacin vigente, y a las que solicite extraordinariamente el titular. i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, mediante pliza por una cuanta mnima de 600.000 euros, cantidad que se actualizar anualmente segn el IPC certificado por el Instituto Canario de Estadstica. j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos tcnicos y humanos, como su organizacin en funcin del tipo, tensin, localizacin y nmero de instalaciones bajo su responsabilidad. 2. Para tener derecho a financiacin pblica a travs de las ayudas o incentivos dirigidos a mejoras energticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona fsica o jurdica beneficiaria deber justificar que se ha realizado la inspeccin tcnica peridica correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que reglamentariamente estn establecidas.
Revisiones peridicas Artculo 65. Inspecciones peridicas. 1. Los certificados de inspeccin peridica se presentarn segn modelo oficial previsto en el anexo VIII (1), haciendo mencin expresa al grado de cumplimiento de las condiciones reglamentarias, la calificacin del resultado de la inspeccin, la propuesta de las medidas correctoras necesarias y el plazo mximo de correccin de anomalas, segn proceda. 2. Los certificados debern ser firmados por los autores de la inspeccin estando visados por el colegio oficial correspondiente en el plazo mximo de un mes desde su realizacin. Cuando se trate de un tcnico adscrito a un OCA, ste estampar su sello oficial. 3. El protocolo genrico de inspeccin que debe seguirse ser el aprobado por la Administracin competente en materia de energa, si bien la empresa titular de las instalaciones podr solicitar la aprobacin de su propio protocolo especfico de revisin. 4. Los responsables de la inspeccin no podrn estar vinculados laboralmente al titular de la instalacin, ni a empresas subcontratadas por el citado ti-
(1) El anexo VIII se encuentra publicado en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25910-25913.
tular. Debern suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las inspecciones realizadas y disponer de los medios tcnicos necesarios para realizar las comprobaciones necesarias. 5. En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la elctrica (p.e. hidrocarburos, aparatos a presin, contraincendios, locales calificados como atmsferas explosivas, etc.) para las que tambin sea preceptiva la revisin peridica por exigencia de su normativa especfica, se procurar la convergencia en la programacin de las fechas de revisin con las de la instalacin vinculada, si bien prevalecer la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u organizacin. 6. Los certificados se mantendrn en poder del titular de las instalaciones, quien deber enviar copia a la Administracin competente en materia de energa durante el mes siguiente al cumplimiento de los plazos mximos establecidos en los artculos siguientes. Artculo 66. Inspecciones peridicas de las instalaciones de produccin, transporte y distribucin. 1. Las instalaciones de produccin en rgimen ordinario, as como las de transporte y distribucin de energa elctrica, debern ser revisadas peridicamente por un OCA o por un tcnico titulado con competencia equivalente a la requerida para la puesta en servicio de la instalacin, libremente elegidos por el titular de la instalacin. 2. La revisin se producir al menos cada tres aos, en lo referente a las redes de distribucin y de transporte. En el caso de instalaciones de generacin se podr adoptar, como plazo de revisin, el definido por el fabricante para la revisin mayor, si bien no se podrn superar los plazos siguientes, en funcin de la tecnologa del grupo generador: a. grupos diesel: 2 aos b. turbinas de gas: 1 ao y 6 meses c. turbinas de vapor: 4 aos d. Otros sistemas generadores: 3 aos 3. En el caso de que existan instalaciones auxiliares vinculadas a grupos de distinta tecnologa, se adoptar el plazo ms restrictivo de ellos. Artculo 67. Inspecciones peridicas del resto de instalaciones elctricas. 1. El titular de la instalacin elctrica estar
obligado a encargar a un OCA, libremente elegido por l, la realizacin de la inspeccin peridica preceptiva, en la forma y plazos establecidos reglamentariamente. 2. Las instalaciones elctricas de baja tensin que, de acuerdo con la Instruccin ITC-BT-05 del Reglamento electrotcnico para baja tensin, estn sometidas a inspecciones peridicas, debern referenciar los plazos de revisin tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigedad, segn se establece en el anexo VII (1). 3. Las instalaciones de alta tensin, sern sometidas a una inspeccin peridica al menos cada tres aos. 4. Los titulares de la instalacin estn obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a los tcnicos inspectores de estos Organismos, cuando estn desempeando sus funciones, previa acreditacin y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos. 5. La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendr obligacin de comunicar al titular de la instalacin, con un mes de antelacin y por medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspeccin peridica, adjuntando listado de todos los OCA o referencindolo a la pgina web del rgano competente en materia de industria y energa, donde se encuentra dicho listado. 6. Igualmente comunicar al rgano competente la relacin de las instalaciones elctricas, en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspeccin peridica preceptiva. 7. El titular tendr la obligacin de custodiar toda la documentacin tcnica y administrativa vinculada a la instalacin elctrica en cuestin, durante su vida til.
Actuaciones de los organismos de control autorizados Artculo 68. Procedimientos y actuaciones. 1. Las actuaciones que realice en el mbito territorial de esta Comunidad Autnoma un OCA, en los trminos definidos en el artculo 41 del Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y acreditado en el campo de las instalaciones elctricas, debern ajustarse a las normas que a continuacin se establecen, a salvo de otras responsabilidades que la normativa sectorial le imponga.
2. El certificado de un OCA tendr validez de 5 aos en el caso de instalaciones de baja tensin y de 3 aos para las instalaciones de alta tensin, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificacin sustancial en las caractersticas de la instalacin a la que hace referencia. Si la inspeccin detecta una modificacin en la instalacin que no haya sido previamente legalizada o autorizada, segn corresponda, deber ser calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicar la no autorizacin de su puesta en servicio, y para instalaciones en servicio ser considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes. 3. Los OCA tendrn a disposicin de la Administracin competente en materia de energa todos los datos registrales y estadsticos correspondientes a cada una de sus actuaciones, clasificando las intervenciones por titular, tcnico, empresa instaladora. Dicha informacin podr ser requerida en cualquier momento por la Administracin. 4. El OCA podr requerir la asistencia a las inspecciones de los proyectistas, directores de obra y empresas instaladoras, segn su grado de intervencin en la instalacin y teniendo en cuenta el tipo de inspeccin a realizar. El certificado de inspeccin reflejar los presentes en la misma. 5. Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarn obligados a cumplimentar y firmar los certificados de las inspecciones, ya sean peridicas, iniciales o extraordinarias, de las instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de la revisin y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 6. Para la realizacin de las revisiones, controles e inspecciones que se les encomiende, los OCA aplicarn los modelos de certificados de inspeccin previstos en el anexo VIII (1) y los manuales de revisin y de calificacin de defectos que se contemplen en los correspondientes protocolos-gua, aprobados por la Administracin competente en materia de energa, o en su defecto los que tenga reconocido el OCA. 7. Los OCA realizarn las inspecciones que solicite la Administracin competente en materia de energa, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en las que hayan intervenido y sean requeridos. 8. Las discrepancias de los titulares de las ins-
talaciones ante las actuaciones de los OCA sern puestas de manifiesto ante la Administracin competente en materia de energa, que las resolver en el plazo de 1 mes. 9. La comisin por los OCA de cualquiera de las infracciones tipificadas en el artculo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dar lugar a la incoacin del oportuno expediente sancionador por parte del Centro Directivo competente en materia de energa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan incurrir. Artculo 69. Inspecciones y dictmenes. 1. La actuacin del OCA consistir esencialmente en la inspeccin material de las instalaciones encomendadas, para determinar el grado de cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial y dems normativas que le sean de aplicacin y su concordancia con la documentacin tcnica de la citada instalacin. 2. El OCA har llegar, en el plazo de cinco das de la inspeccin, el original del Certificado al titular de la instalacin y copia a los profesionales presentes en la inspeccin. En cada acto de inspeccin, el OCA colocar en el cuadro principal de mando y proteccin, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la intervencin. 3. Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificar la inspeccin como negativa, hacindolo constar en el Certificado de Inspeccin que remitir, adems de los mencionados en el punto anterior, a la Administracin competente en materia de energa. Para la puesta en servicio de una instalacin con Certificado de Inspeccin negativo, ser necesaria la emisin de un nuevo Certificado de Inspeccin sin dicha calificacin, por parte del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificacin anterior. En tanto no se produzca la modificacin en la calificacin dada por dicho Organismo, la instalacin deber mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deber remitir a la Administracin competente en materia de energa el certificado donde se haga constar la correccin de las anomalas. 4. Si en una inspeccin los defectos tcnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA est obligado a requerir, al titular de la instalacin y a la impresa instaladora, que dejen fuera de servicio la parte de la instalacin o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la instalacin y comunicando tal circunstancia a la Administracin competente en materia de energa. La
inspeccin del OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalacin se har dentro de las 24 horas siguientes a la comunicacin del titular de que el defecto ha sido subsanado. 5. Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la parte de la instalacin o aparatos afectados, el OCA lo pondr en conocimiento de la Administracin competente en materia de energa, identificando a las personas a las que comunic tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias. 6. Si en la inspeccin se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto leve procedente de otra inspeccin anterior, el OCA calificar la inspeccin como condicionada, hacindolo constar en el Certificado de Inspeccin que entregar al titular de la instalacin y a los profesionales presentes en la inspeccin. Si la instalacin es nueva, no podr ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificacin de favorable. A las instalaciones ya en servicio el OCA fijar un plazo para proceder a su correccin, que no podr superar los seis meses, en funcin de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin haberse subsanado los defectos, el OCA emitir el certificado con la calificacin de negativa, procediendo segn lo descrito en el punto 3. 7. Si como resultado de la inspeccin del OCA no se determina la existencia de ningn defecto muy grave o grave en la instalacin, la calificacin podr ser favorable. En el caso de que el OCA observara defectos leves, stos debern ser anotados en el Certificado de Inspeccin para constancia del titular de la instalacin, con indicacin de que deber poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes de la prxima visita de inspeccin.
TTULO VIII INFRACCIONES Y SANCIONES
formidad con las Leyes que se indican a continuacin segn el caso: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico; Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacin del Sector Elctrico Canario (1); y Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, todo ello previa instruccin del oportuno expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.
Primera. Se faculta a la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas (2) para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto. Segunda. Se faculta a la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas (2) para desarrollar, mediante orden departamental, los requisitos y garantas adicionales que debern cumplir las entidades que soliciten su habilitacin para extender visados de conformidad y calidad en los proyectos. Tercera. Se aprueba la coleccin de las Guas de Contenido Mnimo de Proyectos referidas a las instalaciones que figuran en los anexos IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV (3). Se faculta a la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas a ampliar dicha coleccin de Guas y modificar los contenidos mnimos de las mismas. Cuarta. Se aprueban los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII (4) correspondientes a los modelos de instancias, Memorias tcnicas, Certificados de instalaciones, contenido mnimo de los certificados de direccin y finalizacin de obra y de los de inspeccin de los OCA e Instrucciones y Gua sobre la legalizacin de las instalaciones elctricas de baja tensin, respectivamente. Se faculta a la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas (2) para modificar los indicados anexos, as como sus contenidos, parmetros y dems condiciones establecidas en los mismos.
Artculo 70. Rgimen sancionador. El incumplimiento de las disposiciones recogidas en el presente Decreto ser sancionado de con-
1) La Ley 11/1997 figura como L11/1997. (2) Consejera de Empleo, Industria y Comercio (Vase Decreto172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y perifrica, as como las sedes de las Consejeras del Gobierno de Canarias (D172/2007).
(3) Los anexos IX al XV se encuentran publicados en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25914-26008. No obstante, tngase en cuenta que el anexo IX ha sido modificado por Orden de 13 de julio de 2007 (B.O.C. 153, de 31.7.2007). (4) Los anexos I al VIII se encuentran publicados en el B.O.C. 224, de 17.11.2006, pginas 25852-25913.
Quinta. La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologas (1) establecer los instrumentos jurdicos, administrativos y tcnicos necesarios para la implantacin de la comunicacin va telemtica con los usuarios en un entorno seguro. En base a ello, acordar los convenios necesarios con otras administraciones, organismos, entes, colegios profesionales, asociaciones empresariales, empresas de servicios elctricos, organizaciones de consumidores y otras entidades similares, en los que se fijen los protocolos de seguridad y comunicaciones que faciliten la tramitacin de sus solicitudes.
nica. Derogacin de normativa. 1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: - Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a instalaciones elctricas. - Decreto 196/2000, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 26/1996, de 9 de febrero. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Primera. Expedientes iniciados. Los expedientes sobre las materias reguladas en el presente Decreto iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarn hasta su resolucin conforme a la normativa anterior. Segunda. Visados. Se establece un perodo transitorio de seis meses, contados desde la entrada en vigor de este Decreto, en el que podrn coexistir los proyectos con visado simple y los de visado de conformidad y calidad, hasta tanto las entidades autorizadas culminen el proceso de habilitacin para realizar los citados visados.
Primera. Aplicacin de normativa supletoria. En todo lo no previsto por el presente Decreto se estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica, y reglamentos y dems disposiciones en vigor que resulten de aplicacin. Segunda. Entrada en vigor. El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de Canarias.
(1) Consejera de Empleo, Industria y Comercio (Vase Decreto172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y perifrica, as como las sedes de las Consejeras del Gobierno de Canarias (D172/2007).
Документы, похожие на «Comunidad Autónoma de Canarias»
RESOLUCION IMPLEMENTACION SG-SST..docx
Memoria de CalculoOff
Compendio Estadistico 2011 - DRC
Memoria Electrs. Patricia
Ubicaciones de Servicios y Ventas
Другое от пользователя: Marcos Guerra Medina
Diseño Curricular Arquitectura de Computadores
Manual Estilo Sep11

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto