Source: https://es.scribd.com/document/178363754/Proyecto-de-Alumbrado-Publico
Timestamp: 2017-06-28 05:34:41+00:00

Document:
Proyecto+de+Alumbrado+PublicoCargado por Juan Jose Bellido RuizIntereses relacionadosLightingStreetElectric CurrentBudgetAluminiumCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content"PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1ª FASE DE POLIGONO INDUSTRIAL"
1. ANTECEDENTES. 2. OBJETO DEL PROYECTO. 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 4. EMPLAZAMIENTO. 5. SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 6. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 7. DISPOSICION DE VIALES Y SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO. 8. TIPO DE LUMINARIA. 9. SOPORTES. 10. CANALIZACIONES. 11. CONDUCTORES. 12. SISTEMAS DE PROTECCION. 13. COMPOSICION DEL CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL. 14. PLANOS. 15. CONCLUSION.
PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1ª FASE DE POLIGONO INDUSTRIAL. PROMOTOR: ______________________________________.
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de alumbrado público que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado exterior. Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y báculos. Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
La energía se le suministrará a la tensión de 400/230 V., procedente de la red de distribución en B.T. existente en la zona, propiedad de la Cia. ___________________________________, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia.
En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales de ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla:
VALORES MINIMOS TIPO DE VIA Carreteras de las redes básica o afluente Vías principales o de penetración continuación de carreteras de las redes básica o afluente Vías principales o de penetración continuación de carreteras de la red comarcal Vías principales o de penetración continuación de carreteras de las redes local o vecinal Vías industriales Vías comerciales de lujo con tráfico rodado Vías comerciales con tráfico rodado, en general Vías comerciales sin tráfico rodado Vías residenciales con tráfico rodado Vías residenciales con poco tráfico rodado Grandes plazas Plazas en general Paseos Iluminación Media Ix 15 Factor de Uniformidad 0.25
VALORES NORMALES Iluminación Media Ix 22 Factor de Uniformidad 0.30
7 4 15 7 4 7 4 15 7 10
0.20 0.15 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15 0.25 0.20 0.25
10 7 22 15 10 10 7 20 10 15
0.25 0.20 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20 0.30 0.25 0.25
Para el alumbrado público objeto de este proyecto se deberán contemplar los valores indicados para “Vías industriales”.
7. DISPOSICION DE VIALES Y SISTEMA DE ILUMINACION ADOPTADO.
Los viales existentes en esta primera fase del polígono industrial poseen las siguientes características: − Viales principales: Están compuestos por dos calzadas simétricas con una mediana central y una acera a cada lado. Anchura cada calzada: 12 m (incluida zona de aparcamiento 3 m). Anchura cada acera: 3 m. Anchura mediana central: 6 m. Viales secundarios: Están compuestos por una calzada única y una acera a cada lado. Anchura calzada: 18 m (incluidas dos zonas de aparcamiento 3 m c/u). Anchura cada acera: 3 m.
Para la iluminación de los viales principales se ha utilizado una disposición bilateral tresbolillo en cada calzada, con lámparas de 70 W Vapor de sodio alta presión, 6.500 lúmenes, sobre soportes tronco-cónicos de 7 m de altura, separados 20 m. Para la iluminación de los viales secundarios se ha utilizado una disposición bilateral tresbolillo, con lámparas de 70 W Vapor de sodio alta presión, 6.500 lúmenes, sobre soportes tronco-cónicos de 7 m de altura, separados 20 m. Mediante esta disposición se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad exigidos en el apartado anterior, tal y como queda justificado en el anexo de cálculo de este proyecto. Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada de trabajo. En el resto de las horas y siendo en ese lapso de tiempo el tráfico muy escaso, se reducirá el nivel de iluminación citado, quedando la intensidad lumínica al 50 % en todas las luminarias, por medio del equipo reductor de consumo, por lo que el
alumbrado resultante de esta situación no cumplirá los valores reseñados anteriormente, ya que lo pretendido en este tiempo es mantener un alumbrado de “vigilancia y seguridad”. El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y reloj, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe manualmente.
8. TIPO DE LUMINARIA.
El alumbrado se realizará a base de lámparas de vapor de sodio alta presión de 70 W.A.F., Flujo luminoso 6.500 lúmenes, todas ellas dispuestas en el exterior de la urbanización uniformemente distribuidas, tal y como puede apreciarse en los planos adjuntos en el documento correspondiente; también se adjuntan esquemas con la separación entre luminarias para el circuito proyectado. Las lámparas del tipo 70 W/220 V. A.F. irán alojadas en luminarias con cuerpo en fundición inyectada de aluminio y tapa superior en polipropileno inyectado (IP-65, Clase I), reflector de una pieza de aluminio anodizado, cierre con cubeta de metacrilato, fijación lateral, color de la armadura gris y la tapa de color blanco. Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90.
Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte de forma tronco-cónica de 7 m. de altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables. La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca.
10. CANALIZACIONES.
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm. No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. - Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. - Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. - Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. - Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.
La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de codo.
11. CONDUCTORES.
Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por Balastro especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm² de sección mínima. Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual que el 3 %.
12. SISTEMAS DE PROTECCION.
En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: - Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. - Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: - Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en cobre. - Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado. - Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. - Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público). - Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. - Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc). La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de
sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una linea aérea con conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de la instalación. Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría. Tensión nominal de la instalación (V) Sistemas III / Sistemas II 230/400 230 Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) Cat. IV / Cat. III / Cat. II / Cat. I 6 4 2,5 1,5
Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos electrónicos, etc). Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos similares). Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc). Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.
13. COMPOSICION DEL CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL.
El cuadro de maniobra y control estará compuesto de los siguientes elementos. - 1 Ud. armario de poliéster prensado, protección IP-669, de 1250x750x300 mm., con departamento separado para equipo de medida. - 4 Ud. base fusible de 80 A. con fusibles de 20 A. - 1 Ud. contactor 20 A. - 1 Ud. interruptor diferencial IV, 25 A., 30 mA. - 1 Ud. célula fotoeléctrica. - 1 Ud. interruptor horario. - 1 Ud. interruptor magnetotérmico IV, 20 A. - C/c fusibles para protección de circuitos a células y contactores de 6 A.
En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y objetividad.
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.
ANEXO Nº 1. CALCULOS LUMINOTECNICOS.
VIALES PRINCIPALES Los datos de los viales principales de la urbanización son los siguientes: Disposición: Dos calzadas simétricas con mediana central. Ancho calzada A = 12 m. Ancho cazada B = 12 m. Ancho acera A = 3 m. Ancho acero B = 3 m. Ancho mediana = 6 m. Los datos de la instalación proyectada son los siguientes: Altura de la instalación = 7 m. Saliente sobre calzada = 0 m. Separación de luminarias mismo lado = 20 m. Distribución de luminarias = Bilateral Tresbolillo en cada calzada. Factor de conservación = 80 %. Lámpara: Vapor de sodio alta presión 70 W. Flujo Lámpara: 6500 Lumens. Orientación: 0º. Cota plano de medición: 0. Para el tipo de vial existente y con la instalación proyectada, se obtienen los siguientes resultados: Iluminación media (lux) Iluminación mínima (lux) Iluminación máxima (lux) Uniformidad media Uniformidad extrema VIALES SECUNDARIOS Los datos de los viales secundarios de la urbanización son los siguientes: Disposición: Calzada única. Ancho calzada = 18 m. Ancho acera A = 3 m. Ancho acero B = 3 m. Los datos de la instalación proyectada son los siguientes: Altura de la instalación = 7 m. Saliente sobre calzada = 0 m. Separación de luminarias mismo lado = 20 m. Distribución de luminarias = Bilateral Tresbolillo. Factor de conservación = 80 %. Lámpara: Vapor de sodio alta presión 70 W. Flujo Lámpara: 6500 Lumens. Orientación: 0º. Cota plano de medición: 0. Para el tipo de vial existente y con la instalación proyectada, se obtienen los siguientes resultados: Iluminación media (lux) Iluminación mínima (lux) Iluminación máxima (lux) Uniformidad media Uniformidad extrema Resuelto todo ello por el método de los 12 puntos. Calzada 12 9 26 0.69 0.33 Aceras 9 6 10 0.75 0.65 Calzada A/B 19 12 32 0.64 0.38 Mediana 25 17 32 0.66 0.53 Acera A/B 6 5 7 0.83 0.68
ANEXO Nº 2. CALCULOS ELECTRICOS.
Fórmulas Generales Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico: I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. Las características generales de la red son: Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 C.d.t. máx.(%): 3 Cos ϕ : 1 A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea Nudo Nudo Long. Metal / Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif Sección I. Admisi.(A)/ D.tubo Orig. Dest. (m) Xu(mΩ/m) (A) (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CM A 1 2 3 4 5 6 7 B 8 C 9 10 11 C 13 14 15 16 A 18 19 20 21 22 23 24 25 18 D 27 28 29 30 31 32 33 A 1 2 3 4 5 6 7 B 8 C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D 27 28 29 30 31 32 33 34 10 10 20 20 20 20 20 20 8 6 10 10 20 20 20 21 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 17 10 20 20 20 20 20 20 20 Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. 16.55 3.092 2.91 2.728 2.546 2.364 2.182 2.001 1.819 1.819 1.637 0.727 0.546 0.364 0.546 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546 5.82 2.91 2.546 2.182 1.819 1.455 1.091 0.727 1.091 2.546 1.455 1.273 1.091 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546 20 25/30 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
D 35 36 37 38 39 A 41 42 43 44 45 46 42 48 49 50 41 52 53 54 55 56 E 57 58 59 60 61 62 63 64 53 66 67 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 E 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
14 17 21 21 21 18 14 15 16 17 16 23 17 16 23 17 15 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 30 20 20 22 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu
Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Tetra. Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV Bipol.
1.091 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546 7.639 1.819 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546 0.727 0.546 0.364 0.546 5.638 5.456 2.182 2.001 1.819 1.637 1.637 1.455 1.273 1.091 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546 3.092 0.364 0.546 2.546 2.364 2.182 2.001 1.819 1.637 1.455 1.273 1.091 0.909 0.727 0.546 0.364 0.546
4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 2x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 4x6 2x6
52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 52.8/0.8 64.68/0.8
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo  CM 0 400 0 (11465.988 W) A -0.853 399.147 0.213 (0 W) 1 -1.012 398.987 0.253 (-126 W) 2 -1.312 398.688 0.328 (-126 W) 3 -1.594 398.406 0.398 (-126 W) 4 -1.856 398.144 0.464 (-126 W) 5 -2.1 397.9 0.525 (-126 W) 6 -2.325 397.675 0.581 (-126 W) 7 -2.531 397.469 0.633 (-126 W) B -2.606 397.394 0.652 (0 W) 8 -2.662 397.338 0.666 (-126 W) C -2.747 397.253 0.687 (0 W) 9 -2.784 397.216 0.696 (-126 W) 10 -2.841 397.159 0.71 (-126 W) 11 -2.878 397.122 0.72 (-126 W) 12 -1.727 228.273 0.751 (-126 W) 13 -2.845 397.155 0.711 (-126 W) 14 -2.92 397.08 0.73 (-126 W) 15 -2.977 397.023 0.744 (-126 W) 16 -3.014 396.986 0.754 (-126 W) 17 -1.805 228.195 0.785 (-126 W) 18 -1.363 398.637 0.341 (-252 W) 19 -1.663 398.337 0.416 (-252 W) 20 -1.926 398.074 0.481 (-252 W) 21 -2.151 397.849 0.538 (-252 W) 22 -2.338 397.662 0.585 (-252 W) 23 -2.488 397.512 0.622 (-252 W) 24 -2.601 397.399 0.65 (-252 W) 25 -2.676 397.324 0.669 (-252 W) 26 -1.675 228.325 0.728 (-252 W) D -1.586 398.414 0.397 (0 W) 27 -1.661 398.339 0.415 (-126 W) 28 -1.792 398.207 0.448 (-126 W) 29 -1.905 398.095 0.476 (-126 W)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 E 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
-1.999 -2.074 -2.13 -2.167 -1.316 -1.665 -1.745 -1.823 -1.882 -1.922 -1.168 -1.404 -1.545 -1.62 -1.684 -1.729 -1.772 -1.078 -1.605 -1.67 -1.702 -1.031 -1.986 -2.548 -2.773 -2.979 -3.167 -3.268 -3.437 -3.587 -3.718 -3.831 -3.924 -3.999 -4.056 -4.093 -2.428 -2.851 -2.888 -1.733 -3.245 -3.488 -3.713 -3.94 -4.156 -4.325 -4.475 -4.606 -4.718 -4.812 -4.887 -4.943 -4.981 -2.941
398.001 397.926 397.87 397.832 228.684 398.335 398.255 398.177 398.117 398.078 228.832 398.596 398.455 398.38 398.316 398.271 398.228 228.922 398.395 398.33 398.298 228.969 398.014 397.452 397.227 397.021 396.833 396.732 396.563 396.413 396.282 396.169 396.076 396.001 395.944 395.907 227.572 397.149 397.112 228.267 396.755 396.512 396.287 396.06 395.844 395.675 395.525 395.394 395.282 395.188 395.113 395.057 395.019 227.059
0.5 0.518 0.532 0.542 0.572 0.416 0.436 0.456 0.471 0.48 0.508 0.351 0.386 0.405 0.421 0.432 0.443 0.469 0.401 0.417 0.425 0.448 0.496 0.637 0.693 0.745 0.792 0.817 0.859 0.897 0.93 0.958 0.981 1 1.014 1.023 1.056 0.713 0.722 0.753 0.811 0.872 0.928 0.985 1.039 1.081 1.119 1.151 1.18 1.203 1.222 1.236 1.245 1.279*
(-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (0 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W) (-126 W)
NOTA: - * Nudo de mayor c.d.t. Caida de tensión total en los distintos itinerarios: CM-A-1-2-3-4-5-6-7-B-8-C-9-10-11-12 = 0.75 % CM-A-1-2-3-4-5-6-7-B-8-C-13-14-15-16-17 = 0.78 % CM-A-18-19-20-21-22-23-24-25-26 = 0.73 % CM-A-18-D-27-28-29-30-31-32-33-34 = 0.57 % CM-A-18-D-35-36-37-38-39-40 = 0.51 % CM-A-41-42-43-44-45-46-47 = 0.47 % CM-A-41-42-48-49-50-51 = 0.45 % CM-A-41-52-53-54-55-56-E-57-58-59-60-61-62-63-64-65 = 1.06 % CM-A-41-52-53-66-67-68 = 0.75 % CM-A-41-52-53-66-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 = 1.28 % Fórmulas Cortocircuito * IpccI = Ct U / √3 Zt Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * IpccF = Ct UF / 2 Zt
Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½ Siendo, Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) R = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35; KAl-Ac = 28. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. n: nº de conductores por fase. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * tficc = cte. fusible / IpccF² Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) UF: Tensión de fase (V) K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35, Al-Ac: 28 S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B CURVA C CURVA D Y MA Linea IMAG = 5 In IMAG = 10 In IMAG = 20 In
Nudo Nudo IpccI P de C IpccF tmcicc tficc In;Curvas Orig. Dest. (kA) (kA) (A) (sg) (sg) _____________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 CM A 1 2 3 4 5 A 1 2 3 4 5 6 12 4.92 3.01 1.69 1.18 0.9 0.73 15 2458 1504.73 847.42 589.79 452.28 366.77 308.46 0.11 0.29 0.91 1.89 3.21 4.88 6.9 20; B
6 7 B 8 C 9 10 11 C 13 14 15 16 A 18 19 20 21 22 23 24 25 18 D 27 28 29 30 31 32 33 D 35 36 37 38 39 A 41 42 43 44 45 46 42 48 49 50 41 52 53 54 55 56 E 57 58 59 60 61 62 63 64 53 66 67 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77
7 B 8 C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 D 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 E 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
0.62 0.53 0.5 0.49 0.46 0.43 0.39 0.35 0.46 0.41 0.37 0.34 0.31 4.92 2.37 1.47 1.07 0.84 0.69 0.58 0.51 0.45 2.37 1.56 1.3 0.97 0.78 0.65 0.56 0.49 0.43 1.56 1.22 0.96 0.76 0.63 0.54 4.92 2.61 1.73 1.28 1 0.83 0.66 1.73 1.28 0.93 0.77 2.61 1.56 1.11 0.86 0.71 0.6 0.55 0.48 0.43 0.38 0.35 0.32 0.3 0.28 0.26 1.11 0.87 0.71 0.87 0.65 0.56 0.49 0.43 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27
266.14 252.29 242.82 228.52 215.81 194.2 176.53 161.81 203.37 184.07 168.12 154.71 143.28 1183.45 735.04 533.06 418.16 344.01 292.19 253.95 224.55 201.26 779.34 648.98 486.3 388.83 323.91 277.56 242.82 215.81 194.2 608.28 480.28 381.19 315.99 269.84 239.82 1302.65 866.34 638.3 498.8 413.7 332.23 290.01 638.3 463.08 384.97 335.1 779.34 555.98 432.13 353.41 298.95 273.65 239.82 213.43 192.28 174.94 160.47 148.21 137.69 128.57 120.57 437 356.66 301.27 326.63 279.56 244.35 214.61 190.39 173.38 159.15 147.09 136.72 127.72
9.26 10.31 11.13 12.56 14.09 17.4 21.05 25.06 15.86 19.36 23.21 27.41 31.96 0.47 1.21 2.31 3.75 5.54 7.68 10.17 13.01 16.2 1.08 1.56 2.77 4.34 6.25 8.52 11.13 14.09 17.4 1.77 2.84 4.52 6.57 9.01 11.41 0.39 0.87 1.61 2.64 3.83 5.94 7.8 1.61 3.06 4.43 5.84 1.08 2.12 3.51 5.25 7.34 8.76 11.41 14.4 17.75 21.44 25.48 29.87 34.61 39.69 45.13 3.44 5.16 7.23 6.15 8.39 10.99 14.24 18.1 21.83 25.9 30.33 35.1 40.22
0.26 0.24 0.23 0.21
119.83 112.86 106.65 101.1
45.69 51.51 57.68 64.2
PLIEGO DE CONDICIONES Condiciones Generales
1. OBJETO. 2. DISPOSICIONES GENERALES. 3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 3.1. DATOS DE LA OBRA. 3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 3.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 3.4. MATERIALES. 3.5. ENSAYOS. 3.6. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 3.7. MEDIOS AUXILIARES. 3.8. EJECUCION DE LAS OBRAS. 3.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CAPITULO I. MATERIALES. CAPITULO II. EJECUCION.
1. OBJETO. Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas están especificadas en el correspondiente proyecto. 2. DISPOSICIONES GENERALES. El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de trabajo, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 18 de marzo de 1.968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al proyecto. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados y obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otros pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 3.1. DATOS DE LA OBRA. Se entregará al Contratista dos copias de los Planos y un Pliego de Condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra. El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. Por otra parte el Contratista, simultáneamente al levantamiento del Acta de Recepción Provisional, entregará planos actualizados de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de obra dos expedientes completos de los trabajos realmente ejecutados. No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones o variaciones en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. Antes de comenzar las obras la Dirección Técnica hará el replanteo de las mismas, con especial atención a los puntos singulares, siendo obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. Se levantará, por triplicado, Acta de Replanteo, firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista. Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 3.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso de todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 3.4. MATERIALES. Los materiales que hayan de ser empleados en las obras serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección Técnica, que podrá rechazar si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 3.5. ENSAYOS. Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 3.6. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica. Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 3.7. MEDIOS AUXILIARES. No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el costo de dichos medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto. 3.8. EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de las obras, así como de la procedencia de los materiales, y deberá cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en relación con datos extremos. Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones Generales y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en los de Condiciones Técnicas. El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de obra, no podrá hacer ninguna alteración ni modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas. La ejecución de las obras será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y prácticos les permita realizar el trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 3.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes. Serán también de cuenta del Contratista los gatos que se originen por inspección y vigilancia no facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla.
Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Artículo 1. Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de alumbrados públicos. Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. Artículo 2. El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CAPITULO I: MATERIALES. Artículo 3. Norma General. Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. Artículo 4. Conductores. Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. Artículo 5. Lámparas. Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de reconocida garantía. El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el fabricante. El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% de la nominal. La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. Artículo 6. Reactancias y condensadores. Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran solvencia en el mercado. Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador. Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes:
v.s.b.p. 18 w: 8 w. v.s.b.p. 35 w: 12 w. v.s.a.p. 70 w: 13 w. v.s.a.p. 150w: 20 w. v.s.a.p. 250 w: 25 w. v.m.c.c. 80 w: 12 w. v.m.c.c. 125 w: 14 w. v.m.c.c. 250 w: 20 w. La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de características. Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna clase. En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. Artículo 7. Protección contra cortocircuitos. Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. Artículo 8. Cajas de empalme y derivación. Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). Artículo 9. Brazos murales. Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: Peso de la luminaria (kg) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 Carga vertical (kg) 5 6 8 10 11 13 15 18 21 24
Los medios de sujección, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC. Artículo 10. Báculos y columnas. Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: Altura (m.) 6 7 8 9 10 11 12 Fuerza horizontal (kg) 50 50 70 70 70 90 90 Altura de aplicación (m.) 3 4 4 5 6 6 7
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. Artículo 11. Luminarias. Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en especial en: - tipo de portalámpara. - características fotométricas (curvas similares). - resistencia a los agentes atmosféricos. - facilidad de conservación e instalación. - estética. - facilidad de reposición de lámpara y equipos. - condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc). - protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. - protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. Artículo 12. Cuadro de maniobra y control. Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asímismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. Artículo 13. Protección de bajantes. Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujección del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas. Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto.
Artículo 15. Cable fiador. Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una muestra del mismo. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. CAPITULO II: EJECUCION. Artículo 16. Replanteo. El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. ZANJAS Artículo 17. Excavación y relleno. Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raices, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. Artículo 18. Colocación de los tubos. Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas. A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta señalizadora. Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas. En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS Artículo 20. Excavación.
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas. HORMIGON El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: Cemento: 1 Arena: 3 Grava: 6 La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se empleen. El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia: Consistencia Seca Plástica Blanda Fluida H (cm.) 30 a 28 28 a 20 20 a 15 15 a 10
En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. OTROS TRABAJOS Artículo 22. Transporte e izado de báculos y columnas. Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y báculos deterioro alguno. El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. Artículo 23. Arquetas de registro. Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje. El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características.
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. Artículo 24. Tendido de los conductores. El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. Artículo 25. Acometidas. Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. Artículo 26. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. Artículo 27. Tomas de tierra. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc). La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. Artículo 28. Bajantes. En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. Artículo 29. Colocación de los conductores. Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios.
Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes. Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto. Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. Artículo 30. Acometidas. Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. Artículo 31. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. Se reducirá al mínimo el número de empalmes. Artículo 32. Colocación de brazos murales. Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran deterioro alguno. Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm. Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. Artículo 33. Cruzamientos. Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos galvanizados. En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, será de 6 m. El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. Artículo 34. Paso a subterráneo. Se realizará según el Artículo 28. Artículo 35. Palometas. Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal.
Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado en Capítulo II-A. Artículo 36. Apoyos de madera. Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por extremo. Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. CAPITULO II-C. TRABAJOS COMUNES. Artículo 37. Fijación y regulación de las luminarias. Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. Artículo 38. Cuadro de maniobra y control. Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma de tierra general, constiutida según los especificado en el capítulo II-A. La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad del armario. Artículo 39. Célula fotoeléctrica. Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. Artículo 40. Medida de iluminación. La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos.
La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación. Artículo 41. Seguridad. Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra.
PLANO Nº 1. PLANTA GENERAL DE ELECTRICIDAD. PLANO Nº 2. ESQUEMA UNIFILAR DE LA RED. PLANO Nº 3. DETALLES DE ALUMBRADO PUBLICO. PLANO Nº 4. DISPOSICION DE VIALES.
Documentos recomendadosDocumentos similares a Proyecto+de+Alumbrado+PublicoSkip carouselManual de Proyectos de Alumbrado Publicofbfrbh[02 Clase] SeguridadIluminacion ArquitectonicaINTERRUPTORES TERMOELECTRICOSManual HT combitest.pdfPST_MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD 6.docARTICULO Instalaciones Eléctricas instalaciones electricasInstalaciones electricasCalidaddevidaeneltrabajoexpo [Autoguardado]Clase 1e UCVAportes Trabajo Colaborativo 3ensamblado de laptopSuper Mercado sEl mejor sistema de iluminación para su tienda.docxARQA.010ARQ (Santiago) - Edificio Aimberê_ Andrade Morettin Arquitetos, São Paulo, 2010Pozuelo Arriba Electricidad Memoria DescriptivaLAMPARA INCANDESCENTEHigiene y SeguridadManual Catastro RedessrykdtMemoria Incendios CA (EC)Tabla_Niveles_iluminacionEspecificaciones Tecnicas de MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIALManual Bajos Volumenesto de Construcciones Para El Municipio de CampecheORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓNUnidad5administracindelasaludyseguridadocupacional 130217021821 Phpapp01 (1)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14

Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 8
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 15
 Artículo 34
 Artículo 28
 Artículo 35
 Artículo 15
 Artículo 33
 Artículo 36
 Artículo 15
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41