Source: https://www.daikin.de/de_de/produkte/EHBX-CB.table.html
Timestamp: 2019-02-22 09:51:58+00:00

Document:
EHBX-CB | Daikin
EHBX04CB3V
EHBX08CB3V
EHBX11CB3V
EHBX11CB9W
EHBX16CB3V
Schalldruckpegel Nom. dB(A) 26 (5) 26 (5) 26 (5) 27 (5) 27 (5) 30 (5) 30 (5)
Ausdehnungsgefäß Max. Wasserdruck bar 3 3 3 3 3 3 3
Volumen l 10 10 10 10 10 10 10
Wasserseitiger Wärmetauscher Wasserdurchfluss Max. l/min 13.0 21.5 21.5 46.0 46.0 46.0 46.0
Min. l/min 13.0 (2) 13.0 (2) 13.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2)
Wasservolumen l 0.90 1.30 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00
Isoliermaterial Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech
Betriebsbereich Kühlung Wasserseite Max. °C 22 22 22 22 22 22 22
Min. °C 5 (7) 5 (7) 5 (7) 5 (8) 5 (8) 5 (8) 5 (8)
Heizen Wasserseite Max. °C 55 55 55 55 (7) 55 (7) 55 (7) 55 (7)
Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
Warmwasser Wasserseite Max. °C 80 (8) 80 (8) 80 (8) 80 (9) 80 (9) 80 (9) 80 (9)
Min. °C 25 25 25 25 25 25 25
Inneninstallation Umgebung Max. °C Trockenkugel 35 35 35 35 35 35 35
Min. °C Trockenkugel 5 5 5 5 5 5 5
Kältemittelkreislauf Flüssigkeitsseitiger Durchmesser mm 6.4 6.4 6.4 9.5 9.5 9.5 9.5
Gasseitiger Durchmesser mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Verpackung Gewicht kg 3 3 3 3 3 3 3
Material PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_ PP (Gurt), EPS, Karton_
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 40 (4) 40 (4) 40 (4) 41 (4) 41 (4) 44 (4) 44 (4)
Water filter Durchmesser Perforationen mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Abmessungen Kompaktgerät Breite mm 650 650 650 650 650 650 650
Höhe mm 415 415 415 415 415 415 415
Gerät Breite mm 480 480 480 480 480 480 480
Höhe mm 890 890 890 890 890 890 890
Gehäuse Colour Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech
Gewicht Kompaktgerät kg 45 47 48 47 48 47 49
Gerät kg 42 44 45 43 45 44 46
PED Kritischstes Teil Ps * V bar 51 51
Category Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Kategorie I, Siehe Hinweis 1 Kategorie I, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1
Pumpe Leistungsaufnahme W 45 45 45 76 76 140 140
Type Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt
Wasserkreislauf Gesamt-Wasservolumen l 3.0 (3) 4.0 (3) 4.0 (3) 4.0 (3) 4.0 (3) 4.0 (3) 4.0 (3)
Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse Zoll G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse)
Verdrahtungsanschlüsse Für Anschluss an A3P Anzahl Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12
Stromzähler Anzahl Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung)
Für Spannungsversorgung der Reserveheizer Quantity Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 12 Siehe Hinweis 12 Siehe Hinweis 12 Siehe Hinweis 12
Vorzugsstromtarif der Stromversorgung Anzahl Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 11 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 11 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 11 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 12 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 12 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 12 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 12
Für Anschluss an M3S Anzahl Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12
Für Anschluss an Bedienpult Menge 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m)
Warmwasserpumpe Anzahl Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom)
Für Spannungsversorgungsanschluss zum optionalen *KHW* Anzahl 13A, Siehe Hinweis 11 13A, Siehe Hinweis 11 13A, Siehe Hinweis 11 13A, Siehe Hinweis 12 13A, Siehe Hinweis 12 13A, Siehe Hinweis 12 13A, Siehe Hinweis 12
Für Anschluss mit Bodenplatten-Heizband Anzahl Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12
Kommunikationskabel Anzahl 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
Für Anschluss an R6T Anzahl min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm²
Für Anschluss zum optionalen Modell *KHW* + Q2L Anzahl Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 11 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 11 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 11 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 12 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 12 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 12 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 12
Für Verbindung mit M2S Anzahl Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 11 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 12
Für Anschluss an optionales FWXV* (Bedarfseingang und -ausgang) Anzahl 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm²
Spannungsversorgung Spannungsbereich Max. % 10 10 10 10 10 10 10
Elektroheizung Strom Betriebsstrom A 13.0 13.0 13.0 13.0
Minimalwert für Ssc Electric heater-=-Current back-up heater + booster heater (EKHW* models)-=-Minimum Ssc value-=-V3 Siehe Hinweis 10 Siehe Hinweis 10 Siehe Hinweis 10 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11
Spannungsversorgung Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50
Phase 1~ 1~ Informieren Sie sich anhand der Installationsanleitung oder Zeichnung 4D097266 1~ Informieren Sie sich anhand der Installationsanleitung oder Zeichnung 4D097266 1~ Informieren Sie sich anhand der Installationsanleitung oder Zeichnung 4D097266
Class IP class-=-Ip IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen
> 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden.
Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb
Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.
Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.
Elektroheizung Strom Electric heater-=-Current-=-Minimum ssc value Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12 Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12 Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12
Hinweise Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus.

References: Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3