Source: http://docplayer.es/18830561-Trabajo-final-de-master-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html
Timestamp: 2018-12-13 00:22:59+00:00

Document:
TRABAJO FINAL DE MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - PDF
Download "TRABAJO FINAL DE MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"
Roberto Lucero Carrasco
1 TRABAJO FINAL DE MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DOCUMENTO PARA PREVENCIÓN DE FORMACION DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN LABORATORIO DE Autora: Sara Sanchis Sorribes Tutor: Vicente Esteve Cano Fecha:
3 MEMORIA DOCUMENTO PARA PREVENCIÓN DE FORMACION DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN LABORATORIO DE Autora: Sara Sanchis Sorribes Tutor: Vicente Esteve Cano Fecha:
5 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIONES PREVIAS NORMATIVA DE APLICACIÓN OBJETIVOS DEL RD 686/ DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO Y SU ACTIVIDAD PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD DE LOS PRODUCTOS CLASIFICACIÓN POR ZONAS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN POR ZONAS GRADO DE ESCAPE Y CARACTERÍSTICAS DE VENTILACIÓN VECINDAD ANALOGÍA METODOLOGÍA DE CÁLCULO CÁLCULO VOLUMEN ATMOSFERA EXPLOSIVA ALREDEDOR DE FUENTE DE ESCAPE CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EVALUACIÓN RIESGOS DE EXPLOSIÓN MARCADO DE EQUIPOS RESULTADOS CONCLUSIONES...18 MEMORIA
7 1 INTRODUCCIÓN 1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO El presente proyecto tiene por objetivo estudiar y analizar el laboratorio de pinturas LABOPINT situado En Polígono Industrial La Basala A partir de este análisis se pretende aplicar lo establecido en el RD 681/2003 con el fin de zonificar cada área de trabajo y aplicar las medidas de prevención y seguridad adecuadas a la actividad que allí se desarrolla. 1.2 DEFINICIONES PREVIAS Para el cálculo de la longitud de la sonda de la captación geotérmica necesaria para satisfacer la demanda, es necesario conocer la capacidad del terreno. 1.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN Las disposiciones mínimas para mejorar la protección en materia de seguridad y salud a los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas (ATEX), quedan reflejadas en la directiva 1999/92/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, d 16 de diciembre de Esta directiva se transpone al derecho español mediante el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, el cual establece la obligación de: Elaborar un documento de protección contra explosiones. Evaluar los riesgos de explosión. Señalizar las áreas/zonas en las que pueden formarse atmósferas explosivas. Clasificar cada área en zonas en las que pueden producirse atmósferas explosivas. Coordinar trabajos cuando en un mismo lugar de trabajo se encuentren trabajadores de distintas empresas. Así mismo el RD 681/2003 indica que todo documento de protección contra explosiones, que además debe mantenerse actualizado, debe reflejar: Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. MEMORIA 5
8 Se tomarán medidas adecuadas de protección. Las áreas han sido clasificadas en zonas según de conformidad. Áreas en las que se aplican aquellos requisitos mínimos de seguridad. Que el lugar y los equipos de trabajo están diseñados y son utilizados y se mantienen teniendo en cuenta la seguridad. Cada vez que se realicen modificaciones, este documento deberá ser revisado cuando se den modificaciones o ampliaciones importantes tanto en el lugar de trabajo como en equipos o en la organización del trabajo OBJETIVOS DEL RD 686/2003 Los principales objetivos del RD 686/2003 y que deben estar reflejados en el documento de protección contra explosiones según lo establecido por el mismo decreto se dividen en medidas organizativas y medidas técnicas. Las medidas organizativas de protección contra explosiones deben quedar reflejadas mediante la elaboración de un documento explicativo de las acciones a realizar, el cual deberá incluir: Clasificación cada una de las áreas por zonas Evaluación del riesgo de que se produzca una atmósfera explosiva. Medidas adoptadas para hacer frente o evitar la formación de ATEX. Plan de formación Plan de coordinación para empresas subcontratadas o en caso de que hayas distintas actividades empresariales dentro del mismo centro de trabajo. Plan de instrucciones (este plan debe estar por escrito). Permisos de trabajo. Plan de revisión (este plan incluye la revisión de todos los puntos anteriormente mencionados). Además de la elaboración de este documento de protección contra explosiones, se debe impartir formación a trabajadores propios, señalizar aquellas zonas consideradas como zonas de riesgo y definir claramente por escrito cada instrucción de trabajo y permiso de trabajo. MEMORIA 6
9 En lo que se refiere a medidas técnicas, según lo indicado en el RD 686/2003, para proteger contra explosiones en almacenamientos, lugares de trabajo o áreas de proceso y en equipos se debe: Clasificar el área susceptible de que se produzca la explosión por zonas. Estas zonas estarán numeradas según la probabilidad de ignición. Definir cada una de las medidas más idóneas para que en caso de explosión se pueda evitar la propagación. Definir medidas cuya finalidad sea la minimización de los riesgos de ignición. Establecer medidas para disminuir o atenuar los efectos en caso de explosión. Adoptar y aplicar medidas en cada una de las zonas (ya clasificadas) que minimicen la categoría de la zona y sobretodo que sean capaces de evitar la formación de atmósferas explosivas. 2 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO Y SU ACTIVIDAD El laboratorio de pinturas LABOPINT es un espacio de trabajo cuya labor principal se centra en la elaboración de pinturas. Las actividades que se realizan en el laboratorio se dividen en dos grupos: actividades de elaboración de pinturas y control calidad La primera actividad consiste en la formulación y elaboración de pinturas, actividad que genera más riesgo y donde existe la posibilidad de formación de atmósferas peligrosas debido a la manipulación de productos con características inflamables. La segunda en cambio está enfocada a la realización de controles de calidad basados en medidas físicas como son medidas de: color, brillo, desgaste, dureza y resistencia a condiciones externas. Las instalaciones del laboratorio cuentan con las siguientes estancias: Sala de reuniones Aseos Laboratorio I: Formulación Laboratorio II: Control de calidad Archivo MEMORIA 7
10 Sala de muestras: Almacenamiento de muestras (botes y probetas) Almacén I: Almacenamiento de productos que se usan durante la jornada laboral Almacén II: Almacén de sólidos y líquidos. Almacén III: almacén exterior de disolventes En el Anejo nº1 Planos puede verse la distribución en planta de las salas que conforman el laboratorio. 2.1 PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD DE LOS PRODUCTOS En el presente punto se presentan los productos que por su composición son inflamables. Estos productos son todos disolventes líquidos que son almacenados en el Almacén I (únicamente se almacena la cantidad que se prevé se va a usar diariamente) y posteriormente son manipulados en el Laboratorio I. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN (ºC) LIE (%) LSE (%) ACETONA Inflamable 540 2,1 13 ACETATO DE ETILO Inflamable - 2,1 11,5 AGUARRAS Inflamable 255 0,8 6 ALCOHOL METÍLICO Inflamable CLASIFICACIÓN POR ZONAS Una vez descritos los productos utilizados, así como las salas en las que se utilizan, el primer paso para evaluar los riesgos de explosión es clasificar cada una de las áreas de riesgo dentro del laboratorio. Atendiendo a la norma REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio BOE nº 145, de 18 de junio, las áreas de riesgo en las que puede formar se una atmosfera explosiva se pueden clasificar según zonas: MEMORIA 8
11 ZONA ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 20 ZONA 21 ZONA 22 DESCRIPCIÓN Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia. Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo.. Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia. Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire. Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante un breve período de tiempo. 3.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN POR ZONAS Existen distintas vías para clasificar las zonas de riesgo de explosión de las áreas de trabajo. Estas según la norma UNE-EN son: Grado de escape y características de la ventilación, Vecindad y Analogía. MEMORIA 9
12 3.1.1 Grado de escape y características de ventilación Se define fuente de escape como el punto o lugar desde el cual se puede escapar a la atmosfera gas, vapor o líquido inflamable de modo que pueda formarse una atmosfera explosiva. Esta metodología de designación de zonas, clasifica según el tipo de escape: continuo, primario, secundario o ausencia de escape el tipo de zona. Así mismo, el grado de escape también se puede estimar a partir del tipo de fuente. Para el caso de la ventilación, se clasifica según: Tipo de ventilación: natural o forzada. Disponibilidad: muy buena, buena o mediocre. Grado de ventilación: alta media y baja Vecindad Consiste en clasificar en función de la clase de comunicación que hay entre una zona con otra zona vecina que ya ha sido clasificada. Las aberturas que comunican ambas zonas pueden tener la consideración de fuentes de escape, por esta razón se deben clasificar las aberturas según los 4 tipos existentes: A, B, C Y D. Tipo A: Pasadizos abiertos para acceso de servicios, conductos, tuberías a través de paredes, techos y suelos. Orificios fijos de ventilación en habitaciones, edificios o aberturas similares a las del tipo B, C, D que están abiertas frecuentemente o por largos períodos. Tipo B: Aberturas que están normalmente cerradas (por ejemplo, con cierre automático) y raramente abiertas y son con cierre ajustado. MEMORIA 10
13 Tipo C: Aberturas que están normalmente cerradas (por ejemplo, con cierre automático) y raramente abiertas y equipadas con un sistema de sellado (por ejemplo, una junta) por todo el perímetro; o dos aberturas del tipo B en serie con dispositivos de cierre automático independientes. Tipo D: Aberturas normalmente cerradas conformes con el tipo C que solamente se abren con medios especiales o en caso de emergencia Analogía Consiste en clasificar las zonas a partir de los ejemplos orientativos que la norma UNE-EN presenta en su anejo C. 4 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 4.1 CÁLCULO VOLUMEN ATMOSFERA EXPLOSIVA ALREDEDOR DE FUENTE DE ESCAPE Los cálculos teóricos permiten conocer de manera teórica el volumen de atmosfera potencialmente explosiva, cosa que permite tener un valor de magnitud de tipo de atmosfera que se puede llegar a producir y su peligrosidad. En el interior de locales el volumen de atmosfera potencialmente explosiva se calcula: Dónde: V (m 3 ): volumen atmosfera explosiva alrededor de fuente de escape MEMORIA 11
14 Q 0 (m 3 /s): caudal mínimo de aire fresco para diluir escape a concentraciones inferiores al LII C (s -1 ): número de renovaciones de aire por unidad de tiempo. f: factor de eficacia de ventilación por dilución. El caudal mínimo de aire fresco se calcula según: Emax: tasa máxima de escape. T (K): temperatura ambiente. K: factor seguridad según grado de escape. 4.2 CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA El tiempo de permanencia es el tiempo requerido para que la concentración descienda del valor inicial (X 0 ) a K veces el LII después de que el escape haya terminado. Esto no es aplicable cuando se trata de un escape continuo. Donde: X 0 : concentración de escape. es la concentración inicial de sustancia inflamable expresada en las mismas unidades que el LIE, es decir en % volumen o en kg/m 3. t: se expresa en la misma unidad que se haya tomado para C. c: número de cambios de aire fresco. f: factor de ventilación por dilución K: factor de seguridad por grado d escape. MEMORIA 12
15 5 EVALUACIÓN RIESGOS DE EXPLOSIÓN La realización una evaluación de riesgos de explosión es necesaria para poder determinar las acciones correctoras necesarias en un lugar de trabajo con el fin de minimizar la formación y la duración de atmósferas explosivas. Atendiendo al RD 681/2003 hay ciertos aspectos que es necesario considerar como son: La probabilidad de formación de atmósferas explosivas: el cual se hace a partir de la clasificación por zonas explicada anteriormente teniendo en cuenta la probabilidad de formación y la duración de las atmósferas explosivas. Probabilidad de presencia de y activación de focos de ignición: MEMORIA 13
16 Tabla fuentes ignición UNE-EN MEMORIA Página 14
17 Atendiendo a la presencia de focos de ignición la probabilidad puede ser: PROBABILIDAD Baja Media Alta DEFINICIÓN Las condiciones existentes donde se encuentra la atmosfera explosiva no son adecuadas y dan una frecuencia tal que la activación de un foco de ignición no se espera en menos de un año. Las condiciones existentes donde se encuentra la atmosfera explosiva no son adecuadas y dan una frecuencia tal que la activación de un foco de ignición puede esperarse un mes al año Las condiciones existentes donde se encuentra la atmosfera explosiva no son adecuadas y dan una frecuencia tal que la activación de un foco de ignición puede esperarse una vez al mes Esta clasificación se deberá hacer a juicio técnico en función del tipo de proceso, frecuencia de operaciones, mantenimiento, características del foco, etc. Efectos previsibles: determinación de la severidad de los efectos o consecuencias, que en caso hipotético de explosión, habría sobre los trabajadores. Esta clasificación se hace según: DESCRIPCIÓN Insignificante Menor Mayor Catastrófico DEFINICIÓN Lesión sin baja, enfermedad o daños sin importancia Lesión con baja con secuelas o incapacidades menores o daños secundarios al sistema Lesión con baja con secuelas o incapacidades mayores o daños importantes al sistema Muerte, gran invalidez o pérdida del sistema La evaluación del riesgo de explosión se determinará atendiendo a la clasificación de la zona y la probabilidad de focos de ignición: MEMORIA Página 15
18 Probabilidad presencia Tipo de zona de foco de ignición Z0 Z1 Z2 ALTA FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL MEDIA PROBABLE OCASIONAL REMOTO BAJA OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE 6 MARCADO DE EQUIPOS Según lo establecido en el RD 68/2003, en aquellas áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas deben utilizarse sistema y aparatos de protección según lo fijado en el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, que traspone la Directiva Comunitaria 94/9/CE y en el cual se fijan los criterios (requisitos esenciales de salud y seguridad) que deben cumplir los equipos objeto de su ámbito de aplicación para resultar intrínsecamente seguros si se utilizan conforme a su destino. La categoría de los aparatos a utilizar se determina a partir de la clasificación de la zona. MEMORIA Página 16
19 7 RESULTADOS Clasificación de las áreas: ÁREA CLASIFICACIÓN Polvorín externo Superficie Líquido Zona 0 Sumidero Zona 1 Bridas Zona 2 Laboratorio 1 cabina extractora Zona 2 mesa de trabajo Zona 2 Almacén Zona 2 Evaluación Riesgo: ÁREA DENOMINACIÓN TIPO DE ZONA Almacén Interior (I) PROBABILIDAD FOCO IGNICIÓN PROBABILIDAD DE ESPLOSIÓN INVENTARIO CONSECUENCIAS Almacén Interior (I) ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MAYOR Laboratorio I Cabina extractora ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MENOR Mesa de trabajo ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MENOR Venteo ZONA1 BAJA REMOTO La materialización del riesgo es de escasa probabilidad MAYOR Almacénexterior (II) Bridas ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MAYOR Superficie del líquido ZONA 0 BAJA OCASIONAL La materialización del riesgo puede suceder alguna vez MAYOR MEMORIA Página 17
20 8 CONCLUSIONES Se cumple con lo establecido con el RD 681/2003 ya que: Se han evaluado las áreas que conforman el laboratorio determinado y evaluando los posibles riesgos de explosión en aquellas que existe la manipulación de productos susceptibles de formar atmosferas explosivas en presencia de un foco de ignición. En cada una de estas zonas se ha determinado la probabilidad del riesgo de explosión y las consecuencias. Se han explicado las medidas correctoras que se van a tomar con el fin de minimizar la probabilidad de existencia de un foco de ignición. Con la finalidad de que estas medidas se lleven a cabo existen instrucciones de trabajo disponibles para todo el personal de la empresa. En todas las áreas se aplicarán los requisitos mínimos de seguridad a nivel de: formación y información de trabajadores propios y subcontratados, existen instrucciones por escrito disponibles para todo el personal de la empresa que vaya a ejecutar trabajos en estas áreas clasificadas, todos los aparatos en áreas clasificadas contaran con la categoría adecuada de proteccio y todos los trabajadores usaran la ropa de trabajo adecuada en las áreas susceptibles.. MEMORIA Página 18
21 ANEJO Nº 1: PLANOS DOCUMENTO PARA PREVENCIÓN DE FORMACION DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN LABORATORIO DE
25 ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL DOCUMENTO PARA PREVENCIÓN DE FORMACION DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN LABORATORIO DE
27 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN CLASIFICACIÓN ZONAL DEPÓSITO EXTERIOR LABORATORIO I ALMACÉN I...7 ANEJO Nº2: CLASIFICACIÓN ZONAL
29 1 INTRODUCCIÓN Las áreas del laboratorio en las que existe peligro de formación de una atmosfera explosiva son: Laboratorio I donde diariamente se formulan las pinturas por lo que existe manipulación de productos que puede derivar en atmosferas explosivas. Almacén I: almacenaje de productos que van a ser utilizados durante la jornada laboral para la formulación de pinturas. Almacén III: almacén exterior de disolventes. 2 CLASIFICACIÓN ZONAL En el presente punto se muestra como se han clasificado cada una de las áreas susceptibles de formar una atmosfera explosiva. Tal como se ha comentado en el punto anterior, estas áreas son 3. En los puntos siguientes se muestra la clasificación de cada una de ellas. ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL 3
30 2.1 DEPÓSITO EXTERIOR El depósito exterior es un depósito cuyo fin es el almacenamiento de disolventes. Este elemento está formado de paredes robustas, pero el techo de mismo posee menos robustez. Así mismo, alrededor del depósito existe un cubeto para evitar el derrame de líquidos. ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL 4
31 DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES DATOS EMPRESA IDENTIFICACIÓN AREA DESCRIPCIÓN SUSTANCIA Almacén exterior de disolventes Deposito exteriopr de almacenamiento Productos inflamables (varios) IDENTIFICACIÓN FUENTE DE ESCAPE TIPO DE FUENTE GRADO DE ESCAPE DURACIÓN Sumidero Bridas PRIMARIO SECUNDARIO Ocasionalmente en funcionamiento normal No probable en condiciones normales Superficie del líquido CONTINUO constante VENTILACIÓN TIPO DISPONIBILIDAD GRADO Natural Muy buena Media CLASIFICACIÓN TIPO DE ZONA ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 EXTENSIÓN superficie del líquido sumidero bridas 2.2 LABORATORIO I El laboratorio I es un laboratorio de formulación y realización de pruebas y mezclas. En él se manipulan tanto los productos inflamables como sus envases. ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL 5
32 Los trabajos de realización de mezclas se realizan bajo una campana de trabajo la cual posee ventilación forzada. Esta estancia además cuenta con una ventana que le confiere ventilación natural. Para la realización de la clasificación de la zona se ha considerado la zona de trabajo en la cabina (zona 1) y el resto del laboratorio (zona 2). DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES DATOS EMPRESA IDENTIFICACIÓN AREA DESCRIPCIÓN SUSTANCIA Laboratorio I zona de manipulación de productos inflamables Productos inflamables (varios) IDENTIFICACIÓN FUENTE DE ESCAPE TIPO DE FUENTE GRADO DE ESCAPE DURACIÓN Derrame de líquido SECUNDARIO No probable en condiciones normales VENTILACIÓN TIPO DISPONIBILIDAD GRADO Natural Muy buena Media Artificial buena Media CLASIFICACIÓN TIPO DE ZONA ZONA 2 ZONA 2 EXTENSIÓN zona de trabajo 1: cabina extractora zona de trabajo 2: mesa de trabajo ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL 6
33 2.3 ALMACÉN I El almacén I es un almacén donde se guardan los disolventes y productos químicos en estanterías metálicas a distintas alturas que van a ser utilizados durante la jornada laboral. Es decir, los productos quedan almacenados en él un máximo de 10 horas diarias. DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES DATOS EMPRESA IDENTIFICACIÓN AREA DESCRIPCIÓN SUSTANCIA Almacén I zona de almcenaje diario de productos inflamables Productos inflamables (varios) IDENTIFICACIÓN FUENTE DE ESCAPE TIPO DE FUENTE GRADO DE ESCAPE DURACIÓN Escapes de envases SECUNDARIO No probable en condiciones normales VENTILACIÓN TIPO DISPONIBILIDAD GRADO Artificial buena alta CLASIFICACIÓN TIPO DE ZONA ZONA 2 ANEJO Nº 2: CLASIFICACIÓN ZONAL 7
35 ANEJO Nº 3: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPLOSIÓN DOCUMENTO PARA PREVENCIÓN DE FORMACION DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN LABORATORIO DE
37 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN EVALUACIÓN RIESGO EXPLOSIÓN EN EL LABORATORIO...3 ANEJO Nº3: EVALUACIÓN RIESGO EXPLOSIÓN
39 1 INTRODUCCIÓN En el artículo 4 del RD 681/2003 en la relación a la evaluación de los riesgos de explosión se establece que: 1. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de Prevenciónde Riesgos Laborales y en la sección 1.ª del capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario evaluará los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta, al menos: a) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas. b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas electrostáticas. c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles interacciones. d) Las proporciones de los efectos previsibles. Los riesgos de explosión se evaluarán globalmente. 2. En la evaluación de los riesgos de explosión se tendrán en cuenta los lugares que estén o puedan estar en contacto, mediante aperturas, con lugares en los que puedan crearse atmósferas explosivas. 2 EVALUACIÓN RIESGO EXPLOSIÓN EN EL LABORATORIO En el presente punto se muestra la evaluación del riesgo de explosión en las tres aéreas del laboratorio susceptibles de formación de atmosfera explosiva. ANEJO Nº 3: EVALUACIÓN RIESGO EXPLOSIÓN 3
40 ÁREA DENOMINACIÓN TIPO DE ZONA Almacén Interior (I) PROBABILIDAD FOCO IGNICIÓN PROBABILIDAD DE ESPLOSIÓN INVENTARIO CONSECUENCIAS Almacén Interior (I) ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MAYOR Laboratorio I Cabina extractora ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MENOR Mesa de trabajo ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MENOR Venteo ZONA1 BAJA REMOTO La materialización del riesgo es de escasa probabilidad MAYOR Almacénexterior (II) Bridas ZONA 2 BAJA IMPROBABLE Riesgo controlado MAYOR Superficie del líquido ZONA 0 BAJA OCASIONAL Tabla 1: Evaluación riego explosión en laboratorio La materialización del riesgo puede suceder alguna vez MAYOR ANEJO Nº 3: EVALUACIÓN RIESGO EXPLOSIÓN 4
Índice. 1 Introducción 4. 2 Definiciones 6. 3 Características de las sustancias 16. 4 Descripción de las instalaciones 18
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES CENTRO DE TRABAJO: CÓRDOBA Agosto 2011 Índice 1 Introducción 4 2 Definiciones 6 3 Características de las sustancias 16 4 Descripción de las instalaciones 18 4.1
A T E X. Fernández Ramón, C.; García Torrent, J.; Vega Remesal, A. Julio, 2003
BREVE GUÍA SOBRE PRODUCTOS E INSTALACIONES EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS A T E X Fernández Ramón, C.; García Torrent, J.; Vega Remesal, A. Julio, 2003 LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA C/ Alenza, 1-28003
Metodología para la Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión debido a polvo combustible
Metodología para la Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión debido a combustible Metodología para la Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión debido a combustible Marceliano
Guía para la elaboración de documentos de protección contra explosiones. Financia
Guía para la elaboración de documentos de protección contra explosiones Financia ÍNDICE 1. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES... 1 1.1. Introducción... 7 1.1.1. Identificación
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS E L L UGAR DE T RABAJO. REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio BOE nº 145, de 18 de junio G U Í A T É C N I C A
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS en E L L UGAR DE T RABAJO REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio BOE nº 145, de 18 de junio G U Í
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN S.L
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN S.L REV.0 20-02-09 1 / 20 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 3 2. OBJETIVO 4 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 4 3.1. Datos de interés de la organización 4 3.2. Presentación
8.4. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
8.4. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 8.4.1. Criterios de evaluación a) Condiciones normales de operación: Dentro del proceso de valoración, en condiciones normales de operación se evaluarán

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 4
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO