Source: http://docplayer.cz/14004489-Rozvadece-nizkeho-napeti-elektromerove-rozvadece.html
Timestamp: 2018-08-17 14:56:11+00:00

Document:
Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče - PDF
Download "Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče"
1 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod a měření elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a E.ON Czech. Účinnost od:
2 Obsah Strana Předmluva 3 1 Rozsah platnosti.4 2 Citované dokumenty a související právní předpisy Citované a související normy ČSN Citované a související normy PNE Související právní předpisy Připojovací podmímky provozovatelů distribučních soustav.7 3 Termíny a definice, značky a zkratky Termíny a definice Značky a zkratky Informace Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Dokumentace elektroměrového rozváděče Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý prou rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud obvodu - jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Jmenovitý kmitočet f n Stupeň znečištění Zařízení jistící před zkratem (SCPD) Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (ECM) 16 6 Provozní podmínky Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Požadavky na měřící jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Konstrukční požadavky Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřícího zařízení Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Požadované vlastnosti izolačních materiálů Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Ochrana před mechanickými rázy Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Dveře skříně elektroměrového rozváděče Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Ochrana při poruše ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Ochranná svorka elektroměrového rozváděče Ochrana elektroměrového rozváděče celkovou izolací 21 2
3 8 Technické požadavky Vybavení elektroměrového rozváděče Hlavní jistič před elektroměrem Jistič obvodu spínacího prvku Měřicí transformátory proudu (MTP) Zkušební svorkovnice pro montáž nepřímého měření Pojistkový odpínač pro jištění napěťových okruhů elektroměru při nepřímém měření Jistič obvodu pro napájení převodníku nebo obvodu optooddělovače v majetku PDS Přepěťové ochrany Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče Spojovací vodiče Průřezy vodičů rozváděče pro přímé měření Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření Označení vodičů popisem Barevné značení vodičů Zajištění elektroměrového rozváděče proti neoprávněné manipulaci Neměřené odběry připojené z elektroměrového rozváděče Ověřování návrhu kabelové rozvodné skříně (typová zkouška) Kusové ověřování kabelové rozvodné skříně (kusová zkouška).31 Předmluva K datu nabytí účinnosti této normy platil v České republice pro řešení rozváděčů nízkého napětí prakticky již jen nový restrukturalizovaný soubor norem IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN 61439, který zcela nahradil předchozí soubor ČSN EN Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je po 1. listopadu 2014 (po předchozím zrušení do té doby platných základních norem souboru) norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení z května Pro každý typ rozváděče nízkého napětí je nezbytné při jeho řešení použít dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování normu základní (uváděná jako Část 1 souboru osahující všeobecná ustanovení viz předchozí odstavec) a normu specifickou (příslušnou pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky se jako specifická norma použije platná ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) z října Pro specielní elektroměrové rozváděče (rozváděče pro nepřímé měření o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A u nichž se nepředpokládá ovládání laiky, se použije specifická norma ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče z května Výše uvedené normy byly i výchozím podkladem pro zpracování této podnikové normy energetiky. Záměrem normalizačního úkolu nebylo a vydáním PNE Rozváděče nízkého napětí Elektroměrové rozváděče není nahradit zavedené a používané Technické podmínky pro umístění a připojení měřicích zařízení u nových nebo celkově rekonstruovaných odběrných míst platné v zásobovacím regionu konkrétního provozovatele distribuční soustavy (dále jen Připojovací podmínky). Záměrem bylo stanovit základní technické požadavky jednotná pravidla na provedení elektroměrových rozváděčů - pravidla akceptovatelná provozovateli distribučních soustav a respektovaná výrobci rozváděčů. Připojovací podmínky provozovatelů mají význam pro výrobce rozváděčů a montážní firmy (kromě dalších ustanovení), zejména z hlediska vnitřního zapojení (schémat) rozváděčů, které PNE neřeší a tudíž ani neobsahuje. 3
4 Vypracování normy Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, Praha 1 IČ Ing. Jaroslav Bárta, Ing. Václav Schamberger; Václav Macháček, Pujmanové 1583/52, Praha 4, IČ Rozsah platnosti Podniková norma energetiky (PNE) stanovuje základní požadavky na řešení a provedení elektroměrových rozváděčů vnitřního a venkovního provedení, pro přímé a nepřímé měření elektřiny tj. rozváděčů, do kterých energetické společnosti instalují měřicí zařízení pro fakturační měření spotřeby elektřiny. Pro provedení elektrorozvodných elektroměrových jader (viz čl ) se ustanovení této normy týká pouze požadavků na umístění, zapojení a montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Předmětem PNE není vnitřní zapojení rozváděčů (schémata zapojení) jednotlivých typů měření. Základní požadavky uvedené v normě platí pro všechny elektroměrové rozváděče, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou vyráběné hromadně. 2 Citované dokumenty a související právní předpisy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN v čl. 2.1 nejnovějšími vydáními platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). Obdobně nutno postupovat při používání platných podnikových norem energetiky PNE uvedených v čl Citované a související normy ČSN ČSN ISO 3864 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Registrované bezpečnostní značky ČSN IEC 50(441) ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 617: Trh s elektřinou ČSN IEC ( ) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace ČSN ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy ČSN EN ( ) Jmenovitá napětí CENELEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty proudů IEC ČSN EN ( ) Normalizované hodnoty kmitočtů IEC ČSN EN ed. 4 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 4
5 ČSN ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení ČSN EN ( ) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) ČSN EN ( ) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) ČSN ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla ČSN EN ed. 2 ( ) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy ČSN ed. 2 Elektrické instalace budov Část 4-44: Bezpečnost Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN ed. 3: Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení Elektrická vedení ČSN ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování ČSN : Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky ČSN EN ed. 2 ( ) Ochrany před přepětím nízkého napětí Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí Požadavky a zkušební metody ČSN ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací ČSN EN ed. 3 ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 1: Obecné požadavky ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWETP) ĆSN EN ed. 2 ( ) Zkoušení požárního nebezpečí Část 11-10: Zkoušky plamenem Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 1: Všeobecné požadavky 5
6 ČSN EN ( ) Přístrojoví transformátory Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe ČSN EN ed. 3 ( ) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace ČSN EN ( ) Elektrická příslušenství Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCCB) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCBO) Část 1: Obecná pravidla ČSN EN ed. 3 ( ) Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ed. 2 ( ) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí Obecné požadavky ČSN IEC/TR ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) ČSN EN ed. 2 ( ) Rozváděče nízkého napětí Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě ČSN EN ( ) Rozváděče nn Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umisťovaných v prostředí venkovním ČSN Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra ČSN Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě Základní ustanovení ČSN EN A1 ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň 2.2 Citované a související normy PNE PNE ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě PNE ed. 5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy PNE ed. 3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy PNE ed. 3 Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 v elektrických instalacích odběrných zařízení 6
7 PNE ed. 2 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie PNE Bezpečnostní značení trvalého charakteru osazená v distribučních soustavách a přenosové soustavě 2.3 Související právní předpisy Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí v platném znění Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v platném znění Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 5: Fakturační měření platné znění schválené ERÚ Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha 6: Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě platné znění schválené ERÚ 2.4 Připojovací podmínky provozovatelů distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s. - Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (vydány k ). Aktuální verze platnost od E.ON Distribuce, a.s. - Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kw připojených k elektrické síti nízkého napětí (účinnost od ). Aktuální verze platnost od PRE Distribuce, a.s. - Technické podmínky připojení Část A: Obchodní měření Díl I.: Distribuční síť nn - Verze 9: účinnost od Termíny a definice, značky a zkratky 3.1 Termíny a definice Pro účely této normy jsou použity dále uvedené modifikované termíny a definice (ZDROJ: ČSN EN ed. 2, ČSN EN ed. 2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ed. 2, ČSN EN 50274, ČSN ed. 3, a pojmy z platného znění zákona č. 458/2000 Sb. a platného znění vyhlášky č. 82/2011 Sb., apod.). 7
8 3.1.1 Rozváděč nn kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými, měřicími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi Elektroměrový rozváděč výkonový rozváděč nízkého napětí používaný pro měření a regulaci energie pro vyšší typy zátěží, určený pro průmyslové, komerční a podobné aplikace, kde se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 1: Za elektroměrový rozváděč výkonový (ERV) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A. U těchto rozváděčů se nepředpokládá ovládání laiky. POZNÁMKA 2: Nevylučuje se umístění rozváděče na místě přístupném laikům Elektroměrový rozváděč (standardní provedení) rozváděč nízkého napětí obsahující konstrukci a přípravky pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. POZNÁMKA: Za elektroměrový rozváděč standardního provedení ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny (ERP) do jmenovitého proudu 80 A (ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy na jmenovitý proud 100 A), nebo elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny (ERN) do jmenovitého proudu 250 A. Jedná se o rozváděče přístupné laické obsluze a určené k provozování laiky viz čl Elektrorozvodné elektroměrové jádro elektrické rozvodné zařízení nízkého napětí obsahující konstrukci k uložení, odbočování a zakrytí svislých elektrických rozvodů, včetně přípravků pro montáž měřicího zařízení a souvisejících přístrojů. Může obsahovat i konstrukci k uložení vedení elektronických komunikací a opatření na oddělení těchto vedení od silových rozvodů. POZNÁMKA: Za elektrorozvodné elektroměrové jádro (EEJ) ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny, jehož jmenovitý proud není vyšší jak 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu není větší než 63 A. Jedná se o rozváděč přístupný laické obsluze a určený k provozování laiky viz čl Rozvodnice krytý rozváděč, který má být namontován ve svislé rovině Rozvodnice určená k provozování laiky rozváděč používaný pro rozvod elektrické energie v aplikacích v domácnosti a na jiných místech, kde mají provoz provádět laici. POZNÁMKA 1: Za rozvodnici určenou k provozování laiky ve smyslu této normy je považován elektroměrový rozváděč pro přímé nebo pro nepřímé měření elektřiny dle čl , případně rozváděč elektrorozvodné elektroměrové jádro dle čl POZNÁMKA 2: Příklady operací, které mají provádět laici, jsou spínání a výměna tavných vložek Krytý rozváděč rozváděč krytý na všech stranách s možnou výjimkou montážního povrchu tak, aby byl zajištěn stanovený stupeň ochrany krytem Stabilní rozváděč rozváděč navržený pro použití (upevnění) na místě instalace (např. na stěně, do výklenku ve stěně) a pro používání na tomto místě Stavebnicový rozváděč (stavebnicová sestava) kombinace mechanicky spojených rozváděčů se společnou nosnou rámovou konstrukcí nebo bez ní, přičemž elektrické spoje procházejí dvěma sousedními rozváděči otvory v přiléhajících stěnách Rozváděč pro vnitřní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro vnitřní použití viz čl
9 Rozváděč pro venkovní instalaci rozváděč navržený pro použití v místech, kde jsou splněny normální provozní podmínky pro venkovní použití viz čl Nástěnný rozváděč pro montáž na povrch rozváděč pro instalování na povrch stěny Nástěnný zapuštěný rozváděč rozváděč pro instalování do zahloubení stěny (výklenku ve stěně), kde skříň netvoří podpěru části stěny nahoře Skříň plášť poskytující typ a stupeň ochrany vhodný pro stanovenou aplikaci Prázdná skříň skříň určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi Montážní rám rámová konstrukce určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Montážní deska deska určená k upevnění různých součástí a vhodná pro instalování do rozváděče Živá část vodič nebo vodivá část, které mají být v normálním provozu pod napětím, včetně nulového vodiče, avšak podle dohody s výjimkou vodiče PEN Nebezpečná živá část živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem Neživá část vodivá část rozváděče, které je možno se dotknout a která není obvykle pod napětím, která se však může stát nebezpečnou živou částí v případě poruchy Původní výrobce organizace, která provedla původní návrh a přidružené ověřování rozváděče v souladu s příslušnou normou pro rozváděče Výrobce rozváděče organizace přebírající odpovědnost za hotový rozváděč. POZNÁMKA 1: Výrobce rozváděče může být jiná organizace než původní výrobce. POZNÁMKA 2: Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění je výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, případně ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky Uživatel smluvní strana, která bude specifikovat, nakupovat, používat anebo provozovat rozváděč, nebo někdo, kdo ji zastupuje Ověřování návrhu ověřování prováděné na vzorku rozváděče nebo na částech rozváděče, aby se prokázalo, že návrh splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Typové zkoušky Kusové ověřování ověřování každého rozváděče prováděné během výroby a/nebo po vyrobení pro potvrzení, že splňuje požadavky příslušné normy pro rozváděče. POZNÁMKA: Dříve používaný termín Kusové zkoušky 9
10 Distribuční soustava - vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kv, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 0,4/0,23 kv, 1,5 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv, 25 kv nebo 35 kv sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu Provozovatel distribuční soustavy - fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozuje distribuční soustavu. POZNÁMKA: Provozovatel distribuční soustavy je účastníkem trhu s elektřinou Zákazník osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě. POZNÁMKA: Zákazník je účastníkem trhu s elektřinou Odběrné elektrické zařízení elektricky propojené odběrné elektrické zařízení zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace Odběrné místo místo, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny Měřicí místo místo měření elektřiny (práce, případně výkonu) v zařízeních elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech; představuje soubor technických prostředků a měřidel připojených k jednomu nebo více měřicím bodům vztahujících se k jednomu odběrnému nebo předávacímu místu Předávací místo místo předávání elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou smluvními partnery. POZNÁMKA: Jde o místo připojení zařízení výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy a zákazníka k elektrizační soustavě za účelem přenosu, distribuce nebo obchodu s elektřinou Měřicí zařízení - veškeré zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot. POZNÁMKA: Měřicím zařízením sloužícím k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou jsou měřicí transformátory, elektroměry a registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot Přímé měření elektřiny měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, a nejsou použity měřicí transformátory Nepřímé měření elektřiny měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina a u napětí nad 1 kv i s měřicími transformátory napětí Hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN nebo ČSN EN s vypínací charakteristikou B, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy použít jistič s vypínací charakteristikou C. V opodstatněných případech může provozovatel distribuční soustavy povolit jistič s charakteristikou D specifikovanou podle výše uvedených norem. 10
11 Hlavní obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu, který je určen k přenosu elektrické energie Pomocný obvod rozváděče všechny vodivé části rozváděče zařazené do obvodu (jiného než je hlavní obvod), určené pro ovládání, měření, signalizaci, zpracování dat atd. POZNÁMKA: Pomocné obvody rozváděče zahrnují řídící a pomocné obvody spínacích prvků Přívodní jednotka funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je do rozváděče obvykle přiváděna elektrická energie. POZNÁMKA: U elektroměrových rozváděčů dle čl a se přívodní jednotkou rozumí vstupní přístroj rozváděče hlavní jistič před elektroměrem viz čl U elektrorozvodných elektroměrových jader rozváděčů dle čl , lze považovat za přívodní jednotku svorkovnici pro vodiče HDV ze které jsou přímo připojovány hlavní jističe před elektroměry, případně ze které je napojen hlavní obvod rozváděče (přípojnice) pro připojení hlavních jističů před elektroměry Vývodní jednotka - funkční jednotka, jejímž prostřednictvím je obvykle napájen jeden nebo několik výstupních obvodů elektrickou energií Měřicí jednotka - funkční jednotka vybavená přístroji pro měření elektrické energie. 3.2 Značky a zkratky Značka/zkratka PNE PPDS PDS DS EMC ER Význam značky/zkratky Podniková norma energetiky Pravidla provozování distribuční soustavy Provozovatel distribuční soustavy Distribuční soustava Elektromagnetická kompatibilita Elektroměrový rozváděč ERV Elektroměrový rozváděč výkonový - viz čl ERP Elektroměrový rozváděč pro přímé měření (standardní proveden) - viz čl ERN Elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření (standardní proveden) - viz čl EEJ Elektrorozvodné elektroměrové jádro viz čl HDO HDS HDV MTP N PE Hromadné dálkové ovládání Hlavní domovní skříň Hlavní domovní vedení Měřicí transformátor proudu Nulový vodič Ochranný vodič 11
12 PEN SCPD SPD HUP fn Icc Icp Icw In InA Inc Ipk I cu I cn Ue Ui Uimp Un Vodič kombinující funkce vodiče ochranného i nulového vodiče Zařízení jistící před zkratem Svodič přepětí Plynoměrový rozváděč (skříň) Jmenovitý kmitočet Jmenovitý podmíněný zkratový proud Předpokládaný zkratový proud Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitý proud Jmenovitý proud rozváděče Jmenovitý proud obvodu Jmenovitý dynamický proud Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost jističe Jmenovitá zkratová schopnost jističe Jmenovité pracovní napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité impulzní výdržné napětí Jmenovité napětí 4 Informace Pokud je v dále uvedeném textu normy použit výraz Elektroměrový rozváděč nebo zkratka ER bez dalšího bližšího upřesnění, jedná se o rozváděč (týká se rozváděče) v provedení dle čl , 3.1.3, Značení pro identifikaci elektroměrového rozváděče Výrobce elektroměrového rozváděče (viz čl ) musí opatřit každý rozváděč odpovídající této normě jedním nebo více štítky, označenými trvanlivě a umístěnými na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je rozváděč instalován a je v provozu. Na identifikačním štítku elektroměrového rozváděče (identifikačních štítcích) musí být vždy uvedeny následující informace: a) označení nebo ochranná známka výrobce rozváděče; b) typové označení, výrobní číslo, nebo jiné prostředky identifikace umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; c) prostředky určení data výroby; d) IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl ); nebo IEC / PNE (v případech rozváděčů dle čl neb 3.1.4); e) jmenovitý proud elektroměrového rozváděče s použitím značky InA ; f) stupeň ochrany krytem. 12
13 Pro rozváděče určené k venkovní instalaci je normou ČSN EN ed.2 v čl stanovena zkouška, ověřující stálost (čitelnost) identifikačního značení uvedeného na štítku. Další informace (např. jmenovité napětí rozváděče Un, jmenovitý proud jištěného vývodu Inc, stupeň ochrany proti mechanickým rázům IK, značku CE osvědčující, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě) mohou být uvedeny na identifikačním štítku po dohodě mezi uživatelem a výrobcem. 4.2 Dokumentace elektroměrového rozváděče Všechny charakteristiky rozhraní elektroměrového rozváděče (viz ČSN EN ed. 2, kapitola 5 a část 5 této PNE), pokud tyto přichází v úvahu pro daný výrobek, jakož i doplňující informace týkající se rozváděče (např. vnitřní a/nebo venkovní instalace, hmotnost, vnější rozměry a další), musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s rozváděčem (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). Výrobce rozváděče musí v dokumentaci nebo v katalozích uvést podmínky pro manipulaci, dopravu, skladování, instalaci, provoz (příklady možných operací prováděných laiky) a pro údržbu rozváděče (viz požadavek ČSN EN ed. 2, čl ). 5 Charakteristiky rozhraní (parametry) elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče jsou určené především pro fakturační měření spotřeby elektrické energie. Konstrukční provedení vychází ze základní normy ČSN EN ed. 2, kterou podle požadovaného provedení rozváděče upřesňují požadavky specifických norem ČSN ed. 2 a/nebo ČSN EN Jedná se o rozváděče kryté (viz čl ) a stabilní (čl ), konstruované a zkoušené pro vnitřní instalaci (čl ) nebo venkovní instalaci (čl ), v provedení pro třífázová a/nebo jednofázová zařízení (rozvodnice typu B dle ČSN EN čl ). Základní funkcí charakteristik rozhraní je zajistit komptabilitu elektroměrového rozváděče se jmenovitými hodnotami sítí (obvodů), ke kterým bude připojen. Jedná se zejména o následující základní údaje a o charakteristiky dále upřesněné v čl , 7.4.2, 7.5 této PNE. 5.1 Jmenovité napětí rozváděče U n Jmenovité napětí elektroměrového rozváděče musí být alespoň rovné jmenovitému napětí elektrizační soustavy. V provedení rozváděčů dle čl a nebývá Un proti zemi větší jak 300 V AC. 5.2 Jmenovité pracovní napětí rozváděče U e Jmenovité pracovní napětí ER a jeho kteréhokoliv obvodu nesmí být nižší než jmenovité napětí elektrizační soustavy, k níž má být rozváděč připojen viz ČSN EN tab. 1 Z hlediska sítí nízkého napětí distribuční soustavy České republiky - Ue = 230/400 V. 5.3 Jmenovité izolační napětí rozváděče U i Jmenovité izolační napětí rozváděče nebo jeho obvodu je hodnota napětí, k níž se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Musí být rovné hodnotám stanoveným pro Un a pro Ue rozváděče nebo jeho obvodu, nebo musí být vyšší hodnoty. 13
14 5.4 Jmenovité impulzní výdržné napětí rozváděče U imp Jmenovité impulsní výdržné napětí ER musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodné přepětí vyskytující se v elektrizační soustavě, k níž bude rozváděč připojen, nebo musí být větší než tyto hodnoty. Elektroměrový rozváděč musí odpovídat impulsní výdržné kategorii přepětí IV - Uimp = 6 kv (1,2/50 µs) (viz ČSN ed. 2, čl a tabulka 1 nebo ČSN EN ed. 2, příloha G - tabulka G1, PNE ed. 2). 5.5 Jmenovitý proud rozváděče I na Jmenovitý proud rozváděče je maximální přípustný zatěžovací proud, který může rozváděč rozvádět, a který nemůže být překročen změnou jiných přívodních jednotek nebo přidáním dalších vývodních jednotek pro napájení výstupních obvodů elektrickou energií. Jmenovitý proud rozváděče musí být přenášen, aniž by meze oteplení jednotlivých částí rozváděče překročily mezní hodnoty stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. Jmenovitý proud elektroměrového rozváděče je proud stanovený výrobcem. Určí se podle maximálně možného jmenovitého proudu přívodní jednotky rozváděče (vstupního přístroje hlavního jističe před elektroměrem), stanovený na základě přípustné zatížitelnosti hlavního obvodu rozváděče, která musí být vyšší než maximální jmenovitý proud přívodní jednotky. U rozváděčů konstrukčně provedených pro více než jedno měřící místo, musí výrobce rozváděče v technické dokumentaci dodávané s rozváděčem stanovit (kromě hodnoty jmenovitého proudu rozváděče InA) i maximální možnou hodnotu obvodu hlavního jističe před elektroměrem tj. jmenovitý proud jednotlivého výstupního obvodu jištěného jističem před elektroměrem Inc viz čl Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče ERP (čl ) je maximálně InA = 80 A; ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy 100 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro přímé měření 25, 40, 50, 63, 80 a 100 A). Jmenovitý proud rozváděče pro přímé měření v provedení rozváděče EEJ (čl ) je maximálně InA = 250 A, a jmenovitý proud výstupního obvodu (obvodu jištěného jističem před elektroměrem) Inc není větší než 63 A Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERN (čl ) je maximálně InA = 250 A (doporučená řada InA rozváděče dle ČSN EN je pro nepřímé měření 100, 125, 160, 200 a 250 A). Jmenovitý proud rozváděče pro nepřímé měření v provedení rozváděče ERV (čl ) je vyšší než 250 A a je dán normalizovanou řadou hodnot proudů dle ČSN EN (315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 A) Jmenovitý proud obvodu jištěného jednotlivého vývodu elektroměrového rozváděče I nc Jmenovitý proud jištěného vývodu (jednotlivých jištěných vývodů) elektroměrového rozváděče je hodnota proudu, který může tento vývod (jednotlivé vývody) vést když je zatěžován (jsou zatěžovány) za normálních provozních podmínek. Tento proud musí být veden, aniž by oteplení různých částí elektroměrového rozváděče překročilo meze stanovené v ČSN EN ed. 2 čl. 9.2 a v tabulce 6. 14
15 5.6 Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče I cc, jmenovitá zkratová schopnost hlavního jističe před elektroměrem I cn Hodnota předpokládaného zkratového proudu je stanovena výrobcem rozváděče. Je to hodnota, kterou je možno vydržet po celkovou dobu provozu zařízení jistícího před zkratem za specifikovaných podmínek. Zkratová odolnost rozváděče je určena především jmenovitou zkratovou schopností (Icn) hlavního jističe před elektroměrem (před měřicím zařízením ER). Jmenovitá zkratová schopnost tohoto jističe musí být větší než velikost počátečního souměrného rázového zkratového proudu, který vznikne při zkratu v místě jeho umístění. Při použití hlavních jističů dle ČSN EN ed. 3 je zkratová odolnost dána jmenovitou mezní zkratovou vypínací schopností jističe (Icu), která musí být větší nebo alespoň rovna požadované zkratové odolnosti rozváděče. Všechny jističe v elektroměrovém rozváděči připojené z neměřených částí rozváděče se osazují se jmenovitou zkratovou schopností Icn = 10 ka nebo vyšší (normalizované hodnoty jmenovité zkratové schopnosti jističů jsou uvedeny v ČSN EN , čl ), v souladu s přílohou 6 PPDS. 5.7 Typy uzemňovací soustavy, pro kterou je rozváděč určen Elektroměrový rozváděč musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodný pro požadovanou instalaci. Z hlediska této normy se podle způsobu uzemnění uvažují pro místní podmínky dále uvedené druhy sítí dle ČSN ed.2, ČSN ed. 2, PNE ed. 5: TN-C, TN-C-S, TT. Měřicí místa (přívod / vývod) budou provedena dle dohody mezi výrobcem rozváděče a jeho uživatelem, a zároveň v souladu s Připojovacími podmínkami příslušného provozovatele DS v soustavě TN-C / TN-C nebo TN-C / TN-C-S nebo TT / TT. 5.8 Jmenovitý kmitočet f n Jmenovitý kmitočet je hodnota kmitočtu, k níž se vztahují provozní podmínky. Jmenovitý kmitočet pro navrhování a provoz elektrických sítí a na sítě navazujících elektrických zařízení je stanoven v ČSN EN Pro elektroměrový rozváděč je fn = 50 Hz. 5.9 Stupeň znečištění Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3 (viz ČSN EN ed. 2 čl ). Pro přístroje a součásti uvnitř skříně rozváděče platí stupeň znečištění pro podmínky okolního prostředí ve skříni Zařízení jisticí před zkratem (SCPD) Zařízením určeným k ochraně elektroměrového rozváděče před zkratovými proudy (tak, že je přeruší) je hlavní jistič před elektroměrem jistič odpovídající platné technické normě ČSN EN s vypínací charakteristikou B (viz čl a 5.6) nebo normě ČSN EN Je-li elektroměrový rozváděč součást kombinované sestavy s distribučním rozváděčem, jsou zařízením jistícím před zkratem standardní jistící prvky pro osazení tavných pojistkových vložek pojistkové vložky nožové velikosti 00 nebo 000 nebo 1 nebo 2 nebo válcové pojistky do pojistkových odpínačů Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility (EMC) 15
16 Pro elektroměrové rozváděče v rozsahu platnosti této normy je uvažována kategorie okolního prostředí B. Technické požadavky týkající se EMC viz ČSN EN ed. 2, Příloha J. 6 Provozní podmínky Elektroměrové rozváděče dle této normy jsou určeny pro používání v normálních provozních podmínkách, které jsou dále definovány pro rozváděče konstruované a zkoušené pro vnitřní instalace a pro rozváděče určené pro venkovní instalace (viz též PNE ed. 5). 6.1 Provozní podmínky rozváděče pro vnitřní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 5 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. 6.2 Provozní podmínky rozváděče pro venkovní instalaci - Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. Dolní mez teploty okolního vzduchu je 25 ºC. - Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC. - Stupeň znečištění viz čl Nadmořská výška instalace nepřesahuje m. POZNÁMKA: V oblastech, kde se opakovaně vyskytují teploty nižší než 25 ºC se postupuje podle požadavků provozovatele distribuční soustavy. 6.3 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN ed. 3: v čl V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. POZNÁMKA: Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. 6.4 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP, ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje viz též ČSN ed. 3, čl Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy. 16
17 6.5 Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1 je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm (viz též ČSN ed. 2). Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN A1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1. POZNÁMKA: Do zateplovacího materiálu (zateplovacího systému) odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové (viz čl. 7.3) s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností. 6.6 Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Je-li součástí staveništního rozváděče (viz ČSN EN ) měřicí jednotka pro instalaci měřicího zařízení určeného pro fakturační měření spotřeby elektřiny, musí být tato jednotka (měřicí místo) provedena v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy (viz čl ČSN EN ) a příslušnými požadavky této normy. 6.7 Opatření proti kondenzaci vodní páry (rosení) ve vnitřním prostoru elektroměrových rozváděčů, instalovaných do celoplastových kompaktních pilířů Při změnách počasí a značných teplotních výkyvech, které mohou v průběhu dne dosahovat rozdílných hodnot, dochází často ke vzniku vlhkosti v uzavřených prostorech, a to až ke kondenzaci vodní páry. Na vznik rosení má vliv teplota, vlhkost a tlak vzduchu uvnitř a mimo kompaktní pilíř, vlhkost a teplota podloží pod instalovaným kompaktním pilířem. Celoplastové kompaktní pilíře (plastový elektroměrový rozváděč + pilířový podstavec), instalované ve venkovním prostoru zejména v místech s vysokou vlhkostí a teplotami měnícími se v širokém rozmezí, musí být zabezpečeny provedenými opatřeními (zejména konstrukčním oddělením elektroměrového rozváděče od kabelového prostoru viz čl. 7.4), případně dále opatřeny doplňujícím úpravami dle podkladů výrobce kompaktních pilířů (využitím absorbérů, zasypáním, izolací apod.), aby se zabránilo škodlivé kondenzaci vodní páry uvnitř elektroměrového rozváděče a omezilo rosení na vnitřních plochách a elektrické výzbroji. Současně však musí být zachován požadovaný stupeň ochrany krytem viz čl Při realizaci opatření nutno postupovat podle montážního návodu zpracovaného výrobcem kompaktních pilířů, ve kterém musí být uvedeno, jakých opatření bude k eliminaci kondenzace vodní páry použito (např. způsob, druh a množství zásypu na oddělení základu pilíře od elektroměrového rozváděče). 7 Konstrukční požadavky Elektroměrové rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou v provozních podmínkách konkrétní instalace. 17
18 Vnější tvar skříně elektroměrového rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití pro možné způsoby osazení. 7.1 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle způsobu osazení Roztřídění dle způsobu osazení: - zapuštěný rozváděč pro osazení do výklenku ve zděné stěně nebo ve zděném pilíři; - nástěnný rozváděč pro upevnění na povrch stěny; - rozváděč určený pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení; - rozváděč určený pro osazení do volného prostoru v terénu (kompaktní pilíře se základovým dílem). 7.2 Konstrukční provedení elektroměrového rozváděče dle potřebného místa pro osazení měřicího zařízení Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků (přijímačů HDO, převodníků) musí být v rozváděči zabezpečeno minimální místo dle rozměrů uvedených v tabulce 1. Tabulka 1 - Požadovaná místa pro měřicí zařízení Přístroj šířka výška hloubka (mm) (mm) (mm) Elektroměr jednofázový (i více tarifní) Elektroměr třífázový (i více tarifní) do 100 A, X/5 A Spínací prvek nebo komunikační jednotka Převodník nebo optooddělovač pro galvanické oddělení výstupních obvodů Uvedené rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné šířku a výšku z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm. Vnější rozměry elektroměrových rozváděčů musí být uvedeny v technické dokumentaci výrobce rozváděče dodávané s výrobkem, případně v katalogu výrobce. Při stanovení vnějších rozměrů rozváděčů (zejména zapuštěného provedení) nutno vzít v úvahu požadavky ČSN POZNÁMKA: V případě osazení převodníku nebo optooddělovače na DIN lištu vedle hlavního jističe, není nutné dodržet požadované rozměry pro místo převodníku nebo optooddělovače. 18
19 7.3 Materiálové provedení elektroměrového rozváděče a nosných částí Skříně pro rozváděče a vnitřní nosné konstrukce mohou být vyrobeny z různých materiálů. Na skříně mohou být použity: - izolační materiály (celoplastové provedení rozváděče a pilířového podstavce); - kovové materiály (celokovové provedení rozváděče); - tenkostěnný beton armovaný skelným vláknem a ocelovou armaturou (pilíře a rozváděče s plastovými nebo kovovými dveřmi) Požadované vlastnosti izolačních materiálů Izolační materiály použité pro skříně a nosné části skříní musí vykazovat: - tepelnou stabilitu ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene vlastnosti ověřené dle ČSN EN ed. 2 čl ; - odolnost proti ultrafialovému záření izolační materiály na skříně a na vnější části skříní použité pro venkovní instalaci musí mít odolnost proti ultrafialovému záření ověřenou dle ČSN EN ed. 2 čl ; - mechanickou pevnost skříně nebo mezistěny včetně závěsů na dveře musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby vydržely namáhání, jemuž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu. Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání kontroluje se zkouškou podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana proti korozi kovových materiálů Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo povrchovou úpravou provedenou ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na požadované provozní podmínky rozváděče dohodnuté mezi výrobcem a uživatelem. Materiály a dohodnuté povlaky musí být dostatečné, aby vyhověly zkoušce podle ČSN EN ed. 2 čl Ochrana zajišťovaná skříní elektroměrového rozváděče Skříň elektroměrového rozváděče je určená pro instalaci požadovaného elektrického zařízení rozváděče, vnitřní prostor skříně poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň základní ochrany před přístupem k živým částem nebo kontaktem s živými částmi. Skříň elektroměrového rozváděče a její kabelové vstupy musí konstrukčně plně zabezpečit oddělení vnitřního elektrického zařízení rozváděče od kabelového prostoru pro přívodní vodiče Ochrana před mechanickými rázy Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK kód) stanovuje úroveň ochrany zařízení poskytovaný krytem (skříní) proti škodlivým mechanickým nárazům a ověřený normalizovanými zkušebními metodami. Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IK dle ČSN EN 62262: - IK 05 pro rozváděč určený pro vnitřní instalaci (vnitřní použití); - IK 07 pro rozváděč určený pro venkovní instalaci (venkovní použití). 19
20 Splnění požadavku musí být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Pokud je stupeň ochrany před mechanickými rázy poskytovaný skříní rozváděče stanoven původním výrobcem skříně, musí to být ověřeno podle ČSN EN ed. 2 čl Základní ochrana elektroměrového rozvaděče (ochrana před dotykem živých částí), ochrana před vniknutím cizích pevných těles a vody Základní ochrana elektroměrového rozváděče (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) je zajišťována základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty. Otevření vnějšího krytu skříně rozváděče, musí být možné pouze s použitím klíče. Živé části přístrojů, svorkovnice apod. musí být chráněny krytem, který je možno odejmout jen pomocí nástroje, aby se zabránilo jeho neúmyslnému odstranění. Stupeň ochrany poskytovaný elektroměrovým rozváděčem před dotykem živých částí, vniknutím cizích pevných těles a vody je vyjádřen kódem IP dle ČSN EN a ověřený podle ČSN EN ed. 2 čl Elektroměrové rozváděče dle této normy musí odpovídat alespoň následujícím minimálním kódům IP: - stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci (vnitřní použití) musí být minimálně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce rozváděče; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) musí být minimálně IP 43 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP 20; - stupeň ochrany rozváděče pro venkovní instalaci (venkovní použití) na okrajích komunikace musí být minimálně IP 44 při uzavřených dveřích, při otevřených dveřích minimálně IP Dveře skříně elektroměrového rozváděče Elektroměrové rozváděče se vyrábějí s jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi, s jednobodovým nebo tříbodovým uzavíráním ovládaným jedním mechanizmem. Dveře musí být opatřeny závěrem dle ČSN kovového provedení, kterým je lze zajistit v uzavřené poloze proti samovolnému otevření. Doporučuje se závěr na trnový klíč 6 x 6 mm s minimální hloubkou zapuštění klíče 10 mm. Dveře, pokud nejsou z izolačního materiálu, musí být vodivě spojeny s ochrannou svorkou rozváděče (viz čl ). Kovové závěsy dveří vodivě spojené s ochranou svorkou se považují za dostatečně vodivé spojení. Dveře rozváděče musí být zajištěny proti vysazení nebo vysunutí ze závěsů v uzamčeném stavu. Dveře skříně (křídla dveří) se u venkovní instalace doporučuje opatřit aretací proti samovolnému zavírání otevřených dveří větrem. Vnitřní strana dveří by měla být opatřena schránkou (kapsou) pro uložení dokumentů Bezpečnostní značení na dveřích skříně elektroměrového rozváděče Dveře elektroměrového rozváděče se ve smyslu ČSN ed. 2, čl opatřují z vnější strany výstrahou (bezpečnostním sdělením) upozorňující na možnost úrazu elektřinou. Provedení bezpečnostního sdělení (bezpečnostního značení rozváděče) vychází z platného nařízení vlády č. 11/2002 Sb., souboru norem ČSN ISO 3864 a ČSN EN ISO Je určeno bezpečnostní značkou výstrahy, významu: Výstraha; Elektřina (černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku). Označení značky (referenční číslo): W012. U elektroměrového rozváděče určeného pro venkovní instalaci (instalaci na místech přístupných veřejnosti), musí být uvedená značka výstrahy na dveřích nesmazatelného (např. plastického) provedení. Samolepící papírové štítky požadované provedení bezpečnostního sdělení plně nezabezpečují. 20

References: čl. 2
 zákona č. 458
 zákona č. 22
 čl. 9
 čl. 9
 čl. 7
 čl. 7