Source: http://docplayer.it/13740744-Dimensionamento-dell-impianto-elettrico.html
Timestamp: 2019-01-19 01:11:18+00:00

Document:
DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO - PDF
Download "DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO"
2 INDICE DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO pag. 2 CALCOLO E VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI pag. 48 CALCOLO E VERIFICA AI SENSI DELLA CEI pag. 56 VERIFICA ILLUMINOTECNICA pag. 59 1
3 DIMENSIONAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO 2
4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE ALIMENTAZIONE DATI GENERALI DI IMPIANTO Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kw] Frequenza[Hz] 400 TNS 3 Fasi + Neutro - 50 ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:TRASFORMATORE n trafo n rami attivi S cc a monte [MVA] S n [kva] I n Trafo [A] V cc P cu [kw] ,35 6 5,5 ALIMENTAZIONE DI RISERVA: GENERATORE QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE LINEA: GRUPPO ELETTROGENO Potenza [kva] X Subtransitoria X Omopolare
5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE STRUTTURA QUADRI Q0 - Quadro Generale QUPS - QUPS 4
6 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE LINEE Utenza Siglatura Ph/N/PE Derivazione P [kw] Cos ϕ Tensione [V] I b [A] Quadro: [Q0] Quadro Generale 47,2 QRifasamento R F+N+PE k (0,90) ,4 VAR Q1 U F+N+PE 15 0, ,1 Q2 U F+N+PE 15 0, ,1 Q3 U F+N+PE 23 0, ,9 Q4 U F+N+PE 18,6 0, ,8 QA U F+N+PE 11,3 0, ,1 QGF U F+N+PE 115 0, ,5 QUTA1 U F+N+PE 12 0, ,7 QUTA2 U F+N+PE 11 0, ,9 QUTA3 U F+N+PE 4 0, ,2 QUTA4 U F+N+PE 7 0, ,6 QUTA5 U F+N+PE 6 0, ,8 QUTA6 U F+N+PE 4 0, ,2 Scambio Rete-Gruppo 3F+N+PE 147,6 0, ,4 Sezione Emergenza 3F+N+PE 147,6 0, ,4 QSCt U F+N+PE 8 0, ,4 QCt U F+N+PE 2,5 0, ,5 QK U F+N+PE 30 0, ,1 QM U F+N+PE 10 0, QAsc1 U F+N+PE 10 0, QAsc2 U F+N+PE 10 0, QAsc3 U F+N+PE 10 0, QSCi U F+N+PE 10 0, QCa U F+N+PE 22 0, ,7 5
7 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Utenza Siglatura Ph/N/PE Derivazione P [kw] Cos ϕ Tensione [V] QIE U F+N+PE 12 0, ,7 QUPS 3F+N+PE 23,1 0, ,2 Quadro: [QUPS] QUPS Q1-S U F+N+PE 6 0, ,6 Q2-S U F+N+PE 6 0, ,6 Q3-S U F+N+PE 10,8 0, ,3 Q4-S U F+N+PE 7,2 0, ,6 QA-S U F+N+PE 3 0, ,8 I b [A] 6
8 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE RIFASAMENTO Utenza Siglatura P [kw] Q [kvar] Quadro: [Q0] Quadro Generale Cos ϕ Da rifasare Cos ϕ rifasato QRifasamento R ,1 47,2 0,84 0,90 7
9 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE SELETTIVITÀ Utenza Siglatura Int. a Valle Utenza Siglatura Int. a Monte Selettività [A] Quadro: [Q0] Quadro Generale Q1 Q0.1.2 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale Q2 Q0.1.3 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale Q3 Q0.1.4 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale Q4 Q0.1.5 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QA Q0.1.6 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QGF Q0.1.7 NSX250N TR Q1 NSX630F Totale QUTA1 Q0.1.8 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QUTA2 Q0.1.9 NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QUTA3 Q NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QUTA4 Q NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QUTA5 Q NSX160N TR Q1 NSX630F Totale QUTA6 Q NSX160N TR Q1 NSX630F Totale Scambio Rete- Gruppo Q NSX400N TR Q1 NSX630F 6900 QSCt Q0.3.1 NSX160N QCt Q0.3.2 NSX160N QK Q0.3.3 NSX160N QM Q0.3.4 NSX160N QAsc1 Q0.3.5 NSX160N QAsc2 Q0.3.6 NSX160N QAsc3 Q0.3.7 NSX160N QSCi Q0.3.8 NSX160N QCa Q0.3.9 NSX160N QIE Q NSX160N Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Scambio Rete-Gruppo Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale Q NSX400N Totale 8
10 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE QUPS Q NSX160H Scambio Rete-Gruppo Q NSX400N Totale 9
11 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE FILIAZIONE Utenza Siglatura Int. a Valle Utenza Siglatura Int. a Monte Filiazione [ka] Quadro: [QUPS] QUPS Q1-S Q1.1.1 C60N Q2-S Q1.1.2 C60N Q3-S Q1.1.3 C60N Q4-S Q1.1.4 C60N QA-S Q1.1.5 C60N Generale UPS Generale UPS Generale UPS Generale UPS Generale UPS Q1 NSX160N 25 Q1 NSX160N 25 Q1 NSX160N 25 Q1 NSX160N 25 Q1 NSX160N 25 10
12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE REGOLAZIONI Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Quadro: [Q0] Quadro Generale TR NSX630 F 4 MicroL Q QRifasamento NSX160 N 4 TM-D 100 Q Q1 NSX160 N 4 TM-D 25 Q Q2 NSX160 N 4 TM-D 25 Q Q3 NSX160 N 4 TM-D 40 Q Q4 NSX160 N 4 TM-D 32 Q QA NSX160 N 4 TM-D 25 Q QGF NSX250 N 4 TM-D 250 Q QUTA1 NSX160 N 4 TM-D 32 Q QUTA2 NSX160 N 4 TM-D 32 Q QUTA3 NSX160 N 4 TM-D 32 Q x0, x1 25 x1 25 x1 40 x1 32 x1 20 x0,8 250 x1 32 x1 32 x1 32 x1-4,7 x10 4,7-0,8 0,8-0,3 0,3-0,3 0,3-0,5 0,5-0,4 0,4-0,3 0,3-2,5 x10 2,5-0,4 0,4-0,4 0,4-0,4 0,4 11
13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA4 NSX160 N 4 TM-D 32 Q QUTA5 NSX160 N 4 TM-D 32 Q QUTA6 NSX160 N 4 TM-D 32 Q Scambio Rete- Gruppo NSX400 N 4 MicroL Q Gruppo Elettrogeno NSX400 F 4 MicroL Q QSCt NSX160 N 4 TM-D 32 Q QCt NSX160 N 4 TM-D 32 Q QK NSX160 N 4 TM-D 80 Q QM NSX160 N 4 TM-D 80 Q QAsc1 NSX160 N 4 TM-D 80 Q QAsc2 NSX160 N 4 TM-D 80 Q QAsc3 NSX160 N 4 TM-D 80 Q QSCi NSX160 N 4 TM-D 80 Q x1 32 x1 32 x1 257,6 x0,92 257,6 x0,92 32 x1 32 x1 80 x1 80 x1 80 x1 80 x1 80 x1 80 x1-0,4 0,4-0,4 0,4-0,4 0, ,58 2,58 x10 2,58 x10 2,58-0,4 0,4-0,4 0,4-0,64 0,64-0,64 0,64-0,64 0,64-0,64 0,64-0,64 0,64-0,64 0,64 12
14 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QCa NSX160 N 4 TM-D 80 Q QIE NSX160 N 4 TM-D 80 Q QUPS NSX160 H 4 TM-D 63 Q Quadro: [QUPS] QUPS 80 x1 80 x1 63 x1-0,64 0,64-0,64 0,64-0,5 0,5 Generale UPS NSX160 N 4 MicroL x1-0,4 x10 0,4 Q Q1-S C60 N 4 C ,16 0,16 Q Q2-S C60 N 4 C ,16 0,16 Q Q3-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q Q4-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q QA-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q
15 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE TR CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 292,13 468,51 504,92 504,92 504,92 0,90 0,75 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L1 3F+N+PE uni EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 2x240 2x240 1x240-0,5625 0,6765 6, ,3542 0,19 0,19 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 468,5 1031,9 9,5 9,2 8,11 7,83 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] TR NSX630 F 4 MicroL ,7 4,7 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 14
16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QRIFASAMENTO CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA Q [kvar] I b [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 47,21 97, ,90 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE uni EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x120 1x120 1x 70-3,0 1,878 9, ,2322 0,18 0,37 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 97, ,2 8,32 6,33 5,83 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QRifasamento NSX160 N 4 TM-D ,8 0,8 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 15
17 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE Q1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 35 1x 35 1x 25-28,2857 4, , ,6607 0,36 0,55 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 24, ,2 5,16 2,17 1,85 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q1 NSX160 N 4 TM-D ,3 0,3 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 16
18 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE Q2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 35 1x 35 1x 25-33,4286 5, , ,4437 0,42 0,61 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 24, ,2 4,68 1,89 1,61 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q2 NSX160 N 4 TM-D ,3 0,3 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 17
19 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE Q3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 23 36,89 36,89 36,89 36,89 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 35 1x 35 1x 25-51,4286 7,83 57, ,1842 0,99 1,18 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 36, ,2 3,5 1,29 1,09 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q3 NSX160 N 4 TM-D ,5 0,5 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 18
20 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE Q4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 18,6 29,83 29,83 29,83 29,83 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 35 1x 35 1x 25-61,7143 9,396 67, ,7502 0,97 1,16 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 29, ,2 3,05 1,09 0,92 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q4 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 19
21 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QA CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 11,3 18,12 18,12 18,12 18,12 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x 16-90,0 6,536 96, ,8902 0,83 1,02 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 18,1 80 9,2 2,29 0,77 0,77 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QA NSX160 N 4 TM-D ,3 0,3 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 20
22 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QGF CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η ,49 207,49 207,49 207,49 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x120 1x 70 1x 70-19,5 9,62 25, ,9742 2,3 2,49 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 207, ,2 5,43 2,19 2,17 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QGF NSX250 N 4 TM-D ,5 2,5 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone Non verificata 21
23 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 12 21,65 21,65 21,65 21,65 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,125 8, , ,9327 1,17 1,36 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 21,7 80 9,2 1,8 0,6 0,59 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA1 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 22
24 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 11 19,85 19,85 19,85 19,85 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,875 7, , ,1157 0,97 1,16 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 19,9 80 9,2 1,97 0,66 0,65 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA2 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 23
25 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 4 7,22 7,22 7,22 7,22 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,125 8, , ,9327 0,39 0,58 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 7,2 80 9,2 1,8 0,6 0,59 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA3 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 24
26 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 7 12,63 12,63 12,63 12,63 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,75 8, , ,3412 0,72 0,91 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 12,6 80 9,2 1,72 0,57 0,57 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA4 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 25
27 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA5 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 6 10,83 10,83 10,83 10,83 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,0 9, , ,1582 0,67 0,86 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 10,8 80 9,2 1,59 0,52 0,52 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA5 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 26
28 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUTA6 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 4 7,22 7,22 7,22 7,22 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x 16 1x 16 1x ,0 9, , ,1582 0,45 0,64 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 7,2 80 9,2 1,59 0,52 0,52 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUTA6 NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 27
29 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE SCAMBIO RETE-GRUPPO CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 147,6 253,44 253,44 253,44 253,44 0,84 1,00 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Scambio Rete- Gruppo NSX400 N 4 MicroL ,6-2,58 2,58 Q
30 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE GRUPPO ELETTROGENO CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 147,6 253,44 253,44 253,44 253,44 0,84 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE uni EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo R tot X tot ΔV cavo ΔV tot ΔV max prog 1x185 1x 95 1x 95-1,9459 1,816 1, ,816 0,33 0,33 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 253, ,16 3,61 3,41 3,41 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Gruppo Elettrogeno NSX400 F 4 MicroL ,6-2,58 2,58 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 29
31 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE SEZIONE EMERGENZA CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 147,6 253,44 253,44 253,44 253,44 0,84 1,00 SEZIONATORE Siglatura Modello I n [A] U imp [kv] I cm [ka cresta] I cw [ka eff] Coordin. interr. Monte [ka] S0.2.2 NSX400NA ,10 5,00 50,00 30
32 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QSCT CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 8 14,43 14,43 14,43 14,43 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x ,5 8,17 R tot 118,6105 (114,445 9) X tot 32,5242 (73,986) ΔV cavo 0,75 ΔV tot 0,94 (1,08) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 14,4 80 9,2 (3,61) 1,88 (1,69) 0,62 (0,61) 0,62 (0,61) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QSCt NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 31
33 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QCT CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 2,5 4,51 4,51 4,51 4,51 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 10 1x 10 1x 10-72,0 3,444 R tot 78,1105 (73,9459) X tot 27,7982 (69,26) ΔV cavo 0,15 ΔV tot 0,34 (0,48) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 4,5 60 9,2 (3,61) 2,79 (2,28) 0,96 (0,92) 0,95 (0,92) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QCt NSX160 N 4 TM-D ,4 0,4 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 32
34 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QK CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 35 1x 25 1x 25-36,0 5,481 R tot 42,1105 (37,9459) X tot 29,8352 (71,297) ΔV cavo 0,91 ΔV tot 1,1 (1,24) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 48, ,2 (3,61) 4,47 (2,86) 1,51 (1,37) 1,5 (1,37) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QK NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 33
35 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QM CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10 16,04 16,04 16,04 16,04 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-78,75 5,719 R tot 84,8605 (80,6959) X tot 30,0732 (71,535) ΔV cavo 0,64 ΔV tot 0,83 (0,97) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] ,2 (3,61) 2,57 (2,14) 0,88 (0,85) 0,87 (0,85) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QM NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 34
36 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QASC1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10 18,04 18,04 18,04 18,04 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-67,5 4,902 R tot 73,6105 (69,4459) X tot 29,2562 (70,718) ΔV cavo 0,56 ΔV tot 0,75 (0,89) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] ,2 (3,61) 2,92 (2,33) 1,01 (0,97) 1,01 (0,97) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QAsc1 NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 35
37 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QASC2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10 18,04 18,04 18,04 18,04 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-90,0 6,536 R tot 96,1105 (91,9459) X tot 30,8902 (72,352) ΔV cavo 0,75 ΔV tot 0,94 (1,08) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] ,2 (3,61) 2,29 (1,97) 0,77 (0,75) 0,77 (0,75) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QAsc2 NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 36
38 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QASC3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10 18,04 18,04 18,04 18,04 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x ,25 7,353 R tot 107,3605 (103,195 9) X tot 31,7072 (73,169) ΔV cavo 0,84 ΔV tot 1,03 (1,17) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] ,2 (3,61) 2,06 (1,83) 0,69 (0,68) 0,69 (0,68) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QAsc3 NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 37
39 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QSCI CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10 18,04 18,04 18,04 18,04 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 25 1x 25 1x 25-72,0 8,13 R tot 78,1105 (73,9459) X tot 32,4842 (73,946) ΔV cavo 0,6 ΔV tot 0,79 (0,93) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] ,2 (3,61) 2,73 (2,21) 0,95 (0,91) 0,95 (0,91) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QSCi NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 38
40 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QCA CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 22 39,69 39,69 39,69 39,69 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-56,25 4,085 R tot 62,3605 (58,1959) X tot 28,4392 (69,901) ΔV cavo 1,03 ΔV tot 1,22 (1,36) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 39,7 80 9,2 (3,61) 3,37 (2,54) 1,2 (1,13) 1,2 (1,13) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QCa NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 39
41 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QIE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 12 21,65 21,65 21,65 21,65 0,80 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-22,5 1,634 R tot 28,6105 (24,4459) X tot 25,9882 (67,45) ΔV cavo 0,22 ΔV tot 0,41 (0,55) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 21,7 80 9,2 (3,61) 5,97 (3,22) 2,65 (2,1) 2,62 (2,1) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QIE NSX160 N 4 TM-D ,64 0,64 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 40
42 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [Q0] QUADRO GENERALE QUPS CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 23,1 37,19 37,19 37,19 37,19 0,90 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 50 1x 35 1x 35-19,8 4,2845 R tot 25,9105 (21,7459) X tot 28,6387 (70,1005) ΔV cavo 0,42 ΔV tot 0,61 (0,75) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 37, ,2 (3,61) 5,98 (3,15) 2,46 (1,97) 2,43 (1,97) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QUPS NSX160 H 4 TM-D ,5 0,5 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 41
43 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS GENERALE UPS CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 23,1 37,19 37,19 37,19 37,19 0,90 0,70 INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Generale UPS NSX160 N 4 MicroL ,4 0,4 Q
44 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS Q1-S CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 6 9,63 9,63 9,63 9,63 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-61,875 4,4935 R tot 87,7855 (83,6209) X tot 33,1322 (74,594) ΔV cavo 0,3 ΔV tot 0,91 (1,05) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 9,6 80 5,98 (3,15) 2,46 (2,06) 0,81 (0,78) 0,8 (0,78) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q1-S C60 N 4 C ,16 0,16 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 43
45 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS Q2-S CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 6 9,63 9,63 9,63 9,63 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-73,125 5,3105 R tot 99,0355 (94,8709) X tot 33,9492 (75,411) ΔV cavo 0,36 ΔV tot 0,97 (1,11) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 9,6 80 5,98 (3,15) 2,21 (1,91) 0,72 (0,7) 0,71 (0,7) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q2-S C60 N 4 C ,16 0,16 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 44
46 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS Q3-S CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 10,8 17,32 17,32 17,32 17,32 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x ,5 8,17 R tot 138,4105 (134,245 9) X tot 36,8087 (78,2705) ΔV cavo 0,99 ΔV tot 1,6 (1,74) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 17,3 80 5,98 (3,15) 1,61 (1,49) 0,52 (0,51) 0,52 (0,51) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q3-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 45
47 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS Q4-S CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 7,2 11,55 11,55 11,55 11,55 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x ,0 9,804 R tot 160,9105 (156,745 9) X tot 38,4427 (79,9045) ΔV cavo 0,79 ΔV tot 1,4 (1,54) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 11,6 80 5,98 (3,15) 1,4 (1,31) 0,45 (0,44) 0,45 (0,44) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] Q4-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 46
48 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE CALCOLI E VERIFICHE QUADRO: LINEA: [QUPS] QUPS QA-S CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA P [kw] I b [A]/I nm [A] I R [A] I S [A] I T [A] cos ϕ b K utilizzo K contemp. η 3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,90 1,00 CAVO Siglatura Derivazione tipo conduttore Isolante Lungh. Posa 64-8 T emp. [ C] n supp. Resistività [ K m/w] ravv. dist. altri circuiti L F+N+PE multi EPR ravv. 1,0 K sicur. Sezione Conduttori [mm 2 ] fase neutro PE Prof. di Posa R cavo X cavo 1x 16 1x 16 1x 16-84,375 6,1275 R tot 110,2855 (106,120 9) X tot 34,7662 (76,228) ΔV cavo 0,21 ΔV tot 0,82 (0,96) ΔV max prog 4,0 I b [A] I z [A] I cc max inizio linea [ka] I cc max Fine linea [ka] I ccmin fine linea [ka] I cc Terra [ka] 4,8 80 5,98 (3,15) 2 (1,77) 0,65 (0,63) 0,64 (0,63) INTERRUTTORE Utenza Interruttore Poli Curva Sganciatore I n [A] I r [A] T r [s] I m [ka] I sd [ka] Siglatura T sd [s] I i [ka] I g [A] T g [s] Differenz. Classe I Δ n [A] T Δ n [s] QA-S C60 N 4 C ,25 0,25 Q VERIFICHE PROTEZIONI Sovraccarico massimo minimo Persone 47
49 CALCOLO E VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 48
50 SOMMARIO 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE 4. DATI INIZIALI 4.1 Densità annua di fulmini a terra. 4.2 Dati relativi alla struttura. 4.3 Dati relativi alle linee esterne. 4.4 Definizione e caratteristiche delle zone 5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI 6.1 Rischio R 1 di perdita di vite umane Calcolo del rischio R Analisi del rischio R 1 7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE 8. CONCLUSIONI 9. APPENDICI 10. ALLEGATI 49
51 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO Questo documento contiene: - la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine; - il progetto di massima delle misure di protezione da adottare ove necessarie. 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme CEI: - CEI EN : "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali" Marzo 2006; - CEI EN : "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio" Marzo 2006; - CEI EN : "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita" Marzo 2006; - CEI EN : "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture" Marzo 2006; - CEI 81-3 : "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei Comuni d'italia, in ordine alfabetico." Maggio 1999; 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE L 'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni. Pertanto, ai sensi dell'art. A della Norma CEI EN , le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 4. DATI INIZIALI 4.1 Densità annua di fulmini a terra Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densità annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nel comune di POTENZA in cui è ubicata la struttura vale : N t = 2,5 fulmini/km² anno 50
52 4.2 Dati relativi alla struttura Le dimensioni massime della struttura sono: A (m): 70 B (m): 80 H (m): 6 Hmax (m): 15 La destinazione d'uso prevalente della struttura è: scolastico In relazione anche alla sua destinazione d uso, la struttura può essere soggetta a : - perdita di vite umane - perdite economiche In accordo con la Norma CEI EN per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato : - rischio R1; Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente. L edificio che contiene la struttura da proteggere è già protetto con un LPS di Classe IV conforme alla Norma CEI EN L edificio ha copertura metallica e struttura portante metallica o in cemento armato con ferri d armatura continui. 4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche: - Linea di energia: LINEA MT - Linea di segnale: LINEA TELEFONICA Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'appendice Caratteristiche delle linee elettriche. 4.4 Definizione e caratteristiche delle zone Tenuto conto di: - compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; - eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico); - i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone; - le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti; sono state definite le seguenti zone: Z1: Struttura Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative 51
53 componenti sono riportate nell'appendice Caratteristiche delle Zone. 5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art.a.2. L'area di raccolta Am dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art.a.3. Le aree di raccolta Al e Ai di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella Norma CEI EN , art.a.4. I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all anno (N) sono riportati nell'appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi. I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'appendice Valori delle probabilità P per la struttura non protetta. 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI 6.1 Rischio R1: perdita di vite umane Calcolo del rischio R1 I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati. Z1: Struttura RB: 3,00E-06 Totale: 3,00E-06 Valore totale del rischio R1 per la struttura: 3,00E Analisi del rischio R1 Il rischio complessivo R1 = 3,00E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE Poiché il rischio complessivo R1 = 3,00E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05, non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 52
54 8. CONCLUSIONI Rischi che non superano il valore tollerabile: R1 SECONDO LA NORMA CEI EN LA STRUTTURA E' PROTETTA CONTRO LE FULMINAZIONI. In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche atmosferiche. 9. APPENDICI APPENDICE - Caratteristiche della struttura Dimensioni: A (m): 70 B (m): 80 H (m): 6 Hmax (m): 15 Coefficiente di posizione: isolata (Cd = 1) LPS installato: Livello IV Schermo esterno alla struttura: assente Densità di fulmini a terra (1/km² anno) Nt = 2,5 APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche Caratteristiche della linea: LINEA MT La linea ha caratteristiche uniformi lungo l intero percorso. Tipo di linea: energia - interrata con trasformatore MT/BT Lunghezza (m) Lc = 100 Resistività (ohm x m) ρ = 250 Coefficiente di posizione (Cd): in area con oggetti di altezza maggiore Coefficiente ambientale (Ce): suburbano (h <= 10 m) SPD ad arrivo linea: livello IV (Pspd = 0,03) Caratteristiche della linea: LINEA TELEFONICA La linea ha caratteristiche uniformi lungo l intero percorso. Tipo di linea: segnale - interrata Lunghezza (m) Lc = 100 Resistività (ohm x m) ρ = 250 Coefficiente di posizione (Cd): in area con oggetti di altezza maggiore Coefficiente ambientale (Ce): suburbano (h <= 10 m) SPD ad arrivo linea: livello IV (Pspd = 0,03) APPENDICE - Caratteristiche delle Zone Caratteristiche della zona: Struttura Tipo di zona: interna 53
SOMMARIO 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE 4. DATI INIZIALI 4.1 Densità annua di fulmini a terra. 4.2 Dati relativi alla struttura.
BIO Engineering Verifica scariche atmosferiche
COMUNE DI SCANDICCI. 7.2 - Calcoli Esecutivi Impianti Elettrici. SCANDICCI CENTRO Srl
COMUNE DI SCANDICCI SCANDICCI CENTRO Srl Project Financing Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce Firenze S.M.N. - Scandicci PROGETTO ESECUTIVO 7.2 - Calcoli Esecutivi Impianti Elettrici 22.09.2009
CAPITOLO I RELAZIONE TECNICA
CAPITOLO I RELAZIONE TECNICA 1. PREMESSA...2 2. DATI DI PROGETTO...2 2.1. DATI DI CARATTERE GENERALE...2 2.2. DATI RELATIVI ALL IMPIANTO ELETTRICO...2 3. LINEE GUIDA PROGETTUALI...3 3.1. GENERALITA...3
SALVATRONDA 08.09.2010 Redattore Telefono Fax e-mail Indice SALVATRONDA Copertina progetto 1 Indice 2 Locale 1 Lampade (planimetria) 3 Risultati illuminotecnici 4 Rendering 3D 5 Superfici locale Superficie
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Committente: Committente: Loretelli Daniela Descrizione struttura: Ampliamento capannone Indirizzo:
4.2 Dati relativi alla struttura Dati relativi alla linee esterne Definizione e caratteristiche delle zone...
INDICE 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO... 3 2. RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE... 3 4. DATI INIZIALI... 4 4.1 Densità annua di fulmini a terra... 4 4.2 Dati relativi
EIER03. Comune di Latina PROGETTO ESECUTIVO DISCIPLINA. PROGETTO ESECUTIVO Straordinaria manutenzione presso la scuola di via Pasubio
STUDIO TECNICO MARZOCCA Ing. Battisti Ing. Coacci Ing. Malatesta
INDICE 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO... 2 2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO... 2 3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE... 2 4. DATI INIZIALI... 3 4.1 Densità annua di fulmini a terra... 3 4.2 Dati
RELAZIONE TECNICA di verifica Protezione contro i fulmini ai sensi Norma CEI EN Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione
RELAZIONE TECNICA di verifica Protezione contro i fulmini ai sensi Norma CEI EN 62305-2 Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Progettisti incaricati: via Meuccio Ruini, 6-42124 reggio
RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione. Progettista :
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Progettista : Ing. Gianluca Acciaresi Via G. Flaiani n. 88A 63900 Fermo Committente: Committente:
Comune di Portovenere, Prot. n del in arrivo, Cat. 10 Cl. 10
Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio scelta delle misure di protezione Dati del progettista: Professionista: Ing. Lorenzo Cappia Ragione sociale: Studio Tecnico K Indirizzo:
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. Realizzazione 1 Lotto ex Scuola di Ghiaie Via Principe Umberto Bonate Sopra (BG)
Via Milano, 12/B 24040 Bonate Sopra (BG) TEL 035/6010028 FAX 035/992035 Web: www.cs-progetti.it @mail: studio@cs-progetti.it - per. ind. Claudio Boschini - per. ind. Simone Plebani - PROTEZIONE CONTRO

References: in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine
in fine