Source: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-19650
Timestamp: 2020-04-07 17:45:19+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1992-19650
Documento BOE-A-1992-19650
Orden de 21 de julio de 1992 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, referente a almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
«BOE» núm. 195, de 14 de agosto de 1992, páginas 28629 a 28635 (7 págs.)
BOE-A-1992-19650
https://www.boe.es/eli/es/o/1992/07/21/(2)
El Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, faculta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para dictar las Instrucciones Técnicas Complementarias a las que hayan de ajustarse las correspondientes instalaciones.
El almacenamiento de botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión está regulado por la norma 9, incluida en la Instrucción Técnica MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión que fue aprobada por Orden de 1 de septiembre de 1982.
El tiempo transcurrido hace necesario una reordenación de estos almacenamientos adaptándolos a las nuevas exigencias que la realidad ha puesto de manifiesto, fundamentalmente por razones de seguridad.
Por otra parte la índole de la materia tratada aconseja incluir estos almacenamientos en una Instrucción Técnica del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos.
Primero. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005, <Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a presión>, del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, aprobado por Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, a que se refiere el anexo de la presente Orden.
Segundo. La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.
Tercero. Independientemente de las referencias a normas que contiene esta Instrucción, así como las características de los productos, se aceptarán por la Administración competente, los utensilios y materiales legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros de la CEE, conforme a normas, reglamentaciones técnicas o procedimientos de fabricación que permitan alcanzar niveles de seguridad equivalentes a los definidos por esta Instrucción Técnica.
Cuarto. La Dirección General de Política Tecnológica actualizará periódicamente, mediante la Resolución pertinente, el apéndice II del anexo de esta Orden de acuerdo con la evolución de la técnica, siempre y cuando las normas en él contenidas hayan sido revisadas, anuladas o se incorporen al mismo nuevas normas.
Primera. Las instalaciones existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Instrucción, o que estuviesen en trámite de autorización en dicha fecha, tendrán un plazo de tres años para adaptarse a lo prescrito en la misma.
El plazo indicado se contará a partir de la fecha de publicación de la presente Orden en el <Boletín Oficial del Estado>. Una vez finalizados los trabajos de adaptación el titular notificará su ejecución a la Administración competente donde radique el almacenamiento.
Segunda. No obstante lo dispuesto en la disposición transitoria primera, los titulares de las instalaciones existentes o en trámite de autorización en la fecha de entrada en vigor de esta Orden, que no puedan cumplir alguna de las prescripciones establecidas en la Instrucción Técnica Complementaria anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 668/1980, presentará para su autorización el correspondiente proyecto, suscrito por Técnico titulado competente, en el que se especifiquen las medidas sustitutorias que se proponen, teniendo en cuenta el riesgo que presentan las instalaciones actuales para las personas y los bienes. La presentación del proyecto se efectuará dentro de los plazos previstos en la disposición transitoria primera, a la Administración competente.
Tercera. En las instalaciones existentes o en trámite de autorización en la fecha de entrada en vigor de esta Orden, la periodicidad establecida en la Instrucción Técnica Complementaria anexa, para el certificado de conformidad, inspecciones y pruebas se contará a partir de la fecha de autorización de puesta en servicio o, en su caso, desde la fecha de la última prueba oficial efectuada con posterioridad a la puesta en servicio de la instalación.
Con independencia de lo establecido en la presente disposición, para aquellos almacenamientos de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, que estén incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales, también le será de aplicación lo dispuesto en el mismo.
Queda derogada la norma 9 del anexo 2, incluido en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7, del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobada por Orden de 1 de septiembre de 1982.
Madrid, 21 de julio de 1992.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-005 <Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión>, del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
3. Categorías de los almacenes.
4. Autorizaciones administrativas.
4.1 Inscripción provisional.
4.2 Proyecto.
4.3 Categorías 1 y 2.
4.4 Certificado de conformidad.
5.2 Específicas por clase.
5.3 Medidas correctoras.
7. Utilización.
ALMACENAMIENTO Y UTILIZACION DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESION
Esta norma se aplicará al almacenamiento de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o posterior utilización, ya sea en botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías.
La presente norma no será de aplicación a los almacenes ubicados en las plantas de fabricación, preparación, gasificación y/o envasado, ni a los almacenes de gases que posean normativa específica.
Asimismo no será de aplicación a los recipientes en utilización, o reserva, imprescindibles para la continuidad ininterrumpida del servicio.
2.1 Botellas y botellones. Se entienden como tales los definidos en la ITC-MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. En este documento se hará referencia a los mismos bajo el término genérico de botellas.
2.2 Bloques y baterías. Se entienden como tales los definidos en el TPC.
2.3 Area de almacenamiento. La que incluye dentro de sus lindes las botellas.
2.3.1 Area cerrada. La limitada por paredes como mínimo de RF-180 (UNE 23093) con una altura mínima de 2,5 metros, cubierta por techo no combustible (clase MO según norma UNE 23727) y dotada de una puerta, como mínimo, de RF-30 (UNE 23093). Esta área puede estar ubicada dentro de un local destinado a otras actividades.
2.3.2 Area abierta. La cubierta con simple techado para protección de la intemperie o dotada como máximo de un muro en un solo lado.
2.3.3 Area semiabierta. La cubierta con simple techado, cerrada con paredes en un 75 por 100 como máximo de su perímetro y abierta en uno de sus lados como mínimo.
Aquella que cumpliendo con las condiciones de área abierta está situada en el interior de un local destinado a otras actividades.
2.4 Distancias de seguridad:
2.4.1 En área cerrada. Se entiende como tal la distancia mínima existente entre el exterior del muro y el límite de vía pública, el límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión.
2.4.2 En área abierta. Se entiende como tal la distancia mínima existente entre las botellas llenas y el límite de vía pública, el límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión.
2.4.3 En área semiabierta. Las zonas de la misma limitada por muros cumplirán con las distancias prescritas para áreas cerradas, y las zonas abiertas cumplirán con las distancias indicadas para áreas abiertas.
2.5 Resistencia al fuego de elementos constructivos. Se atendrá a lo que prescriba la vigente normativa de edificación.
2.6 Zona de protección. Es el espacio mínimo libre de cualquier elemento, excepto aire, que envuelve a las botellas almacenadas, protegiendo en caso de fuga la posible formación de una atmósfera peligrosa fuera de los límites de dicho espacio.
Categorías de los almacenes
Categoría del alma / Gases / Kilogramos (+) / Nm 3 (+)
1 Inflamables. - Hasta 50.
Oxidantes e inertes. - Hasta 200.
Hasta 150. -
2 Inflamables. - Más de 50 hasta 175.
Oxidantes e inertes. - Más de 200 hasta 700.
Amoniaco. De 150 hasta 400. -
Otros tóxicos. Hasta 65. -
Corrosivos. Hasta 65. -
3 Inflamables. - Más de 175 hasta 600.
Oxidantes e inertes. - Más de 700 hasta 2.400.
Amoniaco. Más de 400 hasta 1.000. -
Otros tóxicos. Más de 65 hasta 130.
Corrosivos. Más de 65 hasta 130. -
4 Inflamables. - Más de 600 hasta 2.000.
Oxidantes e inertes. - Más de 2.400 hasta 8.000.
Amoniaco. Más de 1.000 hasta 2.500. -
Otros tóxicos. Más de 130 hasta 650. -
Corrosivos. Más de 130 hasta 650. -
5 Inflamables. - Mayor de 2.000.
Oxidantes e inertes. - Mayor de 8.000.
Amoniaco. Mayor de 2.500. -
Otros tóxicos. Mayor de 650. -
Corrosivos. Mayor de 650. -
(+) Ver apéndice I para equivalencias entre Nm 3 y kilogramo de los gases más usuales.
En caso de que un gas pudiera clasificarse bajo varios riesgos (tóxico, corrosivo, inflamable, etc.) en base a la ITC-MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión, se aplicará el criterio más restrictivo.
Dos zonas de un mismo local se considerarán almacenes independientes de diferente categoría, si guardan entre sí las distancias de seguridad correspondientes a cada una de ellas.
A efecto de clasificación de mezclas de gases inflamables, tóxicos, corrosivos, etc., el volumen o peso a considerar por recipiente será el resultado del producto de la cantidad total de mezcla del recipiente multiplicado por el tanto por uno de la suma de sus componentes inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.
4.1 Inscripción provisional. La inscripción provisional y la autorización de puesta en servicio de la instalación, ampliación, modificación o traslado de almacenamientos de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión se regirán por lo dispuesto en el artículo 3. del Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, modificado por el Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre.
4.2.1 El proyecto a que hace referencia el apartado 1 del artículo 3. del Real Decreto 668/1980, modificado por el Real Decreto 3485/1983, comprenderá como mínimo los siguienes documentos:
a) Memoria técnica en la que conste:
Características del almacén y de la botellas, describiendo sus capacidades, dimensiones y productos almacenados.
b) Planos que incluirán, al menos, los siguientes:
d) Instrucciones para servicio, mantenimiento y seguridad del almacenamiento.
4.2.2 En los casos de ampliación, modificación o traslado el proyecto se referirá a lo ampliado, modificado o trasladado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado. Los documentos mínimos del proyecto enunciados en el punto anterior podrán disminuirse y simplificarse proporcionalmente al objeto del proyecto sin detrimento de la seguridad.
4.3 Categorías 1 y 2. Para los almacenamientos de las categorías 1 y 2 el proyecto, que se cita en el punto anterior, podrá sustituirse por un escrito firmado por el titular del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar los productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, debiendo, en todo caso, cumplirse lo establecido en la presente ITC.
4.4 Certificado de conformidad. De acuerdo con el artículo 6. del Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, independientemente de las demás pruebas, inspecciones y ensayos establecidos en esta ITC, los titulares de los almacenamientos de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión deberán obtener cada cinco años, contados a partir de la fecha de la autorización de puesta en servicio, certificado de una de las Entidades de Inspección y Control Reglamentario previstas en el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, expresivo de la conformidad de las instalaciones con los preceptos de esta Instrucción Técnica Complementaria o, en su caso, con las medidas sustitutorias autorizadas.
5. Características de los almacenes
5.1.1 Emplazamiento y construcción. Estará prohibida su ubicación en locales subterráneos o en lugares con comunicación directa con sótanos, excepto cuando se trate únicamente de botellas de aire comprimido, así como en huecos de escaleras y de ascensores, pasillos, túneles, bajo escaleras exteriores, en vías de escape especialmente señalizadas y en aparcamientos.
Los semisótanos deberán cumplir los requisitos, en cuanto a ventilación, estipulados en el apartado 5.1.2.
5.1.2 Ventilación. Para las áreas de almacenamiento cerradas la ventilación será suficiente y permanente, para lo cual se deberá disponer de aberturas o huecos con comunicación directa al exterior, distribuidos convenientemente en zonas altas y bajas. La superficie total de éstos no deberá ser inferior a 1/18 de la superficie total del suelo del área de almacenamiento.
Esta condición no será necesaria cuando se trate únicamente de almacenamiento de botellas de aire comprimido.
5.1.3 Instalación eléctrica. Se atendrá a lo previsto en los vigentes Reglamentos Electrotécnicos.
5.1.4 Protección contra incendios.
Los almacenamientos estarán provistos como mínimo de los equipos de lucha contra incendios que se indican para cada categoría.
5.1.5 Protección personal. Se recomienda para la manipulación de botellas el uso de calzado de seguridad y guantes adecuados.
5.1.6 Medidas complementarias. Para su debido almacenamiento, se identificará el contenido de las botellas.
Se evitará todo tipo de agresión mecánica que pueda dañar a las botellas y no se permitirá que choquen entre sí ni contra superficies duras.
Las botellas se almacerán siempre en posición vertical, y debidamente protegidas para evitar su caída, excepto cuando estén contenidas en algún tipo de bloques, contenedores, baterías o estructuras adecuadas.
Las botellas almacenadas, incluso las vacías, se mantendrán siempre con las válvulas cerradas y provistas de una caperuza o protector, caso de ser preceptivo su uso. En los restantes casos las válvulas deberán quedar al abrigo de posibles golpes o impactos.
Las zonas de almacenamiento de botellas deben tener indicados los tipos de gases almacenados, de acuerdo con la clasificación que establece la ITC-MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión, así como la prohibición de fumar o encender fuegos.
En todo almacén o en sus proximidades será preceptivo el disponer de suministro de agua corriente.
Está prohibido fumar o usar llamas abiertas en las áreas de almacenamiento. La temperatura de las áreas de almacenamiento no excedera de 50 C.
5.2 Específicas por categoría.
5.2.1 Categoría 1.
5.2.1.1 Utilización. El área de almacenamiento podrá albergar en su interior otras actividades, siempre que no afecten a la seguridad de las botellas.
5.2.1.2 Emplazamiento y construcción. En almacenes en área abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y corrosivos) siempre que entre las botellas de los inflamables y la del resto de los gases exista una distancia de 6 metros, como mínimo, o bien estén separadas por un muro de RF-30 de 2 metros de altura que sobrepase en proyección horizontal 0,5 metros a las botellas almacenadas (figura 1).
Almacenes en área cerrada. Estarán dotados de Muros de RF-180, como mínimo.
Almacenes en área abierta.
Dispondrán de una zona de protección de 1 metro en proyección horizontal a partir del pie de los recipientes y 2 metros en proyección vertical para gases más ligeros que el aire y de 1 metro para gases más densos que el aire medidos desde el punto más alto donde sea previsible una posible fuga (figura 2).
Esta zona de protección no será exigible si el almacén está separado de la vía pública, del límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o de toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión, por un muro sin huecos de RF-180, como mínimo, y 2 metros de altura.
5.2.1.3 Equipo de lucha contra incendios. En el área de almacenamiento se dispondrá de agente extintor compatible con los gases almacenados con un mínimo de dos extintores, cada uno con una eficacia mínima de 89B (según UNE 23110). Se situarán en lugares fácilmente accesibles desde el área de almacenamiento.
5.2.2 Categoría 2.
5.2.2.1 Utilización. El área de almacenamiento podrá albergar en su interior otras actividades, siempre que no afecten a la seguridad de las botellas.
5.2.2.2 Emplazamiento y construcción. En almacenes en área abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y corrosivos) siempre que entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases exista una distancia de 6 metros, como mínimo, o bien estén separadas por un muro de RF-30 de 2 metros de altura que sobrepase en proyección horizontal 0,5 metros a las botellas almacenadas (figura 1).
Almacenes en área cerrada. Si en el almacén existen botellas de gases inflamables, oxidantes o inertes, se observarán en proyección horizonal las distancias siguientes:
Dos metros a vía pública.
Tres metros a edificios habitados o a terceros.
Tres metros a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión.
Cinco metros a vía pública, a edificios habitados u ocupados por terceros o a toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión.
Almacenes en área abierta. Si en el almacén existen botellas de gases inflamables, oxidantes e inertes, se observarán en proyección horizontal las distancias siguientes:
Cuatro metros a vía pública.
Seis metros a edificios habitados o a terceros.
Seis metros a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión.
Cinco metros a vía pública.
Para gases inflamables, oxidantes e inertes, la distancia a vía pública, edificios habitados o a terceros y a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión no será exigible, si están separados por muros continuos sin huecos de RF-180, altura 2 metros y prolongados 2 metros en proyección horizontal para sus dos extremos (figura 3).
5.2.2.3 Equipo de lucha contra incendios. En el área de almacenamiento se dispondrá de agente extintor compatible con los gases almacenados, con un mínimo de tres extintores, cada uno con una eficacia mínima de 89B (según UNE 23110).
Se situarán en lugares fácilmente accesibles desde el área de almacenamiento.
5.2.3 Categoría 3.
5.2.3.1 Utilización. El área de almacenamiento no podrá albergar en su interior otra actividad distinta de la de almacenamiento de botellas.
5.2.3.2 Emplazamiento y construcción.
En almacenes en áreas abiertas o cerradas se podrán almacenar botellas
llenas de gases inflamables y otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y corrosivos), siempre que entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases exista una distancia de 6 metros como mínimo o bien estén separadas por un muro de RF-60 de 2 metros de altura que sobrepase en proyección horizontal 1 metro a las botellas almacenadas (figura 1).
Este muro para almacenes en área cerrada debe estar adosado por un extremo a una pared del local y por el otro sobrepasar 1 metro la zona de las botellas.
Para almacenes en área abierta dicho muro sobrepasará, por ambos lados, 1 metro la zona de ubicación de las botellas (figura 1).
Almacenes en área cerrada. Si en el almacén existen botellas de gases inflamables, oxidantes e inertes, se observarán en proyección horizontal las distancias siguientes:
Tres metros a vía pública.
Seis metros a actividades clasificadas con riesgo de incendio y explosión.
Para gases inflamables, oxidantes e inertes las distincias a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión no serán exigibles, si los muros son continuos sin huecos.
Este tipo de almacenamiento tendrá una altura mínima de 3 metros y estará dotado de, al menos, una puerta con dispositivo antipánico y RF-30.
Seis metros a vía pública.
Ocho metros a edificios habitados o a terceros.
Ocho metros a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión.
Si en el almacén existen botellas de amoniaco, otros tóxicos o corrosivos en la cantidades fijadas en esta categoría:
Diez metros a edificios habitados o a terceros.
Para gases inflamables, oxidantes e inertes la distancia a instalaciones clasificadas de riesgo de incendio y explosión, no será exigible, si los muros son continuos sin huecos de RF-180, altura 2 metros y prolongados 2 metros en proyección horizontal por sus dos extremos (figura 3).
Los almacenes de gases se protegerán con una cerca de altura mínima 2 metros que circunde todo el perímetro, dotada de, al menos, una puerta. La puerta y la cerca serán metálicas.
5.2.3.3 Equipo de lucha contra incendios. En el área de almacenamiento se dispondrá de agente extintor compatible con los gases almacenados, con un mínimo de cuatro extintores, cada uno con una eficacia mínima de 89B (según UNE 23110). Se situarán en lugares fácilmente accesibles.
5.2.4 Categoría 4.
5.2.4.1 Utilización. El área de almacenamiento no podrá albergar en su interior otra actividad distinta del almacenamiento de botellas.
5.2.4.2 Emplazamiento y construcción. En esta clase no se admitirán almacenamientos en área semiabierta en el interior de locales.
En almacenes en área abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y de otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y corrosivos), siempre que entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases exista una distancia de 6 metros como mínimo, o bien estén separadas por un muro de RF-60 de 2 metros de altura que sobrepase en proyección horizontal 1,5 metros a las botellas almacenadas (figura 1).
Este muro para almacenes en área cerrada debe estar adosado por un extremo a una pared del local y por el otro sobrepasar 1,5 metros la zona de las botellas. Para almacenes en área abierta, dicho muro sobrepasará por ambos lados 1,5 metros la zona de ubicación de las botellas (figura 1).
Almacenes en área cerrada. Si en el almacén existen botellas de gases inflamables, oxidantes e inertes se observarán en proyección horizontal las distancias siguientes:
Dos metros a servicios internos del almacén.
Almacenes en área abierta. Si en el almacén existen botellas de gases inflamables, oxidantes e inertes se observarán en proyección horizontal las distancias siguientes:
Ocho metros a vía pública.
Diez metros a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión.
Quince metros a edificios habitados o a terceros.
Para gases inflamables, oxidantes e inertes la distancia a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión no será exigible, si están separados por muros continuos sin huecos de RF-180, altura 2 metros y prolongados 2 metros en proyección horizontal por sus dos extremos (figura 3).
5.2.4.3 Equipo de lucha contra incendios. En el área de almacenamiento se dispondrá de agente extintor compatible con los gases almacenados, con un mínimo de cinco extintores, cada uno, con una eficacia mínima de 144B y además se instalarán como mínimo 2 Bocas de Incendios Equipadas (BIE).
La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 kilogramos/centímetro cuadrado (344 Kpa).
Las BIE serán como mínimo de 25 milímetros de diámetro.
5.2.5 Categoría 5.
5.2.5.1 Utilización. El área de almacenamiento no podrá albergar en su interior otra actividad distinta del almacenamiento de botellas.
5.2.5.2 Emplazamiento y construcción. En esta categoría no se admitirán almacenamientos en área semiabierta en el interior de locales.
En almacenes en área abierta o cerrada se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y de otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos y corrosivos) siempre que entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases exista una distancia de 6 metros como mínimo, o bien estén separadas por un muro de RF-60 de 2 metros de altura que sobrepase en proyección horizontal 2 metros a las botellas almacenadas (figura 1).
Este muro para almacenes en área cerrada debe estar adosado por un extremo a una pared del local y por el otro sobrepasar 2 metros la zona de las botellas. Para almacenes en área abierta dicho muro sobrepasará, por ambos lados 2 metros la zona de ubicación de las botellas (figura 1).
Seis metros a servicios internos del almacén.
Veinte metros a edificios habitados o a terceros.
Este tipo de almacenamiento tendrá una altura mínima de 3 metros y estará dotado de, al menos, dos puertas con dispositivo antipánico y RF-30, si es posible en situación opuesta.
Diez metros a vía pública.
Quince metros a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión.
Si en el almacén existen botellas de amoniaco, otros tóxicos o corrsivos en las cantidades fijadas en esta categoría:
Para gases inflamables, oxidantes e inertes la distancia a actividades clasificadas de riesgo de incendio y explosión, no será exigible, si los muros son continuos de RF-180, altura 2 metros y prolongados 2 metros en proyección horizontal por sus dos extremos (figura 3).
Los almacenes de gases se protegerán con una cerca de altura mínima 2 metros que circunde todo el perímetro, dotada de, al menos, dos puertas, si es posible en situación opuesta.
Las puertas y la cerca serán metálicas.
5.2.5.3 Equipo de lucha contra incendios. En el área de almacenamiento se dispondrá de una eficacia de extinción de 288B por cada 1.000 Nm con un mínimo de cinco extintores, cada uno de una eficacia mínima de 144B. El agente extintor será compatible con los gases almacenados.
Además, se instalarán Bocas de Incencios Equipadas (BIE) cuyo número se calculará en base a la siguiente fórmula:
redondeándose en exceso, siendo Q el número de Nm 3 de gas combustible almacenado.
La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 Kg/cm (344 Kpa).
5.3.1 Para gases inflamables, oxidantes e inertes. Los condicionantes prescritos para cada categoría podrán reducirse a los de la categoría inmediatamente inferior, siempre que se apliquen dos medidas correctoras del nivel 1 o una medida del nivel 2, excepto el paso de la categoría 3 a la 2, que no será posible si el almacén está ubicado en un edificio de viviendas o de uso por terceros.
a) Muro cortafuegos de RF-240 según norma UNE 23093.
b) Sistema fijo de agua pulverizada con accionamiento manual según normas UNE 23500 a UNE 23507.
c) Brigada contra incendios propia con formación y prácticas demostrables.
d) Sistemas de agua de D. C. I. (red, reserva y medios de bombeo) con capacidad 1,5 veces la de diseño obligado.
e) Tener red de D. C. I. las instalaciones que no estén obligadas. Dicha red deberá ser capaz de aportar como mínimo un caudal de 20 m /h de agua.
f) Normas actualizadas y detalladas sobre procedimientos de operación y seguridad, comunicadas por escrito, de obligado cumplimiento, a los operarios en relación con la operación y el mantenimiento.
g) Fichero debidamente señalizado de productos incluyendo riesgos e instrucciones, situado en zona segura (y disponible para bomberos y el personal de la planta), mantenido al día. El fichero incluirá un plano de planta que identifique los almacenamientos y los medios de lucha contra incendios. La existencia y localización de dicho fichero deberá ser comunicado fehacientemente a los bomberos.
h) Disponer de BIE en número suficiente para que cada punto de la zona de riesgo esté cubierto por dos BIE, que además estén ubicadas convenientemente para actuar de forma alternativa en caso de siniestro que pueda afectar a una de ellas.
i) Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse debidamente justificadas y autorizadas por la Administración competente.
a) Sistema fijo contra incendios con detención y accionamiento automático según normas UNE 23501 a UNE 23507.
b) Muros cortafuegos de RF-360 y cubiertas de material no combustible.
c) Vigilancia permanente
d) Las instalaciones que no estén obligadas, tener red D. C. I. con bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de 1 1/2 horas con caudal mínimo de 50 m /h.
e) Otras de eficacia equivalente que puedan proponerse debidamente justificadas y autorizadas por la Administración competente.
6.1 Transporte. Se atendrá a lo dispuesto en el vigente Reglamento sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC) y normativa complementaria, así como en el vigente Reglamento de Carga y Control de la Cantidad Cargada.
7. Utilización
Antes de poner en servicio cualquier botella deberá eliminarse todo lo que dificulte su identificacion y se leerán las etiquetas y marcas existentes en aquélla.
Los acoplamientos para la conexión del regulador a la válvula de la botella deben ser los reglamentados en la ITC-MIE-AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión.
Las botellas no se situarán, para su uso, en lugares confinados y, en general, en todos aquellos donde no exista una ventilación adecuada.
En los procesos de combustión en los que se empleen gases inflamables y/o comburentes debe acoplarse, como mínimo, a la salida de cada manorreductor un sistema antirretroceso de llama adecuado a la instalación.
El gas contenido en la botella se utilizará siempre a través de un medio de regulación de presión adecuado.
Los reguladores, medidores, mangueras y otros aparatos destinados a usarse con un gas en particular o un grupo de gases no deben ser empleados en botellas conteniendo otros gases.
Después de conectar el regulador, y antes de abrir la válvula de la botella, se comprobará que el tornillo de regulación del manorreductor está completamente aflojado. Esta precaución debe, asimismo, tenerse en cuenta en las interrupciones de trabajo o en el cambio de botella.
Está prohibido, al interrumpir el trabajo de soldadura o corte con llama, colgar el soplete de la botella, así como calentar la botella con éste. No debe ponerse en contacto el portaelectrodos o la pinza de masa de un equipo de soldadura eléctrica con la pared de la botella, ni debe cebarse el arco en ella.
Se evitará todo contacto de botellas, válvulas, reguladores, mangueras e instalaciones anexas con aceites, grasas y otros productos combustibles, ya que los aceites y ciertos gases, como el oxígeno, protóxido de nitrógeno, etc., pueden combinarse, dando lugar a una violenta explosión.
Antes de desconectar el dispositivo de regulación de las botellas se cerrará su válvula y se eliminará la presión del dispositivo de regulación. Tan pronto la botella esté vacía se cerrará la válvula y se colocará el protector de la misma.
Antes de devolver las botellas vacías se tomarán medidas que aseguren que la válvula está cerrada y que se ha fijado convenientemente el protector.
No se cambiarán ni se quitará cualquier marca, etiqueta o calcomanía empleada para la identificación del contenido de la botella y que haya sido colocada por el proveedor del gas.
El personal encargado del manejo de gases tóxicos y/o corrosivos dispondrá de máscaras respiratorias dotadas con filtro específico y/o aparatos autónomos o semiautónomos de respiración. Los equipos se situarán fuera del área contaminable, en lugares próximos y fácilmente accesibles.
Comportamiento ante un incendio en un local en el que existan
La elevada temperatura que adquiere una botella en contacto directo con un foco de calor produce en ella un considerable aumento de presión, que puede provocar la explosión de la misma.
Siempre que resulte posible deben desalojarse las botellas del lugar del incendio, y si al hacerlo se notara que éstas se han calentado, deben enfriarse con un fuerte chorro de agua, a fin de evitar que aumente su presión. En este caso, avisar al suministrador.
Tabla de equivalencias entre Nm 3 y Kg
Oxígeno: 1 Nm 3 = 1,42 Kg.
1 Nm 3 = 1,25 Kg.
Argón: 1 Nm 3 = 1,78 Kg.
Acetileno: 1 Nm 3 = 1,17 Kg.
Aire: 1 Nm 3 = 1,29 Kg.
Hidrógeno: 1 Nm 3 = 0,09 Kg.
Anhídrido carbónico: 1 Nm 3 = 1,97 Kg.
Protóxido de nitrógeno: 1 Nm 3 = 1,98 Kg.
Amoniaco: 1 Nm 3 = 0,77 Kg.
Anhídrido sulfuroso: 1 Nm 3 = 2,92 Kg.
Etileno: 1 Nm 3 = 1,26 Kg.
Helio: 1 Nm 3 = 0,18 Kg.
Metano: 1 Nm 3 = 0,76 Kg.
Monóxido de carbono: 1 Nm 3 = 1,25 Kg.
R-12: 1 Nm 3 = 5,51 Kg.
1 Nm 3 = 3,95 Kg.
Oxido etileno: 1 Nm 3 = 1,83 Kg (+).
Bases medida: a 0 grados C y 760 mm Hg.
(+) Referido a 20 grados C y 760 mm Hg (punto ebullición 10,7 grados C).
Relación de normas de obligado cumplimiento que se citan en esta
UNE 23 093-1981. Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la construcción.
UNE 23 110-1975, parte 1. Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios.
UNE 23 110-1990, parte 1, 1M. Lucha contra incendios.
Extintores portátiles contra incendios.
UNE 23 110-1980, parte 2.
UNE 23 110-1986, parte 3.
Extintores portátiles de incendios. Tercera parte.
UNE 23 110-1984, parte 4.
Extintores portátiles de incendios. Parte 4: Cargas y hogares mínimos exigibles.
UNE 23 110-1985, parte 5. Extintores portátiles de incendios. Parte 5: Especificaciones y ensayos complementarios.
UNE 23 500-1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
UNE 23 501-1988. Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades.
UNE 23 502-1986. Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema.
UNE 23 503-1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones.
UNE 23 504-1986. Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción.
UNE 23 505-1986.
UNE 23 506-1989. Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y cálculos hidráulicos.
UNE 23 507-1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.
Fecha de disposición: 21/07/1992
Fecha de publicación: 14/08/1992
Entrada en vigor: a los 6 meses a partir del 14 de agosto de 1992.
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 265, de 4 de noviembre de 1992 (Ref. BOE-A-1992-24417).
DEROGA la norma 9 del Anexo 2 de la Instrucción aprobada por Orden de 1 de septiembre de 1982 (Ref. BOE-A-1982-29442).
DE CONFORMIDAD con el Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-1980-7696).
Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1984-4315).
Reglamento aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril (Ref. BOE-A-1979-13414).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto