Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-18-marzo-2016-ministerio-de-industria-energia-y-turismo-6695057
Timestamp: 2016-09-26 05:20:35+00:00

Document:
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados por Nobel International EAD
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados por Nobel International EAD	Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados por Nobel International EAD Mis Leyes
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados por Nobel International EAD Estado	:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo	Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de renovación de Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:Titular: Nobel International EAD.Domicilia Social: 48 Vitosha Elin Pelin 2100 Sofía - Bulgaria.Fabricante: Nobel International EAD.Lugar de fabricación: Bulgaria.De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y de la fecha de Resolución que se relaciona a continuación:ModeloContraseñaFecha ResoluciónAelios CuS 2000NPS _ 921426/03/2014Aelios CuS 2600NPS _ 931426/03/2014Aelios CuS 1500NPS _ 941426/03/2014Aelios CuB 1500NPS _ 951426/03/2014Aelios CuB 2000NPS _ 961426/03/2014Aelios CuB 2600NPS _ 971426/03/2014Aelios ALS 1500NPS _ 981426/03/2014Aelios ALS 2000NPS _ 991426/03/2014Aelios ALS 2600NPS _ 1001426/03/2014Aelios ALB 1500NPS _ 1011426/03/2014Aelios ALB 2000NPS _ 1021426/03/2014Aelios ALB 2600NPS _ 1031426/03/2014Conforme a los ensayos emitidos por:LaboratorioClaveDemokritos.4085DQ1, 4077DE1, 4079DE1, 4087DQ1, 4081DE1, 4083DE1,4086DQ1, 4080DE1, 4082DE1, 4084dQ1,4076DE1, 4078DE1LaboratorioClaveDemokritos.4085DQ1, 4077DE1, 4079DE1, 4087DQ1, 4081DE1, 4083DE1,4086DQ1, 4080DE1, 4082DE1, 4084DQ1,4076DE1, 4078DE1LaboratorioClaveDemokritos.4085DQ1, 4077DE1, 4079DE1, 4087DQ1, 4081DE1, 4083DE1,4086DQ1, 4080DE1, 4082DE1, 4084DQ1,4076DE1, 4078DE1LaboratorioClaveDemokritos4085DQ1, 4077DE1, 4079DE1, 4087DQ1, 4081DE1, 4083DE1,4086DQ1, 4080DE1, 4082DE1, 4084DQ1,4076DE1, 4078DE1Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:ModeloContraseñaAelios CuS 2000NPS - 12916Aelios CuS 2600NPS - 13016Aelios CuS 1500NPS - 13116Aelios CuB 1500NPS - 13216Aelios CuB 2000NPS - 13316Aelios CuB 2600NPS - 13416Aelios ALS 1500NPS - 13516Aelios ALS 2000NPS - 13616Aelios ALS 2600NPS - 13716Aelios ALB 1500NPS - 13816Aelios ALB 2000NPS - 13916Aelios ALB 2600NPS - 14016Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser impugnado directamente ante le orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme a la Ley 29/19998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.1. Modelo con contraseña NPS _ 12916Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuS 2000.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.030 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,88 m2.Área total: 2,09 m2.Especificaciones generales:Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.2. Modelo con contraseña NPS _ 13016Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuS 2600.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.020 mm. Ancho: 1.283 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 2,37 m2.Área absorbedor: 2,30 m2.Área total: 2,60 m2.Especificaciones generales:Peso: 45 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.3. Modelo con contraseña NPS _ 13116Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuS 1500.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 1.530 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,40 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 1,58 m2.Especificaciones generales:Peso: 27,5 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,730a13,75W/m2Ka20,015W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2103556629703023354084850 94401708Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,76a13,67W/m2Ka20,015W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2106271.1651.70330425 9631.50150194 7321.2704. Modelo con contraseña NPS _ 13216Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuB 1500.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 1.530 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,40 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 1,58 m2.Especificaciones generales:Peso: 27,5 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.5. Modelo con contraseña NPS _ 13316Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuB 2000.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.030 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,88 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 2,09 m2.Especificaciones generales:Peso: 27,5 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.6. Modelo con contraseña NPS _ 13416Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios CuB 2600.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.029 mm. Ancho: 1.283 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 2,37 m2.Área absorbedor: 2,30 m2.Área total: 2,60 m2.Especificaciones generales:Peso: 45 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,67a14,050W/m2Ka20,012W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W): Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2103186018833019147475650 50333616Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,72a13,45W/m2Ka20,024W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2105911.1011.61030383 8921.40150129 6281.1477. Modelo con contraseña NPS _ 13516Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios ALS 1500.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 1.530 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,40 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 1,58 m2.Especificaciones generales:Peso: 27 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.8. Modelo con contraseña NPS _ 13616Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios ALS 2000.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.030 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,88 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 2,09 m2.Especificaciones generales:Peso: 27 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.9. Modelo con contraseña NPS _ 13716Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios ALS 2600.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.029 mm. Ancho: 1.283 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 2,37 m2.Área absorbedor: 2,30 m2.Área total: 2,60 m2.Especificaciones generales:Peso: 44 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,73a14,74W/m2Ka20,005W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W): Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2103406459503020150681150 57362667Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,76a14,61W/m2Ka20,004W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W):Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2106151.1591.70230389 9331.47650155 6991.24310._Modelo con contraseña NPS _ 13816Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios ALB 1500.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 1.530 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,40 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 1,58 m2.Especificaciones generales:Peso: 27 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.11. Modelo con contraseña NPS _ 13916Identificación:Fabricante: Nobel International EAD.Nombre comercial: Aelios ALB 2000.Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011.Dimensiones:Longitud: 2.030 mm. Ancho: 1.030 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 1,88 m2.Área absorbedor: 1,33 m2.Área total: 2,09 m2.Especificaciones generales:Peso: 27 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.12. Modelo con contraseña NPS _ 14016Identificación:Fabricante: Nobel International EADNombre comercial: Aelios ALB 2600Tipo de captador: Plano.Año de producción: 2011Dimensiones:Longitud: 2.029 mm. Ancho: 1.283 mm.Altura: 80 mm. Área de apertura: 2,37 m2.Área absorbedor: 2,30 m2.Área total: 2,60 m2.Especificaciones generales:Peso: 44 kg.Presión de funcionamiento Máx.: 10 bar.Fluido de transferencia de calor: Agua.Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,64a14,660W/m2Ka20,0070W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W): Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2102945648353015542669650 8278549Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familiaRendimiento térmico:?00,72a14,24W/m2Ka20,13W/m2K2Nota: referente al área de aperturaPotencia extraída por unidad de captador (W): Tm _ Ta en K400 W/m2700 W/m21.000 W/m2105791.0911.60330354 8651.37750103 6151.127Madrid, 18 de marzo de 2016._La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados por Nobel International EAD	Trámites

References: Resolución 
	Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución