Source: http://www.dpec.com.ar/30/Reglamento-general-para-el-suministro-de-energia-electrica
Timestamp: 2018-06-21 06:10:32+00:00

Document:
Reglamento general para el suministro de energía eléctrica | DPEC | Dirección Provincial de Energía de Corrientes
Reglamento general para el suministro de energía eléctrica
Descargue el reglamento General de Suministro de energía eléctrica en PDF
Descargar el contenido en PDF haciendo click aquí
RESOLUCIÓN INTERVENCIÓN Nº 694 /03
Corrientes, 25 de Setiembre 2003
Este expediente (875 - 3398/03), caratulado Gerencia de Administración eleva proyecto de Modificación del "REGLAMENTO GENERAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA"; y,
QUE, mediante Resolución de Intervención Nº 568/00, de fecha 29 diciembre 2000, se aprueba el "Reglamento General para el Suministro de Energía Eléctrica", y sus modificatorias Resoluciones Intervención Nº 620/01, 623/01 y 020/02, vigente en todo el ámbito de la D.P.E.C.;
QUE, la actual modificación fue realizada con la participación de la Subgerencia Legal, Gerencia de Explotación, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Administración, siguiendo los lineamientos impartidos por la Intervención D.P.E.C.;
QUE, las modificaciones insertas respetan los principios sentados por la Ley de Defensa al Consumidor y demás reglamentación vigente aplicable a la materia;
QUE, a fs. 1 la Gerencia de Administración refiere a las reformas introducidas; de ellas merece especial mención, la indicada en el punto 4) del referido informe (Art. 3.4. del Reglamento modificado), respecto de la cual, la Gerencia de Ingeniería a fs. 11 adjunta las consideraciones a tener en cuenta según los informes de las áreas respectivas;
QUE, las modificaciones propuestas, no alteran a los Anexos de Reglamento vigente, por lo que los mismos deberán permanecer invariables y como parte integrante de la presente;
QUE, el caso puede encuadrarse en las consideraciones expuestas en el Capítulo VIII de la Ley 3588, por lo que conforme lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3588, puede dictarse el acto administrativo que disponga aprobar las presentes modificaciones al Reglamento General de Suministro de Energía Eléctrica, dejando sin efecto toda otra norma anterior que se oponga a la presente, adjuntándose el texto ordenado del Reglamento General para el Suministro de Energía Eléctrica de esta Dirección en un total de 9 fojas, a excepción de los Anexos del mismo, los que permanecen invariable conforme se mencionara precedentemente;
QUE, aprobada que fueran las modificaciones propuestas las mismas deberán publicarse en el Boletín Oficial para que tenga ejecutividad, conforme lo prescripto por el Art. 229 de la Ley 3460;
Por ello, y las facultades conferidas por el Art. 17 inciso 1) y Art. 41 de la Ley 3588,
LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES
ARTICULO 1: APROBAR LAS MODIFICACIONES, del "REGLAMENTO GENERAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", vigente en todo el ámbito de la D.P.E.C. de acuerdo a Resolución de Intervención Nº 568/00, y que forma parte integrante de esta Resolución en un total de 9 fojas.-
ARTICULO II: PUBLICAR en el Boletín Oficial conforme lo prescripto por el Art. 229 de la Ley 3460.-
ARTICULO III: REGISTRESE, comuníquese, líbrese copia a quien corresponda, gírese a la Gerencia de Administración, a sus efectos.-
Aprobado por Resolución de Intervención Nº 568/00 y Modificatorias Nº 620/01, 623/01, 020/02 y 694/03
Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes: ................
1. 1. TITULARIDAD.
c) Titular Transitorio: Se otorgará la Titularidad Provisoria a las personas físicas o jurídicas en suministros de. tipo transitorio tales como obras en construcción, exposiciones, publicidad, ferias, circos, etc., en los que el titular pueda acreditar la posesión o tenencia del inmueble y la autorización del propietario del mismo.
1.2. CONDICIONES DE HABILITACIÓN
c) Firmar el formularlo de solicitud de suministro, en el cual figurarán sus datos personales, datos técnicos de la instalación, detalle de la carga instalada e información sobre el destino del suministro que le sean requeridos a efectos de la correcta aplicación de este Reglamento y su encuadre tarifario. Esta información tendrá el carácter de declaración jurada. Si correspondiera, firmar el convenio establecido en el punto 1.3.
1.3. NIVEL DE TENSIÓN DEL SUMINISTRO Y ENCUADRE TARIFARIO
Al momento de suscribir la solicitud de servicio, el usuario deberá tener finalizada las instalaciones civiles y electromecánicas que permitan la conexión a la red de distribución, respetando las normas establecidas por la DPEC y las ordenanzas municipales vigentes. La provisión de todos los elementos, con excepción de los de medición, será responsabilidad del usuario.
2.1. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA
El usuario deberá colocar y mantener en condiciones operativas, a la salida de la medición y en el tablero principal, los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la capacidad y/o características del suministro, conforme a los requisitos establecidos en la "Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina o la norma que disponga la DPEC en el futuro.
2.2. RESPONSABILIDAD POR INSTALACIONES PROPIAS
El usuario deberá utilizar la energía provista por la D.P.E.C. de forma tal de no provocar perturbaciones a la red de distribución y a otros usuarios. Asimismo, deberá mantener las instalaciones en el interior de su domicilio en perfecto estado, siendo de su exclusiva cuenta dicha conservación. Deberá mantener la caja o recinto de medición en perfecto estado y adecuadamente iluminado y libre de todo obstáculo que dificulte la lectura de los integradores.El usuario realizará todas las reparaciones necesarias por los deterioros que se produzcan en los mismos por la acción del tiempo.
2.3. ACCESO A INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN E INSTALACIONES
2.4. USO DE POTENCIA
El usuario no podrá realizar modificaciones o agregados a sus instalaciones que signifiquen un aumento de la potencia declarada, sin una conformidad previa y expresa por parte de la DPEC. En caso de que se constaten aumentos de potencia no declarados que impliquen riesgos para sus instalaciones, la DPEC podrá intimar al usuario a retirar el exceso de carga, pudiendo llegar a la suspensión del servicio si esto no sucediere.
2.5. FACTOR DE POTENCIA
2.6. SUMINISTRO A TERCEROS
2.7. COMUNICACIONES A LA DPEC
a) Cuando advierta que las instalaciones de la DPEC comprendidas entre la red de distribución y el tablero principal del usuario incluido el equipo de medición no presentan el estado normal y habitual, o presenten desperfectos o averías, o exista violación o alteración de precintos. En ningún caso deberá manipular, reparar, remover ni modificar las mismas por sí o por intermedio de terceros. En el caso de que el deterioro haya sido producido por, la intervención de terceros sobre las instalaciones del usuario, deberá dar aviso de la misma dentro de los 5 días a fin de deslindar las responsabilidades.
b) Cuando deba realizar trabajos de reparación o mantenimiento sobre pilares, gabinetes de medición o tablero principal que requieran una suspensión momentánea del servicio por parte de la DPFC.
c) Cuando deje de ser usuario del suministro, por cambio de domicilio, traspaso de derecho de ocupación del mismo, o cualquier otra causa que implique la cancelación de la titularidad.
Hasta tanto no lo haga, será tenido como responsable de todas las obligaciones establecidas en el presente Reglamento.
2.8. PAGO DE FACTURAS
El usuario deberá abonar el importe de la energía eléctrica suministrada dentro de la fecha de vencimiento indicada en la factura. Si así no lo hiciere, incurrirá automáticamente en mora y la DPEC sin necesidad de previo aviso ni interpelación judicial o extrajudicial, podrá suspender el servicio de energía eléctrica. Producido el vencimiento de la factura, se generará un interés equivalente a la tasa de descuento de documentos a 30 (treinta) días del Banco de la Nación Argentina.
Para la aplicación de lo determinado en este Artículo, se utilizará una tabla financiera donde se determinarán los montos diarios a interés simple, tomando para ello la tasa vigente el primer día hábil de la semana para la aplicación de los intereses de la siguiente semana. Las facturas que consignen el importe y/o los recargos pertinentes así como las constancias de deudas extendidas por funcionarios competentes de la DPEC, serán títulos hábiles para su cobro judicial por vía de apremio. A tal fin el usuario constituye domicilio en el inmueble para el cual solicitó se le preste el servicio y acepta el fuero de los tribunales locales, renunciando expresamente a someterse a cualquier otra jurisdicción o fuero.
3.1. FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN
Si requiriera un control de este, la DPEC podrá optar, en primer término, por realizar una verificación del mismo. De existir dudas o no estar de acuerdo con el resultado de la verificación, el usuario podrá solicitar un contraste "in situ". Si existieran dudas aún después de este contraste, el usuario podrá solicitar otro posterior en Laboratorio.
Si el contraste "in situ" o el realizado en Laboratorio demostrara que el contador de energía o equipo de medición funciona dentro de la tolerancia admitida en el Art. 4 inciso 4.2, los gastos que aquellos originaran correrán por cuenta del usuario. Si el contraste diera como resultado que el contador de energía difiere de los valores admitidos, se ajustarán las facturaciones según los valores obtenidos, emitiéndose las Notas de Débito o Crédito según corresponda. En este caso, los gastos de contraste correrán por cuenta de la DPEC.
Si debido a cualquier anormalidad del contador de energía o equipo de medición no pueden establecerse con precisión los consumos efectuados, estos se estimarán en base a los consumos históricos registrados en los últimos doce (12) meses o el consumo estimado en base a una medición en los treinta (30) días subsiguientes, ajustada retroactivamente según las características estacionases del suministro.
Asimismo, podrá efectuar reclamos por deficiencias en el servicio, funcionamiento del contador de energía, o importes facturados, personalmente o por carta dirigida a la DPEC. En ningún caso los reclamos por facturas cuestionadas tendrán carácter suspensivos de los pagos, salvo cuando el consumo registrado exceda un 70% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, en cuyo caso abonará el valor correspondiente a dicho promedio, presentando los comprobantes de los periodos a considerar. Esta presentación deberá ser efectuada hasta quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura, pasados los cuales perderá el derecho al reclamo. Efectuada la revisión del contador de energía, sin que verifique anomalía alguna en cuanto al funcionamiento de éste, deberá abonar el total adeudado con los recargos correspondientes al tiempo transcurrido.
Acordada que fuere la forma, modo y término de la obra, ambas partes suscribirán un convenio que contendrá las especificaciones técnicas y económicas de lo requerido por el usuario o solicitante del suministro, acorde a los lineamientos expuestos por las áreas respectivas de la DPEC. A todo efecto legal, con la firma del contrato, quedará perfeccionada la relación contractual entre las partes.
A los efectos del pago de la obligación, asumida por el usuario o solicitante del suministro, la DPEC facturará al mismo los importes que resulten del acuerdo al que se arribe, siendo dicha obligación comprendida por las disposiciones del Art. 44 de la Ley Nº 3588.
Para fijar el monto a ser reconocido por la DPEC, se tomará como base el menor precio que resulte de la comparación de los valores. que arroja en el presupuesto presentado por el usuario y el que resulte del cómputo en base al proyecto que elaborara la DPEC.
El reconocimiento que efectuará la DPEC en suministro de energía eléctrica será por el término máximo de veinticuatro meses consecutivos, contados a partir de la fecha de la conexión o desde la puesta en servicio de los elementos adquiridos, a la tarifa neta de la DPEC, excluyéndose los impuestos nacionales, provinciales, municipales ó cargos por Alumbrado Público, creados o a crearse. Si cumplido dicho lapso quedare algún saldo pendiente a favor del usuario, pasará a beneficio de la DPEC.
Toda instalación que se efectúe en la red de distribución pasará a formar parte de ésta y podrá ser utilizada para dar servicio a otros usuarios, aunque uno en particular haya realizado aportes en los términos enunciados en el artículo 4.1., salvo disposiciones expresas en contrario convenidas previamente entre la DPEC y el aportante.
5.2. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES.
Si se determinara un apartamento del contador de energía de la tolerancia admitida en el Art. 4. lnc. 4.2 o defectos que afecten su funcionamiento, se ajustarán los consumos de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 inc. 3. 1.
Si como consecuencia de esta inspección surgieran hechos que impliquen daños o manipulación en las instalaciones, y/o violaciones de precintos en los instrumentos de medición por cuya causa estos últimos no registren el consumo real del usuario o lo hagan defectuosamente, como así también las conexiones no autorizadas sin contador de energía, la DPEC efectuará el recupero de la energía consumida y no registrada, para lo cual procederá del modo siguiente:
b) Se efectuará el cálculo de la energía y/o potencia a recuperar de acuerdo al mecanismo de cálculo o estimación establecido en el Art. 3inc. 3.l., pudiendo utilizarse un lapso de medición de hasta 90 (noventa) días, y efectuando los débitos en forma retroactiva durante un período máximo de hasta dos (2) años. En el caso de que se efectúe la estimación, se podrá aplicar un recargo de hasta el 100 % en los valores resultantes.
c) La posterior facturación se hará a la tarifa vigente a la fecha de constatación adicionándose los gastos originados por el procedimiento de verificación, el costo de reposición de los elementos que hubieren sido dañados o alterados por el accionar irregular o que fueren necesarios alterar con motivo de¡ procedimiento, y con los efectos por falta de pago establecidos en el presente Reglamento.
La DPEC podrá suspender el suministro de energía eléctrica en los casos en que, a resultas del acta de constatación, surgiera prima facieun ilícito y ello sin perjuicio de las acciones penales y civiles pertinentes. El suministro se restablecerá una vez aclarada debidamente la inexistencia del ilícito, o efectuada la normalización del suministro y satisfechas las sumas que por todo concepto fije la DPEC. En cualquier caso, la DPEC podrá hacer retirar el contador de energía en el momento del acta de constatación, para que se efectúen los peritajes técnicos necesarios para evaluar su funcionamiento.
En el caso de que la DPEC tome conocimiento por algún medio fehaciente de comprobación, información, registro, compromiso o facilidad de pago, u otra documentación obrante en la DPEC ylu otro organismo público o emitido por dicho organismo, documento privado cierto o constatación por ante escribano público y/o funcionario competente o personal autorizado de la DPEC, de circunstancias que modifiquen, completen o rectifiquen los datos declarados y consignados al momento de la solicitud del servicio, procederá a hacer efectivas las modificaciones administrativas necesarias para regularizar la situación del suministro, las que quedarán registradas en el legajo del mismo.
5.4. CONSTITUCIÓN DE GARANTES Y DEPÓSITOS DE GARANTÍA
d) Otros casos justificados a juicio de la DPEC, tales como antecedentes de incumplimiento de planes de pago, concurso preventivo o quiebra del titular, sociedades comerciales, existencia de deudas anteriores pendientes de pago en el domicilio del suministro cuando existan indicios serios de vinculación con el anterior titular moroso, etc.
El monto de¡ depósito de garantía será fijado en base al importe correspondiente en la categoría tarifara que corresponda al consumo estimado o probable en un (1) período de facturación.
Para reunir la calidad de garante se deberá probar responsabilidad patrimonial, a través de presentación de titulo de propiedad de inmuebles, ejercicio de actividad comercial, industrial o de cualquier índole que acredite solvencia económica acorde con el monto del consumo promedio estimado de un período de¡ suministro que garantiza. En caso ser usuario de la D.P.E.C., no deberá registrar deudas al momento de constitución de la garantía. Por el acto de prestar garantía a una solicitud de servicio, se constituye en fiador solidario e ilimitadamente responsable de toda deuda emergente de suministro que afianza, renunciando expresamente al beneficio de excusión y sometiéndose en un todo al presente Reglamento, y a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Corrientes.
5.5. ENERGÍA PREPAGA
c) Por mutuo acuerdo con el usuario.
Los costos de provisión e instalación de los equipos serán cargados al usuario.
6. SUSPENSIÓN, CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO
6.1. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO
a) Por falta de pago de una factura, en los términos del Art..2 lnc. 2.8
b) Por falta de pago de los débitos complementarios por ajustes de facturación y/o recuperación de consumos no registrados, según lo establecido en los Art. 3 lnc. 3.1 y 5 lnc. 5.2.
e) En caso de que se constaten daños o riesgos inminentes para sus instalaciones por incumplimiento de lo establecido en el Art. 2lnc. 2.2, 2.4 y 2.5.
En los casos a) y b), la DPEC podrá efectuará la suspensión sin previo aviso del servicio en otros suministros de los cuales el usuario fuera titular, a las 48 (cuarenta y ocho) horas de haber efectuado la suspensión de aquel en que se registre mora, si no se hubiere cancelado en ese lapso la deuda existente.
Asimismo, y con comunicación previa al usuario, la DPEC podrá efectuar la suspensión del servicio en los casos de verificarse incumplimiento a lo establecido en el Art. 2 lnc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.
La DPEC podrá efectuar el corte del suministro, consistente en el retiro de la conexión del suministro a sus redes y del contador o equipo de medición, y la baja administrativa del mismo con el pase de las deudas existentes a cobro por gestión judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:
b) Cuando se hubiere suspendido el servicio por cualesquiera de las causas establecidas en los ítems a): b), c), d) y e) del Inciso 6.1. del presente Articulo, y hubieren transcurrido treinta (30) días sin que el titular hubiere solicitado la rehabilitación del servicio.
Cuando el suministro hubiera sido suspendido por cualquiera de las causales contempladas en este Reglamento, la DPEC lo restablecerá cuando hubieran cesado las causales, se hayan regularizado las deudas existentes por todo concepto, se hayan constituido los garantes o depósitos de garantía exigidos y se haya abonado el derecho de reconexión emergente de los gatos que esta demande.
Para todos los casos no previstos en el presente Reglamento, será de aplicación lo establecido en la Ley Nº 3079 o la norma que la reemplace en el futuro.
Proyecto a presentar a la Municipalidad y documentación complementaria, que contengan los siguientes datos:
La acometida será aérea o subterránea según la red de distribución existente y en servicio. En el caso de que coexistan ambos tipos de redes, la D.P.E.C. determinará a cual de las mismas se efectuará la conexión.
El recinto que alberga al medidor se ubicará siempre sobre la línea municipal de edificación, embutida en fachada o sobre pilar construido a este efecto.
Las acometidas a suministros con una demanda máxima de 7,5 kW o mayores serán siempre trifásicas, salvo excepciones expresamente autorizadas por la D.P.E.C.
Si se utiliza pilar de acometida este podrá ser mampostería o premoldeado de hormigón, construido o provisto por el usuario.
La caja para medidor y la placa soporte del mismo serán de material aislante, provistos e instalados por el usuario.
La distancia entre el gabinete del medidor y el interruptor general del suministro no excederá a un metro. Este contendrá las protecciones necesarias establecidas en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotecnica Argentina, las que serán provistas e instaladas por el usuario.
La vinculación entre caja de medidor y caja del tablero general del usuario se hará mediante caño de PVC de 3,2 mm de espesor, o manguera para uso eléctrico. La conexión se efectuará con conductor de cobre aislado en XLPE o PVC, de sección adecuada a la carga, provisto por el usuario e instalado al momento de la conexión a la Red por parte de la D.P.E.C. No se admitirán derivaciones desde el medidor a otros tableros, ni el pasaje de cualquier otro tipo de conductores por las cajas de toma y medición.
La Puesta a Tierra general de la instalación se realizará de conformidad a las normas municipales. No se pondrán a tierra la caja del medidor, ni el neutro de la acometida, ni el neutro de la bornera del medidor, estos dos últimos, salvo disposición expresa de la DPEC. En suministros donde la demanda fuera de 20 kW o superior, la DPEC podrá exigir la instalación de una puesta a tierra de servicio, consistente en unir rígidamente a tierra el conductor neutro de acometida y sus referencias de las borneras así como el valor de la resistencia óhmica de la toma de tierra. Esto se hará de conformidad a las condiciones de servicio en el lugar del emplazamiento y será solicitado en el trámite de factibilidad de suministro.
El medidor o equipo de medición será provisto en instalado por la DPEC.
En los casos en que se utilicen cajas de toma o de paso, la vinculación mecánica y las conexiones entre ésta y la caja de medidor o medidores se realizará mediante cañerías individuales, con los mismos elementos que entre la caja de medidor y caja de tablero general.
Las excepciones previstas para vincula­cio­nes a la red de distribución se citan en el punto 6.
Para suministros monofásicos mediante conductor concéntrico, salvo casos excepcionales expresamente autorizados por la D.P.E.C. en los que se utilizará conductor preensamblado de cobre de sección adecuada.
Para suministros trifásicos, tres conductores concéntricos con sus conductores exteriores unidos en la acometida a la bornera de medidor y conectados al neutro, o conductor preensamblado de cobre aislados en XLPE.
Los conductores se conectarán a la Red de Baja Tensión mediante conectores de derivación aislados, bimetálicos, hermé­ticos, aptos para intemperie, con portafusible incorporado para el conductor de fase y del tipo de contacto adecuado al conductor de acometida para el conductor de neutro, del tipo monocontacto para concéntrico o doble dentado para preensamblado.
Los conductores de acometida y los conectores de derivación serán provistos por la DPEC. Opcionalmente el solicitante podrá proveerlos y a requerimiento de la DPEC en el momento de la solicitud de servicio, caso en el cual se deducirá el valor calculado del costo de los elementos y su montaje, según la discriminación establecida en el Cuadro Tarifario.
Se utilizará caño de bajada de acero galvanizado con recubrimiento inte­rior aislante, para pilar premoldeado o de mampostería, o caño de PVC de 3.2mm de espesor, para embutidos en fachada, ambos con un diámetro mínimo de 32 mm, y de iguales características de 38 mm de diámetro mínimo para suministros trifásicos o monofási­cos dobles, provistos e instalados por el usuario. En el caso de que la salida a la instalación del usuario sea aérea desde el pilar, se deberá instalar un caño de salida desde la caja del tablero principal de características similares y altura máxima 0,50 m. menor que el de entrada, no debiendo existir ninguna vinculación mecánica entre ambos.
Se utilizará pipeta de material aislante para el ingreso de conductores fijadas mecánica­mente al caño mediante rosca o tornillo de sujeción.
El ingreso de los conductores a la cañería de acometida no estará sometida a tiro mecánico, arbitrándose los medios para evitarlo sujetándose los cables al caño previo del ingreso al mismo, con los accesorios necesarios para mantener la doble aislación.
Se admitirán hasta dos (2) acometidas monofásicas por caño de bajada, debidamente identificadas con precintos plásticos, que accederán a una caja de paso, provista e instalada por el usuario, o bien podrá instalarse un caño de bajada con un acople “T” que permita independizar los conductores de acometidas.
En instalaciones para 3 (tres) suministros monofásicos o 2 (dos) o 3 (tres) trifásicos, se admitirá una única acometida trifásica (cuando no se utilicen bajadas independien­tes) previamente vinculada a una caja de toma. En estos casos, así como en bajada para 2 (dos) suministros monofásicos, donde además las salidas a la instalaciones de los usuarios sean aéreas desde el pilar, se deberán instalar un caño de salida desde cada caja de tablero principal, de características similares y altura máxima 0,50 m. menor que el de entrada, no debiendo existir ninguna vinculación mecánica entre cada una de ellas.
Para instalaciones de más de tres (3) suministros regirá lo dispuesto en el Anexo 2 del
Las acometidas sobre balcones y aleros deberán respetar las siguientes distan­cias mínimas:
Tejados y azoteas: Hacia arriba 2,50 m; hacia abajo 1,25 m y sobre cumbrera 0,40 m.
Ventanas, ventanales y similares: Desde el alféizar hacia arriba 2,50 m y hacia abajo 1,25 m.
Desde el marco lateralmente 1,25 m.
La acometidas desde la Red subterránea se realizarán a una caja de toma trifásica, que contendrá los elementos de conexión y protección establecidos en el punto 3.4.1., cuya provisión e instalación estarán a cargo del usuario. Los conductores de conexión a la red subterránea serán provistos e instalados por la D.P.E.C.
El conductor de vinculación entre caja de toma y recinto del medidor será unipolar de cobre con aislación XLPE o PVC.
Se admitirán hasta tres (3) suministros monofásicos o trifásicos desde la caja de toma, desde la que se accederá por cañerías independientes a cada caja de medidor.
De material aislante, no higroscópico auto extinguible, del tipo alveolar de alta rigidez dieléctrica.
Estanqueidad requerida por la IRAM 2066 y grado de protección IP54.
Alta protección certificada contra radia­ción ultravioleta.
El 40% de la superficie de la tapa será transparente como mínimo.
Angulo de apertura mínimo 90º.
Rigidez mecánica suficiente como para soportar una carga superior distribuida de 100 kg. sin presentar deformaciones.
Para la traba de apertura y cierre contará con un tornillo de bronce o latón de 5/8´ operable con llave especial y apta para precintos del tipo “snap seal”.
Contará con una placa soporte de PVC para el medidor o el espacio y refuerzos para ubicar los tornillos de la placa a adicionar.
Acoples y nipples de conformidad a las cañerías de acometidas.
Las acometidas desde la red y hacia el tablero general se harán por los espacios previstos por el fabricante exclusivamente.
Las dimensiones mínimas serán: para monofásicas 255 mm de alto, 175 mm de ancho y 160 mm de profundidad; para trifásicas 375 mm de alto, 240 mm de ancho y 160 mm de profundidad.
La altura de montaje no será superior a 1,80 m ni inferior a 1.50 m, medidos desde el nivel de vereda y hasta el borde superior de la caja. En caso de que se coloquen dos cajas, una encima de la otra, la altura máxima del borde superior de la caja de arriba será de 1,80 m. y la altura mínima del borde inferior de la de abajo será de 0,80 m.
Serán de material aislante (PVC) de tamaño apto par el medidor a instalar y de dimensiones acorde a la caja del medidor.
Se instalará mediante tornillos a la parte posterior del recinto del medidor.
Independientemente de la acometida y del tipo de suministro será siempre trifásica.
La tapa será de material aislante que asegure las mismas condiciones exigidas para el cuerpo principal, debiendo contar con un área transparente que asegure una fácil observación de todos los elementos instalados en el interior sin necesidad de abrirla.
Angulo de apertura mínimo 90º y rigidez mecánica suficiente como para soportar una carga superior distribuida de 100 kg. sin presentar deformaciones.
Para la traba de apertura y cierre contará con un tornillo de bronce o latón de 5/8 operable con llave especial y apta para precintos del tipo “snap seal”.
Las acometidas desde la red y hacia el recinto del medidor se harán por los espacios previstos por el fabricante exclusivamente y el cableado mediante conductor de cobre aislado en XLPE de sección mínima de 4mm² y formación no menor a 7 hilos.
Las dimensiones serán aptas para contener los accesorios de vinculación y las protecciones del equipo de medición, estableciéndose como medidas mínimas las siguientes: 375 mm de alto, 240 mm de ancho y 160 mm de profundidad.
Serán siempre trifásicas formadas por dos (2) borneras tetrapolares de 100 A unidas por barras de cobre, una bornera operará para el ingreso del conductor de acometida exclusivamente y la segunda de soporte de las barras. Desde las barras se acometerá con conductor de cobre aislado en XLPE o PVC (sección mínima 4 mm²) a las bases portafusibles Diazed al igual que el neutro que se derivará de la barra respectiva hasta el neutro de entrada de entrada de la bornera del medidor correspondiente . La conexión eléctrica deberá asegurarse a fin de evitar falsos contactos, sobre elevación de temperatura, etc. utilizando terminales a compresión acorde a la sección de los conductores en los ingresos a las barras, borneras y bases portafusibles dando un apropiado ajuste y la utilización de materiales normalizados. La caja de toma se entregará instalada sobre fachada o pilar, armada con las borneras, barras y portafusibles montados sobre soporte aislante de material no higroscópico (PVC) que se dispondrá con tornillos de sujeción sobre la pared posterior de la caja, la cual tendrá los refuerzos y espacios para alojar los tornillos. Además deberá proveerse este gabinete con el cableado entre las barras y las bases Diazed, y los conductores y terminales necesarios para vincular el neutro desde la barra y desde la bases portafusibles hasta las borneras de los medidores. Las dimensiones mínimas de las barras serán de 0,1 cm de espesor, 2 cm de ancho y 15 cm de largo y el elemento fusible mínimo Diazed será de 50 A.
La caja de toma servirá para vincular hasta tres (3) suministros independientemente que sean trifásicos o monofásicos y se dimensionarán de conformidad a la carga a suministrar.
La altura de montaje no será superior a 1,80 m. (borde superior) ni inferior a 0,60 m. (borde inferior), medidos desde el nivel de vereda y hasta el borde superior de la caja.
Para acometidas aéreas sobre pilar serán de hierro galvanizado de sección mínima exterior 32 mm (1¼”) y 25,4 mm interior (1”).
Serán preferentemente del tipo con re­ves­timiento interior de material sintético.
Las alturas permitidas del caño en pilar será máximo 4,50 m y mínimo 3,50 m; medidos desde el nivel de vereda y hasta el borde superior de la pipeta. Para em­butidas en fachada el mínimo se esta­blece en 3,20 m.
Para cañería embutida en fachada podrá optarse además por caño de PVC flexible apto para uso eléctrico, semipesado, rígido, liso y de sección equivalente al de hierro galvanizado.
La cañería para vinculación entre recin­tos de medidor, caja de toma y tablero general podrán utilizarse mangueras de uso eléctrico o el caño de PVC citado anteriormente.
Para acometidas con cañería embutida se utilizarán curvas de 90º y en pilar pipeta.
Serán de PVC semipesado o bien de ba­quelita.
Se montarán de manera de asegurar que no ingrese agua de lluvia.
Se ajustarán mediante rosca o tornillo de sujeción y su sección será la adecuada a la sección de la cañería de acometida.
Se utilizarán cuando la fachada del in­mueble del suministro se halle retirada de la línea municipal de edificación.
Serán construidos para destino exclusivo de la acometida y la medición en la línea municipal de edificación.
Deberán reunir las condiciones normales de aislación de la humedad, fundaciones, nivelación y calidad de materiales y que cumplan con las normas de las reglas del buen arte en la materia.
Podrán ser mampostería, con revesti­mien­to a criterio del proyectista o pre­moldeados de hormigón que satisfagan las condiciones citadas anteriormente.
Serán de cobre del tipo antihurto de 7 hilos para el conductor central (fase) y 29 hilos para la malla (neutro) como mínimo.
Cumplirán con los requerimientos de la Normas IRAM 2178 y 2263
En su instalación en cañería ocuparán un máximo del 35% del espacio interior incluyendo la aislación.
La doble aislación requerida será de polie­ti­leno reticulado (XLPE)
La sección mínima admitida será de 4/4 mm².
Serán de cobre aislado en polietileno reticulado XLPE.
Responderán a las norma IRAM 2183 de formación mínima de 7 hilos y no propa­gante de llama
La sección mínima será de 4 mm².
Fabricados según norma IRAM 2164 de sección mínima de 6 mm².
Se utilizarán solo para acometidas trifási­cas.
Aislados en XLPE.
Serán aislados, bimetálicos, herméticos de cuerpo termoplástico, del tipo antifraude (apto para instalaciones con conductores concéntricos)
Estarán provistos de simple dentado, la conexión a la malla del conductor concéntrico se hará a través de una superficie no dentada.
Se ajustarán a las normas IRAM 2435 y 2443.
Contarán con tuerca fusible limitadora del torque de ajuste.
Serán para 1,1 kV y aptos para su utilización a la intemperie.
Estarán provistos de un portafusible de cuerpo termoplástico, aptos para fusibles Neozed de hasta 63 A.
El ajuste del fusible se hará mediante resorte de acero inoxidable y contactos planos de cobre estañados.
Se podrán utilizar todos aquellos cuyos componentes y elementos constitutivos satisfagan los requerimientos previstos para conectores y conductor de acometida.
Se podrán considerar otras alternativas que pueda ofrecer el mercado eléctrico cuya prestación y tecnología resulten superadoras al amparo de la certificación dadas por las Normas IRAM, IEC o internacionales de prestigio y a consideración de esta DPEC.
HABILITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
Haber suscripto la solicitud de servicio.
Disponer de las instalaciones en un todo de acuerdo a lo exigido en presente Anexo, para lo cual se deberán tener instalados al momento de la conexión los materiales y elementos requeridos en cantidad y calidad correspondientes.
Cumplimentar con las exigencias municipales de puesta a tierra y tablero general con las protecciones correspondientes instaladas.
Estar presente el solicitante o alguien que lo represente.
4.2 PUESTA EN SERVICIO: Habiéndose cumplido con lo anterior se pondrá en servicio las instalaciones según el siguiente procedimiento:
Se completará la vinculación a la red de suministro mediante los accesorios requeridos.
Se montará el medidor en el recinto, solicitándose al usuario que mantenga el interruptor general en posición apagado.
Se tomarán y verificarán las tensiones de alimentación en la bornera del medidor.
Se leerá el estado de registrador del medidor el cual se asentará en el formulario de Alta de Suministro conjuntamente con los datos del usuario, tarifa, identificación del medidor y de los precintos.
Se procederá luego accionando el interruptor general del usuario con alguna carga conectada, verificando este evento en el mecanismo registrador del medidor.
Se verificarán la secuencia de fases y el correcto giro de los motores trifásicos, si correspondiere.
Se procederá a precintar la bornera del medidor y la tapa.
Finalmente se invitará a suscribir el Alta de Suministro al usuario dejándose copia al mismo.
5. CONDICIONES PARTICULARES DE OPE­RA­CIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Las operaciones en la red de suministros esperadas con motivo de la explotación del servicio eléctrico, así como el mantenimiento preventivo y por demanda son de exclusiva prestación y jurisdicción de la DPEC, no permitiéndose bajo ningún concepto participación alguna en estas tareas de terceros. Para mantener las instalaciones en condiciones normales de funcionamiento el usuario deberá:
Mantener a su costo las instalaciones civiles que contengan al medidor, y comunicar a la DPEC de cualquier anormalidad que detectare.(Art. 2.7. RGSE)
Atender a las recomendaciones del reglamento para instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Cumplir con las normas municipales de instalaciones eléctricas.
No incrementar la demanda de potencia por sobre el valor de 7,5 KW para suministros monofásicos ó 50 KW en suministros trifásicos, sin previa autorización expresa de la D.P.E.C.
Mantener el factor de potencia de su instalación de conformidad a las exigencias de la Compañía Administradora de Mercado Eléctrico Mayorista, o la que la reemplace en el futuro (Art. 2.5. RGSE), y cualquier otro requerimiento de calidad exigible a la DPEC y transferible a sus usuarios que se dictare con posterioridad a este Reglamento y sus Anexos.
Proveer energía eléctrica en condiciones técnicas adecuadas en una tensión 220 V ± 5% y 380 V ± 5%, para instalaciones monofásicas y trifásicas respectivamente.
Mantener el equipo de medición en un ±3% máximo de error en el registro de la energía consumida (Art. 4.2 RGSE).
Disponer de las medidas técnicas y administrativas que crea conveniente para asegurar la prestación y calidad de servicio a sus usuarios.
6.1. SUMINISTROS DE USO TRANSITORIO:
Se considera dentro de esta categoría a aquellos tales como obras de servicio en la vía pública o aquellos que cuya duración no exceda los sesenta (60) días. Para los mismos se proveerá deun único gabinete que reúna caja de toma, recinto del medidor y el tablero general del usuario (Monoblock), con las siguientes características:
Mantendrán las exigencias constructivas prescritas por este Anexo.
Se adaptarán al tipo de acometida.
La instalación mecánica al poste o columna se hará mediante zunchos o abrazaderas y el ingreso y egreso de los conductores se practicará por la parte inferior del gabinete incluyendo en este caso acople plástico por nipple con doble tuerca y junta hermética a fin de asegurar la estanqueidad.
Las protecciones incluidas en la caja de toma serán las exigibles por la normas municipales para tableros generales de vivienda y de conformidad a la carga que alimentará.
El tablero general del usuario será una gabinete adosado o incluido en el “monoblock” de material aislante de idénticas características a los anteriores con cerradura tipo ranura apto para intemperie con el interruptor general con protección termo magnética y diferencial.
Este gabinete monoblock será provisto por la DPEC a título de depósito (Art. 2202 y 2205 del Código Civil) siendo la propiedad del mismo exclusiva de la DPEC.
Excepcionalmente y cuando la DPEC no pueda proveer este equipo, el solicitante podrá proveerlo, bajo la expresa autorización, aprobación, oportunidad y consideración del caso por parte de esta DPEC y precintará el mismo.
Para energía de obra se dispondrá la utilización de una caja para el medidor a la intemperie, la misma deberá ajustarse a las exigencias establecidas en este Anexo, su instalación mecánica se hará mediante zunchos o abrazaderas de sujeción al poste y el ingreso y egreso de los conductores se practicará por la parte superior del recinto incluyendo en este caso acople plástico por nipple con doble tuerca y junta hermética a fin de asegurar la estanqueidad.
6.2: AUMENTO DE DEMANDA:
Los aumentos de demanda previstos por los usuarios del servicio deberán ser comunicados con anticipación a la DPEC (Art. 2.4. RGSE), de modo que la misma verifique que las instalaciones, la red de distribución y los elementos de acometida y medición existentes sean adecuados. En caso de que el aumento supere los 7,5 KW en instalaciones monofásicas, la DPEC podrá exigir que el usuario adecue a su cargo sus instalaciones internas y de acometida a trifásicas, abonando los cargos administrativos correspondientes. Cuando el aumento alcanzare o superare los 20 kW de demanda máxima, se exigirá como trámite previo obtener la Factibilidad Técnica de Suministro.
6.3. NORMALIZACION DE ACOMETIDAS EXISTENTES:
La DPEC se reserva el derecho de oficio, bajo su jurisdicción y costo, de adecuar las acometidas existentes a los presentes requerimientos, consistente en adecuar los sistemas de medición y vinculación a los requerimientos de servicio que bajo su concepto deban realizarse a fin de dotar seguridad a las acometidas, las personas, la confiabilidad en la registración de consumo, etc.; para lo cual podrá producir eventos sin que ello sea causal de objeciones. A tal fin se notificará a los usuarios de las tareas de normalización a encarar, disponiendo el cambio de conductores, conectores, soportes, gabinetes, etc. y de lo que entienda necesario para la correcta prestación del servicio así como de incorporar sistemas y elementos a fin de garantizar el suministro y la medición del servicio prestado.
Nota dirigida a la DPEC, donde se indicarán los datos del solicitante, el carácter del suministro y la potencia requerida y demás características técnicas.
Plano de instalación eléctrica a presentar a la Municipalidad y documentación complementaria, de los cuales se obtengan los siguientes datos:
Potencia asignada por boca y toma corriente, y potencia de circuito, tanto de unidades funcionales como de servicios generales si existieren.
Factor o factores de simultaneidad adoptados.
Diagrama unifilar de la instalación, con detalle de circuitos y protecciones.
Descripción de la acometida, el alimentador principal y el interruptor general.
Detalles y diagramas unifilares de tableros, gabinete de medición o caja de toma. Croquis y dimensionamiento de gabinetes.
Descripción de la propuesta de acceso al gabinete o gabinetes de medidores en los casos en que no se ubiquen sobre la línea municipal de edificación. Detalles de ubicación.
Memoria, planos y anteproyecto del Edificio SETIN si se previera en esta etapa.
Cualquier otro detalle, que se estime necesario o clarificador para evaluar la instalación y la carga demandada.
La acometida principal al inmueble con hasta 9 (nueve) suministros será aérea o subterránea. Para 10 (diez) o más suministros, la acometida principal será siempre subterránea. Los servicios comunes son considerados a todos los efectos un suministro más.
De 3 (tres) a 9 (nueve) suministros, podrá optarse por la instalación por cuenta del usuario de:
Una caja de toma por cada tres cajas de medidores o menos, vinculando cada una de estas a su respectiva caja de toma con cañerías independientes. Asimismo, cada caja de toma estará vinculada con una cañería individual a la siguiente. Cada caja de toma contendrá las borneras, barras y protecciones de cada suministro.
Un gabinete integrado de medición.
Para diez (10) o más suministros, deberá utilizarse un gabinete integrado de medición, provisto por el usuario.
Cada caja de medidor deberá identificarse con la unidad habitacional a que corresponde (Piso, Departamento), mediante autoadhesivos, etiquetas o rótulos, de plástico, resistentes e indelebles, ubicados en el extremo inferior izquierdo de la tapa de la caja de medidor.
Cuando el suministro eléctrico provenga desde la red subterránea de baja tensión el mismo se hará a una caja de toma o módulo de acometida de un gabinete integrado de medición, donde el conductor subterráneo acometa en forma de entrada y salida.
Cuando el suministro se tome desde la red aérea de baja tensión el mismo se hará mediante conductor subterráneo o preensamblado de sección adecuada a la carga total del conjunto, que accederá a una caja de toma o módulo de acometida de un Gabinete Integrado de Medición. El conductor de acometida se conectará a la red aérea mediante un juego de seccionadores APR 600 con fusibles NH calibrados y dimensionados para la corriente de carga montados sobre ménsula o cruceta de hierro galvanizado MN 112 o MN 113 y vinculado a la caja de toma mediante conductor de cobre subterráneo de sección calculada categoría II. La provisión de todos los elementos estará a cargo del solicitante.
Las características constructivas y funcionales del Gabinete Integrado de Medición, se describen en el punto 3.2.3. Cuando el mismo se instale sobre la línea municipal, el módulo de derivaciones en el que se instalan los elementos de los tableros generales de los suministros se montará fuera de la línea municipal, a una distancia no mayor de un metro del gabinete de medición.
En el caso de utilizarse conjuntos de Caja de Toma - Cajas de Medidores individuales, se observarán los siguientes detalles constructivos:
La caja de toma se ubicará sobre la línea municipal de edificación, sobre fachada o pilar de acometida a una distancia no menor de 0.60 m respecto del nivel de vereda.
Cuando las cajas de medidores se instalen inmediatamente por sobre la caja de toma, el nivel superior del recinto del medidor más alto no superará los 1.80 m ni será inferior a 1.50 m., medidos desde el nivel del suelo al borde superior de la caja del medidor.
La distancia máxima entre la caja toma y los gabinetes de medidores no excederá de 1.00 m
Para la acometida a la caja de toma se utilizará caño de PVC semipesado de sección adecuada y demás accesorios necesarios (tales como curvas, acoples, etc.) para su correcta vinculación entre la red y la caja de toma.
La vinculación entre la caja de toma y los recintos de medidores se harán mediante caño de PVC semipesado, rígido y liso o con manguera de uso eléctrico.
La distancia entre el gabinete del medidor y el interruptor general del suministro no excederá a un metro. Este contendrá las protecciones necesarias establecidas en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, las que serán provistas e instaladas por el usuario.
La vinculación entre las cajas de medidor y sus respectivas cajas del tablero gene­ral de los usuarios se harán mediante caño de PVC de 3,2 mm de espesor, o manguera para uso eléctrico. La conexión se efectuará con conductor de cobre aislado en XLPE o PVC, de sección adecuada a la carga, provisto por el usuario e instalado al momento de la conexión a la Red por parte de la D.P.E.C. No se admitirán derivaciones desde el medidor a otros tableros, ni el pasaje de cualquier otro tipo de conductores por las cajas de toma y medición.
La Puesta a Tierra general de la instalación se realizará de conformidad a las normas municipales. No se pondrán a tierra la caja del medidor, ni el neutro de la acometida, ni el neutro de la bornera del medidor. En suministros donde la demanda fuera de 20 kW o superior, la DPEC podrá exigir la instalación de una puesta a tierra de servicio, consistente en unir rígidamente a tierra el conductor neutro de acometida y sus referencias de las borneras así como el valor de la resistencia óhmica de la toma de tierra. Esto se hará de conformidad a las condiciones de servicio en el lugar del emplazamiento y será solicitado en el trámite de factibilidad de suministro.
Se efectuarán por indicación del informe de Factibilidad de suministro. En caso de ser requeridas por el solicitante, deberán ser expresamente aprobadas por DPEC.
La vinculación propiamente dicha entre la red aérea o subterránea de Media Tensión y el conductor subterráneo de acometida hasta el transformador de potencia será provisto y montado por la DPEC. No obstante, entre la DPEC y el solicitante del suministro podrá convenirse la provisión de los materiales y elementos que fueren necesarios para com­pletar la vinculación dentro de los términos previstos por el art. 4.1 de RGSE.
El solicitante deberá proveer, salvo indicación contraria expresa de la DPEC, el espacio para la Subestación Transformadora Interior (SETIN), para lo cual deberá destinarse un recinto de superficie mínima de 3,00 x 5,00 metros.
El solicitante proveerá y montará las cañerías de acometida para el conductor de media tensión dentro del predio de la propiedad, para lo cual desde la línea de edificación municipal y hasta el acceso a la barra o celda de media tensión se montará una cañería de PVC rígido, pesado, de sección mínima de 110 mm y espesor mínimo de 3 mm., en excavación de profundidad determinada por el proyecto, protegido con un manto de arena de 20 cm y ladrillos comunes o loseta de hormigón. Previo al tendido del conductor la cañería deberá quedar convenientemente protegida con tapones sobre la línea municipal y el extremo de acceso a la SETIN a fin de evitar el ingreso de humedad o cuerpos extraños en la misma. Junto a la cañería del conductor de media tensión se dispondrá de otra similar para ser utilizada como reserva, paralela a la anterior y separada a no más de un metro.
El solicitante proveerá y montará un doble haz de conductor subterráneo de baja tensión y su cañería, de modo de conformar una doble alimentación, tanto para la acometida entre el Tablero de Distribución de B.T. y el Tablero Principal, y éste y el Tablero Seccional de Distribución, si existiese.
La disposición de los elementos en el interior de la SETIN dependerá de lo establecido en el Proyecto aprobado.
En los casos donde la alimentación se tome de una SETIN se deberá implementar lo siguiente, a cargo del solicitante:
Entre el Tablero de Distribución de B.T. (SETIN) y el Tablero Principal se dispondrá de un gabinete, tipo recinto para medidor trifásico, destinado a alojar un Medidor Totalizador del conjunto de suministros. Preferentemente se ubicará próximo al por­tón de acceso de la SETIN, u otro lugar de fácil acceso y cómoda visuali­za­ción. La distancia mínima entre éste y el Tablero Principal del inmueble no excederá a dos metros.
Se dispondrá de un seccionador fusible NH bajo carga por cada conductor en el Tablero Principal.
Desde el Tablero Principal se alimentarán el o los Gabinetes Integrados de Medición (GIM) que contendrán los medidores individuales de cada suministro del inmueble. En el caso de un único GIM, la protección general ubicada en el Tablero Principal podrá utilizarse para alimentar directamente la barra de acometida del GIM.
Cuando se utilicen más de un GIM podrá optarse por distribución mediante:
a) Conexión con un Tablero Seccional de Distribución (TSD), desde el cual se alimente cada GIM,
Para la opción a), el TSD deberá contener como mínimo un juego de barras de acceso, al cual llegará la doble alimentación en B.T., y un seccionador fusible NH para seccionamiento y protección por cada GIM que alimente, de manera que desde este Tablero se permita la alimentación y el corte de cada GIM.
Para la opción b) podrá disponerse desde el Tablero Principal un juego de barras a continuación de los seccionadores, y seguidamente un seccionador fusible NH bajo carga por cada GIM, que serán alimentados y operados desde este Tablero.
Se instalará siempre sobre la línea municipal de edificación, por cuenta del solicitante, con todos los elementos de vinculación y protección requeridos ya instalados y cableados.
Las dimensiones serán aptas para contener los elementos de protección, y vinculación, estableciéndose como medidas mínimas las siguientes: 375 mm de alto, 240 mm de ancho y 160 mm de profundidad.
Sus características constructivas serán:
Fabricadas con material aislante, no higroscópico auto extinguible, del tipo alveolar de alta rigidez dieléctrica.
Los acoples y nipples se instalarán de acuerdo a las cañerías de acometida.
Las acometidas desde la red y hacia el recinto del medidor se harán por los espacios previstos por el fabricante exclusivamente y el cableado mediante conductor de cobre aislado en XLPE o PVC de sección mínima de 6mm² y formación no menor a 7 hilos.
En su interior se dispondrán:
Dos (2) borneras tetrapolares de 100 A unidas por barras de cobre de sección adecuada a la carga, de dimensiones mínimas 0,1 cm de espesor, 2 cm de ancho y 15 cm de largo.
Un juego de portafusibles Diazed por cada medidor a alimentar. El elemento fusible mínimo Diazed será de 50 A.
Desde las barras se acometerá con conductor de cobre aislado en XLPE o PVC (sección mínima 6 mm²) a las bases portafusibles Diazed, desde las cuales se derivará el o los conductores correspondientes a cada medidor por el conducto individual. El conductor de neutro que se derivará de la barra respectiva hasta el borne de entrada de neutro del medidor correspondiente.
Las borneras y portafusibles se montarán sobre un soporte aislante de material no higroscópico (PVC) que se dispondrá con tornillos de su­je­ción sobre la pared posterior de la caja, la que tendrá los refuer­zos y espacios para alojar los tornillos.
El montaje de borneras, interruptores, fusibles, conductores, etc. se harán en un todo de acuerdo a normas y a las reglas del buen arte en la materia utilizando accesorios, herramientas y elementos adecuados. Se deberán evitar falsos contactos y sobreelevación de temperatura uti­li­zan­do terminales a compresión acordes a la sección de los conducto­res en los ingresos a las barras, borneras y bases portafusibles, dando un apropiado ajuste.
De material aislante, no higroscópico, auto extinguible, del tipo alveolar de alta rigidez dieléctrica.
El 40% de la superficie de la tapa será transparente como mínimo, la que poseerá un ángulo de apertura mínimo 90º.
Los acoples y nipples se instalarán de acuerdo a las cañerías de acometidas.
Para monofásicas: 255 mm de alto, 175 mm de ancho y 160 mm de profundidad.
Para trifásicas: 375 mm de alto, 240 mm de ancho y 160 mm de profundidad.
3.2.3. GABINETE INTEGRADO DE MEDICIÓN:. Se reunirán en este Gabinete, la acometida, la medición y los tableros generales de los suministros.
Todos los elementos constitutivos deberán proporcionar un servicio continuo y seguro, y con capacidad de soportar los cortocircuitos que pudieran producirse en condiciones de servicio.
Serán instalados en locales destinados al efecto o fachadas, de conformidad a las normas vigentes en el Código de Edificación del Municipio que corresponda y a la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina. En los locales donde se instalen, se harán sobre pilares de mampostería y adosados a la pared, para lo cual deberán poseer anclajes seguros que garanticen su fijación y estabilidad.
Se instalarán sobre un cajón ciego de mampostería a una distancia mínima de 30 cm del nivel del suelo para facilitar la conexión del conductor de acometida.
Cada conjunto en servicio y con sus tapas cerradas, deberá asegurar hermeti­cidad al paso del agua, insectos, roedores e impedirá la introducción de todo elemento punzante que pueda hacer contacto con las partes bajo tensión, asegurando un grado de protección IP-43 en instalaciones interiores e IP-54 a la intemperie (IRAM 2444).
El pasaje de conductores entre gabinetes individuales deberá realizarse a través de un pasacable de protección.
El conjunto deberá contar con un sistema de ventilación para evitar la condensación.
Los conductores del cableado interno de los Gabinetes Integrados de Medición será unipolares aislados en PVC de cobre (IRAM 2183) de 6 mm² de sección mínima para suministros monofásicos, 6 mm² para trifásicos y 10 mm² para conexiones de barras a bases NH y a la bornera de neutro
Se ensamblarán en forma modular de manera que la composi­ción total en función del número de medidores y elementos de protección se logre adicionando módulos básicos normalizados. de modo de conformar alguna de las siguientes configuraciones:
M01: 2 medidores trifásicos.
M02: 3 medidores monofásicos
M03: 6 medidores monofásicos
Cada módulo básico estará compuesto por un conjunto de gabinetes de material aislante, autoextin­gui­ble, no higroscópico, tanto las paredes como el fondo de gabinete en su conjunto, cuya medidas exteriores serán 36 cm x 27 cm., y las interiores 33 cm x 24 cm como mínimo, o bien un módulo doble, de 51 cm x 36 cm exteriores (excepto para el área de medición),
Área de Acometida (sector inferior): constituida por un gabinete donde se alojarán las barras de conexionado, los interceptores fusibles para protección de los me­di­do­res y las borneras para conexionado del neutro.Las barras colectoras de cobre, tanto para fases y neutros, así como para las de puesta a tierra serán de 20 mm x 4 mm.
Área de Medición (sector medio): constituida por gabinetes individuales don­de se alojarán los medidores monofásicos y/o trifásicos.
Área de derivaciones (sector superior): constituida por un gabinete donde se ubicarán los tableros generales de los suministros (protección y seccionamiento monofásico o trifásico del lado usuario).
4. HABILITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO:
Previo a la puesta en servicio de las instalaciones será necesario contar con la Habilitación de las mismas, de manera de verificar que se hayan cumplido las normas requeridas municipales y las establecidas por este Anexo. Conforme a la cantidad de suministros individuales y/o potencia demandada se establecen dos casos:
Puesta a tierra construida y de valor apropiado, según estas especificaciones y de la Norma Municipal en vigencia.
Instalaciones civiles y electromecánicas de acometida (en pilar o fachada) según lo previsto en el presente Anexo.
Cajas de toma y de medidores o Gabinete Integrado de Medición correctamente instalados, con todos los elementos exigidos en el presente anexo correctamente montados y cableados.
Conductores de acometida al tablero general de cada suministro adecuados y correctamente instalados.
Tablero General correctamente instalado, con las protecciones de norma y en condiciones operativas.
La Factibilidad de Suministro esté otorgada y se encuentre dentro del plazo de vigencia de la misma.
El proyecto de Instalación Eléctrica se encuentre aprobado por la Municipalidad y registrado en el Consejo Profesional técnico respectivo.
Las instalaciones civiles y electromecánicas de acometida, seccionamiento, protección, medición y transformación (si correspondiere) se encuentren correctamente ejecutadas, de conformidad a la Factibilidad otorgada, el Proyecto aprobado y los requerimientos del presente Anexo.
5. CONDICIONES PARTICULARES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Una vez habilitado un suministro de acuerdo al procedimiento descrito en el punto 4, la DPEC mantendrá las condiciones normales provisión de energía: Tensión de alimentación 220V ± 5% en suministros monofásicos y 380V ± 5% para los trifásicos, mientras se mantengan las condiciones de carga declarada.
Para mantener la instalación en condiciones normales de funcionamiento, el usua­rio deberá cumplimentar con las exigencias municipales así como las recomendaciones Asociación Electrotecnia Argentina y en particular contar con las protecciones suficientes para evitar accidentes por falta de fase, cortocircuitos, sobrecarga, contactos eventuales y corrientes de fuga, por los medios habituales a ese efecto mediante mecanismos térmi­cos, termo magnéticos o corriente diferencial según sea el caso.
ANEXO 3: DISPOSICIONES PARTICULARES PARA USUARIOS DE
1. ALCANCE: Están comprendidos en el presente anexo aquellos suministros a los cuales se brinde el servicio eléctrico en baja, media o alta tensión, cuya demanda máxima definida en los términos del Art. 1.2 del Reglamento General de Suministro Eléctrico de la DPEC, en adelante RGSE, sea igual o mayor a 50 KW (cincuenta kilowatts). Quedan exceptuados aquellos casos de inmuebles en copropiedad, donde el conjunto de suministros pueda alcanzar o superar la potencia citada y en cuyo caso se ajustarán a lo previsto en el Anexo 2 del RGSE: “DISPOSICIONES PARTICULARES PARA CONEXIONES MULTIPLES Y SUMINISTROS A INMUEBLES SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL”.
2. SOLICITUD DE SERVICIO: Podrán solicitar y habilitar un suministro eléctrico las personas físicas o de existencia ideal que se ajustaren a lo requerido en el RGSE y las prescripciones del presente Anexo. Para solicitar y habilitar un suministro con una demanda máxima requerida superior a 50 kW el solicitante deberá obtener previamente el informe de Factibilidad Técnica de Sumi­nis­tro.
Memoria, planos y anteproyecto de instalaciones de transformación si se previera en esta etapa.
Cualquier otro detalle, que se estime necesario o clarificador para evaluar la ins­talación y la carga demandada.
Diagramas unifilares de la Red Primaria o nexo en Media o Alta Tensión si existiera, Subestaciones Transformadoras si correspondieren, e instalaciones internas.
Planos en planta y detalles de las Instalaciones de acometida y medición.
Plano de Instalación Eléctrica de las instalaciones internas.
Detalles constructivos de acometida y puesta a tierra.
Detalles y datos garantizados y/o certificaciones de los elementos a instalar, consignando marca, tipo y procedencia.
Los suministros se vincularán a las redes de la DPEC en alta, media o baja tensión.
Para solicitar un servicio en Media o Alta Tensión, la potencia aparente máxima demandada deberá ser superior a 300 kVA.
Podrán vincularse a las redes de Media o Alta Tensión potencias iguales o menores a 300 kVA cuando el informe de Factibilidad así lo imponga, atendiendo a condiciones técnicas del servicio, o por solicitud del usuario y aprobación expresa de la DPEC.
A efectos de definir los límites de jurisdicciones y responsabilidades de operación y mantenimiento de instalaciones entre el usuario del servicio y la DPEC, se considera como frontera eléctrica a los bornes del elemento de seccionamiento que se encuentre inmediatamente aguas abajo del último elemento de medición del suministro. Por lo tanto, la frontera eléctrica podrá ser:
El borne de entrada del seccionamiento principal del tablero general, en suministros en baja tensión.
El borne de seccionamiento previo al borne primario del transformador de potencia, en suministros en media o alta tensión.
La acometida se hará siempre sobre la línea municipal de edificación, o sobre la línea del alambrado y hasta 3 metros en la zona de caminos en suministros rurales.
La vinculación se hará con conductor subterráneo de cobre categoría II de sección calculada para la carga a alimentar.
Para la vinculación a la red de distribución de baja tensión, el solicitante proveerá e instalará:
Conjunto de Toma, constituido por:
Caja de Toma, en la que se instalarán los elementos seccionadores fusibles tipo NH.
Caja de Transformadores, ubicada en forma solidaria por sobre la anterior, en la que se instalarán los transformadores de corriente utilizados para la medición, estos últimos provistos e instalados por la DPEC.
Gabinete de Medición, en el cual la DPEC proveerá e instalará el Equipo de Medición.
El cableado desde el Conjunto de Toma hasta el Tablero General se realizará con conductor electrolítico de cobre con aislación XLPE o PVC de sección adecuada
La vinculación a la red de media o alta tensión se especificará por parte de la DPEC en el Informe de Factibilidad Técnica de Suministro.
La acometida en media o alta tensión podrá preverse tanto aérea como subterránea, dependiendo de las características de la red de suministro. Las forma de vinculación se adaptará a la carga a suministrar, la disponibilidad de espacio y a las condiciones de servicio requeridas. El solicitante de la Factibilidad deberá detallar, además de las citadas, la totalidad de los elementos que conformarán sus instalaciones de media tensión así como el análisis de la elección de sitio, elementos de protección y maniobra e instalaciones civiles previstas. Se tendrán especialmente en cuenta los valores de puesta a tierra, las distancias eléctricas admitidas y toda otra características que hagan confiable a la instalación contra accidentes
El titular del suministro deberá poner a disposición de la DPEC un área física destinada a la medición, de dimensiones adecuadas para el montaje de los transformadores de tensión y corriente y sus celdas o elementos de soporte, así como del gabinete en el que se instalará el equipo de medición. La provisión de todos estos elementos estará a cargo del usuario, a excepción del equipo de Medición, que será provisto por la DPEC. Este área deberá estar ubicada sobre línea municipal o área pública, o bien, si esto no fuera posible o conveniente y con autorización expresa de la DPEC, en lugar de fácil acceso, de modo de permitir la inspección y lectura de los elementos
El lugar destinado a la vinculación,el espacio físico expresamente dispuesto para la medición, y el cálculo y descripción de características de los elementos de medición (a excepción del equipo de medición) se especificarán en el Proyecto ejecutivo.
Estará constituido por dos cajas acopladas, en la que se instalarán, en la inferior, las bases portafusibles NH tamaño 03 y barra de cobre para neutro, de modo de operar como caja de toma, y en la superior, los transformadores de corriente utilizados para la medición. Los bornes de conexión primarios de los transformadores deberán poder protegerse con placas de material aislante precintables. Se deberán proveer con los puentes de unión entre las bases y los transformadores, con su correspondiente bulonería. Las tapas de cada caja deberán poseer los insertos y orificios necesarios para poder ser precintadas. Las medidas del conjunto serán como mínimo 640 mm. de alto, 500 mm. de ancho y 170 mm. de profundidad
Se instalará embutido en fachada o pilar destinado a ese efecto. La altura de montaje mínima será de 0,60 metros y máxima 1,00 metros tomados desde el nivel de vereda y hasta el borde inferior de la caja.
Será de material aislante rígido con protección contra radiación ultravioleta y capaz de soportar una carga mecánica distribuida superior de 100 kg sin afectar el libre desplazamiento de las tapas. El material aislante será no higroscópico, de alta rigidez dieléctrica.
En el caso que se utilicen gabinetes metálicos, como excepción justificada en el Proyecto ejecutivo, se conectarán rígidamente a tierra manteniendo un valor de resistencia óhmica máxima de 3 W (tres ohm) o el valor que resulte del cálculo de corto circuito de manera de asegurar tensiones de paso y de contacto exigido por normas
Mantendrán una estanqueidad tal de impedir el ingreso de polvo ambiental y protección contra lluvia (IRAM 2066) y grado de protección IP54.
El montaje de barras, interruptores, fusibles o seccionadores al igual que los conductores se harán en un todo de acuerdo a Normas y a las reglas del buen arte en la materia utilizando accesorios, herramientas y elementos adecuados.
El dimensionamiento de barras, conductores y protecciones y su selectividad se describirán en el Proyecto Ejecutivo.
Será íntegramente construido en material aislante alveolar, con protección contra radiación ultravioleta, auto extinguible, opaco, con refuerzos en los puntos donde se alojarán los tornillos para sujetar el soporte o los soportes del equipo de medición. Las medidas serán como mínimo 600 mm. de alto, 500 mm. de ancho y 230 mm. de profundidad.
Contará con tapa de policarbonato del mismo material, con un ángulo de apertura mínimo de 90º. Dispondrá de un área transparente en la parte central para permitir la inspección visual completa de los elementos de medición y los orificios e insertos necesarios para poder ser precintada. Como alternativa, se aceptará la instalación de una contratapa interior abisagrada de policarbonato transparente precintable, de modo de permitir la función de visualización de los elementos de medición sin tener acceso a los mismos.
Se instalará embutido en fachada o pilar destinado a ese efecto. Se ubicará por encima de la caja de toma a una distancia máxima de 1,80 metros medido desde el nivel del piso al borde superior de la caja del medidor, sobre la línea municipal de edificación, salvo excepciones expresamente justificadas en el Proyecto Ejecutivo y aprobadas por DPEC.
En el caso que se utilicen gabinetes metálicos, como excepción justificada en el proyecto ejecutivo, se conectarán rígidamente a tierra manteniendo un valor de resistencia óhmica máxima de 3 W (tres ohm) o el valor que resulte del cálculo de corto circuito de manera de asegurar tensiones de paso y de contacto exigido por normas. Se deberá practicar en la tapa principal una abertura rectangular con tapa de policarbonato vinculada mediante elementos no extraíbles y sellada de modo de obtener estanqueidad, a efectos de la inspección visual de los elementos de medición.
El conjunto caja – tapa deberá contar con la estanqueidad requerida por la Norma IRAM 2066 y grado de protección IP54.
Deberá ser capaz de soportar una carga distribuida mínima de 100kg en su cara superior manteniendo el marco o la parte superior rígida de manera de permitir la normal operación de cierre y apertura en estas condiciones
El personal de la DPEC verificará, en el lugar del suministro y en presencia del solicitante o encargado, que las instalaciones estén acorde con la Factibilidad otorgada y el Proyecto aprobado.
Cualquier apartamiento respecto de los documentos citados impedirá la vinculación a la red de distribución hasta tanto el solicitante o responsable de las instalaciones subsanen las observaciones que se efectúen. El funcionario labrará un acta en estas condiciones dejando copia al titular, responsable o quien se encuentre a cargo en el lugar del suministro. El interesado deberá comunicar fehacientemente a la DPEC cuando cumplimente con las normalización de lo observado. El límite de tiempo para efectuar las normalizaciones requeridas estará dada por la vigencia del informe de Factibilidad .
Si las instalaciones estuvieren acordes a los requerimientos se procederá a la vinculación con la red de distribución, realizándose las verificaciones y mediciones de rigor, así como las de los equipos de medición.
Con todos estos datos, más las referentes al suministro, del titular, la lectura inicial del equipo de medición, tarifa y los números de los precintos se asentará en el formulario de ALTA DEL SUMINISTRO y se entregará una copia al titular o encargado presente.
Los procedimientos de habilitación se realizarán en fechas y horarios establecidos por la DPEC, en función de la menor afectación a sus redes y otros usuarios.
La vinculación a la red y la efectiva habilitación y puesta en servicio del suministro no eximirán al titular del suministro de su responsabilidad ulterior en relación a las instalaciones, tales como deficiencias no perceptibles de los materiales empleados o vicios ocultos.
5.1. OPERACIONES: Las operaciones en la red de alimentación al suministro esperadas con motivo de la explotación del servicio eléctrico, así como el mantenimiento preventivo y por demanda son de exclusiva prestación y jurisdicción de la DPEC. No se permitirán bajo ningún concepto la acción del usuario en las instalaciones de competencia de la DPEC, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1., con excepción de tareas de mantenimiento menor de la infraestructura de los recintos de cajas de toma y de medición.
5.2. MEDICIÓN: Salvo disposición contraria por parte de la DPEC, la medición se realizará en valores secundarios, es decir, serán afectados al momento de la facturación por los factores de multiplicación determinados por las relaciones de los elementos de transformación utilizados
5.3. AUMENTOS DE DEMANDA: El usuario no podrá incrementar la demanda de potencia sobre el valor de demanda máxima solicitada, sin previa autorización expresa de la DPEC (Art. 2.4. RGSE). La tramitación de la misma serán idéntica a los de una solicitud de servicio, y el pedido de Factibilidad se hará como “Factibilidad de suministro por aumento de Demanda”.
5.4. ESTACIONALIDAD: El usuario podrá convenir con la DPEC hasta tres (3) períodos de actividad estacional en el año calendario, para los cuales se establecerán distintos valores de demanda máxima. El máximo valor estacional no podrá ser superior al solicitado en la Factibilidad. Los excesos de demanda en los restantes se facturarán de acuerdo al Cuadro Tarifario vigente.
5.5. FACTOR DE POTENCIA: El usuario deberá mantener el factor de potencia de su instalación de conformidad a las exigencias de la Compañía Administradora de Mercado Eléctrico Mayorista, o la que la reemplace en el futuro (Art. 2.5. RGSE), y cualquier otro requerimiento de calidad exigible a la DPEC y transferible a sus usuarios que se dictare con posterioridad a la sanción de este Reglamento y sus Anexos. La no observancia del valor mínimo exigido dará lugar a los recargos en la facturación de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Tarifario vigente, reservándose la DPEC el derecho de suspender el servicio hasta tanto se adecúe a los valores exigidos, en caso de que la magnitud del apartamiento del mismo represente riesgo para sus instalaciones o la calidad del servicio que presta a otros usuarios.
5.6. PERTURBACIONES A LA RED: El usuario deberá instalar todos los elementos de supresión o atenuación de alteraciones que sus dispositivos puedan introducir a la red primaria o de distribución de la DPEC, de modo de no provocar deficiencias en la calidad del servicio brindado a otros usuarios (Art. 2.2 RGSE).
5.7. CALIDAD DE SERVICIO: Para la demanda solicitada y aprobada, la DPEC proveerá en la red primaria y subestaciones transformadoras los valores de tensión adecuados en bornes primarios de los transformadores acordes para entregar la potencia prevista y dentro de los límites de las normas y prescripciones del fabricante, tomando como referencia una variación de tensión del ± 5% respecto de la tensión nominal. Los circuitos de baja tensión en los puntos de suministros serán, a valores nominales eficaces, de 220V± 5% para monofásicos, 380V± 5% para trifásicos.
6.1. REPRESENTACIÓN DEL TITULAR: Dada las características técnicas de suministros eléctricos en potencias superiores a 50 kW de demanda máxima, el titular podrá designar un técnico habilitado que lo represente tanto para proyectar las instalaciones así como para verificar su habilitación. De ser así, este deberá suscribir el pedido de factibilidad de suministro y podrá representarlo en el acto de habilitación. La habilitación no se hará efectiva en los casos en que no se encuentren presentes el titular, su representante o encargado; este último deberá ser designado previamente por escrito y notificado a la DPEC. La representación técnica no significará en ningún caso la delegación legal de las responsabilidad que por las instalaciones propias, tiene el titular del suministro ante la DPEC. Tampoco eximirá al mismo por los daños o perjuicios que pudiere causar por su inserción en el sistema de distribución explotado por la DPEC, ya sea a las redes, su propia instalación o a terceros.
6.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES: Los requerimientos técnicos de materiales no citados en el presente, tales como placas soporte del medidor, curvas, pipetas, pilares, etc. que pudieren utilizarse en las instalaciones previstas y en las de carácter opcionales o excepcionales se referirán a lo establecido en el Anexo 1 que a tal fin operará como norma supletoria.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4