Source: http://docplayer.pl/3686510-Konferencja-zarz-dzanie-eksploatacj-transformatorow.html
Timestamp: 2017-01-18 12:09:34+00:00

Document:
⭐KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów
KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów
Download "KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów"
1 KONFERENCJA Zarz dzanie eksploatacj transformatorów Organizatorem konferencji jest: Zak ad Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spó ka z o.o. Gliwice przy wspó udziale: ABB Spó ka z o.o. - Oddzia w odzi Fabryka Transformatorów w ychlinie Spó ka z o.o. Schneider Electric Energy Poland Spó ka z o.o. Miko owska Fabryka Transformatorów TurboCare Poland S.A. Lubliniec Patronat nad konferencj sprawuj : Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki Stowarzyszenie Elektryków Polskich Towarzystwo Konsultantów Polskich Wis a Jawornik 9 maja 20 2 r.2 3 KOMITET HONOROWY KONFERENCJI Przewodnicz cy: prof. dr hab. in. Kazimierz Zakrzewski Cz onkowie: prof. dr hab. in. Jerzy Barglik mgr in. Robert Ga zka prof. dr hab. in. Tadeusz Glinka dr in. Stanis aw Downorowicz mgr in. Jadwiga Paw zka mgr in. Andrzej Szumi ski dr hab. in. Jacek Wa kowicz mgr in. Fryderyk Z bik Politechnika ódzka Stowarzyszenie Elektryków Polskich Warszawa Schneider Electric Energy Poland Miko ów Politechnika l ska Gliwice Towarzystwo Konsultantów Polskich Fabryka Transformatorów w ychlinie ABB ód Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych TurboCare Lubliniec KOMITET NUKOWO PROGRAMOWY KONFERENCJI Sekretariat Komitetu: mgr in. Waldemar Olech dr in. Marceli Ka mierski Cz onkowie: dr in. Teresa Buchacz mgr in. Marek Figura in. Halina Olejniczak mgr in. Andrzej Rura ski dr in. Ryszard Sobocki mgr in. Janusz Sobota mgr in. Micha wi tkowski prof. dr hab. in. Marian Urba czyk mgr in. Jerzy Wo mgr in. Antoni Zbudniewek ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice Instytut Energetyki ód ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice PSE Operator Warszawa ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice Fabryka Transformatorów w ychlinie Towarzystwo Konsultantów Polskich Schneider Electric Energy Poland Miko ów ABB ód Politechnika l ska Gliwice TurboCare Lubliniec Fabryka Transformatorów w ychlinie KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI Przewodnicz cy: Daniel Paw owski Kierownik Biura Konferencji: Urszula Marzec Kierownik organizacyjny: Jaros aw Bober Cz onkowie: Bo ena Bednarska Jerzy Buchacz Andrzej Opalski Maria Pawlik-Odrobina Marek Randak Zbigniew Szyma ski Pawe Warczy ski ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice4 5 Szanowni Pa stwo! Po raz ósmy w szerokim gronie spotykamy si w Wi le Jaworniku na konferencji naukowo technicznej po wieconej zagadnieniom ZARZ DZANIA EKSPLOATACJ TRANSFORMATORÓW. Tematyka ta na sta e wpisa a si w cykl spotka rodowiska kompetentnych osób, b d c miejscem zarówno prezentacji dorobku naukowotechnicznego elektroenergetyków, jak i wymiany do wiadcze wysokiej rangi specjalistów oraz praktyków. Oprócz wiod cych zagadnie obecnej konferencji zwi zanych z technik transformatorow, a w szczególno ci optymalizacj czynno ci eksploatacyjnych, obejmuj cych procedury dzia a profilaktycznych, bada diagnostycznych oraz prac remontowych i modernizacyjnych, poruszane b d tematy zwi zane z terminem ich realizacji, który powinien wyprzedza mo liwo wyst pienia zak óce. Zarz dzanie eksploatacj transformatorów uwzgl dnia powinno nie tylko skutki nara e roboczych, ale tak e okre la procedury wiadomej i celowo prowadzonej dzia alno ci personelu obs ugi. Ma ono na celu utrzymanie tych urz dze w wysokiej dyspozycyjno ci równie przez stosowanie nowoczesnych metod badawczych, zw aszcza systemów monitoringu i diagnostyki on-line oraz aparatury umo liwiaj cej uzyskanie wiarygodnych informacji o stanie transformatora. Pozwoli to na formu owanie odpowiednich wniosków i zalece odno nie do dalszego post powania. Du pomoc w realizacji tych zada stanowi Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów, której kolejna, znowelizowana ju edycja uka e si w bie cym roku. G ównym celem tej aktualizacji jest dostosowanie Instrukcji do wspó czesnego poziomu wiedzy i obj cie tre ci ca okszta tu zagadnie prowadzenia prawid owej eksploatacji transformatorów oraz podanie obja nie, porad praktycznych i wskazówek post powania w sytuacjach trudnych, wymagaj cych podj cia w a ciwych i odpowiedzialnych decyzji. Obecna nasza konferencja odbywa si w roku XX-lecia istnienia naszej firmy. Patronat nad obradami konferencji sprawuj : Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych PKWSE, Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Towarzystwo Konsultantów Polskich TKP. Dzi kuj c za udzia w naszej konferencji, ycz jednocze nie owocnych obrad, interesuj cych referatów, ciekawej dyskusji i mi ego pobytu. Daniel Paw owski Prezes Zarz du ZPBE Energopomiar - Elektryka6 7 SPIS REFERATÓW strona 1. Waldemar Olech, Daniel Paw owski XX LECIE ZPBE "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Dzia alno Zespo u Transformatorów i Izolacji Marek Figura, Wies aw Leniarski, Piotr Ma ski KOMPLEKSOWE US UGI TRANSFORMATOROWE W PSE OPERATOR SA - 8 LAT DO WIADCZE Marceli Ka mierski, Waldemar Olech NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA NOWELIZACJI RAMOWEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI TRANSFORMATORÓW Ryszard Sobocki D AWIKI DO KOMPENSACJI POJEMNO CIOWYCH PODSKOKÓW NAPI CIA W D UGICH, WYSOKONAPI CIOWYCH LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. PODSTAWOWE CECHY I W A CIWO CI EKSPLOATACYJNO RUCHOWE Grzegorz Bajerski, Grzegorz Dryga a, Micha wi tkowski KONSTRUKCJA TRANSFORMATORÓW Z JARZMEM RODKOWYM ZJAWISKA WYST PUJ CE, ROZWI ZANIA TECHNICZNE I WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE Pawe Berger, Adam Kozakiewicz, Stefan Sieradzki NOWA KONSTRUKCJA AUTOTRANSFORMATORA SIECIOWEGO TYPU ANSR3L / Karolina Ciechomska, Janusz Ostrowski, Przemys aw Pawlak, Antoni Zbudniewek DO WIADCZENIA EKSPLOATACYJNE TRANSFORMATORÓW YWICZNYCH DU EJ MOCY S awomir Cybulski, Pawe K ys, Adrian Mrozek TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE O WYSOKIEJ SPRAWNO CI WYKONANE Z ZASTOSOWANIEM RDZENIA AMORFICZNEGO Janusz Sobota, Piotr Wolnik WP YW WYST POWANIA WY SZYCH HARMONICZNYCH W PR DZIE OBCI ENIA TRANSFORMATORA DYSTRYBUCYJNEGO NA SPOSÓB JEGO EKSPLOATACJI Tadeusz Glinka, Waldemar Olech NARA ENIA TRANSFORMATORÓW BLOKOWYCH PRACUJ CYCH W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Marek Andrzejewski, Wies aw Gil, Ryszard Sobocki ZINTEGROWANE STEROWANIE UK ADEM CH ODZENIA TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH Jozef Kovacik z Zespo em WYKRYWANIE I LOKALIZACJA WEWN TRZNYCH USZKODZE TRANSFORMATORÓW MOCY - STUDIUM PRZYPADKU8 9 13. Zbigniew Gacek, Zbigniew Opilski, Maciej Setkiewicz Grzegorz Szersze, Marian Urba czyk, Franciszek Witos KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWO-BADAWCZY NOWEJ GENERACJIDO LOKALIZACJI I OPISU WY ADOWA NIEZUPE NYCH W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH OLEJOWYCH METOD EMISJI AKUSTYCZNEJ S awomir Filip, Adam Rzeczkowski, Pawe Warczy ski ZARZ DZANIE EKSPLOATACJ TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCHO D UGIM STA U PRACY Jerzy Buchacz, Zbigniew Szyma ski WP YW CZYNNIKÓW ZEWN TRZNYCH NA WYNIK POMIARU tgδ I POJEMNO CI IZOLATORÓW PRZEPUSTOWYCH Grzegorz Dryga a, Micha wi tkowski, Piotr Wo niak EKOLOGICZNE TRANSFORMATORY MOCY NAPE NIONE P YNEM ELEKTROIZOLACYJNYM MIDEL WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNICZNE Bo ena Bednarska, Teresa Buchacz, Halina Olejniczak SIARKA KOROZYJNA W OLEJACH TRANSFORMATOROWYCH PROBLEM WCI AKTUALNY Grzegorz Dybka DIAGNOSTYKA TECHNICZNA PRZEK ADNIKÓW PR DOWYCH J220W OPARCIU O ANALIZ GAZÓW ROZPUSZCZONYCH W OLEJU (DGA) Jerzy Buchacz, Zbigniew Szyma ski PRZYDATNO SYGNA ÓW MONITORINGU DO DIAGNOSTYKI STANU TRANSFORMATORA Rajmund W odarz NOWOCZESNE ROZWI ZANIA UK ADÓW CH ODZENIA Z ODZYSKIEM ENERGII STRAT TRANSFORMATORA DLA CELÓW GRZEWCZYCH Jaros aw Molenda, Pawe Mroczkowski, Andrzej St pie, Andrzej A. Winiarski, Ma gorzata Wrona, Miros aw Zaj c BADANIA EFEKTYWNO CI DEHYDRATACJI OLEJÓW TRANSFORMATORO- WYCH ZA POMOC NOWEJ GENERACJI URZ DZENIA MOBILNEGO Petr Matuška, Tomasz Weber USUWANIE WILGOCI Z IZOLACJI STA EJ TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH METOD ORGREZ - REVOS Marcin Morawiec TRANSFORMATORY YWICZNE TRICAST10 11 XX LECIE ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Dzia alno Zespo u Transformatorów i Izolacji Waldemar Olech Daniel Paw owski ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice W bie cym roku mija 20 lat od chwili powstania naszej firmy ZPBE Energopomiar Elektryka Sp. z o.o, która zosta a wyodr bniona ze struktur dawnego Energopomiaru przez grup pracowników, tworz c nowy podmiot gospodarczy. W ci gu tego okresu utrzymali my si na rynku prac ukierunkowanych na prowadzenie bada i pomiarów g ównie w krajowej energetyce, ale tak e za granic, zajmuj c w wielu dziedzinach pozycj lidera i przyczyniaj c si do tego, e logo naszej firmy jest szeroko znane. Jedn z wielu dziedzin, któr zajmuje si nasza Spó ka jest dzia alno w zakresie diagnostyki technicznej transformatorów i izolacji tych urz dze. Ma ona bogat tradycj, si gaj c jeszcze lat pi dziesi tych ubieg ego wieku, kiedy to ówczesne Zjednoczenie Energetyki powo a o w Gliwicach Zak ady Pomiarowo - Badawcze Energetyki Energopomiar. W jednym z nich o profilu elektrycznym, powsta a w tamtym odleg ym czasie, kilkuosobowa komórka zajmuj ca si eksploatacj transformatorów, która stanowi a zal ek dzisiejszego Zespo u Transformatorów i Izolacji. Zarówno jego wcze niejsza dzia alno, jak i obecnie wykonywane wa niejsze prace, w tym równie naukowe, by y cz sto publikowane w specjalistycznych czasopismach oraz materia ach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Po przej ciu ca okszta tu zagadnie transformatorowych przez spó k Energopomiar- Elektryka, oprócz kontynuacji dotychczasowego zakresu prac, rozpocz to now dzia alno techniczn w szybko rozwijaj cych si dziedzinach bada, które musz sprosta problemom wynikaj cym z rozwoju i potrzeb wspó czesnej energetyki, jak równie post pu w konstrukcji i technologii produkowanych obecnie transformatorów. 1112 Obsada Osobowa Wa nym problemem funkcjonowania Spó ki by o zapewnienie odpowiedniej kadry. W okresie 20-letniej dzia alno ci zatrudniono szereg nowych pracowników, co obni y o redni wieku. Wi kszo z nich po uko czeniu g ównie szkó wy szych, zwi za a si z Elektryk i tutaj zdobywa a dalsze kwalifikacje oraz do wiadczenie i specjalizacje. W ród personelu znajduj si pracownicy, którzy sp dzili w Spó ce, a wcze niej w ZBPE Energopomiar, ca e swoje ycie zawodowe. Dysponuj oni szerok wiedz i du ym do wiadczeniem, jak równie zebranymi podczas d ugoletniej dzia alno ci materia ami oraz unikaln dokumentacj, pozwalaj c na podejmowanie prac o wysokim stopniu trudno ci, które maj charakter zarówno eksperckich, jak i doradczych, zaawansowanych konsultingów. Zespó Transformatorów i Izolacji zatrudnia obecnie 8 osób, w tym: dwóch dr in. nauk technicznych (elektrotechnika, chemia), trzynastu in ynierów o specjalno ciach: elektrotechnika, chemia, fizyka, dwóch techników elektryków. W ród pracowników zespo u znajduje si : przedstawiciel Polski w Komitecie Studiów CIGRE A2 Transformers, a tak e cz onkowie grup roboczych CIGRE zajmuj cych si problematyk izolatorów przepustowych oraz bada oleju, a w szczególno ci zwi zków furanu i siarki korozyjnej, nadto dwie osoby posiadaj status Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich potwierdzony certyfikatem, prócz tego dwóch zatrudnionych jest rzeczoznawcami Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jednocze nie cz onkami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 79 (Transformatory) oraz nr 303 (Materia y Elektroizolacyjne). Obecna, wysokokwalifikowana kadra zna wi c doskonale specyfik krajowej energetyki, wymagany dla niej zakres dzia alno ci oraz szeroko rozumian problematyk prac badawczo pomiarowych. 1213 Aparatura pomiarowa i wyposa enie Podstawowym problemem funkcjonowania firmy Energopomiar - Elektryka, który by odczuwalny ju w momencie jej powstawania, by o zapewnienie odpowiedniej aparatury potrzebnej do prowadzenia prac pomiarowo badawczych. Pomimo, e pozyskana od poprzedniego w a ciciela ZPBE Energopomiar mog a by uznana w owym czasie za nowoczesn, to jednak dynamiczny rozwój techniki pomiarowej na wiecie, a tak e w kraju, znacznie wyprzedzi posiadane wówczas wyposa enie. Dotyczy o to g ównie aparatury do pomiarów transformatorów prowadzonych w terenie, a tak e przeznaczonej do laboratorium obs uguj cego krajow energetyk w dziedzinie bada oleju izolacyjnego zarówno atestacyjnych, jak i niektórych specjalistycznych. Podejmowane kroki i dzia ania inwestycyjne kolejnych zarz dów oraz kierownictwa spó ki wype ni y w znacznej mierze istniej c luk, uzupe niaj c wyposa enie w aparatur pomiarowo badawcz do wiatowego poziomu. Z satysfakcj nale y podkre li, e niektóre u ytkowane urz dzenia pomiarowe zosta y zaprojektowane konstrukcyjnie i wytworzone w firmie przez dzia produkcji, zyskuj c jak najlepsz opini. Przyk adem mo e by bardzo przydatny i szeroko stosowany zestaw do bada podobci eniowych prze czników zaczepów tzw. UDT. Aktualnie Dzia Transformatorów i Izolacji Elektryki posiada: aparatur do bada transformatorów w terenie wysokonapi ciowe mostki do pomiaru pojemno ci i wspó czynnika stratno ci izolacji firmy Doble, mierniki izolacji firmy Megger i Omicron, miernik stanu mechanicznego uzwoje, tzw. SFRA firmy Doble, przyrz d do bada izolacji metod spektroskopii dielektrycznej tzw. FDS, specjalistyczny przyrz d do bada wy adowa niezupe nych metod akustyczn, umo liwiaj c okre lenie miejsca wy adowa niezupe nych za pomoc triangulacji, oraz szereg innych o mniejszym znaczeniu. Prócz tego, w razie potrzeby stan niektórych transformatorów mo e by weryfikowany za pomoc prób napi ciowych, wykonywanych przy zastosowaniu przewo nego laboratorium, stanowi cego w asno Elektryki. 1314 aparatur do bada materia ów elektroizolacyjnych chromatografy gazowe (analiza rozpuszczonych i wydzielonych gazów z oleju), chromatograf cieczowy (zawarto zwi zków furanu), spektrofotometr w podczerwieni (struktura oleju, obecno zwi zków tworz cych si podczas starzenia, zanieczyszczenia chemiczne), specjalistyczne przyrz dy oraz mostek (w a ciwo ci dielektryczne i fizykochemiczne oleju), miernik zawarto ci wody w oleju i papierze (stopie zawilgocenia materia ów izolacyjnych), przyrz d do bada specjalnych (wska ników zestarzenia, zawarto ci cz stek sta ych zanieczyszcze, siarki korozyjnej w oleju, itp.). U ytkowana w Dziale Transformatorów i Izolacji aparatura zapewnia pokrycie wi kszo ci potrzeb energetyki na prace pomiarowo badawcze w tym zakresie. Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju Pozwala na wczesne wykrywanie i identyfikacj uszkodze wewn trznych transformatorów. Jest najskuteczniejszym narz dziem bezwy czeniowej diagnostyki technicznej tych urz dze. Do oceny wyników stosuje si kryteria w asne, opracowane na podstawie wieloletnich do wiadcze, jak równie mi dzynarodowe. Stawiane diagnozy s weryfikowane rezultatami rewizji wewn trznych uszkodzonych transformatorów. Ocen wspomaga baza danych, zawieraj ca wyniki kilkudziesi ciu tysi cy analiz oraz dane populacji transformatorów eksploatowanych w krajowej energetyce. 1415 Badanie wska ników dielektrycznych i fizykochemicznych oleju wraz ze wska nikami zestarzenia i /lub spektrometri w podczerwieni Umo liwia ocen stopnia zestarzenia i zu ycia izolacji olejowej. Opracowane i wprowadzone przez Energopomiar tzw. wska niki zestarzenia oleju: napi cie powierzchniowe i wska nik polarno ci -n 2 pozwalaj na odpowiednio wczesne ostrzeganie o mo liwo ci wytr cenia si osadu z oleju i utraty w a ciwo ci u ytkowych. Analiza zwi zków furanu rozpuszczonych w oleju Wyniki analizy s u do oceny stopnia zestarzenia izolacji celulozowej transformatora, a tak e stanowi cenn wskazówk przy wykrywaniu niskotemperaturowych przegrza i wad uk adu ch odzenia. Oznaczenie ilo ciowe i jako ciowe sta ych zanieczyszcze w oleju Badanie zawarto ci cz stek zanieczyszcze sta ych s u y do wykrywania zagro enia spowodowanych spadkiem wytrzyma o ci elektrycznej izolacji olejowej oraz pomocniczo do wykrywania przyczyn niektórych defektów i uszkodze. Ilo ciowe oznaczenie zawarto ci cz stek wykonuje si za pomoc automatycznego licznika PODS Hiac-Royco, natomiast jako ciowe za pomoc zestawu do filtrowania oleju f-my PAL oraz mikroskopu wysokiej rozdzielczo ci. 1516 Badanie korozyjno ci oleju Badania korozyjno ci oleju wg normy IEC polega na kontakcie oleju z miedzianym przewodem o odpowiednich wymiarach, owini tym pojedyncz warstw papieru izolacyjnego w temperaturze 50ºC przez okres 72 godzin. Dodatkowo wykonuje si badania sprawdzaj ce w oparciu o zmodyfikowan metod ASTM D 275 B. Ocen materia ów prowadzi si met. wizualn korzystaj c z specjalnych wzorców, a w przypadkach trudnych przeprowadza si badanie sk adu pierwiastkowego powsta ych zmian na powierzchni papieru i miedzi metod analizy rentgenowskiej z dyspersj energii (EDX). w elektronowym mikroskopie skaningowym. Oznaczenie zawarto ci wody rozpuszczonej w oleju umo liwia ocen stopnia zawilgocenia izolacji olejowo-papierowej (przy wykorzystaniu stanu równowagi w uk adzie izolacyjnym transformatora w odpowiedniej temp.) Kierunki dzia alno ci Od chwili powstania Energopomiaru-Elektryka nast powa o stopniowe, wymuszane potrzeb, podnoszenie poziomu dzia alno ci technicznej i podejmowania si prac skomplikowanych, o du ym stopniu trudno ci z dziedziny transformatorów. Spowodowa a to tendencja zmniejszania si w spó ce udzia u prac prostszych, które coraz cz ciej wykonywane by y przez inne, mniej wyspecjalizowane instytucje. Ni ej w zwi z y sposób przedstawiono kierunki aktualnych prac i dzia a Zespo u Transformatorów i Izolacji. Odbiory fabryczne transformatorów. Prowadzone s w wytwórniach krajowych i zagranicznych. Stanowi wa ny element zapewnienia niezawodno ci tych urz dze przez mo liwo bezpo redniego wp ywu na jako transformatora i kontroli w ca ym cyklu produkcji, poczynaj c od pierwszej fazy, a ko cz c na przygotowaniu go do wysy ki. 1617 Badania pomonta owe transformatorów. Maj na celu sprawdzenie, czy nie nast pi o uszkodzenie podczas transportu, magazynowania, zainstalowania na stanowisku i przygotowania do za czenia pod napi cie. Prawid owe i staranne wykonanie tych prac, zw aszcza zwi zanych z monta em, zapewnia dobr jako i niezawodno w pó niejszej eksploatacji. Stoi to czasem w sprzeczno ci z pojawiaj c si tendencj przy pieszenia uruchomienia jednostek za wszelk cen. Badania i pomiary eksploatacyjne transformatorów. Celem prowadzonych bada ma by ocena stanu technicznego transformatora i okre lenie przydatno ci lub ogranicze do dalszej eksploatacji. Uzyskane wyniki mog równie okre la z pewnym przybli eniem horyzont czasowy dalszej niezawodnej pracy, wzgl dnie wskazywa konieczno wykonania dzia a modernizacyjnych lub konserwacyjno remontowych. Badania okresowe wspomagane diagnostyk techniczn s najszybciej rozwijaj c si dziedzin, która musi sprosta potrzebom, wynikaj cym mi dzy innymi z obecnego stanu produkowanych jednostek oraz szybkiego rozwoju konstrukcji i wspó czesnej technologii aktualnie produkowanych transformatorów. Badania laboratoryjne izolacji transformatorów. Prace wykonywane w laboratorium wykazuj od chwili jego powstania bardzo du przydatno dla krajowej energetyki, zw aszcza te dotycz ce oleju, który (oprócz roli jak spe nia w transformatorach) jest g ównym no nikiem informacji o stanie technicznym tych urz dze. Dzia alno tej placówki polega na badaniach: nowych olejów transformatorowych oraz jego substytutów proponowanych do stosowania w krajowej energetyce. W ostatnich trzech latach kilku producentów olejów transformatorowych wyst pi o o wprowadzenie nowych gatunków do stosowania w krajowej energetyce. W wyniku przeprowadzonych bada tylko dwie firmy zapewni y odpowiedni jako produktu i uzyska y akcept Energopomiaru- Elektryki. chromatograficznych sk adu gazu rozpuszczonego w oleju (DGA). Metoda ta, obecnie szeroko stosowana i niezwykle istotna w diagnostyce technicznej transformatorów zosta a wdro ona w 972 roku. W wyniku licznych prac badawczych, prowadzonych w Energopomiar-Elektryka uda o si opracowa kryteria oceny dla krajowych transformatorów eksploatowanych w polskiej energetyce. Dzi ki prowadzeniu tych bada uzyskuje si informacje pozwalaj ce 1718 na podj cie wa nych decyzji, dotycz cych np. mo liwo ci dalszej pracy transformatorów lub wy czenia ich z ruchu. w a ciwo ci izolacji olejowej w zakresie podstawowych parametrów dielektrycznych i fizykochemicznych, a tak e: stopnia zestarzenia w oparciu o w asne kryteria, cz stek sta ych zanieczyszcze w oleju, obecno ci siarki potencjalnie korozyjnej. odporno ci starzeniowej olejów oraz szeregu innych, wynikaj cych z aktualnych potrzeb. izolacji celulozowej transformatorów w zakresie oceny stopnia: zestarzenia (bezpo rednio na podstawie stopnia polimeryzacji papieru lub analizy spektrofotometrycznej w podczerwieni oraz po rednio w oparciu o zawarto zwi zków furanu rozpuszczonych w oleju), stopnia zawilgocenia na podstawie zawarto ci wody w próbkach izolacji. Wa niejsze prace wykonane przez Zespó Transformatorów i Izolacji Ni ej w zwarty sposób podano wa niejsze prace wykonane przez Elektryk w ostatnich latach. Nale do nich: prace badawczo rozwojowe dotycz ce diagnostyki izolatorów przepustowych, utworzenia banku danych transformatorów sieciowych oraz opracowania kryteriów oceny stanu technicznego, zagro e wywo anych obecno ci siarki korozyjnej w oleju eksploatowanych w krajowej energetyce jednostek, prace naukowe Narodowego Centrum Nauki, w których Energopomiar-Elektryka wspó uczestniczy z Politechnik l sk. Tematyka prac dotyczy a opracowania i wdro enia nowej generacji czujników wodoru do diagnostyki transformatorów, pomiaru wy adowa niezupe nych metodami skojarzonymi oraz wykrywania niektórych gazów, które mog zagrozi bezpiecze stwu du ym ludzkim skupiskom, opracowania i wdro enia w kilku krajowych elektrowniach uk adów do diagnostyki on-line transformatorów dla monitorowania rozpuszczonego w oleju wodoru i innych gazów oraz zawarto ci wody, a tak e izolatorów przepustowych, coroczne badania ponad 2,5tys. próbek oleju, w tym w zakresie podstawowych w a ciwo ci dielektrycznych i fizykochemicznych ( 00), analizy DGA (900), 1819 zawarto ci zwi zków furanu (400), oraz oko o ( 20) analiz stopnia zawilgocenia izolacji papierowej, nadzór nad remontem i specjalistycznymi pracami prowadzonymi w terenie, jak np. sprawdzaj cymi mo liwo eksploatacji transformatorów ze zwi kszon w stosunku do znamionowej moc, pomiarem strat ja owych i obci eniowych na pracuj cym transformatorze, suszenie izolacji oraz regeneracja oleju, udzia w rewizjach wewn trznych transformatorów, (kilkana cie jednostek w ci gu ostatniego roku gr. I i II), badania diagnostyczne transformatorów oraz ekspertyzy o wysokim stopniu trudno ci. Organizacja konferencji, seminariów i spotka W ci gu 20 lat istnienia Energopomiaru-Elektryki byli my inicjatorami organizacji dziesi ciu konferencji transformatorowych, w tym o miu w O rodku Stok w Wi le Jaworniku. Tematyka tych spotka omawiana w szerokim gronie specjalistów i u ytkowników transformatorów dotyczy a: Nowelizacji Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (200 r.) Wspó czesnych konstrukcji i eksploatacji podobci eniowych prze czników zaczepów (2002r.) Transformatorów rozdzielczych (2003r.); nadto w latach (2004, 2006, 2008, 20 0, 20 2r.) po wi cona Zarz dzaniu Eksploatacj Transformatorów. Prócz tego byli my organizatorami wielu seminariów i narad dotycz cych aktualnych problemów transformatorów rozdzielczych, monitoringu i diagnostyki on-line, nowych gatunków olejów izolacyjnych, a tak e innych zagadnie. Wnioski dotycz ce dalszej dzia alno ci i rozwoju Przysz o ciowym za o eniem dalszej dzia alno ci Dzia u Transformatorów i Izolacji jest przyj cie systemu wysokiego stopnia specjalizacji kadry i podnoszenia w asnych kwalifikacji, a tak e zapewnienie sta ego doposa ania bazy pomiarowej w aparatur i przyrz dy wysokiej, wiatowej klasy. Konsekwentna realizacja tych dzia a pozwoli na mo liwo ci g ego dostosowywania metod badawczych do zmieniaj cych si w czasie problemów zwi zanych z aktualnie eksploatowan populacj transformatorów. 1920 Oprócz kontynuowania dotychczasowych prac ukierunkujemy nasze, przysz e dzia ania na: eliminacj zagro e powstaj cych podczas eksploatacji transformatorów, rozwój nowych technik diagnostycznych, systematyczne aktualizowanie wytycznych oceny stanu technicznego transformatorów opartych na wynikach bada, co przyczyni si do zapewnienia wysokiej jako ci i niezawodno ci tych urz dze, przy coraz wi kszym stopniu konkurencyjno ci i trudno ciach technicznych wynikaj cych z stosowanej przy produkcji, zmiennej technologii oraz oszcz dnych materia owo, wspó czesnych konstrukcji. 2021 KOMPLEKSOWE US UGI TRANSFORMATOROWE W PSE OPERATOR SA 8 LAT DO WIADCZE Marek Figura Wies aw Leniarski Piotr Ma ski PSE Operator S.A. Departament Eksploatacji Streszczenie: W artykule omawia si 8 letnie do wiadczenia z realizacji w formie kompleksowej us ug eksploatacyjnych na transformatorach PSE Operator SA oraz ich wp yw na wymagania w kolejnym okresie realizacji tych us ug. Porównuje si koszty us ug, ich zakres, a tak e przygotowanie wykonawców w ró nych okresach ich realizacji. Przedstawia si krótko stosowane w PSE Operator SA zasady eksploatacji transformatorów sieciowych, ramowy zakres us ug oraz wymagania techniczne i organizacyjne postawione wykonawcom. 1. Wprowadzenie Transformatory sieciowe eksploatowane w PSE Operator SA s to jednostki zaliczane do tzw. grupy pierwszej [2], czyli jednostki o mocy 00MVA oraz górnym napi ciu 220kV. Ponad 6% ca ej populacji stanowi jednostki o górnym napi ciu 750kV, 3 % jednostki o górnym napi ciu 400kV, 6 % jednostki o górnym napi ciu 220kV rys.. Równocze nie % ca ej populacji stanowi jednostki o mocy 400 i wi kszej, 24% jednostki o mocy 250MVA do 400MVA, 64% jednostki o mocy 00MVA do 250MVA. Rys. 1. Liczba pracuj cych jednostek transformatorowych PSE Operator SA w podziale na napi cia. 2122 Struktura wiekowa populacji transformatorów sieciowych jest taka, e znacz ca cz populacji ok. 67%, zosta a wyprodukowana przed rokiem 990. Oznacza to cz sto, e jednostki takie b d obarczone problemami wynikaj cymi z niedoskona o ci stosowanych wówczas materia ów i technologii, cz sto kwalifikowanych dzi jako wady konstrukcyjne. Wy czenie transformatora lub tylko zmniejszenie pewno ci jego pracy (np. wywo ane obni eniem wydajno ci uk adu ch odzenia spowodowanym zanieczyszczeniem ch odnic, b d usterk w uk adzie sterowania) skutkowa mo e powstawaniem przerw lub ogranicze w dostawie lub odbiorze energii. Przerwy takie wi si z mniej lub bardziej znacz cymi kosztami dla w a ciciela transformatora, w szczególno ci wynikaj cymi z odpowiednich umów przesy ania. Równocze nie rodki, jakie mog by przeznaczane na realizacj zabiegów eksploatacyjnych s ograniczone. St d proces eksploatacji transformatorów musi by planowany i realizowany niezwykle staranie, przy jednoczesnym ci g ym d eniu do minimalizacji kosztów. Wymaga to z kolei sprawnej organizacji oraz wysoko wykwalifikowanego personelu zarówno po stronie wykonawcy prac, jak równie zarz dzaj cego eksploatacj takiej populacji transformatorów. Powy sze leg o u podstaw decyzji o realizacji eksploatacji jednostek transformatorowych w formie kompleksowych us ug transformatorowych [3], wykonywanych w ramach jednolitego standardu, sprecyzowanego w Specyfikacji technicznej, stanowi cej cz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nast pnie za cznik do zawieranych z wykonawcami umów. 2. Historia kompleksowych us ug transformatorowych Us ugi transformatorowe w formie kompleksowej, tj. w postaci umów ramowych pomi dzy PSE SA (dzia aj cej w ich imieniu PSE Operator S.A.) oraz wykonawcami tych us ug, zacz to realizowa w ko cu 2004r. Przedmiot zamówienia zdecydowano si wówczas podzieli na dwa pakiety: pakiet I obejmowa transformatory na terenie eksploatowanym przez: PSE-Centrum, PSE-Wschód oraz PSE-Pó noc, natomiast pakiet II transformatory na terenie eksploatowanym przez: PSE-Po udnie oraz PSE-Zachód. Zastosowany podzia przedmiotu zamówienia wynika g ównie z d enia do równomiernego rozdzielenia liczby jednostek transformatorowych na pakiety [3]. Podzia na Pakiety oraz siedziby dotychczasowych i obecnych wykonawców us ug pokazano na rys23 Pa kie t II Pa kie ti Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach Rys. 2. Plan sieci elektroenergetycznej najwyīszych napiċü z zaznaczonym podziaáem na Pakiety oraz lokalizacjami siedzib dotychczasowych i obecnych wykonawców kompleksowych usáug transformatorowych. W pierwszym postċpowaniu przetargowym w 2004r. o udzielenie zamówienia ubiegaáo siċ 4 wykonawców. RównieĪ w drugim postċpowaniu w 2007r. oferty záoīyáo 4 wykonawców. W rozstrzygniċtym niedawno (marzec 20 2r.) postċpowaniu na kolejny okres Ğwiadczenia usáug oferty záoīyáo takīe 4 wykonawców. ĩadna z ofert nie podlegaáa odrzuceniu. Interesujący jest takīe fakt, Īe w Pakiecie I wpáynċáy 3 oferty, natomiast w Pakiecie II tylko jedna oferta. Zamówienie przyznane zostaáo: w Pakiecie I firmie Zakáad Usáug Technicznych Energoaudyt Sp. z o.o., natomiast w Pakiecie II firmie Eltel Networks Rzeszów SA. Obie firmy Ğwiadczyáy kompleksowe usáugi transformatorowe w poprzednim okresie w tych samych Pakietach. RozstrzygniĊte w marcu br. postċpowanie przetargowe na wybór wykonawców kompleksowych usáug transformatorowych byáo podobnie jak poprzednie 2324 post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wbrew powszechnemu mniemaniu w tego rodzaju przetargu cena nie musi by jedynym kryterium decyduj cym o wyborze wykonawcy. Oczywi cie cena realizacji us ug ma zasadnicze znaczenie i jej udzia w ca kowitej ocenie punktowej oferty musi by znaczny, niemniej przy ocenie ofert powinny by uwzgl dnione inne istotne elementy wiadczonych us ug, które Zamawiaj cy mo e promowa uwzgl dniaj c je w punktacji oferty. Jednym z takich istotnych czynników, decyduj cym o dyspozycyjno ci transformatorów jest tzw. czas reakcji wykonawcy. Czas ten jest wyj tkowo wa ny w sytuacjach zagro enia wyst pieniem zak ócenia lub samego zak ócenia i oznacza czas przyst pienia wykonawcy do usuwania przyczyn zagro enia lub rozpoznawania zakresu zak ócenia je li takowe wyst pi o. Zamawiaj cy wymaga aby czas ten nie by d u szy ni 8 godzin od przekazania wykonawcy informacji o wyst pieniu zagro enia lub zak ócenia. Dodatkowo, na etapie post powania przetargowego, premiowane jest skrócenie tego czasu, przy czym rozs dn granic wydaje si by czas rz du 5 godzin por. [4]. Jednocze nie w obecnie zawartych umowach wykonawcy zagwarantowali, e w okresie trwania rozgrywek UEFA EURO 20 2 TM dla transformatorów zasilaj cych miasta-gospodarzy rozgrywek, zapewniaj 2 godzinny czas reakcji. W pierwszym post powaniu przetargowym w 2004r. jedynym kryterium oceny ofert by a cena realizacji us ug obliczona na podobnej zasadzie jak opisano wy ej. Natomiast w post powaniu przetargowym w 2008r. w ocenie ofert, oprócz ceny uwzgl dniono równie czas reakcji wykonawcy. W post powaniu przeprowadzonym w 20 2r. kryteria oceny ofert rozszerzono o ocen oferowanego przez wykonawc procentowego wska nika kosztów zakupu doliczanego do cen materia ów i cz ci. Uwzgl dnienie wska nika w kryteriach oceny ofert wynik o w ostatnim post powaniu przetargowym wynik o z do wiadczenia z poprzedniego post powania, w którym jeden z wykonawców zaoferowa ten wska nik na poziomie znacznie zawy onym. W ostatnim post powaniu przetargowym zaskakuj ca by a oferta, w której jeden z wykonawców dla cz ci us ug zaoferowa wy sze ceny ze realizacj us ug bez kosztów transportu ni ceny us ug uwzgl dniaj ce koszty transportu. W tabeli poni ej zestawiono kryteria oceny ofert oraz zaoferowane przez wykonawców parametry zastosowane w ostatnim post powaniu i wynikaj ce z nich oceny punktowe. 2425 Tabela 1. Kryteria oceny ofert oraz zaoferowane przez wykonawców parametry zastosowane w post powaniu przetargowym rozstrzygni tym w marcu 20 2r. i wynikaj ce z nich oceny punktowe. Pakiet I Pakiet II Oferta Wykonawca Wykonawca 2 Wykonawca 3 Wykonawca 4 Ocena punktowa ceny oferty [pkt] Zaoferowany przez Wykonawc procentowy WSKA NIK zakupu doliczany do cen materia ów i cz ci [%] Ocena punktowa procentowego wska nika kosztów zakupu [pkt] Zaoferowany przez Wykonawc CZAS PRZYST PIENIA do rozpoznawania awarii [hh:mm] Ocena punktowa skrócenia czasu przyst pienia do rozpoznawania awarii [pkt] CA KOWITA ocena punktowa oferty [pkt] 92,00 82,19 51,93 92,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3,00 3,00 2,00 3,00 04:50 poni ej 5:00 poni ej 5:00 04:57 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 90,19 58,93 100,00 Warto zwróci uwag, e przy tego rodzaju umowie ramowej cena w formularzu ofertowym bazuje na rodzajach i liczbie zabiegów, w tym równie przyk adowych pracach nieplanowych, podanych przez Zamawiaj cego oraz jednostkowych cenach i kosztach wyspecyfikowanych przez wykonawc. Tabele cenowe wype nia wykonawca, do którego równie nale y dokonanie oblicze. Cen us ug w danym Pakiecie oblicza si sumuj c ceny us ug w Spó kach Obszarowych obj tych danym Pakietem. Wynik wykonawca wpisuje w formularzu oferty. Z o one w ramach oferty tabele z cenami poszczególnych us ug odniesionymi do przyk adowej liczby zabiegów s u do obliczenia ceny us ug przez danego wykonawc w danej Spó ce Obszarowej, w celu porównania ofert. Nie s one konstruowane wed ug rzeczywistego planu prac eksploatacyjnych dla obszaru kompleksowych us ug transformatorowych. Planowanie prac odbywa si w cyklu rocznym, wi c kolejne lata realizacji us ug nie mog by wynikiem prostego powtórzenia zestawionych w tabelach oferowanych us ug, czyli inaczej rzecz ujmuj c warto kontraktu nie jest wynikiem przemno enia przez liczb lat realizacji umowy warto ci szacunkowego wynagrodzenia skonstruowanego na potrzeby oceny ofert ró nych wykonawców podczas przetargu. 2526 Przygotowanie i przeprowadzenie stosownego post powania przetargowego jest du ym przedsi wzi ciem organizacyjnym dla Zamawiaj cego. Sprawdzenie poprawno ci oblicze w sk adanych ofertach oraz korekta oczywistych omy ek rachunkowych, które w ostatnim post powaniu wyst pi y we wszystkich z o onych ofertach sk aniaj do przypuszczenia, e jest to problem równie dla wykonawców ubiegaj cych si o wiadczenie us ug. Dodatkowo post powanie takie obarczone jest niema ym ryzykiem niepowodzenia ze wzgl du na sztywno procedur przetargowych [4]. 3. Zasady prowadzenia eksploatacji transformatorów sieciowych, zakres us ug Proces eksploatacji transformatorów sieciowych bazuje na przyj tej w krajowej energetyce (por. [2]) trójstopniowej diagnostyce stanu technicznego oraz realizacji zabiegów eksploatacyjnych w okre lonych wewn trznymi przepisami przedzia ach czasowych por. [ ]. Prace dora ne, w szczególno ci za zwi zane z likwidacj zak óce w pracy transformatorów lub zapobieganiem ich wyst pieniu, realizuje si oczywi cie w miar potrzeb. Równie tutaj stosuje si wymagania techniczne i organizacyjne ogólnie opisane w [ ], szczegó owo natomiast w za cznikach do Umów z wykonawcami, w tym wspomnianej ju Specyfikacji technicznej. Dla potrzeb realizacji us ug kompleksowych prace zwi zane z eksploatacj transformatorów podzielone zosta y na nast puj ce grupy. ) prace planowe - wykonywane okresowo, uj te w planach rocznych i redniookresowych, obejmuj ce: a) badania diagnostyczne jednostek transformatorowych, b) przegl dy oraz pomiary diagnostyczne podobci eniowych prze czników zaczepów, c) przegl dy zewn trzne jednostek transformatorowych; 2) prace dora ne, w tym awaryjne, obejmuj ce: a) prace zwi zane z likwidacj stanów zagro e pracy danej jednostki transformatorowej, b) wymian uszkodzonych elementów wyposa enia jednostki transformatorowej w miejscu jej zainstalowania, c) uzdatnianie oleju, d) wykonanie pomiarów i bada poawaryjnych, specjalnych oraz pomonta owych, tj. po zako czeniu monta u nowej jednostki lub zako czeniu remontu uszkodzonej; 2627 3) prace remontowe, uj te w planie remontów, obejmuj ce: a) uszczelnianie, mycie oraz zabezpieczenie antykorozyjne jednostek transformatorowych, b) remonty szaf sterowniczych, uk adu ch odzenia wraz z wymian instalacji elektrycznych, c) remont konserwatora wraz z wymian przepony gumowej lub zast pieniem przepony workiem gumowym; d) kompleksow wymian zaworów; 4) inne prace nie uj te w planie, a których potrzeba wynika z bie cych potrzeb eksploatacyjnych, obejmuj ce w szczególno ci: a) przegl dy wewn trzne jednostek transformatorowych na stanowisku pracy, b) prace demonta owe i monta owe, ustawianie, przestawianie lub wymiana jednostki transformatorowej, c) czynno ci zwi zane z dzia aniami likwidacyjnymi z omowanie jednostki transformatorowej; d) czynno ci uzupe niaj ce, realizowane przy okazji zada modernizacyjnych lub remontowych; 5) prowadzenie przez Wykonawc bazy danych wykonanych us ug i pomiarów, wed ug wymaga Zamawiaj cego, w zakresie okre lonym w Specyfikacji technicznej. 6) przeprowadzenie inwentaryzacji wa niejszych elementów wyposa enia jednostek transformatorowych, w zakresie okre lonym w Specyfikacji technicznej. Szczegó owy opis zakresu prac oraz technologii ich realizacji zawarty zosta w tzw. Specyfikacji technicznej. 4. Porównanie wymaga wobec wykonawców us ug w ró nych okresach ich realizacji Zarówno zakres us ug, jak i wymagania techniczne oraz organizacyjne realizacji tych us ug, a tak e wymagania odno nie kwalifikacji i kultury technicznej personelu wykonawcy szczegó owo opisane s w poszczególnych elementach SIWZ (por. [4]), stanowi cych nast pnie za czniki do umowy. Jednocze nie Zamawiaj cy wymaga, aby wykonawca dysponowa równie odpowiednimi narz dziami i urz dzeniami niezb dnymi do wykonywania zamówienia. W pierwszym przetargu ogólnie scharakteryzowano wymagania w tym zakresie. 2728 W drugim i kolejnym przetargu wymagania sprz towe zosta y zawarte jako wymóg w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a potwierdzenie posiadanych przez wykonawc aparatury i wyposa enia jest prezentowane w postaci tabelarycznej w umowach. Wyci g z umów stanowi poni sza Tabela 2. Tabela 2. Wykaz narz dzi i urz dze niezb dnych do wykonania zamówienia.. Lp. Nazwa narz dzia lub urz dzenia Przewo ny agregat do pró niowego uzdatniania oleju 2. Przewo ne zbiorniki na olej Obj to czna co najmniej 40 m Aparatura kontrolno - pomiarowa Minimalne wymagania Zamawiaj cego. Wydajno - co najmniej 4,5 t / h 2. Jako - uzyskanie parametrów oleju w zakresie zawarto ci wody i powietrza poni ej odpowiednio 2 ppm i 0,5% Pomiar przek adni. Zakres 0, -40. Dok adno nie mniejsza ni 0,2% Pomiar rezystancji uzwoje. Zakres 0, m -20. Dok adno nie mniejsza ni 0,2% (0,5% przy rezystancji < m ). Zasilanie za pomoc ród a pr du sta ego umo liwiaj cego ustabilizowanie pr du w czasie do 2 min. (przy rezystancji <5m, do 3 min.) Sprawdzenie podobci eniowego prze cznika zaczepów. Pomiar czasów w asnych prze cznika mocy i niejednoczesno ci z dok adno ci nie mniejsz ni 2%. Pomiar rezystancji izolacji uzwoje. Napi cie probiercze: regulowane w zakresie 0,5-5kV. Zakres pomiarowy: M 5G. Dok adno pomiaru nie mniejsza ni % (2% przy rezystancji > G ). Pomiar rezystancji izolacji rdzenia, przek adników pr dowych i obwodów wtórnych. Napi cie probiercze regulowane w zakresie 50V 2,5kV. Zakres pomiaru: 0, k 0, G. Dok adno pomiaru nie mniejsza ni 3%. Pomiar pojemno ci i tg uzwoje oraz izolatorów przepustowych. Napi cie probiercze w zakresie 5-0kV. Zakres pomiaru pojemno ci: 00pF - µf. Dok adno nie mniejsza ni 0,5%. Zakres pomiaru tg : 0,00 0,4. Dok adno nie mniejsza ni %. Sprawdzenie charakterystyki magnesowania i przek adni pr dowej przek adników pr dowych. Zdejmowanie charakterystyki magnesowania z dok adno ci nie mniejsz ni %. Pomiar przek adni pr dowej z wykorzystaniem zwoju pomiarowego z dok adno ci nie mniejsz ni 0,5% przy mo liwo ci zasilania tego zwoju pr dem do co najmniej 50% jego pr du znamionowego (tj. do ok. 00A). Pomiar pr dów magnesuj cych. Pomiar z dok adno ci nie mniejsz ni %. Pomiar temperatury. Zakres: od -30 do + 40 O C; dok adno nie mniejsza ni 0, O C. Osi gni cie wysokiej dyspozycyjno ci eksploatowanych transformatorów, a wi c równie sprawna wymiana uszkodzonych elementów ich wyposa enia wymaga znajomo ci istotnych z punktu widzenia szybkiej wymiany mechanicznych i elektrycznych parametrów tych elementów. Poniewa w procesie przekazywania maj tku sieci przesy owej z ówczesnych Zak adów Energetycznych do ówczesnego PSE SA nie zawsze towarzyszy o przekazanie kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej elementów maj tku, w tym równie transformatorów, nadal napotyka si na braki w wiedzy odno nie szczegó owych parametrów niektórych elementów wyposa enia transformatorów. Od drugiego okresu realizacji us ug wprowadzono wi c wymóg inwentaryzacji wa niejszych elementów wyposa enia jednostki transformatorowej takich jak: ch odnice, izolatory przepustowe, przeka niki gazowo-przep ywowe i przep ywowe, rodzaje 2829 zastosowanych termometrów stykowych i modeli cieplnych oraz zawory. W zakres inwentaryzacji wchodzi odczytanie z (tabliczki znamionowej) elementu jego oznaczenia typu oraz nazwy producenta, roku produkcji, parametrów znamionowych oraz wykonanie, w zakresie mo liwym w ramach realizowanej pracy, pomiaru najwa niejszych wymiarów elementu, np. w przypadku izolatora przepustowego b d to: rednica kryzy, ilo, rozstaw oraz rednice otworów w kryzie, a tak e wymiary cz ci podolejowej. Jednocze nie do obowi zków wykonawcy nale y kontrola przechowywanej w danej stacji elektroenergetycznej dokumentacji jednostki transformatorowej, na której realizuje prace. Inwentaryzacj elementów wyposa enia oraz kontrol (w pe nym zakresie) dokumentacji danej jednostki transformatorowej, wykonuje si raz w ca ym okresie obowi zywania umowy na realizacj us ug kompleksowych. W przypadku realizacji prac wymagaj cych wy czenia z ruchu jednostki transformatorowej, dla której wykonano wcze niej inwentaryzacj oraz kontrol dokumentacji, wykonawca ma obowi zek zweryfikowa tre zapisów ze stanem faktycznym, oraz dokona, o ile b dzie to technicznie i organizacyjnie mo liwe, odczytów i pomiarów elementów wyposa enia danej jednostki transformatorowej, których nie dokonano wcze niej Istotnym elementem wp ywaj cym na popraw jako ci wiadczonych us ug jest dokonywana na pocz tku roku ocena wiadczonych w poprzednim roku (okresie) us ug. Zapisy jakie znalaz y si w pierwszych umowach na wiadczenie kompleksowych us ug transformatorowych mia y bardzo ogólny charakter. Do wiadczenia nabyte w 8-letnim okresie realizacji us ug pozwoli y sformu owa te wymagania bardzo precyzyjnie [5]: 1. W terminie do 30 stycznia ka dego, za wyj tkiem pierwszego, roku realizacji Umowy Zamawiaj cy dokona oceny wiadczonych przez Wykonawc us ug w poprzednim roku kalendarzowym. Ocenie podlegaj nast puj ce elementy: a) jako i rzetelno wykonywania prac; b) terminowo wykonywania prac; koordynacja prac; c) optymalizacja kosztów wykonania prac, zw aszcza w aspekcie czenia czynno ci jednostkowych dla minimalizacji kosztu i czasu trwania prac; d) gotowo do wykonania prac, zw aszcza w sytuacjach awaryjnych i zak óceniowych; wspó praca z Zamawiaj cym; e) jako i terminowo wykonywania i dostarczania dokumentacji z prac, w tym i pe nych protoko ów z pomiarów, prób i bada ; 2930 f) jako wykonania i terminowo pomiarów i bada ; poprawno uwag i sugestii odno nie do przyczyny zak ócenia (stanu awaryjnego) oraz propozycji dalszych dzia a, z uwzgl dnieniem terminowo ci sporz dzania i dostarczania protoko ów pomiarów i bada ; g) kwalifikacje osób wykonuj cych prace, zw aszcza w aspekcie rzetelno ci i jako ci wykonywanych prac i dokumentacji z ich przeprowadzenia. 2. Zamawiaj cy, dokonuj c oceny w zakresie wskazanym w ust. 1, wystawia not 1-4, przy czym noty 1-2 s notami negatywnymi. 3. W przypadku negatywnej oceny wiadczonych us ug, Zamawiaj cy, na wniosek Wykonawcy, przedstawia Wykonawcy jej uzasadnienie. Wykonawca mo e, w ci gu 15 dni od daty otrzymania negatywnej oceny wraz z uzasadnieniem, przedstawi swoje zastrze enia dotycz ce tej oceny. Zamawiaj cy, w terminie 5 dni od daty otrzymania stanowiska Wykonawcy, ustosunkuje si do niego i przedstawi Wykonawcy ostateczn ocen wiadczonych us ug. 4. W przypadku wystawienia Wykonawcy ostatecznej oceny wiadczonych us ug równej 1 Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy (.). Uzyskana ocena ma du e znaczenie dla wykonawcy, poniewa sk adniki wynagrodzenia w poszczególnych latach mog podlega waloryzacji, raz w roku na wniosek wykonawcy. Waloryzacji takiej dokonuje si w oparciu o rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em, og aszany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, w stosunku do cen z roku poprzedniego. Je li, w wyniku rocznej oceny wiadczonych us ug, wykonawca uzyska w czteropunktowej skali not punktow nie wy sz ni 3, to Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia w danym roku realizacji Umowy wniosku wykonawcy dotycz cego waloryzacji. Warto w tym miejscu zwróci uwag, e wymagania stawiane wykonawcom kompleksowych us ug transformatorowych, wynikaj z d enia Zamawiaj cego do osi gni cia najwy szej mo liwej dyspozycyjno ci eksploatowanych transformatorów przy minimalizacji nak adów na t eksploatacj. 3031 5. Porównanie kosztów us ug w ró nych okresach ich realizacji Tabela z cenami jednostkowymi realizacji us ug dla Pakietu to ok. 270 wierszy, natomiast dla Pakietu II to ok. 360 wierszy. Nie ma wi c mo liwo ci, ale równie potrzeby przytaczania w niniejszym referacie szczegó owego porównania cen wszystkich zabiegów. W tabeli 3 porównano stosunek cen wybranych zabiegów w poszczególnych umowach (bez uwzgl dnienia indeksacji) [6]. Tabela 3. Porównanie stosunku cen wybranych zabiegów w poszczególnych umowach. Lp. Nazwa zabiegu Wykonawca Uwzgl dnienie kosztów transportu Stosunek cen w latach 20 2/2008 [%] Stosunek cen w latach 2008/2004 [%] Stosunek cen w latach 20 2/2004 [%] Analiza chromatograficzn a gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) I II bez kosztów transportu z kosztami transportu bez kosztów transportu z kosztami transportu Pomiary i badania poawaryjne. I II bez kosztów transportu z kosztami transportu bez kosztów transportu z kosztami transportu Podstawowy przegl d zewn trzny jednostki transformatorowej 160 MVA. I II bez kosztów transportu z kosztami transportu bez kosztów transportu z kosztami transportu Wymiana izolatora przepustowego z obróbk ca ego oleju w kadzi. I II bez kosztów transportu z kosztami transportu bez kosztów transportu z kosztami transportu Cena I roboczogodziny. 10. II cena jednostkowa wy sza o ponad 20% od ceny z poprzedniej umowy - cena jednostkowa wy sza do 20% od ceny z poprzedniej umowy - cena jednostkowa ni sza od ceny z poprzedniej umowy Analizuj c zestawienie cen jednostkowych mo na zauwa y, e w przypadku Wykonawcy II zaoferowane w 20 2r. ceny w przewa aj cej cz ci s ni sze (pola zielone) ni ceny zaoferowane w 2008r. Nast pi a tu wi c autokorekta Wykonawcy II, który chc c aby jego oferta by a konkurencyjna dokona weryfikacji poziomu kosztów, na podstawie realizowanej poprzednio umowy. Ustawi wi c ceny na ni szym poziomie, jednak e nale y si spodziewa, e zrobi to racjonalnie, tj. uwzgl dniaj c ryzyko wzrostu cen zewn trznych (sk adniki cenotwórcze) oraz zapewniaj c sobie minimalny dochód. 3132 W przypadku Wykonawcy I mo na zauwa y odwrotn sytuacj w zdecydowanej wi kszo ci przypadków nast puje przyrost cen o wi cej ni 20% (pola czerwone). Dla wielu cen jednostkowych obserwowana tak e jest wysoka tendencja wzrostowa tak e w odniesieniu do cen z 2004r. Jednocze nie mo na równie zauwa y, e najbardziej znacz cy wzrost cen us ug nast pi w 2008r. Znamienny jest wzrost kosztu pracy na przestrzeni 8 lat realizacji kompleksowych us ug transformatorowych odzwierciedlony poprzez znacz co wy sze z umowy na umow ceny roboczogodziny. 6. Podsumowanie Nieplanowe wy czenie transformatora w sieci przesy owej skutkowa mo e zagro eniem bezpiecze stwa zasilania sieci dystrybucyjnej z sieci przesy owej oraz konsekwencjami finansowymi, nierzadko znacznymi. PSE Operator SA, dysponuj c populacj transformatorów z których wi kszo wyprodukowano przed 990r. musi proces eksploatacji transformatorów planowa i realizowa niezwykle staranie, przy jednoczesnym ci g ym d eniu do minimalizacji kosztów. Celowi temu s u y realizacji eksploatacji transformatorów w formie us ug kompleksowych. Przyj ta formu a pozwala na rozwój wykonawców, którzy maj c zapewnione zamówienia przez okres kilku lat, a wi c rodki na pokrycie co najmniej kosztów sta ych dzia ania przedsi biorstwa, kupuj nowy sprz t i koryguj ceny w post powaniach zachowuj c jednocze nie wysoki poziom wiadczonych us ug. W ostatnim czasie nasilaj si jednak g osy, e zaprezentowana koncepcja kompleksowej realizacji us ug transformatorowych jest niew a ciwa, poniewa wykonawca prac dysponuj c ju odpowiednim sprz tem sam wykonuje pomiary i sprawdzenia transformatora po zrealizowanych przez siebie pracach. 3233 7. Literatura [ ] Instrukcja organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, cz. II. Transformatory i d awiki, PSE-Operator SA, Warszawa [2] Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów, ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Gliwice 2006 [3] W gli ski J., Pokora S., Sobocki R., Kompleksowe us ugi transformatorowe wyzwanie dla wykonawców oraz PSE SA, Energoserwis SA, XIII Konferencja Energetyki, Kliczków 2003 [4] W gli ski J., Figura M., Ma ski P. Kompleksowe us ugi transformatorowe w PSE-Operator SA przebieg realizacji, do wiadczenia, przysz o, ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Konferencja Zarz dzanie Eksploatacj Transformatorów, Wis a [5] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizacj Kompleksowych Us ug Transformatorowych, Dokumentacja przetargowa PSE Operator SA, Konstancin-Jeziorna, 20. [6] Umowy na realizacj Kompleksowych Us ug Transformatorowych w latach od 2004 do Pokazać jeszcze
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia: Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...
Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.
Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem Bardziej szczegółowo Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE
Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą
Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole Bardziej szczegółowo Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.
Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj Bardziej szczegółowo (KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)
Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne... Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Bardziej szczegółowo MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.
doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl Bardziej szczegółowo WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby Bardziej szczegółowo Uwarunkowania rozwoju miasta
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki Bardziej szczegółowo PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych Bardziej szczegółowo ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka
SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń Bardziej szczegółowo PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów
I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie Bardziej szczegółowo Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE
Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Bardziej szczegółowo Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym
Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, Bardziej szczegółowo PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej Bardziej szczegółowo Projekt. Umowa o dzieło
Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego
Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13
Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...
Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Bardziej szczegółowo Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1 Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków Bardziej szczegółowo Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu
1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01
Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa Bardziej szczegółowo 1 Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości
Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon: Bardziej szczegółowo oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym
Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Bardziej szczegółowo Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
Siewierz, dnia 23.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail: siewierz@siewierz.pl Bardziej szczegółowo Ojcowski Park Narodowy
Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl Bardziej szczegółowo . Wiceprzewodniczący
Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE
Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)
Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności Bardziej szczegółowo Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku
Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl. Ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.
Tel/FAKS 52 3322280w46 EMAIL; sekretarz@swiekatowo.pl GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a 86-182 Świekatowo (Nazwa i adres firmy lub pieczątka firmowa/ Imię i nazwisko, adres, tel. ) Ogłoszenie na stronie Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie Bardziej szczegółowo Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.
Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW
Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze Bardziej szczegółowo 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Bardziej szczegółowo Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI
R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks Bardziej szczegółowo UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398
1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Bardziej szczegółowo PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH Bardziej szczegółowo Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG
2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz Bardziej szczegółowo Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020
Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Bardziej szczegółowo tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bardziej szczegółowo Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.
Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające Bardziej szczegółowo STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ
E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia: Bardziej szczegółowo Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?
Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu Bardziej szczegółowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Bardziej szczegółowo Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych Bardziej szczegółowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..
Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i. Bardziej szczegółowo wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /
wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS..., Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl
1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Bardziej szczegółowo TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót
TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.
Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1. Bardziej szczegółowo Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie
Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl
1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń Bardziej szczegółowo Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej
Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. Bardziej szczegółowo DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy
SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS Bardziej szczegółowo RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD Bardziej szczegółowo DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska
Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu Bardziej szczegółowo Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.
Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej. Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego Bardziej szczegółowo ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY
ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bardziej szczegółowo Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice
J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: Art.1
 art. 2
 art.4
 art.20
 art.4
 art.20
 Art.1
 art. 4
 art. 2
 Art. 176