Source: http://docplayer.it/2430667-Pratica-vv-f-4996.html
Timestamp: 2018-11-16 04:32:55+00:00

Document:
* * * * * Pratica VV.F PDF
Download "* * * * * Pratica VV.F. 4996"
Gustavo Crippa
1 Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F L AMMINISTRAZIONE IL TECNICO
2 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO (Progetto MS/042/2007)
3 0 PREMESSA La presente relazione è parte integrante della richiesta di esame del progetto volto ad ottenere il rilascio del C.P.I. di cui alla Legge 26/07/1965 n 966 art. 4, DPR 29/07/1982 n 577 art. 13 e DPR n 37 del 12/01/1998, relativamente al gli atri e ai vani scala del complesso ospedaliero denominato Policlinico di Modena. Il progetto per cui si richiede l esame da parte di codesto Comando Provinciale VV.F. prevede l adeguamento degli atri e dei vani scala interni dell edificio principale denominato monoblocco al Progetto Guida di Prevenzione Incendi relativo al Policlinico di Modena (Pratica VV.F. n. 4996); tale progetto ha ottenuto parere favorevole in data 07/02/2001. Le tipologie di attività, con riferimento all elenco del D.M. 16/02/1982, che risultano interessate dal presente progetto, sono le seguenti: Attività principale: PUNTO 86 (ospedali e case di cura oltre i 500 posti letto) Attività secondarie: PUNTO 95 (vani di ascensori e montacarichi aventi vano corsa fino a 32 m) Come disposto dagli art. 14 e 17 del DPR 29/07/1982 n 577, al termine dei lavori sarà richiesta la prescritta visita tecnica.
4 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La progettazione è stata impostata sulla base delle indicazioni contenute in: Progetto Guida di Prevenzione Incendi relativo al Policlinico di Modena; D.M. 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private ; Lettera Circolare del Ministero dell Interno n 8351/4122 del 31/03/1982 relativa alle attività ospedaliere; D.M. 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica ; D.M. 09/04/1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere ; Direttive contenute nel D.M. 08/03/1985 quali misure urgenti ed essenziali per l attività ospedaliera (All. A attività 86; All. B relativi punti). Norme di carattere generale quali: - D.M. 16/02/1982 (Determinazione delle attività soggette...); - D.M. 08/03/1985 (Misure urgenti ed essenziali N.O.P.); - D.M. 30/11/1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici); - D.P.R. 29/07/1982 n. 577 (Criteri tecnici generali di Prevenzione Incendi); - D. Lg.vo19/09/1994 n. 626 D.M. 10/03/1998 Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro ; D.P.R. n 493 del 14/08/1996 in materia di segnaletica di sicurezza; ed inoltre all insieme delle norme specifiche che regolamentano le attività a rischi specifico soggette a controllo di prevenzione incendi e la materia impiantistica in generale, di cui per brevità si omette elencazione, rimandando alla specifica sezione impiantistica.
5 2 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE (D.M. 18/09/ Titolo III - Art. 13) La classificazione dell attività ospedaliera è: - Attività con capienza superiore ai 25 posti letto. In riferimento al D.M. 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, la struttura in esame viene classificata come: - Struttura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno In particolare per tali strutture si fa riferimento al Titolo III dell Allegato alla citata norma, relativo alle strutture esistenti. Si precisa inoltre che, essendo gli interventi previsti relativi unicamente all adeguamento degli atri, dei vani scala e degli impianti di sollevamento in esso contenuti, come indicato dalla citata norma (Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche) le disposizioni del decreto si applicano solamente agli impianti e alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. Negli elaborati grafici allegati alla presente relazione sono indicati con un tratteggio le aree non oggetto di intervento, per le cui caratteristiche si rimanda al Progetto Guida complessivo.
6 3 UBICAZIONE (D.M. 18/09/ Titolo III - Art. 14) Il Policlinico di Modena risulta ubicato nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio. Il complesso ospedaliero risulta costituito da diversi fabbricati realizzati in epoche differenti e in alcuni casi ancora da realizzare o comunque, da ultimare. I fabbricati hanno sviluppo in linea e in quota di diversa consistenza; l altezza, ai fini antincendio, del corpo di fabbrica più alto è superiore ai 24 m. Alcuni edifici sono collegati, alle diverse quote, con percorsi interni; altri, sempre di pertinenza ospedaliera, sono isolati e comunicano fra di loro, esclusivamente alla quota del seminterrato sempre con percorsi interni. Gli edifici di pertinenza esclusivamente universitaria o adibiti a locali tecnologici o ad attività di supporto a quella ospedaliera, sono completamente isolati. Il presente progetto riguarda unicamente l edificio principale denominato monoblocco.
7 4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (D.M. 18/09/ Titolo III - Art. 15) Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione: Per quanto concerne gli atri e i vani scala oggetto del presente adeguamento, le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI : - Piani interrati: R/REI 90 - Edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60 - Edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90 Si prevede di uniformare tali valori e garantire una resistenza al fuoco pari a R/REI90 per tutti i piani. Le strutture dei vani scala, dei vani corsa d ascensori, montacarichi, montalettighe ed i relativi vani macchina avranno strutture con resistenza al fuoco pari alla classe del fabbricato servito. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico (eventualmente presenti in adiacenza agli atri o ai vani scala in esame) si applicano le disposizioni specifiche di prevenzione incendi all uopo emanate. Si precisa che, secondo le indicazioni del Decreto del Ministero dell Interno 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione (art. 5 comma 3), essendo il Policlinico una costruzione il cui progetto è stato approvato dal Comando Provinciale VV.F. di Modena, ai sensi dell art. 2 del D.P.R. 12/01/1998 n. 37, in data precedente all entrata in vigore del decreto medesimo (25 settembre 2007), è consentito per esso l impiego di prodotti ed elementi costruttivi con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa (in particolare della Circolare n. 91 del 14/09/1961). Reazione al fuoco dei materiali: I materiali installati nell ambito del presente progetto saranno scelti con le seguenti caratteristiche: - negli atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, percorsi orizzontali protetti e passaggi in genere, saranno utilizzati prevalentemente materiali di classe 0 (non combustibili); solo in pochi casi è previsto l uso di materiali di classe 1 comunque
8 in ragione non superiore al 50% della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); - tutti i materiali di rivestimento combustibili ed i materiali isolanti in vista saranno di classe 0 o 1 (nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, si ammettono le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1); tali materiali verranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; - in caso di installazione di controsoffitti o di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, essi saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 o 1-1, saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; - materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (es. tendaggi) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; - mobili imbotti saranno al massimo di classe 1 IM. I materiali utilizzati saranno omologati ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Compartimentazione: L individuazione della distribuzione delle aree, ai fini antincendio, della struttura sanitaria in esame è descritta dettagliatamente all interno del Progetto Guida approvato dal Comando di Modena. Per quanto concerne il presente progetto, che riguarda l adeguamento dei collegamenti verticali interni all edificio, non si prevede la modifica di collocazione o tipologia di nessuna delle aree indicate in precedenza. Limitazioni alle destinazioni d uso dei locali: Nell ambito del presente progetto non si prevedono modifiche rispetto a quanto indicato nel Progetto Guida approvato dal Comando di Modena per le quote di piano dei locali, le destinazioni d uso dei locali, né la collocazione delle diverse aree all interno dell edificio.
9 Scale: I vani scala interessati dal presente progetto di adeguamento (indicati con la stessa denominazione riportata nel Progetto Guida e individuabili nell elaborato grafico n. 01 allegato alla presente relazione) sono i seguenti: 1. VANI SCALE A-B (Elaborato grafico 02): - La scala è di tipo a prova di fumo dal piano seminterrato al piano ottavo; - Al piano rialzato non sfocia direttamente all esterno, ma si collega ai percorsi di esodo orizzontale del piano; in particolare conduce ad un atrio che presenta la compartimentazione delle pareti laterali (pareti e porte di opportuna resistenza al fuoco) ed è protetto da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. - All interno del vano scala B si è indicato per ciascun piano un montante impiantistico: al suo interno si trovano attualmente blindosbarre, condotte per il trasporto di acqua (calda e fredda) e tubazioni per gas medicali (ossigeno, vuoto endocavitario e aria medicale); al fine di evitare la commistione di queste diverse condotte, per i gas medicali si prevede la realizzazione di un montante esterno all edificio, o, in alternativa, la predisposizione di appositi cavedi di resistenza al fuoco pari a REI120 all interno del vano scala, dotati di aerazione indipendente.
10 2. VANO SCALA H (Elaborato grafico 03): - La scala è di tipo a prova di fumo dal piano primo al piano quinto; - Al piano rialzato sfocia direttamente all esterno; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. 3. VANI SCALE C-D (Elaborati grafici 04A e 04B): - Le scale sono entrambe di tipo a prova di fumo dal piano seminterrato al piano ottavo; - Al piano rialzato non sfociano direttamente all esterno, ma su filtro a prova di fumo, il quale si collega ai percorsi di esodo orizzontale del piano; in particolare conduce ad un atrio (atrio centrale, vedi elaborato grafico n. 11) che presenta la compartimentazione delle pareti laterali (pareti e porte di opportuna resistenza al fuoco) ed è protetto da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - Le scale hanno larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - I vani scala sono entrambi provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. - All interno dell atrio si è indicato per ciascun piano un montante impiantistico: al suo interno si trovano attualmente blindosbarre e tubazioni per gas medicali (ossigeno, vuoto endocavitario e aria medicale); al fine di evitare la commistione di queste diverse condotte, per i gas medicali si
11 prevede la realizzazione di un montante esterno all edificio, o, in alternativa, la predisposizione di appositi cavedi di resistenza al fuoco pari a REI120 all interno del vano scala, dotati di aerazione indipendente. 4. VANO SCALA I (Elaborato grafico 05): - La scala è di tipo a prova di fumo dal piano seminterrato al piano settimo; - Al piano rialzato non sfocia direttamente all esterno, ma si collega ai percorsi di esodo orizzontale del piano; in particolare conduce ad un atrio (atrio centrale, vedi elaborato grafico n. 11) che presenta la compartimentazione delle pareti laterali (pareti e porte di opportuna resistenza al fuoco) ed è protetto da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. - All esterno dell edificio è attualmente collocata una colonna montante di tubazioni di gas medicali; le tubazioni orizzontali di distribuzione ai piani, che si trovano all interno del vano scala, verranno opportunamente compartimentale e si realizzerà la aerazione delle stesse; 5. VANO SCALA P (Elaborato grafico 06): - La scala è di tipo protetto dal piano seminterrato al piano primo e ai piani seminterrato e primo ad essa si accede da filtro a prova di fumo; - Al piano rialzato sfocia direttamente all esterno; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm;
12 - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. 6. VANI SCALE E-F (Elaborati grafici 07A e 07B): - La scala E è di tipo a prova di fumo dal piano seminterrato al piano ottavo; - La scala E al piano rialzato non sfocia direttamente all esterno, ma su filtro a prova di fumo, il quale si collega ai percorsi di esodo orizzontale del piano; in particolare conduce ad un atrio che presenta la compartimentazione delle pareti laterali (pareti e porte di opportuna resistenza al fuoco) ed è protetto da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; - La scala F è di tipo a prova di fumo dal piano primo al piano quinto; - La scala F al piano rialzato non sfocia direttamente all esterno, ma si collega ai percorsi di esodo orizzontale del piano; in particolare conduce ad un atrio che presenta la compartimentazione delle pareti laterali (pareti e porte di opportuna resistenza al fuoco) ed è protetto da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - Le scale hanno larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - I vani scala sono entrambi provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. - All interno del vano scala F si è indicato per ciascun piano un montante impiantistico: al suo interno si trovano attualmente blindosbarre, condotte per il trasporto di acqua (calda e fredda) e tubazioni per gas medicali (ossigeno, vuoto endocavitario e aria medicale); al fine di
13 evitare la commistione di queste diverse condotte, per i gas medicali si prevede la realizzazione di un montante esterno all edificio, o, in alternativa, la predisposizione di appositi cavedi di resistenza al fuoco pari a REI120 all interno del vano scala, dotati di aerazione indipendente. 7. VANO SCALA O (Elaborato grafico 08): - La scala è di tipo protetto dal piano rialzato al piano terzo; - Al piano rialzato sfocia direttamente all esterno; - Si precisa che, in base a quanto prescritto per la scala in esame nell ambito del Parere Favorevole all esame progetto del Progetto Guida del Policlinico (al punto 7.d), si è collocato un filtro a prova di fumo quale accesso alla scala dal piano rialzato, in modo da separare le attività del laboratorio trasfusionale (collocato al piano rialzato) e le attività universitarie (collocate ai piani superiori); - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. 8. VANO SCALA G (Elaborato grafico 09): - La scala è di tipo protetto dal piano seminterrato al piano primo; - Al piano seminterrato sfocia all esterno percorrendo un corridoio interno; - Si precisa che, contrariamente a quanto prescritto per la scala in esame nell ambito del Parere Favorevole all esame progetto del Progetto Guida del Policlinico (al punto 7.b), si propone di non realizzare le comunicazioni con la scala ai piani seminterrato e rialzato mediante filtri a prova di fumo, in quanto le attività effettivamente
14 ospitate all interno dei locali sono tutte di tipo D (degenze), quindi omogenee; tale classificazione attuale delle aree è stata fissata in modo ufficiale dalla Direzione Sanitaria dell Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ai sensi della L. 34/90; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata. 9. VANO SCALA N (Elaborato grafico 10): - La scala è di tipo protetto dal piano seminterrato al piano secondo; - Al piano seminterrato sfocia all esterno; - Si precisa che, come per la scala G, contrariamente a quanto prescritto per la scala in esame nell ambito del Parere Favorevole all esame progetto del Progetto Guida del Policlinico (al punto 7.b), si propone di non realizzare le comunicazioni con la scala ai piani seminterrato e rialzato mediante filtri a prova di fumo, in quanto le attività effettivamente ospitate all interno dei locali sono tutte di tipo D (degenze), quindi omogenee; tale classificazione attuale delle aree è stata fissata in modo ufficiale dalla Direzione Sanitaria dell Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ai sensi della L. 34/90; - La resistenza al fuoco delle pareti del vano scala (REI90) è conforme al punto 15.1 del D.M. 18/09/2002; - La scala ha larghezza superiore a L = 120 cm; - Le rampe sono rettilinee; - Il vano scala è provvisto di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore a S = 1 mq. con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità delle entrata delle scale in posizione segnalata.
15 Per tutte le scale in esame: I filtri a prova di fumo presentano le seguenti caratteristiche: - Strutture di delimitazione con resistenza al fuoco pari almeno a quella richiesta per il vano scala (in generale assunta come REI90 per tutti i piani); - Accessi dotati di porte con resistenza al fuoco pari almeno a quella richiesta per il vano scala e munite di congegno di autochiusura in caso di incendio (le porte mantenute normalmente aperte sono dotate di elettromagneti a sgancio automatico asserviti all impianto di rilevazione fumo); - Aerazione ottenuta mediante camino di ventilazione indipendente oppure mediante tiraggi tipo shunt oppure mediante apertura diretta sull esterno (in quest ultimo caso, date le particolari esigenze dell ambiente ospedaliero, gli infissi rimarranno normalmente chiusi e avranno apertura automatica in caso di incendio). Per quanto concerne le condotte di gas medicali, come descritto nell elaborato grafico n. 12, si prevede lo spostamento delle colonne montanti all esterno dell edificio, in modo da non trovarsi più all interno di atri o vani scala; per il montante in prossimità della scala I tale spostamento risulta già realizzato. Si precisa che per quanto riguarda l affollamento massimo dei locali, il sistema di vie di uscita, la loro lunghezza e larghezza, il numero di moduli di uscita necessari all esodo per ciascun piano e compartimento, si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico.
16 Ascensori e montacarichi: Gli ascensori, i montalettighe e i montacarichi esistenti sono di tipo oleodinamico od elettrico con locali macchine posti rispettivamente ai piani inferiori o al piano di copertura. Non si prevede la installazione di nuovi apparecchi di sollevamento, ma unicamente l adeguamento, per quelli presenti, per quanto riguarda la compartimentazione dei vani corsa e dei locali macchine, nonché la verifica e l adeguamento della aerazione degli stessi. I vani corsa degli apparecchi oggetto del presente intervento non sono distinti per ogni ascensore se non dove il numero di apparecchi di sollevamento sia superiore a due. Per le caratteristiche dei vani e degli apparecchi si fa riferimento al Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico approvato dal Comando di Modena. In particolare: - I vani corsa avranno caratteristiche REI pari a quelle richieste dalla classe dell edificio; come prescritto dal D.M. 16/05/1987 n 246, ogni vano corsa avrà una superficie netta d aerazione non inferiore al 3% della superficie del vano stesso e comunque, non inferiore a 0,20 m 2. Tale aerazione sarà realizzata o direttamente in sommità o secondo le modalità prescritte dal sopracitato Decreto. - I locali macchina avranno caratteristiche identiche a quelle dei vani corsa e aerazione naturale pari al 3% della superficie del pavimento e comunque non inferiore a 0,05 m 2. - Generalmente lo sbarco ai piani, per ascensori, montalettighe e montacarichi in uso nell attività ospedaliera, avverrà su filtro a prova di fumo o su spazio protetto. - Le porte di piano saranno del tipo metallico e quando necessario avranno resistenza al fuoco adeguata a quella posseduta dal vano di sbarco (filtro o spazio protetto). Montalettighe utilizzabili in caso di incendio: Tale argomento non ha pertinenza con il progetto in esame. Ammissibilità di una sola scala: Tale argomento non ha pertinenza con il progetto in esame.
17 5 MISURE PER L ESODO IN EMERGENZA Nell ambito del presente progetto non si prevedono modifiche né all affollamento dei locali, né al numero dei vani scala presenti, né alle loro dimensioni; la capacità di deflusso di ogni scala risulta quindi immutata rispetto a quanto riportato nel Progetto Guida di prevenzione Incendi del Policlinico di Modena, così come il numero e le caratteristiche delle vie di uscita, la loro larghezza e il sistema di apertura delle porte. 6 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO, IMPIANTI, GESTIONE DELLA SICUREZZA ED ALTRE DISPOSIZIONI Gli impianti e i servizi tecnologici saranno realizzati a regola d arte e saranno intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Locali adibiti a deposito: Il presente progetto non riguarda locali adibiti a deposito. Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Impianti di distribuzione dei gas: Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Impianti di condizionamento e ventilazione: Il presente progetto non riguarda impianti di questo tipo. Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Impianti elettrici: Gli impianti elettrici, compresi gli impianti di illuminazione, di illuminazione di sicurezza, di rivelazione e allarme incendio saranno realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186 e risponderanno alle indicazioni del D.M. 18 settembre 2002.
18 Mezzi e impianti di estinzione incendi: Il presente progetto non riguarda impianti di questo tipo. Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme: Gli impianti installati risponderanno alle indicazioni del D.M. 18 settembre Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Segnaletica di sicurezza: La segnaletica installata sarà conforme a quanto prescritto dal D.Lg.vo 14 agosto 1996 n Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio: Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Formazione ed informazione: Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico. Istruzioni di sicurezza: Si rimanda a quanto previsto nel Progetto Guida di Prevenzione Incendi del Policlinico.
FF 11 ATP PROGETTO ANTINCENDIO - RELAZIONE TECNICA ELABORATI DI RIFERIMENTO STATO DELLE REVISIONI ROMA. Via di Grottarossa, 1035/1039
COMUNE DI INDIRIZZO ROMA VOLUME PROGRESSIVO FF 11 PROGETTO PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA SCALA FOGLI NTS FORMATO DATA EMISSIONE A4 44 30/01/2014 ELABORATO

References: art. 4
 art. 13
 art. 14
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 art. 2