Source: https://www.scribd.com/doc/85118270/1794-td001-es-p
Timestamp: 2016-05-27 19:27:21+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreFLEX I/O(Número de catálogo 1794) Datos de productos
Flexible, económico y compacto.
FLEX I/O™ es un sistema de E/S flexible, de bajo costo y modular para aplicaciones distribuidas que ofrece todas las funciones de sistemas de E/S de mayor capacidad, basados en rack, sin los requisitos de espacio que éstos necesitan. Con el sistema FLEX I/O, usted puede seleccionar independientemente el tipo de E/S que satisfaga las necesidades de su aplicación.
Ahorros adicionales para sistemas de mayor capacidad.
FLEX I/O requiere sólo un adaptador para un máximo de hasta ocho bases. Cuando usted necesite más E/S o use una combinación de tipos diferentes de E/S, podrá satisfacer los requisitos del sistema sin tener que comprar fuentes de alimentación ni adaptadores de comunicación adicionales.
Bajos costos de instalación, cableado y mantenimiento.
FLEX I/O combina una regleta de bornes con un interface de E/S. Use la regleta de bornes en la base para cablear directamente sus dispositivos de campo. El cableado directo le ahorra:
• tiempo de instalación y prueba • cableado y bloques de terminales externos y adicionales • espacio de panel de control
Publicación 1794 2.1ES - Junio de 1996
Datos de productos FLEX I/O
El sistema FLEX I/O proporciona ahorros adicionales si se presentan problemas del sistema. La base le permite desinstalar e insertar módulos con la alimentación eléctrica del backplane conectada, sin tener que volver a cablear o interferir con su sistema. El combinar sus terminaciones de cableado de campo y el interface de E/S en la misma ubicación le ahorra tiempo y dinero y facilita el mantenimiento, localización y corrección de fallos de su sistema.
Compatibilidad ahora y en el futuro. Con el adaptador apropiado, su sistema FLEX I/O puede comunicarse por una red de E/S remotas, una red DeviceNet™ y una red ControlNet™. Se pueden añadir componentes a medida que cambian los requisitos de su sistema.
Red de E/S remotas
E/S remotas Rack remoto Bloque de 128 puntos 1791 IOBX Interface de operador PanelView 1794 FLEX I/O Variador 1336 1747 ASB PLC® 5/40 Procesador SLC™ 5/03 con módulo escáner 1747 SN
1794 FLEX I/O Bloque de 32 puntos 1791 16AC
Módulo de pantalla para monitorización de alimentación eléctrica 1400 PD
Interface de operador PanelView™
1747 ASB
1794 FLEX I/O Escáner 1771 SDN Red DeviceNet
Escáner 1747 SDN Módulo de interface 1203 GK5
1794 FLEX I/O Cable RS 232 Variador Variador 1336 PLUS computadora prin- 1336 FORCE cipal con software DeviceNetManager™ Variador 1305
20455-M
Módulo 1770 KFD RS 232
Procesador PLC 5/20C o procesador PLC 5/40C Red ControlNet Cable 1786 CP computadora principal con tarjeta 1784 KTC 1771 ACNR 1794 FLEX I/O
Información sobre el sistema FLEX I/O
FLEX I/O consta de tres componentes que ahorran espacio: • adaptadores • unidades base • módulos de E/S
Base Conectores de bus
Interruptor de llave Conector de bus Módulo de E/S
Adaptador Regleta de bornes
Conector de E/S remotas Terminales de conexión de alimentación eléctrica de campo de 24 VCC (se proporcionan externamente) Use el adaptador para activar la lógica interna para un máximo de hasta ocho módulos de E/S. Dos terminales de conexión separados para alimentación eléctrica de campo le permiten conectar en cadena conexiones de alimentación a bases adyacentes.
Inserte la base en su sistema usando los conectores de bus de enclavamiento positivo. Use una base de dos o tres cables para hacer conexión directa a un dispositivo de dos o tres cables. Termine todo su cableado en la base sin necesidad de bloques de terminales. Use los terminales para hacer conexiones de alimentación eléctrica en cadena a bases adyacentes, o conectar fuentes de alimentación individuales a cada base para aislar módulos. Ajuste el interruptor de llave para evitar una inserción incorrecta de módulos en una base preconfigurada. Cambie bases sin mover otras bases en su sistema.
Enchufe el módulo de E/S en la base. Use el módulo para hacer conexión al bus de E/S y a dispositivos de campo. Desinstale e inserte un módulo sin interferir con el cableado de campo, con otros módulos de E/S ni con la alimentación eléctrica del sistema.
ATENCION: Desconecte la alimentación eléctrica del lado del campo antes de desinstalar o insertar este módulo. Este módulo ha sido diseñado para que usted pueda desinstalarlo e insertarlo con la alimentación eléctrica del backplane conectada. Cuando se desinstala o inserta un módulo con la alimentación eléctrica del lado del campo conectada, puede producirse un arco eléctrico. Un arco eléctrico puede causar lesiones personales o daños materiales porque puede: S enviar una señal errónea a los dispositivos de campo de su sistema, causando un movimiento no deseado de la máquina S causar una explosión en un ambiente peligroso Los arcos eléctricos repetidos causan un desgaste excesivo de los contactos en el módulo y su conector correspondiente. Los contactos desgastados pueden crear resistencia eléctrica.
Carril DIN No.4
Instale y desinstale su sistema fácilmente
Se puede instalar el sistema FLEX I/O horizontal o verticalmente en un riel DIN de 35 mm estándar. El adaptador y la base encajan manualmente con facilidad en el riel DIN. de repuesto A B 199 DR1 DIN 46277 3 EN 50022 (35 x 7. Use un destornillador plano para sacar los componentes del riel DIN. Los agujeros para tornillos le permiten montar en panel horizontal o verticalmente el sistema en un envolvente.Junio de 1996
. use el juego de montaje opcional (1794-NM1). Para montar en panel el sistema FLEX I/O.5 mm)
Agujeros para tornillos. de repuesto A B 94202903
La lengüeta de fijación sujeta la base sobre el carril DIN
Publicación 1794 2. A continuación se muestra un ejemplo de un sistema montado en un carril DIN.1ES . para montaje en panel Los componentes tienen ranuras donde entra el carril DIN
Conector de E/S remotas No.
Publicación 1794 2.1ES . los grupos de módulos se numeran secuencialmente a lo largo de la longitud de la cadena. No use el cable extensor para conectar el adaptador al primer módulo. Combine E/S analógicas y discretas para satisfacer las necesidades de su aplicación. Esta flexibilidad permite un máximo de 128 E/S discretas ó 64 canales de entradas analógicas ó 32 canales de salidas analógicas.Junio de 1996
Cualquier combinación de módulos analógicos o digitales discretos
Ocho bases (máximo) Cada base representa 1 grupo de E/S
Cable extensor 1794 CE1 ó 1794 CE3 opcional Sólo 1 cable por sistema
Cuando use el cable extensor opcional.Datos de productos FLEX I/O
Diseñe su configuración
Se pueden usar hasta ocho bases por adaptador.
Contenido de estos datos del producto
Use las siguientes tablas para encontrar más información sobre el sistema FLEX I/O.Junio de 1996
Para obtener información sobre Tabla de referencias cruzadas de compatibilidad de bases Publicaciones relacionadas Dimensiones de montaje y requisitos de espacio Servicios de soporte.1ES .
13 59 60 61
Vea la pág.
Para obtener información sobre Adaptadores
No. de catálogo 1794 ADN 1794 ACN 1794 ASB/B 1794 ASB2 1794 APB 1794 TB3 1794 TB3S 1794 TB3T 1794 TBN 1794 TBNF 1203 FB1
Descripción Adaptador DeviceNet de 24 VCC Adaptador ControlNet de 24 VCC Adaptador de E/S remotas de 24 VCC (a 8 módulos) Adaptador de E/S remotas de 24 VCC (a 2 módulos) Adaptador PROFIBUS™ de 24 VCC Base de tres cables Base de 3 cables de abrazadera de resorte Base de temperatura Base Base con fusibles Base SCANport™ Módulo de 8 entradas de 120 VCA Módulo de 8 salidas de 120 VCA Módulo de 16 entradas de 24 VCC Módulo de 16 salidas de 24 VCC Módulo de entrada de sensor de 24 VCC Modulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2A Módulo drenador/surtidor de 8 salidas de relé
8 9 10 10 11 14 14 15 16 16 17 19 21 NO TAG NO TAG NO TAG NO TAG
CA Módulos de 120 VCA CC Módulos de 24 VCC
1794 IA8 1794 OA8 1794 IB16 1794 OB16 1794 IB8S 1794 IB10XOB6
Relé Módulo de relé Analógicos Módulos de 24 VCC
1794 IE8/B Módulo analógico de 8 entradas seleccionables de 24 VCC 1794 OE4/B Módulo analógico de 4 salidas seleccionables de 24 VCC 1794 IE4XOE2/B Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Módulo de entrada de RTD de 24 VCC Módulo de entrada de termopares/mV de 24 VCC Módulo SCANport Módulo de fuente de alimentación Cable extensor Cable extensor Juego de montaje Juego de etiquetas Software RSWire
Especiales Módulo de entrada de 1794 IR8 RTD Módulo de entrada de 1794 IT8 termopares/mV Módulo SCANport 1203 FM1 Fuentes de alimentación Fuente de alimentación 1794 PS1 Accesorios Accesorios 1794 CE1 1794 CE3 1794 NM1 1794 LBL
48 51 54 55 57 57 57 58 58
Publicación 1794 2. formación y reparaciones
1794-ASB/B
Publicación 1794 2.Datos de productos FLEX I/O
Tabla de contenido del adaptador
Use la siguiente tabla para determinar cuál adaptador satisfará sus necesidades de aplicación. Adaptador 1794-ADN Propósito Conecta el sistema FLEX I/O a la red DeviceNet Conecta el sistema FLEX I/O a la red ControlNet Conecta el sistema FLEX I/O (hasta 8 módulos) a la red de E/S remotas Conecta el sistema FLEX I/O (hasta 2 módulos) a la red de E/S remotas Conecta el sistema FLEX I/O a la red PROFIBUS
Vea la pág.1ES .
Módulo adaptador DeviceNet Cat. No. 1794 ADN
Especificaciones - 1794 ADN Capacidad de E/S Voltaje nom. de entrada 8 módulos 24 VCC nominal
Rango de volt. de entrada 19.2V a 31.2 VCC (incluye fluctuaciones de CA de 5%) Velocidad de comunicación Indicadores Corriente de salida de bus Voltaje de aislamiento 125 k bit/s 250 k bit/s 500 k bit/s Estado de mód/red - rojo/verde Estado de E/.S - rojo/verde 640 mA máximo @ 5 VCC 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre alimentación eléctrica de usuario y bus
Consumo de alimentación 400 mA máximo de suministro externo de 24 eléctrica V Disipación de potencia Disipación térmica Conector DeviceNet D
7.6W máximo @ 19.2 VCC 26 BTU/hr @ 19.2 VCC 24 VCC (+4%) @ 90mA máximo
Requisitos de alimentación eléctrica DeviceNet Cable DeviceNet
No. de parte Allen Bradley 1485C P1 Cxxx. Para obtener mas información, consulte la publicación DN 2.5. 87 mm x 68 mm x 69 mm (3.4 pulg. x 2.7 pulg. x 2.7 pulg.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. pico, 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. pico, 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. (1.2 mm) aislamiento máx. 21 1794 5.14 1794 6.5.5
Conecte el Cable negro BLK Cable azul BLU Cable pelado (sin aislamiento) Cable blanco WHT Cable rojo RED
A -V CAN1 bajo Drenaje CAN alto +V
Especificaciones generales Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. de operación Temp. de almacenam. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. Vibración Conductores de alimentación eléctrica Calibre de cable Categoría Publicaciones Instrucciones de instalación Manual del usuario Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
CAN = Red de área de controladores
NOTA: La etiqueta de cableado en la parte frontal del módulo muestra los colores de los cables. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Conecte el cable DeviceNet al conector extraíble. Inserte el conector en el conector correspondiente en el módulo adaptador DeviceNet. Conecte la entrada de +24 VCC al lado izquierdo del conector inferior, terminal E. Conecte el común de 24 V al lado izquierdo del conector superior, terminal D. Las conexiones G y F se usan para pasar alimentación eléctrica de 24 VCC y común al siguiente módulo en la serie (si fuera necesario). Establezca la dirección de la red usando el interruptor de regulación manual de 2 posiciones B. Las selecciones válidas están entre 00 y 63. Para cambiar el número presione los botones + ó -.
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770 4.1ES, Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".
ÎÎ Î ÎÎ ÎÎÎ Î Î
Certif. Clase 1 División 2 Certif. Grupos A, B, C, D
Módulo adaptador ControlNet Cat. No. 1794 ACN
Especificaciones - 1794 ACN Capacidad de E/S Voltaje nom. de entrada Rango de volt. de entrada Velocidad de comunicación Indicadores 8 módulos 24 VCC nominal 19.2V a 31.2 VCC (incluye fluctuaciones de CA de 5%) 5 M bit/s Com A - rojo/verde Com B - rojo/verde Información de estado - rojo/verde Para obtener un listado completo, vea las Instrucciones de instalación, publicación 1794 5.8ES. 640 mA máximo @ 5 VCC 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre alimentación eléctrica de usuario y bus
Corriente de salida de bus Voltaje de aislamiento
Consumo de alimentación 400 mA máximo de suministro externo de 24 eléctrica V 1. 2. 3. 4. A B Conecte el cable de la red ControlNet al conector A. D F Disipación de potencia Disipación térmica Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. de operación Temp. de almacenam. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. Vibración Cable ControlNet Conductores de alimentación eléctrica Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
7.6 W máximo @ 19.2 VCC 26 BTU/hr @ 19.2 VCC 87 mm x 68 mm x 69 mm (3.4 pulg. x 2.7 pulg. x 2.7 pulg.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. pico, 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. pico, 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Belden RG 6/U Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. (1.2 mm) aislamiento máx. 21 1794 5.8
Conecte la entrada de +24 VCC al lado izquierdo del conector inferior, terminal D. Conecte el común de 24 V al lado izquierdo del conector superior, terminal C. Las conexiones E y F se usan para pasar alimentación eléctrica de 24 VCC (F) y común de 24 V (E) al siguiente módulo en la serie (si fuera necesario). Establezca la dirección de la red usando el interruptor de regulación manual de 2 posiciones B. Las selecciones válidas están entre 01 y 99. Para cambiar el número presione los botones + ó -.
ÎÎ Î ÎÎ ÎÎ Î Î
Módulo adaptador de E/S remotas Cat. No. 1794 ASB/B y ASB2
1794 ASB2
ADAPTER ACTIVE FAULT LOCAL FAULT
24 VDC POWER SUPPLY RIO ADAPTER 1794-ASB
Conecte el cable de E/S remotas al conector de E/S remotas extraíble. Conecte el Cable azul - RIO Cable con malla RIO Cable transparenteRIO A 1 SH 2
Cableado cuando el consumo total de corriente es mayor que 10 A Especificaciones - 1794 ASB/B y ASB2 Capacidad de E/S Voltaje de entrada nom 1794 ASB/B hasta 8 módulos 1794 ASB2 hasta 2 módulos 24 VCC nominal
Rango de volt. de entrada 19.2V a 31.2 VCC (incluye fluctuaciones de CA de 5%) Velocidad de comunica ción Indicadores 57.6 k bit/s 115.2 k bit/s 230.4 k bit/s Adaptador activo - verde Fallo de adaptador - rojo Fallo local - rojo 640 mA máximo 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre alimentación eléctrica de usuario y bus
Conecte la entrada de +24 VCC al lado izquierdo del conector inferior, terminal E.
El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A. Haga conexiones de alimentación eléctrica separadas cuando la corriente total del sistema excede los 10 A.
Conecte el común de 24 V al lado izquierdo del conector superior, terminal D. Las conexiones G y F se usan para pasar alimentación eléctrica de 24 VCC y común al siguiente módulo en la serie (si fuera necesario). Haga las conexiones del cableado tal como se describe en las instrucciones de instalación incluidas con el módulo específico que se monta en su unidad base.
Consumo de alimentación 450 mA máximo de suministro externo de 24 V eléctrica Disipación de potencia Disipación térmica Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. de operación Temp. de almacenam. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. Vibración Cable de E/S remotas 4.6 W máximo @ 31.2 VCC 15.7 BTU/hr @ 31.2 VCC 87 mm x 68 mm x 69 mm (3.4 pulg. x 2.7 pulg. x 2.7 pulg.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. pico, 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac, pico, 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Belden 9463 o su equivalente, según lo especificado en la Lista de vendedores, aprobada por A B, publicación ICCG 2.2 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. (1.2 mm) aislamiento máx. 21 1794 ASB/B 1794 5.11 1794 ASB2 1794 5.44 1794 ASB/B 1794 6.5.3
1794 ASB/B
Conductores de alimenta ción eléctrica Calibre de cable Categoría Publicaciones Instrucciones de instalación Manual del usuario Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
ÎÎ Î Î ÎÎÎ Î Î
para cambiar los números. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.5. No. terminal E. de operación Temp. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. Inserte el conector cableado en el conector correspondiente del adaptador PROFIBUS.1ES. Conecte la entrada de +24 VCC al lado izquierdo del conector inferior. D E F G interruptores de dirección de red Nota: El adaptador establece automáticamente la velocidad en baudios al momento del encendido. C.Junio de 1996
. El blindaje está conectado a tierra.
Conecte el blindaje del cable al pin #1. (1.2 VCC (incluye fluctuaciones de CA de 5%) Velocidad de comunicación Indicadores Corriente de salida de bus Voltaje de aislamiento Todas las velocidades hasta 1. 21
1 MΩSeñal + Pin #3 Tierra Señal – Pin #8 Pin #5 + 5 V Pin #6 Tierra de datos
1794 5. .1794 APB Capacidad de E/S Voltaje nom. Grupos A. Conecte los pines de señales de datos en ambos extremos (señal + Pin #3 y señal .68 W máximo @ 19. x 2. Conecte el común de 24 V al lado izquierdo del conector superior. IEC. Consulte la publicación 1770 4. Especificaciones . pico. 4.2 VCC Tipo D de 9 pines Cable de derivación estándar
ADAPTADOR PROFIBUS
1 .01µF 500 VCC
Especificaciones generales Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. Las selecciones válidas fluctúan entre 00 y 99. 1794 APB
Establecimiento de la dirección de nodo
Establezca la dirección de nodo usando los interruptores que se establecen con la punta de un bolígrafo. 6.7 pulg.
Conecte el cable de derivación PROFIBUS a un conector tipo D de 9 pines según las siguientes asignaciones de pines: Pin # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A/A' C/C' B/B' Referencia RS 485 Señal Blindaje RP RXD/TXD P CTNR P DGND VP RP RXD/TXD N CTNR N Cubierta metálica Descripción Blindaje.Pin #8). de almacenam.6 Certif.2 VCC 26 BTU/hr @ 19. terminal D.1ES . 5. de entrada 19.2 V a 31. RC a tierra no se usa Recepción/transmisión de datos P no se usa Tierra de datos Voltaje positivo (+5V) no se usa Recepción/transmisión de datos N no se usa Tierra
Rango de volt.40 1794 6. 1794 APB
Módulo adaptador PROFIBUS Cat. Las conexiones G y F se usan para pasar alimentación eléctrica de 24 VCC (G) y común de 24 V (F) al siguiente módulo en la serie (si fuera necesario). Clase 1 División 2 Certif. . x 2. FCC y PNO
Publicación 1794 2. pico. Use un bolígrafo para presionar los botones + ó . No. 5
6 . 3. de entrada 8 módulos 24 VCC nominal
COM 24V
Conector PROFIBUS 1.5 Mbit/s Estado . REC/TRAN datos + REC/TRAN datos –
.rojo/verde 640 mA máximo @ 5 VCC 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre alimentación eléctrica de usuario y bus
Consumo de alimentación 400 mA máximo de suministro externo de 24 eléctrica VCC Disipación de potencia Disipación térmica Conector PROFIBUS Cable de derivación PROFIBUS 7.Datos de productos FLEX I/O
Módulo adaptador PROFIBUS Cat.rojo/verde PROFIBUS . Vibración Conductores de alimenta ción eléctrica Calibre de cable Categoría Publicaciones Instrucciones de instalación Manual del usuario Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca) 87 mm x 68 mm x 69 mm (3.
ÎÎ Î ÎÎ ÎÎ Î ÎÎ
Marca para todas las directivas aplicables
JIS. 7. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper.7 pulg.2 mm) aislamiento máx.4 pulg. D
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. 9 CABLE DE DERIV. B. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac.
.1ES .12
Tabla de contenido de la unidad base
Use la siguiente tabla para determinar cuál unidad base satisfará las necesidades de su aplicación.19ES) Se requiere con el módulo 1203-FM1
Publicación 1794 2. Base 1794-TB3 Propósito Se ha diseñado principalmente para uso con módulos de entrada cuando se usan interruptores de proximidad de entrada de 3 cables – también puede usarse con módulos de salida Una versión de abrazadera de resorte a diferencia de la abrazadera de jaula 1794-TB3 anterior – proporciona una instalación de cableado más rápida y simple Se requiere con el módulo 1794-IT8 – también proporciona conexiones a tierra del chasis para los módulos 1794-IR8 y analógicos Proporciona terminales de tornillo para aceptar cables de mayor calibre y cubierta para el cableado de E/S Proporciona 8 fusibles de 5 x 20 mm. publicación 1794-5. terminales de tornillo y una cubierta para el cableado de E/S – se suministra con fusibles para el módulo 1794-OA8. puede usarse para proteger el módulo 1794-OW8 con un fusible de repuesto (vea las Instrucciones de instalación del 1794-OW8.
. de catálogo Base preferida Base(s) compatible(s)
1794 IA8
1794 OA8
TB3S TB3S TBN
CC Módulos de 24 VCC 1794 IB16
1794 OB16
TB3S TB3S TB3S TB3S
1794 IB8S
1794 IB10XOB6
Relé Módulo de relé 1794 OW8
Analógicos Módulos de 24 VCC 1794 IE8
TB3S TB3S TB3S TBN TBNF
Especiales Módulo de entrada de RTD Módulo de entrada de termopares/mV Módulo SCANport 1794 IR8
1794 IT8
TB3S *
1203 FM1
* Un TB3 puede usarse para entradas de mV solamente.1ES .Datos de productos FLEX I/O
Referencias cruzadas de compatibilidad de bases
Estas unidades base son módulos de “plug and play”.
Producto FLEX I/O CA Módulos de 120 VCA No.
Publicación 1794 2. pero es posible que se requieran regletas de bornes auxiliares. La mayoría de unidades base pueden usarse con cualquier módulo. La siguiente tabla ilustra la(s) unidad(es) base recomendada(s) para cada módulo.
pico. B.
Publicación 1794 2. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper./2. x 2.34 a 51
Unidad base 1794 TB3 Entrada/salida Común de 24 VCC o común de 120 VCA Alim. inserte destornillador plano (0. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". No. pico. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 94 mm x 94 mm x 69 mm (3.-libras 10 A máximo 132 VCA máximo Aislamiento de canal a canal determinado por módulo insertado (ver publicación 1794 5.16 a 33 C . Clase 1 División 2 Certif. (1.7 pulg.120 pulg.2)
Especificaciones . C. Consulte la publicación 1770 4.2 Certif.1794 TB3S Número de terminales Tipo de terminal 1 fila de 16 2 filas de 18 Abrazadera de resorte . pico. Grupos A. 1794 TB3 y TB3S
Unidades base Cat. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.1ES.100-0.05 mm) y levante.2)
Capacidad de corriente Voltaje nominal Voltaje de aislamiento
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 94 mm x 94 mm x 69 mm (3.7 instalado en base) Alto x pulg. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac.
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.Junio de 1996
ÎÎÎ Î Î Î ÎÎÎ Î Î Î
Publicaciones Instrucciones de instalación
ÎÎ ÎÎ Î Î ÎÎ ÎÎ Î Î
. B.7 pulg.1794 TB3 Número de terminales Par de tornillo de terminal Capacidad de corriente Voltaje nominal Voltaje de aislamiento 1 fila de 16 2 filas de 18 7 9 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. de operación Temp.) Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp.34 a 51
Unidad base 1794 TB3S Entrada/salida Común de 24 VCC o común de 120 VCA Alim. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.2 mm) aislamiento máximo (Establecida por módulo insertado).0 a 15 B . x 2. No. eléctrica de +24 VCC o 120 VCA
A .16 a 33 C .1ES .54-3.1
1794 5. de almacenam. (1. x 3. x 3.42 Certif.1 1794 5. D
0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. de operación Temp. 10 A máximo 132 VCA máximo Aislamiento de canal a canal determinado por módulo insertado (ver publicación 1794 5.7 instalado en base) Alto x pulg. 1794 TB3 y TB3S
1794 TB3S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 COM V COM V
0 -15 A 16-33 B 34-51 C
V = 24 VCC ó 120 VCA COM = Común de 24 VCC o común de 120 VCA
A .) Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". pico. de almacenam. Grupos A.1ES.14
Unidades base Cat. Clase 1 División 2 Certif.Para abrir.7 pulg.0 a 15 B . C.2 mm) aislamiento máximo (Establecida por módulo insertado). D
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. eléctrica de +24 VCC o 120 VCA
Especificaciones .7 pulg. Consulte la publicación 1770 4.
de operación Temp. 21.-libras 10 A máximo 132 VCA máximo Aislamiento de canal a canal determinado por módulo insertado
16. todos los módulos deben ser módulos analógicos. x 3.
Publicación 1794 2.1ES . pico. Consulte la publicación 1770 4.41
El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A.
Módulo discreto Módulo de termopares o analógico Módulo de termopares o analógico Módulo de termopares o analógico
Canal Terminal de señal alta (+) 0 2 4 6 8 10 12 14 Unidad base 1794 TB3T Terminal Retorde señal no de señal baja (-) 1 17(C) 3 19(C) 5 21(C) 7 23(C) 9 25(C) 11 27(C) 13 29(C) 15 31(C) Reservado 18(N0) 20(N1) 22(N2) 24(N3) 26(N4) 28(N5) 30(N6) 32(N7)
Retorno de blindaje1
24 VCC 24 VCC
Nota: Todos los módulos activados por la misma fuente de alimentación deben ser módulos analógicos en esta configuración. 50 y 51
Los terminales 36-38 y 47-49 se usan con compensadores de junta fría solamente.7 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. 1794 TB3T
1794 TB3T
Módulo discreto
Módulo de termopares o analógico
24 VCC 24 VCC ó 120 VCA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C C N0 C N1 C N2 C N3 C N4 C N5 C N6 C N7
Nota: Use esta configuración si usa módulos de E/S discretas ruidosos" en su sistema. D
Módulo de termopares o analógico Módulo de termopares o analógico Módulo de termopares o analógico Módulo de termopares o analógico
Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
Nota: Para esta configuración. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". CJC = compensación de junta fría
La base de temperatura tiene conexiones para compensación de junta fría. 31 y 33 34. 27. pico. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. Grupos A.Datos de productos FLEX I/O
Unidad base de temperatura Cat. No. No conecte en cadena la alimentación eléctrica ni la conexión a tierra desde la unidad base de termopares a cualquier unidad base de módulo discreto de CA o CC. Cableado cuando el consumo total de corriente es mayor que 10 A
El cableado del módulo de termopares está separado del cableado discreto. (Establecida por módulo insertado)1 1794 5.
0 1 2 3 4 5 6 7 Vomún 24 VCC Alim. (1.7 pulg. x 2. y 8 terminales designados para terminación de blindaje a tierra del chasis. 23. Clase 1 División 2 Certif.7 instalado en base) Alto x pulg. de +24 VCC
Especificaciones .Junio de 1996
ÎÎ ÎÎ ÎÎ Î
Certif. C.
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. 29.) Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. 25. 1794 TB3T
Unidad base de temperatura Cat.
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 94 mm x 94 mm x 69 mm (3. 35. Cableado cuando el consumo total de corriente es menor que 10 A. Vibración Conductores Calibre de cable 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. 17. de almacenam. El consumo total de corriente a través de cualquier unidad base no debe ser mayor que 10 A. Es posible que se necesiten conexiones separadas de alimentación eléctrica.2 mm) aislamiento máx. No.1794 TB3T Número de terminales Par de tornillo de terminal Capacidad de corriente Voltaje nominal Voltaje de aislamiento 1 fila de 16 2 filas de 18 7 9 pulg.
= tierra de chasis V = 24 VCC C = Común 24 VCC N = entrada adic.1ES. 1 Los terminales 39-46 tienen conexión a tierra del chasis. 19. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. B.
El aislamiento de canal a canal es determinado por el módulo insertado
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 94 mm x 94 mm x 69 mm (3. pico.) Ancho x Profundidad 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. 1794 TBNF Unidad base Cat.7 pulg. D
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.0 a 14 en la fila B). Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
24 VCC CA
0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. Es posible que se necesiten conexiones de alimentación eléctrica separadas. 15. de operación Temp. pico.16
Unidad base Cat. B. 7 9. 11.
Publicación 1794 2. No. de almacenam.
Especificaciones . 3. x 2. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. 10. 250 VCA de acción lenta para el módulo de salida de CA 1794 OA8. B.6 A. (1.1794 TBN Número de terminales Par de tornillo de terminal Capacidad de corriente Voltaje nominal Voltaje de aislamiento 2 filas de 10 terminales 7 9 pulg.1ES. C. pico.2 mm) aislamiento máx (Establecida por módulo insertado)1 1794 5. sólo los terminales con numeración par 0 a 14 (fila B) tienen fusibles. 1.1ES .-libras 10 A máximo 264 VCA máximo Probado a 2500 VCC durante 1 s entre termi nales de usuario y circuitos del lado de la lógica. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.) Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. No. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. 8. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. El aislamiento de canal a canal es determinado por el módulo insertado 8 fusibles . 1794 TBN y unidad base con fusibles Cat. 12.2 mm) aislamiento máx (Establecida por módulo insertado)1 1794 5.5x20 mm (1 por cada terminal con numeración par) . Se suministra con fusibles de 1.
16 0 2 4 34 1 3
1794 TBN y TBNF 16 Terminales con numeración par 0 a 14
6 8 10 12 5 7 9 11 13
Certif. 14. x 3. C.16
24 VCC 24 VCC ó CA
Cableado cuando el consumo total de corriente es mayor que 10 A 2 filas de 10 terminales 7 9 pulg. Grupos A. D
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 94 mm x 94 mm x 69 mm (3. 1794 TBNF
1794 TBN 1794 TBNF
Especificaciones . 13. pico. 51
En el 1794 TBNF. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. Clase 1 División 2 Certif. de operación Temp. Grupos A. 0.Junio de 1996
ÎÎ ÎÎ Î ÎÎ
ÎÎ ÎÎ Î Î
Condiciones ambientales Temp. No.17
. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. (1. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación
Certif. Consulte la publicación 1770 4.
El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A. 6.7 instalado en base) Alto x pulg. Consulte la publicación 1770 4. Clase 1 División 2 Certif. No. 5.7 pulg. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".1794 TBNF Número de terminales Par de tornillo de terminal Capacidad de corriente Voltaje nominal Voltaje de aislamiento
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. 1794 TBN y unidad base con fusibles Cat. x 2.1ES.7 pulg. 2. de almacenam.-libras 10 A máximo 264 VCA máximo Probado a 2500 VCC durante 1 s entre termi nales de usuario y circuitos del lado de la lógica. 33
C Terminales con numeración impar 1 a 15 51 34.7 pulg. x 3.7 instalado en base) Alto x pulg. 4. Consulte las instrucciones de instalación específicas para obtener recomendaciones para otros módulos.
1ES . tiene que restar la longitud de cable entre cualquier dispositivo y el expansor de la longitud máxima de cable usada para conectar un dispositivo periférico. de operación Temp. Consulte la siguiente tabla para determinar la cantidad de módulos 1203 y estándares que pueden instalarse juntos en su sistema. por lo tanto no se pueden instalar tantos módulos estándares como normalmente se haría cuando se usan módulos 1203. Si usa un expansor de puerto. cada módulo 1203 requiere alimentación eléctrica de dos módulos FLEX I/O estándares. No. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 1203 5. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.7 instalado en base) Alto x pulg. Cuando se instalan módulos FLEX I/O. el número de conexiones SCANport proporcionadas es: 0 2 4 6 8
Especificaciones .7 Lo especificado por la etiqueta del producto. pico. se puede usar un máximo de cuatro módulos 1203 con cualquier adaptador FLEX I/O. de almacenam. Los cables SCANport están disponibles en configuraciones macho a macho o macho a hembra.1203 FB1 Capacidad de E/S Corriente SCANport Voltaje de aislamiento Cable SCANport Posición de interruptor de llave 2 canales SCANport 60 mA por canal 1200 VCA/CC FLEX a canal SCANport Conector circuilar mini-DIN de 8 pines 1 Voltaje nominal SCANport 12 VCC +10% a 25%
Especificaciones generales Dimensiones (con módulo 79 mm x 94 mm x 66 mm (3. Vibración Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 80% sin condensación 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. Humedad relativa De operación Fuera de oper. Entonces. 1203 FB1
1203 FB1
Para cablear la base 1203 FB1. Puede conectar cables de hasta 10 metros (33 pies) entre un dispositivo SCANport y cualquier dispositivo periférico SCANport. Choque De operación Fuera de oper. 1203 FB1
Unidad base SCANport Cat.
Los módulos 1203 FLEX I/O que usan esta base pueden requerir hasta el doble de corriente de fuente de alimentación de adaptador que los módulos FLEX I/O estándares. pico.7 pulg. x 2. conecte un cable SCANport desde el dispositivo SCANport hasta el canal deseado. Como regla general.
Si está usando esta cantidad de módulos estándar (1794): 7u8 5ó6 3ó4 1ó2 0
Publicación 1794 2.1 pulg. No.) Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. la cantidad máxima de módulos 1203 que puede usar es: 0 1 2 3 4 Y. x 3.Datos de productos FLEX I/O
Unidad base SCANport Cat.Junio de 1996
Tabla de contenido para módulos de CA
Use la siguiente tabla para determinar cuál módulo de CA satisfará las necesidades de su aplicación.
Módulo de CA
Propósito Módulo de 8 entradas de 120 VCA Módulo de 8 salidas de 120 VCA
Producto FLEX I/O CA Módulos de 120 VCA No.Junio de 1996
.1ES . de catálogo Base preferida Base(s) compatible(s)
Publicación 1794 2.
La siguiente tabla ilustra la(s) unidad(es) base recomendada(s) para cada módulo de CA.
1ES . 5. 11. 11. 51
33 50 51
16-33 34-51
Canal de salida 0 1 2 3 4 5 6 7 A0 A2 A4 A6 A8 A 10 A 12 A 14
1794 TB3 y TB3S Terminal de salida Terminal de común1 A 11/B 17 A 31/B 19 A 51/B 21 A 71/B 23 A 91/B 25 A 111/B 27 A 131/B 29 A 151/B 31 B0 B2 B4 B6 B8 B 10 B 12 B 14
1794 TBN Terminal de salida Terminal de común2 C1 C3 C5 C7 C9 C 11 C 13 C 15
A = terminales de salida B = terminales de común C = terminales de alim.
Publicación 1794 2. terminales de común de CA 16 y 33 C = terminales de alimentación eléctrica C 34 y C 51. B 8. 1794 IA8
Módulo de 8 entradas de 120 VCA Cat. 4. 7. 13 y 15 en 1794 TB3 están conectados dentro del módulo al común L2 de 120 VCA. 10.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de 8 entradas de 120 VCA Cat. 0. y terminales de común de salida con numeración impar 1 a 15
A 1. 9. 13. 1. 13 y 15 están conectados internamente en el módulo al común L2 de 120 VCA. 9. No. 3. 11. C 1. 2. 15. 1794 IA8
1794-IA8 120V ac INPUT 8
Diagrama esquemático simplificado típico para entrada 0
C 34 A1
85-132 VCA
B 16 Común-L2
16 1794 TBN
Terminales con numeración par 0 a 14
4 6 8 10 12 14 33
33 16. 5. 12. 14. 6. 3. 33 51
Terminales con numeración impar 1 a 15
34. 7. 7. eléctrica (C 34 a 51)
B = terminales de salida con numeración par 0 a 14. 3. 5.Junio de 1996
. 9. No.
6 ms. x 3.9 mA 10.
Publicación 1794 2.6 ms
9 ms 10 ms 12 ms 17 ms 26 ms 43 ms 78 ms
27 ms 28 ms 30 ms 35 ms 44 ms 61 ms 96 ms
Especificaciones generales 120 VCA nominal 85 a 132 VCA.5W @ 132 VCA Máximo 15. con trolada por dispositivo del cliente) Posic. D
1 Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la
instalación de conductores. pico. del cliente a canales de entrada Usuario a sistema Retardo de tiempo de entrada máximo OFF a ON (tiempo desde una señal de entrada válida hasta reconocimiento por módulo) ON a OFF (tiempo desde caida de entrada por debajo de nivel válido hasta reconocimiento por módulo) Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores (indicación del lado del campo.1ES . eléctrica de CA ext. 35 ms. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".6 ms
26. 27 ms. pico. estado activado (mín) Volt estado desactiv.2 mm) aislamiento máximo 11 1794 5. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. 30 ms. (1. 47 63 Hz 46 mm x 94 mm x 53 mm (1. B.1794 IA8 Número de entradas Ubicación del módulo 8 (1 grupo de 8).17 ms. de entrada Corriente entrada nom. 1794 TBN. Voltaje de aislamiento Canal a canal Alim. 12 ms. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. 1794 IA8
Aumento de los tiempos de retardo de entrada
Se puede aumentar el tiempo de retardo de entrada (DT) para los canales 00 a 07. Suministro de voltaje Rango de voltaje Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp.Junio de 1996
.9 Certif. (Octal) = 3 Octal or 3 Decimal
Escriba el tiempo de retardo en el arranque del sistema Escriba DT para FLL complemento I:000 de módulo de Fill File entrada 3 Source 00
Destination Length #O:010 1
26. no aisladas. x 2. Consulte la publicación 1770 4.1 mA 43 VCA 2. Seleccione el tiempo de retardo estableciendo los bits correspondientes en la tabla de imagen de salida (palabra complementaria) del módulo. No. 61 ms y 96ms Retardo seleccionable a través de tabla de imagen de salida El valor predeterminado es 8.6 ms off a on/26.20
Módulo de 8 entradas de 120 VCA Cat. grupo de módulos 0. No.1 pulg. ó TB3S 7. de almacenam. para aumentar el tiempo de retardo de desactivación a activación (off a on) a 12 ms para un módulo de entrada de CA en el rack de dirección 1.7 pulg. estado desactiv. (máx) Corr.
Especificaciones . 44 ms.6 ms. 60 Hz Ninguno Ninguno 100% probado a 2150 VCC durante 1 s 8. No. TB3.3 BTU/hr @ 132 VCA 8 indicadores amarillos de estado
Tiempos de retardo de entrada
Bits 02 01 00 Descripción Tiempo de retardo para 00-07 Tiempo de retardo 0 (valor predeter minado) Tiempo de retardo 1 Tiempo de retardo 2 Tiempo de retardo 3 Tiempo de retardo 4 Tiempo de retardo 5 Tiempo de retardo 6 Tiempo de retardo 7 Tiempo de retardo máximo Off a On On a Off
8.6 K Ω 12 mA @ 120 VCA. 9 ms. Clase 1 División 2 Ceertif. 01 y 00 tal como se muestra a continuación. 26 ms. de operación Temp.1ES. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00 0 1 1
DT = 00-07
Dec. 28 ms.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. drenador Unidad base Cat.6 on a off 30 mA @ 5 VCC Máximo 4. Por ejemplo. 43 ms y 78 ms
Volt estado activado (mín) 65 VCA
Corr. de llave Alim. C. establezca los bits 02. Grupos A. interrup. (máx)
Impendancia nom. 10 ms.8 pulg. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. 1794 IA8
Módulo de 8 entradas de 120 VCA Cat.
11. 1794 OA8
Módulo de 8 salidas de 120 VCA Cat. 0. 5. 13 y 15 están conectados internamente en el módulo al común L2 de 120 VCA. 3. No. 5. 33
34. 12. 6. 13. 9. C 1. 7. 3. 14. 13 y 15 en 1794 TB3 están conectados dentro del módulo al común L2 de 120 VCA. 11.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de 8 salidas de 120 VCA Cat. 5. 3. 11. 7. 2. 7.
Publicación 1794 2.Junio de 1996
. 4. y terminales de común de salida con numeración impar 1 a 15
A 1. 1794 OA8
1794-OA8 120V ac OUTPUT 8
Diagrama esquemático simplificado para salida 0
A0 Dispositivo de salida A-1 B 16 Común-L2 85-132 VCA
16 1794 TBNF 1794 TBN
33 16. No. 9. terminales de común de CA 16 y 33 C = terminales de alimentación eléctrica C 34 y C 51. 51
1794 TBNF y TBN Terminal de salida Terminal de común2 C1 C3 C5 C7 C9 C 11 C 13 C 15
A = terminales de salida B = terminales de común C = terminales de alim.1ES . 8. eléctrica (C 34 a 51)
B = terminales de salida con numeración par 0 a 14. 15. 10. 9. 1.
2 W máximo @ 132 VCA 17. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. pt.
Corriente de sobretensión 7A durante 45 ms. Si desea fusibles externos. de operación Temp. repetible cada 8 segundos 1. C. SAN O SD6 1. Boletín 500 A B). pico. pico. de almacenam. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.7 pulg. 23901.10
Fuga de estado desacti vado Rango de voltaje de salida Corriente nom. use la unidad base con fusibles 1794 TBNF. 1794 TBNF. 1794 OA8
Especificaciones . Sin aislamiento entre canales individuales. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
120 VCA nominal 47-63 Hz 85 a 132 VCA 150mA mínimo Máximo 50A durante 1/2 ciclo al momento del encendido 46 mm x 94 mm x 53 mm (1.1ES.Junio de 1996
ÎÎ Î Î Î ÎÎ Î Î Î
Retardo de señal de salida OFF a ON ON a OFF
Certif. Se recomienda proteger las salidas con fusibles. TB3. eléctrica de CA ext. 1. B.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. x 3. Suministro de voltaje Frecuencia de entrada Rango de voltaje Suministro de corriente Capacidad de corriente de sobretensión Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. No.0A (8 salidas @ 500 mA) 1250 VCA entre usuario y sistema.8 pulg. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.1794 OA8 Número de salidas Ubicación del módulo Caída máxima de voltaje de estado activado Corriente de estado activado 8 (1 grupo de 8). 750 mA por salida máximo @ 35oC. D
. Consulte la publicación 1770 4.5 A 50 mA por salida mínimo 500 mA por salida máximo @ 55oC (sufi ciente para operar un arrancador de motor tamaño 3 NEMA. TB3S o TBN 1. 1794 OA8
Módulo de 8 salidas de 120 VCA Cat.2 mm) aislamiento máximo 12 1794 5.6.25 mA máximo 85 132 VCA. Clase 1 División 2 Certif. x 2.6 A. 250 VCA de acción lenta (Littelfuse No. de salida Voltaje de aislamiento
1/2 ciclo máximo 1/2 ciclo máximo 80 mA 5. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".6A)
Publicación 1794 2. (1.0 A en 4 salidas no adyacentes. 500 mA en las 4 salidas restantes @ 30oC 2. 47 63 Hz 4. con trolada por lógica) Posición del interruptor de llave Fusibles1
Las salidas del módulo no tienen fusibles.8 BTU/hr @ 132 VCA 8 indicadores amarillos de estado
Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores (indicación del lado del campo. No. Sin aislamiento entre alimentación eléctrica del cliente y canales de salida
Especificaciones generales Alim. No.1ES . no aisladas Unidad base Cat.22
Módulo de 8 salidas de 120 VCA Cat.0 V @ 0.1 pulg. Grupos A.
1794-IB10XOB6 Módulo sensor combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A
La siguiente tabla ilustra la(s) unidad(es) base recomendada(s) para cada módulo.1ES .Datos de productos FLEX I/O
Tabla de contenido para módulos de CC
Use la siguiente tabla para determinar cuál módulo de CC satisfará sus necesidades de aplicación. Módulo de CC 1794-IB16 Propósito Módulo de 16 entradas de 24 VCC Módulo de 16 salidas de 24 VCC Módulo sensor de entrada de 24 VCC
Vea la pág. de catálogo Base preferida Base(s) compatible(s)
1794 IB16
Producto FLEX I/O CC Módulos de 24 VCC No.
1794-IB16 24 VDC SINK INPUT 2
Diagrama simplificado típico para entrada 0
A-0 Dispositivo de entrada + 24 V COM Opto aislamiento
C-35 C-34 B-16
1794 TB3 y TB3S Entrada Entrada 0 Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada 5 Entrada 6 Entrada 7
1794 TB3 y TB3S Terminal de voltaje C-35 C-36 C-37 C-38 C-39 C-40 C-41 C-42 Entrada Entrada 8 Entrada 9 Entrada 10 Entrada 11 Entrada 12 Entrada 13 Entrada 14 Entrada 15
Terminal de entrada A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
Terminal de entrada A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15
Terminal de voltaje C-43 C-44 C-45 C-46 C-47 C-48 C-49 C-50
B-16 a B-33
C-34 a C-51
Publicación 1794 2. No. 1794 IB16
Módulo drenador de 16 entradas de 24 VCC Cat.Junio de 1996
Módulo drenador de 16 entradas de 24 VCC Cat.1ES . No.
01 y 00 tal como se muestra a continuación.Junio de 1996
ÎÎÎ Î Î Î
. 4 ms. de almacenam.seleccionable mediante tabla de imagen de salida (vea Establecimiento de tiempos de retardo de entrada) 30 mA @ 5 VCC 3/64Máximo 6. 12. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.0 mA nominal a 24 VCC. eléctrica de CC ext. de retardo Indicadores (indicación del lado del campo. 2 ms. x 3. drenador Unidad base Cat.Datos de productos FLEX I/O
Módulo drenador de 16 entradas de 24 VCC Cat. 4 ms. B.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. 8 ms. Dec.7 pulg. 16 ms.5 mA mínimo 4.1794 IB16 Número de entradas Ubicación del módulo Voltaje de estado acti vado Corriente de estado acti vado Voltaje de estado desacti vado Corriente de estado desactivado Impedancia de entrada Voltaje de aislamiento 16 (1 grupo de 16). no aisladas.8 BTU/hr @ 31. 03. 24 VCC nominal. No. de operación Temp. Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Tiempo máx. pico. Por ejemplo.0 VCC máximo 1. pico.8 pulg. No. 1 ms. 1794 TB3 o TB3S 10 VCC mínimo.2 VCC 16 indicadores amarillos de estado
DT = 12-15 (14-17)
DT = 00-11 (00-13)
= 44 Octal ó 36 Decimal Tiempos de retardo de entrada máx. 8 ms.2 a 31. 31. interruptor de llave Alim. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.1 pulg.
36 #O:010 1
Escriba la constante de tiempo de retardo para complemento del módulo de salida. con trolada por dispositivo del cliente) Posic.2 VCC Máximo 20. (Octal) O:010
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 17 16 15 14 13 12 11 10 07 06 05 04 03 02 01 00 1 0 0 1 0 0
Especificaciones . Clase 1 División 2 Certif. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper.4 Certif. 32 ms y 64m s 512 µs. 2 ms. 16 ms.1ES . Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". Suministro de voltaje Rango de voltaje Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. o canales 12 a 15).6 K Ω máximo 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre usuario y sistema No hay aislamiento entre canales individuales 512 µs. Seleccione el tiempo de retardo estableciendo los bits correspondientes en la tabla de imagen de salida (palabra complementaria) del módulo.1ES. x 2.2 mm) aislamiento máximo 21 1794 5.0 mA mínimo. 8. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
Bits 02 05 0 0 0 0 1 1 1 1 01 04 0 0 1 1 0 0 1 1 00 03 0 1 0 1 0 1 0 1 Descripción Tiempos de retardo 00-11 (00-13) Tiempos de retardo 12-15 (14-17) Tiempo de retardo 0 (valor predeterminado) Tiempo de retardo 1 Tiempo de retardo 2 Tiempo de retardo 3 Tiempo de retardo 4 Tiempo de retardo 5 Tiempo de retardo 6 Tiempo de retardo 7 512 µs 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms 64 ms
Especificaciones generales 24 VCC nominal 19.1 W @ 31. 1 ms. 32 ms y 64ms 512 µs valor predeterminado . 1794 IB16
Establecimiento de tiempos de retardo de entrada
Se puede seleccionar la constante del tiempo de retardo de entrada para cada grupo de canales (canales 00 a 11. 1794 IB16
Módulo drenador de 16 entradas de 24 VCC Cat. C.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA) 46 mm x 94 mm x 53 mm (1. (1.2 VCC máximo 2. para establecer una constante de tiempo de retardo de 8 ms para un módulo de entrada de CC en dirección de rack 1. establezca los bits 05. 02. D
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Grupos A. Consulte la publicación 1770 4. OFF a ON ON a OFF
Escriba la constante de tiempo de retardo en el arranque del sistema. grupo de módulos 0. No.
Publicación 1794 2. 04.0 mA máximo 5.
Módulo surtidor de 16 salidas de 24 VCC Cat.26
Módulo surtidor de 16 salidas de 24 VCC Cat.1ES . No. 1794 OB16
1794-OB16 24 VDC SOURCE OUTPUT 2
Diagrama típico simplificado para salida 0
+24 V VCC Opto aislamiento C-34
A-0 SALIDA Dispositivo de salida B-17 B-16
1794 TB3 y TB3S Salida Salida 0 Salida 1 Salida 2 Salida 3 Salida 4 Salida 5 Salida 6 Salida 7
1794 TB3 y TB3S Terminal de común B-17 B-18 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23 B-24 Salida Salida 8 Salida 9 Salida 10 Salida 11 Salida 12 Salida 13 Salida 14 Salida 15
Terminal de salida A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
Terminal de salida A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15
Terminal de común B-25 B-26 B-27 B-28 B-29 B-30 B-31 B-32
3 W máximo @ 31. usted debe proporcionarlos.2 a 31. 1794 OB16
Especificaciones . 31.Datos de productos FLEX I/O
Módulo surtidor de 16 salidas de 24 VCC Cat. interruptor de llave Fusibles1 2 SAN O MQ4 800 mA
Publicación 1794 2.1ES . de operación Temp.0 mA mínimo por canal 500 mA máximo por canal 31.2 VCC máximo 0. 1794 OB16
Módulo surtidor de 16 salidas de 24 VCC Cat. No. pico. eléctrica de CC ext. x 2.0 ms máximo
Certif. de almacenam. 1794 TB3 o TB3S 10 VCC mínimo 24 VCC nominal. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.) 16 (1 grupo de 16). con trolada por lógica) Corriente de salida nominal
80 mA 5. surtidor Unidad base Cat. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
24 VCC nominal 19.5 mA máximo 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre usuario y sistema No hay aislamiento entre canales individuales
Especificaciones generales Alim.2 VCC máximo 0. x 3.Junio de 1996
0. Se recomienda proteger con fusibles las salidas.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.5 VCC máximo 1.1ES.3
Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores (indicación del lado del campo. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.2V 18. C. No. Clase 1 División 2 Certif.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA) 49 mA @ 24 VCC (38 mA a 65 mA) 46 mm x 94 mm x 53 mm (1.8 pulg. Grupos A. Si desea fusibles externos. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. D
.5 A) horizontal o vertical
Corriente de sobretensión 2 A durante 50 ms.1794 OB16 Número de salidas Ubicación del módulo Rango de voltaje de estado activado Caída de voltaje de estado activado Corriente de estado activado Corriente de estado desactivado Fuga de estado desactivado Voltaje de aislamiento (mín. No. no aisladas. pico. Consulte la publicación 1770 4. repetible cada 2 segundos Posic.1 pulg.5 ms máximo 1. B.1 BTU/hr @ 31.2 VCC 16 indicadores amarillos de estado
Las salidas del módulo no tienen fusibles. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". (1.7 pulg.
8 A (16 salidas @ 0.2 mm) aislamiento máximo 22 1794 5.
2. No. 4.28
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat. Conecte el cable de alimentación eléctrica a su terminal asociado en la fila C (24 VCC). 1794 IB8S
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat.Junio de 1996
. Conecte el cable de alimentación eléctrica a su terminal asociado en la fila C (24 VCC). Sensor de 2 cables Sensor de 3 cables B = Retorno de 24 VCC (Salida surtidor) (Salida surtidor) C = 24 VCC ATENCION: Instale el puente cuando se use el sensor estándar. 3.
Sensores de 2 cables inteligentes y estándares
1. No. Conecte el cable de salida surtidor al terminal de entrada asociado en la fila A.
Sensores de 3 cables inteligentes y estándares
A = Entrada drenador o puente de configurac. o cuando no haya un sensor instalado en un punto de entrada. Conecte el cable de salida surtidor al terminal de entrada asociado en la fila A. Conecte el cable de retorno a su terminal asociado en la fila B (Retorno de 24 VCC). con sensores estándares o canal no usado.1ES . 2. 1794 IB8S
1794 IB8S 24 VDC SENSOR INPUT 2
Base(s) compatibles(s)
A-0 Sensor Retorno de CC +24 V B-17 C-35 C-34 + 24 V Retorno de CC B-16 +24 V A-1 Inhabilitación de Heartbeat B-18 Detector Heartbeat Estado de diagnóstico Opto aislamieinto Estado de sensor Interface de bus
Cableado 1794 TB3
(mostrado con sensores inteli gentes)
0 NS0 1 NS1 2 NS2 3 NS3 4 NS4 5 NS5 6 NS6 7 NS7
1794 TB3 (mostrado con puentes para sen sores estándar)
Sensor inteligente/estándar haciendo interface a módulo sensor de bloque de E/S 0 NS0
0 -15 A 16-33 B 34-51 C Puente
3. Instale un puente no inteligente si fuera necesario. 0 NS0
Instale un puente no inteligente si fuera necesario. con sensores estándares o canal no usado.
Canal Tipo de señal Terminales sensores de 2 cables1 A-0 C-35 A-2 C-37 A-4 C-39 A-6 C-41 A-8 C-43 A-10 C-45 A-12 C-47 A-14 C-49 Terminales sensores de 3 cables1 A-0 B-17 C-35 A-2 B-19 C-37 A-4 B-21 C-39 A-6 B-23 C-41 A-8 B-25 C-43 A-10 B-27 C-45 A-12 B-29 C-47 A-14 B-31 C-49 A-15 B-32 A-13 B-30 A-11 B-28 A-9 B-26 A-7 B-24 A-5 B-22 A-3 B-20 Terminales de posición de puente2 A-1 B-18
Se puede seleccionar la constante del tiempo de retardo de entrada para cada grupo de canales (canales 00 a 11. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC
Ent.6 ms
Ent. 03.
Ent. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC
Ent. Conexión en puente para sensores estándares (no inteligentes) o conexiones de entrada no usadas.6 ms
26. 04. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC
8. los dispositivos de 3 cables usan tres terminales.
Publicación 1794 2. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC
Bits 02 01 00 Descripción Tiempo de retardo para 00-07 Tiempo de retardo 0 (valor predeter minado) Tiempo de retardo 1 Tiempo de retardo 2 Tiempo de retardo 3 Tiempo de retardo 4 Tiempo de retardo 5 Tiempo de retardo 6 Tiempo de retardo 7 Tiempo máximo de retardo Off a On On a Off
Escriba la constante de tiempo de retardo en el arranque del sistema.1ES . grupo de módulos 0. (Octal) O:010
Ent. Dec. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC Común 2 4 VCC Aliment. No.
= 44 Octal o 36 Dec. drenador Retorno CC Suministro 24 VCC
Escriba la constante de tiempo de retardo para complemento del módulo de salida.Junio de 1996
. +24 VCC
B-16 a B-33 C-34 a C-51
Los dispositivos de 2 cables usan dos terminales. para establecer una constante de tiempo de retardo de 8 ms para un módulo de entrada de CC en dirección de rack 1. 1794 IB8S
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat.
Ent. Por ejemplo. 02. No. o canales 12 a 15). establezca los bits 05. 01 y 00 tal como se muestra a continuación.Datos de productos FLEX I/O
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat. Seleccione el tiempo de retardo estableciendo los bits correspondientes en la tabla de imagen de salida (palabra complementaria) del módulo.
8.0 mA mínimo. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.7 pulg. No. OFF a ON ON a OFF
Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores (indicación del lado del campo. x 3. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". (1.
300 ms máximo para detectar un fallo de diagnóstico 2
Publicación 1794 2. 1 ms. 2 ms.2 mm) aislamiento máximo 21 1794 5.2 VCC máximo 2.Junio de 1996
. drenador Unidad base Cat.0 W @ 31. D
Tiempos de retardo de entrada máx. 24 VCC nominal. 11. 1 ms.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA) 40mA máximo 46 mm x 94 mm x 53 mm (1.30
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat.0 mA máximo 5. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
24 VCC nominal 19. 2 ms. 4 ms. 4 ms.2 a 31.4 KΩ máximo 100% probado a 850 VCC durante 1 s entre usuario y sistema No hay aislamiento entre canales individuales 512 µs.6 BTU/hr @ 31. 16 ms. 1794 IB8S
Especificaciones . pico. interruptor de llave
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. con trolada por dispositivo del cliente) Tiempo de detección de diagnóstico (sensores inteligentes solamente) Posic.7 Certif. 1794 IB8S
Módulo sensor drenador de 8 entradas de 24 VCC Cat.5 mA mínimo 4. Consulte la publicación 1770 4. C. no aisladas. 32 ms y 64 ms 512 µs.seleccionable mediante tabla de imagen de salida (vea Establecimiento de tiempos de retardo de entrada) 30 mA @ 5 VCC Máximo 4.1ES . Grupos A.1ES. 1794 TB3 ó TB3S 10 VCC mínimo. de almacenam.2 VCC Máximo 13.2 VCC 8 indicadores amarillos de estado 8 indicadores rojos de diagnóstico
Especificaciones generales Alim. 32 ms y 64 ms 512 µs valor predeterminado .1 pulg. x 2. 16 ms. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. pico. de operación Temp. 31. 8 ms. No.0 mA nominal a 24 VCC. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac. No.1794 IB8S Número de entradas Ubicación del módulo Voltaje de estado acti vado Corriente de estado acti vado Voltaje de estado desacti vado Corriente de estado desactivado Impedancia de entrada Voltaje de aislamiento 8 (1 grupo de 8). Clase 1 División 2 Certif.8 pulg. eléctrica de CC ext.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac.0 VCC máximo 1. 8 ms. B.
24 VDC SINK INPUT/SOURCE OUTPUT 1794-IB10XOB6
Diagrama esquemático simplificado típico para salida 0
+24 V VCC Opto aislamiento C-34 + 24 V Interface de bus A-0 SALIDA Dispositivo de salida B-17 B-16
Publicación 1794 2. No.1ES .Datos de productos FLEX I/O
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat. 1794 IB10XOB6
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat.Junio de 1996
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat. conecte un puente desde el terminal 51 (+24 VCC) en esta unidad base al terminal 34 en la siguiente unidad base. de +24 VCC
1794 TB3 y TB3S Señal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Retorno2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 16 a 33 34 a 51 Suministro3 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Los dispositivos de entrada de dos cables usan terminales de señal y suministro. drenador Salida surtidor Salida surtidor Salida surtidor Salida surtidor Salida surtidor Salida surtidor Retorno de 24 VCC Alim. 09 y 10 en la palabra de configuración 3 tal como se muestra a continuación. Bits 10 0 0 0 0 1 1 1 1 09 0 0 1 1 0 0 1 1 08 0 1 0 1 0 1 0 1 Descripción Tiempo de filtro para entradas 00-09 Tiempo de filtro 0 (valor predeterminado) Tiempo de filtro 1 Tiempo de filtro 2 Tiempo de filtro 3 Tiempo de filtro 4 Tiempo de filtro 5 Tiempo de filtro 6 Tiempo de filtro 7 Tiempo de filtro Off a On/On a Off 0. 3 La alimentación de +24 VCC está conectada internamente a los terminales 34 a 51.
Ejemplo de sensor de 2 cables y 3 cables 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 35 18 36 19 37 20 38 21 39 22 40 23 41 24 42 25 43 26 44 27 45 28 46 29 47 30 48 31 49 32
0 -15 A 16-33 B 51 34-51 C
4. conecte un puente desde el terminal 33 (retorno) en esta unidad base al terminal 16 en la siguiente unidad base. tal como se indica en la siguiente tabla. Conecte la alimentación eléctrica de entrada o salida asociada al terminal correspondiente en la fila 34-51 (C) de cada uno. grupo de módulos 0. para establecer un tiempo de retardo de 8 ms para un módulo de entrada de CC en dirección de rack 1. drenador Ent. Conecte la alimentación de +24 VCC al terminal 34 en la fila 34-51 (C). Conecte cableado de entrada y salida individual a los terminales numerados en la fila 0-15 (A). drenador Ent.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 35 18 36 19 37 20 38 21 39 22 40 23 41 24 42 25 26 43 44 27 45 28 46 29 47 30 48 31 49 32 50
2. Si la alimentación eléctrica continúa a la siguiente unidad base. drenador Ent. drenador Ent. tal como se indica en la siguiente tabla.Junio de 1996
. 2 El retorno de +24 V está conectado internamente a los terminales 16 a 33.
7. Conecte el retorno de 24 VCC al terminal 16 en la fila 16-33 (B). drenador Ent. Si el retorno de 24 VCC continúa a la siguiente unidad base. No.5 ms 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms
Tipo de señal1 Ent. 6.
Sensor de 2 cables
Sensor de 3 cables
Establecimiento del tiempo del filtro de entrada
(no disponible cuando se usa con el adaptador 1794 ASB) Se puede seleccionar el tiempo del filtro de entrada (FT) para los canales de entrada (canales 00 a 09).
Canal Entrada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salida 0 1 2 3 4 5
ATENCION: El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A. establezca los bits 08.
Publicación 1794 2. drenador Ent.32
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat. drenador Ent. Por ejemplo. Es posible que se necesiten conexiones de alimentación eléctrica separadas. los dispositivos de entrada de 3 cables usan terminales de señal. drenador Ent. drenador Ent. (Los retornos están conectados internamente).1ES . No.25 ms 0. (Los terminales de alimentación 34 a 51 están conectados internamente). 3. retorno y suministro. Seleccione el tiempo del filtro de entrada estableciendo los bits correspondientes en la palabra de configuración (palabra 3) del módulo. Conecte el retorno de entrada o salida asociada al terminal correspondiente en la fila 16-33 (B) de cada uno. 1794 IB10XOB6
Cableado a una unidad base1794 TB3
1. tal como se indica en la siguiente tabla.
2 VCC máximo 0.2 VCC. Si requiere fusibles externos.5 mA mínimo 4. x 53 pulg. (1. 24 VCC nominal. usted debe proporcionarlos. 8 ms.0 ms máximo
Corriente de sobretensión 4 A durante 50 ms.2 VCC máximo 2.5 ms máximo 1. 31. 2 ms. 25 mA @ 31. interruptor de llave Fusibles1
1. 8 ms. 1794 IB10XOB6
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat. 19 mA @ 24 VCC Corriente 24 mA @ 30 VCC. 32 ms 0. pico. C.8 mm x 3.2 VCC máximo 1 VCC @ 2 A.7 mm x 2. x 94 pulg. controlada por lógica) 6 indicadores amarillos de estado
Publicación 1794 2.25 ms valor predeterminado Seleccionable usando palabra de configuración 3. 32 ms 0. pico. controlada por dispositivo del cliente) Número de salidas Rango de voltaje de estado activado Caída de voltaje de estado activado Corriente de estado activado Voltaje de estado desactivado Fuga de estado desactivado Corriente nominal de salida Retardo de señal de salida3 OFF a ON ON a OFF
Especificaciones de salida 6 (1 grupo de 6). 16 ms. Clase 1 División 2 Certif.0 VCC máximo 1.1794 IB10XOB6 Ubicación del módulo Voltaje de aislamiento (mín) Unidad base Cat. 1 ms. 1 ms. (No seleccionable cuando se usa con el adaptador 1794 ASB). 1794 TB3 o TB3S aislamiento 1250 VCA (rms) 100% probado a 2121 VCC durante 1 s entre usuario y sistema No hay aislamiento entre canales individuales 35 mA @ 5 VCC 6. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Posic. El tiempo de filtro de entrada de activación a desactivación es el tiempo desde que la señal de entrada cae por debajo del nivel válido hasta el reconocimiento por parte del módulo.1ES. El retardo de desactivación a activación o activación a desactivación de salida es el tiempo desde que el módulo emite una salida activada o desactivada hasta que la salida realmente se activa o desactiva. 0.8 KΩ máximo 0.0 mA mínimo.0 A máximo por canal 10 A máximo por canal 31. 16 ms.2 VCC Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30g acelerac. No.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA) Suministro de salida 15 mA @ 19. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.0 W máximo @ 31. No. 2 ms. de operación Temp.0 mA mínimo por canal 2.2 VCC
Especificaciones generales Alim. 31. no aisladas. 1794 IB10XOB6
Especificaciones . surtidor 10 VCC mínimo.5 ms.5 mA máximo 2 A por salida 10 A por módulo máximo 0. 24 VCC nominal. B.5 ms. Grupos A. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". Suministro de voltaje 24 VCC nominal Rango de voltaje 19. 10 indicadores amarillos de estado
Especificaciones de entrada Número de entradas Voltaje de estado activado Corriente de estado activado Voltaje de estado desactivado Corriente de estado desactivado Impedancia de entrada Tiempo de filtro de entrada2 OFF a ON ON a OFF
Las salidas del módulo no tienen fusibles pero se recomienda proteger las salidas con fusibles.5 VCC @ 1 A máximo 1. 11.
Indicadores (indicación del lado del campo. Consulte la publicación 1770 4. no aisladas. 0. 4 ms.2 a 31.0 mA máximo 5. El tiempo de filtro de entrada de desactivado a activado es el tiempo desde una señal de entrada válida hasta el reconocimiento por el módulo.Junio de 1996
SAN O MQ4 3A Littelfuse 235 003 10 (1 grupo de 10). 4 ms. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. No. 0.2V 20.25 ms.1 mm (46 pulg.3 BTU/hr @ 31. 8. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. eléctrica de CC ext.2 mm) aislamiento máximo 24 1794 5. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.Datos de productos FLEX I/O
Módulo combinado de 24 VCC de 10 entradas/6 salidas de 2 A Cat.1ES .24 Certif. repetible cada 2 segundos Indicadores (indicación del lado del campo. de almacenam.0 mA nominal a 24 VCC. drenador 10 VCC mínimo.25 ms.
Tabla de contenido del módulo de relé
La siguiente tabla describe el módulo de relé. 120 VCA y 240 VCA
La siguiente tabla ilustra la(s) unidad(es) base recomendada(s) para el módulo de relé.
Módulo drenador/surtidor de 8 salidas relé de 24 VCC.
Producto FLEX I/O Relé Módulo de relé No.Junio de 1996
Módulo de relé Propósito
11. terminales de alimentación eléctrica C-34 y C-51
Publicación 1794 2. 4. 1. 6. No.Junio de 1996
. 2. carga + 24 V -
A-1 COM B-16 33
16. 3. 10. Cat. 120 VCA y 240 VCA. No. 8.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de 8 salidas de relé de 24 VCC. 33 51 34. terminales de retorno de CC B-16 y B-33 C = terminales de salida con numeración impar 1-15. 1794 OW8
Módulo de 8 salidas de relé de 24 VCC. 0. 1794 OW8
RELAY OUTPUT 1794-OW8
Diagrama esquemático simplificado típico
+24V VCC Opto aislamiento r Circuito de interface C-34 A-0 Alim. 51
A B C Terminal de salida 1794 TBNF y TBN B-8 C-9 B-10 C-11 B-12 C-13 B-14 C-15
Terminal de salida 1794 TB3 1794 TB3S A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
Terminal de salida 1794 TB3 1794 TB3S A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15
Terminal de salida 1794 TBNF and TBN B-0 C-1 B-2 C-3 B-4 C-5 B-6 C-7
A = terminales de salida B = terminales de retorno de CC C = terminales de alimentación (C 34 a 51)
B = terminales de salida con numeración par 0-14. 13. Cat. 14. 5.1 . 12. 120 VCA y 240 VCA. 9. 7. 15.
Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. (1. para salida inductiva 48 VCC 31VA máx. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. 1794 OW8
Módulo de 8 salidas de relé de 24 VCC. con trolada por lógica) Posic.8 BTU/hr 8 indicadores amarillos
Alimentación eléctrica nominal (estado estable)
Las salidas del módulo no tienen fusibles.2 ms (media) 100 µA a 100 mV CC Mínimo 100.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA) 125 mA máximo 46 mm x 94 mm x 53 mm (1. No. x 3.4 2. usted debe proporcionar fusibles externos. para salida resistiva de 125 VCA 480W máx. para salida resistiva de 125 VCC 250VA máx.0 A estado estable @ 5-30 VCC. PF = cos q = 0.0 A resistiva 240 VCA @ 2.1 pulg. eléctrica de CA ext.8 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 2g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.1ES.5 A @ 48 VCC 0.25 A estado estable @ 125 VCC. 15A cierre @ 125 VCA.0 A Littelfuse 239003
Publicación 1794 2. interruptor de llave Resistencia de contacto inicial Frecuencia de conmuta ción Tiempo de operación/ liberación Tiempo de rebote Carga de contacto mín. 120 VCA y 240 VCA Cat. Consulte la publicación 1770 4. Vibración Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones 24 VCC nominal 19. L/R = 7 ms 0.0 A estado estable.36
Módulo de 8 salidas de relé de 24 VCC.7 pulg. (a alimentación eléctrica nominal) 8 relés electromecánicos Formato A aislados (normalmente abiertos) Unidad base Cat. pico.25 A @ 125 VCC 2 A @ 125 VCA 2 A @ 240 VCA Inductiva 2.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 12g acelerac.2 mm) aislamiento máximo 12 1794 5. de almacenam. 120 VCA y 240 VCA Cat. para salida inductiva de 240 VCA 60VA máx. para salida resistiva de 48 VCC 31W máx. para salida resistiva de 240 VCA 60W máx. de operación Temp.000 operaciones @ cargas nomi nales 3. para salida inductiva de 125 VCA 480VA máx.1 . para salida inductiva 125 VCC 2550 VCC durante 1 s 2550 VCC durante 1 s 2550 VCC durante 1 s 850 VCC durante 1 s 8 ms máximo (tiempo desde señal de activa ción de salida válida hasta energización de relé por módulo) 26 ms máximo (tiempo desde señal de desactivación de salida válida hasta energi zación de relé por módulo) 69 mA @ 5 VCC Máximo 5. o TBN 1 mA a través de circuito de supresor
Especificaciones generales Alim.19
Cumple las especificaciones UL R150 y C300. TB3. 1794 TBNF. pico. 15A cierre @ 240 VCA. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". Vida útil esperada de con tactos eléctricos Fusibles1
9 30 mΩ 1 operación/3 s (0. para salida resistiva de 30 VCC 24W máx.0 A resistiva Resistiva 2 A @ 5-30 VCC 0.0 A estado estable.5W Máximo 18. 1794 OW8
Especificaciones Salidas por módulo Ubicación del módulo Corriente de fuga de estado desactivado (máx a 240 VCA) Rango de voltaje de salida (depende de carga) Corriente de salida nom.Junio de 1996
. L/R = 7 ms 2.Si desea fusibles externos. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.4 250W máx.5 A estado estable @ 48 VCC. para salida inductiva 30 VCC 24VA máx. PF = cos q = 0.
Voltaje de aislamiento Entre 2 conjuntos de contactos
Carga del cliente a lógica
Carga del cliente a suministro de 24 VCC Suministro de 24 VCC del cliente a lógica Retardo de señal de salida OFF a ON ON a OFF Corriente de bus (máx) Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores (indicación del lado del campo.25 A resistiva 125 VCA @ 2. TB3S. No. Cumple con la categ.2 a 31.3 Hz a carga nominal) máx Máximo 10 ms 1. x 2. No. de utilización IEC 1131 AC 15
5-30 VCC @ 2.0 A resistiva 48 VCC @ 0. L/R = 7 ms 0.5 A resistiva 125 VCC @ 0.
1ES . de catálogo Base preferida Base(s) compatible(s)
1794 IE8/B
1794 OE4/B
1794 IE4XOE2/B
Módulo analógico Propósito Vea la pág.
Producto FLEX I/O Analógico Módulos de 24 VCC No.Datos de productos FLEX I/O
Tabla de contenido del módulo analógico
Use la siguiente tabla para determinar cuál módulo analógico satisfará las necesidades de su aplicación.
Módulo analógico de 8 entradas seleccionables de 24 VCC Módulo analógico de 4 salidas seleccionables de 24 VCC Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC
1794-IE4XOE2/B
La siguiente tabla ilustra la(s) unidad(es) base recomendada(s) para cada módulo analógico.
1ES .38
Módulo analógico de 8 entradas Cat. 1794 IE8 Serie B
3 PWR INPUT 5 V I INPUT 6 V I INPUT 7 V I
Diagrama esquemático simplificado de entrada de voltaje 0
Cable doble trenzado blindado Dispositivo de entrada C-34 Alimentac. eléctrica de 24 VCC Convertidor CC/CC Opto aislamiento +5V
Cable doble trenzado blindado Dispositivo de entrada Corriente I A-0 Fuente de alim. No. 1794 IE8 Serie B
Módulo analógico de 8 entradas Cat. No. de 24 V + B 17 B-16 Tierra
Diagrama esquemático simplificado de entrada de corriente 0
C-34 Voltaje V A-1 Aliment.Junio de 1996
. de 24 V + B 17 Tierra B-16
Convertidor A/D Interface de bus
Publicación 1794 2. eléctrica de 24 VCC Convertidor CC/CC Opto aislamiento +5V
Voltaje V A-1
Corriente I A-0 Fuente de alim.
13µA/cnt 100 kΩ 238 Ω 200 kΩ 238 Ω Probado a 850 VCC durante 1 s entre usuario y sistema Sin aislamiento entre canales individuales 20 mA @ 5 VCC 3W máximo @ 31. 1794 TB3 o TB3S 4 20 mA (configurable por el usuario) 0 20 mA (configurable por el usuario) ±10 V (configurable por el usuario) 0 10 V (configurable por el usuario) 12 bits unipolar. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Vibración Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.)
Corriente de bus Disipación de potencia Disipación térmica Indicadores Posición del interruptor de llave Formato de datos Tipo de conversión Veloc.2 a 31. resistencia entrada Terminal de voltaje Terminal de corriente Voltaje de aislamiento 8 unipolares. Grupos A. -20 db/década -15. pico. No. 50g acelerac. -16. Humedad relativa 24 VCC nominal 19.1ES. eléctrica de CC ext.13mV/cnt bipolar 5.3 dB @ 50 Hz.6 1794 6. 1794 IE8 Serie B
1794 TB3 y TB3S Canal 0 1 2 3 Tipo de señal Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje
Común 24 VCC
1794 TB3 y TB3S Terminal de común B-17 B-18 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23 B-24
B-16.4 ms 18. No.7 pulg.2 VCC (incluye 5% de fluct. x 3. 11(+1)ms ancho impulsos Fuera de oper. -11. error de repetitividad y sin linealidad. x 2.
Terminal de voltaje Terminal de corriente
Especificaciones generales Alim. +24 VCC
Especificaciones . (1.5. pico.2 BTU/hr @ 31. de almacenam.Datos de productos FLEX I/O
Módulo analógico de 8 entradas Cat.4 dB @ 60 Hz -3 db @ 9 Hz. B-33
Canal 4 5 6 7
Tipo de señal Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje
Alim. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.0 dB @ 50 Hz.1 pulg. Consulte la publicación 1770 4. ganancia. de operación Temp. de CA) 60 mA @ 24 VCC 46 mm x 94 mm x 53 mm (1.1794 IE8/B Número de entradas Ubicación del módulo Terminal de corriente de entrada Terminal de voltaje de entrada Resolución Voltaje Corriente Volt. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. con justificación a la izquierda Aproximación sucesiva 256 µs todos los canales -3 db @ 17 Hz.2 mm) aislamiento máximo 22
Conductores Calibre de cable Categoría Publicaciones Instrucciones de instalación Manual del usuario Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
1794 5.) Choque De operación 30g acelerac. No. no aisladas Unidad base Cat. 11 bits más signo bipolar 2.00428% escala total /oC 0. Clase 1 División 2 Certif. impedancia entrada Terminal de voltaje Terminal de corriente Volt.2
Incluye términos de offset. C. D
.Junio de 1996
ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï
Certif.2 VCC 1 indicador verde de encendido 3 Complemento a 2 de 16 bits.56mV/cnt unipolar.29% escala total @ 25oC 0. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".00407% escala total/oC 30 V continuos ó 32 mA continuos. de conversión Proporc.2 VCC Máximo 10.2 ms 0.1ES .1794 IE8/B (continuación)
Respuesta de paso a 63%
9.8 pulg. B. 1794 IE8 Serie B
Módulo analógico de 8 entradas Cat.
Publicación 1794 2.29% escala total @ 25oC 0. de rechazo del modo normal Terminal de voltaje Terminal de corriente Calibración
0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac. 1 canal a la vez
Precisión absoluta1 Terminal de voltaje Terminal de corriente
Deriva de precisión con temp. 5. -20 db/década -10.8 dB @ 60 Hz No se requiere
No.1ES . 1794 OE4 Serie B
4 OUTPUT 3 RET V RET PWR
Diagrama esquemático simplificado de salida de voltaje 0
Convertidor CC/CC Alim. 1794 OE4 Serie B
Módulo analógico de 4 salidas Cat.Fuente de alim. eléctrica de +24 VCC Filtro Señal de voltaje Común voltaje Convertidor de voltaje/corriente Señal corriente C-34 A-2 A-3 A-0 Cable doble trenzado blindado Dispositivo de salida A-1 + B-16 . eléctrica de +24 VCC Filtro Señal de voltaje Común voltaje C-34 A-2 A-3 Cable doble trenzado blindado Dispositivo de salida
Convertidor de voltaje/corriente
Señal corriente
Común corriente
A-1 + -
B-16 Tierra
Fuente de alim.Junio de 1996
. No. de 24 V
Diagrama esquemático simplificado de salida de corriente 0
Convertidor CC/CC Alim. de 24 V Tierra
Publicación 1794 2.40
Módulo analógico de 4 salidas Cat.
7. 2. No. 15. 10. 1. 6.Junio de 1996
. 0. 14. 8. No. 12. 1794 OE4 Serie B
Módulo analógico de 4 salidas Cat. 11. 9. 33 51 Terminal de salida B-8 C-9 B-10 C-11 B-12 C-13 B-14 C-15 34. 5. 4. 3. 13. 51 B C
34 Canal 0 Tipo Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje 1 Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje
Terminales con numeración impar 1 a 15 Terminal de salida B-0 C-1 B-2 C-3 B-4 C-5 B-6 C-7
Tipo Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje
Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje
C34 y C-51
B-16 y B-33
Publicación 1794 2.1ES . 1794 OE4 Serie B
1794 TB3 y TB3S Canal 0 Tipo Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje 1 Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje
1794 TB3 y TB3S Común +24 VCC B-17 B-18 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23 B-24
Común +24 VCC B-25 B-26 B-27 B-28 B-29 B-30 B-31 B-32
33 16.Datos de productos FLEX I/O
1ES. pico.13µA/cnt Complemento a 2 de 16 bits.2 mm) aislamiento máximo 22
Carga de corriente en salida de voltaje Carga resistiva en salida de mA Precisión absoluta1 Terminal de voltaje Terminal de corriente Deriva de precisión con temperatura Terminal de voltaje Terminal de corriente Calibración Voltaje de aislamiento
Certif. o TBNF 12 bits más signo 2. x 2.56mV/cnt 5. 1794 OE4 Serie B
Especificaciones . Humedad relativa 24 VCC nominal
70 mA @ 24 VCC (not including outputs)
19. Grupos A. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. B. 1794 OE4 Serie B
Módulo analógico de 4 salidas Cat. (1.0069% escala total/oC No se requiere Probado a 850 VCC durante 1 s entre usua rio y sistema Sin aislamiento entre canales individuales 1 indicador verde de encendido 20 mA @ 5 VCC Máximo 4. TB3S.5W @ 31.7 pulg. con justificación a la izquierda Modulación de ancho de impulsos 1. TBN. D
Incluye términos de offset.
Indicadores Corriente de bus Disipación de potencia Disipación térmica Posición del interruptor de llave
Publicación 1794 2.2 a 31.024 ms máximo todos los canales Salida de 0 mA hasta que se configure el módulo 4 20 mA configurable por el usuario 0 20 mA configurable por el usuario Salida de 0 V hasta que se configure el módulo ±10 V configurable por el usuario 0-10 V configurable por el usuario 24 ms Máximo 3 mA 15 750 Ω 0. error de repetitividad y sin linealidad.5 1794 6.1 pulg. No. no aisladas Unidad base Cat. Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.2 VCC 4
Especificaciones generales Alim.1794 OE4/B Número de salidas Ubicación del módulo Resolución Voltaje Corriente Formato de datos Tipo de conversión Veloc. de almacenam. C.2 VCC Máximo 15.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA)
46 mm x 94 mm x 53 mm (1. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".)
0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac. 11(+1)ms ancho impulsos Fuera de oper.1ES .Junio de 1996
ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï
Respuesta de paso a 63% escala total
1794 5. pico. de operación Temp. 1794 TB3.425% escala total @ 25oC 0. 50g acelerac. No. Consulte la publicación 1770 4. ganancia.5.) Choque De operación 30g acelerac. eléctrica de CC ext.2
. x 3. de conversión Terminal de corriente de salida 4 unipolares. Clase 1 División 2 Certif.3 BTU/hr @ 31. No.8 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Vibración Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.0045% escala total/oC 0.133% escala total @ 25oC 0.42
1794 IE4XOE2 Serie B
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat. de 24 V + B 17 B-16 Tierra
C-34 Voltaje V A-1 Alim. eléctrica de 24 VCC Convertidor CC/CC Opto aislamiento +5 V
Corriente I A-0 Fuente de alim. No. de 24 V
B 17 Tierra B-16
Publicación 1794 2. No. eléctrica de 24 VCC Convertidor CC/CC Opto aislamiento +5 V
Cable doble trenzado blindado Dispositivo de entrada Corriente I A-0 Fuente de alim.Datos de productos FLEX I/O
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat.Junio de 1996
.1ES . 1794 IE4XOE2 Serie B
1794-IE4XOE2 ANALOG COMBO
5 OUTPUT 1 V RET PWR I
Cable doble trenzado blindado Dispositivo de entrada C-34 Alim.
1ES . 1794 IE4XOE2 Serie B
Convertidor CC/CC Alimentación de +24 VCC Filtro Señal de voltaje Común voltaje Convertidor de voltaje/corriente Señal corriente C-34 A-10 A-11 Cable doble trenzado blindado Dispositivo de salida
A-9 + -
Fuente de alim.44
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat. 1794 IE4XOE2 Serie B
. de 24 V
Convertidor CC/CC Alim. de 24 V
Publicación 1794 2. eléctrica de +24 VCC Filtro Señal de voltaje Común voltaje Convertidor de voltaje/corriente Señal corriente C-34 A-10 A-11 A-8 Cable doble trenzado blindado Dispositivo de salida A-9 + . No.Fuente de alim. No.
Publicación 1794 2. 13 y 15 están conectados internamente en el módulo al común de 24 VCC. 11. 1794 IE4XOE2 Serie B
Identificaciones de etiquetas
1794 TB3 y TB3S Terminal de señal Terminal de común de 24 VCC 17 18 19 20 21 22 23 24
Ent. 0
Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje Corriente Voltaje Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje
I V I V I V I V I RET V RET I RET V RET
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91 10 111 12 131 14 151 16 a 332 1794 TB3 . 1 Ent. No. 2 Ent. eléctrica de +24 VCC
Los terminales 9. 0 Ent. No.1ES . 3 Sal.34 a 51
Señal corriente Común corriente Señal voltaje Común voltaje Común de 24 VCC Alim.Datos de productos FLEX I/O
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat. Los terminales 16 a 33 están conectados internamente en la unidad base.Junio de 1996
No. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial".)
Precisión absoluta2 Terminal de voltaje Terminal de corriente Deriva de precisión con temperatura Terminal de voltaje Terminal de corriente Proporción de rechazo del modo normal Terminal de voltaje Terminal de corriente Volt.) Choque De operación 30g acelerac. pico. C. Grupos A.13 µA/cnt Complemento a 2 de 16 bits.5.2 VCC Máximo 13. 11(+1)ms ancho impulsos Fuera de oper.0 dB @ 50 Hz. 11 bits más signo bipolar 2.0045% escala total/oC 0.2 mm) aislamiento máximo 21
1794 5. No.2 VCC (incluye 5% de fluctuación de CA)
70 mA @ 24 VCC
46 mm x 94 mm x 53 mm (1.56 mV/cnt unipolar. error de repetitividad y sin linealidad.
Publicación 1794 2.2 ms 0. ganancia. No. x 3.2
Especificaciones de salida Número de salidas Resolución Voltaje Corriente Formato de datos Tipo de conversión
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.00407% escala total/oC -3 db @ 17 Hz.1 pulg. -16. 1794 TB3 ó TB3S Probado a 850 VCC durante 1 s entre usua rio y sistema Sin aislamiento entre canales individuales 20 mA 4.1ES. 50g acelerac.1794 IE4XOE2/B Ubicación del módulo Voltaje de aislamiento Unidad base Cat.00428% escala total/oC 0.7 pulg.29% escala total @ 25oC 0.2 VCC 5 1 indicador verde de encendido No se requiere 4 unipolares.13 mV/cnt bipolar 5. (1.4 dB @ 60 Hz -3 db @ 9 Hz. Suministro de voltaje Rango de voltaje Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. de almacenam. de operación Temp.46
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat.13 µA/cnt Complemento a 2 de 16 bits.0069% escala total/oC 3 mA máximo 15 750 Ω
Corriente de bus Disipación de potencia Disipación térmica Posición del interruptor de llave Indicadores Calibración Número de entradas Resolución Voltaje Corriente Formato de datos Tipo de conversión Veloc. resistencia entrada Terminal de voltaje Terminal de corriente Sobrecarga máxima
0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac. un canal a la vez 2 unipolares. no aisladas 12 bits unipolar. 1794 IE4XOE2 Serie B
Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Cat. D
.1ES . Consulte la publicación 1770 4.29% escala total @ 25oC 0.425% escala total @ 25oC 0.8 dB @ 60 Hz 100 kΩ 238 Ω 200 kΩ 238 Ω 30 V continuos o 32 A continuos.4 ms 18. -20 db/década -10. Incluye términos de offset.6 BTU/hr @ 31. 5.133% escala total @ 25oC 0.56mV/cnt 5. -11.0 W máximo @ 31. con justificación a la izquierda Aproximación sucesiva 256 µs todos los canales 4 20 mA (configurable por el usuario) 0 20 mA (configurable por el usuario) ±10 V (configurable por el usuario) 0 10 V (configurable por el usuario) 9. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Vibración Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg. -20d b/década -15. impedancia entrada Terminal de voltaje Terminal de corriente Volt. no aisladas 12 bits más signo 2. con justificación a la izquierda Modulación de ancho de impulsos
Especificaciones de salida (continuación) Veloc. eléctrica de CC ext.024 ms máximo todos los canales Salida de 0 mA hasta que el módulo esté configurado 4 20 mA configurable por el usuario 0 20 mA configurable por el usuario Salida de 0 V hasta que el módulo esté con figurado ±10 V configurable por el usuario 0-10 V configurable por el usuario 24 ms 0. de conversión Terminal de corriente de salida 1. pico.Junio de 1996
ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï
Certif. Humedad relativa
Especificaciones generales 24 VCC nominal
19.5 1794 6. 1794 IE4XOE2 Serie B
Especificaciones . de conversión Terminal de corriente de entrada Terminal de voltaje de entrada
Respuesta de paso a 63% de escala total Precisión absoluta1 Terminal de voltaje Terminal de corriente Deriva de precisión con temperatura Terminal de voltaje Terminal de corriente Carga de corriente en salida de voltaje Carga resistiva en salida de mA Alim. Clase 1 División 2 Certif.3 dB @ 50 Hz.2 a 31.8 pulg. B. x 2.
Módulo especial 1794-IR8 Propósito Módulo de 8 entradas de RTD de 24 VCC Módulo de 8 entradas de termopares/mV de 24 VCC Módulo SCANport
Producto FLEX I/O Especial Módulo de entradas de RTD Módulo de entradas de termopares/mV Módulo SCANport No.
La siguiente tabla ilustra la(s) base recomendada(s) para cada módulo especial.
Publicación 1794 2.1ES .Datos de productos FLEX I/O
Tabla de contenido de módulos especiales
Use la siguiente tabla para determinar cuál módulo especial satisfará las necesidades de su aplicación.Junio de 1996
1794 IR8
* Se puede usar un TB3 para entradas de mV solamente.
haga una conexión de puente desde el terminal 51 hasta el terminal 34 en la siguiente unidad base.5 m) con humedad normal Más de 100 pies (30. Conecte los retornos de señales de canales individuales al terminal asociado en la fila (B).
Número de cable Belden 9501 9533 83503 7. active los los módulos analógicos y discretos usando fuentes de alimentación separadas. 3. Si conecta en cadena +24 VCC. módulo como sea posible. 6.+ -
Cable doble trenzado Dispositivo de entrada A-0
Referencia de voltaje Vref Convertidor A/D
Opto aislamiento +5 V +5 V
Interface de bus Micro procesador Convertidor de CC/CC +5 V -5 V +15 V -15 V
Fuente de alim. No conecte en cadena la alimentación eléctrica ni la conexión a tierra desde la unidad base de RTD a cualquier unidad base de módulos discretos de CA o CC. No exceda la longitud de 33 pies (10 m) en el cableado de alimentación de CC. 1794 IR8
3 WIRE RTD INPUT 8 CHANNEL
INPUT 0 INPUT 1 _INPUT 2_ INPUT 3 INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 INPUT 7 _
+ .+ . tal como se muestra en la siguiente tabla.1ES . No. tal como se indica en la siguiente tabla.5 m) o alta humedad
Para reducir la sensibilidad al ruido. Conecte el cableado individual de señal alta y baja a los terminales numerados en la fila 0-15 (A) en la unidad base.
Importante: Use los siguientes cables Belden para conectar RTD a la unidad base: Tipo de RTD 2 cables 3 cables
Longitud de nivel de marcha/humedad No aplicable Menos de 100 pies (30. Conecte +24 VCC al terminal 34 en la fila 34 51 (C). haga una conexión de puente desde el terminal 33 al terminal 16 en la siguiente unidad base.
Más de 55% durante más de 8 horas
8.+ .
Conecte los retornos de blindaje de canales individuales al terminal asociado en la fila (B) en el caso de 1794 TB3 o fila (C) en el caso de 1794 TB3T tal como se muestra en la siguiente tabla.
Si conecta en cadena el común de 24 VCC.48
Módulo de entradas de RTD de 24 VCC Cat.
2. Conecte el común de 24 VCC al terminal 16 en la fila (B).Junio de 1996
4. 1794 IR8
5. de 24 V
C 34 B-16
1. Conecte el blindaje a la conexión a tierra funcional tan cerca al
Publicación 1794 2.+ .
de +24 VCC de señal baja.1ES . 25.
RTD de 3 cables
RTD de 2 cables
1 Cuando use RTD de 2 cables. 3 y 4 cables a una unidad base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 -15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16-33 B 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 34-51 C 1794 TB3
0 -15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16-33 B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 34 34-51 C
1794 TB3. 29.
RTD de RTD de 4 cables 3 cables 2 cables Atención: Mantenga la parte expuesta del conductor interior tan corta como sea posible. TB3S Terminal señal alta 0 2 4 6 8 10 12 14 Terminal señal baja 1 3 5 7 9 11 13 15
16 a 33 34 a 51
Retorno de señal1 17 19 21 23 25 27 29 31
Retorno de blindaje 18 20 22 24 26 28 30 32
Los terminales 39 a 46 tienen conexión a tierra de chasis. 23.
Canal RTD 0 1 2 3 4 5 6 7
24 VCC Alim.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de entradas de RTD de 24 VCC Cat. 1794 IR8
Módulo de entradas de RTD de 24 VCC Cat. 19.
Ej. No.Junio de 1996
Atención: Mantenga la parte expuesta del conductor interior tan corta como sea posible. conecte en puente el retorno de señal al terminal
Palabra Palab de d escri tura
Descripción Tipo de datos de módulo Bit 01 00 0 0 1 1 0 1 0 1
oC (valor predeterminado) oF
Canal RTD 0 1 2 3 4 5 6 7 Común 24 VCC +24 VCC
Unidad base 1794 TB3T Terminal señal alta 0 2 4 6 8 10 12 14 Terminal señal baja 1 3 5 7 9 11 13 15 Retorno de señal 17 19 21 23 25 27 29 31 Retorno de blindaje1 39 40 41 42 43 44 45 46
Conteos bipolares escalados entre -32768 y +32767 Conteos unipolares escalados entre 0 y 65535
16. 17. de cableado de RTD de 2. 1794 IR8
El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A. 31 y 33 34 y 51
Publicación 1794 2. TB3T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Corte o ate el RTD de 4º cable. 21. 3 y 4 cables a unidad base 1794 TB3T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 -15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16-33 B 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 34-51 1794 TB3T C
Corte o ate el RTD de 4º cable. No. 27. Es posible que se necesiten conexiones separadas de alimentación eléctrica a la unidad base.
Unidad base 1794 TB3. de cableado de RTD de 2.
003916 U. 60 mA @ 24 VCC 46 mm x 94 mm x 53 mm (1. B.00618 (-60 a +250°C) 10 Ω cobre ∝ = 0.2
El área dentro de la curva representa el rango de operación segura para el módulo con diversas condiciones de voltajes de suministro de 24 VCC suministrados por el usuario y diversas temperaturas ambiente.39 µA 1 indicador rojo/verde de estado 20 mA 3 W máximo @ 31. 25 VCA continuos @ 25oC 250 V fenómeno transitorio pico CC ao 2. Suministro de voltaje Rango de voltaje 24 VCC nominal 19.
25oC 40oC 50oC 55o Temp.6 s (8 canales escaneados) Programable desde 56 ms/canal a 650 ms/ canal 650 ms (1 canal escaneado) 2.01% escala total (típico) -120 db @ 60 Hz.2 VCC (incluye 5% de fluct.5 m) con humedad normal . Grupos A.8 pulg.2 VCC Máximo 10. No. eléctrica de CC ext. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Vibración 1794 5. ambiente
Publicación 1794 2. No. Clase 1 División 2 Certif.1794 IR8 Número de entradas Ubicación del módulo Rango de entrada de señal Sensores aceptados 8 canales Unidad base Cat. 11(+1)ms ancho impulsos Fuera de oper.00385 Euro (-200 a +870°C)
100 Ω Pt ∝ = 0.1ES .00618 (-60 a +250°C) 120 Ω níquel ∝ = 0. ambiente < 55°C 24 VCC para temp. 1794 IR8
Especificaciones .2 VCC para temp.) Choque De operación 30g acelerac.Junio de 1996
ÌÌ ÌÌ Ì Ì ÌÌ ÌÌ Ì Ì
Publicaciones Instrucciones de instalación Manual del usuario
.2 BTU/hr @ 31.2
Suministro de 24 VCC aplicado por el cliente
Curva de reducción de capacidad nominal
24.22 1794 6.50
Módulo de entradas de RTD de 24 VCC Cat. o TB3T 1 a 433 Ω Resistencia: 100 Ω Pt ∝ = 0. pico. TB3S.00618 (-60 a +250°C) 500 Ω níquel ∝ = 0.8 m).Belden 9533 3 cables. -100 db @ 50 Hz con corte filtro A/D @ 10 Hz 0 V entre canales (retorno de común) Programable desde 28 ms/canal a 325 ms/ canal 325 ms (1 canal escaneado) 2.925 s (8 canales escaneados) Disponible a la velocidad de rendimiento efectivo del sistema Lectura fuera de rango (escala ascendente) Disponible a la velocidad de rendimiento efectivo del sistema 35 VCC. menos de 100 pies (30. de operación
Tiempo de estableci miento a 100% del valor final Detección RTD abierta Tiempo de detección de cable abierto Capacidad de sobrevol taje Anchura de banda de canal Inmunidad a RFI (interfe rencias de frecuencias de radio) Deriva de offset de entrada con temperatura
0 a 55oC (32 a 131oF) (Vea curva de reduc ción de capacidad nominal) Temp.62 Hz (-3 db) Error de menos de 1% del rango a 10 V/M 27 a 1000 MHz 1. segura 0 C
19.5. (-200 a +630°C)
Especificaciones . D
31.1794 IR8 (continuación) Deriva de ganancia con temperatura Corriente de excitación de RTD Indicadores Corriente de bus Disipación de potencia Disipación térmica Posición de interruptor de llave Requisitos de cables Modo normal: 20 ppm/oC máximo Modo mejorado: 10 ppm/oC máximo 718.5 mΩ/oC máximo
Especificaciones generales Alim. 60 db @ 60 Hz para corte filtro A/D @ 15 Hz Modo normal: 0. 50g acelerac.00385 Euro (-200 a +630°C) 500 Ω Pt ∝ = 0. ambiente < 40°C Vea Curva de reducción de capac.00427 (-200 a +260°C) Resolución Formato de datos Rechazo de ruido en modo normal Precisión sin calibración (baja humedad) Rechazo del modo común Voltaje en modo común Rendimiento del sistema Modo normal: 16 bits a través de 435 Ω Complemento a 2 de 16 bits.2 VCC para temp. pico.2 a 31.S.00672 (-60 a +250°C) 200 Ω níquel ∝ = 0.0
Area de operac.2 VCC 3 2 cables.00385 Euro (-200 a +630°C) 100 Ω níquel ∝ = 0. menos de 100 pies (30. nominal. ambiente < 55°C 31.)
Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. de almacenam. x 2.Belden 83503
200 Ω Pt ∝ = 0.7 pulg. x 3.Bel den 9501 3 cables.4 Certif. No. de CA) 19. 1794 TB3.05% escala total (máximo) Modo mejorado: 0.1 pulg. -40 a 85oC (-40 a 185oF) Humedad relativa 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac.5 m) o alta humedad (>55% durante >8 hrs) . 1794 IR8
Módulo de entradas de RTD de 24 VCC Cat. con justificación a la izquierda o binario offset. C. más de 100 pies (30.
El consumo total de corriente a través de la unidad base está limitado a 10 A. active los módulos analógicos y discretos usando fuentes de alimentación separadas. 1794 IT8
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat. Es posible que se necesiten conexiones separadas de alimentación eléctrica a la unidad base.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat.
Publicación 1794 2. Conecte el común de 24 VCC al terminal 16 en la fila (B). Conecte +24 VCC al terminal 34 en la fila 34 51 (C). 3. haga una conexión de puente desde el terminal 51 hasta el terminal 34 en la siguiente unidad base.
INPUT 0 + -
INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 INPUT 7 + + + + + . Conecte el cableado individual de señal alta y baja a los terminales numerados en la fila 0-15 (A) en la unidad base.
4. tal como se muestra en la siguiente tabla.
No conecte en cadena la alimentación eléctrica ni la conexión a tierra desde la unidad base de RTD a cualquier unidad base de módulos discretos de CA o CC.+ + -
Cable doble trenzado blindado Dispositivo de entrada A-1 C 39 C 36 C 37 C 38 Referencia de voltaje Vref Convertidor A/D Sensor de junta fría C 47 C 48 C 49 Vref Fuente de alim. No exceda la longitud de 33 pies (10 m) en el cableado de alimentación de CC.Junio de 1996
. No. tal como se indica en la siguiente tabla.
Si conecta en cadena el común de 24 VCC. No. Conecte los retornos de blindaje de canales individuales al terminal asociado en la fila (B) en el caso de 1794 TB3 o fila (C) en el caso de 1794 TB3T. 1794 IT8
THERMOCOUPLE INPUT 8 CHANNEL
Se puede usar TB3 para entradas de mV solamente. Conecte el blindaje a la conexión a tierra funcional tan cerca al módulo como sea posible. Para reducir la sensibilidad al ruido. 5. haga una conexión de puente desde el terminal 33 al terminal 16 en la siguiente unidad base.
6. de 24 V C 34 B-16 Convertidor CC/CC +5 V -5 V +15 V -15 V Interface de bus +5V A-0 IA Convertidor A/D Opto aislamieinto +5V +5V
Sensor de junta fría
2. Si conecta en cadena +24 VCC.1ES .
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat. 19. No. 17. TB3T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 -15 A 33 16-33 B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 34 34-51 C Nota: Use la unidad base 1794 TB3 para entradas de mV solamente. señal alta (+) 0 2 4 6 8 10 12 14 Term. 21. señal baja (-) 1 3 5 7 9 11 13 15
34. señal baja (-) 1 3 5 7 9 11 13 15
16 a 33 34 a 51 Retorno blindaje
Ejemplo de cableado de termopares a unidad base 1794 TB3T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 -15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16-33 B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 34 34-51 C CJC CJC + – Canal 0 (terminales 0 y 1 con blindaje a 39)
No se usa 18 20 22 24 26 28 30 32
Ej. de +24 VCC
Unidad base 1794 TB3T Term. 25. 31 y 33
Publicación 1794 2. de cableado de entrada de mV a una base 1794 TB3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 35 19 36 37 20 21 38 22 39 23 40 24 41 25 26 42 43 44 27 28 45 29 46 30 47 31 48 32 49
0 -15 A 16-33 B 50 51 34-51 C
+ mV – Surtidor
Entrada mV canal 1
Canal 0 (terminales 0. No. 27. Canal de modo de mV 0 1 2 3 4 5 6 7
Común de 24 VCC Alim. 1 y 17)
Canal de termopares 0 1 2 3 4 5 6 7
Común de 24 VCC Alim.Junio de 1996
.Descripción bra Palab Tipo de datos de módulo de Bit 01 00 Definición escri 0 0 oC (valor predeterminado) tura 0 0 1 oF 1 1 0 1 Conteos bipolares escalados entre -32768 y +32767 (valor predeterminado) Conteos unipolares escalados entre 0 y 65535
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat. de +24 VCC
Unidad base 1794 TB3 Term. 1794 IT8
1794 TB3.1ES . señal alta (+) 0 2 4 6 8 10 12 14 Term. 29. 35. 23. 50 y 51
No se usa 17 19 21 23 25 27 29 31
Retorno blindaje
B.384 µV típico) 0. de operación
Tiempo de establecimiento a 100% del valor final Detección de circuito abierto Tiempo de detección de termopar abierto Capacidad de sobrevoltaje Anchura de banda de canal Inmunidad a RFI (interferencias de radiofrecuencia)
0 a 55oC (32 a 131oF) (Vea curva de reducción de capacidad nominal) Temp.05% rango de escala total +0. Suministro de 24 VCC aplicado por el cliente
31.Datos de productos FLEX I/O
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat. x 53 pulg.7
. pico.Junio de 1996
1794 5. ambiente < 40oC Vea Curva de reducción de capac. 1794 TB3T +76. x 94 pulg.5oC máximo 0. D
Use la unidad base 1794 TB3 sólo para entradas de mV. 140 mA @ 24 VCC 1.2 a 31.2 VCC Máximo 10.5 mV Tipo B: Tipo C: Tipo E: Tipo J: Tipo K: Tipo N: Tipo R: Tipo S: Tipo T: 300 a 1800oC 0 a 2315oC -270 a 1000oC -210 a 1200oC -270 a 1372oC -270 a 1300oC -50 a 1768oC -50 a 1768oC -270 a 400oC (572 a 3272oF) (32 a 4199oF) (-454 a 1832oF) (-346 a 2192oF) (-454 a 2502oF) (-450 a 2372oF) (-58 a 3214oF) (-58 a 3214oF) (-450 a 752oF)
Especificaciones .2 VCC (incluye 5% de fluct.6 s (8 canales escaneados).2 BTU/hr @ 31. programable a 28 ms 2.
25oC 40oC 50oC 55oC Temp. Clase 1 División 2 Certif.5. No. 1794 IT8
Módulo de entradas de termopares/mV de 24 VCC Cat. C.2 VCC para temp. 11(+1)ms ancho impulsos Fuera de oper. pico.2
El área dentro de la curva representa el rango de operación segura para el módulo con diversas condiciones de voltajes de suministro de 24 VCC suministrados por el usuario y diversas temperaturas ambiente. ambiente < 55oC 24 VCC para temp. segura
19.025% rango de escala total +0. de almacenam. No.23 1794 6.2 VCC 3
Resolución Precisión con filtro Precisión sin filtro Formato de datos Rechazo de ruido en modo normal Rechazo en modo común Rango de entrada en modo común Aislamiento de canal a canal Rendimiento del sistema
16 bits (2.)
Suministro de corriente Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp.62 Hz (-3 db) Error de menos de 1% del rango a 10 V/M 27 a 1000 MHz
Especificaciones generales 24 VCC nominal 19.8 mm x 3.2 VCC para temp. ambiente
Publicación 1794 2.1 mm (46 pulg. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Vibración
Certif. nominal.2
24. ambiente < 55oC 31. Suministro de voltaje Rango de voltaje +6 µV/oC máximo 10 ppm/oC máximo 50 ppm/oC de intervalo (máximo) 0 a 70oC Número de parte A B 969424-01 1 indicador rojo/verde de estado 20 mA 3 W máximo @ 31.1794 IT8 Número de entradas Ubicación del módulo Rangos de voltaje de entrada nominal Tipos de termopares aceptados 8 canales Unidad base Cat. 1794 IT8
Especificaciones . No. 50g acelerac. Grupos A.5oC máximo Complemento a 2 de 16 bits o binario offset (unipolar) 60 db @ 60 Hz -115 db @ 60 Hz.0
Area de operac. -40 a 85oC (-40 a 185oF) Humedad relativa 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac.1794 IT8 Deriva de offset de entrada con temperatura Deriva de ganancia con temperatura Deriva total con temperatura Rango de compensación de junta fría Compensador de junta fría Indicadores Corriente de bus Disipación de potencia Disipación térmica Posición de interruptor de llave Alim.7 mm x 2. de CA) 19.) Choque De operación 30g acelerac. Cuando use entradas de termopares debe usar una unidad base 1794 TB3T. programable a 224 ms Disponible a la velocidad de rendimiento efectivo del sistema Lectura fuera de rango (escala ascendente) Disponible a la velocidad de rendimiento efectivo del sistema 35 VCC.1ES . eléctrica de CC ext. -100 db @ 50 Hz +10 V máximo +10 V 325 ms (1 canal escaneado). 25 VCA continuos @ 25oC 250 V fenómeno transitorio pico 0 a 2.
por lo tanto no puede instalar tantos módulos estándares como normalmente haría cuando usa el 1203-FM1. No. Humedad relativa De operación Fuera de oper.8 mm x 3.Cuando instale módulos FLEX I/O. 11(+1)ms ancho impulsos 50g acelerac.7 mm x 2. el número máximo de módulos 1203 que puede usar es: 0 1 2 3 4 El número de conexiones SCANport proporcionadas es: 0 2 4 6 8
Especificaciones generales 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación (operación) 5 a 80% sin condensación (fuera de operac.Junio de 1996
. 1203 FM1
Módulo SCANport de 24 VCC Cat.1ES .1203 FM1 Voltaje de entrada nominal Indicadores Ubicación del módulo Corriente de bus Consumo de potencia Posición de interruptor de llave Condiciones ambientales Temp.1 mm (46 pulg. 1203 FM1
MODULE CH2
ATENCION: El 1203-FM1 puede requerir
Para cablear la base 1203 usada por este módulo. Se pueden conectar cables de hasta 10 metros (33 pies) entre un dispositivo SCANport y cualquier dispositivo periférico SCANport. Vibración Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad 5 V suministrados desde el bus 3 de dos colores Unidad base Cat. de almacenam. puede usar un máximo de cuatro módulos 1203-FM1 con cualquier adaptador FLEX I/O. No. x 94 pulg.
Si está usando esta cantidad de módulos estándares (1794): Entonces.54
Módulo SCANport de 24 VCC Cat.8 W 1
Los arcos eléctricos repetidos causan un desgaste excesivo de los contactos en el módulo y su conector correspondiente. Choque De operación Fuera de oper. cada 1203-FM1 requiere la alimentación eléctrica de dos módulos FLEX I/O estándares. Un arco eléctrico puede causar lesiones personales o daños materiales al: S enviar una señal errónea a los dispositivos de campo de su sistema causando un movimiento no deseado de la máquina. El siguiente diagrama muestra una configuración de red típica:
hasta el doble de corriente de fuente de alimentación de adaptador que los módulos FLEX I/O estándares. Consulte la siguiente tabla para determinar la cantidad de módulos 1203 y módulos estándares que pueden instalarse juntos en su sistema. Los contactos desgastados pueden crear resistencia eléctrica. No. conecte un cable SCANport desde el dispositivo SCANport hasta el canal deseado. pico.
20764-M
Especificaciones . 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 1.
ATENCION: Desconecte la alimentación
eléctrica del lado del campo cuando desinstale o instale este módulo. S causar una explosión en un ambiente peligroso. puede ocurrir un arco eléctrico. Si utiliza un expansor de puerto. Como regla general. 1203 FB1 160 mA máximo 0. de operación Temp. pico. tiene que restar la longitud de cable entre cualquier dispositivo y el expansor de la longitud máxima de cable usada para conectar un dispositivo periférico. Los cables SCANport están disponibles en configuraciones macho a macho o macho a hembra.) 30g acelerac. Este módulo ha sido diseñado para que pueda desinstalarse e instalarse con la alimentación del backplane conectada. x 53 pulg.)
7u8 5ó6 3ó4 1ó2 0
Publicación 1794 2. Cuando se desinstala o instala un módulo con la alimentación eléctrica del lado del campo conectada.
4. B y C son terminales de suministro de 120/230 V. también puede activar los módulos de CA en el sistema adyacente.1ES . Repita los pasos 3 y 4 usando los terminales I y J para el segundo adaptador. Los terminales D. 3. Conecte el terminal H (común de +24 VCC) al terminal de común de +24 VCC en el primer adaptador.Datos de productos FLEX I/O
Fuente de alimentación Cat. No 1794 PS1
Fuente de alimentación Cat. GND L2/N L1 A A B C
120 VCA 24 VCC de fuente separada Módulos combinados de E/S activados por CA y CC
Conecte el terminal G (+24 VCCc) al terminal de +24 VCC en el primer adaptador. Si suministra 120 VCA a la fuente de alimentación. No intente operar un sistema FLEX I/O completo con esta fuente de alimentación. 1. E y F se usan para pasar alimentación de 120/230 VCA a las fuentes de alimentación 1794 PS1 adyacentes. Adaptador
24V DC POWER SUPPLY 1794 PS1
24 VCC Adaptador
Todos los módulos de E/S activados con CC 24 VCC de fuente separada
CA Todos los módulos de E/S activados con C Adaptador
La fuente de alimentación 1794 PS1 proporciona suficiente alimentación de 24 VCC para operar 3 módulos adaptadores. 24 VCC
Los terminales A.
. Las conexiones D. 5. E y F están disponibles para conectar en cadena esta alimentación eléctrica de 120/230 V a otras fuentes de alimentación 1794 PS1. 1794 PS1 para activar tres módulos adaptadores
Fuente de alim. de 120/230 VCA 2. Conecte la alimentación de 120/230 VCA a los terminales del lado izquierdo en los conectores del lado izquierdo del módulo tal como sigue: Conecte Tierra de CA Común de 120/230 VCA Alim. No 1794 PS1
1794 PS1
Ejemplo de uso de una fuente de alim.
11(+1)ms ancho impulsos 50 g acelerac. 85 VCA con carga máxima +24 VCC 22. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica para volver a energizar el sistema.35 120 VCA. (1. pico.1ES. 47-63Hz 230 VCA. Grupos A. de almacenam. Vibración 87 mm x 68 mm x 69 mm (3.56
Fuente de alimentación Cat. D
. 1500 VCA durante 1 minuto 2500 VCC durante 1 segundo
Especificaciones de entrada Suministro de voltaje nominal Rango de voltaje Corriente de entrada al momento del arranque Interrupción
Especificaciones de salida Voltaje de salida nominal Rango de voltaje Corriente de salida Carga mínima Sobrecorriente de salida Conductores Calibre de cable Categoría Publicación Instrucciones de instalación Certificaciones (cuando el producto o su embalaje llevan la marca)
Use esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores.1794 PS1 Montaje Horizontal o vertical en un riel DIN. Pautas de cableado y conexión a tierra para inmunidad al ruido de equipos de automatización industrial". x 2.2 mm) aislamiento máximo 11 1794 5. No 1794 PS1
Especificaciones .7 pulg. Consulte la publicación 1770 4.7 pulg.) 0 a 55oC (32 a 131oF) -40 a 85oC (-40 a 185oF) 5 a 95% sin condensación 30 g acelerac.1ES . No 1794 PS1
Fuente de alimentación Cat. Clase 1 División 2 Certif. x 2. 11(+1)ms ancho impulsos Probado 5g @ 10-500 Hz según IEC 68 2 6 Calibre 12 (4 mm2) trenzado máximo 3/64 pulg.2 VCC (incluye ruido y fluctuación) 1A máximo 100 mA Suficiente para controlar 3 adaptadores (sobretensión de 23 A durante 2 ms cada uno) La salida está limitada internamente a 35 VCC. en pared o panel Especificaciones generales Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad Condiciones ambientales Temp. B. 47-63Hz 85 265 VCA 30 A durante 1 ciclo de CA El voltaje de salida permanecerá dentro de las especificaciones cuando la entrada se desactive durante 1/2 ciclo @ 47 Hz. de operación Temp. Humedad relativa Choque De operación Fuera de oper. pico.Junio de 1996
Publicación 1794 2.8-25.4 pulg. C.
Cable exten sor 1794 CE1 ó 1794 CE3
Grupo 7 Grupo 6 Grupo 5 Grupo 4
ATENCION: Este cable sólo puede usarse entre módulos. 3 pies) (uno por sistema) para configurar su sistema en dos filas o dividir su sistema en orientación horizontal y vertical. 1 pie) ó 1794-CE3 (0. No use más de un cable por sistema.
Juego de montaje 1794 NM1 con 18 tornillos (2 tornillos para el adaptador y 2 tornillos para cada módulo)
Publicación 1794 2.3 m.
Juego de montaje (1794 NM1)
Use el juego de montaje opcional 1794-NM1 para montar su sistema en un panel o pared sin riel DIN. No lo
use entre módulos de E/S y adaptador.9 m.1ES .Datos de productos FLEX I/O
Cable extensor (1794 CE1 y CE3)
Use el cable extensor 1794-CE1 (0.Junio de 1996
.1ES .
Software RSWire
El software RSWire™ es una aplicación que se ejecuta junto con el software AutoCAD® para producir diagramas esquemáticos con documentación simultánea de fabricación y soporte. Use este software como ayuda para integrar diagramas de proyectos y esquemas de paneles.58
Juego de etiquetas (1794 LBL)
Use el juego de etiquetas para adecuar la etiqueta de su base FLEX I/O de manera que satisfaga sus necesidades.
Publicación 1794 2. El juego de etiquetas incluye un dibujo troquelado y una hoja de etiquetas con cinco etiquetas.
2ES 1794 5.Datos de productos FLEX I/O
Número de catálogo 1794 ADN 1794 ACN 1794 ASB/B 1794 ASB2 1794 APB 1794 TB3 1794 TB3S 1794 TB3T 1794 TBN 1794 TBNF 1203 FB1 1794 IA8 1794 OA8 1794 IB16 1794 OB16 1794 IB8S 1794 IB10XOB6 1794 OW8 1794 IE8/B 1794 OE4/B 1794 IE4XOE2/B 1794 IR8 1794 IT8 1203 FM1 1794 PS1 1794 CE1 1794 CE3 1794 NM1
Descripción Adaptador DeviceNet de 24 VCC Adaptador ControlNet de 24 VCC Adaptador de E/S remotas de 24 VCC (hasta 8 módulos) Adaptador de E/S remotas de 24 VCC (hasta 2 módulos) Adaptador PROFIBUS Base de 3 cables Base de 3 cables de abrazadera oscilante Base de temperatura Base Base con fusibles BASE SCANport Módulo de 8 entradas de 120 VCA Módulo de 8 salidas de 120 VCA Módulo de 16 entradas de 24 VCC Módulo de 16 salidas de 24 VCC Módulo sensor de entradas de 24 VCC Módulo combinado de 10 entradas de 24 VCC/6 salidas de 2 A Módulo drenador/surtidor de 8 salidas de relé de 24 VCC Módulo analógico de 8 entradas seleccionables de 24 VCC Módulo analógico de 4 salidas seleccionables de 24 VCC Módulo analógico combinado de 4 entradas/2 salidas de 24 VCC Módulo de 16 entradas de 24 VCC Módulo de 16 salidas de 24 VCC Módulo SCANport Módulo de fuente de alimentación Cable extensor Cable extensor Juego de montaje
Publicaciones relacionadas Tipo de pub. incluyendo ingeniería de aplicación.10ES 1794 5.5.5. arranque del sistema. supervisión de instalación.3ES 1794 5.5.44 1794 5.8 1794 5.17 1203 5.11ES 1794 6. Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Manual del usuario Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación Número de pub.6 1794 6.5.22 1794 6.13
Nuestra red de soporte ofrece servicios completos de soporte e integración de sistemas.15 1794 6. 1794 5.19 1794 5. formación. Somos globales porque para usted somos locales.3ES 1794 5.Junio de 1996
.6 1794 5.12 1794 5.8ES 1794 5.7 1794 5.2 1794 5.4 1794 5.1ES .35 1794 5.9ES 1794 5.2 1794 5. servicio de campo y soporte continuo de productos.
Publicación 1794 2.5.42 1794 5.41 1794 5.5 1794 6.5.7ES 1794 5.16 1794 5.14 1794 6.21 1794 6.4ES 1794 5.24 1794 5.7 1203 5.40 1794 6.12 1794 5. Comuníquese con su distribuidor local de A-B para hacer un pedido de cualquiera de las publicaciones mencionadas anteriormente.5.5 1794 5.5.2 1794 5.
0 (25.2 (80) 3.7 (68) Deje un espacio libre de 1.) 3.83 (21)
Unidad base (Alto x ancho x prof.
Aproximadamente 11.9 (200) pulg.) 3.7 x 2.5 (292.9 (23)
1.4) en los 4 lados.1ES .7 (94 x 94 x 69) se muestra 1794 TB3 3.7 (94 x 94 x 69) se muestra 1794 TBNF 0.5 (901.7 x 3.60
Dimensiones de montaje y requisitos de espacio
Adaptador (Alto x ancho x prof.4 (59) (35) 0.7 (94)
Unidad base (Alto x ancho x prof.7 x 2.2 (80)
1.0) desde conector supe rior (la longitud depende del cable 1 ó 3 pies) Asegure el riel DIN cada 7.1) ó 35.4 x 2.) 3.7 (94)
2.3 1.7 x 3.4 (87)
0.Junio de 1996
.4 (35)
0.7 (87 x 68 x 69) se muestra 1794 ASB Juego de montaje opcional 2.7 x 2.7 (94) 3.3 (8) 3. (mm)
Publicación 1794 2.2 (30) Riel DIN 3.
servicios y soporte.1ES .Datos de productos FLEX I/O
En Allen-Bradley. Nuestros servicios de valor añadido incluyen:
Servicio de soporte técnico • Programas SupportPlus • Servicio de soporte telefónico y línea telefónica directa y
exclusiva para emergencias las 24 horas • Actualizaciones de software y documentación • Servicios de subscripción técnica
Servicios de ingeniería y de campo • • • •
Asistencia técnica en aplicaciones Asistencia en la integración y puesta en marcha Servicio de campo Servicio de soporte para mantenimiento
Instrucción técnica • • • •
Clases y cursos de laboratorio Instrucción basada en programas de computadora y video Ayudas de trabajo y estaciones de trabajo Análisis de necesidades de instrucción
Servicios de reparación y sustitución • • • •
Su única fuente “autorizada” Revisiones actualizadas y mejoras Inventario de sustitución a nivel mundial Servicio de soporte local
Publicación 1794 2. representantes con experiencia en Centros de Soporte al Cliente en ciudades claves en todo el mundo.Junio de 1996
. el servicio al cliente significa poner a su disposición para ventas.
Publicación 1794 2.1ES .
.30FR .64
Publication 1747 2.
Fax: (10) 414-382-4444 Sede central europea de Rockwell Automation: Avenue Herrmann Debrouxlaan. Bélgica. Inc. 46. RSWire es una marca comercial de Rockwell Software. WI 53204 USA. PROFIBUS es una marca comercial de PROFIBUS User Organization.Julio de 1995
.). PanelView.V.D.Las siguientes son marcas comerciales de Allen-Bradley Co. Milwaukee. Hong Kong. Inc. Tel: (32) 2 663 06 00.A. PLC.Junio de 1996
Reemplaza la publicación 1794 2.
Alemania S Arabia Saudita S Argentina S Australia S Bahrein S Bélgica S Bolivia S Brasil S Bulgaria S Canadá S Chile S Chipre S Colombia S Corea S Costa Rica S Croacia Dinamarca S Ecuador S Egipto S El Salvador S Emiratos Arabes Unidos S Eslovaquia S Eslovenia S España S Estados Unidos S Finlandia S Francia S Ghana S Grecia S Guatemala Holanda S Honduras S Hong Kong S Hungría S India S Indonesia S Irán S Irlanda S Islandia S Israel S Italia S Jamaica S Japón S Jordania S Katar S Kuwait S Las Filipinas S Líbano Macao S Malasia S Malta S México S Morruecos S Nigeria S Noruega S Nueva Zelanda S Omán S Pakistán S Panamá S Perú S Polonia S Portugal S Puerto Rico S Reino Unido República Checa S República de Sudáfrica S República Dominicana S República Popular China S Rumania S Rusia S Singapur S Suecia S Suiza S Taiwan S Tailandia S Trinidad Tunicia S Turquía S Uruguay S Venezuela Sede central de Rockwell Automation: 1201 South Second Street. Estos productos disponen del soporte de proveedores de soluciones de sistema además de los recursos de tecnología avanzada de Rockwell. Tel: (852) 2887 4788. Inc.1ES . Causeway Bay. DeviceNet es una marca comercial de Open DeviceNet Vendor Association (O. Fax: (852) 2508 1846 Publicación 1794 2.: FLEX I/O.
Con oficinas en las principales ciudades del mundo. 1160 Bruselas. 18 Whitfield Road. SCANport.
Rockwell Automation ayuda a sus clientes a lograr mejores ganancias de sus inversiones integrando marcas líder de la automatización industrial y creando así una amplia gama de productos de integración fácil. Fax: (32) 2 663 06 40 Sede central de Asia-Pacífico de Rockwell Automation: 27/F Citicorp Centre. SLC. Tel: (1) 414-382-2000.1ES . DeviceNetManager y ControlNet. AutoCAD es una marca registrada de Autodesk..
More From This UserMbl a430p Sj72aaNETLink Overview A4 ESCómo Usar La Característica de Compartición de Almacenamiento Remoto (FTP)Cómo Usar La Característica Del Servidor MutimediaVisionView1.4ES1Programación Avanzada S7profibus_s7DOP-B_C_SP_20091019TL-SC3171_dsAWR-954GRTrabajando Con Un Accionamiento Indramat Ecodrive03 Desde Un Siemens S7s 7200 Manual SistemaSMC_-es-p118 DOP-B C en Operator PanelFactory7_RedesManual Servospuente semicontroladoNomenclaturas electronicas y electricasTiristoresGuia de InstrumentacionProyectos de Circuitos DigitalesAlarma de Carro
1794-td001_-es-p by JoseCHEO146 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución