Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_12_EnEV_Verteilungseinrichtungen_und_Warmwasseranl-d141528,13.html
Timestamp: 2017-01-18 22:39:19+00:00

Document:
§ 12 EnEV, Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 12 EnEV, Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen Suche
Bundesrecht und LandesrechtBundEnEV 2004 - EnergieeinsparV§§ 11 - 12, Abschnitt 4 - Heizungstechnische Anlagen, Warmwasseranlagen
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…§ 12 EnEV, Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen§ 13 EnEV, Ausweise über Energie- und Wärmebedarf, Energieverbrauchskennwerte§ 14 EnEV, Getrennte Berechnungen für Teile eines Gebäudes§ 15 EnEV, Regeln der Technik§ 16 EnEV, Ausnahmen§ 17 EnEV, Befreiungen§ 18 EnEV, Ordnungswidrigkeiten§ 19 EnEV, Übergangsvorschrift§ 20 EnEVAnhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen Innentempera...Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemper...Anhang 3 EnEV, Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (zu § 8 Abs. 1) u...Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5...Anhang 5 EnEV, Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs...
§ 12 EnEV, Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen
§ 12 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)BundesrechtAbschnitt 4 – Heizungstechnische Anlagen, WarmwasseranlagenTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-9Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Wer Zentralheizungen in Gebäude einbaut oder einbauen lässt, muss diese mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von 1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und2. der Zeitausstatten. 2Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten oder nachrüsten lassen. 3Bei Wasserheizungen, die ohne Wärmeübertrager an eine Nah- oder Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, gilt die Vorschrift hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr auch ohne entsprechende Einrichtungen in den Haus- und Kundenanlagen als erfüllt, wenn die Vorlauftemperatur des Nah- oder Fernheiznetzes in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.(2) 1Wer heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger in Gebäude einbaut oder einbauen lässt, muss diese mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausstatten. 2Dies gilt nicht für Einzelheizgeräte, die zum Betrieb mit festen oder flüssigen Brennstoffen eingerichtet sind. 3Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für Gruppen von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zulässig. 4Fußbodenheizungen in Gebäuden, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung errichtet worden sind, dürfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden. 5Soweit die in Satz 1 bis 3 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten.(3) Wer Umwälzpumpen in Heizkreisen von Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennwärmeleistung erstmalig einbaut, einbauen lässt oder vorhandene ersetzt oder ersetzen lässt, hat dafür Sorge zu tragen, dass diese so ausgestattet oder beschaffen sind, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens drei Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen.(4) Wer in Warmwasseranlagen Zirkulationspumpen einbaut oder einbauen lässt, muss diese mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausstatten.(5) Wer Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in Gebäuden erstmalig einbaut oder vorhandene ersetzt, muss deren Wärmeabgabe nach Anhang 5 begrenzen.(6) Wer Einrichtungen, in denen Heiz- oder Warmwasser gespeichert wird, erstmalig in Gebäude einbaut oder vorhandene ersetzt, muss deren Wärmeabgabe nach anerkannten Regeln der Technik begrenzen.(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Oktober 2007 durch § 31 Satz 2 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519). Zur weiteren Anwendung s. § 29 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert durch die Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954).
§ 11 EnEV, Inbetriebnahme von Heizkesseln§ 13 EnEV, Ausweise über Energie- und Wärmebedarf, Energieverbrauchskennwerte

References: § 12
 § 8
 § 5

§ 12

§ 12
 § 31
 § 29

§ 11