Source: https://safetya.co/inspeccion-de-extintores-portatiles-contraincendios/
Timestamp: 2020-07-15 02:15:00+00:00

Document:
Inspección de extintores portátiles contraincendios - SafetYA®
Periódicamente se debe realizar una inspección de extintores portátiles contraincendios
La inspección de extintores portátiles es un actividad que debe formar parte del plan de emergencias y del programa de mantenimiento de maquinaria y equipos.
Como parte de la actividades que realiza el COPASST, la brigada de emergencias o el área de mantenimiento de la empresa, se debe establecer un cronograma de inspección de extintores portátiles en la empresa.
1 Normatividad de inspecciones
2 Video Inspección de extintores portátiles
3 Instructivo de revisión del extintor
3.2 Ubicación del extintor
3.3 Manómetro
3.4 Estado del extintor
Normatividad de inspecciones
El numeral 12 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015 establece que las empresas deben implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:
“[…] 12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento […]”
A su vez, el numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 solicita que en la documentación del SG-SST se incluya:
“14.Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas”
También se encuentran algunas referencias a los equipos contraincendios y las inspecciones en la Resolución 2400 de 1979 y en la Ley 9 de 1979.
De la normatividad existente se puede establecer que las empresas, en su SG-SST, deben contar con un formato y realizar inspección de extintores portátiles para garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
No existe una normatividad específica en Colombia para la inspección de extintores portátiles, sin embargo, se puede consultar la norma técnica colombiana NTC 2885. La última versión de esta norma técnica colombiana es del año 2009.
Video Inspección de extintores portátiles
Instructivo de revisión del extintor
A continuación se listan algunas de las características recomendadas para tener en cuenta en la inspección.
¿Se encuentra la fecha de fabricación o de la última prueba hidrostática realizada? El extintor debe tener una placa con la fecha de fabricación o de la última prueba hidrostática realizada. La información también puede encontrarse grabada en el cilindro. (NTC 2885 de 2009 – 8.7)
¿El extintor ha sido recargado o revisado hace menos de un año? Verifique que la fecha de recarga o compra del extintor tiene menos de 12 meses. Los extintores amarillos deben recargarse anualmente, los extintores blancos se revisan anualmente y se recargan cada 6 años. Para otros extintores se debe revisar la norma técnica correspondiente. La fecha de recarga debe revisarse en el collar de servicio (Resolución 2400 de 1979 – artículo 220, NTC 2885 de 2009 – 7.3.3* – 7.3.3.2*)
¿Se encuentran los datos del proveedor? Se debe encontrar la información del proveedor contratado para realizar la recarga del extintor. (NTC 2885 de 2009 – 7.3* – 7.3.3*)
¿El extintor se encuentra señalizado? Debe existir señalización del extintor que identifique su ubicación, esta debe ser de color rojo. (Decreto 1072 de 2015 – artículo 2.2.4.6.25. – 12. – , Ley 9 de 1979 – Artículo 068 – d. – , Resolución 2400 de 1979 – CAPÍTULO 01 – ARTÍCULO 203 – COLORES BÁSICOS Y SU SEÑALIZACIÓN)
¿El extintor se encuentra libre de obstáculos? Los extinguidores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad. (Resolución 2400 de 1979 – artículo 221, Resolución 2400 de 1979 – artículo 396)
¿El soporte se encuentra roto o en mal estado? Si es un soporte en piso, verifique toda la estructura. Si el extintor está en la pared, verifique el punto de anclaje. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿El extintor se encuentra mínimo a 10 cm del piso? Todo extintor debe estar a mínimo 10 cm del piso (NTC 2885 de 2009 – 6.1.3)
¿La altura máxima a la que se encuentra la parte superior del extintor es la adecuada? Extintor de 10 libras altura máxima a 150 cm. Extintor de 20 libras altura máxima a 100 cm (NTC 2885 de 2009 – 6.1.3)
¿La lectura del manómetro marca la zona óptima? El manómetro indica la presión del gas impulsor la cual estará en torno a los 15-20 kg/cm2. La zona óptima Los extintores de CO2 carecen de manómetro. Usualmente la zona óptima se muestra de color verde. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿El cristal se encuentra en buen estado? El cristal del manómetro debe estar en buen estado, no puede estar roto, deformado o ausente. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿El extintor presenta pintura descarapelada? Verifique el estado de la pintura. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿El extintor presenta rastros de corrosión u óxido? Verifique cada uno de los elementos del extintor en búsqueda de corrosión u óxido: el cilindro, la placa, las rocas, las válvulas. (Resolución 2400 de 1979 – artículo 222)
¿El extintor presenta golpes o abolladuras? Verifique el extintores y sus elementos e identifique si hay golpes o abolladuras en algunas de sus partes. (Resolución 2400 de 1979 – artículo 222)
¿Presenta soldaduras o parches de latonería? Verifique el cilindro y todos los elementos para identificar si hay parches de latonería o soldaduras. (Resolución 2400 de 1979 -artículo 222)
¿Todos los textos y números son legibles? Asegúrese de ver que los textos en la placa, en el aviso de recargar y los números en el manómetro son legibles. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿Hay componentes en mal estado? Verifique el estado de la boquilla, el desfogue y la manguera. Asegúrese de que no tienen elementos que los obstruyan o bloqueen. La manguera no se debe encontrar cortada, rota o quebrada. La boquilla no debe encontrarse cristalizada o muy quebradiza. (NTC 2885 de 2009 – 7.2 – 7.2.2*)
¿El extintor indica que tipo es? Si es tipo A o B o C (NTC 2885 de 2009 – -ANEXO B – B.1)
¿El extintor indica la forma de uso? Tiene unas instrucciones de uso (NTC 2885 de 2009 – -ANEXO B – B.2)
Para mayor información sobre inspección de extintores portátiles consulte la NTC 2885.

References: artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 220
 artículo 2
 Artículo 068
 Resolución 
 ARTÍCULO 203
 artículo 221
 Resolución 
 artículo 396
 artículo 222
 artículo 222