Source: https://www.scribd.com/document/96900877/instalacion-electrica
Timestamp: 2017-02-27 14:58:21+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCONTENIDO Diseño de las Instalaciones Eléctricas Cargas Eléctricas en la Vivienda Diseño de los Circuitos Ramales y sus Protecciones Desarrollode los Circuitos Ramales en la Vivienda Diseño del Circuito Alimentador y su Protección Alambrado Selección de Calibre de los Conductores de Tierra Método de Identificación de los Conductores Selección de la Tubería Conduit Resumen de Elementos Utilizados en las Instalaciones Eléctricas Unión y Conexión de los Conductores Conclusión GUÍA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICASDOMICILIARIAS SEGURASAcorde al RETIE y al Código Eléctrico Colombiano La entrada en vigencia del RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) a partir del 1de mayo de 2005, “establece medidas que garantizan la seguridad de las personas minimizando oeliminando riesgos de origen eléctrico”, hace obligatorio que “toda instalación eléctrica nueva, todaampliación de una instalación eléctrica y toda remodelación de una instalación eléctrica”, cumplancon lo establecido por el reglamento. TOMADO DEL RETIE RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE (2-ABRIL-2007) ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN2.1 Instalaciones. El presente Reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda instalacióneléctrica nueva, a toda ampliación de una instalación eléctrica y a toda remodelación de una instalacióneléctrica, que se realice en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución yuso final de la energía eléctrica, de conformidad con lo siguiente:a. Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entró en operación con posterioridad amayo 1º de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004por la cual se adoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, con lasexcepciones que se establecen más adelante.b. Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica , la que implique solicitud deaumento de carga instalada o el montaje de nuevos dispositivos, equipos y conductores.c. Se entenderá como
remodelación de instalación eléctrica a los cambios de componentes de lainstalación.La instalación cuya ampliación o remodelación supere el 80%, deberá acondicionarse en su totalidadpara que cumpla el presente Reglamento. Para el caso de instalaciones eléctricas de los operadoresde red y transmisores, el porcentaje estará referido a cada unidad constructiva individual reportada a laCREG para efectos tarifarios. Cuando la ampliación o remodelación en una instalación de uso final, nosupere estos porcentajes, pero la capacidad instalada adicionada o remodelada supere los 10 kVA eninstalaciones residenciales o comerciales y 50 kVA en industriales, deberá certificar el cumplimiento delRETIE, en lo que respeta a la parte ampliada o remodelada.Para efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricoscon sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman unsistema eléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, transformación, distribución o usofinal de la energía eléctrica, dentro de los límites de tensión y frecuencia establecidos en el presenteReglamento. Dentro de los requisitos a cumplir se destacan: 3 RETIE Artículo 17 REQUISITOS DE PRODUCTOS: establece que “los productos de mayorutilización en instalaciones eléctricas deben presentar Certificado de Conformidad antes de suinstalación.” TOMADO DEL RETIE RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE (2-ABRIL-2007) ARTÍCULO 17º. REQUISITOS DE PRODUCTOS A continuación se establecen los requisitos esenciales para los productos de mayor utilización enInstalaciones eléctricas los cuales deben presentar Certificado de Conformidad antes de su instalación,según lo establecido en el artículo 47º del Capítulo X, en especial lo contemplado en el numeral 47.1. RETIE Artículo 40. REQUISITOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS: declara como de“obligatorio cumplimiento” los siete primeros capítulos de la norma NTC 2050 del código eléctricoColombiano; anteponiendo siempre los requisitos que contenga el RETIE. TOMADO DEL RETIE RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE (2-ABRIL-2007) ARTÍCULO 40º. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LAELECTRICIDAD. Las instalaciones para uso final de la electricidad, denominadas comúnmente como instalacionesinteriores, o instalaciones domiciliarias o receptoras, son las que están alimentadas por una red dedistribución o por una fuente de energía propia y tienen como objeto permitir la entrega de la energíaeléctrica para su uso final. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptoraaunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie. 40.1 Aplicación de normas técnicas Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización, (Código Eléctrico Colombiano), del25 de noviembre de 1998, que está basada en la norma técnica NFPA 70, encaja dentro del enfoqueque debe tener un reglamento técnico y considerando que tiene plena aplicación en el proceso deutilización de la energía eléctrica, se declaran de obligatorio cumplimiento los primeros siete capítulos(publicados en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) que en forma resumidacomprenden:Cap. 1. Definiciones y
requisitos generales para instalaciones eléctricas.Cap. 2. Los requisitos de alambrado y proteccionesCap. 3. Los métodos y materiales de las instalacionesCap. 4. Los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso generalCap. 5. Los requisitos para ambientes especiales.Cap. 6. Los requisitos para equipos especiales.Cap. 7. Las condiciones especiales de las instalaciones.Para la adecuada aplicación de estos Capítulos deberán tenerse en cuenta las consideracionesestablecidas en la Sección 90 (Introducción); el personal calificado que utilice la norma deberá tener encuenta todas las consideraciones y excepciones aplicables a cada caso.En el evento en que se presenten diferencias entre el Anexo General y la NTC 2050 PrimeraActualización, primará lo establecido en el Anexo General del RETIE y la autoridad para dirimirlas es elMinisterio de Minas y Energía.Se aceptarán instalaciones para uso final de la electricidad que cumplan normas técnicasinternacionales, siempre que se de estricto cumplimiento a la norma o normas aplicables a ese tipo deinstalación. Normas tales como la serie IEC 60364, tendrán plena aceptación, siempre que la totalidadde la instalación cumpla con la norma específica que le aplique y no se generen combinaciones denormas que hagan peligrosa la instalación. En armonía y en desarrollo de la anterior normatividad, CENTELSA presenta una GUIA PARAINSTALACIONES DOMICILIARIAS SEGURAS, con el objeto de servir como una referencia paradiseñar, construir y mantener una instalación domiciliaría, la utilización y aplicación de esta guíason responsabilidad del profesional encargado del diseño y construcción de la instalación, quiendebe cumplir en un todo con el RETIE y con la norma NTC 2050.Una instalación eléctrica que cumpla con las disposiciones del RETIE y la norma NTC 2050(Diseño y construcción), estará prácticamente libre de riesgos y salvaguardará la vida y bienes delas personas. Esta guía es el desarrollo de un ejemplo práctico, en el cual se describen paso a 4 paso los procedimientos y cálculos, además se han copiado los apartes aplicables o basestomadas del RETIE y la norma NTC 2050.DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.El desarrollo de una instalación eléctrica residencial, comienza con los requerimientos del usuario ylos requisitos básicos mínimos del RETIE. En el siguiente ejemplo se tendrán en cuenta lasexigencias de la norma NTC 2050, de acuerdo con los siguientes criterios de seguridad: • Cálculo correcto de corriente de los aparatos. • Calculo de las cargas de una unidad de vivienda. • Diseño de los circuitos ramales y sus protecciones asociadas. • Diseño de los circuitos alimentadores y sus protecciones adecuadas. • Selección de los conductores CENTELSA adecuados de acuerdo con los criteriosnormalizados. • Selección adecuada de la capacidad de corriente de los conductores CENTELSA dentro dela instalación.
• Métodos de identificación de los conductores CENTELSA en la instalación. Al elaborar el diseño de la instalación eléctrica residencial.80 metros medidos horizontalmente. Nota . aparatos que van conectados a través de toma corrientes y otros. Véanse también las definicionesde"Aprobado". Se recomienda que no exista una distancia de separación mayor a3. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS110-2. apartir del borde de la pared. cuartos deestudio. SECCIÓN 110.80 m de un tomacorriente en ese espacio. indica los requerimientos de las instalaciones eléctricas deconductores y equipos eléctricos.Selección de las Cargas. CIRCUITOS RAMALES210-52. y el artículo 110-3.6 m o más de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en losmuros exteriores. instalación y uso de los equipos. 6
.• Selección apropiada de los elementos del sistema de puesta a tierra de la unidad devivienda. sedeben instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo enninguna pared esté a más de 1.80m se debe incluir el espacio de paredes que permita las divisiones fijas de las habitaciones.Examen. Salidas de tomacorriente en unidades de vivienda. En comedores. SECCIÓN 200.60 metros entre tomacorrientes. TOMADO DE LA NTC2050.incluyendo cualquier pared de 0. • Condiciones de empalmes y conexiones. Aprobación.La norma NTC 2050 en la sección 110. En la medida de los 1. es necesario tener definida laconstrucción u obra civil donde se realiza (plano arquitectónico). como nos muestra la figura: 5 CARGAS ELECTRICAS EN LA VIVIENDA. Inspección de las condiciones de seguridad de los equipos. Los conductores y equipos exigidos o permitidos por este código serán aceptados solo si están aprobados.especifica la ubicación de los tomacorrientes así: ningún tomacorriente se instalará en una pared auna distancia mayor de 1. medidos horizontalmente."Rotulado" y"Certificado". Véase el artículo 90-7. tales comomostradores autoestables de tipo barra o barandillas. cuartos de estar.Una instalación residencial contiene elementos tales como bombillas conectadas en portabombillas. a) Disposiciones generales. TOMADO DE LA NTC2050. Uno de los requisitos por ejemplo. salones. salas. a lo largo de la línea del suelo. dormitorios. solarios. pero excluyendo los paneles corredizos en los muros exteriores. • Cantidad de conductores permitidos en una canalización. cuartos de recreo. bibliotecas. habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda. La distribución deestos elementos en el plano de la instalación de la unidad de vivienda depende de las necesidadesdel usuario y de los requisitos de la norma NTC 2050 y RETIE."Identificado". identificación.
unidad de vivienda u otras áreas involucradas. CSA Z99 e IEEE 315.RAMALES Y ACOMETIDAS. 10 La tabla 1 ilustra el calculo de la corriente para las bombillas (salidas incandescentes) y lostomacorrientes.Cuando se requieran otros símbolos se pueden tomar de las normas precitadas.En la figura 2 se muestra el plano de la casa que se utilizará como ejemplo para el cálculo. La superficie del suelo de cada planta se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores de la edificación.83Se escoge la potencia de acuerdoa los datos de las bombillas. 2.
. no debe ser menor a la especificada en la Tabla 220-3. se deberá justificar mediante documento escrito avalado por un ingeniero electricista con matricula profesionalvigente. los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Tabla 1. tomados de las normas unificadas IEC60617. diseñoy construcción de la instalación segura.b) para las ocupaciones relacionadas. Cálculo de los circuitos ramales. 3 BOMBILLATOMACORRIENTEAPLIQUE DE PAREDINTERRUPTORTOMA GFCILINEA POR MURO O LOSALINEA POR PISONUMERO DEL CIRCUITO 8 9 CALCULO DE CORRIENTE PARA BOMBILLAS Y TOMACORRIENTES. la capacidad de las protecciones y la capacidad del sistema de puesta atierra. SALA COMEDORHABITACIÓN 1HABITACIÓN 2 7 Los símbolos utilizados son los siguientes: CALCULO DE CORRIENTE PARA BOMBILLAS Y TOMACORRIENTES. SIMBOLOGÍA GENERAL En un plazo no mayor a dos años contados a partir de la publicación del presente Reglamento deberánutilizar los símbolos gráficos contemplados en la Tabla 8. los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES.220-3. TOMADO DE LA NTC2050.SALIDAS DETOMACORRIENTESDE PROPOSITO GENERAL120 180 180/120 = 1.5El articulo 220-3 inciso c) punto 7)de la norma NTC 2050 indica quelas salidas de tomacorrientesencillo o múltiple de un puentese debe considerar a no menosde 180 VA. SECCIÓN 220. la superficie calculada del suelo no debe incluir los porches abiertos. La carga mínima de alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo. esto determina el calibre de losconductores CENTELSA. ANSI Y32. las instalaciones no puedan acogerse a estos símbolos. TOMADO DEL RETIE RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE (2-ABRIL-2007) ARTÍCULO 10º. dicho documento deberá acompañar el dictamen de inspección que repose en la instalación G 1. Para las unidades de vivienda. Calculo de corriente de los elementos de la instalación. TENSION DEOPERACIÓNPOTENCIA(VA)CORRIENTE(A)NOTAS SALIDAS DE ALUMBRADO(BOMBILLOSINCANDESCENTES)120 100 100/120 = 0.El calculo de la corriente permite determinar la capacidad que deben tener los circuitos en loscuales se conectan los aparatos eléctricos en la vivienda.Cuando por razones técnicas. b) Cargas de alumbrado para ocupaciones listadas.
para pequeños artefactos tal como se especifica en el siguiente apartado b) y para lavadoras. 180 VA por salida.RAMALES Y ACOMETIDAS. TOMADO DE LA NTC2050. Valores de referencia de potencia consumida por aparatos eléctricos en la vivienda a 120V. Circuitos Ramales necesarios. para las cargas calculadas según el Artículo 220-3.. avisos. Sin embargo.220-4.220-3. Circuitos de 20 A para lavado y planchado. Cálculo de los circuitos ramales. tal como se especifica en el siguiente apartado c).. Además se deben instalar circuitos ramales para las cargas no específicas que no estén cubiertas por el Artículo 220-3. En todo tipo de lugares.En las salidas de tomacorriente. 11 CALCULO DE LAS CARGAS TOTALES.2. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES.RAMALES Y ACOMETIDAS. Para este ejemplo y comoreferencia. loscuales contienen información acerca de la potencia que consumen algunos aparatos que puedenestar presentes en una vivienda. Se deben instalar circuitos ramales para alumbrado y artefactos. Circuitos de 20 A para pequeños aparatos eléctricos. De acuerdo con las especificaciones de la norma NTC 2050en sus artículos 220-3 y 220-4 los circuitos ramales pueden tener:1. Para cada caso especifico se debe verificar los valores depotencia. se deben tener en cuenta las corrientes de losaparatos que consumen una cantidad importante de potencia. en la placa de características eléctricas de cada equipo. la instalación eléctrica de una unidad de vivienda no solo se tienen bombillas ytomacorrientes de propósito general.
. la carga mínima para cada salida de tomacorriente de uso general y salidas no utilizadas para alumbrado general.TOMADO DE LA NTC2050. circuitos para aparatos específicos (motores.APARATOS POTENCIA (W)Horno-Estufa residencial 2200Estufa de dos boquillas 2400Estufa de tres boquillas 3600Estufa de cuatro boquillas 4800Horno microondas 1200Nevera de 8 pies 124Nevera de 12 pies 175Plancha 1000Ventilador residencial 80Ducha instantánea 3500APARATOS POTENCIA (W)Bombillo 100W 100Tomas generales 300Computador 250Lavadora de 17 libras 750Grabadora 40Aspiradora 215Brilladora 215Cafetera residencial 700Licuadora 400TV 14" a 20" 80Calentador de 100 Lts 2200 Tabla 2. no debe ser menor a las siguientes (las cargas utilizadas se basan en la tensión nominal de los circuitos ramales): 7) Otras salidas * . además. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES. cada tomacorriente sencillo o múltiple de un puente se debe considerar a no menos de 180 VA. alumbrado empotrado. la tabla 2 muestra datos obtenidos de boletines de algunos operadores de red.4.. ¿Cuáles son los Circuitos Ramales en la vivienda?Los circuitos ramales son los conductores de un circuito entre el dispositivo final de proteccióncontra sobrecorrientes y las salidas. si así lo exige este Código. SECCIÓN 220. incluidos artefactos a motor. c) Otras cargas para todo tipo de lugares. Circuitos de alumbrado general. a) Número de circuitos ramales. etc. SECCIÓN 220.)3.
Circuitos de 20 A para la lavadora y plancha. deben existir uno o mas circuitosramales de 20 A (se refiere a la capacidad de corriente del circuito.b. para todas las salidas de tomacorrientes especificadas en Artículo 210-52 para pequeños artefactos. 2. c) Circuitos para lavandería y planchado en unidades de vivienda. este circuito no debe tener otras salidas.REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINALARTÍCULO 40º. Además del número de circuitos ramales determinado según las partes anteriores a) y b). debe existir uno o más circuitos ramales de 20 Apara pequeños artefactos. . Estos circuitos tienen sus características determinadas por la norma NTC 2050 y RETIE. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LAELECTRICIDAD.El número mínimo de circuitos ramales se debe establecer a partir de la carga total calculada y la capacidad nominal de los circuitos utilizados. para pequeños artefactos en la cocina. Circuitos de 20 A para pequeños aparatos eléctricos. Un circuito para pequeños artefactos de cocina. Debe existir al menos otro circuito ramal de 20 A para conectar las salidas de tomacorrientes paralavandería y planchado. despensa o comedor auxiliar de una unidadde vivienda. Para esteejemplo no se incluyen este tipo de circuitos. Además del numero de circuitos ramales ya determinado. En todas las instalaciones.c. Además del número de circuitos ramales determinado según la parte a) anterior. 3. Circuitos de alumbrado general.2 Protecciones contra sobrecorrientes Instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda deberán ser construidas para contener por lomenos los siguientes circuitos:a.3.Cada circuito debe ser provisto de un interruptor automático. 4. Son las bombillas y tomas de uso general de 20 A nominales o menos en unidades de vivienda sedeben considerar como tomacorrientes de los circuitos para pequeños aparatos eléctricos y losdestinados a la lavadora y plancha.No se debe cambiar el interruptor automático por uno de mayor
. En ningún caso la carga de un circuito debe superar el máximo fijado en el Artículo 210-22. asociado a su protección desobrecorriente). Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa. Un circuito para iluminación y fuerza. que lo proteja de sobrecorrientes.Este circuito no debe tener otras salidas. equipos de trabajo pesado. Circuitos para aparatos específicos. avisos. 40. incluyendo las salidas de tomacorrientes para refrigeradores. el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga conectada. despensa y comedor. uncircuito para conexión de plancha y lavadora y un circuito para iluminación y fuerza. debe existir al menos otro circuito ramal de 20 Apara conectar las salidas de tomacorrientes para lavandería y planchado exigidas por el Artículo 210-52 f). aira acondicionado entre otros. b) Circuitos Ramales para pequeños artefactos en unidades de vivienda. 12 TOMADO DEL RETIE RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0466 DE (2-ABRIL-2007) CAPÍTULO VII. De acuerdo con el RETIE deben existir por lo menos un circuito para pequeños artefactos. 1. como porejemplo: motores.
La corriente nominal de cualquier equipo de utilización conectado mediante cordón y clavija no debe superarel 80% de la corriente nominal del circuito ramal. o a ambos a la vez.En los circuitos ramales se ubican las cargas y se clasifican de acuerdo con su corriente ypropósito. a otros equipos de utilización o a una combinación de ambos. Los circuitos ramales para artefac tos pequeños y el circuito ramal para lavadora de las unidades de vivienda. Cargas permisibles. sólo debe alimentar las cargas especificadas deacuerdo con los siguientes Artículos a) a d) y resumidas en el Artículo 21024 y en la Tabla 210-24. como lo muestra la figura 3. CAPACIDAD NOMINAL DE CIRCUITOS RAMALES210-23. CIRCUITOS RAMALESB. En ningún caso la carga debe exceder a la corriente nominal del circuito ramal. 13 Figura 3. en edificaciones distintas
. b) Circuitos ramales de 30 A. le correspondeuna protección de 20 A y un calibre mínimo de conductores de cobre para el circuito de 12 AWG. Ejemplo de conexiones para circuitos ramales. especificados en el Artículo 220-4. La tabla 3 proporciona la información de la capacidad de protección en corriente de los circuitosramales y del calibre mínimo de los conductores CENTELSA (Tabla 210-24 de la norma NTC2050).BARRAJE DETIERRA Y BARRAJEDEL NEUTROALIMENTADORELECTRODO DEPUESTA ATIERRAFASENEUTROCONDUCTOR DEPUESTA A TIERRADISPOSITIVO DECORTE Y PROTECCIÓNDE LOS CIRCUITOSRAMALESCIRCUITOS RAMALESCONDUIT PVCREGLETAS DELPANEL DEDISTRIBUCIONSALIDAELECTRICA 14 La capacidad total del equipo de utilización fijo en su lugar no debe superar el 50% de la capacidad decorriente del circuito ramal cuando se alimenten unidades de alumbrado o equipos de utilización conectadoscon cordón y clavija no fijos en sitio.capacidad.b) y c). Se debe permitir que un circuito ramal de 15 o 20 A suministrecorriente a unidades de alumbrado. PUNTO DEACOMETIDAREDPUBLICACONDUCTORESDE ACOMETIDACONTADOR YEQUIPO DEACOMETIDACONDUCTOR DELELECTRODO DEPUESTA A TIERRAUNIONEQUIPOTENCIAL. Un circuito ramal quesuministre corriente a dos o más salidas o tomacorrientes. Excepción . Se debe permitir que un circuito ramal de 30 A alimente a unidades fijas dealumbrado con portabombillas de servicio pesado. cuando se supera lacargabilidad de los conductores del circuito a proteger. Cada uno de estos circuitos ramales tendrá asociado un dispositivo de protección en elpanel de distribución. SECCIÓN 210. Está permitido que un circuitoramal individual alimente cualquier tipo de carga dentro de su valor nominal. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS RAMALES Y SUS PROTECCIONES. sólo deben alimentar a las salidas de tomacorriente especificadas en dicho Artículo. TOMADO DE LA NTC2050. Por ejemplo: si se tiene un circuito definido de corriente nominal igual a 20 A. a) Circuitos ramales de 15 y 20 A.
unidades decalefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización. Los circuitos ramales de los que trata este Artículo se deben clasificar según la capacidad de corrientemáxima o según el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. TOMADO DE LA NTC2050. o a equipos deutilización en cualquier ocupación.a las viviendas. se debe permitir que talescircuitos alimenten unidades de alumbrado fijas con portabombillas de servicio pesado. 30. En la Tabla 210-24 se resumen los requisitos de los circuitos que tengan dos o más salidas distintas de loscircuitos de toma de corriente del Artículo 220-4. c) Circuitos ramales de 40 y 50 A. 210-24. la clasificación del circuito debe estar determinada porla corriente nominal o por el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. La clasificación de los circuitos ramales que nosean individuales deben ser de 15. Está permitido que los circuitos ramales de más de 50 A con varias salidas suministren electricidad a las salidas que no sean para alumbrado en instalaciones industriales donde el mantenimiento y la supervisión permitan que los equipos sean revisados exclusivamente por personal calificado. En edificaciones que no sean para vivienda. 30. 40 y 50 A (ver norma NTC 2050 para informacióncompleta). Excepción . Requisitos de los circuitos ramales . 20. Para circuitosde alumbrado general se utilizarán protecciones de 15 A y 20 A . Los circuitos de más de 50 A sólo deben alimentar a salidas decargas que no sean para alumbrado. Clasificación por capacidad de corriente. Los circuitos deben estar protegidos contra sobrecorriente por medio de un dispositivo cuyacapacidad nominal no exceda la capacidad de conducción de corriente del circuito.25) de la carga continua. por cualquierrazón. La clasificación de loscircuitos ramales que no sean individuales debe ser de 15. SECCIÓN 210. CIRCUITOS RAMALESA. 40 y 50 A. 20. Cuando se usen. más el 125% (factor de 1.
.b) y c). 15 El artículo 220-3 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que la capacidad nominal del circuito ramalno debe ser menor a la carga no continua. DISPOSICIONES GENERALES210-3.Resumen. La corriente nominal de cualquier equipo de utilización conectado concable y clavija no debe superar el 80% de la corriente nominal del circuito ramal. Se debe permitir que un circuito ramal de 40 o 50 A alimente equiposde cocina fijos en cualquier ocupación. d) Circuitos ramales de más de 50 A. conductores de mayor capacidad de corriente.El artículo 210-3 de la norma NTC 2050 indica que los circuitos ramales de los que trata esteartículo se deben clasificar según la capacidad de corriente máxima o según el valor de ajuste deldispositivo de protección contra sobrecorriente. como se ha especificado anteriormente.
TOMADO DE LA NTC2050.5 A20 ASALA COMEDOR 0 1 x 1.5 ATOMAS GCIRCUITOPARAESTUFA16.6 A20 A COCINACIRCUITOINDEPENDIENTEPARA COCINA1 x 1.83 A1 x 1. a) Cargas continuas y no continuas.5 A20 APATIO2 x 0. Las cargas de los circuitos ramales se deben calcular como se indica en los siguientes apartados a) a d). La tabla 4 y la figura 4 proporcionan la información completa de la distribución y selección de loscircuitos ramales del ejemplo y sus protecciones.83 A 3 x 1. incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Cuando el conjunto. esté certificado para funcionamiento continuo al 100 % de su capacidad nominal.5 ATOMA G8APARATOSPEQUEÑOS4.83 A(Apliques)1 x 1. El artículo 210-24 de la norma NTC 2050 indica en la tabla 210-24 los requisitos de los circuitosque tengan dos o más salidas distintas a los circuitos de tomacorriente del artículo 220-4 b) y c)como se ha especificado anteriormente. norma NTC 2050). La capacidad nominal del circuito ramal no debe ser menor a la carga no continua más el 125 % de la carga continua.5 A7HABITACION 2 1 x 0. Cálculo de los circuitos ramales. Excepción . CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO 15 20 30 40 50 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 15 20 30 40 50 CARGA MÁXIMA 15 20 30 40 50 CALIBRE MINIMO DEL CONDUCTORCENTELSA EN EL CIRCUITO 14 12 10 8 6 DISPOSITIVOS DE SALIDA:PORTABOMBILLAS PERMITIDOS CUALQUIERTIPOCUALQUIERTIPOSERVICIOPESADOSERVICIOPESADOSERVICI OPESADO CAPACIDAD NOMINAL DELTOMACORRIENTE 15 MAX 15 o 20 30 40 40 o 50Tabla 3.220-3.83 A 0 1SALA COMEDOR3 x 0.5 A 2GARAJE 2 x 0.83 A 3 x 1.83 A(Aplique)4 x 1. citando sus respectivos artículos: CIRCUITO PROTECCION ZONA BOMBILLAS TOMAS NOTAS ALUMBRADOGENERAL17. además de algunas notas importantes obtenidasde la norma NTC 2050.5 A9 y 10COCINA 02 x 1.5 A 16 CIRCUITO DEBAÑO20 A20 A BAÑO 1 x 0.83 AApliques0 5COCINA2 x 0. SECCIÓN 220. sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección.5 A 3LAVADERO 1 x 0.5 ATOMA
.83 AToma enun circuitoIndependiente6HABITACION 1 1 x 0. Especificación de protecciones y conductores de acuerdo a la capacidad de corriente del circuito ramal (referencia:tabla 210-24. El calibre mínimo de los conductores del circuito ramal.2 A20 AANTEJARDIN 2 x 0.5 A 4ALUMBRADOGENERAL15.RAMALES Y ACOMETIDAS.83 A 3 x 1.83 A +1 x 0. debe tener una capacidad de corriente igual o mayor que la de la carga no continua más el 125 % de la carga continua. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES.
a) .G11LAVADORA YPLANCHA13 A20 A PATIOCIRCUITOINDEPENDIENTEPARALAVADORA YPLANCHA1 x 1.6). se instalen sin protección para las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). Controladas por uno de los pulsadores del interruptor tripleubicado en la sala.9 m sobre el nivel del piso.8 m del borde exterior del lavaplatos. desde el 17 terreno a la vivienda y a los tomacorrientes. situado dentro de un espacio dedicado para cada artefacto que en uso normal no se desplace fácilmente de un lugar a otro y que vaya conectado con cordón y clavija. cuando están instalados para alimentar artefactos situados en losmesones y ubicados a menos de 1. 2) En los garajes y partes de edificaciones en contacto directo con la tierra situadas a nivel del suelo. Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una a 120 V.2. Excepción . Distribución de circuitos para la vivienda del ejemplo y sus respectivas corrientes.7) u 8). porrequerimientos del usuario. TOMADO DE LA NTC2050.3) Parqueaderos internos y externos para edificaciones de viviendas multifamiliares. CIRCUITOS RAMALES210-8.3. Véase en el Artículo 215-9 la protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla atierra en los circuitos alimentadores.Nota . a no más de 1. Corresponde a tres salidas incandescentes. Se considera que los tomacorrientes instalados bajo las excepciones del Artículo 210-8. según establece la Sección 426. deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor decircuito por falla a tierra: 1) Adyacente a los lavamanos. Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. 3) En exteriores donde haya acceso fácil y directo. Excepciones : 1) Los tomacorrientes que no sean fácilmente accesibles 2) Un solo tomacorriente sencillo o doble para dos artefactos. no cumplenlos requisitos del Artículo 210-52.5 ATOMA G12Tabla 4. SECCIÓN 210. que seutilicen como zonas de almacenamiento o de trabajo. cada una de 100 W a 120 V. Todos los tomacorrientes monofásicos de 15 A y 20 A 125 V.g).2). uno triple y uno sencillo. según el Artículo 400. Notas a la tabla: 1.
.7. estén o no en un cuarto de baño. a) Unidades de vivienda. Se permite que los tomacorrientes que no sean fácilmente accesibles y estén alimentados desde un circuito ramal dedicado para equipos de deshielo o fusión de nieve. . instalados en loslugares que se especifican a continuación.a) . se requiere dedos interruptores. Por requerimientos del usuario se han colocadocuatro tomacorrientes dobles. El artículo 210-8 inciso a) subinciso 6) de la norma NTC 2050 indica que los tomacorrienteso contactos de la cocina deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor decircuito por falla a tierra.
Los tomacorrientes deben tener protección con falla a tierra (GFCI) si se cumple elartículo 210-8 inciso a) subinciso 2) de la norma NTC 2050. No se consideraentrada o salida exterior la puerta para vehículos de un garaje. b) Edificaciones que no sean viviendas.g).5. se definen los sótanos sin terminado como laspartes o zonas del sót ano que no estén pensadas como habitaciones y limitadas a zonas dealmacenamiento.6).a). En instalaciones que requieran el uso de una ducha eléctrica. Para los fines de esta Sección. Cuando los tomacorrientes estén instalados para servirartefactos situados en los mesones y situados a menos de 1.4) No aplica. escaleras. garajes anexos y garajes independientes coninstalación eléctrica. c) Duchas eléctricas. Cuando los tomacorrientes estén instalados para servir artefactos situados sobre los mesones. Se considera que los tomacorrientes instalados bajo las excepciones del Artículo 210-8. recibidores. con protección personal medianteun interruptor de circuito contra falla a tierra y su conexión deberá ser a prueba de agua. deben ofrecerprotección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra. situado dentro de un espacio dedicado para cada artefacto que en uso normal no se desplace fácilmente de un lugar a otro y que vaya conectado con cordón y clavija. Todos los tomacorrientes monofásicos de 125 V. este indica que lostomacorrientes o contactos de los garajes y partes de edificaciones en contacto directo conla tierra situadas a nivel del suelo que se utilicen como zona de trabajo. a menos que se tengacomo acceso obligatorio al interior de la vivienda. . El artículo 210-70 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que en cada cuarto habitable sedebe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor de pared. así como enlos cuartos de baño. 2) Azoteas.8). 7) Lavaplatos (diferente de los de las cocinas). Corresponde a dos salidas incandescentes de 100 W cada una y tres tomacorrientesdobles.instalados en los lugares que se especifican a continuación. y en el exterior de las entradas o salidas al exterior. 15 A y 20 A. esta deberá seralimentada con un circuito exclusivo de capacidad de corriente adecuada. según el Artículo 400-7. 4. no cumplenlos requisitos del Artículo 210-52.2) Un solo tomacorriente sencillo o doble para dos artefactos. deben ofrecer protección a las personasmediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI): 1) Cuartos de baño.7) u .
.8 m del borde exterior del lavaplatos. Excepciones : 1) Los tomacorrientes que no sean fácilmente accesibles. 6) Cocinas.5).a). de trabajo o similar. 5) En sótanos sin terminado.
escaleras. 6. CIRCUITOS RAMALES210-50.a).TOMADO DE LA NTC2050. En cada cuarto habitable se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor de pared. SECCIÓN 210. recibidores. El artículo 210-50 inciso c) de la norma NTC 2050 indica que las salidas contomacorrientes. Salidas necesarias para alumbrado. se debe instalar al menos una salida para alumbrado con un interruptor situado en el punto de entrada de dichas habitaciones.Cuando los áticos. siempre que la diferencia entre dos plantas sea de seis escalones o más. Las salidas para alumbrado se deben instalar donde se especifica en los siguientes Artículo 210-70. deberán instalarsea menos de 1. Excepciones : 18 1) En los cuartos habitables distintos de las cocinas y cuartos de baño. CIRCUITOS RAMALES 210-70. como equipo de lavandería. a menos que este se tenga como acceso obligatorio al interior de la vivienda.
.80 m del lugar destinadopara el artefacto.3) Se permite que las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de ocupación que: 1) sean complementarios de los interruptores de pared o 2) estén situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y equipados con un puente manual que permita que el sensor funcione como interruptor de pared. Se deben instalar salidas de tomacorrientes como se especifica en los Artículos 210-52 a 210-63. TOMADO DE LA NTC2050. debe haber en cada planta un interruptor de pared que permita encender y apagar la luz. SECCIÓN 210. en vez de las salidas para alumbrado puede haber uno o más tomacorrientes desconectables mediante interruptor de pared. se considerará como una salida de tomacorriente. deberán instalarse a menos de 1.2) En los recibidores. Generalidades. b) Conexiones por cordones. a) Cordón colgante. No se considera entrada o salida exterior la puerta para vehículos de un garaje. cuartos de máquinas y sótanos se utilicen para almacenaje o contengan equipos que haya que revisar. b) y c): a) Unidad o unidades de vivienda. Las salidas con tomacorriente para artefactos instaladas en una vivienda paraartefactos específicos.Cuando se instalen salidas para alumbrado en escaleras interiores.centralizado o automático. para artefactos específicos como equipo de lavandería. se permite instalar alumbrado con control remoto.80 m del lugar destinado para el artefacto. Se debe instalar una salida de tomacorriente siempre que se utilicencordones flexibles con clavija de conexión. garajes anexos y garajes independientes con instalación eléctrica. c) Salidas para artefactos. Cuando se permita que los cordones flexibles estén conectadospermanentemente. espacios bajo el piso. Un conector de cordón que esté soportado en un cordón colgante instaladopermanentemente. se pueden suprimir los tomacorrientes para dichos cordones. La salida de alumbrado se debe instalar cerca del equipo que haya que revisar. y en el exterior de las entradas o salidas al exterior. escaleras y puertas exteriores. así como en los cuartos de baño.
Excepción . salas. El Artículo 210-52 inciso d) de la norma NTC 2050 indica que las salidas de tomacorrienteen los cuartos de baño. Si no están a menos de 0.6 m o más de ancho. dormitorios.6 m de ancho o más.A efectos de este Artículo. las salidas de tomacorrientes en el piso no se deben contar como parte del númeroexigido de salidas. si la línea del suelo es continua. pero excluyendo los paneles corredizos en los muros exteriores. debenofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.Está permitido que un espacio de pared incluya dos o más paredes de una habitación (a un lado y otro de losrincones). situado dentro de encerramientos o armarios o a másde 1.5 m de la pared. Siempre que sea posible.8. En la medida de los 1. Si no están a menosde 0.7. sedeben instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo enninguna pared esté a más de 1.80 m de un tomacorriente en ese espacio. Salidas de tomacorriente en unidades de vivienda. debeser considerado individual e independientemente de los demás espacios de pared dentro de la habitación. 210-52.80m se debe incluir el espacio de paredes que permita las divisiones fijas de las habitaciones. las salidas de tomacorriente en el piso no se deben contar como parte del númeroexigido de salidas. las salidas de tomacorriente deben estar a la misma distancia. cuartos de recreo. El artículo 210-52 inciso a) de la norma NTC 2050 indica que se deben instalar salidas detomacorriente de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna paredesté a más de 1. cuartos de estar. cuartos deestudio. estén o no en un cuarto de baño. se considera "espacio de pared" una pared continua a lo largo de la línea del suelosin aberturas como puertas. Cada espacio de pared de 0. habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda. En comedores. las salidasde tomacorrientes deben estar a la misma distancia.incluyendo cualquier pared de 0. a) Disposiciones generales. salones. tales comomostradores autoestables de tipo barra o barandillas.Las salidas de tomacorriente exigidas por este Artículo son adicionales a cualquier tomacorriente que forme 19 parte de cualquier elemento de alumbrado o artefacto. como las tomacorrientes necesarias para el espacio de pared utilizado por dichos
.Siempre que sea posible. No se consideran espacios de pared los que quedan contra laspuertas abiertas a 90º.6 m o más de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en losmuros exteriores. equipados con salidas de tomacorriente instaladas en fábrica o con salidas incluidas por el fabricante para su montaje independiente.80 m de un tomacorriente en ese espacio. bibliotecas.5 m de lapared. Se permiten radiado res eléctricos de calefacción permanentemente instalados. medidos horizontalmenteincluyendo cualquier pared de 0. inciso a) subinciso 1) de la norma NTC 2050 indica que lostomacorrientes o contactos de los lavamanos. deben estar alimentadas por lo menos por un circuito ramal de 20A . chimeneas y similares. solarios. los espacios ocupados o limitados por armarios fijos o los espacios que correspondana áreas de acceso o circulación permanente donde no sea posible instalar artefactos eléctricos.70 m sobre el suelo. El artículo 210-8. medidos horizontalmente.
6 m de una salida de tomacorriente en ese espacio. b) Pequeños artefactos. 2) El circuito o circuitos ramales para pequeños artefactos especificados en b). despensa o comedor auxiliar de una unidad de vivienda. 3) Los tomacorrientes instalados en la cocina para conectar artefactos sobre mostradores deberán estaralimentados por uno o más circuitos ramales de pequeños artefactos.2) Las salidas de tomacorrientes instaladas para conectar equipos y luces suplementarias de estufas. Se debe instalar una salida de tomacorriente en cada espacio depared de 0.1). Nota . 2) Mostradores en el centro de la cocina (islas).a) y c) y las salidas de tomacorrientes pararefrigeradores. Los radiadores de calefacción certificados incluyen instrucciones que no permiten su instalación pordebajo de las salidas de tomacorriente.Se permite que circuitos ramales adicionales para pequeños artefactos alimenten las salidas detomacorriente de la cocina y de otras habitaciones especificadas en el Artículo 210-52. En las cocinas y comedores auxiliares de lasunidades de vivienda se deben instalar salidas con tomacorriente en los mostradores. Se debe instalar por lo menos un tomacorriente encada mostrador instalado de modo aislado en el centro de la cocina cuya parte más larga tenga 0. cada uno de los cuales podrá tambiénalimentar salidas de tomacorriente en la cocina y otras áreas de las especificadas en el Artículo 210-52. c) Tomacorrientes para artefactos en mostradores. con las siguientescondiciones 1) a 5): 1) Espacio de pared del mostrador.3 m o más. 3) Mostradores unidos a la pared por un lado (penínsulas). Excepciones : 1) Además de los tomacorrientes necesarios especificados en el Artículo 21052.b). hornos y otros equipos de estufa montados sobre mostradores. no deben tenerotras salidas. Las salidas de tomacorriente se deben instalar de modo que ningún punto alo largo de la línea de la pared quede a más de 0. 1) En la cocina. Excepciones : 1) Una salida tomacorriente instalada exclusivamente para enchufar un reloj eléctrico en cualquiera de los recintos especificados anteriormente.
.a) Excepción 1. todos ellos de gas. el circuito o circuitos ramales de 20A para pequeños artefactos que exige el Artículo 220-4.3 m de ancho o más.6 m o másy la más corta 0. deben alimentar todas las salidas detomacorrientes a las que se refieren los Artículos 210-52. se permiten tomacorrientes con interruptor alimentados desde un circuito ramal de uso general como se define en el Artículo 210-70.medidos horizontalmente.2) Se permite que la salida de tomacorriente para refrigeradores se alimente desde un circuito ramal independiente de 15 A nominales o más.b).b).1).1) anterior. Dichas salidas no se deben conectar a los circuitos de calefacción.radiadores permanentemente instalados.
se debe instalar por lo menos una salida de tomacorriente.En cada mostrador unido a la pared por un lado. no se deben considerar como parte de los tomacorrientes requeridos.Véase el Artículo 210-8.
. En las viviendas unifamiliares y bifamiliares que estén a nivel del suelo. d) Cuartos de baño.3 m por debajo del mostrador.a) Construidas para personas con discapacidad. Las salidas no se deben instalar mirando hacia arriba en las superficies de trabajo o mostradores. Las salidas de tomacorriente en los cuartos de baño deben estar alimentadas por lo menos por un circuito ramal de 20 A. 5) Ubicación de las salidas de tomacorriente. Un espacio de este tipo se mide desde el borde de unión. Excepciones : 1) En una unidad de vivienda que sea un apartamento o área de vivienda en un edificio multifamiliar. refrigeradores o lavaplatos.a). 2) y 3). 20 Las salidas de tomacorriente no se deben instalar mirando hacia arriba en las superficies de trabajo o mostradores de los lavabos de los cuartos de baño. se debe instalar por lo menos un tomacorriente en la pared adyacente a cada lavamanos. Véase el Artículo 210-8. en la que haya instalaciones de lavado en el mismo predio disponibles para todos los ocupantes del mismo. cuya parte más larga tenga 0.0 m. Los tomacorrientes montados por debajo del mostrador según esta Excepción no se deben instalar si el mostrador sobresale más de 15 cm de su base de apoyo. Para aplicar los anteriores requisitos 1). Cuando sea aceptable para la autoridad competente y para cumplir las condiciones especiales especificadas en los siguientes apartados a o b. 4) Espacios independientes.5 m por encima del mostrador.1). no es necesario un tomacorriente para lavadora.3). f) Zonas de lavandería y planchado. se deben considerar espacios independientes los mostradores separados por estufas. g) Sótanos y garajes. Las salidas deben estar ubicadas a no más de 0. En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo un tomacorriente para lavadora y plancha. no es requisito que en la parte delantera y en la trasera se instalen salidas de tomacorriente accesibles desde el nivel del suelo y a no más de 2. no es necesario un tomacorriente para lavadora.2) En viviendas distintas de las unifamiliares en las que no haya o no estén permitidas instalaciones de lavado. impiden el montaje práctico de las salidas encima del mostrador.a). En los cuartos de baño de las unidades de vivienda. e) Salidas exteriores. estén o no en un cuarto de baño. se permite que las salidas de tomacorriente se monten a no más de 0. Excepción . b) Cuando los mostradores situados en medio de la cocina o unidos a la pared por un tramo. Las salidas que no queden fácilmente accesibles por artefactos fijos o que ocupen su espacio definido.6 m o más y la más corta 0.3 m o más.
Además se deben instalar circuitos ramales para las cargas no específicas que no estén cubiertas por el Artículo 220-3. exigidas por el articulo 210-52 f). cada uno de loscuales podrá también alimentar salidas de tomacorriente en la cocina y otra áreas de lasespecificadas en el artículo 21052 b) 1). El número mínimo de circuitos ramales se debe establecer a partir de la carga total calculada y la capacidad nominal de los circuitos utilizados. Se deben instalar circuitos ramales para alumbrado y artefactos. para todas las salidas detomacorrientes especificadas en artículo 210-52. debe existir uno o más circuitos ramales de 20 Apara pequeños artefactos. Además del número de circuitos ramales determinado según la parte a) anterior.10. en todos los sótanos y garajes adjuntos y en los garajes independientes con instalación eléctrica. En todas las instalaciones. a) Número de circuitos ramales. SECCIÓN 220. Circuitos Ramales necesarios. para las cargas calculadas según el Artículo 220-3.Este circuito no debe tener otras salidas. El artículo 220-4. el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga conectada. El artículo 220-4 inciso c) de la norma NTC 2050 indica que debe existir al menos otrocircuito ramal de 20 A para conectar las salidas de tomacorrientes para lavandería yplanchado.220-4. son tomacorrientes con protección medianteinterruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). En las unidades de vivienda. Este circuito no debe tener otras salidas. para todas las salidas de tomacorrientes especificadas en Artículo 210-52 para pequeños artefactos. la longitud del recibidor se mide como la longitud a lo largo del centro del mismo sin pasar por ninguna puerta.11. 13. tomacorrientes G.2). TOMADO DE LA NTC2050. En la tabla 4 del ejemplo. c) Circuitos para lavandería y planchado en unidades de vivienda.En las viviendas unifamiliares. tal como se especifica en el siguiente apartado c). Se utilizará una estufa de 2000 W (datos de placa) a 120 V. corredores. b) Circuitos Ramales para pequeños artefactos en unidades de vivienda.12. los cuales están diseñados para evitar 21
. vestíbulos. para el ejemplo. los recibidores. Véase el Artículo 210-8.a). se debe instalar por lo menos un tomacorriente. para pequeños artefactos tal como se especifica en el siguiente apartado b) y para lavadoras. si así lo exige este Código. Para efectos de este Artículo. h) Recibidores y zonas similares.RAMALES Y ACOMETIDAS. de largo o más deben tener por lo menos un tomacorriente. debe existir al menos otro circuito ramal de 20 Apara conectar las salidas de tomacorrientes para lavandería y planchado exigidas por el Artículo 210-52 f). Además del número de circuitos ramales determinado según las partes anteriores a) y b). 9. inciso b) de la norma NTC 2050 indica que debe existir uno o máscircuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos. El artículo 220-4 inciso b) subinciso 3) de la norma NTC 2050 indica que los tomacorrientesinstalados en la cocina para conectar artefactos sobre mostradores deberán estaralimentados por uno o más circuitos ramales de pequeños artefactos. de 3 m. incluidos artefactos a motor.zaguanes y zonas similares. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES. En ningún caso la carga de un circuito debe superar el máximo fijado en el Artículo 210-22.
22 Las dimensiones del ejemplo.De la tabla 220-3 b) de la norma NTC 2050 obtenemos el valor de la carga unitaria para unidadesde vivienda (este valor es el indicado para toda unidad de vivienda.Para las unidades de vivienda. Plano con los circuitos eléctricos. ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para usofuturo. por tal motivo aplica no solopara el ejemplo). es necesario conocer las dimensiones exteriores de lavivienda. para las ocupaciones relacionadas. no debe ser menor a loespecificado en la tabla 220-3 b) en la norma NTC 2050.5 = 32. la corriente total de alumbrado general (circuitos 1 y 2)es igual a : 17. sin incluir los porches abiertos. se muestran en la figura 3 y son iguales a 8m de ancho y 16 delargo. DESARROLLO DE LOS CIRCUITOS RAMALES EN LA VIVIENDA Criterio de Carga Mínima por Unidad de Área Existe una relación directa entre la carga que está instalada en la vivienda y el espacio que estaocupa. De acuerdo a los datos en la tabla.14.Para calcular la carga por área del ejemplo. la cual indica:La carga mínima del alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo.2 + 15. garajes. el cual es de 32 VA/m 2 . daños al aislamiento de loscables y sobrecalentamiento de equipos.choques eléctricos accidentales o electrocución evitando el paso de la corriente a tierra. los garajes. ni los espacios no utilizados o sin terminar que nosean adaptables para uso futuro. lo que equivale a un área de 8x16=128m 2
. motivo por el cual se debe cumplir con los criterios de carga mínima que establece la normaNTC 2050.Protegen contra incendios ocasionados por fallas eléctricas. ejemplo de canalizaciones y símbolos utilizados.7 A Figura 4. la superficie calculada del suelo no debe incluir los porchesabiertos.
obteniendo un área igual a 128 – 11.12 m 2 . la cargacalculada es: Carga mínima = 116. se debe establecer un factor que ajuste la carga a un valor real de consumo(carga conectada). que equivale a 11.este valor de carga real se obtiene sumando las corrientes de los circuitos de alumbrado generalde la tabla 4. así:La suma de las corrientes totales de los circuitos denominados como de alumbrado general esigual a 32.En alumbrado general. CARGA NO CONTINUA: Es la carga que se prevé estará conectada menos tiempo que loespecificado para una carga continua (menos de 3 horas).920 VA.9 m 2 x 32 VA/m 2 = 3. se procede a compararlo con la carga conectada en el ejemplo. entre la carga calculada y laconectada). Esta corriente multiplicada por la tensión monobásica de la vivienda. cuando un alimentador suministra corriente a cargas continuas yno continuas. Este valor de 3. se denomina Carga Continua. existe una carga de 3. que es 120 V. Para elejemplo asumiremos las cargas en la unidad de vivienda como cargas NO CONTINUAS.920 VA (carga mayor.Si el resultado de carga conectada hubiera sido menor.920 VA será la base de loscálculos siguientes (por ser mayor que la carga calculada de 3. lo que significa un total cumplimiento de lo establecido enel articulo 220-3 inciso b) de la norma NTC 2050.proporciona un valor de carga de 3.De acuerdo a la norma NTC 2050. en tal caso es posible aumentarlaen el diseño de la instalación y recalcular. esto es: CARGA CONTINUA: Cuando la corriente máxima de una carga prevé que circule durante treshoras o mas. las cargas son consideradas generalmente.El articulo 100 de la norma NTC 2050 define como factor de demanda a la relación entre lademanda máxima de una instalación o parte de una instalación y a la carga total conectada a lainstalación o parte de la instalación considerada. tomacorrientes de uso general). esta cantidad es mayor que calculada anteriormentecomo carga mínima exigida (3.En las unidades de vivienda.12 = 116. es necesario verificar si se tiene la cargaadecuada (ejemplo: bombillas.. lafuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de suministro de energía eléctrica y eldispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito ramal final.Para el calculo del circuito alimentador es necesario establecer un factor de demanda: PORQUECOMO TODOS LOS APARATOS EN LA INSTALACION NO ESTARAN CONECTADOS ALMISMO TIEMPO.DISEÑO DEL CIRCUITO ALIMENTADOR Y SU PROTECCIONSe denomina alimentador a todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida.7 A.
.740 VA).9m 2 . De acuerdo con esta medida total.743 VA Una vez encontrado este valor. no continuas. la capacidad de corriente del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debeser menor a la carga no continua mas el 125% de la carga continua. a este valor le restamos el área del antejardínconsiderada como porche abierto (o no adaptable para uso futuro).740 VA). hasta cumplir con el requisito.
500 VA por cada ramal bifilar que exija el Artículo 220-4. entoncesde acuerdo al articulo 220-16 de la NTC 2050 cada uno será de 1500 VA.000 35
.000 VA. Cargas para pequeños electrodomésticos. circuitos para pequeñosartefactos y lavadora. De esta manera. lavandería yplanchado. permite distribuir la carga y aplicar su respectivo factor desde los primeros 3000 VA. CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES. En el ejemplo solamente existe un circuito para pequeños artefactos y uno para lavadora. b) Carga del circuito de lavandería y planchado.c). Se permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en la Tabla 220-11 para las cargas de alumbrado general.500 VA por cada circuito ramal bifilar para lavandería y planchado que exija el Artículo 220-4. la carga del alimentador se debe calcular a 1. En cada unidad de vivienda.c) para pequeños electrodomésticos conectados a tomacorrientes de 15 ó 20 A en los ramales de 20 A de la cocina. es decir. La carga del alimentador se debe calcular a no menos de 1. TIPO DE OCUPACIÓNPARTE DE LA CARGA DEALUMBRADO A LA QUE SE APLICAEL FACTOR DE DEMANDA (VA)FACTOR DE DEMANDA (%) UNIDADES DE VIVIENDAPRIMEROS 3.001 A 120. la carga total tratada como alumbrado general es igual a: 3920 + 3000 = 6920VA. en total 3000VA.comedor y comedor auxiliar. Cuando la carga se subdivida entre dos o más alimentadores. Se permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en la Tabla 220-11 para las cargas de alumbrado general.220-16. es decir. planchado y lavandería en unidadesde vivienda. a) Cargas del circuito de pequeños electrodomésticos. Se permite que estas cargas se incluyan en la carga de alumbrado general y seapliquen los factores de demanda de la tabla 8 (Tabla NTC 220-11).RAMALES Y ACOMETIDAS. así: TOMADO DE LA NTC2050.500 VA por cada circuito ramal bifilar para pequeños electrodomésticos. se tienen los siguientes requerimientos:En el articulo 220-16 de la norma NTC 2050 se indica que se debe considerar una carga de 1500VA por cada circuito derivado de los conductores para pequeños artefactos.000 O MENOS 100DE 3. A continuación se aplicarán los factores de demanda para la carga considerada comocontinua:La tabla 5.23 Para las cargas en la vivienda que no son alumbrado general. SECCIÓN 220. despensa. la carga calculada para cada uno debe incluir no menos de 1.seguido de un segundo factor para la carga restante de 120.
esto es: 3000 + 3920 VA. se aplican en su totalidad. como es una carga puramente resistiva (Factor depotencia = 1.24 A PARTIR DE 120. norma NTC 2050). Para el ejemplo. es decir: Los primeros 3000 x(100/100) = 3000 VA .372 VA.001 25 Tabla 5.0). La potenciade la estufa del ejemplo es de 2. Factores de demanda para alumbrado general en unidades de vivienda (Ver tabla 220-11.
. A la cantidad restante 3920 VA se le aplica el35%: 3920 x (35/100) = 1372 VA. la carga es igual 6920 VA.000 W.La carga total calculada hasta el momento es igual a: 3000 VA + 1372 VA = 4.
CARGA TOTALLa suma de las demandas máximas (carga continua y carga no continua) es la carga que debesoportar el alimentador.En el articulo 220-19 de la norma NTC 2050 el factor de demanda para la estufa con el método dela columna BEn la tabla 220 -19 es del 80% de la carga. así:
.000 VA. esto significa que multiplicaremos la potencia de laestufa por 0.000 x (80/100) = 1.8: 2.equivale a 2. En el ejemplo corresponde a la suma de las cargas no continuas.600 VA.
215-2.972 VA.25 Demanda Máxima = 4372 VA + 1600 VA = 5. la corriente quecircula por el alimentador será la división de estos valores: I = 5. Capacidad de corriente y calibres mínimos.972 VA / 120 V = 50 A En este caso toda la corriente circula por una sola fase y regresa por el conductor puesto a tierras. CALCULO DE LA CORRIENTE DEL CIRCUITO ALIMENTADORLa cantidad calculada de potencia igual a 5972 VA como demanda máxima. los dos conductores se consideran como activos (energizados o portadores de corriente). En el ejemplo asumiremos el casomonofásico de dos hilos: Conductor no puesto a tierra (fase) y conductor puesto a tierra (neutro).Del calculo de la corriente por el alimentador se determina que se debe emplear una protección desobrecorriente con un valor estándar de la norma NTC 2050. es la necesaria paraenergizar la vivienda. la cual es obtenida de la acometida que el operador de energía instala desdela red de distribución. b) Capacidad de corriente relativa a los conductores de entrada de acometida. esta protección será de60 A o la inmediata superior disponible en el mercado. para energizar el circuito alimentador. en el ejemplo.972 VA.Como la tensión de la vivienda es de 120 V y la demanda máxima es de 5. La capacidad de corriente de los conductores del alimentador no deberá ser menor a la de los conductores de entrada de acometida cuando los
c) Otras cargas. a) Generalidades.08 mm2(14 AWG). posteriormente sedeben realizar los cálculos de caída de tensión para determinar el porcentaje de regulación. deben tener unacapacidad de corriente suficiente para las cargas conectadas y una sección transversal no menor a 2. Además. tal como se indica en el apartado anterior b) y en la lista del Artículo 210-2. Los conductores de circuitos ramales que alimenten a cargas distintas de artefactos decocina. Lo primero que se debe tener en cuenta es la capacidad de corriente de acuerdo con el número deconductores en una canalización y la corrección por la temperatura ambiente. 310-15.conductores del alimentador transporten toda la corriente suministrada por los conductores de entrada de acometida con una capacidad de corriente de 55 A o menos. Conductores: capacidad de corriente y sección transversal mínima. deben teneruna capacidad de corriente no menor a la corriente nominal del circuito ramal.En el artículo 310-15 de la norma NTC 2050 se encuentran los lineamientos para la capacidad decorriente de los conductores. calefacción. Se permite calcular la capacidad de corriente de los conductores mediante los siguientes apartados a) o b). con una sección que eviteuna caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas de fuerza. véase el Artículo 215-2. alumbrado o cualquiercombinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta lasalida más lejana no supere al 5%. Para la caída detensión en los conductores del alimentador. de 46 Dejar un comentario
. los conductores de circuitos ramales con variassalidas para alimentar tomacorrientes para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija. ofrecen una eficacia razonable de funcionamiento. 210-19. Los cables cuyo conductorneutro tenga menor sección transversal que los conductores no puestos a tierra. deben ir así rotulados. Notas :4) Los conductores de circuitos ramales como están definidos en la Sección 100. Capacidad de corriente. se recomienda que no supere el 5%. Los conductores de los circuitos ramales deben tener una capacidad de corriente nomenor a la carga máxima que van a alimentar. La caída máxima de tensión eléctrica de los circuitos ramales más el circuito alimentador hasta lasalida más lejana.
.. Categoría Sin categoría Calificación: Fecha de subida: 05/18/2011 Copyright: Attribution Non-commercial Etiquetas: El documento no contiene etiquetas.
.Enviar Caracteres:400
Enviar Caracteres:.
com/scribd Sobre Prensa Blog Socios
.com/scribd twitter.Subir Buscar
¡Síganos! scribd.com/scribd facebook.
if(frame){callerWindow=null.targetOrigin.up.fn().uri).origin.outgoing(mes sage.local){for(var method in jsonRpcConfig.remote).this."message". scribd.onReady(success).}}}} var stack=chainStack(prepareTransportStack(config).concat([{incoming:function(message.} if(event.domain.data.init().Fn={set:function(name.function
.onReady){config. Idioma: Español scribd.function _getOrigin(event){if(event.}.}.if(config.onRe ady){config.length+1)==config.RpcBehavior(this. scribd.Socket=function(config){var stack=chainStack(prepareTransportStack(config).origin)._win dow_onMessage).}()).postMessage(config .stack. scribd.recipient=getLocation(config.frame.protocol+"//"+event.easyXDM.hasOwnProperty(method)){var member=jsonRpcConfig.} return fn.frame=null.channel+" "+message.init().}. scribd. scribd.quantserve.parentNode."message".}}}])).if(del){delete _map[name].d el){var fn=_map[name].s tack.}}.this.}}}])).config.destroy =function(){stack.substring(config. scribd.callback:function(success){if(config.easyXDM.stack.if(typeof member==="function"){jsonRpcConfig.}.local.get:function(name.}."><img src="//pixel.} throw"Unable to retrieve the origin of the event".local[method].}}.easyXDM. scribd.recipient).incoming(event. origin){config.com/pixel/p-13DPpbyg8ofc.{callback:function(success){if(confi g.channel+" "){pub.local){if(jsonRpcConfig. scribd.}.origin){return event. < div style="display: none.}.domain.destroy().init:function(){targetOrigin=getLocation(config.stack.length+1).postMessage=function(message){stack.substring(0.domain||targetOrigin).destroy:function(){un(window.this.Rpc=function(config.fn){callerWindow.}}}.(function(){var _map={}.}.callerWindow.fn){_map[name]=fn.gif" height="1" width="1" alt="Quantcast"/></div>
').PostMessageTransport=function(config){var pub.jsonRpcConfig){if(jsonR pcConfig.jsonRpcConfig).}} return(pub={outgoing:function(message.data.easyXDM.domain){return location.uri){return getLocation(event.concat([new easyXDM.chan nel.removeChild(frame) .onMessage(message.isHost ){on(window.remote).        
Copyright © 2012 Scribd Inc.onReady(success).local[method]={method:member}.frame.} if(event.destroy=function(){stack.if(origin==targetOrigin&&event.destroy().} function _window_onMessage(event){var origin=_getOrigin(event).origin).channel.
setTimeout(function(){pub."message".}}.} function _onLoad(){if(callback){setTimeout(function(){callback(true).}.}.} else{try{proxy=window.xdm_p:3})}).up.NixTransport=function(config){var pub.waitForReady(event){if(event.targetOrigin).send=function(msg){proxy.frame=cr eateFrame(config).send(CStr(data))\n'+' End Sub\n'+' Public Sub SendToChild(data.stack.ready:function(){setTimeout(function(){pub.frame.var isHost.destroy:function(){callerWindow._window_onMessage).}}).up.up.contentWindow.config .function(message){if(isHost&&message==="ready"){easyXDM.init:function(){targetOrigin=getLocation(config.callback(true).callback(true).{src:appendQueryParameters(config.targetOrigin).targ etOrigin).} proxy.send.}}.return(pub={outgoing:function(message.isHost){try{if(!isHostMethod(window.frame=createFram e(config).callback(tru e).easyXDM .up.apply(config.} else{on(window. m_child.up.readyCount.Fn.}.init:function(){isHost=config.0).fn().}} else{_sendMessage("ready").}.incoming(message.{xdm_e:location. auth)\n'+' If m_Auth = auth Then m_parent.callerWindow.callerWindow=window.remoteHelper+(isHost?("#_3"+encodeURIComponent(remoteUrl+"#"+confi g.props._window_onMessage).remot eWindow=null.ready()\n'+' End Sub\n'+'\n'+' Public Sub SendToParent(data.frame.incoming(msg.}.config.channel+"ready".config.setTimeout(function(){pub.0).contentWindow.send(CStr(data))\n'+' End Sub\n'+'End Class\n'+'Function GetNixProxy()\n'+' Set GetNixProxy = New NixProxy\n'+'End Function\n'.up._sendMessage(messag e).secret.isHost.config.remoteOrigin=ge tLocation(config.remoteOrigin).remote).targetOrigin.remote.NameTranspo rt=function(config){var pub.}.SendToParent(msg.waitForReady).setTimeout(function(){pub.xdm_c:config.up.host.opener.remo veChild(frame).callerW indow=null.pub.callback.}.channel.if(frame){frame.sendMessage(mess age.removeChild(remoteWindow).protocol+"//"+location.callerWindow.}.caller Window.{src:appendQueryParameters(config.stack.local).parent.parentNode.remoteWindow.} function _onReady(){if(isHost){if(++readyCount===2||!isHost){pub.if(isHost){remoteWindow.channel.channel+"ready"){callerWindow=frame.}} return(pub={outgoing:function(message.SetChild({send:function(msg){global."message". auth)\n'+' If isEmpty(m_Auth) Then m_Auth = auth\n'+' SET m_parent = obj\n'+' End Sub\n'+' Public Sub SetChild(obj)\n'+' SET m_child = obj\n'+' m_parent.SendToChild(msg.callback(true).set(config.secret).} apply(config.remoteOrigin.} proxy=GetNixProxy().Fn .remoteUrl.fun ction _sendMessage(message){var url=config.up.0).postMessage(config.message).} catch(e){throw new Error("Cannot access window."GetNixProxy")){window.{xdm_e:loca tion.setTimeout(function(){pub.opener=proxy.remote.0).if(isHost){easyXDM.} catch(e){throw new Error("Could not set up VBScript NixProxy:"+e.protoc ol+"//"+location.secret).proxy.easyXDM.
.'vbscript').execScript(' Class NixProxy\n'+' Private m_parent.domain.destroy:function(){proxy=null.readyCount=0.callback(true).data==config.incoming(m sg.remote).}.props. m_Auth\n'+'\n'+' Public Sub SetParent(obj.fn) {send(message).fn){callback=fn.url).secret).domain.host.local=resolveUrl(config.removeChild(callerWindow).}.channel)):("#_2"+config.channel)).un(window. auth)\n'+' If m_Auth = auth Then m_child.send=function(msg){proxy.xdm_c:config.opener").xdm_s:config. if(config.}}).}.0).}}}).}}}).callback(true).proxy.parentNode.}} function _onMessage(message){pub.parentNode.contentWindow.up.xdm_p:1})}).}."message".channel.frame=null.}}.} .0).SetParent({send:function(msg){pub.o n(window.
up._onMessage).receiveId=0.HashTransport=function(co nfig){var pub._lastMsg.easyXDM.pollInterval).function _sendMessage(message){if(!_callerWindow){return.destroy:fu nction(){if(usePolling){window.callback(true).set(config.domain){_sendMessage(message).channel.xdm_p:2}).10).contentWindow.indexOf).(function getRef(){if(++tries>max){throw new Error("Unable to reference listenerwindow")._onLoad).indexOf).channel ).useParent.if(isHost||!useParent){_callerWindo w.} if(_listenerWindow){return.clearTimeout(_timer).}} function _attachListeners(){if(usePolling){_timer=setInterval(_pollHash._callerWindow=parent.}}).0).substring(_lastMsg.}} else{_callerWindow.onLoad:fu nction(){un(callerWindow.pub. var usePolling.frames["remote_"+config.}} function _handleHash(hash){_lastMsg=hash.timer.sendCount=0._remoteOrigin.delay/50."load".location=url._onReady()._attachListeners().} catch(ex){setTimeout(getRef.}.wi dth>75?50:100.up.remote+"#"+(_msgNr++)+"_"+message._attachListeners().pollInterval=config.chann el+"_load".incoming(_lastMsg.onLoad:(isHost&&useParent||!isH ost)?(function(){_listenerWindow=window._callerWindow=createFrame(config).ReliableBehavior=funct ion(config){var pub.location=url.hash).isHost._msgNr.return.}.stack.location.pub._remoteOrigin=getLocation(config.}}()).message=message.substring(indexOf+1).inde xOf("_")+1).{src:remoteUrl+'#'+config.}.i f(!isHost&&useParent){_listenerWindow=window.10).usePolling=config.useParent=con fig.tries||5."resize".callback(true).{props:{src:(isHost?config.remote._listenerWindow._onResize).loadFn).chann el]._remoteOrigin).pollInterval.remoteUrl=appendQueryParameters(c onfig.if(useResize){_callerWindow.}.} var url=config.location.maxTries=config.id.init:function(){isHost=config.useResize.substring(id.{xdm_e:config.channel}.channel}).contentWindow.clearInterval(_timer).parentNode.channel.channel.} if(isHost||!useParent){_callerWindow._lastMsg="#"+config.timeout=config.hash!=_last Msg){_handleHash(_listenerWindow._timer.Fn.set(config.easyXDM.indexOf=message.}}).interval .} try{_listenerWindow=_callerWindow.usePolling.channel}.ack=parseInt(message._callerWindow.local+"#_4"+config.pub.current.mess age=message.} else{on(_listenerWindow.callback.}}}}).}} return(pub={outgoing:function(message. timeout.remoteHelper=config.origin){var indexOf=message.} else{config.name:config.} else{apply(config._onReady().timer=null.indexOf=message.max=config.width=_callerWindow._msgNr=0.if(timer&&ack===sendId){window.xdm_c:config.if(call back){setTimeout(function(){callback(true).indexOf("_").Fn.pu
.location.}.pub."resize".indexOf("_").} callerWindow=createFrame({props:{src:config.hash&&_listenerWindow.up.remote+"#"+config._pollHash).remote:config.} function _onResize(){_handleHash(_listenerWindow.}} if(id!==0){if(id!==receiveId){receiveId=id.return(pub={incoming:function(message.sendId=0.if(isHost&&!useParent){var tries=0.remoteWindow=createFram e(config).removeChild(_callerWindow).set(config.channel.substring(0.} _callerWindow=null.props .up.location.var me=this.callerWindow.length+1).remote.clearTimeout(timer).useParent.channel.50).apply(config.}): null}).isHost.indexOf("_").} else if(_listenerWindow){un(_listenerWindow.callback(true).local.remote).useResize=config._attachListe ners().substring(0.next.} function _pollHash(){if(_listenerWindow.easyXDM.useResize.message=message.window.hash).substring (indexOf+1).id=parseInt(messag e.name:(isHost?"local_":"remote_")+config.}}).easyXDM.stack._onMessage) .
callback:functio n(success){waiting=false.maxLength?config.}}}.substring(0.origin).message.random()._callbacks={}.origin).origin.fn ){if(config.toString(16).params=slice.message=message.}}.}} else{fragments.} var fragments=[].VerifyBehavior=function(config){var pub.setTimeout(function(){pub.clearInterval(timer).config){var pub.callback.sendCount=0.length===0||destroying){return.(function send(){timer=null.up.s ubstring(0.config.substring(2).l-1).}}}.if(++sendCount>maxTries){if(callback){setTimeout(function(){callb ack(false).callback(true).maxLength=0.initiate){startVe rification().destroy:function(){destroying=true.down.push(fr agment).destroying.encode){incoming=decodeU RIComponent(incoming).origin){var indexOf=message.callback(succes s).seq=parseInt(message.sta ck.indexOf("_").} else{pub.stack.} maxLength=config.stack.shift().origin.fn) {callback=fn.up.easyXDM.0.outgoing(current.if(indexOf===1){if(message===mySecret){pub.length!==0){fragment=message.}.data.fragments.down.call(arguments.initiate){startVerification().callback){setTimeout(function(){message.incoming(message .time out).function _send(data){data.}}).up.easyXDM.} return(pub={incoming:function(message.pub.function startVerification(){mySecret=Math.length+"_"+fragment.down.indexOf("_").serializer||getJSON().}.return function(){var l=arguments.QueueBehavior=function(config){var pub.init().outgoing:function(message.} pub.0).if(maxLength){while(message.origin).fragment.if(!config.outgoing:function(message.down.verified=false.}}).timer=setTimeout(send.up.indexOf)===theirSecret){pub.RpcBehavior=function(proxy.l-2). origin:origin.}.function(succe ss){waiting=false.outgoing(message.outgoi ng(mySecret).0).}.}).destroy().substring(indexOf+1).message.orig in:origin}.current.10).fn).incoming(message.fn){pub.encode){message=encodeURIComponent(message).var message=queue.length).substri ng(indexOf+1).dispatch().waiting=true.}}}).down.serializer=config.params=slice.} while((fragment=fragments.pub.}.b.pub.pub.incoming="".function dispatch(){if(waiting||queue.indexOf).}}()).origin.} return(pub={init:function(){if(undef(config)){config={}.pub.substring(fragment.down.if(l>0&&typeof arguments[l1]==="function"){if(l>1&&typeof arguments[l2]==="function"){callback={success:arguments[l-2].message={method:method}.}.0.message.origin).} waiting=true.outgoing(serializer.timeout/2).incomi ng+=message.if(message.jsonrpc="2.} else if(!theirSecret){theirSecret=message.easyXDM.callback:fragments.}} else{if(message.down.pub.}.prototype.substring(0.push(message).} else{callback={success:arguments[l1]}.queue=[].outgoing(message).0".} dispatch().length===0?fn:null}).incoming:function(mess age.} pub.call(arguments.outgoing:function(message.origin).mySecret.callback(success).origin.error:arguments[l1]}.shift())){queue.data.incoming="".}} else{pub.} pub.destroy().origin){var indexOf=message.outgoing(m ySecret+"_"+message.}.down.stringify(data)).}.theirSecret.incoming(incoming.var _callbackCounter=0.up.outgoing(id+"_0_ack".}
.outgoing(id+"_0_ack".callback:function(success){if(config.if(seq===0){if(config.maxLength:0.current={data:receiveId+"_"+(++sendId)+"_"+message.method){var slice=Array.} dispatch().} function _createMethod(definition.}.down.}.down.origin.push({data:fragments.config.down.origin).destroy:function(){if(timer){window.slice.maxLength).length.
error:{code:-32099._s end).handle(data.concat([success.parse(message).id]. Title:
.} return.0).} else{message.success){callback.method].}}} pub.} delete _callbacks[data.id].error])).message:"Application error: "+message}}).error){if(callback.method).message:"Procedure not found.success(data.}} pub.apply(fn.id=_callbackCounter.remote){if(config.id.}}.setTimeout.error).method){if(config.hasOwnProperty(method)){proxy[method]=_createMet hod(config.}.remote){for(var method in config.}})._callbacks[""+(++_callbackCounter)]=callback.method.init().params=slice.id."}}).error=function(message){if(used){return.} _send(message).origin){var data=serializer.fn.destroy().data.params.if(data.init:function(){if(config.handle){config.decodeUR IComponent.params).config.call(arguments.params){if(!fn){if(id){_send({id:id.remote.error){callback.window.down.success.data.} function _executeMethod(method.hasOwnProperty(method)&&proxy.} else{success=error=emptyFn.})(window.} used=true.remote){if(config.local[data.error(data.if(!undef(result)){succ ess(result).}.}._send({id:id.message).}} return(pub={incoming:function(message.encodeURIComponent).down.error.hasOwnProperty( method)){delete proxy[method].result).result:result}).document.remote.location. }} else if(callback.}} else{var callback=_callbacks[data.method._send({id:id.destroy:function(){for(var method in config.} try{var result=fn.message.}} catch(ex1){error(ex1.}.if(data.remote[method].} var used=false.}.scope.} used=true.} else{_executeMethod(data.if(id){success=function(result){if(used){return.error:{code:32601.
More From This UserSkip carouselLey Riesgos ProfesionalesManual de Organización y Funcionamiento de COEE 2012Manual Org y Funciones DadministrativaIndic AdoresElaboracion Plan EstrategicoDiagrama_de_Pareto.pdfCasos-y-Patrones-de-la-violencia-E-F.pdfEspecificaciones-Tecnicas-Sistemas-de-Climatizacion-01-10-2013.pdforimulsion4G9x Engine ManualGuia Prot. CivilQUÉ ES LA INFLUENZAUser Manual Mitsubishi Outlander eCalculos de Viavilidad y Factibilidad de Energia Renovabledepreciacion contableEfectosBiologicos EfectosIndirectos Tel. CelularesHongos y Bioseguridad HospitalesYañez Solana Manuel - Los AztecasPrevencion y Control de Incendios 204-IncendiosTransferencia Calor
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulinstalacion electrica by Oscar Granados0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
Relatedinstalacion electricaby javitovarInstalaciones eléctricas en una viviendaby Joselyn Lirainstalacion electricaby Attilio VerganoDiseño de instalaciones eléctricas en una viviendaby Andres Alonsomanual de operación e instalación ecfwby Ricardo Molina SánchezILUMINACIONby Eduar Martos Sanchezmemoria instalacion electricaby Jethzabet Ivet Yañez Escobarinstalaciones electricas[1] residencialesby melfer-1303Similar to instalacion electricaSkip carouselinstalacion electricaInstalaciones eléctricas en una viviendainstalacion electricaDiseño de instalaciones eléctricas en una viviendamanual de operación e instalación ecfwILUMINACIONmemoria instalacion electricainstalaciones electricas[1] residencialesinstalacion electrica

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2
 Resolución 
 Artículo 17
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 17
 artículo 47
 Artículo 40
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 40
 artículo 110
 artículo 90
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 10
 Artículo 220
 Artículo 220
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 210
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 21024
 Artículo 220
 Artículo 220
 artículo 220
 artículo 210
 artículo 210
 artículo 220
 Artículo 215
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 400
 artículo 210
 Artículo 210
 artículo 210
 Artículo 400
 Artículo 210
 artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 210
 artículo 210
 artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 21052
 Artículo 220
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 220
 artículo 21052
 artículo 210
 Artículo 220
 artículo 220
 artículo 220
 Artículo 210
 Artículo 210
 Artículo 210
 artículo 220
 Artículo 210
 Artículo 220
 Artículo 220
 Artículo 210
 artículo 310
 Artículo 215