Source: http://studylib.es/doc/8777299/correcci%C3%B3n-de-errores-orden-26-de-marzo-de
Timestamp: 2018-08-14 08:28:36+00:00

Document:
Corrección de errores Orden 26 de marzo de
BOJA núm. 98
Sevilla, 18 de mayo 2007
CORRECCIÓN de errata a la Orden de 24 de abril
de 2007, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2008 (BOJA núm. 89, de
7.5.2007).
Advertidas erratas en el Anexo III, de la disposición de referencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
En las páginas 15 y 16, línea 1, donde dice:
«CAP. ART. CON. SUB DENOMINACION PRINCIPAL»;
«GRUPO FUNCIÓN PROG. DENOMINACIÓN PRINCIPAL».
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de
marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (BOJA núm. 80, de 24.11.2007).
Advertido error por omisión en la Orden de 26 de marzo
de 2007, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las
instalaciones fotovoltaicas andaluzas, se procede mediante la
presente corrección a la subsanación del mismo.
Se añaden las instrucciones técnicas complementarias
(ITC) FV 01 a FV 11 y los Anexos I y II.
Sevilla, 2 de mayo de 2007.
(ITC) FV 01 A FV 11
ITC-FV-01. TERMINOLOGÍA
Se indican a continuación las descripciones específicas
para instalaciones solares fotovoltaicas. Las descripciones
para instalaciones eléctricas en general pueden encontrarse
en la ITC-BT-01, o en la norma UNE 21302 «Vocabulario Electrotécnico». Otras descripciones de aplicación en energía solar pueden encontrarse en la norma UNE-EN ISO 9488: 2001
«Energía solar. Vocabulario».
Batería. Conjunto de vasos o elementos unidos entre sí.
Borne de un vaso/batería. Pieza mediante la cual se conecta un vaso/batería a conductores exteriores.
Capacidad nominal de la batería en t horas de descarga
(Ct). Amperios-hora que se pueden extraer de la batería en un
régimen constante de t horas de descarga a una temperatura
de la batería de 20º C.
Célula solar o fotovoltaica. Dispositivo unitario que transforma directamente la radiación solar en energía eléctrica, basándose en el efecto fotovoltaico.
Condiciones Estándar de Medida (CEM). Condiciones utilizadas como referencia para caracterizar el funcionamiento
de las células, módulos y/o generadores fotovoltaicos. Son las
Irradiancia : 1000 W/m2.
Distribución espectral: AM 1,5 G.
Incidencia normal.
Temperatura de la célula: 25 °C.
Consumo en vacío del inversor. Potencia que consume el
inversor cuando la potencia a la salida es nula.
Convertidor cc/cc. Dispositivo que convierte la corriente y
tensión continua de unos valores nominales a otros.
Efecto del punto caliente. Calentamiento de una célula
debido a su funcionamiento como consumidor de energía eléctrica procedente de otras células.
Electrolito. Solución de un vaso que sirve para conducción iónica.
Energía diaria media mensual demandada por los equipos
de consumo. Wh diarios medios mensuales que demandan los
Forma de onda de salida del inversor. Distribución de la
onda de tensión a la salida del inversor.
Frecuencia nominal del inversor. Frecuencia a la salida del
inversor en condiciones nominales.
Generador fotovoltaico. Conjunto de módulos fotovoltaicos
de una instalación solar fotovoltaica interconectados entre sí.
Grupo auxiliar de apoyo. Dispositivo generador de energía eléctrica que contribuye al suministro eléctrico a un lugar
junto con la instalación fotovoltaica.
Inclinación/es de la rama/subgenerador/generador fotovoltaico. Posición del plano de la rama/subgenerador/generador fotovoltaico respecto al plano horizontal, se mide en grados respecto a la horizontal.
Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos. Módulos fotovoltaicos que cumplen una doble función, energética
y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y,
además, sustituyen a elementos constructivos convencionales.
A efectos de este reglamento se considerará también como
integración arquitectónica la colocación de los módulos FV paralelos a la envolvente de una construcción arquitectónica sin
sustituir a los elementos constructivos. Siendo:
Revestimiento: los módulos FV constituyen parte de la envolvente de una construcción arquitectónica.
Cerramiento: los módulos constituyen el tejado o fachada
Elementos de sombreado: los módulos protegen a la
construcción de la sobrecarga térmica causada por los rayos
Intensidad de cortocircuito del módulo/rama/subgenerador/generador. Intensidad a la salida del módulo/rama/subgenerador/generador cuando la tensión a la que funciona es nula
para unas condiciones climáticas determinadas.
Intensidad de máxima potencia del módulo/rama/subgenerador/generador. Intensidad que produce un módulo/
rama/subgenerador/generador, cuando funciona a la tensión
de máxima potencia para unas condiciones climáticas determinadas.
Intensidad máxima de carga de la batería. Intensidad
máxima admisible por la batería para su carga.
Intensidad nominal del regulador. Intensidad máxima de
corte del regulador.
Interruptor general. Interruptor que corta todo el suministro eléctrico a un lugar determinado.
Inversor. Dispositivo que tiene por objeto principal transformar la corriente y tensión de forma continua a alterna.
Inversor de onda senoidal. Es el inversor que tiene una
salida que cumple con la norma CENELEC EN 50169/1999.
Inversor de onda no senoidal. Es el inversor que tiene
una salida que no cumple alguna de las especificaciones de
la norma CENELEC EN 50169/1999 y que permite que cierto
tipo de cargas funcionen correctamente.
Irradiación solar. Energía incidente en una superficie por
unidad de área en un cierto período de tiempo. Se mide en
J/m2 o en Wh/m2.
Irradiancia solar. Densidad superficial de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de área. Se mide en W/m2.
Módulo fotovoltaico. Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.
Orientación/es de la rama/subgenerador/generador fotovoltaico. Posición del plano de la rama/subgenerador/generador fotovoltaico respecto al sur, expresada mediante un ángulo. Se mide en grados respecto al sur, negativo en el sentido
sur-este-norte y positivo en el sentido sur-oeste-norte. De esta
forma orientación sur corresponde a 0º, orientación este a
–90º, orientación oeste a 90º y orientación norte a 180º.
Periodicidad de la demanda. Períodos en los que se demanda la energía eléctrica (anual, fin de semana, estacional
Placa de un vaso. Elementos de un vaso sobre el que está
la materia activa para permitir la reacción química, puede ser
de rejilla, tubular, etc.
Potencia máxima demandada por los equipos de consumo. Suma de la potencia nominal de los equipos de consumo de un lugar que pudieran estar funcionando simultáneamente.
Potencia nominal del inversor. Potencia máxima que
puede suministrar el inversor de forma continuada en el
tiempo, en el rango de temperaturas de funcionamiento del
inversor de -5ºC a +40ºC
Potencia pico del módulo/rama/subgenerador/generador
fotovoltaico. Potencia máxima que puede entregar el módulo/
rama/subgenerador/generador fotovoltaico cuando está sometido a las condiciones estándar de medida.
Profundidad de descarga máxima de la batería. Porcentaje máximo de la capacidad nominal de la batería que se permite que se utilice por los equipos de consumo.
Protección contra funcionamiento en isla del inversor. Dispositivo que garantiza que el inversor no podrá seguir inyectando energía a la red cuando en ésta no existe tensión.
Protección interna de máxima y mínima frecuencia. Dispositivo que tiene como objeto impedir que la frecuencia a la
salida del mismo se encuentre fuera del rango comprendido
entre 49 y 51 Hz. Este dispositivo puede estar dentro del inversor o fuera del inversor.
Protección interna de máxima y mínima tensión. Dispositivo que tiene como objeto impedir que la tensión a la salida
del mismo se encuentre fuera del rango comprendido entre
0,85 y 1,1 Un, siendo Un la tensión nominal de la red a la cual
se conecta la instalación fotovoltaica. Este dispositivo puede
estar dentro del inversor o fuera del inversor.
Rama fotovoltaica. Conjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie, con voltaje igual a la tensión nominal
del generador fotovoltaico.
Regulador de tensión. Dispositivo que tiene como objeto
proteger la batería de una sobrecarga y opcionalmente de una
Relación tensión nominal de entrada y salida (VCC/VCA).
Relación de tensiones nominales del inversor a su entrada y
Rendimiento del inversor cuando la potencia a la salida
es un porcentaje de la potencia nominal. Relación entre el
porcentaje de la potencia nominal a la salida del inversor y la
potencia que consume el inversor en ese instante.
Rendimiento nominal del inversor. Relación entre la potencia nominal del inversor y la potencia que consume el inversor
para dar esa potencia.
Seguidor del punto de máxima potencia. Dispositivo que
hace funcionar a un módulo/rama/subgenerador/generador
en el punto de máxima potencia para cualquier condición climática.
Subgenerador fotovoltaico. Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados de una instalación, en asociaciones
serie-paralelo o paralelo-serie, con voltaje igual a la tensión
nominal del generador fotovoltaico.
Tensión de circuito abierto del módulo/rama/subgenerador/generador. Tensión a la cual el módulo/rama/subgenerador/generador, produce una intensidad nula para unas condiciones climáticas determinadas.
Tensión de corte por alta del regulador. Tensión a la cual
el regulador interrumpe o reduce la intensidad que pueda salir
del generador fotovoltaico hacia la batería al detectar sobrecarga en la misma.
Tensión de corte por baja del regulador. Tensión a la cual
el regulador interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de consumo al detectar baja carga en la batería.
Tensión de máxima potencia del módulo/rama/subgenerador/generador. Tensión a la cual el módulo/rama/subgenerador/generador, produce la máxima potencia para unas condiciones climáticas determinadas.
Tensión máxima alcanzable por la batería. Tensión
Tensión máxima de entrada al inversor (Vcc máxima). Es
la tensión de entrada máxima admisible por el inversor.
Tensión mínima de entrada al inversor (Vcc mínima). Es la
tensión de entrada mínima admisible por el inversor.
Tensión nominal de la batería. Tensión de la batería en
reposo y en condiciones nominales.
Tipo de acometida. Característica de la acometida de la
instalación fotovoltaica a la red de la empresa distribuidora,
puede ser monofásica o trifásica.
TONC. Temperatura de operación nominal de la célula,
definida como la temperatura que alcanzan las células solares
cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2
con distribución espectral AM 1,5 G, una temperatura ambiente de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s.
Variador de frecuencia. Dispositivo que permite modificar
la frecuencia a la salida del mismo.
Vaso o Elemento. Sistema electroquímico capaz de acumular bajo forma química la energía eléctrica recibida, la cual
puede ser restituida a través de la transformación inversa.
JUNTA DE ANDALUCIA NORMAS DE REFERENCIA
ITC-FV-02. NORMAS DE REFERENCIA
UNE 21302 «Vocabulario Electrotécnico».
UNE-EN ISO 9488: 2001 «Energía solar. Vocabulario»
UNE-EN 61215: 1997 «Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio monocristalino para aplicación terrestre. Cualificación del
diseño y aprobación del tipo».
UNE-EN 61646: 1997 «Módulos fotovoltaicos (FV) de
lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación del tipo».
UNE-EN 50380: 2003 «Informaciones de las hojas de
datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos»
ITC-FV-03. DOCUMENTACIÓN
En la presente instrucción se especifica la documentación
técnica que deben aportar las instalaciones fotovoltaicas para
Las instalaciones deben ejecutarse en base a una documentación técnica que, en función de su potencia será: proyecto o memoria técnica de diseño.
Las instalaciones fotovoltaicas con potencia nominal superior a 10 kW requieren proyecto.
En el caso de instalaciones mixtas, se requiere proyecto
o memoria técnica de la/s otra/s instalación/es generadora/s,
en función de la normativa vigente que le sea/n de aplicación.
El proyecto deberá ser redactado y firmado por técnico
o técnicos titulados competente FV, quien será directamente
responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones
Las instalaciones FV que no requieren proyecto, deberán
cumplimentar una memoria técnica de diseño, según modelo
En este caso, la memoria técnica de diseño será redactada y firmada por instalador autorizado competente en baja
tensión con categoría especialista y modalidad instalaciones
generadoras de baja tensión o técnico titulado competente,
(en este caso irá visada por el colegio oficial correspondiente),
quien será directamente responsable de que la misma se
adapte a las disposiciones reglamentadas.
Los puntos que habrá de contemplar el proyecto de una
instalación fotovoltaica serán los siguientes:
A) Instalaciones fotovoltaicas aisladas autónomas sin baterías:
A1. Datos generales:
- Datos identificativos del propietario.
- Datos de la empresa instaladora.
- Situación de la instalación.
- Datos de radiación global y temperatura ambiente
máxima y mínima utilizados.
A1.1. Si la instalación es de bombeo, datos del pozo o
lugar de extracción del agua:
- Diámetro y profundidad total del pozo.
- Nivel estático y dinámico del agua máximos y mínimos a lo largo del año.
- Posibilidad de existencia de arena, algas u otras
impurezas en el agua.
-Lugar y capacidad del depósito de acumulación de
agua, si existe.
- Ubicación de elementos auxiliares como cuadros
eléctricos de inversores-variadores de frecuencia y
control de nivel, en un lugar seco y limpio.
A1.2. Si la instalación no es de bombeo, datos sobre los
A2. Datos de la instalación:
1. Módulo fotovoltaico propuesto:
a) Potencia pico.
b) Tensión de circuito abierto.
c) Intensidad de cortocircuito.
d) Tensión e intensidad en el punto de máxima potencia.
Otras especificaciones: tipo de célula, TONC, características geométricas, coeficientes de variación de la intensidad
de cortocircuito, la tensión de circuito abierto y la potencia
máxima con la temperatura.
2. Generador fotovoltaico:
Número total de módulos.
Número de módulos en serie y/o paralelo.
Orientación/es e inclinación/es.
Tensión máxima y mínima del punto de máxima potencia alcanzable por el generador fotovoltaico (100 W/m2 y 5ºC,
1000 W/m2 y 70º C).
Tensión máxima y mínima alcanzable por el generador
fotovoltaico en circuito abierto (100 W/m2 y 5ºC, 1000 W/m2
y 70º C).
3. Características técnicas de la instalación:
a) Tensión nominal de trabajo.
b) Tensión máxima y mínima de entrada al inversor o convertidor cc/cc.
c) Características de los componentes indicadas en la
ITC-FV-05.
d) Características de conductores (tipo, aislamiento, sección, montaje, etc.).
e) Curva hidráulica de la instalación. Características de la
red de tuberías y depósitos, si existen.
f) Medidas de protección empleadas contra:
- Efecto del punto caliente en los módulos.
- Funcionamiento del equipo de consumo en vacío (por
ejemplo, con depósito de agua lleno).
g) Descripción de la demanda:
- Relación de los equipos de consumo con su potencia nominal y energía diaria media mensual estimada que consume.
- Potencia instalada y potencia máxima demandada en los
- Energía diaria media mensual disponible para los equipos de consumo.
- Balance de energía diario medio mensual entre la energía demandada por los equipos de consumo y la energía disponible por la instalación.
- Si la instalación es de bombeo, volumen diario medio
mensual de agua que se bombea.
- Justificación de la adecuación de los niveles de tensión
de control de entrada al convertidor cc/cc o inversor.
A3. Memoria justificativa:
Justificación de los resultados obtenidos con los cálculos
empleados. Relación de la normativa afectada
A4. Medidas de seguridad. Estudio o proyecto de seguridad para el montaje de acuerdo a la normativa vigente.
A5. Pliego de condiciones generales y técnicas particulares.
A6. Mediciones y presupuesto.
A7. Planos de:
Cimentación, si existe.
Distribución en planta de los componentes.
B) Instalaciones fotovoltaicas aisladas autónomas con baterías:
B1. Datos generales:
B2.- Datos de la instalación:
- Número total de módulos.
- Número de módulos en serie y/o paralelo.
- Orientación/es e inclinación/es.
- Tensión máxima y mínima del punto de máxima potencia alcanzable por el generador fotovoltaico (100 W/m2 y 5ºC,
- Tensión máxima y mínima alcanzable por el generador
b) Tensión máxima y mínima alcanzable por la batería.
c) Tensión máxima y mínima de entrada al inversor.
d) Tensión nominal de la batería.
e) Niveles de tensión de corte de la batería por descarga y
sobrecarga en función de la temperatura de la batería o de la
f) Temperatura máxima y mínima alcanzable en la sala
g) Características de los componentes indicadas en la
h) Características de conductores (tipo, aislamiento, sección, montaje, etc.).
i) Medidas de protección empleadas contra:
- Riesgo de explosión.
- Riesgo químico.
- Efecto del punto caliente sobre los módulos.
j) Descripción de la demanda:
de control contra sobrecarga y descarga de la batería por el
regulador y/o el inversor.
B3. Memoria justificativa:
B4. Medidas de seguridad. Estudio o proyecto de seguridad para el montaje de acuerdo a la normativa vigente.
B5. Pliego de condiciones generales y técnicas particulares.
B6. Mediciones y presupuesto.
B7. Planos de:
C) Instalaciones FV aisladas mixtas:
Además de contemplar los puntos especificados como
le corresponde a una instalación fotovoltaica (apartado A o B
según el tipo de instalación FV), sobre la instalación energética complementaria, se incluirán como mínimo los siguientes
C1. Características técnicas de la instalación:
a) Potencia nominal y máxima que suministra.
b) Consumo de combustible horario funcionando al 50% y
al 100% de la potencia nominal.
c) Sistema de arranque y parada.
d) Porcentaje de demanda de energía diaria mensual y
de la demanda energética media anual que será satisfecha
mediante esta instalación.
e) Sistema de carga de baterías previsto desde la instalación complementaria.
f) Indicación del sistema de conmutación en el suministro
energético, desde la instalación fotovoltaica y desde la fuente
complementaria. Este sistema irá incluido en el esquema unifilar de la instalación completa.
C2. Memoria Justificativa.
Justificación de los resultados obtenidos, con los cálculos
y ecuaciones empleadas tanto para la instalación fotovoltaica
como para la complementaria.
Relación de normativa afectada.
C3. Medidas se seguridad.
Estudio o proyecto de seguridad para el montaje de
C4. Pliego de condiciones.
Pliego de condiciones generales y técnicas particulares.
C5. Mediciones y presupuesto.
C6. Planos de:
Como mínimo, además de los indicados en la memoria
anterior, se aportarán los siguientes planos:
D) Instalaciones fotovoltaicas interconectadas:
D1. Datos generales:
D2. Datos de la instalación:
Otras especificaciones: tipo de célula, TONC, características geométricas, y coeficientes de variación de la intensidad
a) Tensión máxima y mínima de entrada al inversor o convertidor cc/cc.
b) Tensión nominal del inversor
e) Medidas de protección empleadas contra:
- Funcionamiento de la instalación en isla.
- Máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz) y de máxima y
mínima tensión (1,1 y 0,85 Um)
f) Tipo de conexión a la red (RN, SN, TN o trifásica).
g) Método de diseño empleado.
D3. Memoria justificativa:
Relación de la normativa afectada.
D4. Medidas de seguridad. Estudio o proyecto de seguridad para el montaje de acuerdo a la normativa vigente.
D5. Pliego de condiciones generales y técnicas particulares.
D6. Mediciones y presupuesto.
D7. Planos de:
Se especifican los requisitos mínimos que han de cumplir
los equipos o aparatos, así como su ubicación que pueden formar parte de la instalación fotovoltaica. Además de los requisitos aquí indicados, cada uno de los equipos deberá cumplir la
normativa vigente que sobre cada uno de ellos exista.
Los módulos fotovoltaicos deberán satisfacer alguna de
las siguientes Normas UNE:
UNE-EN 61215:1997 «Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño
y aprobación del tipo».
Cualquier otro tipo de módulo diferente a los indicados
anteriormente sólo se aceptará si se certifica que cumple
una norma similar o equivalente, emitida por la International
Electrotechnical Comisión (en adelante IEC) para ese tipo de
En el caso excepcional en el que la IEC no disponga de
una normativa específica para algún tipo de módulo, se deberán someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de
acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones
de montaje en las que se vayan a utilizar. El fabricante del
mismo propondrá las pruebas y ensayos a realizar para demostrar la calidad y seguridad equivalente de su producto con
los requisitos establecidos en normas análogas de referencia.
La propuesta deberá ser justificada debidamente por el fabricante y aprobada por el órgano competente de la Delegación
Provincial, tras lo cual se realizarán las mismas conforme al
procedimiento de ensayo de el laboratorio acreditado.
El fabricante de los módulos reflejará los datos indicados
en la norma UNE-EN-50380 «Informaciones de las hojas de
datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos».
Se justificará el empleo de módulos especiales o dispositivos fotovoltaicos, debiéndose en todo caso asegurarse su
resistencia mecánica y eléctrica en función de los esfuerzos
que tengan que soportar y riesgos que puedan producir.
En el caso de utilizar módulos bifaciales se indicará el
coeficiente de albedo máximo en la instalación y se determinará la energía media anual producida con este coeficiente,
así como una estimación de la pérdida de energía que se producirá debido a la disminución del coeficiente de albedo. Se
indicarán las medidas correctoras para evitar una pérdida de
energía por este concepto superior al 15% anual, respecto al
coeficiente de albedo óptimo.
Los módulos a instalar en una instalación FV serán preferiblemente de la misma marca y modelo. En caso contrario,
se deberán especificar los motivos por los cuales los módulos
seleccionados son diferentes, así como las medidas previstas
para evitar pérdidas por dispersión de los parámetros de los
diferentes módulos. En cualquier caso, la tolerancia de las
características eléctricas de los módulos respecto a su valor
nominal nunca serán superiores al 5%.
En el caso de utilizar diferentes tipos de módulos se recomienda que el conjunto de módulos de la misma marca y
modelo estén conectados a un mismo regulador.
Cuando los módulos no lleven los diodos de derivación,
se justificarán los motivos de su omisión.
Los diodos de derivación tendrán un grado de protección
mínimo IP65.
Las baterías serán preferentemente de plomo-ácido, estacionarias y de placa tubular.
Excepcionalmente se permiten el uso de baterías de
arranque para instalaciones FV con consumo sólo en corriente
continua para iluminación y con menos de 50 W de potencia
instalada en las luminarias, o en los casos que se justifiquen
por imperativo de las características de consumo.
Si se emplean baterías de gel se justificará su adecuado
funcionamiento a un régimen de carga variable desde cero
hasta la corriente de cortocircuito del generador FV.
Las especificaciones facilitadas por el fabricante incluirán
como mínimo los siguientes puntos:
- Tipo de batería.
- Tipo de placa (plana, tubular).
- Capacidad en Ah para regímenes de descarga de 10 h
y 100 h, a una temperatura de 25ºC y tensiones de corte correspondientes.
- Rango de temperaturas de funcionamiento.
- Intensidad de carga máxima admisible
- Ciclos en función de la profundidad de descarga.
- Tensión de corte para unas profundidades de descarga
del 40%, 60% y 80%, en función del régimen de descarga.
- Porcentaje de pérdida de capacidad por autodescarga
- Voltajes finales en función del régimen de descarga.
- Voltaje final en función del régimen de carga.
- Voltaje máximo de carga en función de la temperatura
del electrolito y del régimen de carga.
- Capacidad de la batería en función de la temperatura.
- Densidad en función del estado de carga y de la temperatura.
- Dimensiones y peso.
- Neutralizante del electrolito.
- Regímenes de descarga y carga recomendados para el
que está diseñada la batería.
- Régimen de carga de la batería.
Para baterías de plomo-ácido se ha de indicar la referencia OPzS.
Las baterías o elementos llevarán indicado de forma indeleble el polo positivo o negativo mediante los signos + y -.
Las baterías o elementos llevarán sobre ellas una indicación con las siguientes características:
a) Marca y modelo.
b) Tipo de batería.
d) Capacidad nominal en 100 h a 25º C de temperatura
del electrolito, para una determinada tensión de corte.
e) Señalización de riesgo de corrosión y de explosión.
f) Marcado CE.
La autodescarga mensual del acumulador a 20° C será
inferior al 6% de su capacidad nominal.
No se admitirá ninguna batería que su capacidad esté por
debajo del 80% de su valor nominal después de sufrir la batería más de 1000 ciclos de carga-descarga hasta un 50% de su
capacidad a 20° C.
Las baterías deben tener una garantía mínima de 2 años.
4. Regulador de tensión.
Todos los reguladores de las instalaciones fotovoltaicas
con baterías deberán disponer de un sistema de medida de
la temperatura ambiente y/o de la temperatura del electrolito
Cada regulador de tensión dispondrá de un algoritmo de
variación de la tensión de control en función de la temperatura
de la batería o, al menos, de la temperatura ambiente. Este
algoritmo estará adaptado para cada tipo de batería, de forma
que se asegure la correcta carga de la batería.
Todos los reguladores estarán protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Todos los reguladores estarán protegidos contra la posibilidad de desconexión accidental de la batería y ante cualquier
punto de funcionamiento del generador FV. No ocasionando
daños a los equipos conectados a su salida.
El nivel de tensión al cual se produce la desconexión por
sobrecarga de la batería será distinto del nivel de tensión al
que se produce la reconexión, para evitar oscilaciones desconexión-reconexión.
descarga de la batería será distinto del nivel de tensión al
La precisión en todas las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados en el regulador será de ± 2%.
Si se utilizan reguladores que empleen otros parámetros
como referencia del estado de la batería, deberá justificarse
una protección equivalente de acuerdo a lo indicado.
Las especificaciones del regulador facilitadas por el fabricante, contendrán como mínimo los siguientes aspectos, particularizados para el modelo de regulador que se utilice:
a) Tipo de regulador.
b) Tipo de batería para el que está diseñado.
c) Tensiones nominales de alimentación.
d) Rango de tensiones de funcionamiento, mínima y
e) Intensidad máxima nominal.
f) Intensidad máxima admisible a la entrada y a la salida.
g) Rango de temperatura de funcionamiento.
h) Autoconsumo.
i) Niveles de tensión de control por sobrecarga, descarga,
alarmas, y flotación.
j) Variación de los niveles de tensión de control indicados
en el apartado i anterior, con la temperatura de la batería o
k) Procedimiento, si existe, de evitar la estratificación del
electrolito y realizar cargas de igualación en los vasos.
l) Procedimiento para colocar la sonda de temperatura.
m) El tamaño de los bornes de entrada y salida de cables
del regulador será función de su intensidad nominal, In (A), y
de la tensión mínima nominal Unmin(V), y como mínimo debe
tener capacidad para conectar un conductor de la siguiente
S>= 2·In/Unmin
El regulador de tensión deberá tener inscrita, como mínimo, la siguiente información:
Tensión/es nominal/es.
Señalización de los terminales para conexión del generador fotovoltaico, de la batería y del consumo, así como su
El regulador debe tener una garantía mínima de 2 años.
5. Inversor de instalación autónoma con batería aislada.
Los inversores serán de onda senoidal según lo indicado
en la ITC-FV-05 y en ITC-FV-01. Se permitirá el uso de inversores de onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1
kVA y no afectan al correcto funcionamiento y durabilidad de
los equipos de consumo.
El tipo de inversor seleccionado será compatible en cuanto
a potencia nominal, forma de onda y factor de distorsión con
los equipos a los que vaya a conectarse.
Los inversores utilizados en instalaciones fotovoltaicas
aisladas estarán protegidos contra:
a) Cortocircuitos y/o sobrecargas a la salida del inversor.
b) Desconexión de la batería.
c) Sobrecarga a la entrada del inversor.
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP
21 para inversores en lugares cerrados e IP 54 para inversores instalados a la intemperie.
El rango mínimo de temperaturas de funcionamiento del
inversor será de -5º C a +40º C. En este rango de temperaturas el inversor deberá ser capaz de dar la potencia nominal de
La variación de la tensión de salida no será superior a
± 5% de la tensión nominal de salida y la variación de la frecuencia de salida no será superior a ±2% de la frecuencia nominal de salida.
Las especificaciones facilitadas por el fabricante referidas a inversores de cc./c.a., incorporarán como mínimo los
b) Tensión nominal de entrada y salida.
c) Rango de tensiones de entrada, mínima y máxima.
d) Rango de tensiones de salida.
e) Potencia en función del tiempo de funcionamiento.
f) Potencia nominal (en régimen permanente).
g) Frecuencia nominal y variación máxima.
h) Factor de distorsión.
i) Forma de onda.
j) Rango de temperaturas de funcionamiento.
k) Rendimiento al 10%, 20%, 50% y 100% de la potencia
l) Sobrecarga admisible.
m) Resistencia a cortocircuito.
n) Factor de potencia.
o) En caso de disponer de protección contra descarga de
batería, indicar los niveles de corte del inversor.
El rendimiento mínimo de los inversores en función de la
carga (potencia de salida) y tipo de onda, tendrá como mínimo
los valores representados en las siguientes tablas para factores de potencia comprendidos entre 0.8 y 1:
Inversor de onda no senoidal
El consumo en vacío de los inversores será menor del
1,5% de su potencia nominal.
Se recomienda que los inversores dispongan de un automatismo que permita impedir que el inversor pueda funcionar
a potencias de salida muy bajas.
La sobrecarga admisible del inversor será tal que garantice el funcionamiento de los equipos de consumo que se le
conecten. El inversor incluirá un señalizador luminoso que indicará la existencia de cortocircuito o sobrecarga.
El inversor deberá tener inscrita, como mínimo, la siguiente información:
El inversor debe tener una garantía mínima de 2 años.
6. Inversor de instalación autónoma sin bateria aislada.
Los inversores que vayan conectados directamente al
generador fotovoltaico, sin que existan baterías, además de
cumplir los criterios indicados en el apartado 5, deberán estar
diseñados teniendo en cuenta estos criterios:
- Que exista un buen acoplamiento entre el generador fotovoltaico y el inversor.
- Que el equipo de consumo aproveche al máximo la potencia instantánea producida por la instalación.
La energía anual a la entrada del inversor será, como mínimo, el 75% de la energía anual que puede producir el generador fotovoltaico si funcionara siempre en el punto de máxima
El fabricante deberá indicar el rango de tensiones para el
cual el inversor funciona como seguidor del punto de máxima
Se utilizará obligatoriamente un variador de frecuencia
con el objeto de aprovechar la potencia producida por la instalación.
7. Inversor de instalaciones FV Interconectadas.
Los inversores de instalaciones interconectadas deberán
cumplir lo indicado en la normativa vigente.
Las especificaciones facilitadas por el fabricante referidas
a inversores de instalaciones interconectadas, incorporarán
- Tensión nominal de entrada y salida.
- Rango de tensiones de entrada, mínima y máxima.
- Potencia en función del tiempo de funcionamiento y potencia nominal.
- Frecuencia nominal y variación máxima.
- Factor de distorsión.
- Rendimiento al 10%, 20%, 50%, y 100% de la potencia
- Sobrecarga admisible.
- Resistencia a cortocircuito.
- Tiempo de reconexión automático.
- Protecciones contra variaciones de tensión y frecuencia,
- Mecanismo de desconexión automático.
Los rendimientos mínimos de estos inversores son los
mismos que los indicados en el apartado 5, siendo el inversor
siempre de onda senoidal.
Las protecciones contra variaciones de frecuencia y tensión podrán ir dentro o fuera del inversor.
El inversor para conexión a red debe tener una garantía
8. Cableado.
Los conductores, los tubos protectores si existen y el
montaje de los mismos, de cualquier parte de la instalación
fotovoltaica cumplirá el R.E.B.T.. Todos los conductores serán
cobre y se unirán a los equipos mediante el empleo de terminales adecuados a su sección. Todos los conductores serán de
0,6/1 kV de aislamiento mínimo cuando están en exterior.
Se permite el uso de cableado de aluminio sólo en la línea
desde el inversor a la red.
El conductor que une la batería con el regulador, el que
une el regulador con el inversor y/o el conductor que une directamente la batería con el inversor serán de 6 mm2 de sección mínima.
En la parte de continua se utilizará el siguiente código de
En la parte de alterna se utilizará el siguiente código de
La sección de los cables debe ser tal que las máximas
caídas de tensión en ellos, comparada con la tensión nominal
a la que estén trabajando esté por debajo de los límites expresados en la tabla siguiente:
Generador fotovoltaico- Entrada al regulador
Bornas del regulador-Terminales de la batería
Salida del regulador-Terminales del inversor
Terminales de la batería-Terminales del inversor
(Cuando van directamente conectados)
Generador fotovoltaico-Terminales del Inversor
(Cuando van conectados directamente).
La estructura soporte y su cimentación será calculada
según la normativa vigente para soportar todas las cargas, incluidas las sobrecargas de viento y nieve.
Las estructuras y soportes serán, en general, de aluminio, madera tratada, acero inoxidable o hierro galvanizado. En
cualquier caso, las estructuras se protegerán superficialmente
contra la acción de los agentes ambientales. Las estructuras
de acero podrán protegerse mediante galvanizado por inmersión en caliente, pinturas orgánicas de zinc o tratamientos anticorrosivos equivalentes.
Las cimentaciones deberán calcularse con un coeficiente
de seguridad del vuelco de 1,5 como mínimo, definido éste
como la relación entre el momento estabilizador y el momento
de vuelco debido a las acciones externas.
La tornillería y piezas auxiliares estarán protegidas por
galvanizado o zincado, o bien serán de acero inoxidable. El espesor de la capa de galvanizado no será inferior a 80 micras.
Se evitará hacer taladro o corte en el acero galvanizado
en baño caliente.
ITC-FV-05. UBICACIÓN
Se especifican los requisitos mínimos que ha de cumplir
la ubicación de los diferentes componentes de las instalaciones FV.
En la ubicación de los módulos se tendrán en cuenta las
a) Dentro de una misma rama fotovoltaica, todos los módulos estarán a la misma orientación e inclinación.
b) Las pérdidas de producción de energía en el generador
FV debidas a sombreados parciales serán inferiores al 5% respecto a la que tendría si no existieran.
En aquellas instalaciones donde no sea posible evitar este
porcentaje de sombreado, se podrá permitir que las pérdidas
por sombreados sean superiores siempre que exista una autorización escrita del titular de la instalación donde manifieste
conocer y aceptar las pérdidas previstas por este concepto.
c) Para instalaciones aisladas la orientación de los módulos fotovoltaicos será sur con una desviación máxima de
± 20º. La inclinación de los módulos fotovoltaicos respecto del
plano horizontal, será de 50º, o superior en invierno, si el perfil
de consumo es constante a lo largo del año. Cualquier otra
inclinación deberá ser justificada.
d) Cuando los módulos van situados sobre una cubierta
de tejas o similar, ni los anclajes de la estructura a la cubierta,
ni la propia estructura, deben ejercer presión sobre las tejas.
e) Para estimar la altura mínima del módulo sobre el
suelo se tendrá en cuenta los datos estadísticos de precipitaciones de nieve en la zona y el crecimiento de la vegetación
En la ubicación de las baterías se tendrán en cuenta las
a) La batería se instalará siguiendo las recomendaciones
b) La batería debe situarse lejos de cualquier llama u objeto incandescente.
c) Los lugares donde se ubiquen las baterías y los equipos
eléctricos cumplirán lo indicado en la ITC-BT-30, apartados 3
y 7, del R.E.B.T..
d) Los vasos se colocarán sobre bancadas, no directamente sobre el suelo y ésta será de material resistente al electrolito. Además, los vasos tendrán las bornas protegidas de un
contacto exterior con material que sea aislante eléctrico.
e) El suelo y paredes serán resistentes al electrolito líquido.
f) Los vasos se colocarán a una distancia mínima unos de
otros de 10 mm.
g) Los vasos se colocarán de tal forma que sea claramente visible el nivel de electrolito de cada uno y accesibles
h) Los cables para conexionado entre vasos irán provistos
i) No se instalarán baterías en salas habitadas ni en aquellos lugares donde pudiera existir un foco caliente o chispa.
j) Se procurará que estén lo más cerca posible del generador fotovoltaico y equipos acondicionadores de potencia.
k) Las baterías se instalarán de forma que faciliten las
l) Cuando se empleen baterías de electrolito líquido, se
prohíbe el uso de estructuras soporte de cobre, aluminio y
acero galvanizado por ser atacados por el electrolito.
4. Regulador.
En la ubicación del regulador se tendrán en cuenta las
- Se situará lo más cerca posible de la batería pero a una
distancia mínima de 0,5 m para evitar riesgos de explosión.
Estará a una altura máxima del suelo de 1,7 m.
- El lugar deberá estar seco, limpio y protegido contra la
humedad y entrada de agua. En caso contrario, tendrá grado
de protección mínima IP54.
- La sonda de temperatura del regulador deberá estar situada en el mismo local que la batería.
- El regulador deberá estar fijado mediante tornillos o similares a una superficie rígida.
El inversor se colocará preferiblemente en un lugar aislado de la intemperie, sobre todo de la radiación solar, lluvia
y elevada humedad, debe estar limpio y fresco, y estar fácilmente accesible al usuario.
Se tendrá en cuenta que las pérdidas en el cableado sean
lo menor posible, minimizando las distancias.
Si el inversor está a la intemperie tendrá un grado de protección mínima de IP54.
AUTÓNOMAS SIN BATERÍAS
JUNTA DE ANDALUCIA INSTALACIONES
AUTÓNOMAS CON BATERÍAS ITC-FV-07
ITC-FV-06. INSTALACIONES AISLADAS AUTÓNOMAS SIN BATERÍAS
ITC-FV-07. INSTALACIONES AISLADAS AUTÓNOMAS CON
las instalaciones fotovoltaicas aisladas que no dispongan de
las instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías.
Se considerarán válidos los datos de radiación y de temperaturas que procedan de algún centro de reconocido prestigio, y los facilitados en el Anexo II contenido en el presente
a) Conexión directa sin equipos intermedios.
La tensión de funcionamiento del equipo de consumo,
Ufe, para cualquier condición de funcionamiento posible, tiene
que cumplir la relación:
0,7·Umpt <Ufe<Umpt·(1-0007·Ncs·Nms) para 1000 W/m2
0,7·Umpt <Ufe<Umpt·(1+0.0023·Ncs·Nms) para 100 W/m2
donde Umpt es la tensión del generador en condiciones estándar y Nms es el número de módulos conectados en serie y Ncs
es el número de células en serie de un módulo.
b) Conexión directa con equipos intermedios.
Para instalaciones donde existe convertidor cc/cc, o inversor, el convertidor cc/cc o inversor debe cumplir que el rango
de tensiones de máxima potencia del generador fotovoltaico
para cualquier temperatura debe estar dentro del rango de
tensiones admisibles a la entrada del convertidor o inversor.
La potencia nominal del convertidor cc/cc o inversor, Pnc,
debe ser mayor de 1,2 veces la potencia máxima admisible
del equipo de consumo, Pmaxe (bomba, ventilador, etc.).
Pnc>1,2· Pmaxe
El convertidor cc/cc o inversor debe ser tal que admita
los picos de arranque que puedan darse en los equipos de
consumos instalados.
La tensión máxima a la salida del convertidor (o frecuencia máxima si es un inversor), debe permitir hacer funcionar el
equipo sin que se deteriore.
En caso de que la instalación no disponga de inversor, el
equipo de consumo deberá funcionar a régimen variable.
La energía diaria perdida en el inversor cuando está en
stand-by, debe ser inferior al 5% de la energía producida por la
instalación el día más desfavorable.
Si la tensión a circuito abierto en condiciones estándar
a la salida del generador fotovoltaico es superior a 120 V, se
instalará un interruptor general a la salida del generador fotovoltaico. Si la tensión es igual o inferior a 120 V, se instalará
un interruptor manual independiente a la salida del generador
fotovoltaico, siempre y cuando no lo lleve incorporado el inversor o convertidor.
Se deberá proteger de forma automática a los equipos
de consumo para evitar que funcionen cuando no es necesario (por ejemplo, cuando el depósito de agua acumulador está
lleno o cuando la bomba funcione en seco, para el caso de
instalaciones de bombeo).
La instalación se diseñará para que pueda arrancar el
equipo de consumo antes de alcanzarse un nivel de irradiancia de 300 W/m2, medidos sobre el generador fotovoltaico, a
cualquier temperatura ambiente.
La ubicación de los equipos se realizará de acuerdo a la
Se instalarán las medidas de protección de acuerdo a la
ITC-FV-10.
Se considerarán válidos los datos de radiación y de temperatura ambiente que procedan de algún centro de reconocido prestigio, y los facilitados en el Anexo II contenido en la
La tensión en el punto de máxima potencia del generador
fotovoltaico a 1000 W/m2 y a una temperatura del mismo de
70ºC, será mayor que la tensión nominal de la batería.
Umpt (1000 W/m2, Tg =70ºC) > Unbat
Si la tensión nominal de la batería es superior a 75 V, se
deberán justificar detalladamente las medidas de protección
La tensión máxima de entrada al inversor será mayor que
la tensión de corte por sobrecarga de la batería del regulador.
Ucar < Ueinmax
Si el control de la descarga de la batería se realiza desde
el inversor, hay que garantizar que la tensión mínima de entrada al inversor corresponde con la tensión de corte por descarga de la batería y con el nivel de profundidad de descarga
elegido para la batería.
La corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico expresada en Amperios, en condiciones estándar, será inferior o
igual al 10% de la capacidad de la batería expresada en Ah, en
10 horas de descarga. En caso contrario, se justificará el buen
comportamiento de la batería cuando se carga a la corriente
de cortocircuito del campo solar propuesto en condiciones estándar.
Icc < =0,10 · C10 (Ah)
El número mínimo de días de autonomía para instalaciones FV autónomas será de 5.
La capacidad de la batería se referirá para 10 ó 100 horas de descarga.
La profundidad máxima de descarga de la batería será la
recomendada por el fabricante para cada tipo.
Las caídas internas de tensión en el regulador entre sus
terminales de generador y batería serán inferiores al 4% de
la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal) si
el generador fotovoltaico es menor de 1 kWp, y del 2% de la
tensión nominal para mayores o iguales a 1 kWp, incluyendo
los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes
condiciones: corriente nula en la línea de consumo y corriente
en la línea generador-batería igual a la corriente máxima especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores se justificará la imposibilidad de obtener los valores límites
Las caídas internas de tensión del regulador entre sus
terminales de batería y consumo serán inferiores al 4% de la
tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal) si la potencia de consumo es menor de 1 kW, y del 2% de la tensión
nominal para mayores o iguales a 1 kW, incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condi-
ciones: corriente nula en la línea de generador, y corriente en
la línea batería-consumo igual a la corriente máxima especificada para el regulador.
Todos los reguladores de tensión tendrán algún procedimiento para que el usuario pueda conocer la capacidad de
la batería aproximada disponible en cada instante. Si lleva un
display donde se conozca la tensión de la batería y la temperatura, se deberá adjuntar una tabla al usuario donde éste
pueda conocer la capacidad aproximada disponible.
Todos los vasos del sistema de acumulación de la instalación tendrán las mismas características eléctricas.
No se conectarán en paralelo más de dos vasos o hileras
de vasos en serie.
La salida de la batería estará protegida contra cortocircuitos. En caso de utilizar un interruptor magnetotérmico se asegurarán sus características y funcionamiento para corriente
No se extraerán tensiones parciales del sistema de acumulación para elementos o equipos en varias tensiones, debiéndose utilizar en este caso convertidores de cc/cc.
Si los inversores utilizados en instalaciones FV incorporan
un automatismo de desconexión por baja tensión de batería,
éste deberá adecuarse a las características de la batería a la
que vaya conectado. La tensión de control por baja batería
tendrá una tolerancia de ±1%. Se recomienda que el automatismo, si está basado en la tensión, tenga incorporado un procedimiento de compensación de la tensión de corte por bajo
estado de carga de la batería con la temperatura.
La ubicación de los diferentes componentes se realizará
según la ITC-FV-05.
MIXTAS AISLADAS
ITC-FV-08. INSTALACIONES MIXTAS AISLADAS
las instalaciones FV aisladas mixtas. Además de los requisitos
aquí indicados, la instalación deberá cumplir toda la normativa
vigente que le afecte.
La instalación fotovoltaica se diseñará teniendo en cuenta
lo indicado en la ITC-FV-06 ó ITC-FV-07. El diseño de la otra
instalación se realizará según la normativa vigente que les
El funcionamiento de las instalaciones de suministro energético será en paralelo pero diseñando la instalación para que
sea imposible que los dos equipos suministren energía simultáneamente.
Si la conexión de cada tipo de instalación se realiza de
forma automática y es preciso su sincronización se deberá disponer de un equipo automático para realizarlo.
Cuando una instalación generadora utilice combustibles
sólido, líquido y/o gaseoso, la demanda de energía se suministrará siempre desde la instalación fotovoltaica y, sólo en el
caso de que no pueda ser satisfecha por ésta, se conectará la
instalación auxiliar.
Siempre que se accione un equipo de combustible convencional, (por ejemplo, un grupo electrógeno) es aconsejable
que simultáneamente el equipo cargue las baterías mientras
Se instalarán las medidas de protección indicadas en la
INSTALACIONES FOTOVOLTAIITC-FV-09
CAS INTERCONECTADAS
ITC-FV-09. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS INTERCONECTADAS
las instalaciones fotovoltaicas interconectadas o de conexión
a red. Además de los requisitos aquí indicados, la instalación
deberá cumplir toda la normativa vigente que le afecte.
Se considerarán válidos los datos de radiación y de temperaturas que procedan de algún centro de reconocido prestigio, y los facilitados en el Anexo II contenido en la presente
La tensión en el punto de máxima potencia de la rama
o generador fotovoltaico a 1000 W/m2 y a una temperatura
del módulo de 70º C, será mayor que la tensión mínima de
entrada al inversor al que va conectado.
La tensión en circuito abierto de la rama o generador fotovoltaico a 100 W/m2 y a una temperatura del módulo de
5ºC, debe ser menor que la tensión máxima admisible por el
inversor al que va conectado.
La intensidad de cortocircuito de la rama o generador fotovoltaico a 1000 W/m2 y a una temperatura del módulo de
70º C, debe ser menor de la intensidad máxima admisible por
el inversor al que va conectado.
La potencia nominal del inversor no será superior a 1,2
veces la potencia pico de la rama o generador fotovoltaico.
De acuerdo al R.D. 1663/2000, se instalará un interruptor diferencial a la salida del inversor que se ubicará en el
punto más cercano al punto de interconexión con la red (entre
el contador y el punto de interconexión).
La toma de tierra de las masas del edificio podrá ser la
misma que la toma de tierra de las masas de la instalación
fotovoltaica siempre y cuando esté el inversor en el interior
JUNTA DE ANDALUCIA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ITC-FV-10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Se especifican los requisitos mínimos sobre protecciones
contra las personas, los animales y los equipos, que han de
cumplir las instalaciones fotovoltaicas.
2. Medidas de protección en el generador fotovoltaico.
a) Si la tensión máxima alcanzable en circuito abierto en
el generador fotovoltaico es inferior o igual a 75 V, no es necesario adoptar ninguna medida especial, únicamente poner
a tierra el marco de los módulos, y, estructura soporte si es
Vcagen(100 W/m2, 5ºC) ≤ 75 V
b) En caso contrario, que esta tensión de máxima en circuito abierto sea superior a 75 V, se deben de tomar, como
mínimo, las siguientes medidas:
- Instalar un interruptor general de corte omnipolar o seccionador a la entrada del inversor.
- Se justificarán en función de la tensión de máxima potencia, los dispositivos de protección contra contacto directo
- Se justificará la conveniencia de instalar o no un dispositivo de protección contra sobretensiones.
- Se justificará la conveniencia o no de instalar dispositivos
de protección (fusibles, diodos de bloqueo, etc.) contra efectos
de sombreados parciales producidos por cualquier causa.
- Se justificarán las medidas de protección para asegurar
a las personas en las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo del generador fotovoltaico.
- Cuando se instalen dispositivos de vigilancia de nivel de
aislamiento, éstos deberán avisar cuando se produzca un nivel
de aislamiento inferior a 100 Ω/V.
3. Medidas de protección en la batería.
a) En cualquier lugar donde se ubique una batería se debe
cumplir, como mínimo, lo siguiente:
- Se consultará con el proveedor los requisitos de las baterías en cuanto a ubicación y medidas de protección.
- Las salas donde se encuentran las baterías de plomo
tendrán una renovación del aire, como mínimo, la indicada por
Qr = 6 * Vf * If
Qr Caudal de aire mínimo (litros/h).
Vf Tensión máxima de la batería (V).
Intensidad de fin de carga de la batería (A).
-Las salas donde se encuentren baterías de níquel-cadmio
tendrán una renovación del aire de, como mínimo, la indicada
Qr = 0.5 * I
Qr Caudal de aire mínimo (litros/h)
Intensidad de carga (A).
- En caso de renovación del aire de forma natural, el área
de la superficie de entrada y salida del aire S será, como mínimo, para cada una de ellas, de:
S (cm2) = 28 * Qr /1000
- El aire de renovación debe entrar desde un nivel lo más
cerca del suelo, circular a través de las baterías y salir, lo más
alto posible, por la parte opuesta al lugar de entrada del aire
- La temperatura ambiente en la zona donde se instalen
las baterías debe oscilar entre +5ºC y 35ºC. A pesar de lo indicado aquí como referencia, los niveles máximos y mínimos
de temperatura en la sala de baterías vendrán dados por el
fabricante de las baterías a instalar.
- Se procurará, en general, que sean inaccesibles simultáneamente los dos bornes (positivo y negativo).
- Se protegerán mediante fundas no conductoras eléctricamente, las conexiones entre los vasos y todos los bornes
que constituyen la batería.
- Los vasos deben estar separados unos de otros, al menos, 10 mm.
- Las hileras de baterías serán accesibles, al menos, por
- Se tendrán en salas distintas las baterías de plomo y
las de níquel-cadmio con el objeto de evitar confusiones en el
mantenimiento de ellas.
- El suelo será llano y resistente al electrolito.
- No se requieren necesariamente ventanas. Si existieran
se impedirá que las baterías reciban radiación directamente
sobre ellas. Si son accesibles desde fuera se protegerá con
malla fina menor o igual de 10*10 mm para impedir la entrada
de hojas o animales.
- Las baterías irán protegidas con sistemas de protección
contra sobreintensidades y/o cortocircuitos, desconectando simultáneamente ambos polos (positivo y negativo).
- La distancia entre la pared y la batería será, al menos,
- Se señalizará la zona de baterías con las señales de:
Presencia de ácido.
b) Cuando se utilicen baterías de más de 75 V de tensión
nominal, será necesario asegurar, como mínimo, además de
lo indicado anteriormente, que se cumpla lo siguiente:
- La sala de baterías será de uso exclusivo para este fin,
no pudiéndose colocar otros equipos, ni siquiera interruptores
ni tomas de corriente.
- La puerta de entrada a la sala de baterías se abrirá hacia
fuera, tendrá cerradura y su ancho será, como mínimo, de 1 m.
- El ancho de pasillos será una vez y media el ancho de
los vasos y, como mínimo 750 mm.
- Las superficies de las paredes serán lisas. Es recomendable el uso de materiales cerámicos o pinturas adecuadas.
- La iluminación de la sala se realizará de acuerdo a la
ITC-BT-30 del R.E.B.T..
- En caso de derrame del electrolito, éste no pase a otras
salas anexas. La sala podría tener un pequeño umbral en la
puerta, que acabe en rampa hacia fuera y dentro, con el objeto de favorecer la entrada y salida de carretillas.
- Se instalarán los extintores necesarios de acuerdo a la
- En la sala de baterías existirá neutralizante del electrolito
de la batería, situado en lugar visible y seguro, incluyendo las
instrucciones de manejo dadas por el fabricante.
3. Medidas de protección en el inversor
En instalaciones aisladas con inversor se verificará lo siguiente:
- A la salida del inversor se instalará, como mínimo, un
interruptor magnetotérmico por cada circuito y protección diferencial para todos los circuitos.
- Se instalará una toma de tierra independiente para todas las masas metálicas, incluidas las del inversor.
- Se instalará otra toma de tierra independiente en una
de las fases a la salida del inversor con el objeto de que ésta
realice las veces de neutro de la instalación.
- Los convertidores cc/cc se instalarán de forma que la
línea de menor tensión sea lo más reducida posible.
- En las instalaciones FV interconectadas, los inversores
cumplirán la normativa vigente.
- En caso de que el inversor/es de una instalación no disponga/n de separación galvánica se instalará un transformador de aislamiento en la parte de corriente alterna.
JUNTA DE ANDALUCIA MONTAJE Y MANTENIMIENTO ITC-FV-11
ITC-FV-11. MONTAJE Y MANTENIMIENTO
El usuario de la instalación deberá tener al menos una
copia del proyecto o de la memoria técnica de diseño de la
instalación. Además la empresa instaladora, deberá suministrar al usuario un Manual de Operación y Mantenimiento de la
2. Manual de operación y mantenimiento.
El manual de operación y mantenimiento deberá contener:
- Instrucciones de operación.
a) Instrucciones de operación.
El manual de operación y mantenimiento indicará necesariamente como mínimo, una explicación clara y detallada de
- Modo de funcionamiento de cada componente.
- Modo/s de funcionamiento de la instalación.
- Significado de todas las señales ópticas, acústicas y
valores que aparezcan en los diferentes componentes de la
- Significado y funcionamiento de las protecciones.
- Cualquier otro aspecto que incida o pueda incidir en el
b) Instrucciones de mantenimiento.
Las operaciones de mantenimiento aseguran el funcionamiento, aumentan la fiabilidad y prolongan la vida útil de la
instalación. Se distinguen dos tipos:
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones, sustitución de componentes y otras, que aplicadas
a la instalación, deben permitir mantener las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la
La periodicidad mínima de mantenimiento preventivo la
designará la propia empresa instaladora como responsable
del buen funcionamiento de la instalación. No obstante, durante el período de garantía de la instalación, la empresa instaladora será la responsable de la realización de las labores de
mantenimiento preventivo, sin coste alguno para el usuario,
y además, es obligatorio que las empresas instaladoras realicen, al menos, una actuación de mantenimiento preventivo y
corrección de las anomalías, dentro de los 60 días naturales
anteriores a la fecha de finalización del período de garantía. En
esta actuación de mantenimiento preventivo deben contemplarse los siguientes puntos como mínimo:
A. REVISIÓN GENERAL
Revisión del correcto funcionamiento de todos los componentes.
B. MODULOS FOTOVOLTAICOS
C. ACUMULADORES (BATERÍAS)
Revisión de sombras y suciedad sobre los módulos.
Revisión de posibles daños.
Revisión de apriete de bornes y conexiones y estado de diodos de protección.
Revisión de estabilidad, indicios de corrosión y apriete de tornillos.
Medida de la densidad del líquido electrolítico.
Nivel de líquido electrolítico.
Control de terminales, su conexión y engrase.
D. OTROS COMPONENTES
Medida de las tensiones de corte. Revisión de los indicadores.
Revisión de cableado y apriete de terminales.
Comprobación del rango de tensión, estado de indicadores y alarmas.
Inspección de la conexión de terminales.
Revisión de la conexión remota, almacenamiento de registros, regulación y tolerancia de la medida.
E. CABLES, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES
Comprobación de la estanqueidad, protección y conexión de terminales, empalmes y pletinas.
Revisión del funcionamiento y conexión de terminales.
Control del funcionamiento y actuación de los elementos de seguridad y protecciones: fusibles,
tomas de tierra, interruptores de seguridad.
Comprobación de las conexiones equipotenciales, cuando éstas sean requeridas
Comprobación de las medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos
Revisión del aislamiento de la instalación
Comprobación de la existencia de las protecciones adecuadas contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo
con sus características y condiciones de la instalación
Revisión de la continuidad de los conductores de protección
Comprobación de los valores de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad
Revisión de la correcta conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas
conexiones sean preceptivas
Revisión de la sección de los conductores de protección
Revisión de aquellas partes o puntos de la instalación más sensibles de ser origen de averías o
Revisión de los conductores utilizados (características, naturaleza y sección)
Revisión de la identificación de los conductores “neutro” y “de protección” y del polo positivo y
del polo negativo.
Control de la inexistencia de posibles modificaciones o ampliaciones de la instalación no contempladas en la documentación y puesta en servicio de la instalación
Revisión de la ventilación de las baterías
La empresa instaladora realizará, además de las operaciones descritas, otras operaciones de mantenimiento preventivo que considere necesarias para garantizar el correcto
La empresa instaladora será responsable de realizar las
operaciones de mantenimiento correctivo hasta finalizar el período de garantía de la instalación sin suponer coste alguno
para el usuario hasta ese momento, haciendo constar al usuario que la instalación fotovoltaica se encuentra en perfecto estado de funcionamiento en el momento de finalización de la
Una vez completado este periodo el usuario podrá acordar con la empresa instaladora un contrato para el mantenimiento posterior de la instalación.
La empresa instaladora garantizará el conjunto de la instalación y los equipos por un período mínimo de 2 años. Durante este período el instalador se responsabilizará del mantenimiento de la instalación sin coste alguno para el usuario.
Los módulos FV de silicio cristalino tendrán una garantía
mínima de funcionamiento de 15 años. Entendiendo por garantía mínima de funcionamiento que el módulo suministrará
al menos el 80% de la potencia pico en condiciones estándar.
En el caso de otro tipo de módulo, se indicará la garantía
mínima de funcionamiento según lo definido en el punto anterior, que en ningún caso será inferior a 3 años.
El usuario deberá comunicar al instalador las anomalías o
los defectos de funcionamiento de la instalación que detecte.
Será de aplicación en lo que respecta a la garantía de la
instalación y de sus componentes la Ley 23/2003, de 10 de
julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
ANEXO I. MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN BAJA TENSIÓN
Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN:
B EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y USO AL QUE SE DESTINA
Nº DE INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO (empresa)
DOMICILIO (calle o plaza)
En ................................................ a .............. de .......................................... de ......................
Firma del Instalador Autorizado /Técnico Titulado
(Cuando la MTD sea firmado por Técnico Titulado vendrá sellada por el Colegio Oficial)
CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR
E1. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA AISLADA
E1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO
TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA DEL MÓDULO FV
MARCA Y MODELO DEL MÓDULO FV
POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp)
E1.2. GENERADOR FOTOVOLTAICO
POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp)
INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp (A)
TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Vpmp (V)
ORIENTACIÓN/ES DEL GENERADOR FV
INCLINACIÓN/ES DEL GENERADOR FV RESPECTO A LA
HORIZONTAL (º)
Nº DE MÓDULOS EN SERIE POR RAMA:
Nº TOTAL DE MÓDULOS
Nº DE RAMAS EN PARALELO:
E1.3. BATERÍAS
TIPO DE PLACA (plana, tubular)
C10 (Ah) y C100 (Ah) a 25ºC
TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V)
TENSIÓN MÁXIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V)
TENSIÓN MÍNIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V)
INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA DE LA BATERÍA (A)
E1.4. REGULADOR
INTENSIDAD MÁXIMA DEL REGULADOR (A)
TENSIÓN DE CORTE POR ALTA A 20ºC (V)
TENSIÓN DE CORTE POR BAJA A 20ºC (A)
E1.5. INVERSOR
POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR (W)
RENDIMIENTO DEL INVERSOR A ...% DE LA POTENCIA NOMINAL:
FORMA DE ONDA DE SALIDA DEL INVERSOR
RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC/VCA)
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR (V)
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA DEL INVERSOR (V)
CONSUMO EN VACÍO DEL INVERSOR
SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (SI/NO)
E1.6. OTROS
CONVERTIDOR DE CC/CC (SI/NO)
RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC1/VCC2)
VARIADOR DE FRECUENCIA (SI/NO)
GRUPO AUXILIAR APOYO (SI/NO) (en caso afirmativo indicar potencia W)
E1.7. INFORMACIÓN DE LA DEMANDA
POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA SIMULTÁNEAMENTE POR LOS PERIODICIDAD DE LA DEMANDA:
EQUIPOS DE CONSUMO (W)
ENERGÍA DIARIA MEDIA MENSUAL DEMANDADA POR LOS EQUIPOS DE CONSUMO (Wh/día):
uac ó de
E2. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA INTERCONECTADA
E2.1. CONEXIÓN A LA RED
POTENCIA NOMINAL TOTAL EN INVERSORES
(Kw):..................
E2.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO
TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA DEL MÓDULO FV
E2.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO
INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp
HORIZONTAL(º)
E2.4. INVERSOR/ES
(Rellenar para cada inversor) (adjuntar otra hoja si es necesario)
TENSIÓN NOMINAL AC, Vn (V)
POTENCIA AC, Pn (Kw)
Vcc MÁXIMA (V)
Vcc MÍNIMA (V)
CONEXIÓN RN, SN, TN O TRIFÁSICA
PROTECCIÓN INTERNA DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51
Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO)
PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN ISLA (SI/NO)
E2.5. PROTECCIONES EXTERNAS
INTENSIDAD NOMINAL DEL INTERRUPTOR GENERAL, In (A)
PODER DE CORTE DEL INTERRUPTOR GENERAL (kA)
PROTECCIÓN DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51 Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO).............................. (*)
(*) Cumplimentar sólo si las protecciones no se encuentran en el interior del inversor
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS CONTRA:
EFECTO DEL PUNTO CALIENTE
RIESGO DE EXPLOSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con
RIESGO DE CORROSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS
PREVISTA (kW)
CONDUCTOR/SECCIÓN
FOTOVOLTAICO-ENTRADA
AL REGULADOR
BORNAS DEL REGULADORTERMINALES DE LA
SALIDA DEL REGULADORTERMINALES DEL
BATERÍA-TERMINALES DEL
INVERSOR (cuando van
directamente conectados)
FOTOVOLTAICOTERMINALES DEL
SALIDA DEL INVERSORRED ELÉCTRICA (en
instalaciones interconectadas)
ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN (PROTECCIONES INCLUIDAS)
(Se podrá adjuntar en otra hoja cuando no quepa en el espacio asignado)
CAÍDA DE TENSIÓN (%)
ANEXO II. DATOS CLIMÁTICOS DE ANDALUCÍA
RADIACIÓN GLOBAL DIARIA MEDIANA MENSUAL (Wh/m2· día)
ORIENTACIÓN INCLINACIÓN (º)
RADIACIÓN GLOBAL (Wh/m2·día)
Página núm. 28
RADIACIÓN GLOBAL (Wh/m2 y día)
Página núm. 30
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40,
de 25 de febrero),
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Subdirector Financiero, código 9799210, adscrito a la Dirección
General de Política Financiera de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de 22 de febrero de
2007 (BOJA núm. 64, de 30 de marzo), de esta Consejería, al
funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secretario/a del Delegado/a Provincial, código 145010, adscrito
a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Almería, convocado por Resolución de 14 de febrero
de 2007 (BOJA núm. 52, de 14 de marzo), de esta Consejería,
a la funcionaria que figura en el Anexo.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de
Sevilla, 2 de mayo de 2007.- La Viceconsejera, Carmen
DNI: 34.013.072-M.
Nombre: Francisco Asís.
Código P.T.: 9799210
Puesto de trabajo: Subdirector Financiero.
Centro directivo: Dirección General de Política Financiera.
Centro destino: Dirección General de Política Financiera.
DNI: 27.264.639-W.
Nombre: Isabel M.ª
Código P.T.: 145010.
Puesto de trabajo: Secretario/a del Delegado/a Provincial.
Centro directivo: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Centro destino: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Versión pdf - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Se hace saber al público inversor, que ciertas compañías locales y
LICITACION DE BATERIAS E INVERSORES
Generador de frecuencias, osciloscopio • Plaqueta para TP con AO (Amplificador Operacional) 741 • Ganancia • Pico de entrada y salida • Desfasaje • Circuitos • Amplificar corrientes
El Módulo Inversor en vehículos híbridos

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 64
 artículo 64
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 65
 Resolución