Source: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&amp;i=356&amp;h=110
Timestamp: 2019-04-21 16:58:34+00:00

Document:
TLAKinfo: Stanovisko ITI k hasicím přístrojům.
Autor: ing. František Fireš- ITI BRNO
Věc: Přenosné hasicí přístroje. V Brně dne 21.3.2001
K Vaší žádosti zn. 83/00-31/01-240, týkající se přenosných hasících přístrojů sdělujeme následující. Vyhrazená technická zařízení (tlaková), do které patří zmíněné hasící přístroje, řeší vyhl. č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní a ČSN 07 8305 - Kovové nádoby k dopravě plynů.
Konkrétně : 1) Tlakové nádoby stabilní jsou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,7 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny převyšující bod varu při přetlaku 0,7 baru. Definice, co je tlaková nádoba stabilní, podrobně uvádí čl.2.1 ČSN 69 0010-1.1. Její znění je následující: tlaková nádoba je nádoba na jejíž stěny působí tlak pracovní látky, nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná popřípadě pojízdná a je trvale spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů, vzniká spojením tlakových částí nádoby.
Co nejsou tlakové nádoby stabilní je uvedeno v § 3 vyhl.č. 18/1979 Sb. a čl.1 ČSN 69 0010-1.1. Pokud se týká hasících přístrojů, tak dle § 3 písm. d) nejsou tlakovými nádobami stabilními nádoby do objemu 10 litrů a současně nepřevyšují-li hodnotu 100 (litry x bary). Např.: Je-li hasící přístroj trvale spojen se zdrojem tlaku a jeho nejvyšší pracovní přetlak je 15 bar a objem má 7 litrů, tak je tlakovou nádobou stabilní, nebo-li vyhrazeným technickým zařízením, protože 15 bar krát 7 litrů = 105. 2) Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů jsou dle ustanovení § 2 odst.1 písm. c) nádoby, jejichž kritická teplota je nižší než +500 C, nebo plynů, u nichž při teplotě +500 C je absolutní tlak par vyšší než 3 bary. Definice , co jsou kovové nádoby k dopravě plynů, podrobně uvádí čl.1 ČSN 07 8305. Její znění je následující : Jsou to uzavíratelné kovové nádoby, na jejich vnitřní stěny po naplnění působí přetlak plynů nebo par a které po naplnění se odpojí od zdroje plnění a přemístí se na jiné stanoviště. Pro co ČSN 07 8305 neplatí, je uvedeno v její preambuli. Pokud se týká hasících přístrojů, tak jsou to nádoby na plyny s vnitřním objemem do 0,22 litrů. Např.: Je-li hasící přístroj naplněn přetlakem plynu o vyšším přetlaku jak 0,7 bar (u nových hasících přístrojů je to 15 bar), o objemu větším než 0,22 litrů a po naplnění se hasící přístroj odpojí od zdroje plnění a přemístí se na jiné stanoviště, je kovovou nádobou k dopravě plynů, nebo-li vyhrazeným technickým zařízením. Závěrem konstatujeme, že výše uvedené nádoby - hasicí přístroje, jsou vyhrazeným technickým zařízením. Tudíž, kdo hodlá provádět opravy a periodické zkoušky na hasicích přístrojích, musí vlastnit oprávnění, vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 4 vyhl. ČÚBP 18/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP č.551/1990 Sb. Dle živnostenského zákona, se jedná o živnost vázanou.
ing. František Fireš
ITI Praha, Pobočka Brno

References: § 2
 čl.2
 § 3
 čl.1
 § 3
 § 2
 čl.1
 § 6
 zákona č.174
 § 4