Source: http://docplayer.fr/14848680-02-composants-pour-installations-solaires-page.html
Timestamp: 2018-09-20 13:36:00+00:00

Document:
02 Composants pour installations solaires page - PDF
Download "02 Composants pour installations solaires page"
1 02 02 Composants pour installations solaires page Mélangeur thermostatique - Vanne de zone déviatrice - Raccords 3-pièces 8 Groupe solaire 9 Purgeurs d air - Soupape de sécurité - Dégazeur 62 Raccords 63
2 2 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES MELANGEUR THERMOSTATIQUE Les mélangeurs SOLARFAR ont la fonction de maintenir constante sur la valeur installée la température de l eau mélangée pour l alimentation des utilisateurs lors que la température et la pression des fluides à l entrée varient. Le mélangeur intègre un élément thermosensible qui mesure la température du fluide mélangé. Ce senseur est directement plongé dans l eau mélangée. Cela permet une précision et une rapidité de réaction très élevées. Le mesurage des variations de température dans l eau est constante et le senseur commande l ouverture de l eau froide et chaude pour en obtenir le mélange en juste proportion, et donc la température voulue. En cas de manque d eau froide, la cartouche ferme complètement l entrée de l eau chaude, pour éviter les brûlures. N.B. Pour augmenter la précision du mélangeur, il faut que les pressions entre l entrée d eau froide et chaude soient équilibrées. POSITION DU BOUTON MIN MAX TEMPERATURE C Le réglage de la vanne, c est à dire l installation de la température de l eau mélangée, se produit en tournant manuellement le bouton gradué. SOUPAPE DE SECURITE Dans l installation qui alimente les panneaux solaires, pour protéger les panneaux eux-mêmes, on recommande de monter une soupape de sécurité et un vase d expansion. La vanne peut aussi servir à protéger le réservoir. La soupape de sécurité intervient et limite la pression de l eau chaude par rapport à la limite maximale installée. Lors que la pression maximale est atteinte, la vanne libre une certaine quantité d eau pour baisser la pression jusqu à la limite prévue, pour garantir le bon fonctionnement de l installation. Avant d acheter la vanne on recommande de considérer la valeur qui doit être installée sur le circuit : la pression installée sommée à la surpression maximale admise ne doit pas dépasser la pression maximale de service. Toutes les soupapes de sécurité sont réglées lors de leur construction, la valeur ne peut pas être modifiée, sinon par manipulation. Si sur le vidange on monte un trait de tube, le diamètre du tube de vidange ne doit pas être inférieur au diamètre du raccord en sortie et ne doit pas empêcher le fonctionnement des vannes. Le rejet doit arriver tout proche à la soupape de sécurité et doit être bien accessible et visible.la soupape de sécurité ne doit pas être montée avec la manette vers le bas, pour éviter que des impuretés se déposent sur le clapet. PURGEURS D AIR Le purgeur d air doit être monté dans des installations solaires thermiques à boucle, pour éliminer automatiquement l air qui se produit dans le circuit et assurer de cette façon un échange thermique meilleur. L élimination de l air de l installation permet d annuler les bruits causés par une circulation du fluide thermovecteur non parfaite. La vanne doit être montée sur le point le plus élevé de l installation et toujours en position verticale, pour en assurer le bon fonctionnement. Le bouchon doit être laissé normalement peu serré, pour permettre à l air de sortir de la vanne par l entaille qui se trouve sur le filet mâle. Le bouchon de fermeture sert seulement dans les cas particuliers, lors que la vanne ne marche pas correctement et le bouchon doit être serré pour éviter l égouttement de l eau. Une fois éliminée l air pendant le remplissage de l installation, il faut serrer le dispositif d arrêt situé sous la vanne elle-même. Fig.1 En absence d air dans le circuit, l eau qui se trouve dans la vanne maintient le flotteur dans la position de fermeture du clapet. 1 2 Fig.2 Une présence d air dans l installation réduit le niveau d eau dans la vanne, le flotteur descend e produit la sortie de l air. RACCORDS Les raccords SOLARFAR permettent la connexion avec tubes en cuivre et en acier dans les installations solaires et ont une température maximale de service de 160 C. 1 Nipple mâle Raccord 3-pièces SIEGE CONIQUE 2. MONOCONE 3. REDUCTEUR A SERRER 4. ECROU EX.27. TUBE CUIVRE OU ACIER 1. CORPS FILETES FEMELLE 2. O-RING 3. ECROU 4. QUEUE FIL. MALE COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES LISTE DES PRIX 2014
3 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES SYSTEME SOLAIRE A CIRCULATION FORCEE EXEMPLE D INSTALLATION 12 3 T Circulateur Thermomètre 1 2 Vanne d arrêt Clapet anti-retour Panneau solaire thermique - Sonde de température 9 - Réservoir 2 - Tube de refoulement 6 - Centrale de contrôle 10 - MELANGEUR THERMOSTATIQUE SOLARFAR 3 - PURGEURS D AIR SOLARFAR AVEC VANNE D ARRET 7 - SOUPAPE DE SECURITE SOLARFAR 11 - Chaudière 4 - Tube de retour 8 - Vase d expansion SYSTEME SOLAIRE A CIRCULATION NATURELLE EXEMPLE D INSTALLATION Circulateur T Thermomètre Vanne d arrêt 2 Clapet anti-retour Panneau solaire thermique 4 - Réservoir 2 - Réservoir du panneau - Chaudière 3 - VANNE DEVIATRICE SOLARFAR 6 - MELANGEUR THERMOSTATIQUE SOLARFAR LISTE DES PRIX COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES 7
4 2 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES Mélangeur thermostatique chromé pour installations solaires. Etendue de réglage : 2 6 C Connexions : femelle Température maximale entrée : 110 C Mélangeur thermostatique chromé pour installations solaires. Connexion à siège plate pour raccords Etendue de réglage : 2 6 C Connexions : mâle Température maximale entrée : 110 C ART /2 70, /4 71, ,8 1 4 ART /4 71, ,8 1 4 Mélangeur thermostatique chromé pour installations solaires. Connexion à siège plate avec raccord et garniture en EPDM Etendue de réglage : 2 6 C Connexions : mâle Température maximale entrée : 110 C Raccords 3-pièces pour installations solaires. Connexions : mâle-femelle ART /2 79, /4 92, , /4 472, /2 641,0 1 - Vanne de zone déviatrice à bille 3 voies, chromée, ouverture totale, pour installations solaires, avec raccords, écrous et servomoteur électrique 230 V - 24 V, avec déblocage manuel. Température maximale d exercice : 130 C Pression nominale : 16 bars Connexions : mâle Ouverture totale ART /4 7, , Thermostat avec capillaire à distance et réglage protégé Echelle de réglage C Degré de protection IP40 Température bulbe max. 10 C Gaine 1/2 (l = 100 mm) Longueur capillaire 1 m A B ART. 793 Réf. emb. carton , AB Entretoise anticondensation pour servomoteurs SMALL (ART ). ART Réf. mes. temps de rotation tension emb. carton /4 8 s 230 V 204, s 230 V 233, /4 8 s 24 V 204, s 24 V 233, ART Réf. h/mm emb , COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES LISTE DES PRIX 2014
5 Groupe solaire pour installations avec récupération d énergie. Mitigeur solaire avec réglage 2 6 C Vanne de déviation 3/4 avec moteur 230 V 8s avec déblocage manuel Pression max. : 10 bars Température max. : 110 C Clapet anti-retour sur entrées Joints d étanchéité en EPDM Coque d isolation Thermostat à distance avec bulbe immergé Raccords 3/4 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES Température de l eau produite par l installation solaire: T>4 C FROIDE SANITAIRE 12 MELANGEE A L UTILISATION INSTALLATION SOLAIRE Température de l eau produite par l installation solaire: T<4 C CHAUDIERE FROIDE SANITAIRE ART /4 34,9 1 - MELANGEE A L UTILISATION INSTALLATION SOLAIRE Exemple d installation de l art Avec récupération d énergie - Installation solaire à circulation forcée et chaudière modulante 2 6 C H A U D I E R E MODULANTE (ou à accumulation) 3 4 T Sonde de température Thermomètre 1 Circulateur Vanne d arrêt Clapet anti-retour UTILISATEURS DE RES 1 - GROUPE SOLAIRE AVEC RECUPERATION D ENERGIE 4 - Ballon 2 - PURGEUR D AIR SOLARFAR AVEC VANNE D ARRET - Centrale de contrôle 3 - Panneau solaire thermique 6 - THERMOSTAT LISTE DES PRIX COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES 9
6 2 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES Groupe solaire pour installations sans récupération d énergie. Mitigeur solaire avec réglage 2 6 C Vanne de déviation 3/4 avec moteur 230 V 8s avec déblocage manuel Pression max. : 10 bars Température max. : 110 C Clapet anti-retour sur entrées Joints d étanchéité en EPDM Coque d isolation Thermostat à distance avec bulbe immergé Raccords 3/4 Température de l eau produite par l installation solaire: T>4 C INSTALLATION SOLAIRE FROIDE SANITAIRE MELANGEE A L UTILISATION Température de l eau produite par l installation solaire: T<4 C DE LA CHAUDIÈRE ART /4 328,6 1 - MELANGEE A L UTILISATION Exemple d installation de l art Sans récupération d énergie - Installation solaire à circulation naturelle et chaudière non modulante 4 CHAUDIERE NON MODULANTE T Sonde de température Thermomètre Vanne d arrêt Clapet anti-retour UTILISATEURS DE RES 1 - GROUPE SOLAIRE SANS RECUPERATION D ENERGIE 4 - Ballon de stockage du panneau solaire 2 - SOUPAPE DE SECURITE SOLARFAR - THERMOSTAT 3 - Panneau solaire thermique 6 - Vase d expansion COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES LISTE DES PRIX 2014
7 Groupe solaire avec déviateur thermostatique pour installations avec récupération d énergie. Mitigeur solaire avec réglage 2 6 C Déviateur thermostatique tarage à 4 C Pression max. : 10 bars Température max. : 110 C Clapet anti-retour sur entrées Joints d étanchéité en EPDM Coque d isolation Raccords 3/4 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES Température de l eau produite par l installation solaire: T>4 C FROIDE SANITAIRE 12 MELANGEE A L UTILISATION INSTALLATION SOLAIRE Température de l eau produite par l installation solaire: T<4 C CHAUDIERE FROIDE SANITAIRE ART /4 212, MELANGEE A L UTILISATION INSTALLATION SOLAIRE Les groupes destinés aux installations solaires thermiques SOLARFAR permettent de coupler l installation solaire avec l installation traditionnelle dotée de chaudière modulante. Lorsque la température de l eau provenant de l installation solaire est supérieure à 4 C, le déviateur thermostatique oriente le débit vers le mitigeur thermostatique pour les services. Si, par contre, la température de l eau provenant de l installation solaire passe en-dessous de 4 C, le déviateur oriente le débit vers la chaudière, qui fait monter la température de l eau jusqu à la valeur désirée. Exemple d application de l article réf Avec système de récupération Installation solaire à circulation forcée et chaudière modulante avec système de récupération 2 CHAUDIERE MODULANTE (ou à accumulation) 3 4 T Sonde de température Thermomètre Circulateur Vanne d arrêt Clapet anti-retour 1 UTILISATEURS DE RES 1 - GROUPE SOLAIRE ART Ballon 2 - PURGEUR D AIR SOLARFAR AVEC VANNE D ARRET - Centrale de contrôle 3 - Panneau solaire thermique LISTE DES PRIX COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES 61
8 2 COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES Purgeur d air avec sortie horizontale pour installations solaires. Corps en laiton estampé CW617N Connexion : 3/8-1/2 M Pression nominale : 10 bars Pression maximale de purge : 4 bars Purgeur d air avec sortie horizontale pour haute pression. Corps en laiton CB73S Connexion 1/2 mâle Dispositif de purge orientable Pression nominale : 10 bars Pression maximale de purge : 10 bars ART /8 12, /2 13, Dégazeur pour installations thermiques. Corps en laiton CB73S Connexions : F-F Raccordement dans la partie inférieure de 1/2 avec capuchon Dispositif de purge orientable Pression nominale : 10 bars Pression maximale de purge : 10 bars Température de fonctionnement max. : 160 C ART Vanne à bille pour installation solaires. Corps et bille en laiton CW617N Température maximale : 200 C Pression nominale : 10 bars /2 48, Pour assurer le bon fonctionnement de l installation, une fois les opérations de remplissage terminées, il convient d arrêter le purgeur d air automatique. ART ART /4 99, , /4 116, /2 131, ,2 1 9 Soupape de sécurité, pression et température pour installations solaires. Pression de réglage : bars Mesure entrée : 1/2-3/4 mâle Mesure sortie : 1/2-3/4 femelle Température maximale : 12 C Soupape de sécurité normale, chromée, pour installations solaires. Pression de réglage : 2, - 3-3, bars Mesure entrée : 1/2 femelle Mesure sortie : 3/4 femelle Température maximale : 160 C Conforme à la directive 97/23/CE PED catégorie IV et au Décret législative italien n /2 19, Conforme à la directive 97/23/CE PED catégorie IV et au Décret législative italien n ART ART Réf. bar mes. emb. carton /2 x1/2 46, /2 x1/2 46, /2 x1/2 46, /4 x3/4 0, /4 x3/4 0, /4 x3/4 0,3 1 7 Réf. bar mes. emb. carton , 1/2 x3/4 13, /2 x3/4 13, , 1/2 x3/4 13, /2 x3/4 13, /2 x3/4 13, /2 x3/4 13, /2 x3/4 13, /2 x3/4 13, /2 x3/4 13, COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES LISTE DES PRIX 2014
9 Nipple mâle avec kit d étanchéité pour installations solaires. COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES 12 ART. 870 Réf. mes. Ø tube emb. carton /4 1 8, /4 16 8, /4 18 9, /4 22 9, , Nipple femelle avec kit d étanchéité pour installations solaires. ART. 872 Réf. mes. Ø tube emb. carton /4 1 8, /4 16 8, /4 18 9, /4 22 9, , Double nipple avec kit d étanchéité pour installations solaires. ART. 874 Réf. Ø tube emb. carton , , , , Coude mâle avec kit d étanchéité pour installations solaires. ART. 876 Réf. mes. Ø tube emb. carton /4 1 9, /4 16 9, /4 18 9, / , , Coude femelle avec kit d étanchéité pour installations solaires. ART. 878 Réf. mes. Ø tube emb. carton /4 1 9, /4 16 9, /4 18 9, / , , Double coude avec kit d étanchéité pour installations solaires. ART. 880 Réf. Ø tube emb. carton , , , , LISTE DES PRIX COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES 63
CALEFFI. Groupe de régulation motorisé pour installations de chauffage. série 167 01239/14 FR. remplace la 01239/13 FR
Groupe de régulation motorisé pour installations de chauffage série 67 CCREDITED ISO 9 FM 65 ISO 9 No. CLEFFI 9/ FR remplace la 9/ FR Fonction Le groupe de régulation motorisé est piloté par un régulateur
01 Composants pour chauffage central page
01 01 Composants pour chauffage central page Kit hydraulique et accessoires 18 Séparateur hydraulique et accessoires 21 Pots à boue Dégazeurs 23 Soupape de pression différentielle - Groupe séparateur d
CALEFFI. Groupe de régulation à point fixe avec kit de distribution haute température. série 172 01156/08 FR. Fonction
Groupe de régulation à point fixe avec kit de distribution haute température série REGI STERED BSI EN ISO : Cert. n FM UNI EN ISO : Cert. n / FR Fonction Le groupe de régulation avec kit de distribution
APPENDAGES. Duco Mix Duco T-Mix. Mélangeur thermostatique réglable APPENDAGES. Tous les mélangeurs thermostatiques sont disponibles en version Solar.
Mélangeur thermostatique réglable Duco Mix Duco T-Mix Safety by PenTec APPENDAGES APPENDAGES Tous les mélangeurs thermostatiques sont disponibles en version Solar. Application du mélangeur Duco Mix et
CHAUFFE-EAU SOLAIRES 9. 9.007 chauffe-eau solaires double serpentin avec double couche de vitrification pour la production d eau chaude sanitaire à isolation élevée et pré-installation pour le passage
Schémas Hydrauliques Les organes hydraulique de sécurité obligatoire pour chaque appareil distribué par LEB. 1: Chaudière à Pellets LEB performance & Compact 09. 1: Kit de sécurité 2: Kit de vidange 3:
ZYPHO 8KW - Article ZY8KW
FICHE TECHNIQUE ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Récupérateur de la chaleur sur l'eau de douche 8 kw B CERTIFIED RÉCUPÉRER LA CHALEUR SUR L'EAU DE DOUCHE? En effet, l eau des douches qui est évacuée dans les
Arbre des causes CESI Email
2014 Arbre des causes CESI Email CLIPSOL 05/06/2014 Sommaire Contenu Sommaire... 1 Glossaire... 2 Sondes... 2 Circulateur... 2 Présence d un défaut sur régulation CESI... 2 Disfonctionnement sur appoint

References: ART. 793
 ART. 870
 ART. 872
 ART. 874
 ART. 876
 ART. 878
 ART. 880