Source: http://www.slideshare.net/MOSHERG/proyecto-de-instalaciones-comunes-de-proteccin-contra-incendios-en-nave-industrial
Timestamp: 2016-05-27 21:09:02+00:00

Document:
Proyecto de instalaciones comunes de protección contra incendios en n…
Proyecto de instalaciones comunes de protección contra incendios en nave industrial
Proyecto de un Sistema contra incen...
by Rafael Mago
Tuberia y accesorios para sistemas ...
PROYECTO DE INSTALACIONESCOMUNES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO CON GARAJETITULAR: INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A.SITUACIÓN: MÓDULO A-1 C/ EJE Nº 6 CTRA. DE VILLAVERDE A VALLECAS, KM. 3,8 MERCAMADRID - 28053 MADRID MAYO DE 2012 Asesoría Técnica Industrial 2000 de Ingeniería, S.L. C/ Puerto de Navacerrada nº 16-18 Local, CP, 28038 Madrid 91 576 99 64 / 91 309 25 07 Fax: 91 576 41 70 P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridPROYECTO DE INSTALACIONES COMUNES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS EN EDIFICIO INDUSTRIAL SITO EN EL MÓDULO A-1 C/ EJE,Nº6 DE LA CTRA. DE VILLAVERDE A VALLECAS, KM. 3,8,MERCAMADRID, 28053 DE MADRID, QUE PRESENTA ANTE LADIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS DE LACONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE MADRID INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A.CON C.I.F. A-81029399, CON EL OBJETO DE OBTENER ELCORRESPONDIENTE REGISTRO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓNY EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS. En representación de La Propiedad,ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 2P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridÍNDICE GENERALMEMORIA........................................................................................................91.- OBJETO DEL PROYECTO.........................................................................92.- IDENTIFICACIÓN.....................................................................................10 2.1.- TITULAR...............................................................................................................10 2.2.- AUTOR DEL PROYECTO......................................................................................10 2.3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.........................................................................103.- REGLAMENTACIÓN APLICADA.............................................................104.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.........................................................11 4.1.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS...............................................................12 4.2.- DISTRIBUCIÓN DE USOS Y SUPERFICIES ÚTILES.............................................125.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................14 5.1.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LOS USOS..........................................15 5.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.................................................................................15 5.3.1.- FACHADAS.........................................................................................................17 5.3.2.- CUBIERTAS........................................................................................................17 5.3.3.- PUERTAS DE PASO Y TAPAS DE REGISTRO...................................................17 5.3.4.- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN.......................................................................17 5.4.- ACCESIBILIDAD...................................................................................................17 5.5.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS..18 5.6.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN............................................................................20 5.7.- CÁLCULO DE EVACUACIÓN Y VÍAS....................................................................23 5.8.- VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN......24 5.9.- INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS................................31 5.10.- EXTINTORES PORTÁTILES...............................................................................32 5.11.- INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS......................................33 5.12.- SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS.....................................................36 5.13.- INSTALACIÓN DE HIDRANTES..........................................................................36 5.14.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS....................37 5.15.- SEÑALIZACIÓN..................................................................................................39 5.15.1.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA.....................................................................39 5.15.2.- SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA..................................................................39 5.16.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA..............................................................................406.- ANEXO DE CÁLCULOS Y DOCUMENTACIÓN.......................................417.- CONCLUSIÓN..........................................................................................42PLIEGO DE CONDICIONES..........................................................................441.- PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS...................................44 1.1.- OBRAS A QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO.........................................................44 1.2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.........................................................................44 1.3.- OMISIONES..........................................................................................................442.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA........................44 2.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA...................................................................44 2.1.1.- DEFINICIÓN GENERAL......................................................................................44ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 3P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid 2.1.2.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA.......................................................................44 2.1.3.- JEFE DE LA OBRA.............................................................................................44 2.1.4.- RESPONSABILIDAD EN LA CALIDAD DE LA OBRA..........................................44 2.1.5.- SEGURIDAD E HIGIENE LABORALES..............................................................45 2.1.6.- SUBCONTRATAS...............................................................................................45 2.1.7.- LIBRO DE ÓRDENES.........................................................................................45 2.2. FUNCIONES DEL APAREJADOR O INGENIERO TÉCNICO...................................45 2.2.1. DEFINICIÓN GENERAL.......................................................................................45 2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA............................................................................45 2.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA...........................................................................45 2.2.4. ESTADO DEL SOLAR Y SU ENTORNO...............................................................45 2.2.5. ACOMETIDAS A LA OBRA...................................................................................45 2.2.6. REPLANTEO INICIAL..........................................................................................46 2.2.7 DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO Y OCUPACIÓN DEL SOLAR.....46 2.2.8. INSTALACIONES PROVISIONALES...................................................................46 2.2.9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.......................................................................46 2.2.9.1. SEGURIDAD.....................................................................................................46 2.2.10. VALLADOS.........................................................................................................46 2.2.11. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.....................................................................46 2.2.12. CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL DE LA OBRA...............................46 2.2.13. ESTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA...........................47 2.2.14. CONDICIONES DE HIGIENE.............................................................................47 2.2.15.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES47 2.2.16. APEOS Y ENTIBACIONES.................................................................................47 2.2.17. CALIDAD............................................................................................................47 2.2.18. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.................................................47 2.2.19. CONTROL DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA............................................47 2.2.20. ECONOMÍA........................................................................................................483. ATRIBUCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR........................................48 3.1. DEFINICIÓN GENERAL....................................................................................................48 3.2. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA............................................................48 3.3. ÓRDENES DE OBRA......................................................................................................48 3.4 CERTIFICACIONES Y RECEPCIONES......................................................................................48 3.5. CERTIFICADO FINAL DE OBRA..........................................................................................484. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL Y ECONÓMICA..........48 4.1. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA..........................................................................48 4.2.- SEGURO DE LA OBRA.........................................................................................48 4.3. COMIENZO DE LA OBRA......................................................................................49 4.4. REPLANTEOS.......................................................................................................49 4.5. TRABAJOS NO EXPRESADOS.............................................................................49 4.6 ÓRDENES DE OBRA..............................................................................................49 4.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS.................................................................................49 4.8. HALLAZGOS.........................................................................................................49 4.9. CERTIFICACIONES...............................................................................................49 4.10. RECEPCIÓN PROVISIONAL................................................................................49 4.11. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE...............49 4.12. PLAZO DE GARANTÍA.........................................................................................50 4.13. RECEPCIÓN DEFINITIVA.....................................................................................505.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA................................50 5.1. GENERALIDADES.................................................................................................50 5.2. DEMOLICIONES....................................................................................................50 5.3. REPLANTEOS.......................................................................................................50 5.4. FÁBRICAS DE PERFILES DE ACERO Y CERRAJERÍA.........................................50 5.5. CARPINTERÍA DE ARMAR.....................................................................................51 5.6 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA.................................................................................51ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 4P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid 5.7. TABIQUES DE PLACAS DE YESO.........................................................................51 5.8. REVESTIMIENTOS POR PIEZAS PREELABORADAS RÍGIDAS............................51 5.9. REVESTIMIENTOS FLEXIBLES ADHERIDOS A PARAMENTOS............................52 5.10. REVESTIMIENTOS APLICADOS EN PASTA........................................................52 5.11. SOLERAS............................................................................................................52 5.12. CARPINTERÍA EXTERIOR...................................................................................52 5.13. CARPINTERÍA INTERIOR.....................................................................................52 5.14. INSTALACIONES.................................................................................................52 5.15. AISLAMIENTO TÉRMICO.....................................................................................54 5.16. PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES..................................................................54 5.17. VIDRIOS...............................................................................................................546.- INSTALACIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO....................................547.- INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS........................598.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA.............659.- INSTALACIÓN DE PULSADORES DE ALARMA....................................77ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................841. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES..............................................84 1.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................84 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.............................................................................84 1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES..........84 1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA........................................................84 1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS........................................................................84 1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.....................................85 1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.....85 1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES............................................................86 1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA..............................................................................86 1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE..........................................................................86 1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD..................................................................................86 1.2.10. DOCUMENTACIÓN............................................................................................86 1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES...................................86 1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.........................................................................................86 1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.................................................................86 1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES...................................................................87 1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL..................................................................87 1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS......................................................................................................................87 1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN...............................................................................87 1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES....................87 1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN............................................................................87 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES...................................88 1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES...............................................................88 1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN...................................88 1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.........................................................................882. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARESDE TRABAJO................................................................................................88 2.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................88 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.....................................................................89ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 5P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid 2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.....................................................................89 2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN.................................90 2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES...........................................................................90 2.2.4. ILUMINACIÓN......................................................................................................90 2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.....................................91 2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.............................................913. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....................................................91 3.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................91 3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO........................................................914. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAUTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO........................................................................................................................92 4.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................92 4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO........................................................92 4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO......................................................................................................................93 4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES......................................................................................................93 4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS..................................................................94 4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL94 4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.............................................................................................................955. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRASDE CONSTRUCCIÓN....................................................................................95 5.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................95 5.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.......................................................96 5.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.............96 5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL........................................96 5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO.98 5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....................................................................................1006. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LAUTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓNINDIVIDUAL.................................................................................................100 6.1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................100 6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.............................................100 6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA......................................................................100 6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS..........................................................100 6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS..............................................................100 6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.........................................................................101CALCULOS..................................................................................................103MEDICIONES Y PRESUPUESTO................................................................107PLANOS.......................................................................................................109 PCI-00.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO..................................................................109 PCI-01.- PLANTA SÓTANO SECTORIZACIÓN. NIVEL -580 -370 -350..........................109ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 6P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid PCI-02.- PLANTA SÓTANO DETECCIÓN. NIVEL -580 -370 -350..................................109 PCI-03.- PLANTA SÓTANO EXTINCIÓN. NIVEL -580 -370 -350...................................109 PCI-04.- PLANTA SÓTANO EVACUACIÓN. NIVEL -580 -370 -350...............................109 PCI-07.- ENTREPLANTA SECTORIZACIÓN................................................................109 PCI-08.- ENTREPLANTA EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN...............................................109 PCI-09.- PLANTA PRIMERA SECTORIZACIÓN...........................................................109 PCI-10.- PLANTA PRIMERA EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN..........................................109 PCI-11.- BAJO-CUBIERTA SECTORIZACIÓN.............................................................109 PCI-12.- BAJO-CUBIERTA EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN............................................109 PCI-13.- PLANTA SÓTANO. NIVEL -580 -370 -350. VENTILACIÓN GARAJE...............109 PCI-14.- CUBIERTA VENTILACIÓN GARAJE..............................................................109 PCI-15.- ESQUEMA UNIFILAR. REPARTO DE BUCLES.............................................109ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 7P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid MEMORIAATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 8P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridMEMORIA1.- OBJETO DEL PROYECTOEl presente Proyecto tiene por objeto la descripción de las principales características de lasInstalaciones Comunes de Protección Contra Incendios en Nave Industrial sin Uso Definidosita en el Módulo A-1, C/ Eje, Nº6, de Mercamadrid, Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8,28053, Madrid, con el fin de solicitar el correspondiente su puesta en servicio ante laDirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, dándose asícumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre por el quese aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y en la Orden de27 de Mayo de 2009 sobre Simplificación Administrativa por la que se regula el Registro dePuesta en Servicio de las Instalaciones de Protección contra Incendios en la Comunidad deMadrid.En el momento de redacción del presente Proyecto se desconoce la actividad o actividadesa desarrollar en el edificio industrial que nos ocupa por lo que el mismo tratará lasInstalaciones Comunes de Protección Contra Incendios del Edificio.Las Actividades que se implanten en el mismo serán objeto de solicitudes de legalizaciónespecíficas.Se aportan planos de planta del edificio para una mayor comprensión e identificación de lainstalación que nos ocupa.Se adjunta en Anexo de Documentación del presente Proyecto la Licencia Única concedidael 11 de Octubre de 2005 con Número de Expediente 714/2004/5238. Con esta concesiónde Licencia se justifica la Normativa de Aplicación en la redacción del presente Proyecto.A la hora de redactar el estudio de Seguridad Contra Incendios se ha seguido el articuladodefinido en la normativa vigente de la que se justifica su cumplimiento: • Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, B.O.E. Nº303 de 17 de Diciembre de 2004) (RD 2267/2004) • Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, B.O.E. Nº 298 de 14 de Diciembre de 1993 (RII). • Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Orden 2106/1994 de 11 de Noviembre. • Clasificación de los Productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus Propiedades de Reacción y de Resistencia frente al Fuego, Real Decreto 312/2005 de 18 de Marzo, B.O.E. Nº79 de 2 de Abril de 2005. • Procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción de Incendios, Orden 3619/2005 de 24 de Junio, B.O.C.M. Nº226 de 22 de Septiembre de 2005. • Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. Norma Básica de la Edificación (NBE-CPI-96) (Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre, B.O.E. Nº 261 de 29 de Octubre de 1996) • Normas UNE de aplicación.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 9P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridSe han seguido asimismo las recomendaciones técnicas del Centro Nacional de Prevenciónde Daños y Pérdidas (CEPREVEN) y resto de la normativa en vigor.La presente documentación facultativa es, en suma, una descripción del edificio industrial yde las características dimensionales y constructivas de las instalaciones comunes deprotección contra incendios.2.- IDENTIFICACIÓNCon los datos que a continuación se enumeran queda, a juicio del que suscribe,suficientemente definida la actividad que nos ocupa. 2.1.- TITULAREs el titular de la Instalación Común de Protección Contra Incendios la sociedadINDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. con CIF.: A-81029399 y domicilio en elMódulo A-1 C/ Eje 3-11 Nº 6 de Mercamadrid, Ctra. de Villaverde-Vallecas, km. 3.8 deMadrid. 2.2.- AUTOR DEL PROYECTOEs autor de la presente documentación técnica el que suscribe, Juan Pablo Sánchez Arias,Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado Nº 13.543 del Colegio Oficial de Ingenieros TécnicosIndustriales de Madrid, con domicilio profesional en la Calle Puerto de Navacerrada, Nº16-18 Local, 28038, Madrid. 2.3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTOQuedará ubicada la actividad en el Módulo A-1, C/ Eje, Nº6, Mercamadrid, Ctra. deVillaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, en el Término Municipal de Madrid.La parcela cuenta con todos los servicios urbanos, agua, alcantarillado público con redesseparativas, red de energía eléctrica, red telefónica, la calle está asfaltada y encintada ycuenta asimismo con alumbrado público.Se adjunta plano de situación para una mejor localización del Edificio Industrial.3.- REGLAMENTACIÓN APLICADALa legislación aplicada en la redacción del proyecto es la siguiente:Plan General de Ordenación Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, NormasUrbanísticas y Ordenanzas Municipales.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSREGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOSINDUSTRIALESREAL DECRETO 2267/2004 de 3 de diciembreREGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RII)REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembreB.O.E. Nº298 de 14 de diciembre de 1993NORMAS SOBRE DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LASINSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUAORDEN 2106/1994 de 11 de noviembreATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 10P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridCLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOSCONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIAFRENTE AL FUEGO.REAL DECRETO 312/2005 de 18 de MarzoB.O.E. Nº79 de 2 de Abril de 2005PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS.ORDEN 3619/2005 de 24 de JunioB.O.C.M. Nº226 de 22 de Septiembre de 2005CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. NORMA BÁSICA DELA EDIFICACIÓN (NBE-CPI-96)REAL DECRETO 2177/1996 de 4 de OctubreB.O.E. Nº 261 de 29 de Octubre de 1996NORMAS UNE DE APLICACIÓNPREVENCIÓN RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESLEY 31/1995 de 8 de noviembreB.O.E. Nº269 de 10 de noviembre de 1995PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESREAL DECRETO 1488/1998 de 10 de julioB.O.E. de 31 de julio de 1998DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓNREAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubreB.O.E. Nº256 de 25 de octubre de 1997DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJOREAL DECRETO 485/1997 de 14 de abrilB.O.E. Nº97 de 23 de abril de 1997DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJOREAL DECRETO 486/1997 de 14 de abrilB.O.E. Nº97 de 23 de abril de 1997DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOSTRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALREAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayoB.O.E. Nº140 de 12 de junio de 1997DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOSTRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJOREAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julioB.O.E. Nº188 de 7 de agosto de 1997REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE MÁQUINASREAL DECRETO 1495/86 de 26 de mayoB.O.E. de 21 de julio de 1986REAL DECRETO 773 y REAL DECRETO 1215ELECTRICIDADREGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICASCOMPLEMENTARIASREAL DECRETO 842/2002 de 2 de AgostoB.O.E. Nº224 de 18 de Septiembre de 20024.- CARACTERÍSTICAS GENERALESATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 11P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid 4.1.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASLa características constructivas de la nave son las definidas en el “Proyecto Reformado deObra Civil para Nave sin Uso Definido” presentado ante el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.Su característica principal en cuanto a su estructura es que estará realizada en hormigónprefabricado.La nave industrial que nos ocupa, en el momento de redacción del presente Proyecto,cuenta con Licencia de Obra y Actividad concedidas de las cuales se adjuntan copias en elAnexo de Documentación del presente Proyecto. 4.2.- DISTRIBUCIÓN DE USOS Y SUPERFICIES ÚTILESLa distribución de los diferentes usos que componen el edificio así como sus superficiesútiles queda configurada de la siguiente manera:PLANTA SÓTANOSala / Área Superficie m2NIVEL -5,80 m.Garaje Aparcamiento 1365,34Garaje Aparcamiento 1517,71Garaje Aparcamiento 1436,24Cuarto PCI 41,15Cuarto 157,54Cuarto Ventilación 98,53Escalera 6 11,52Vestíbulo Escalera 6 3,60Escalera 4 18,08Vestíbulo Escalera 4 6,40Rampa 351,65NIVEL -3,70 m.Reserva Climatizacion 139,71Centro de Transformación 39,00Cuadros Eléctricos 29,77Vestíbulo C.T. y C. E / C. Control 38,70Pasillo 39,81Cuarto 236,29Vestíbulo Escalera 3 6,24Escalera 3 12,88NIVEL -3,50 m.Reserva 3 (Cuarto 1) 284,28Escalera 2 8,80Vestíbulo Escalera 1 5,73Aseo 6,50Aseo minusvalidos 5,08Escalera 1 19,89Ascensor 3,60Cuarto Bombeo Agua 11,05Total Superficie Planta Sótano 5895,09PLANTA BAJASala / Área SuperficieATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 12P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid m2NIVEL +0,50 m.Cuarto 1 215,25Escalera 2 8,80Vestíbulo 2,64Aseo hombres 3,47Aseo mujeres 6,48Aseo minusvalidos 4,06NIVEL +1,50 m.Hall de Entrada 62,52Escalera 1 10,80Ascensor 3,75Escalera 7 9,00Zona Muelles 1-4 1641,12Escalera 5 18,36Escalera 3 13,75Hall 34,29Zona Muelles 5-6 2131,76Escalera 4 18,13Zona Muelles 9-10 1571,23Escalera 6 11,64Total Superficie Pl. Baja 5767,05ENTREPLANTASala / Área Superficie m2Sala (reserva) 735,20Escalera 2 9,75Ascensor 3,74Escalera 1 10,44Hall 55,21Aseo Hombres 6,33Aseo Mujeres 5,37Escalera 7 9,31Escalera 3 14,39Reserva 1167,06Escalera 5 18,36Escalera 4 8,13Vestíbulo 10,4Total Superficie Entreplanta 2053,69PLANTA PRIMERASala / Área Superficie m2ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 13P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridNIVEL +8,95 m.Sala 1 (Reserva) 238,06Escalera 2 9,79Aseos / Vestuarios Hombres 85,50Aseos / Vestuarios Mujeres 86,85Sala 3 (Reserva) 297,25Vestíbulo Escalera 1 67,89Ascensor 4,08Escalera 1 10,31Escalera 7 13,83Sala 2 (Reserva) 1049,49Escalera 5 12,37Escalera 3 13,01Sala (Reserva) 1999,89Escalera 4 8,13Total Superficie Pl. Primera 3896,45PLANTA BAJO CUBIERTASala / Área Superficie m2Escalera 4 18,13Zona de Acceso Cubierta 116,12Cuarto Solar 18,13Total Superficie Útil 152,38 Superficie Útil Total = 17.764,66m25.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSA la hora de redactar el estudio de Seguridad Contra Incendios se ha seguido el articuladodefinido en la normativa vigente de la que se justifica su cumplimiento: • Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre, B.O.E. Nº303 de 17 de Diciembre de 2004) (RD 2267/2004) • Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, B.O.E. Nº 298 de 14 de Diciembre de 1993 (RII). • Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Orden 2106/1994 de 11 de Noviembre. • Clasificación de los Productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus Propiedades de Reacción y de Resistencia frente al Fuego, Real Decreto 312/2005 de 18 de Marzo, B.O.E. Nº79 de 2 de Abril de 2005. • Procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción de Incendios, Orden 3619/2005 de 24 de Junio, B.O.C.M. Nº226 de 22 de Septiembre de 2005.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 14P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid • Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB-SI). Documento Básico de Seguridad de Utilización (CTE-DB- SU). Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, B.O.E. Nº 74 de 28 de Marzo de 2006. Modificaciones del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre, B.O.E. Nº 254 de 23 de Octubre de 2007. Corrección de Errores y Erratas del RD 314/2006 de 17 de Marzo, B.O.E. Nº 22 de 25 de Enero de 2008. Orden VIV/984/2009 por el que se modifican determinados Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación, B.O.E. Nº 99 de 23 de Abril de 2009. • Normas UNE.Se han seguido asimismo las recomendaciones técnicas del Centro Nacional de Prevenciónde Daños y Pérdidas (CEPREVEN), así como otras normas de reconocido prestigionacional o internacional (NFPA, etc.) 5.1.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LOS USOSPara el estudio detallado del Edificio que nos ocupa en cuanto a su Protección ContraIncendios se considera todo el edificio como USO INDUSTRIAL por lo que es de aplicaciónel Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD2267/04).Se divide el edificio en las siguientes partes claramente diferenciadas en cuanto a sus usosconforme se indica a continuación y en los planos que se aportan: - USO GARAJE APARCAMIENTO (Planta Sótano) - USO INDUSTRIAL (Planta Baja, Entreplanta, Planta Primera y Planta Bajo Cubierta)El edificio que se estudia es, por su configuración y relación a su entorno, de TIPO A segúnRD 2267/04 ya que se prevé que el edificio industrial estará dividido en variosestablecimientos industriales que ocuparán parcialmente dicho edificio.El Uso de Garaje Aparcamiento coexistirá con la actividad industrial y tendrá distintatitularidad que ésta por lo que, para este uso será de aplicación el Documento Básico deSeguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI), según elArt. 3 del RD 2267/04. 5.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOSPara la evaluación del riesgo de cada Sector de incendio se considera la carga térmica queprevisiblemente pueda encontrarse en su interior, con carácter estimativo, ya que el podercalorífico total será cambiante según se desarrolle la actividad. No obstante se presuponenvalores tales que el poder calorífico real se mantenga por debajo.El nivel de riesgo intrínseco de la actividad será calculado mediante los métodos yparámetros de cálculo según el Anexo 1 Apartado 3 del RD 2267/04 y la normativa vigente,conforme a lo siguiente: La carga de fuego ponderada Q (Mcal/m2) viene dada por la expresión: n Qs = Σ qvi x Ci x hi x si Ra i A Siendo:ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 15P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridQs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en Mcal/m2 o MJ/m2qvi = Carga de fuego, aportada por cada m 3 de cada zona con diferente tipo dealmacenamiento(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad)de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.hi = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)existente en el sector de incendio en m2.Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación)inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción,montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Cuando existan variasactividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente ala actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el10 por 100 de la superficie del sector.A = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio,en m2Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego,ponderada y corregida mediante la siguiente expresión para actividades distintas alalmacenamiento: n Qs = Σ qsi x Si x Ci Ra i A Siendo:qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintosprocesos que se realizan en el sector de incendio (i), en Mcal/kg o MJ/kgSi = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego qsidiferente, en m2Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad)de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación)inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción,montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Cuando existan variasactividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente ala actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el10 por 100 de la superficie del sector.A = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio,en m2En el momento de redacción del presente Proyecto no se conocen las Actividadesque se implantarán en el Edificio Industrial que nos ocupa por lo que no se puederealizar un Cálculo del Riesgo Intrínseco de Incendio.No obstante, se ha prefijado que el Riesgo sea como máximo BAJO 2 ya que paraEdificios Industriales TIPO A no están admitidos Riesgos Altos según lo indicado en la Tabla2.1 del RD 2267/200.Las instalaciones de protección contra incendios necesarias serán consecuencia de dichonivel de riesgo BAJO 2 y de la superficie del sector en cada caso, la cual dependerá de laActividad implantada en cada caso y será objeto de estudio específico para dicha Actividaden concreto.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 16P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridTodas las instalaciones de Protección Contra Incendios se han diseñado y calculado en elpresente proyecto de Ejecución considerando que las futuras actividades que se puedanimplantar sean de Riesgo BAJO 2 como máximo.La sectorización de las distintas zonas del edificio será objeto de actuación por parte de lasactividades de futura implantación a través de solicitud de licencia de actividad al Excmo.Ayuntamiento de Madrid. En dicho proyecto se deberán reflejar las medidas correctoraspara la implantación de la actividad. 5.3.1.- FACHADASCuando un elemento delimitador de sector de incendios, acometa a una fachada (almacén,oficinas, instalaciones generales) la resistencia al fuego de ésta deberá ser, al menos, iguala la mitad de la exigida al elemento de que se trate, en una franja cuya anchura entrehuecos sea como mínimo 1 metro. Podrán sustituirse estas franjas por salientes, mínimosde 80 cm., que impidan el paso de las llamas. 5.3.2.- CUBIERTASCuando un elemento delimitador de sector de incendio acometa a la cubierta, la resistenciaal fuego de ésta deberá ser igual a la mitad de la exigida al elemento de que se trate, enuna franja cuya anchura sea como mínimo de 1 metro. No obstante, si el elementocompartimentador se prolonga por encima del acabado de la cubierta 0,80 m. ó más, noserá necesario que se cumpla la condición anterior. 5.3.3.- PUERTAS DE PASO Y TAPAS DE REGISTROLas puertas de paso entre dos sectores de incendio y las tapas de registro de patinillos oconductos de servicios de instalaciones, deberán tener una resistencia al fuego al menosigual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores, o bien, a la cuartaparte, si el paso se realiza a través de vestíbulo de independencia. 5.3.4.- CONDUCTOS DE VENTILACIÓNLos conductos de ventilación que atraviesen sectores de incendio, deberán sercompartimentados con compuertas cortafuegos resistentes al fuego, cuya señal de aperturaserá recogida en la central de control. 5.4.- ACCESIBILIDADLas condiciones de diseño y construcción del edificio y, en particular, de su entorno,inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar laintervención de los servicios de extinción de incendios.Se consideran fachadas accesibles de un edificio o establecimiento industrial aquellas quedispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio deextinción de incendios. Estos huecos de fachada cumplirán las condiciones siguientes: - Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. - Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m. y 1,20 m. respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m., medida sobre la fachada. - No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 17P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridLa accesibilidad al edificio estará garantizada, además de la fachada accesibleanteriormente definida, para todo tipo de vehículos de salvamento ya que los viales deaproximación hasta las fachadas accesibles y los espacios de maniobra cumplirán lassiguientes condiciones: La anchura mínima de evacuación libre es mayor de 5 m. La altura mínima libre o gálibo es mayor que 4,5 m. La capacidad portante del vial es superior a 2.000 kp/m2. 5.5.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOSLa ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES seestudia suponiendo que todos los sectores están ubicados en edificio del Tipo A, por lo quese dotará a las estructuras de las siguientes estabilidades, conforme indica la Tabla 2.2 delApartado 4 del Anexo II del Real Decreto 2267/04: NIVEL DE RIESGO TIPO A TIPO A INTRÍNSECO PLANTA BAJO RASANTE PLANTA SOBRE RASANTE DEL SECTOR MEDIO NO ADMITIDO R-120 BAJO R-120 R-90Asimismo, según la Tabla 3.1 de la Sección 6 del CTE-DB-SI indica que para GarajesAparcamientos la resistencia al fuego de los elementos estructurales deberá ser R-120.Las exigencias de comportamiento ante el fuego se definen por el tiempo en minutos,durante el que dicho elemento debe mantener la capacidad portante en el ensayonormalizado según UNE 23093.Dada la sectorización inicialmente propuesta y teniendo en cuenta un Riesgo intrínsecoBAJO 2, la Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes del EdificioIndustrial será de 120 minutos (R-120) por considerarse todos los sectores de incendio deRiesgo BAJO 2 y Uso Garaje Aparcamiento en Planta Sótano..La Estructura principal del edificio es prefabricada de hormigón armado, compuesta porpilares HA-35 y acero B500S envainados en borde a pilares de muro de contención einteriores empotrados en cáliz, jácenas de hormigón HP-35, acero activo Y 1860 S7/aceropasivo B500S de inercia constante apoyadas en ménsulas de pilares formando pórticos deluz variable de 6,60 a 17,10 m., forjado unidireccional con entrevigado de placa alveolarHP-40/S/20/I y acero Y 1860 S7 en armadura activa y B500S en armadura pasiva de 25, 32,40 y 50 cm. de canto en piezas de 120 cm. de anchura y capas de compresión de 5, 8, 10 y15 cm. de grosor de hormigón armado HA-25/P/20/I.Toda la estructura del Edificio Industrial tendrá una Estabilidad al fuego R-120 puesto que laestructura de la Nave estará formada por cerchas, vigas y pilares de hormigónprefabricado pretensado las cuales aseguran una estabilidad al fuego mínima de 120minutos.Se adjunta en Anexo de Documentación del presente Proyecto el Certificados de protecciónde la Estructura y Documentación que acredita la homologación de los productosempleados.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 18P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridLa RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECERRAMIENTO se estudian suponiendo que todos los sectores están ubicados en edificiodel tipo A, por lo que se dotará a los elementos constructivos de las siguientes resistencias,conforme indica el Apartado 5 del Anexo II del Real Decreto 2267/04:Las exigencias de comportamiento ante el fuego, se definen por los tiempos que dichoelemento debe mantener las condiciones de estabilidad mecánica o capacidad portante,estanqueidad al paso de llamas o gases calientes, la no emisión de gases inflamables en lacara no expuesta al fuego y aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara noexpuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma UNE 23093.La Resistencia al fuego de elementos constructivos delimitadores de un sector de incendiorespecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida para elementosconstructivos con función portante, según lo establecido en el Art. 5.1 del Anexo II del RD2267/04. Por tanto, para el Uso Industrial la Resistencia al Fuego será igual a EI-120.Los cerramientos de separación entre sectores de incendio se realizarán mediante bloquede hormigón de 40x20x20 cm. alcanzándose una resistencia al fuego de los elementoscompartimentadores de sector de 180 minutos. (Tabla F.2. del Anejo F del CTE-DB-SI).Existirán en la actividad que nos ocupa medianerías colindantes con otros establecimientospor lo que será de aplicación el Art. 5.2 del Anexo II del RD 2267/04 y será como mínimoEI-180.Conforme a lo dispuesto en el Art. 5.3 del Anexo II del RD 2267/04, cuando una medianería,un forjado, o una pared que compartimente sectores de incendio, acometan a una fachada,la resistencia al fuego de ésta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquelelemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 metro, segúnse muestra en los planos que se aportan.Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada con un ángulo porlos dos planos exteriores menor que 135º, la anchura de a franja será de 2 metros, comomínimo.Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores deincendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será, al menos, igual a lamitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, comomínimo, de 1 metro, conforme a lo dispuesto en el Art. 5.4 del Anexo II del RD 2267/04 ysegún se muestra en los planos que se aportan.El Art. 5.5 del Anexo II del RD 2267/04 indica que la distancia mínima, en proyecciónhorizontal, entre una ventana y un hueco, o un lucernario, de una cubierta será mayor de2,50 metros cuando dichos huecos pertenezcan a sectores de incendios distintos, condistancia vertical entre ellos menor de 5 metros.En aplicación del Art. 5.6 del Anexo II del RD 2267/04 tenemos:ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 19P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridLas puertas de paso entre dos sectores de incendio y las tapas de registro de patinillos oconductos de servicios de instalaciones, deberán tener una resistencia al fuego al menosigual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores, o bien, a la cuartaparte, si el paso se realiza a través de vestíbulo de independencia.Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, almenos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, ola cuarta parte si se realiza a través de vestíbulo previo.Conforme a lo dispuesto en el Art. 5.7 del Anexo II del RD 2267/04, todos los huecos,horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior aél, deben ser obturados de modo que mantenga una resistencia al fuego no menor de: a) Compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire: resistencia al fuego del sector de incendio. b) Sellado de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos: resistencia al fuego del sector de incendio. c) Sellado de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles: ½ de resistencia al fuego del sector de incendio. d) Sellado de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles: resistencia al fuego del sector de incendio. e) Tapas de registro de patinillos de instalaciones: ½ de resistencia al fuego del sector de incendio. f) Cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios: resistencia al fuego del sector de incendio. g) Compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o comunicación vertical de otro uso: resistencia al fuego del sector de incendio.Las tuberías que atraviesen un sector de incendios de material combustible o fusiblecontarán con un sistema de sellado que asegurará que el espacio interno que deja la tuberíaal fundirse o arder también quede sellado. No será de aplicación este requisito en el caso detuberías de agua a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a ellas.Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesanelementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas(extracción de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes alfuego o estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado deresistencia al fuego que los elementos atravesados.No obstante, los requisitos anteriormente expuestos no serán necesarios si la comunicacióndel sector de incendio a través del hueco es al espacio exterior del edificio.Con la estructura y cerramientos descritos en el Apartado 4.1 del presente Proyecto secumple sobradamente con las características de Estabilidad al Fuego.Los productos de revestimientos o acabado superficial tendrán, según el Apartado 3 delAnexo II del RD 2267/2004, una reacción al fuego como mínimo de: - Suelos: CFL-s1 (M2) - Paredes y Techos: C-s3 d0 (M2). - Lucernarios no continuos e Instalaciones para eliminación de humo: D-s2d0 (M3). - Revestimiento exterior de fachada: C-s3 d0 (M2). 5.6.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓNEl cálculo de la ocupación se muestra en el siguiente cuadro de Usos, Superficies,Ocupaciones y Sectores.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 20P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridPLANTA SÓTANOSala / Área Superficie Sector C.Oc Ocup CTE-DB- m2 S.I. SI paxNIVEL -5,80 m.Garaje Aparcamiento 1365,34 S-1 40 34Garaje Aparcamiento 1517,71 S-2 40 38Garaje Aparcamiento 1436,24 S-3 40 36Cuarto PCI 41,15 S-17 10000 0Cuarto 157,54 S-18 40 4Cuarto Ventilación 98,53 S-20 10000 0Escalera 6 11,52 S-24 10000 0Vestíbulo Escalera 6 3,60 S-24 10000 0Escalera 4 18,08 S-22 10000 0Vestíbulo Escalera 4 6,40 S-22 10000 0Rampa 351,65 - 10000 0NIVEL -3,70 m.Reserva Climatizacion 139,71 S-11 10000 0Centro de Transformación 39,00 S-14 10000 0Cuadros Eléctricos 29,77 S-14 10000 0Vestíbulo C.T. y C. E / C. Control 38,70 S-15 10000 0Pasillo 39,81 S-15 10000 0Cuarto 236,29 S-15 40 6Vestíbulo Escalera 3 6,24 S-16 10000 0Escalera 3 12,88 S-16 10000 0NIVEL -3,50 m.Reserva 3 (Cuarto 1) 284,28 S-4 40 7Escalera 2 8,80 S-4 10000 0Vestíbulo Escalera 1 5,73 S-9 10000 0Aseo 6,50 S-9 10000 0Aseo minusvalidos 5,08 S-9 10000 0Escalera 1 19,89 S-7 10000 0Ascensor 3,60 S-8 10000 0Cuarto Bombeo Agua 11,05 S-17 10000 0Total Superficie Planta Sótano 5895,09 125PLANTA BAJASala / Área Superficie Sector C.Oc Ocup CTE-DB- m2 S.I. SI paxNIVEL +0,50 m.Cuarto 1 215,25 S-4 40 5 S-4 /Escalera 2 8,80 S-6 10000 0Vestíbulo 2,64 S-28 10000 0Aseo hombres 3,47 S-28 10000 0Aseo mujeres 6,48 S-28 10000 0Aseo minusvalidos 4,06 S-28 10000 0NIVEL +1,50 m.Hall de Entrada 62,52 S-38 10000 0ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 21P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridEscalera 1 10,80 S-7 10000 0Ascensor 3,75 S-8 10000 0Escalera 7 9,00 S-29 10000 0Zona Muelles 1-4 1641,12 S-39 40 41Escalera 5 18,36 S-32 10000 0Escalera 3 13,75 S-16 10000 0Hall 34,29 - 10000 0Zona Muelles 5-6 2131,76 S-36 40 53Escalera 4 18,13 S-22 10000 0Zona Muelles 9-10 1571,23 S-37 40 39Escalera 6 11,64 S-22 10000 0Total Superficie Pl. Baja 5767,05 139ENTREPLANTASala / Área Superficie Sector C.Oc Ocup CTE-DB- m2 S.I. SI paxSala (reserva) 735,20 S-40 40 18Escalera 2 9,75 S-6 10000 0Ascensor 3,74 S-8 10000 0Escalera 1 10,44 S-38 10000 0Hall 55,21 S-38 10000 0Aseo Hombres 6,33 S-38 10000 0Aseo Mujeres 5,37 S-38 10000 0Escalera 7 9,31 S-29 10000 0Escalera 3 14,39 S-16 10000 0Reserva 1167,06 S-47 40 29Escalera 5 18,36 S-32 10000 0Escalera 4 8,13 S-22 10000 0Vestíbulo 10,4 S-22 10000 0Total Superficie Entreplanta 2053,69 48PLANTA PRIMERASala / Área Superficie Sector C.Oc Ocup CTE-DB- m2 S.I. SI paxNIVEL +8,95 m.Sala 1 (Reserva) 238,06 S-41 40 6Escalera 2 9,79 S-6 10000 0Aseos / Vestuarios Hombres 85,50 S-43 10000 0Aseos / Vestuarios Mujeres 86,85 S-43 10000 0Sala 3 (Reserva) 297,25 S-43 40 7Vestíbulo Escalera 1 67,89 S-38 10000 0Ascensor 4,08 S-8 10000 0Escalera 1 10,31 S-38 10000 0Escalera 7 13,83 S-29 10000 0Sala 2 (Reserva) 1049,49 S-42 40 26Escalera 5 12,37 S-32 10000 0Escalera 3 13,01 S-16 10000 0Sala (Reserva) 1999,89 S-45 40 50ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 22P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridEscalera 4 8,13 S-22 10000 0Total Superficie Pl. Primera 3896,45 90PLANTA BAJO CUBIERTASala / Área Superficie Sector C.Oc Ocup CTE-DB- m2 S.I. SI paxEscalera 4 18,13 S-22 10000 0Zona de Acceso Cubierta 116,12 S-46 10000 0Cuarto Solar 18,13 S-22 10000 0Total Superficie Útil 152,38 0 C.Oc Cálculo Ocupación en m2 por persona según CTE-DB-SI Docup Densidad de ocupación en personas /m2 Ocup Ocupación total de la salaA efectos del estudio de evacuación, la ocupación teórica de cálculo por superficie útil parael Uso Industrial y Uso Aparcamiento es, según la Tabla 2.1 del CTE-DB-SI: - Una persona por cada 40 m2 en aparcamientos. - Una persona por cada 40 m2 en archivos, almacenes, etc., asimilables a las zonas denominadas Reserva para futura implantación de Actividades. - Ocupación Nula en zonas comunes, pasillos, aseos y escaleras. 5.7.- CÁLCULO DE EVACUACIÓN Y VÍASSe considera como origen de evacuación de Sector cualquier punto ocupable de su interior.Esto es válido para cualquiera de los usos que se desarrollan en el edificio industrial (UsoIndustrial y Uso Aparcamiento).El Recorrido de Evacuación es aquel que se realiza desde el origen de evacuación hasta elespacio exterior seguro o hasta una salida de sector. Su medición se realiza según elrecorrido real medido sobre el eje en el caso de escaleras, pasillos y rampas.Para cumplimentar las dimensiones de las salidas asignamos a cada una de las vías deevacuación, el número máximo de personas que le corresponden.Los recorridos de evacuación, o bien presentan una longitud inferior a 25 m. o bien existenrecorridos de evacuación no superior a 50 m., en cuyo caso, la distancia desde el origen deevacuación hasta la bifurcación para recorridos alternativos no supera los 25 m. en ningúncaso.Las escaleras de evacuación presentan un ancho suficiente de 1 metro.Los caminos de evacuación estarán señalizados mediante señales indicativas de loscaminos a seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto en que sea visible lasalida o señal que la indica.Dado que existirán puntos a una distancia superior a 25 metros hasta una salida en el usode Aparcamiento, se preverán salidas opuestas y alejadas, de forma que desde ningúnorigen de evacuación, la longitud de recorrido hasta una de ellas sea mayor de 50 metros.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 23P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridLas vías de evacuación formadas por puertas, pasillos y escaleras, deberán cumplir con lassiguientes exigencias:1.- Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula, situada en la meseta de unaescalera para evacuación, se deberá disponer de tal forma, que al abrirse no invada elámbito de paso a esa escalera. Cuando esté situada en la pared de un pasillo paraevacuación, se deberá disponer de tal forma que, en la zona de pasillo barrido por la puerta,no disminuya el ancho de paso del mismo, más de 10 cm.2.- Toda puerta situada a lo largo de un recorrido de evacuación prevista para más de 50personas, deberá: - Ser abatible sobre eje vertical, prohibiéndose el sistema de resbalón por canto. - La dirección de apertura, deberá ser coincidente con la de evacuación. - El ancho mínimo deberá ser de 0,80 m. y el máximo de 1,20 m. para puertas de una sola hoja. - El ancho de puertas, pasos, pasillos para evacuación deberán dimensionarse en proporción de 1 metro por cada 200 personas asignadas en los mismos.En cualquier caso, el ancho mínimo de las puertas, pasos y huecos previstos paraevacuación deberán ser iguales o superiores a 1 metro.Debido a que existen puntos que distan más de 25 m. hasta alguna salida, se dispondránsalidas de emergencia alternativas, opuestas y alejadas, del tal forma que, desde ningúnorigen de evacuación la longitud de recorrido hasta una de ellas sea mayor de 50 metros.Queda prohibido el almacenamiento de productos combustibles en todo camino o vía deevacuación.En los planos que se aportan se muestran los posibles recorridos de evacuación delEdificio. 5.8.- VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓNUSO APARCAMIENTO – PLANTA SEMISÓTANOLa legislación aplicada en materia de ventilación del aparcamiento será la siguiente,teniendo en cuenta que la Licencia Única, con Nº 714/2004/5238, para la construcción delEdificio fue concedida en Octubre de 2005:  Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) (Art. 7.5.15.4.a)  Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid. (OGPMAUM)  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Vigente y su instrucción técnica complementaria ITC-BT-29.  Norma UNE 60079-10. Clasificación de Emplazamientos Peligrosos.  Norma UNE 60079-14. Instalaciones Eléctricas en Áreas Peligrosas.  Acta GTREBT 28-11-2003 de Reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento y Aplicación del REBT (RD 842/2002) y Orden 9344/2003 de la CAM.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 24P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid  Acta GTREBT 12-02-2004 de Reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento y Aplicación del REBT (RD 842/2002) y Orden 9344/2003 de la CAM.  Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios. (NBE-CPI-96)  Norma UNE 100166:2004. Ventilación en Aparcamientos. (Octubre de 2004)Según la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid, en losaparcamientos se dispondrá de ventilación suficiente que garantice que en ningún puntopueda producirse acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de los vehículos.En particular, deberá garantizarse que en ningún punto puedan alcanzarse concentracionesde CO superiores a 50 p.p.m. Además, la ventilación forzada de los aparcamientos deberágarantizar un mínimo de 7 renovaciones hora de la atmósfera del local (OGPMAUM yPGOUM).De acuerdo con la ITC-BT-29 del REBT-2002, el aparcamiento queda clasificado comoEmplazamiento Peligroso Clase I.Según el Acta GTREBT 12-02-2004 de Reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento yAplicación del REBT (RD 842/2002) y Orden 9344/2003 de la CAM, se considera ventilaciónsuficientemente asegurada cuando la ventilación forzada en el aparcamiento asegure unarenovación mínima de aire de 15 m3/hm2 de superficie de aparcamiento.El caudal de ventilación por planta se repartirá como mínimo entre dos dispositivosindependientes que actuarán sobre los mismos conductos para que en caso de avería deuno de ellos, se mantenga la ventilación (GTREBT 12-02-2004).El Art. 18 de la NBE-CPI-96 indica que los Aparcamientos dispondrán de ventilación forzadapara la evacuación de humos en caso de incendio. Deberán cumplir: - Ser capaz de garantizar 6 renovaciones por hora siendo activada mediante detectores automáticos. - Disponer de interruptores independientes que permitan la puesta en marcha de los ventiladores situados en un lugar de fácil acceso y debidamente señalizado. - Garantizar el funcionamiento de de todos sus componentes durante 90 minutos a una temperatura de 400ºC. - Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. - Ningún punto estará situado a más de 25 metros de distancia de un punto de extracción de humos.El Punto 4.2 de la Norma Une 100166:2004 indica que la ventilación mínima será de 5l/s.m2.El Aparcamiento que nos ocupa, está divido en tres sectores de incendio. Sector 1 ;Sector 2 ; Sector 3.El PGOUM sólo se refiere a la evacuación de humos de motores (CO), sin perjuicio de otrasexigencias normativas para los de incendio.La disponibilidad de huecos de comunicación con el exterior en los sectores es insuficiente(1/200m2) y de posición inadecuada (1 cada 20x20 m2) para la evacuación de CO, por tanto,deberá ser ventilación forzada.El sector 2 no dispone de huecos de comunicación con el exterior para la evacuación dehumos en caso de incendio, por tanto la ventilación forzada de CO también atiende laevacuación de humos de incendio. El extractor deberán ser de 400ºC/2h.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 25P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, MadridEn los sectores 1 y 3, la evacuación de humos en caso de incendio será por ventilaciónnatural ya que la disponibilidad de huecos de comunicación exterior es suficiente.Por tanto, a los sectores 1 y 3, se les dota de ventilación forzada para CO, evacuando enlos mismos los de incendio con ventilación natural por los huecos de comunicación con elexterior disponibles con dichas condiciones común a NBE-CPI96 y RSCICAM de 1/400m 2 yla especifica del RSCICAM de que todo punto esté a 25 m como máximo del hueco.Las redes de conductos de estos sectores están requeridas exclusivamente por clase dereacción al fuego M1 (Bs1d10) según normativa derogada. Si bien ésta sólo la exige paraevacuación de humos en caso de incendio, para evitar objeciones conviene darcumplimiento a la condición general de resistencia de “todos los componentes” de lainstalación a 400ºC-90min (F400 90) de la normativa derogada (NBI-CPI96 art.18),aplicándola al conducto y las compuertas como E 40090, ya que la exigencia del conducto dela misma resistencia al fuego de la sectorización de “90 minutos” (EI 90) podría sustituirsepor la obturación de compuertas cortafuegos activadas por la detección de incendio en lospasos por los que atraviesan las delimitaciones con el sector central para conectarse a losequipos extractores.Las condiciones de la evacuación natural de los humos de incendio 1/400 m 2 y menos de 25m de todo punto a hueco de evacuación, se cumple en el sector 1 con el hueco de patinillodisponible en techo (junto a la escalera a la alineación Ex4-5). Las necesidades deventilación de este sector son de 3,55 m2(1422,04/400=3,55)En el sector 3, los huecos de fachada exceden con 7,87 m2 (15rejillasx1,5x0,5m2x0,7=7,87)la superficie de 3,73 m2 (1494,89/400=3,73) requerida, pero la franja de 5,60 m de anchuramedidos a partir del eje J, excede los 25m de distancia máxima (incluso si se aprovecharael hueco admisible para ventilación en la puerta de vehículos de 1/5 de su altura en su partesuperior). Pese a que la NBE-CPI96 y la RSCICAM sólo se refieren a “huecos decomunicación con el exterior” y por tanto no excluyen explícitamente los de fachada, suaceptación como solución a la evacuación de humos de incendio es mas incierta que la deun conducto vertical hasta cubierta de 2,6 m2 ((1494,9-(8,55x55,4))/400) por el patinilloLx4-5, que tampoco cumple la condición de distancia. Este incumplimiento, se resuelve conuna instalación exclusiva para 7renovaciones/hora del volumen de la franja con dosextractores F400 90 montados en línea de tipo axial tubular impulsando hasta cubierta porconducto tendido pro patinillo Lx4-5 sin requerir sectorización con compuerta.Los datos de partida para el Diseño de la Extracción del Aparcamiento en el caso que nosocupa son: - Superficie del Aparcamiento = 4.319,29 m2 - Altura del Aparcamiento = 5,80 m. - Volumen = 25.051 m3 - Nº de Plazas de Aparcamiento = 108 - Altura libre de Humos = 2,5 m. - Rejillas de Extracción cada 100 m2 - Separación máxima entre Rejillas = 10 m.El Caudal de Extracción en el Aparcamiento que nos ocupa, según las disposicionesanteriores sería en cada caso de: - PGOUM – 7 renovaciones/hora o Caudal = 25.051 m3 x 7 ren/h = 175.357 m3/h - REBT – 15 m3/h.m2 o Caudal = 4.319,29 m2 x 15 m3/h.m2 = 64789 m3/hATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 26P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid - UNE 100166 – 5 l/s.m2 o Caudal = 4.319,29 m2 x 5 l/s.m2 = 21596.45 l/s = 77.747,22 m3/h - CTE-DB-SI – 150 l/s.plaza o Caudal = 108 plazas x 150 l/s.plaza = 16.200 l/s = 58.320 m3/hPor tanto, el caudal de extracción del Aparcamiento será de 175.357 m3/h por ser el valormás desfavorable de todos los anteriores y mediante el cual se garantizará una renovaciónde siete veces el volumen de aire del aparcamiento.Este caudal se dividirá en 4 redes de extracción cada una de las cuales dispondrán de dosextractores, red de conductos de chapa de acero o E300 60 y rejillas con compuertas deregulación, de funcionamiento automático con un sistema de detectores de CO.Se dispondrá un detector de CO cada 200 m2 de local o fracción. La altura de colocación delos detectores será entre 1,5 y 2 m. Se instalarán en aquellos lugares en los que lascondiciones de ventilación puedan ser más desfavorables. Todos ellos se conectarán a laCentralita de Detección de CO de forma que cada uno de ellos proporcione una medidaválida cada 10 minutos (OGPMAUM).Dispondremos de seis extractores en cuarto destinado a tal fin, dos por cada red deextracción montados en paralelo, y dos extractores montados en paralelo en cubierta, segúnse muestra en los planos que se aportan.Cada uno de ellos garantizará el 50% del caudal de extracción de la zona a la que deservicio.Se ha previsto una ventilación mecánica suficiente para el aparcamiento. La sección de losconductos se ha determinado de forma que la velocidad del aire no supere los 10 m/s,según la Norma UNE 100-166-2004.También dispondremos de aberturas de admisión de aire.Se dispondrá una rejilla de extracción por cada 100 m2 de superficie útil como máximo y auna distancia no superior a 10 m. una de otra. En el caso que nos ocupa por la geometríade planta del aparcamiento se instalarán un total de 54 Rejillas a razón de 1 Rejilla cada82,25 m2. La distancia máxima entre rejillas según el diseño plasmado en planos será de9,45 m. < 10 m.Las rejillas se dimensionarán para extraer un caudal de: 175.357 m 3/h / 54 Rej = 3.247m3/h.Se instalarán Rejillas de 1.200x500 mm. conforme se muestra en los planos que seaportan.Dado que se dispondrán cuatro redes de extracción, dos de extracción de CO (red 1 y red4) y dos de extracción de CO y evacuación de humos en caso de incendio (red 2 y red 3),se repartirán las 54 Rejillas entre ellas instalándose en la Red 1 17 Rejillas, en la Red 2 20Rejillas, en la Red 3 6 Rejillas y en la Red 4 10 Rejillas. Por tanto cada red de extraccióntendrá un caudal de: Caudal de Extracción Red 1 = 3.247 m3/h x 17 Rejillas = 55.199 m3/h. Caudal de Extracción Red 2 = 3.247 m3/h x 20 Rejillas = 64.940 m3/h. Caudal de Extracción Red 3 = 3.247 m3/h x 6 Rejillas = 19.482 m3/h. Caudal de Extracción Red 4 = 3.247 m3/h x 10 Rejillas = 32.470 m3/h.Los caudales anteriores (100%), de cada red de extracción, se repartirán entre dosventiladores (50%) montados en paralelo que actuarán sobre los mismos conductos:ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 27P-10048-PCI
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAS CÁRNICAS LOS NORTEÑOS, S.A. NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO Módulo A-1 C/ Eje, Nº6 Ctra. de Villaverde a Vallecas, km. 3,8, 28053, Madrid Caudal Total Red 1 = 55.199 m3/h / 2 Extractores = 27.599 m3/h. Extractor Caudal Total Red 2 = 64.940 m3/h / 2 Extractores = 32.470 m3/h. Extractor Caudal Total Red 3 = 19.482 m3/h / 2 Extractores = 9.741 m3/h. Extractor Caudal Total Red 4 = 32.470 m3/h / 2 Extractores = 16.235 m3/h. ExtractorLos Extractores seleccionados tendrán una clasificación de 400ºC/2h y serán los siguientes: RED 1: MARCA: SODECA (o similar) MODELO: CJTHT-80-4T-4 CAUDAL MÁXIMO EXTRACTOR: 37.000 m3/h DIMENSIONES: Ancho = 1.000 mm. Largo = 650 mm. Altura = 85 mm. VELOCIDAD: 1.425 r.p.m. POTENCIA: 3,0 kW NIVEL SONORO: 79 dB(A) PESO: 125 kg RED 2: MARCA: SODECA (o similar) MODELO: CJTHT-80-4T-4 CAUDAL MÁXIMO EXTRACTOR: 37.000 m3/h DIMENSIONES: Ancho = 1.000 mm. Largo = 650 mm. Altura = 85 mm. VELOCIDAD: 1.425 r.p.m. POTENCIA: 3,0 kW NIVEL SONORO: 79 dB(A) PESO: 125 kg RED 3: MARCA: SODECA (o similar) MODELO: CJTHT-56-4T-1 CAUDAL MÁXIMO EXTRACTOR: 12.900 m3/h DIMENSIONES: Ancho = 825 mm. Largo = 550 mm. Altura = 690 mm. VELOCIDAD: 1.420 r.p.m. POTENCIA: 0,75 kW NIVEL SONORO: 70 dB(A) PESO: 59 kg RED 4: MARCA: SODECA (o similar) MODELO: CJTHT-63-4T-4 CAUDAL MÁXIMO EXTRACTOR: 25.200 m3/h DIMENSIONES: Ancho = 825 mm. Largo = 550 mm. Altura = 690 mm. VELOCIDAD: 1.430 r.p.m. POTENCIA: 3,0 kW NIVEL SONORO: 74 dB(A) PESO: 78 kgLa distribución de las redes de extracción, la sección de los conductos, la ubicación de lasrejillas y la ubicación de los extractores se indica en los planos que se aportan.ATI 2000 DE INGENIERÍA, S.L. 28P-10048-PCI
Protección Pasiva contra incendios. Conoce la proteccion estructural
Protección estructural contra_incendios
cesargsemino
Diseño de un sistema de protección contra incendio en una planta envasadora d...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto