Source: http://doczz.cz/doc/275056/n%C3%A1vod-k-obsluze-solivia-cs-eu-g3
Timestamp: 2018-07-19 11:55:24+00:00

Document:
Návod k obsluze SOLIVIA CS EU G3 - Francie
Návod k obsluze SOLIVIA CS EU G3
Návodkobsluze
SOLIVIACSEUG3
Příručka bude změněna.
Pro nejaktuálnější verzi příručky, prosím, navštivte internetovou stránku
© Copyright – Delta Energy Systems (Germany) GmbH – Všechna práva vyhrazena.
Tento návod je přiložen k našim výrobkům a je určen pro použití koncovým uživatelem.
Technické pokyny a ilustrace, uvedené v tomto návodu, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být bez předchozího písemného povolení servisních
inženýrů firmy Delta Energy Systems ani zcela, ani částečně rozmnožovány. Koncový uživatel nesmí zde uvedené informace předávat třetím osobám nebo používat tento návod pro jiné účely, než pro zajištění řádného používání výrobků. Všechny informace a specifikace podléhají změnám
bez předchozího oznámení.
1 Rozsah dodávky
2 Všeobecné informace 5
Normy, směrnice a předpisy
3.2 Normy, směrnice a předpisy, které musí být rovněž dodržovány
Varování 3.4
4 Popis centrálního invertoru SOLIVIA CS
4.1.1 Sledování bodu maximálního výkonu (MPP)
4.1.2 Řídící jednotka / řídící funkce
4.1.3 Monitorovací systém
4.1.4 Správa životního cyklu invertorových jednotek
Uspořádání systému
4.2.1 Blokové schéma obvodu
4.2.2 Popis blokového schématu obvodu
4.4.1 Systémová řídící jednotka s dotykovým displejem
4.4.2 Hlavní nabídka
4.4.3 Nabídka: Společná pro všechna okna
4.4.4 Nabídka: Main window
4.4.5 Nabídka: Online measurements
4.4.6 Nabídka: Statistics and logs
4.4.7 Nabídka: Setup
4.4.8 Provozní hlášení pomocí diod a diagnostika zobrazená na displeji
4.4.8.1 Provozní hlášení pomocí diod na systémovém regulátoru
4.4.8.2 Chybové kódy v nabídce „Logs“
4.4.8.3 Na invertorových jednotkách
4.4.9 Nastavení systému pro více než jednu skříň v systému 4.5
5 Přeprava a instalace
Místo instalace a minimální požadavky
Instalace podstavy skříně (volitelné)
Instalace centrálního invertoru
Instalace odsávacího ventilačního kanálu
6 Elektrická instalace
6.3.1 Přehled připojovacích průřezů
6.3.2 Práce, která musí být provedena před zapojením do elektrické sítě
6.3.3 Připojování stejnosměrných kabelů ze sériového slučovače
6.3.3.1 DC připojení vstupu
6.3.3.2 Uzemnění kladného / záporného pólu stejnosměrného napětí
6.3.4 Připojení k síti
6.3.5 Připojení k pomocnému zdroji napájení
6.3.6 Svorkovnici pro rozhraní 6.3.6.1 Připojení senzorů teploty a slunečního záření
6.3.6.2 Proudových senzorů v sériovém slučovači
6.3.6.3 Přepěťová ochrana v sériovém slučovači
6.3.6.4 Porty datové komunikace
6.3.6.5 Zakončení RS485
6.3.7 Umístění a instalace monitorovacího systému
6.3.8 Připojení k analogovému modemu, ISDN, GPRS, DSL/Ethernetu
6.3.9 Řízení zatížení energetickou společností
6.3.10 Přepěťová ochrana
6.3.11 Instalace více než jedné skříně na systém
6.3.12 Práce, která musí být provedena po připojení k elektrické síti
6.3.13 Zasunutí invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R
7 Inicializace a konfigurace
Zapnutí AC síťového vypínače pro invertorové jednotky
Zapnutí AC síťového vypínače pro pomocný zdroj napájení
Zapnutí síťového napětí a FV generátoru
8 Monitoring system
9 Údržba
10 Seznam součástí
11 Schéma obvodu
12 Technické údaje
13 Certifikáty
14 Příloha
14.1 Návod k instalaci podstavy skříně
14.2 Zásuvky v souladu s požadavky společnosti LBF Lufttechnik GmbH
14.3 Záruka a podmínky výměny 14.4 Zarucni list s platnosti 5 let
1 x SOLIVIA CS EU G3 (skříň pro centrální invertory) Delta P/N EOE98030256
1 - 6 x SOLIVIA 11 EU G3 R (solární invertorové jednotky 11 kW) Delta P/N EOE47030001
• Výška podstavy skříně - 200 mm
• Prázdné panely
• Monitorovací systém (dle zakázky: Web’log Pro s analogovým modemem; ISDN modemem; GPRS modemem nebo DSL/Ethernetem)
Blahopřejeme k zakoupení tohoto vysoce kvalitního centrálního invertoru SOLIVIA CS EU G3 a děkujeme za důvěru k firmě Delta.
Tyto pokyny vám pomohou seznámit se s tímto výrobkem.
Vždy prosím dodržujte bezpečnostní pokyny. Správné zacházení s výrobkem zajistí dlouhodobou kvalitní a spolehlivou službu. Je to nezbytné,
pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků.
Centrální invertor splňuje všechny v současnosti požadované normy a předpisy, jako jsou:
Směrnice Rady o harmonizaci zákonů členských států týkající se elektromagnetické kompatibility
Směrnice Rady o harmonizaci zákonů členských států týkající se elektrického zařízení určeného pro použití v určitých limitních hodnotách
• Elektromagnetická kompatibilita (EMC):
EN 55022: 2006 (Třída B) (Limitní hodnoty a metody měření vlastností elektromagnetického rušení u zařízení informační technologie)
• Obecné bezpečnostní normy:
EN 60950-1 (Bezpečnost zařízení informační technologie)
EN 50178 (Elektronické zařízení pro použití u silnoproudých instalací)
Předběžná norma IEC 62109-1 (Bezpečnost výkonových konvertorů pro použití u fotovoltaických napájecích systémů)
Předběžná norma IEC 62109-2 (Bezpečnost výkonových konvertorů pro použití u fotovoltaických napájecích systémů)
IEC 62103 (Elektronické zařízení pro použití v silnoproudých instalacích)
• Normy elektrické odolnosti:
EN61000-6-2 (Odolnost průmyslových prostředí)
• Normy elektrických emisí:
EN61000-6-3 (Emisní norma pro obytná komerční, a lehká průmyslová prostředí)
• Normy pro emise harmonického proudu / blikání:
EN 61000-3-12 (Limitní hodnoty - limitní hodnoty pro emise harmonického proudu)
EN 61000-3-11(Limitní hodnoty - omezení změn napětí, fluktuace napětí a blikání u veřejných zdrojů nízkého napětí, pro zařízení s jmeno
vitým proudem <= 75A na fázi a nepodléhající podmíněnému připojení)
Normy, směrnice a předpisy, které musí být rovněž dodržovány
Směrnice pro připojování elektráren k síti středního napětí a jejich paralelní provoz, včetně dalších pokynů (vydané: BDEW, VDN a FNN)
Technické požadavky pro připojení k sítím nízkého napětí (TAB 2007, vydané: BDEW, VDN a FNN)
Příslušné předpisy odborových organizací
Pravidla technologie:
Instalace musí splňovat podmínky klienta, místní předpisy a technická pravidla a normy. Konkrétně:
• Elektrické připojení
• VDE 0100 Konstrukce silnoproudých instalací s nízkým napětím až do 1000 voltů
• VDE 0105 Část 100 Provoz elektrických systémů
• VDE 0185 Všeobecné informace o konstrukci systémů ochrany před bleskem
• VDE 0190 Hlavní vyrovnání potenciálu elektrických systémů
• VDE 0298 Část 4 Použití kabelů a izolovaného vedení pro silnoproudé instalace
• DIN 18382 Kabelový systém a vedení v budovách
Předpisy pro prevenci nehod:
Invertory musí být nainstalovány kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním od provozovatele rozvodné sítě. Kvalifikovaný elektrikář zodpovídá za
to, aby systém splňoval současné normy a předpisy.
Zde naleznete vysvětlivky k symbolům použitým v těchto pokynech:
Označuje nebezpečí, které představuje přímé ohrožení. Pokud mu nezabráníte, bude to mít za následek smrt
nebo vážné zranění.
Označuje situaci, která může být nebezpečná. Pokud jí nezabráníte, může to mít za následek smrt nebo vážné
Označuje situaci, která může být nebezpečná. Pokud jí nezabráníte, může to mít za následek lehké zranění.
Varování před elektrickým napětím!
Bezpečnostní pokyny uvedené v této provozní příručce, které, nebudou-li dodržovány, mohou uživatele vystavit riziku, jsou označeny symbolem pro elektrické napětí, pokud je zde také varování.
Nedotýkejte se částí zařízení, které jsou pod napětím.
Ihned nahlaste poškozené kabely servisnímu personálu.
Pečlivě a řádně si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny body!
Abyste předešli poškození majetku či zranění, zařízení mohou opravovat pouze kvalifikovaní a vyškolení
elektrikáři. Kvalifikovaný elektrikář se musí obeznámit s návodem k obsluze.
• Za provozu elektrického zařízení přenášejí některé součásti nebezpečné napětí. Nebezpečné napětí je přítomno, i když jsou vypínače stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu vypnuty.
• Po odpojení zařízení (skříň se invertorové jednotky) od rozvodné sítě a fotovoltaických modulů zůstává v zařízení nebezpečné napětí ještě po dobu nejméně 10 minut!
• Je-li elektrické zařízení v provozu, mohou být určité části pod nebezpečným napětím.
Nesprávné zacházení se zařízením může vést k fyzickému zranění a poškození majetku!
Než začnete se zařízením pracovat, izolujte jej od sítě a od fotovoltaických modulů.
Při vysokém výkonovém zatížení může být povrch skříně a povrch invertorových jednotek horký.
Zařízení musí mít dostatečné chlazení.
Pečlivě a řádně si prosím přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny body!
Centrální invertor nikdy neotvírejte, pokud je v provozu.
Než začnete se zařízením pracovat, zkontrolujte a ujistěte se, zda není pod napětím podle platných směrnic.
Návod k obsluze musí být uchováván tam, kde je invertor používán.
Všechny opravy na zařízení musí být prováděny kvalifikovanými elektrikáři.
Veškeré nároky spojené s bezpečností zařízení budou neplatné, pokud bude se zařízením nesprávně zacházeno.
Centrální invertor SOLIVIA CS má vysoký svodový proud (< 20 mA). Před musí být zařízení uzemněno připojením k ochrannému (PE) vodiči.
Osobníochrana
Fotovoltaický modul je elektricky izolován od sítě, takže personál je chráněn. K zajištění maximální ochrany personálu je poskytnuta vyšší izolace
mezi sítí, fotovoltaickými moduly a rozhraními, kterých se lze dotýkat (displej, rozhraní RS485 a připojení ventilátoru).
Příslušné normy týkající se elektromagnetické kompatibility (EMZ) a bezpečnosti byly splněny.
Centrální invertor může být provozován pouze paralelně se sítí. Automatický odpojovač, schválený certifikačním úřadem zajišťuje bezpečné odpojení v případě ztráty nebo výpadku síťového napájení zařízení a zabraňuje nezávislému provozu.
PopiscentrálníhoinvertoruSOLIVIACS
Způsobfungování
Invertor řady CS je vysoce kvalitní centrální invertor, který se používá k dodávce fotovoltaicky přeměněné solární energie z fotovoltaických modulů
do sítí nízkého napětí.
Centrální invertor přeměňuje stejnosměrný proud generovaný ve fotovoltaických buňkách na střídavý proud. Toto řešení umožňuje umožňuje dodávat generovanou solární elektřinu do veřejné elektrické sítě energetické společnosti.
Účinný systém sledování bodu maximálního výkonu (MPP) zajišťuje maximální výkonnost fotovoltaické elektrárny, dokonce i ve dnech, kdy je
Koncepce MPP znamená, že fotovoltaické moduly zapojené do série (větvě) nebo větve o stejném napětí zapojené paralelně jsou vždy připojeny k
centrálnímu invertoru, čímž se sníží značné množství kabelů. Fotovoltaická elektrárna může být také optimalizovaná pro rozsah vstupního napětí
centrálního invertoru propojením ve větvích.
Modulární konstrukce centrálních invertorů vyhovuje tržním požadavkům pro flexibilní invertorová řešení s vysokým rozsahem výstupního výkonu.
Invertorový systém se skládá až z devíti invertorových jednotek, přičemž každá z nich poskytuje jmenovitý výstupní výkon 11 kW.
Invertor je připojen k fotovoltaickým modulům přes sériový slučovač.
Centrální invertor
Sledováníbodumaximálníhovýkonu(MPP)
MPP je zkratka pro bod maximálního výkonu.
Bod maximálního výkonu pro fotovoltaické buňky se během dne zvolna mění. Charakteristika ráno - odpoledne - večer se podobá poloviční
sinusoidě. Ke krátkodobým změnám dochází také v důsledku povětrnostních podmínek, apod. Funkce sledování bodu maximálního výkonu (MPP)
je schopnost invertoru opakovaně se přizpůsobovat neustále se měnícímu bodu maximálního výkonu fotovoltaického modulu. Z fotovoltaických
modulů lze načerpat maximální energii, pokud se solární invertor neustále přizpůsobuje bodu maximálního výkonu.
Bod maximálního výkonu je dosažen pomocí softwaru. Centrální invertor snadno opakovaně mění svůj pracovní bod a porovnává nový výkon s
předchozím pracovním bodem. Pomocí softwaru poté lze určit, zda-li je nový pracovní bod lepší než ten předchozí. Tento postup je známý také
jako metoda „Hill Climber“. Je třeba však uvážit rovněž to, že může existovat více maximálních výstupních výkonů. To se stává v případě, dojde-li
k zastínění jedné větve, když jsou větve zapojeny do série nebo paralelně. V této situaci je zapotřebí použít strategie, k nalezení jedinečného bodu
maximálního výkonu, aby bylo vyloučeno setrvání na jednom lokálním maximu.
Řídícíjednotka/řídícífunkce
Invertorové jednotky jsou určeny pro třífázové solární invertory. Každá fáze v invertorové jednotce má hlavní řídící jednotku a tři pomocné řídící jednotky. Tyto pomocné jednotky odesílají všechna data, měřené údaje a stavové informace do hlavní řídící jednotky, odkud jsou poté tyto informace
předávány do systémové řídící jednotky.
Řícídí jednotka na základní desce
Všechny invertorové jednotky jsou připojeny k řídídící jednotce na základní desce. Jedná se o rozhraní mezi invertorovými jednotkami a systémovou řídící jednotkou. Řídící jednotka na základní desce je určena k připojení systémové řídící jednotky, invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R
a dalších součástí skříně:
• Předává informace týkající se toho, která invertorová jednotka je připojena k centrálnímu invertoru SOLIVIA CS.
• Ovládá střešní ventilátory.
Systémová řídící jednotka představuje uživatelské rozhraní. Shromažďuje data z invertorových jednotek a základní desky i některé signály z regulátoru základní desky pomocí rozhraní RS485.
Pro zajištění analyzování, monitorování a regulace výkonu vyžaduje každá instalace CS systému také instalaci monitorovacího systému (k získání
podrobnějších informací o umístění a instalaci monitorovacího systému viz § 6.3.7).
K monitorování výroby elektrické energie používá invertor SOLIVIA CS datový záznamník s jedním z následujících modemů / komunikačních
protokolů: Web’log Pro s analogovým modemem; ISDN modem; GPRS modem nebo DSL/Ethernet.
Datový záznamník ukládá všechny provozní hodnoty, které jsou k dispozici.
• Slouží jako rozhraní pro vnější teplotu a senzory slunečního záření.
• Ten funguje jako rozhraní pro monitorování externích řad a ochranu proti přepětí (obvykle se instaluje do sériový slučovač).
• Slouží jako rozhraní pro volbu regulace výkonu nutnou ke snížení střídavého výstupního výkonu.
Správaživotníhocykluinvertorovýchjednotek
• Systémová řešení s výkonem od 44 kW do 66 kW lze nainstalovat rychle a levně.
• Maximální spolehlivost je zajištěna díky redundanci N+1 invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R v paralelním zapojení. Jestliže dojde k
selhání invertorové jednotky, systém bude i nadále pokračovat v provozu, do sítě bude dodávána energie, a tím nedojde k ušlým ziskům.
• Prodloužená životnost díky inteligentnímu odpojovači invertorových jednotek při poklesu intenzity slunečního záření a použití principu
posuvného hlavního modulu (algoritmus určuje, které invertorové jednotky budou ovládat celý systém podle vyrobené energie jednotlivých
invertorových jednotek - toto značně prodlužuje životnost invertorových jednotek systému).
• Snadný servis, neboť invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R se dají rychle a snadno vyměnit. Každá invertorová jednotka je připojena k systému pouze pomocí jedné zástrčky v zadní části jednotky. Systém umožňuje selektivní odpojení napětístrany střídavého napětí pomocí automatických jističů.
Uspořádánísystému
Blokovéschémaobvodu
Invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R
Jednotka 6
přepětí DC
Systémový regulátor / Displej
Regulátor na základní desce
Řídící vedení
přepětí AC
zdroj AC 230 V
Svorkovnici pro rozhraní
Obr.: Blokové schéma obvodu
Popisblokovéhoschématuobvodu
Základní funkce solárního invertoru je realizována pomocí šest redundantních provozních invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R v paralelním
zapojení. Každá invertorová jednotka SOLIVIA 11 EU G3 R funguje jako samostatný kompletní solární invertor. Nemůže a nesmí však být uváděn v
činnost samostatně nebo mimo skříň invertoru.
Invertorové jednotk
Invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU
DCG3 R
Vstupy pro stejnosměrný proud představují místo připojení pro
vstupní stejnosměrné napětí poskytnuté fotovoltaickou elektrárnou
prostřednictvím rozvodné skříně generátoru pro invertor.
Samostatné svodiče přepětí v místě vstupu pro stejnosměrný proud
(svodič typu II) pro oba vstupy pro stejnosměrný proud.
Hlavní napájec
základní de
Customer connection board
slučo
Za vstupními svorkami je zařazen společný stejnosměrný odpojovač. Tento odpojovač působící ve všech pólech rozpojuje obě vstupní cesty
současně na straně kladného i záporného pólu stejnosměrného napětí.
Invertorové jednotky SOLIVIA
G3 R SOLIVIA 11 EU G3 R
Každá invertorová jednotka SOLIVIA 11 EU G3 R má náhradní pojistku
v místě vstupu, tj. v tomto případě v dráze DC+.
PhoneJednotka
6 Senzory
Řídíc
Všechny invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R jsou dodávány se
střídavým-jističem vedení v místě výstupu, který umožňuje invertorovou
jednotku izolovat při údržbě či výměně součástí.
A 11 EU G3 R
Celá AC větev (sestava všech šest invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R) je dodávána se střídavým síťovým vypínačem. Díky tomuto
síťovému vypínači může být celá skříň izolována od sítě.
EU G3 R
ustomer connection board DC
jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R
Svodič přepětí v místě výstupu pro střídavý proud
(svodičAC
typu II) pro
běžný výstup pro střídavý proud.
r connection board
Výstup střídavého napětí je připojovací bod pro výstup střídavého
napětí přiváděného do rozvodné sítě.
zdroj AC 230
DC 24 Systémový
regulátor / Displej
Externí napájení je poskytnuto pomocí dvou střídavých/stejnosměrných napájecích zdrojů na DIN liště, které přeměňují vstupní napětí, potenciálně
izolované, z 230 V stř. na 24 V ss využívaných k napájení různých komponent v místě regulátoru.
ustomer connection board
DC 24Řídící
SOLIVIA611
naJednotka
connectionŘíb
AC výs
Mozkem invertoru řady CS je systémová řídící jednotka, která vykonává následující úlohy:
• Konfigurace:
přepětí DCteploty, získávání dat
Postupy spouštění, regulátor MPPT, monitorování
• Monitorováníproudu:
Zabraňuje nerovnoměrnému výstupnímu výkonu (různé výstupní výkony pro jednotlivé fáze střídavého proudu).
Aktivuje / deaktivuje invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R, v závislosti na slunečním záření.
Správa životního cyklu invertorové jednotky zapínáním a vypínáním invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R, které nejsou-potřebné.
Diagnóza pro systém řady CS a pro jednotlivé invertorové jednotky SOLIVIA 11 EU G3 R.
ednotka 1
ednotka 6
egulátor / Displej
RegulátorAC
navýstup
základní desce
Regulátor na základní desce je určen k připojení systémového
regulátoru, invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R a dalších
součástí skříně:
Řídící jednotka napájí tři střešní ventilátory stejnosměrným napětím 24
V ze střídavých/stejnosměrných napájecích zdrojů na DIN liště. Posílá
informace ohledně toho, která invertorová jednotka je sestavená v
centrálním invertoru
řady CS.
Ovládá střešní ventilátory.
Monitorovací sy
i pro rozhraní
Svorkovnici pro rozhraní se používá pro následující externí rozhraní (viz
§ 6.3.6):
• Kombinační box řetězců (stringů) se sběrnicí RS485, externí ochrana
proti přepětí, přídavné stejnosměrné napětí 24 V DC
• Analogový telefon
• Čidla teploty a izolace
• Monitorovací systém
• Uzavřený obvod RS485 k ostatním skříním SOLIVIA
K monitorování výroby energie používá invertor SOLIVIA CS datový záznamník a jeden z těchto modemů / komunikačních protokolů:
Web’log Pro s analogovým modemem; ISDN modem; GPRS modem či DSL/Ethernet (k získání podrobnějších informací o umístění a instalaci
monitorovacího systému viz § 6.3.7).
Datový záznamník ukládá všechny provozní hodnoty, které jsou k dispozici z následujících rozhraní:
• Údaje o vnější teplotě, izolaci a monitorování řad.
• Rozhraní pro volbu regulace výkonu nutnou ke snížení střídavého výstupního výkonu.
• Stavové a chybové události, aktuální data, statistické údaje
• Komunikační rozhraní pomocí různých typů modemů.
Přehledzařízení
Střídavé jističe
Ventilátorový panel
se 3 ventilátory
Systémová řídící
jednotka s dotykovým displejem
Střídavý síťový vypínač
Stejnosměrný odpojovač
(230 V stř. / 8 A)
Koncepceřízení
Systémovářídícíjednotkasdotykovýmdisplejem
Intuitivní navigace v nabídce se provádí pomocí dotykového displeje na
předních dveřích.
Všechny provozní stavy a chybová hlášení centrálního invertoru
SOLIVIA CS či fotovoltaické elektrárny jsou zobrazeny na osvětleném
Na dotykovém displeji jsou zobrazeny různé informace.
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty zobrazené na displeji nejsou
zkalibrované naměřené hodnoty, ale mohou se lišit o několik procent od
skutečné hodnoty!
Hlavnínabídka
Hlavní nabídka obsahuje různé nabídky, které jsou pak rozděleny do podnabídek.
Uspořádání nabídky je následující:
Nabídka:Společnáprovšechnaokna
Některé společné vlastnosti všech oken:
V horní části obrazovky je stavový řádek, který poskytuje následující informace: aktuální datum
a čas, indikátor nepřečtených chybových hlášení/varování, stav regulace výkonu, stav záznamového média typu compact flash a paměťové karty a stav tlačítka „ON/OFF“ („zap/vyp“) pro
připojení/odpojení invertoru k síti a od sítě.
Ve spodní části obrazovky se nachází tlačítkový panel tumožňující přepínání čtyř hlavních nabídek: Hlavní okno, měření online, statistické údaje a záznamy a nastavení.
Nabídka:Mainwindow
Nejdůležitější naměřené hodnoty jsou zobrazeny pod položkou nabídky „Main window“ („Hlavní okno“), která je rozdělena do tří podnabídek.
V podnabídce „Info“ lze zobrazit následující
V podnabídce „AC“ lze zobrazit následující data:
V podnabídce „DC“ lze zobrazit následující
Nabídka:Onlinemeasurements
Lze zobrazit podrobnější informace z nabídky „Online measurements“ („Naměřené hodnoty online“), která je rozdělena do tří podnabídek.
V podnabídce „MPPT“ lze zobrazit
následující data:
V podnabídce „Rack“ („Jednotky“) lze zobrazit
následující data pro invertorové jednotky
SOLIVIA 11 EU G3 R:
V podnabídce „Phase“ („Fáze“) lze zobrazit
Nabídka:Statisticsandlogs
Další informace lze zobrazit v nabídce „Statistics and logs“ („Statistické údaje a záznamy“).
Statistické údaje jsou vytvořeny pouze pro
výstupní výkon a dodané energie.
V podnabídce „Statistics“ („Statistické údaje“) lze zobrazit následující data:
Stisknutím tlačítka „Day“ („Den“) lze zobrazit
statistické údaje. Pomocí dvou žlutých šipek
nebo stisknutím označení data lze přejít na
Stisknutím tlačítka „Month“ („Měsíc“) lze
zobrazit statistické údaje daného měsíce.
Pomocí dvou žlutých šipek lze přejít na další
Stisknutím tlačítka „Year“ („Rok“) lze zobrazit
statistické údaje daného roku. Pomocí dvou
žlutých šipek lze přejít na další roky:
Nabídka:Setup
Lze provést základní nastavení v nabídce „Setup“ („Nastavení“), která je rozdělena do osmi podnabídek.
V podnabídce „Language“ („Jazyk“) lze nastavit jazyk uživatelského rozhraní (němčina,
angličtina, italština):
V podnabídce „Date/Time“ („Datum a čas“)
lze nastavit datum a čas interních hodin systémového regulátoru centrálního invertoru:
Změna data/času může ovlivnit statistické
údaje. Doporučujeme, aby bylo aktuální
datum/čas vždy nastaven.
V podnabídce „Display/Touchscreen“ („Displej/dotyková obrazovka“) lze zkalibrovat dotykovou obrazovku a nastavit časový limit spořiče obrazovky:
V podnabídce „Remoting“ lze nakonfigurovat systém v souvislosti s připojením monitorovacího zařízení a nastavením sítě Ethernet:
V podnabídce „Sys Info“ („Informace o
systému“) lze nalézt několik obecných
informací, například verze softwaru/hardwaru
systémové řídící jednotky, verze softwaru/
hardwaru regulátoru na základní desce
Podnabídka „Manage Data“ („Správa dat“) umožňuje uživateli ukládat data ze systémové řídící
jednotky např. na USB paměťovou kartu nebo přenášet data z USB paměťové karty do systémové řídící jednotky (např. aktualizace firmware):
Použitím funkce „Configuration Dump“
(„konfigurační sklad“) můžete uložit
konfigurační informace skříně do souboru
na paměťovém USB klíči, který je připojený
do systémového řadiče. Informace v tomto
souboru mohou být potom použit pracovníky
podpory společnosti Delta, kteří tak mohou
získat přesnou představu o dané instalaci.
V podnabídce „Sys Setup“ („Nastavení systému“) lze nakonfigurovat systém, pokud jde o volbu
země a nastavení izolace/uzemnění. Mezi dostupné země patří Německo, Itálie (kontinentální/
ostrovní), Španělsko (kontinentální/ostrovní), Francie, Řecko (kontinentální/ostrovní), Česká
republika, Belgie.
Centrální invertor řady CS používá monitorování izolace a uzemnění na straně stejnosměrného
Monitorování izolace má dva režimy:
• ISO ERROR (invertor řady CS je odpojen od sítě v případě chyby izolace)
• ISO WARNING (invertor řady CS upozorňuje na poruchu, ale není odpojen od sítě).
Výchozí nastavení invertorů Delta CS při dodání je v režimu ISO WARNING (PORUCHA IZOLACE).
namy“).
Monitorování uzemnění má dva režimy:
• PV+ GROUNDED (monitorování uzemnění kladného pólu fotovoltaického generátoru)
• PV- GROUNDED (monitorování uzemnění záporného pólu fotovoltaického generátoru)
V těchto režimech zůstává invertor řady CS v napájecím provozu a nebude odpojen od sítě v
případě poruchy. Chybové hlášení bude zaznamenáno v sekci WARNINGS nabídky „Logs” („Záz-
Pokud potřebujete připojit kladný či záporný pól fotovoltaického systému ke splnění požadavků stanovených výrobcem modulu, přečtěte si prosím
§ 6.3.3.3 Uzemnění kladného/záporného pólu stejnosměrného napětí.
Alternativně lze také vypnout monitorování izolace a uzemnění:
V podnabídce „Service Setup“ („Pokročilé nastavení“) lze nastavit parametry invertorových jednotek. Tato nastavení smějí být prováděna pouze
kvalifikovanými osobami a proto jsou chráněna heslem:
Provozníhlášenípomocídiodadiagnostikazobrazenánadispleji
Tři světelné diody (LED), které signalizují provozní stav centrálního invertoru, jsou zabudované v dotykovém displeji na předních dveřích a na
jednotlivých invertorových jednotkách.
4.4.8.1 Provozníhlášenípomocídiodnasystémovémregulátoru
• Diody nesvítí: Systémová řídící jednotka je vypnutá (chybí střídavé napětí), nebo vykazuje chybnou funkci
• Všechny tři diody svítí: Inicializace systémové řídící jednotky
• Zelená dioda svítí: Normální provozní stav
• Žlutá dioda svítí: V záznamníku jsou nepřečtená chybová hlášení či varování (LED dioda zhasne ihned, jakmile si uživatel přečte hlášení).
• Červená dioda svítí: Vyskytla se vážná chyba, která brání invertoru v dodávce energie do sítě.
4.4.8.2 Chybovékódyvnabídce„Logs“
Vyberte prosím nabídku „Statistics and logs“ („Statistické údaje a záznamy“) a stiskněte tlačítko „Logs“ („Záznamy“) na levé straně. Poté vyberte
položku „Errors“ („chyby“) v rozbalovací nabídce na pravé straně, čímž se zobrazí následující okno.
Následující tabulky zobrazují možné chybové kódy včetně chybových hlášení, popisů a odstraňování chyb.
Možné chyby skříně:
CHYBOVÉHLÁŠENÍ
POPISCHYBY
Nedošlo ke komunikaci s řídící jednotkou na základní
Informujte prosím servisního technika.
Dodatečné napájení ventilátorů skříně signalizuje
chybu: Řídící jednotka na základní desce nebyla
schopen zapnout ventilátory skříně (snížený výstupní
výkon).
Napájení T2 je vadné. Musí být vyměněno.
External DC OVP error
Externí ochrana proti přepětí je vadná.
Problém se senzorem vnitřní teploty, senzor musí být
Zkontrolujte odsávací systém a provoz tří ventilátorů.
Pokud porucha přetrvává, informujte prosím servisního technika.
Ventilátor x (1, 2 nebo 3) skříně je zablokován.
• Vyměňte vadné ventilátory.
• Pokud porucha přetrvává, informujte prosím servisního technika.
POPISCHYB
K této chybě dochází pouze tehdy, je-li systém konfigurován jako „ISO ERROR“ v podnabídce nastavení
Izolace/uzemnění. Udává, že izolační odpor je nižší
než izolační limitní hodnoty. Pro ostatní konfigurace je
pouze varováním.
Zkontrolujte prosím izolační odpor v místě stejnosměrného proudu fotovoltaických modulů.
Solární invertor je stále napájený.
Možné chyby MPPT:
Možné chyby invertorových jednotek:
Přehřátí v místě interního střídavého výstupu.
Pokud porucha přetrvává poté, co bylo zařízení resetováno (vypnutím hlavního
stejnosměrného vypínače), informujte prosím servisního technika.
Chyba vysoké frekvence střídavého napětí.
Zkontrolujte prosím systémový regulátor měření fází.
Chyba nízké frekvence střídavého napětí.
Zkontrolujte prosím odpovídající střídavý vypínač invertorové jednotky.
Chyba kritického střídavého přepětí.
Chyba střídavého přepětí.
Chyba střídavého podpětí.
CHYBNÁHLÁŠENÍ
FV napětí je < 450 V.
Napětí solárních buněk je příliš nízké.
• Zkontrolujte FV napětí a konfiguraci MPPT.
• Zkontrolujte prosím systémový regulátor měření fází.
FV napětí je < 400 V.
FV napětí je < 900 V.
Všechny tři fáze jednotky nereagují.
Jedna nebo dvě fáze invertorové jednotky nereagují.
Tento seznam obsahuje pouze redukovaný počet možných chybových zpráv. V případě potřeby kontaktujte servisního technika.
4.4.8.3 Nainvertorovýchjednotkách
• LED dioda (A), zelená: „Provoz“ zobrazuje provozní stav.
• LED dioda (B), červená: „Chyba uzemnění” zobrazuje poruchu izolačního odporu nebo poruchu FV uzemnění (GND) na straně
stejnosměrného napětí.
• LED dioda (C), žlutá: „Porucha“ signalizuje interní nebo externí poruchy a skutečnost, zda je přerušeno napájení sítě.
SOUVISEJÍCÍČINNOST
BARVALEDDIODY
POZNÁMKYKPROVOZUINVERTORU
SOLIVIA11EUG3R
Žádná LED dioda
Invertorová jednotka SOLIVIA 11 EU G3 R je vypnutá.
Zelená: Bliká
Žlutá: Svítí
Správce je spuštěn, ale síť ještě není napájena. Spojení se systémovým regulátorem je umožněno.
Napájení zapnuto, nižší limitní
hodnota MPP
Zelená: Bliká / svítí
Žlutá: Nesvítí
Přenos energie do AC sítě zahájen při ≥ 450 V. Nižší limitní hodnota rozsahu MPP.
Pokud FV napětí klesne ze 450V níže, napájení lze převést do AC
sítě a snížit na 430 V dc.
Horní limitní hodnoty MPP
Sledování bodu maximálního výkonu (MPP) může fungovat až do
této limitní hodnoty.
Absolutní maximální FV napětí
Napětí 900 V se obvykle uvádí bez zatížení a pro nejnižší teplotu.
Nepovolený rozsah vstupního napětí.
Nastavenísystémuprovícenežjednuskříňvsystému
Jednotlivé systémy CS pracují na komunikační sběrnici jako podřízené.
Prosím zajistěte, aby každý centrální invertor měl na sběrnici jedinečnou adresu [1....254]
(eliminujete všechny konflikty s adresami kontroléru I atd.)
CS 44 / CS 55 / CS 66 @ 530 V
CS 44 / CS 55 / CS 66 @ 680 V
Centrální invertor SOLIVIA CS může být přepravován a nastavován pouze osobami oprávněnými operátorem.
Dodržujte prosím následující důležité bezpečnostní pokyny:
• Přeprava se smí provádět pouze s prázdnou skříní (bez invertorové jednotky).
• Zajistěte, aby bylo dopravní vozidlo bez vibrací.
• Zajistěte, aby zařízení nebylo vystaveno vysokým teplotním výkyvům či zvláště vysoké vlhkosti vzduchu během skladování a 159 KG.
• Při použití jeřábu či vysokozdvižného vozíku pokládejte zařízení na zem opatrně a vyvarujte se vlivům nárazu.
• Hmotnost lze snadno snížit demontáží všech bočních panelů a dvířek skříně.
Light Weight For Its Class!
Nesprávné přepravní podmínky mohou způsobit poškození majetku a zranění!
Pokud nebude brán zřetel na těžiště, může dojít k poškození majetku a zranění!
Během přepravy berte ohled na těžiště prázdného centrálního invertoru SOLIVIA CS (bez invertorových jednotek) . Pokud nebudete brát zřetel na těžiště centrálního invertoru, můžete klopýtnout a způsobit poškození
majetku a zranění.
Při skladování centrálního invertoru zvažte následující podmínky:
• Interní oblasti by měly být chráněny.
• Místnosti by měly být větrány.
• Vlhkost vzduchu by neměla překročit 95 % (nekondenzující).
Zařízení musí být nainstalováno na nehořlavé, protiskluzové a rovné podlaze.
Nosnost podlahy smí odpovídat hmotnosti zařízení ve vztahu s velikostí jeho povrchové plochy.
Tento centrální invertor musí být nainstalován pouze uvnitř.
Chladicí a okolní vzduch nesmějí obsahovat korozivní látky a hořlavé a výbušné plyny.
Požadovaná výměna vzduchu je 2000 m³/h.
Teplota okolí musí být mezi -10°C a +50 °C (viz § 12 Technické údaje).
Dbejte na to, aby byly mřížky ventilátoru vždy průchodné; pravidelně kontrolujte vzduchové filtry a v případě potřeby je vyčistěte (viz § 9 Údržba).
Průtoky pro přiváděný a odpadní vzduch pro invertory řady CS musí být vždy přístupné.
Uváděná poloha pro instalaci musí být zachována (tj. svislá poloha).
Dveře musí být vždy průchodné a snadno se otevírat.
Centrální invertor SOLIVIA CS je obvykle dodáván bez podstavy.
Pokud vedení kabelů zespoda není možné, bude nutné použít podstavu (3461304600).
Podstava je dodávána rozložená na jednotlivé díly v kartonových krabicích. Balení také obsahuje návod k montáži (viz § 14 Příloha). Podstavu lze
ke skříni připevnit pomocí čtyř šroubů se šestihrannou hlavou DIN 933 M8 x 16; M8 x 20 a M8 x 25. Montážní body viz obrázek
II použijte kotevní šrouby typu FAZ 10/30C.
připevnění podstavy
k podlaze
Pokud se centrální invertor převrátí, může dojít k poškození majetku a zranění!
Podlahová deska centrálního invertoru by měla být připevněna k podlaze pomocí šroubů a hmoždinek. Toto je
jediný způsob, jak zajistit, aby byla skříň stabilní a nemohla se převrátit.
Odsávací ventilační kanál musí být dodán klientem.
Použijte spirálově svařovanou rouru s jmenovitým průměrem 315 mm.
Maximální délka kanálu pro spirálově svařované roury: 5 m.
Maximální délka pružných hadic: 5 m.
Připevněte odsávací ventilační kanál k ventilátorovému panelu pomocí šroubů do plechu pro spirálově svařované roury nebo hadicových svor-
ek pro pružné hadice a poté jej utěsněte.
Odsávací otvory musí být opatřeny mřížkami tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít k ucpání ventilačního kanálu (zvířaty apod.) (viz § 14 Příloha).
Pokyny k montáži: Připojte kanály pomocí samořezných šroubů a utěsněte sváry za studena smršťovací nebo svařovací páskou .
Délka: 1 až 5 m
Než uvedete centrální invertor do provozu, věnujte pozornost následujícím bodům:
• Zvažte místní podmínky
• Přizpůsobte nastavení národním požadavkům
• Přizpůsobte nastavení technickým požadavkům pro elektrické zapojení
Provozování zařízení v nesprávném síťovém napětí může mít za následek poškození majetku!
Ujistěte se, že je síťové napětí správné, neboť překročení uvedeného rozsahu bude mít za následek
značné poškození majetku!
Síťové napětí se musí pohybovat v povoleném rozsahu (viz § 12 Technické údaje). Toto lze ověřit změřením síťového napětí v místě napájení.
Mějte také na zřeteli to, že síťové přepětí a síťová impedance na sobě vzájemně závisí. Maximální povolené síťové přepětí zde určuje potřebnou hodnotu síťové impedance.
Použití nesprávné náhradní pojistky bude mít za následek poškození majetku!
Dodržujte jmenovitý proud i typ náhradní pojistky, neboť nesprávná náhradní pojistka může způsobit
Použijte pouze pojistku NH s vypínací charakteristikou gG.
Jmenovitý proud pojistky: 125 A
Pro pomocný zdroj napětí doporučujeme použít náhradní pojistku s nejméně 16 A.
Varování týkající se elektrického napětí!
Pro práci na elektrických systémech je vyžadována odborná způsobilost.
Tento druh práce může být proto prováděn kvalifikovanými elektrikáři.
Dodržujte postup popsaný v tomto návodu k obsluze a bezpečnostní pokyny pro elektrickou instalaci.
Nedodržením správného postupu může dojít ke zničení centrálního invertoru a vést k úrazu elektrickým proudem, který může způsobit vážnou újmu na zdraví.
Práce na elektrických systémech nesmí být zahájena, dokud nebudou správně uplatněna bezpečnostní pravidla:
• Zajistěte izolaci.
- Zkontrolujte schéma zapojení a obeznamte se s uspořádáním rozvaděče.
- Manipulujte pouze se zařízeními souvisejícími s bezpečností po poradě s osobou, která za ně odpovídá.
- Vytvořte viditelné izolační dráhy.
- Počkejte, dokud se nevybijí všechny používané kondenzátory.
• Zajistěte všechny vypínače, proti opětovnému zapnutí.
- Uzamkněte vypínače mechanicky (např. pomocí zámků).
- Vytáhněte všechny pojistkové vložky.
• Ujistěte se, že zařízení není pod napětím.
- Použijte pouze zkoušečky napětí, které jsou vhodné pro dané napětí.
- Vyzkoušejte, správnou funkci zkoušečky napětí.
- Ujistěte se, že pracovní plocha není pod napětím.
• Uzemnění a zkraty
- Uzemnění a zkratový spínač jsou zapotřebí v elektrárnách s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV.
- Uzemňovací a zkratové zařízení musí být vhodné pro potenciální zkratový proud, který je očekáván.
• Vždy zapojujte zařízení nejprve do uzemnění.
• Zakryjte okolní části, které jsou pod napětím.
• Části pod napětím musí být chráněny před náhodným kontaktem pomocí dostatečně pevných a řádně připevněných krytů.
Přehled připojovacích průřezů
§ 6.3.1 až § 6.3.4
Rozsahy průřezů a kroutivých momentů kabelů uvedené v § 6.3.1 platí výhradně pro měděné vodiče.
Upozorňujeme naše zákazníky na to, že na existujících fotovoltaických zařízeních s modulárním centrálním
měničem SOLIVIA CM EU G3 je třeba zkontrolovat a zajistit dodržování limitů utahovacích momentů uvedených v odstavci 6.3.1. Při použití jiných
vodičů je nutno dodržovat změny v průřezech kabelů, postupy pro připevnění a utahovací momenty (viz současné normy pro správné a vhodné
zacházení a manipulaci).
Podrobnosti naleznete v poznámce k technickému použití na naší domovské stránce www.solar-inverter.com
PRŮŘEZ KABELU TOČIVÝ
(MĚDĚNÉ VODIČE) MOMENT
Stejnosměrný kabel ze sériového slučovače
(stejnosměrné napětí)
Střídavý kabel (400 V AC / 3 NPE) *
Zdroj pomocného napětí (230 V AC)
* Skříň musí být připojena k 3-fázové rozvodné síti zapojené do hvězdy.
Práce, která musí být provedena před zapojením do elektrické sítě
Proveďte následující kroky za účelem připojení centrálního invertoru SOLIVIA CS. Mějte prosím na zřeteli, že skříně SOLIVIA CS jsou dodávány
bez nainstalovaného monitorovacího systému.
1. Stav při dodání:
Připojovací oblast před vyjmutím předního panelu. Odšroubujte
čtyři šrouby z každého rohu panelu a vyjměte jej. Pod ním se objeví
připojovací oblast.
2. Přední připojovací oblast:
Připojovací oblast po vyjmutí předního panelu a po vyjmutí prostředního
panelu. Odšroubujte šest šroubů z každého rohu a uprostřed
prostředního panelu a vyjměte jej. Pod ním se objeví zadní připojovací
3. Umístění a instalace monitorovacího systému:
Místo pro instalaci monitorovacího systému je zobrazeno na následujících obrázcích. Vyjměte datový záznamník ze samostatného balení a zavěste
jej na DIN lištu. Poté připojte tři kabely pomocí předmontovaných drátěných lan.
4. Připojovací oblast po vyjmutí prostředního panelu.
5. Otočný rám přední připojovací oblasti:
Nyní odšroubujte dva šrouby na pravé straně a otočte otočný rám dopředu o 90°.
Připojovánístejnosměrnýchkabelůzesériovéhoslučovače
Než začnete pracovat na spojovací skříňce generátoru, z důvodu své bezpečnosti si pečlivě přečtěte varovný štítek připojený ke svorkovnici pro
stejnosměrný proud a dodržujte všechny body na něm uvedené.
1. Než začnete stejnosměrné kabely připojovat, pečlivě si přečtěte odstavec 6.3 tohoto návodu k obsluze a související poznámky o použití a dodržujte všechny pokyny zde uvedené.
2. Na utažení vývodů stejnosměrného proudu používejte momentový klíč.
3. Utahovací moment: 28 Nm.
4. Utahovací moment znovu zkontrolujte po 200 hodinách po prvním uvedení do provozu.
5. Před prvním uvedením do provozu zavolejte na naši servisní linku zákaznické podpory na č. +49 (0) 180 1676 527.
Až si pečlivě přečtete varovné poznámky, můžete štítek sundat a začít připojovat stejnosměrné kabely od spojovací skříňky generátoru.
Stejnosměrný kabel vložte skrz desku kabelových ucpávek na podlážce skříně (viz obrázek níže).
Desku kabelových ucpávek na
podlážce skříně
Vyjměte izolaci z obou konců kabelu až do délky 40 mm. Poté nasaďte kabelovou návlačku o velikosti 32 mm a zakrimpujte:
Připojte hlavní stejnosměrný kabel z rozvodné skříně generátoru ke stejnosměrným vstupním svorkám centrálního invertoru pomocí svorky X40-1 a
X40-2, uvedené na schématu obvodu (viz § 11 Schémata obvodu).
X40-2 +
Vodič mínus
Někteří výrobci tenkovrstvých FV modulů a FV modulů se solárními buňkami se zadními kontakty vyžadují, aby byl FV generátor uzemněn v kladném nebo záporném pólu. Tím se eliminují účinky stárnutí a degradace způsobené v důsledku iontové migrace a nabíjení.
Upozornění: Použitím uzemnění ladného/záporného pólu stejnosměrného napětí bude deaktivována izolace původně neuzemněného FV generátoru. To znamená, že FV instalace nebude mít důležitou ochrannou funkci. Pomocí uzemnění kladného/záporného pólu stejnosměrného napětí
lze realizovat kladné nebo záporné uzemnění generátoru.
Kladné uzemnění se doporučuje např. pro FV moduly se solárními buňkami se zadními kontakty.
Záporné uzemnění se doporučuje např. pro tenkovrstvé moduly (CdTe, CIS, aSi).
Informujte se prosím u výrobce FV modulů, zda a s kterou polaritou musí být modul, který používáte, uzemněn.
Je-li to vhodné pro instalaci vašeho FV modulu, vložte prosím pojistkové vložky do následujících držáků pojistky:
• Mínus (-) uzemněna: F41
• Plus (+) uzemněna: F42
Chcete-li deaktivovat stejnosměrné uzemnění, vyjměte
pojistkové vložky.
Vysoký svodový proud může způsobit poškození majetku!
Centrální invertor SOLIVIA CS má vysoký svodový proud (< 20 mA). Zařízení musí být před připojením k napájení
uzemněno v místě dodaného ochranného připojení.
Připojení k veřejné síti se provádí prostřednictvím AC výstupových svorek. Průřez připojení musí být proveden podle tabulky 6.3.1 Dodržujte
požadavky dodavatele elektřiny i ve vaší lokalitě, kde to bude nutné.
Pro připojení nejdříve vyjměte levé pomocné lišty invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R 5 a 6. Uvidíte AC připojovací oblast.
Nyní protáhněte AC kabel zespodu nahoru skrze průchodku vzadu na levé straně skříně. Pro snazší protahování AC kabelu skrze průchodku
doporučujeme odstranit izolaci z obou konců kabelu.
AC kabel sevřete na svorce X30 podle správných fází. Zajistěte AC kabel proti vyklouznutí z průchodky pomocí hadicové svěrky (ochrana snižující
namáhání kabelu).
Připojení k pomocnému zdroji napájení
Dvě možnosti pro napájení interních pomocných výkonových obvodů centrálního invertoru:
Možnost 1: Napájení ze sítě střídavého proudu.
Možnost 2: Napájení z přídavné externí sítě střídavého proudu (UPS:
nepřetržitá dodávka elektrické energie).
Pokud si zvolíte 2. možnost a vypnete hlavní AC
vypínač, v elektrickém obvodu uvnitř skříně bude i
nadále nebezpečné síťové napětí.
Připojení pomocného zdroje napětí (230 V AC) je nutné pouze u 2.
možnosti. Připojte jej ke svorce X32 podle správné fáze. Pro pomocný
zdroj napětí doporučujeme náhradní pojistku s jmenovitým proudem
max. 20 V. Vytáhněte zástrčku interního napájení X33 ze svorky X31
a zapojte ji do svorky X32 podle správné fáze. Tato modifikace změní
napájení pomocného napájecího zdroje z napájení ze sítě střídavého
proudu na napájení z přídavné externí sítě střídavého proudu (UPS:
Před provedením jakýchkoli změn vypněte jistič F16 vedení střídavého proudu! Pro provoz pomocného zdroje napájení a pro obě možnosti musí
být AC síťový vypínač F16 zapnut!
Skříň SOLIVIA CS je vybavena centralizovanou svorkovnici pro rozhraní. Ta se použije pro připojení všech externích zařízení:
Čidla teploty a izolace, komunikační rozhraní RS485, atd.
6.3.6.1 Připojenísenzorůteplotyaslunečníhozáření
Připojte volitelné senzory teploty a slunečního záření podle schéma obvodu (viz § 11 Schéma obvodu) (senzorový panel č. 1 a senzorový panel č.
ROZSAHMĚŘENÍ
Napájení (24 V)
Napájení (zpětné vedení)
0 - 10 V odpovíd. 0 - 1200 W/m²
Teplotní měření
0 - 9,2 V odpovíd. –20 - +80 °C
6.3.6.2 Proudovýchsenzorůvsériovémslučovači
Centrální invertor CS umožňuje připojení proudových senzorů umístěných uvnitř sériového slučovače k datovému záznamníku. Umožňuje
monitorování proudových signálů pro různé FV větve.
PŘIPOJENÍ(RS485)
Zdroj napětí (pouze pro proudové senzory)
Referenční potenciál
a = data plus (výstupní)
Datový kanál RS485
b = data mínus (výstupní)
a = data plus (vstupní)
b = data mínus (vstupní)
Pro vytvoření uzavřeného obvodu připojte externí sběrnici RS485 k oběma vstupním i výstupním svorkám.
Propojky X20 a X30 nastavte do polohy „1/2“.
6.3.6.3 Přepěťováochranavsériovémslučovači
Připojte zpětnovazební signál svodiče přepětí. Centrální invertor CS umožňuje připojení zpětnovazebních signálů přepěťové ochrany uvnitř sériového slučovače k datovému záznamníku.
Sériový slučovač
Obvykle blízký kontakt jednoho
či dvou sériových slučovačů (viz
§ 11 Schémata obvodu).
Pokud je zapojen signál zpětné vazby, nastavte propojku X10 do polohy „1“.
Porty datové komunikace
Analogový telefon (vstupní)
RJ11/RJ12 (6P2C)
Analogový telefon (výstupní) X8
Uzavřený obvod RS485
X2/X3 *
RJ11/RJ12 (6P6C)
* Pro připojení dalších centrálních invertorů SOLIVIA CS použijte propojovací kabel.
Při připojování více invertorů nebo externích proudových čidel nastavte propojku X40 do polohy „On“ (Zapnuto) pouze u poslední skříně.
Umístění a instalace monitorovacího systému
K napájení webového záznamníku není nutná samostatná přípojka 230 V AC. Vyvarujte se současného napájení střídavým i stejnosměrným proudem (Další informace naleznete v Uživatelské příručce od spol. Meteocontrol pro WEB’log Pro (www.meteocontrol.de)).
(1) 24 V DC (Červená)
(2) GND (Modrá)
Vstupní napětí 24 V / výstupní napětí 24 V
Připojení k analogovému modemu, ISDN, GPRS, DSL/Ethernetu
Zařízení má v sobě zabudovaný interní telefonní modem (analogový modem či ISDN modem) Kabelové připojení pro komunikaci není součástí
rozsahu dodávky.
Analogový modem *
Telefonní port datového záznamníku
Dvoudrátový
Čtyřdrátový
Ethernetový port datového
záznamníku
Křížový kabel
* V případě použití musí být připojeno na svorkovnici pro rozhraní
(X8).
Řízení zatížení energetickou společností
Připojte signály digitální řízení zatížení k těmto vstupům s aktivní
regulací výkonu energetickou společností s hodnotami výstupního
výkonu 100 % / 60 % / 30 % / 0 %.
Centrální invertor je vybaven svodiči přepětí v místě DC a AC podle následující tabulky.
IEC 61643-1 třída II, 2 x 500 V DC
IEC 61643-1 třída II, 275 V AC
Další přepěťová ochrana nebo ochrana před bleskem musí být zajištěna v souladu s místními podmínkami a předpisy.
Zapotřebí bude pouze jeden datový záznamník na systém, který bude nainstalován ve skříni # 1.
Prosím zajistěte, aby každý centrální invertor měl na sběrnici jedinečnou adresu [1....254] (eliminujete všechny konflikty s adresami kontroléru I
Další skříně (skříň #2, 3 apod.) by měly být připojeny přes sběrnici RS485 následovně:
Skříň (SOLIVIA CS)
Svorka (sběrnicová deska RS485)
Potřebný kabel pro vzájemné propojení: Připojovací kabel RJ12, 8P8C
Skříň (SOLIVIA CM)
Pro DATA A/DATA B použijte kroucenou dvojlinku!
6.3.12 Práce,kterámusíbýtprovedenapopřipojeníkelektrickésíti
Po připojení centrálního invertoru proveďte následující kroky:
1. Otočný rám přední připojovací oblasti:
Otočte otočný rám dozadu o 90 ° do jeho původní polohy a přišroubujte jej dvěma šrouby na pravé straně.
2. Přední připojovací oblast a poslední krok před umístěním invertorových jednotek:
Vložený panel znovu připojte na přední připojovací místo a čelní panel k přednímu připojovacímu místu, použijte šrouby s křížovou čočkovitou
válcovou hlavou M6x12.
6.3.13 ZasunutíinvertorovýchjednotekSOLIVIA11EUG3R
• Kvůli velké hmotnosti invertorových jednotek SOLIVIA 11 EU G3 R (jedna váží 30 kg) je k jejich zvednutí zapotřebí nejméně dvou lidí.
• Vždy zasunujte do skříně nejprve nejníže umístěnou invertorovou jednotku. Jelikož jsou všechny invertorové jednotky stejné, bude stejné i jejich umístění (viz § 4.2.1 Blokové schéma obvodu).
• Opatrně a v horizontální poloze zasuňte invertorové jednotky do slotů až nadoraz.
• Poté je pevně přišroubujte pomocí dodaných pojistných podložek a šroubů s půlkulatou hlavou.
Inicializace a konfigurace
Kondenzace vodní páry může způsobit poškození majetku!
Před spuštěním centrálního invertoru SOLIVIA CS se ujistěte, že je úplně suchý. Doporučujeme počkat
nejméně dvě hodiny po nainstalování zařízení v místě provozu.
Před zavřením dveří zapněte síťové vypínače pro invertorové jednotky 1-6.
Před zavřením a uzamčením dveří zapněte síťové vypínače F16 pro pomocný zdroj napájení.
Zamkněte dveře skříně dodaným klíčem.
Zapněte síťové napětí pomocí střídavého elektrického spínače na
levých dveřích.
Zapněte FV generátor pomocí stejnosměrného odpojovače na pravých
Pro účely údržby a servisu je možné otevřít dveře skříně také během provozu. Střídavé a stejnosměrné vypínače mají skryté zámky, které lze
stisknout pomocí malého šroubováku (viz obrázky níže). Tato akce deaktivuje uzamykání střídavých a stejnosměrných vypínačů a umožní otevření
dveří skříně.
Během první inicializace centrálního invertoru SOLIVIA CS se na dotykovém displeji na dveřích zobrazí hlášení vyžadující konfiguraci některých
parametrů. Postupujte následovně:
1. Během první inicializace systémového regulátoru budete požádáni, abyste
zvolili jazyk uživatelského rozhraní:
2. Nyní budete požádáni, abyste zadali
data ke konfiguraci centrálního invertoru
SOLIVIA CS a invertorových jednotek
3. Nyní musíte zadat maximální možný
výkon z CS (44 kW, 55 kW nebo 66 kW):
4. Poté budete požádáni, abyste potvrdili
nastavené hodnoty, které jste zadali:
5. Poté budete požádání o nastavení
data a času:
6. Nakonec musíte zvolit nastavení země:
V případě instalace centrálního monitorovacího zařízení ostrovního provozu na
žádost energetické společnosti může být
interní ochrana proti ostrovnímu provozu
centrálního invertoru CS vyřazena z
činnosti aktivací externí monitorovací
funkce sítě.
Nyní se spustí systémový regulátor, který postupně uvede do provozu interní invertorové jednotky (1-6). Tento proces potrvá až 10 minut.
Každá instalace CS systému vyžaduje také instalaci monitorovacího systému.
Společnost Delta nabízí různé typy zapisovačů dat:
• Meteocontrol: Web’log Pro s analogovým modemem; modem ISDN; modem GPRS nebo DSL/Ethernet (www.meteocontrol.de)
• Solární datové systémy pro Solar-Log (www.solar-log.com).
Více informací naleznete v návodu k použití vybraného zapisovače dat.
Invertorový systém CS musí být udržován v pravidelných intervalech.
Údržba zahrnuje:
• Kontrola součástí podléhajících opotřebení a jejich výměna dle potřeby
• Funkční test součástí
• Kontrola kontaktních spojů
• Čistění interiéru skříně v případě potřeby
Intervaly údržby závisejí na místě instalace a okolních podmínkách. Zařízení instalované ve vysoce prašném prostředí vyžaduje častější údržbu,
než je uvedeno v následující tabulce.
ÚDRŽBA JEDNOU MĚSÍČNĚ
Proveďte odečet dlouhodobých dat a paměti chybových kódů.
ÚDRŽBA JEDNOU ROČNĚ
Filtry na dveřích by měly být čištěny či vyměněny dle potřeby.
Zkontrolujte proudění vzduchu (kontaminace ventilačních mřížek, nečistoty, cizí tělesa).
Zkontrolujte ventilační kanál na výskyt netěsností.
Zkontrolujte interiér skříně, zda mění zaprášený, špinavý, vlhký a nevniká-li do něj voda zvenčí.
Pokud je uvnitř skříně velká vrstva prachu, vysajte zařízení vysavačem.
Zkontrolujte, zda jsou všechna kabelová připojení pevná a nejsou zrezivělá. Kabel prohlédněte (diskolorace, propáleniny nebo mechanické vady). Poškozené kabely
ihned vyměňte.
Zkontrolujte samolepicí varovné štítky a vyměňte je dle potřeby.
Zkontrolujte funkci a zvuk všech ventilátorů během provozu.
Funkční test veškerého přítomného ochranného zařízení pomocí manuální aktivace.
• Hlavní jistič
Prohlédněte všechny pojistky a odpojovače a promažte kontakty dle potřeby.
Zkontrolujte přepěťovou ochranu.
Zkontrolujte 230 V a 24 V regulaci napětí a pomocné zdroje napětí.
Zkontrolujte kryty a funkci zámků.
Zkontrolujte přepěťovou ochranu s ohledem na poškození a v případě potřeby ji vyměňte.
POPIS SCHÉMA OBVODU
ČÍSLO SAP DELTA
SOLIVIA 11 EU G3 R (invertorová
jednotka 11 kW)
Invertorová jednotka 1....6
X40-1…2
Zdroj střídavého /stejnosměrného
Monitorovací systém (analog)
Monitorovací systém (ISDN)
Monitorovací systém (GPRS)
Monitorovací systém (DSL/Ethernet)
DC odpojovač
AC odpojovač
Síťový vypínač SOLIVIA 11 EU G3
Střídavým-jističem vedení v místě
Q1…6
4 x 250 A / 1000 V
3000741700
0830265337
25 A / 240/415 V AC B 4P
0830569232
25 A 400 V AC B 4P
0830265237
10 A 240/415 V AC B 1P
0830569332
10 A 230/400 V AC B 1P
Zástrčka Tyco Multibeam XL
X41…46
M1…3
3620200211
Základní deska s deskou s plošnými
5581200340
Náhradní pojistka AC 230 V
Klíč k předním dveřím skříně
Filtrový ventilátor
Ventilový filtr PFA 60000
Filtrové podložky pro PFA 60000
Podstava skříně 200 mm
Prázdné panely RAL2011
DC náhradní pojistka SOLIVIA 11 EU G3 R (F1 --- F6).
Vyměňte pouze za pojistkovou vložku se stejným průměrem.
1) OEZ (Order-No. 0890291048)
2) SIBA (Order-No. 0891040642)
3) FERRAZ (Order-No. 0891040637)
Uin=400-900 V
Pmax=70 kW
Imax=160 A
3 x STRIKESORB 30-C-M
*) GROUNDING FUSE
Only if applicable to PV modules used
insert fuse link into following fuse holders:
F41 (Minus grounded) or F42 (Plus grounded)
RACK 1-6: SOLIVIA11EUG3R
S5-02504P
Obr. 11-1: Schéma obvodu (DC)
Obr. 11-2: Schéma obvodu (AC)
ZLS184
NB1B25
X33 SUPPLY SELECTOR 230V
Uac=320-460 V
Pmax=66 kW
Imax=120 A
4 x STRIKESORB 30-B-M
Use fuses type gG AC500V/125A
to connect inverter to AC grid
Obr. 11-3: Schéma obvodu, řídící jednotka na základní desce
3 x PFB2024MT-SP09
SIGNAL INPUT FROM RACKS 1...6
PWB ASSY BACKPLANE- CI100
F1 630 mA T
5581200284
5040007X00
Obr. 11-4: Schéma obvodu, monitorovací systém
5040007100:
5040007200:
5040007300:
5040007400:
VSTUP (STEJNOSMĚRNÉ
NAPĚTÍ )
VÝSTUP (STŘÍDAVÝ)
Max. doporučené FV
(4 x 11 kW)
(5 x 11 kW)
(6 x 11 kW)
Jmenovité napětí 2)
Rozsah MPP
Rozsah MPP při plném
Max. zkratový proud
Max. obnovení
stejnosměrného napájení
Max. proud při
Zásobování energií od
Zahájení přenosu energie
> 130 W
Frekvenční rozsah 2)
Max. počet MPP trackerů
Spotřeba v pohotovostním
Tolerance záznamu napětí
NORMY SMĚRNICE
< 1 % (po kalibraci)
Tolerance záznamu frekvence
Tolerance detekce
stejnosměrného napětí na
střídavé straně
Tolerance doby spuštění
Velikost (d x š x h)
1700 x 1000 x 600 mm (bez podstavy skříně)
1900 x 1000 x 600 mm (s podstavy skříně)
Diagonální výška
(bez podstavy skříně)
Monitorování izolace
(s podstavy skříně)
Omezení proudu; omezení výkonu
Hmotnost (s invertorové
Hmotnost (bez invertorové
Hmotnost (čistá) 4)
Ochrana proti ostrovnímu
provozu 3)
CS 44 EU G3
CS 55 EU G3
CS 66 EU G3
Číslo součásti Delta
EOE98030256
Max. stupeň účinnosti
Rozsah skladovací teploty
Chlazení ventilátorem, 2000 m³/h
Střídavá přípojka
Stejnosměrná přípojka
Střídavý odpojovač
5,7” dotyková obrazovka
0 ... 95 % (nekondenzující)
1) Maximální hodnota střídavého proudu indikuje výkon, který by mohl invertor dodávat. Takovéto maximální hodnoty střídavého proudu však nemusí být dosaženo.
2) Střídavé napětí a frekvenční rozsah budou naprogramovány podle individuálních národních požadavků.
3) Předpisy specifické pro jednotlivé země:
• Německo: DIN V VDE 0126-1-1 / únor 2006
• Španělsko: RD 1663 / 2000 + RD 661/2007
• Itálie: ENEL G.L. 12/2008
• Řecko: DIN V VDE 0126-1-1 / únor 2006 s pozdějšími změnami
• Francie: DIN V VDE 0126-1-1 / únor 2006 s pozdějšími změnami
• Česká republika: DIN V VDE 0126-1-1 / únor 2006 s pozdějšími změnami
4) Hmotnost bez zasouvacích panelů invertoru, dvířek, zadních a zadních bočních panelů.
BureauVeritasConsumer
ProductServicesGmbH
Certificateofcompliance
DeltaEnergySystems(Germany)GmbH
Automaticdisconnectiondevicebetweenagenerator
andthepubliclow-voltagegrid
SelbsttätigeSchaltstellezwischeneinernetzparallelen
Eigenerzeugungsanlageunddemöffentlichen
BestimmungsgemäßeVerwendung:
Useinaccordancewithregulations:
Appliedrulesandstandards:
Reportnumber:
Certificatenummer:
Dateofissue:
U11-002
BerichtNummer:
Gültigbis:
Dichiarazionediconformità
NOMEORGANISMO
Certificatdeconformité
BureauVeritasConsumerProductServicesGmbH
GUIDAPERLECONNESSIONIALLARETEELETTRICADIENEL
DISTRIBUZIONE,Ed.I,dicembre2008
Dispositif de déconnexionautomatiqueentreun
générateuretleréseaupublicàbassetension
TIPOLOGIAAPPARATOACUISIRIFERISCELADICHIARAZIONE:
DISPOSITIVODI
PROTEZIONEDI
Àutiliserconformémentauxréglementations:
POTENZANOMINALE:
SOLIVIACSEUG3-11
SOLIVIACSEUG3-22
SOLIVIACSEUG3-33
SOLIVIACSEUG3-44
SOLIVIACSEUG3-55
VERSIONEFIRMWARE:
ITSysControlV0.2.0
NUMERODIFASI:
RIFERIMENTIDEILABORATORICHEHANNOESEGUITOLEPROVE:
EsaminatiiFascicoliProven°08TH0195-SOLIVIACSEUG3-DK5940,emessidal
laboratorioBureauVeritasConsumerProductServicesGmbH
Réglementationsetnormesappliquées:
Numéroderapport:
Numérodecertificat:
Délivréle:
U11-003
Validejusqu’au:
SidichiaracheilprodottoindicatoèconformealleprescrizioniENEL
Numerodicertificato:
U11-010
Datadiemissione:
Certificadodeconformidad
Basesdecertificación:
Númerodeinforme:
Númerodecertificado:
U11-009
Valederohasta:
U11-006
U11-004
U11-005
Verklaringvangeenbezwaar
Automatischschakelstationtusseneennetparallelle
zelfopwekinstallatieenhetopenbarelaagspanningsnet
Reglementairvoorgeschrevengebruik:
U11-008
Geldigtot:
U11-007
Validejusquele:
Návod k instalaci podstavy skříně
Zásuvky v souladu s požadavky společnosti LBF Lufttechnik GmbH
Záruka a podmínky výměny Navštivte prosím naše internetové stránky na adrese www.solar-inverter.com, kde naleznete informace o záruce a podmínkách výměny.
Zarucni list s platnosti 5 let
ZÁRUČNÍ LIST S PLATNOSTÍ 5 LET
Gratulujeme Vám ke koupi vysoce účinného solárního invertoru od společnosti
Tento standardní záruční list s platností 5 let se automaticky aktivuje a vstupuje v platnost dnem,
kdy si výrobek zakoupí koncový zákazník. Rádi bychom Vás požádali, abyste tento záruční uchovávali společně s fakturou.
Standardní záruční lhůta je 24 měsíců, počínaje dnem, kdy si invertor zakoupí koncový zákazník.Společnost Delta Energy Systems (Germany) GmbH obvykle zákazníkům, kteří si zakoupí
invertorřady SOLIVIA zaručuje prodlouženou záruční lhůtu na 60 měsíců ode dne koupě invertoru
koncovým zákazníkem. Bohužel, tato lhůta je omezena maximálně na 66 měsíců ode dne výroby
(dle datumového kódu přístroje).
Pokud žádáte o výměnu invertoru, je nutno přiložit kopii faktury a záruční list. Štítek vadného
solárního invertoru musí být čitelný a nesmí být trvale poškozen. V případě nesplnění tohoto
požadavku si společnost Delta vyhrazuje právo žádost odmítnout.
Před požádáním o výměnu invertoru kontaktujte prosím náš pomocný solární tým nebo si domluvtetechnika, aby tak učinil za Vás:
Horká linka pomoci: +49 (0) 180 16 SOLAR (76527) nebo
+49 (0) 7641 455-208 nebo prostřednictvím
Pondělí – pátek od 8.00 do 17.00 (kromě státních svátků)
Z vadného solárního invertoru nás zajímají následující informace na štítku:
Typ invertoru
Datumový kód
S OL IV IA C S E U G 3
E OE 98030256
Zprávy o chybách zobrazující se na displeji invertoru
Všeobecné informace o postupu instalace
Více informací o záručních podmínkách a výměně výrobků společnosti Delta lze najít na
našíwebové adrese www.solar-inverter.com.
Závod Teningen
Oddělení pomocného solárního týmu
E-mail podpora: [email protected]
Fax: +39 051 731838
Telefon: +33 6 83 93 05 00
5012222405 05
Fax: +34 91 332 90 38
Fax: +421 42 4661 131
Popis CGE 105 a AEG-CGE 105W.htm
Rele Control
EY-AS210 modu210 - Automatizační stanice
EY-IO530 modu530 - I/O modul, digitální a univerzální vstupy

References: § 6

§ 6
 § 6

§ 6
 § 12
 § 9
 § 14
 § 14
 § 12

§ 6
 § 6
 § 6
 § 11
 § 11

§ 11
 § 4