Source: https://es.scribd.com/document/54474791/estudio-de-proteccion-contra-incendios-de-una-nave-industrial
Timestamp: 2016-09-27 12:55:57+00:00

Document:
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartituras¡Bienvenido a Scribd! Comienza tu prueba gratis y accede a libros, documentos y más.Buscar másEl objetivo de este trabajo es realizar el estudio de protección contra incendios de una nave industrial, basándose en la normativa actual (diciembre2007).
donde hay nueve máquinas (un rectificador de planos. Los cierres se utilizan en bombas y equipos rotativos para evitar que líquidos y gases se viertan al entorno. En la primera encontramos la zona de trabajo. una sierra semicircular. las piezas son distribuidas a las diferentes empresas compradoras. También se reciben piezas para reparar. hay oficinas. Una vez finalizadas. cuatro tornos de diferentes potencias.1. todo lo que hace referencia a la parte administrativa de la empresa. Por lo que se refiera a la segunda planta. una sala que se dedica al lapeado de las piezas (consta de tres máquinas de lapeado) y por último unos lavabos. y sistemas auxiliares de sellado. por lo tanto. Para acceder a la segunda planta se ha instalado una escalera mecánica. Situación y descripción de la nave Se trata de una nave rectangular de dos plantas. provincia de Tarragona. dos cortadores de hierro i un arenador). una sala de espera y una sala de dirección. en el término municipal de Vallmoll. La nave se encuentra en el polígono industrial del Camí del Molí. reparar y almacenar diferentes piezas mecánicas. el almacén de oficina. además de unos lavabos.
. el almacén donde colocamos tanto piezas acabadas como primeras materias a utilizar. En concreto. se diseñan y fabrican cierres mecánicos. La finalidad de esta nave es fabricar. situado a un lado de la carretera de La Masó a Vallmoll. que son evaluadas y descontaminadas antes de ser devueltas sin defecto y con total garantía de calidad al cliente.
La estructura es prefabricada de hormigón armado en pilares.7 Oficinas 69.8 m de ancho. cierres interiores y medianeras. también metálica. siendo el resto de acabados a base de cierres de placa prefabricados.13 Almacén 91.91 Lavabos 21. Superficie de la segunda planta Plantas de la nave Superficie (m2) Primera planta 468 Segunda planta 169 Superficie total 637 Tabla 4.03 Sala de lapeado 23. elementos cerámicos de hormigón ligero. una de tipo metálico basculante de seis metros de ancho. Para acceder a la nave hay dos puertas.73 Superficie total 468 Tabla 2. Dimensiones de la nave
Superficies de las que consta la nave: Planta 1 Superficie (m2) Zona de producción 291. y la otra de tipo peatonal de 0.85 Superficie total útil 448.45 Sala de dirección 28.2.72 Lavabos 42. Superficie y características de la nave
Se trata de una nave industrial de 2 plantas.51 Superficie total 169 Tabla 3.67 Almacén oficinas 20. · Dimensiones generales de la nave: Características Metros Longitud 26 Anchura 18 Altura 6 Tabla 1. Superficie de la primera planta Planta 2 Superficie (m2) Sala de espera 16. Superficie total de la nave
.31 Superficie total útil 156.
3. no se excede la superficie máxima permitida y se le podrá aplicar la misma norma. Al tener un tamaño de 169 m2. para determinar si a la segunda planta se le va a tener que satisfacer los requisitos de espacios no industriales. compatibilidad reglamentaria. El ámbito de aplicación del RSCIEI especifica. Normativa aplicada Al tratarse de un establecimiento industrial y basándose en la normativa vigente. a 12 de Diciembre del 2007. se le aplicará el Real Decreto 2267/2004.
. que lo deben cumplir los establecimientos industriales. como ya se ha indicado. A tener en cuenta es el artículo 3 de este.
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evalúa calculando una serie de expresiones que determinan la densidad de carga del fuego. ponderada y corregida. del que se dice: · el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio.
Figura 1. diferenciando entre los sectores donde se realicen actividades de producción. reparación o cualquiera diferente al almacenaje. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. o varios.2
El echo de que se trate con un Tipo C afecta al calculo del nivel de riesgo intrínseco en concreto al concepto de sector de incendio. La fórmula para obtener este nivel de riesgo es la siguiente:
Por lo tanto se debe obtener antes la densidad de carga (Qs) de cada sector. transformación. que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. en su caso.
3.3. de cada sector o área de incendio. el cual ese considera el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.1
La configuración que más se adapta a la nave es el de establecimiento industrial ubicado en un edificio y en concreto es del Tipo C. Tipo de establecimiento C La nave no está adosada a ninguna otra y la actividad se realiza en el interior del edificio con lo cual se descartan los otros tipos.
en m. Lo primero a realizar es una división de la nave en zonas. con lo cual dependiendo del caso donde nos encontremos se utilizará una de las siguientes fórmulas: Para actividades de producción. aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio.2. Tratando por separado las plantas. en MJ/m3 o Mcal/m3. el almacén. en MJ/m2 o Mcal/m2. Ci .1 Cálculo de las densidades de carga de cada sector En el cálculo de las densidades de carga. si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2.2. en m2.1 anterior. Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3. En la planta superior se establecen 2 sectores de incendio.
donde: QS. para calcular individual y luego colectivamente la densidad de carga de cada sector de incendios. en la inferior se aprecian la zona de producción. reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento:
donde: QS.3. transformación. el formado por oficinas.1 anterior. (i).2. ya que se debe tratar a parte un almacén. Ci. sala de dirección y lavabos y el formado por el almacén de oficinas. hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles. qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i). qvi = carga de fuego. afecta la actividad que se realiza en el sector de incendios. sala de espera. la sala de lapeado y los lavabos con lo cual se establecen 4 sectores de incendio. qsi diferente. Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3. Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego.
6 para los almacenes y de 1.8 57. sala de espera.Lavabos 5. A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector. la destinada a actividades de almacenamiento. qvi y Ra se extraen de la tabla 1.Primera planta
1. aplicando la primera a los restantes. se obtiene: Actividad Ci MJ/ m Almacén 1. Indicar que solo se aplicara la segunda fórmula.0 para las otras zonas.0 Si (m2) 291. sala de dirección y lavabos 6.
. Qs sector 2
-Sector 3: Sala de lapeado A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.Sector 1.0 91.Almacén 3-Sala de lapeado 4.Zona de producción. que mide el grado de peligrosidad de los combustibles.Almacén de oficinas Tabla 5.2 del mismo reglamento. Los valores de qsi.6
Qs Mcal/ m2 14.03 Tabla 7. manufactura de metales.0 20
hi (m) MJ/ m 1.4
Mcal/ m2 5 1.Zona de producción 2.0 qvi 2 MJ/ m Mcal/ m2 200 48 Ra 1.Oficinas. se obtiene: Si (m2)
. Qs sector 1 -Sector 2: Almacén A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector. manufactura de metales. en el cual se encuentran ordenadas por actividad.13 MJ/ m 200
Tabla 6. esta será de 1. se extrae de la tabla 1. se obtiene: Actividad Zona de producción Ci 1. depósito de mercancías incombustibles en estanterías metálicas. Sectores de incendio
El valor del coeficiente Ci.1 del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. a los sectores 2 y 6.
91 1.88 1345.Sala de lapeado
1.0 MJ/ m 200
Si (m2) 42.70 322.3 1. que es el de oficinas comerciales y los lavabos. se obtiene: Actividad Ci MJ/ m2 Almacén de oficinas 1.85 MJ/ m2 200
Tabla 9.8 7488 Qs Mcal/ m2 1802.97 Qs MJ/ m Mcal/ m2
Tabla 11. artículos de cerámica.0
1.7 28. Qs sector 4 -Sector 5: Oficinas. que se consideran artículos de cerámica.6 1300 qsi Mcal/ m2 313 Ra Si (m2) hi (m) MJ/ m2 2. la sala de espera como en la sala de dirección.72
Tabla 8. sala de dirección y lavabos A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados tanto en las oficinas.0 qsi Ra 2 2 MJ/ m Mcal/ m 800 192 1.0
23.13 Tabla 10.2. se obtiene: Actividad Lavabos Ci 1.31 21.67 16. Qs sector 5 -Sector 6: Almacén de oficinas A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.2 Nivel de riesgo intrínseco total 9
. Qs sector 3 -Sector 4: Lavabos A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.3 1.5 800 800 200 192 192 48 1. material de oficina. sala de espera.5 1.5 1. Qs sector 6 3.0 20.3 1.45 A = 136.0 Si (m2) 69. se obtiene: Actividad Oficinas sala de espera sala de dirección lavabos Ci 1.
88 687.32
.97 7488 1802.6 14.63 165.4 200 48 200 48 1345.70 322.Sector de la nave 1 2 3 4 5 6 Qe Total
Densidad de carga MJ/ m2 Mcal/ m2 200 48 57.
La nave tiene una altura de 6 m. · La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante no deben tener un valor inferior a EF-30.3
Las instalaciones de protección contra incendios también vienen regidas por el Real Decreto 2267/2004. 11
. ventanas y los diferentes elementos que den lugar a una ventilación autónoma. o más de uno. La fachada es accesible.Paredes y techos: Clase M2 . los utilizados para aislamiento térmico y acondicionamiento acústico. Por lo tanto. La única remodelación estructural necesaria será cambiar las ventanas que comunican la zona de producción con el almacén y con las oficinas por unos cristales RF-60.Cierres y paredes: Ds3 d0 · Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados. una de tipo metálico basculante de 6x4. etc. deben ser del tipo M1 o más favorable. por lo tanto. Por sus características. para poder sectorizar correctamente. la ventilación será natural. mediante puertas. la nave cumple con los requisitos constructivos indicados en el anexo II del Real Decreto aplicado. los cuales a partir de 120ºC se transforman en una pantalla opaca garantizando su función de cortafuegos.8 m. al disponer de una superficie construida inferior a 2000 m2. La caracterización según el entorno especifica que para un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio. La estructura es prefabricada de hormigón armado para pilares siendo los demás acabados a base de cierres de placa prefabricada y elementos cerámicos de hormigón ligero y cierres interiores y medianeras totalmente resistentes al fuego. los que constituyen o revisten conductos de aire acondicionado o de ventilación. no necesita un sistema de evacuación de humos. los cables eléctricos. · Los productos de construcción cerámicos y metálicos de la nave así como los cristales se consideran de clase M0. será mediante este documento con el que se decidan los sistemas y medidas necesarios en esta nave. debe disponer de una distancia mayor a los 3 metros del edificio más próximo. se citará alguno de ellos: No supera los 3500 m2 de superficie máxima permitida para la configuración tipo C. · La resistencia al fuego de las puertas no debe ser inferior a RF-60. Las características de los materiales utilizados en las diferentes dependencias cumplen unas determinadas condiciones de resistencia y estabilidad al fuego..5 m y una peatonal de 0. La nave dispone de dos puertas de salida al exterior.3. Salvo el detalle comentado. definidas a continuación: · Los productos utilizados con revestimiento o acabado superficial son: .para el suelo: Clase M2 . dispone de dos plantas.
inferior a 25.los revestimientos pintados deben ser de la clase M1 . largueros. caso que no se da con la nave. etc. Al tener un riesgo intrínseco medio. suficientes para que se cumpla la normativa referente al articulo de la NBE-CPI 96 para todos los sectores de incendio. el cual. . La longitud del recorrido de evacuación. una altura de evacuación mayor a 50 m y no tener una altura de evacuación mayor a 28 m. la distancia se puede aumentar a 35 m. vigas. La salida del edificio debe tener un espacio exterior seguro con una superficie suficiente para contener a los ocupantes del edificio. indicar que el número de empleados de esta nave será de 15. Se obtiene una Amax de 0. pisos metálicos.En lo que se refiere al almacenamiento.2 m de ancho y las puertas de 0. Primeramente. depende del número de salidas. deben ser de clase M0. se vuelve a cumplir la normativa al ser la escalera de 1. a razón de 0. donde se debe cumplir las siguientes condiciones: Las escaleras deben ser protegidas para un riesgo medio en el caso que se excedan los 15 m de evacuación descendente. al no existir un recorrido para más de 50 personas que precisan ser salvadas. A continuación se analizará la escalera de evacuación descendente. paneles metálicos. por lo tanto.los materiales de bastidores. debido a esto se darán los siguientes requisitos: Para determinar la ocupación (P). apuntar los requisitos para el almacenaje en estanterías metálicas. debido a que la ocupación es 17.8 m. 12
.1*P m. No es el caso y por tanto con las dos puertas de salida actuales se cumple la normativa.los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deben tener una anchura libre de como mínimo 1 m. se utilizara la fórmula para menos de 100 personas (p). Analizada la norma no será necesario construir una segunda salida. se debe cumplir lo siguiente: . Se obtiene una ocupación P = 17. Además. se debe de disponer de dos salidas en el caso de que el número de empleados sea superior a 50. que es la siguiente: P = 1. Dimensionamiento de la escalera y las puertas: Las características que deben cumplir tanto escalera como puertas se extraen de las siguientes fórmulas: A = P / 200 y A = P / 160
Siendo A el ancho en metros y P el numero de ocupación.11 m. es posible disponer de una única salida.10*p = 16.5 m2 por persona a un radio de la salida de 0. obtenemos el valor de 25 m. en sentido ascendente. Con más detalle se analizará si se cumplen los requisitos de evacuación. por tanto se vuelve a cumplir la normativa en la nave. a partir del riesgo y el numero de salidas. cerchas..5 Los valores obtenidos con esta fórmula se deben redondear al entero inmediatamente superior.
5 cm para el diseño de los escalones. aprobado por el Real Decreto 1942/1993. la de la sala de espera dirección escaleras. equipos. siendo éstas fácilmente visibles. 13
. cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. la superficie pasa a ser de 800 m2. sala de lapeado y lavabos. de 5 de noviembre. Se indicará la salida en las puertas: de la sala de dirección. sala de lapeado y lavabos. Para actividades de almacenamiento: Están ubicados en edificios de tipo C.500 m2 o superior. montaje.000 m2 o superior. · Sistemas automáticos de detección de incendio. al ser ésta de la mínima anchura con la que son exigidas. También se indicara las puertas a las que no se debe acceder para que no induzcan al error. vistas desde las oficinas. su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1. se han tenido en cuenta una huella de 30 cm y una contrahuella de 18. la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones. se ha escogido una distancia ascendente de 20 cm respecto al marco de las puertas que lo requieran. las tres en dirección hacia oficinas. Señalización de evacuación Siguiendo el artículo 12 de la NBE-CPI 96. así como el diseño. estas serán las del almacén. Para riesgo alto. la ejecución. Para actividades de producción. la de oficinas dirección sala de espera. y en la Orden de 16 de abril de 1998.4
Todos los aparatos.Indicar que la barandilla de la escalera es necesaria. reparación u otras distintas al almacenamiento. montaje. sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales. transformación.
Sistemas manuales de alarma de incendio. reparación u otras distintas al almacenamiento serán necesarios si: Están ubicados en edificios de tipo C. se deben indicar las salidas con la señal de iluminación pertinente. la de la sala de espera en dirección a las oficinas y las de la sala de dirección. almacén de oficinas y lavabos. Para actividades de producción.
3. Para actividades de almacenamiento no se requiere su instalación si la superficie total construida es inferior a 800 m2. las tres dirección zona de producción y la de salida del edificio. En lo que a dimensiones de huella se refiere. transformación. la del almacén. sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. Ahora se indicará las condiciones que se deben dar para instalar unos determinados sistemas de seguridad ante incendios u otros para satisfacer la normativa. almacén de oficinas y lavabos. su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3. no se requiere su instalación si la superficie total construida es inferior a 1000 m2. vistas desde la zona de producción.
010). · Sistemas de comunicación de alarma. Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. diferenciando entre actividades de almacenamiento y todas las demás. se obtiene que los extintores deban ser de polvo (polivalente) en todos los sectores debido a la presencia de tensión eléctrica en todos ellos. para edificios de tipo C. Además se considerarán adecuados. un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio.
. para cada una de las clases de fuego (según UNE 23. cuando la superficie total construida sea de 1000 m2 o superior y no es el caso. Los extintores deben tener una eficacia mínima 21A-113B. los agentes extintores. Son necesarios. cuando la superficie del sector de incendio sea de 3500 m2 o superior. en configuraciones tipo C. si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10. Serán necesarios.
Sistemas de hidrantes exteriores. También indicar que el extremo superior de estos no debe estar a una distancia superior a 1. y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. A partir de ella.Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio. Los extintores deben ser suficientes como para que el recorrido desde cualquier punto de origen de evacuación sea inferior a los 15 m.70 m del suelo. que figuran en la tabla I-1 del Real Decreto 1942/1993. con un nivel de riesgo intrínseco medio si su superficie total construida es de 1000 m2 o superior. utilizados en extintores. para edificios tipo C de riesgo medio. tabla que se adjunta en el anexo 1. se situará. Serán necesarios en los siguientes casos.000 m2 o superior. Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. Serán necesarios.
Sistemas de rociadores automáticos de agua. y será preferente el uso de un sistema de megafonía. La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general". en todo caso.
1 Instalación recomendada
Por lo tanto. montaje. Contarán con una instalación de alumbrado de las vías de evacuación todos los sectores que estén situados en cualquier planta sobre rasante. Contarán con iluminación de emergencia los locales o espacios donde estén instalados cuadros. si la superficie construida es de 2000 m2 o superior. indicando el número de dispositivos en cada sector en la siguiente tabla. Cumpliendo las condiciones de alumbrado estipuladas. Se ha escogido el modelo PI 6.proicsa.
Sector de incendios 1‐ 2‐ 3‐ 4‐ 5‐ 6‐ Total Sirena Iluminación Sala Extintores Detectores Centralita alarma emergencia Zona de producción 4 6 1 1 6+4 Almacén 2 2 3+3 Sala de lapeado 1 1 1+2 Lavabos 1 1 1+1 Oficinas 2 2 3+4 Sala de espera 1 1 1+2 Sala de dirección 1 1 1+1 Lavabos 1 1 1+1 Total 5 5 6+8 Almacén oficinas 1 1 1+1 13 16 1 1 18+19 Los extintores son portátiles de polvo polivalente ABC.4. (Catálogo disponible en www. reparación u otras distintas al almacenamiento. si la superficie construida es de 3500 m2 o superior. centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial y los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios.
3. se dispondrá de los siguientes elementos. transformación. Para actividades de almacenamiento.-
Para actividades de producción. al ser de una eficacia 21 A – 113 B. el modelo a continuación y su situación en el Anexo Planos. en edificios tipo C con un nivel intrínseco medio. para nuestra nave. de la empresa Proicsa.
Sistemas de alumbrado de emergencia. en edificios tipo C con un nivel intrínseco medio. cuando su ocupación sea igual o superior a 10 personas y su riesgo sea medio o alto.com)
también se ha accedido a la empresa Notifier.Los detectores seleccionados han sido el modelo SD – 851TE de la empresa Notifier. 4 u 8 zonas.duisa. ya que tan solo hay de 2. esas no se tienen en cuenta a la hora de iluminar la zona. se ha contactado con la empresa Duisa.notifier. más una tarjeta relés NFS2REL. en concreto la de 8 zonas. con una superficie de 32 m2 y 1 hora de autonomía. y se han seleccionado el modelo eco-es 350. (Catálogos disponibles en www. Por último.
. obteniendo una área de cobertura máxima de 60 – 80 m2. 19 van destinadas a la señalización de evacuación a las cuales se les pondrán los carteles apropiados de salida o de camino incorrecto y por tanto. como salida de la sirena y de avería. (Catálogos disponibles en www. pudiéndose instalar a una altura máxima de 12 metros y requiriendo una base B401 o B401 R por cada uno de ellos. en lo que a iluminación de emergencia se refiere.com). escogiendo la centralita de la serie NFS. De las 37 luces. con una superficie de 72 m2 y una autonomía de 1 hora.es). que junto al modelo de alarma NSA/W permitiría detectar e informar de un incendio. Para la centralita y sirena de alarma. para la zona de producción y el modelo eco-es 160. para las salas restantes. siendo preferible la segunda.
Notas: (1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse **.110. Anexo 1
. ** Adecuado. (2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma. * Aceptable. el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.4.
estudio de protección contra incendios de una nave industrial_ por Javier Saizan694 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationMostrar menos
RelacionadoManual Nissan Especificacionespor Gio TorresInstalaciones Protección contra Incendiospor Roberto MartínezIncidentes de Explosiones e Incendios en Transform Adorespor Speis Ayuntamiento ToledoInspección y Prevención de Incendios a.peinadopor caraconejo4180Control de Incendios en una Subestación Eléctricapor alejandro_arbulu2337sistemas contra incendiospor Paulina VizueteProtec CC2por rvalentino2012Manual Sprinklerspor Erik PattersonManual del carrocero IVECOpor gomibatPrograma de Mantenimiento Transformadores Distribucion y Poderpor Marcelo HerreraSistema puesta a tierra Procobre.pdfpor Wilber Vela StarkeManual Seguridad Electricapor Giovanny Riaño GordilloBrochure TPpor Enescon Sacto Nacional de Edificacionespor alexisvilchezaguilarControl de Incendiospor Jorge Bucarey NorambuenaPlan de Contingencias de Un Proyectopor avlarrea2010Seguridad Transformadorespor Enescon SacNTP 600 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialespor bebe2512BS170 pilatespor Jorge Armando Aguilar NavaProtocoloPrevencionIncendiospor FG Summersistema_contra_incendiospor Skar Javier RojgarNFPA 1 Codigo Contra Incendios de P R (2)por NSDELPILARZeta 2por jose_aller4501INCENDIOS-RD-2267-2004por Igor Mayora ZaldivarGUIA_TECNICA_RSCIEIpor bambizanalisis cromatograficopor jacksonsuarezSample Written Electrical Safety Program in Spanishpor Milton GuamanTabla Scatpor alejandro_arbulu2337Similar to estudio de protección contra incendios de una nave industrial_Manual Nissan EspecificacionesInstalaciones Protección contra IncendiosIncidentes de Explosiones e Incendios en Transform AdoresInspección y Prevención de Incendios a.peinadoControl de Incendios en una Subestación Eléctricasistemas contra incendiosProtec CC2Manual SprinklersManual del carrocero IVECOPrograma de Mantenimiento Transformadores Distribucion y PoderSistema puesta a tierra Procobre.pdfManual Seguridad ElectricaBrochure TPto Nacional de EdificacionesControl de IncendiosPlan de Contingencias de Un ProyectoSeguridad TransformadoresNTP 600 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialesBS170 pilatesProtocoloPrevencionIncendiossistema_contra_incendiosNFPA 1 Codigo Contra Incendios de P R (2)Zeta 2INCENDIOS-RD-2267-2004GUIA_TECNICA_RSCIEIanalisis cromatograficoSample Written Electrical Safety Program in SpanishTabla ScatMedidas de SeguridadAnexo nº2 protección contra incendios

References: Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto