Source: https://www.fulsoft.cz/sbirka-zakonu-online/194-2007-sb/?wa=www15i3%20psp
Timestamp: 2020-07-04 12:56:22+00:00

Document:
194/2007 Sb., Vyhlá¹ka, kterou se stanoví pravidla pro vytápìní a dodávku teplé vody, mìrné ukazatele spotøeby tepelné energie pro vytápìní a pro pøípravu teplé vody a po¾adavky na vybavení vnitøních tepelných zaøízení budov pøístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneèným spotøebitelùm, ve znìní úèinném k 7.11.2014 | Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021
§ 4 - Pravidla pro dodávku teplé vody
§ 5 - Mìrné ukazatele spotøeby tepelné energie na vytápìní a na pøípravu teplé vody uplatòované pøi u¾ívání nových nebo pøi zmìnì dokonèených staveb
§ 6 - Regulace ústøedního vytápìní a pøípravy teplé vody v budovì
§ 7 - Mìøení mno¾ství tepelné energie a teplé vody v zúètovací jednotce
Pravidla pro vytápìní
Èlánek II vyhl. è. 237/2014 Sb. zní:
Pøíloha è. 1 k vyhlá¹ce è. 194/2007 Sb.
Pøíloha è. 2 k vyhlá¹ce è. 194/2007 Sb.
Pøíloha è. 3 k vyhlá¹ce è. 194/2007 Sb.
194/2007 Sb., Vyhlá¹ka, kterou se stanoví pravidla pro vytápìní a dodávku teplé vody, mìrné ukazatele spotøeby tepelné energie pro vytápìní a pro pøípravu teplé vody a po¾adavky na vybavení vnitøních tepelných zaøízení budov pøístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneèným spotøebitelùm, ve znìní úèinném k 7.11.2014 Garance
è. 194/2007 Sb.
ze dne 17. èervence 2007,
kterou se stanoví pravidla pro vytápìní a dodávku teplé vody, mìrné ukazatele spotøeby tepelné energie pro vytápìní a pro pøípravu teplé vody a po¾adavky na vybavení vnitøních tepelných zaøízení budov pøístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
mìní název a § 1; vkládá nový § 7a; nové pøechodné ustanovení
Ministerstvo prùmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, ve znìní zákona è. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:
Tato vyhlá¹ka zapracovává pøíslu¹ný pøedpis Evropských spoleèenství1) a stanoví
a) pravidla pro vytápìní a dodávku teplé vody,
b) mìrné ukazatele spotøeby tepla pro vytápìní a pro pøípravu teplé vody,
c) po¾adavky na vybavení vnitøních tepelných zaøízení budov mìøicí a indikaèní technikou a zaøízeními regulujícími dodávku tepelné energie koneèným spotøebitelùm,
d) rozsah vybavení vnitøních tepelných zaøízení budov pøístroji registrujícími dodávku tepelné energie.
(1) Otopné období zaèíná 1. záøí a konèí 31. kvìtna následujícího roku.
(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, kdy¾ prùmìrná denní teplota venkovního vzduchu v pøíslu¹ném místì nebo lokalitì poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobì následujících a podle vývoje poèasí nelze oèekávat zvý¹ení této teploty nad +13 °C pro následující den.
(3) Prùmìrnou denní teplotou venkovního vzduchu je ètvrtina souètu venkovních teplot mìøených ve stínu s vylouèením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., pøièem¾ teplota mìøená ve 21.00 hod. se poèítá dvakrát.
(4) Vytápìní bytù a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo pøeru¹í v otopném období tehdy, jestli¾e prùmìrná denní teplota venkovního vzduchu v pøíslu¹ném místì nebo lokalitì vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobì následujících a podle vývoje poèasí nelze oèekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápìní se provádí tak, aby byly dodr¾eny po¾adavky jejich teplotního útlumu zaji¹»ujícího tepelnou stabilitu místnosti. Pøi následném poklesu prùmìrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápìní obnoví.
(5) V pøípadì souhlasu nejménì dvou tøetin koneèných spotøebitelù se vytápìní uskuteèòuje mimo otopné období, vy¾aduje-li to prùbìh venkovních teplot a pøipou¹tí-li to technické a zásobovací podmínky.
(6) V prùbìhu otopného období jsou byty v dobì od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v dobì jejich provozu vytápìny tak, aby dosa¾ené prùmìrné teploty vnitøního vzduchu zaji¹»ovaly výpoètové teploty vnitøního vzduchu stanovené projektem budovy.
(7) Výpoètová teplota vnitøního vzduchu stanovená projektem je výsledná teplota, která zohledòuje vedle teploty vnitøního vzduchu i vliv sálání okolních stìn. Kontrola dodr¾ení výpoètové teploty vnitøního vzduchu se ovìøuje kulovým teplomìrem.
(8) Prùmìrná teplota vnitøního…

References: § 4

§ 5

§ 6

§ 7
 § 1
 § 7
 § 14
 § 6