Source: https://legislacion.vlex.es/vid/criterios-higienico-sanitarios-legionelosis-212753301
Timestamp: 2019-01-19 15:09:25+00:00

Document:
Real Decreto por el que se establecen los Criterios Higiénico-Sanitarios para la Prevención y Control de la Legionelosis (Real Decreto 865/2003, de 4 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 212753301
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Inspección de las instalaciones militares
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Adecuación de las instalaciones
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Facultad de adecuación normativa
ANEXO 3. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano
TABLA 2. Frecuencia mínima de muestreo para torres de refrigeración y condensadores evaporativos
TABLA 3. Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella (**)
Norma citada en: 28 sentencias, 6 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas, 6 noticias
o Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
o Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella:
Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1.o c) Humectadores.
o Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
ARTÍCULO 6 Medidas preventivas: principios generales.
ARTÍCULO 7 Medidas preventivas específicas de las instalaciones.
Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 oC, para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente.
Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 oC en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 oC.
ARTÍCULO 8 Programas de mantenimiento en las instalaciones.
Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.1.o se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán al menos los siguientes:
Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación.
Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en condiciones
Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.2.o se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán: el esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación. Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.
ARTÍCULO 12 Actuaciones en las instalaciones.
Paralización total o parcial de la instalación. Ante la presencia de casos o brotes, instalaciones muy deficientes, contaminadas por Legionella, obsoletas, o con un mantenimiento defectuoso, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal de la instalación hasta que se corrijan los defectos observados
ARTÍCULO 13 Métodos de tratamiento de las instalaciones.
Artículo 13 modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de julio de 2010.
Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgos sanitarios producidos fuesen de escasa entidad, lo que se considera como supuesto de los previstos en el artículo 35.A) 2.a de la Ley General de Sanidad.
Las que en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves, o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves, considerada como supuesto de los previstos en el artículo 35.A) 3.a de la Ley General de Sanidad.
No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción previa de las consideradas leves, lo que se considera como un supuesto de los previstos en el artículo 35.B) 2.a de la Ley General de Sanidad.
La omisión de datos, falta de notificación de las instalaciones, ocultación de informes u obstrucción de la actividad inspectora de la Administración, siempre que se produzca por primera vez, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.B) 4.a y 5.a de la Ley General de Sanidad.
No disponer del registro establecido en los artículos 3 y 5 de este real decreto o no realizar las anotaciones preceptivas, como supuestos previstos en el artículo 35.B) 1.ade la Ley General de Sanidad.
El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de las actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales previstas en el artículo 12 de este real decreto, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.B) 1.a y 4.a de la Ley General de Sanidad.
El tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la Dirección General de Salud Pública, como supuesto de los previstos en el artículo 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.
La realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario por personal que no haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este real decreto, como supuesto de los previstos en el art. 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.
La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos tres meses, según preceptúa el artículo 35.B) 7.ade la Ley General de Sanidad.
Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de graves, o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves, según preceptúa el artículo 35.B) 6.a de la Ley General de Sanidad.
Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño grave a la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.C) 2.a de la Ley General de Sanidad.
El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralización total o parcial de la instalación con arreglo al artículo 12.c) de este real decreto, o bien su nueva puesta en funcionamiento sin autorización, como supuestos previstos en el artículo 35.C) 1.a de la Ley General de Sanidad.
El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos de las autoridades competentes, según preceptúa el artículo 35.C) 4.a de la Ley General de Sanidad.
La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control o inspección, según preceptúa el artículo 35.C) 5.a de la Ley General de Sanidad.
La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.C) 6.a de la Ley General de Sanidad.
Las que en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia merezcan la calificación de muy graves, o no proceda su calificación como faltas leves o graves, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35.C) 1.a y 7.a de la Ley General de Sanidad.
ANEXO 1 Documento de notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos
ANEXO 2 Certificado de limpieza y desinfección
ANEXO 3 Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano
a En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:
o Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 oC y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.
o Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.
o Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.
o Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de dosificadores automáticos.
a En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:
o Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
o Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 oC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 oC.
o Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.
o Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30 oC y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 ó 2 horas, respectivamente).
o Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.
o Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.
o Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
o Elevar la temperatura del agua caliente a 70 oC o más en el acumulador durante al menos 4 horas.
ANEXO 4 Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles.
Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de cloro residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas tapadas.
TABLA 3 Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella (**)
ANEXO 5 Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo
ANEXO 6 Recogida de muestras para aislamiento de Legionella
Normas de transporte. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR (44 edición, enero 2003). Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres niveles de contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo "Espécimen diagnóstico embalado con las instrucciones 650".
REAL DECRETO 3099/1977, de 8 de septiembre (Ref. 1977/29224)
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio (Ref. 1998/18975), y
Entrada en vigor 19 de julio de 2003
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS
DECRETO 224/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los contratos-programa con la Universidad de Zaragoza.

References: ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8
 artículo 2
 artículo 2

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

Artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 real decreto 
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35

REAL DECRETO 

REAL DECRETO