Source: http://docplayer.it/3824445-Cbl-spa-servizio-gas-acquedotto-fognatura-depurazione.html
Timestamp: 2018-07-21 12:29:55+00:00

Document:
CBL SpA SERVIZIO GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE - PDF
CBL SpA SERVIZIO GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE
Download "CBL SpA SERVIZIO GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE"
Amerigo Gioacchino Antonelli
1 SERVIZIO GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE Via A. Gramsci n Mede (PV) - Tel. 0384/ Fax 0384/ REGOLAMENTO DELLA FOGNATURA CONSORTILE (Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L.R. 26/2003 dei Regolamenti Regionali 3-4/2006 D.G.R. N. 8/2244/ Appendice G - D.G.R. N. 8/11045/ D.D.G /02/2011) Vigente dal 01 Settembre 2011
2 CAPITOLO l Disposizioni generali INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Definizioni Art. 3.1 Classificazione degli scarichi Art. 4 Prescrizioni generali Art. 4.1 Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura Art. 4.2 Allaccio alla pubblica fognatura per strade private Art. 5 Regolamentazione degli scarichi Art. 5.1 Scarichi tassativamente vietati Art. 6 Scarichi di acque meteoriche Art. 6.1 Edifici esistenti Art. 6.2 Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni Art. 7 Scarico acque di raffreddamento Art. 8 Permesso di allacciamento Art. 8.1 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche Art. 8.2 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche Art. 8.3 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali Art. 9 Prescrizioni per gli allacciamenti Art. 10 Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico Art. 11 Lavori di allacciamento alla rete comunale Art. 12 Collaudo degli allacciamenti Art. 13 Esecuzione difforme dalle prescrizioni 2
3 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Ristrutturazione della rete fognaria comunale Difetto di manutenzione degli scarichi Cessazione dello scarico Messa fuori uso di vecchi allacciamenti Variazioni dello scarico subentri Cunicoli e fogne abbandonate œ limitazione e sospensione degli scavi CAPITOLO II Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune Art. 20 Ambito di applicazione Art. 21 Parere preliminare alla realizzazione delle opere Art. 22 Collaudo delle opere Art. 23 Esecuzione difforme dalle prescrizioni CAPITOLO III Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate Art. 24 Ambito di applicazione Art. 25 Accessi ed ispezioni Art. 26 Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici CAPITOLO IV Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali Art. 27 Ambito di applicazione Art. 28 Equalizzazione delle portate reflue industriali Art. 29 Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità 3
4 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Sversamenti accidentali Accessi ed ispezioni Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali Strumenti di controllo automatico CAPITOLO V Impianti di fognatura all interno degli insediamenti Art. 34 Prescrizioni per gli allacciamenti Art. 35 Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici Art. 36 Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all interno degli edifici Art. 37 Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia Art. 38 Scarichi sotterranei Art. 39 Impianti di sollevamento privati Art. 40 Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura CAPITOLO VI Disposizioni transitorie e disposizioni particolari Art. 41 Vasche Imhoff e fosse biologiche casi a e b di cui all art. 2 del presente Regolamento (reti fognarie afferente ad un depuratore) Art. 42 Vasche Imhoff e fosse biologiche caso c di cui all art. 2 del presente Regolamento (reti fognarie non afferente ad un depuratore) Art. 43 Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie Art. 44 Inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione allo scarico Art. 45 Danno ambientale Art. 46 Validità delle disposizioni 4
5 CAPITOLO VII Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie Art. 47 Spese di istruttoria delle pratiche dell Ente Gestore e dell A.A.T.O. Art. 48 Disposizioni tariffarie Art. 49 Modalità di fatturazione CAPITOLO VIII Sanzioni Amministrative e Penali, decorrenza del Regolamento Art. 50 Art. 51 Art. 52 Sanzioni Amministrative Sanzioni Penali Decorrenza del Regolamento 5
6 ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA Allegato 1 - Legislazione di riferimento e tabelle con i limiti di accettabilità. Allegato 2 - Criteri per la realizzazione di canalizzazioni fognarie, a servizio di aree di nuova lottizzazione a destinazione residenziale e produttiva, da cedersi in proprietà al Comune ed in gestione a CBL SpA. Allegato 3 - Modello A.F.S.C. Allacciamenti alla fognatura di scarichi civili Allegato 4 - MODELLO A.S.M.I. Allacciamento alla fognatura di scarichi meteorici con rischio di potenziale inquinamento Allegato 5 - MODELLO A.F.M.N.I Allacciamenti alla fognatura di scarichi di natura meteorica senza rischio di potenziale inquinamento Allegato 6 - Dichiarazione di assenza nello scarico di sostanze di cui alla Tab. 5 - All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Allegato 7 - MODELLO D.A.PR.LAV Dichiarazione per gli insediamenti di assenza di scarichi provenienti dai processi di lavorazione Allegato 8 - MODELLO V.P.A.C. Verbale di posa delle apparecchiature di controllo Allegato 9 - MODELLO VERB.S.P Verbale di sopralluogo e prelievo Allegato 10 - MODELLO D.P.A.R.F. Dichiarazione di presa visione ed accettazione del regolamento di fognatura Allegato 11 - SCHEMI TIPO dei manufatti e delle opere di fognatura. 6
7 DOCUMENTAZIONE A.A.T.O. AUTORITÀ D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI PAVIA APPENDICE A - MODELLO A.A.T.O. Autorità d Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. di Pavia - Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne APPENDICE B - MODELLO A.A.T.O. Autorità d Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. di Pavia Documenti e modulistica da allegare alla comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue di un insediamento ad acque reflue domestiche APPENDICE C - MODELLO A.A.T.O. Autorità d Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. di Pavia Elenco attivita le cui acque reflue possono essere assimilate alle acque reflue domestiche. APPENDICE D - D.D.G /02/ Modalità tecnico-operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico A cura dell A.A.T.O. Autorità d Ambito Territoriale Ottimale di Pavia. 7
8 CAPITOLO l Disposizioni generali Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica ed industriale alla rete di pubblica fognatura. Disciplina inoltre le modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria e le modalità di realizzazione della rete stessa, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella pubblica fognatura. Unitamente al presente Regolamento rimangono in vigore le norme stabilite dai singoli Regolamenti Comunali di Igiene per le parti compatibili con il presente Regolamento: in caso di contrasto prevale il presente Regolamento. Con l affidamento del Ciclo Idrico Integrato ad CBL SpA i Comuni si impegnano ad accettare e applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini degli stessi con il recepimento formale da parte dei competenti Consigli Comunali. Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell Amministrazione Provinciale, dell Azienda Sanitaria Locale, dell Agenzia Regionale di Protezione dell Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/06, nella Legge regionale 26/200, nei Regolamenti Regionali collegati (n 2, 3 e 4 del 24/03/2006), nella D.G.R. N. 8/2244/ Appendice G del 2 Suppl. S traord. al B.U.R.L. n. 15/2006 e nella D.G.R. N. 8/11045/2010. Il presente Regolamento non disciplina le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al reticolo idrico superficiale (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell Amministrazione Provinciale), le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di 8
9 provenienza domestica e produttiva al suolo ed agli strati superficiali del sottosuolo (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell Amministrazione Provinciale). Art. 2 - Ambito di applicazione Il presente Regolamento si applica nei seguenti DUE casi: - CASO A - agli scarichi afferenti alle reti fognarie di Comuni che sono dotati di impianto di depurazione a servizio solo del Comunale o Consortile a servizio di più Comuni; - CASO B - agli scarichi afferenti alle reti fognarie di Comuni che non sono dotati di impianto di depurazione. Il caso B si applica anche agli scarichi convogliati in reti fognarie che, pur essendo all interno di Comuni dotati di impianti di trattamento, non recapitano le acque all impianto di depurazione. All'atto della presentazione della domanda, CBL SpA verificherà la ricaduta nell'ambito di applicazione. Art. 3 - Definizioni Si elencano di seguito le principali voci e terminologie richiamate all interno del documento: 1. acque bianche : acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto i n corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti; 2. acque di prima pioggia : acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 3. acque di processo : acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici; 9
10 4. acque di scarico tutte le acque provenienti da uno scarico; 5. acque meteoriche di dilavamento : acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche; 6. acque nere : acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche qualiquantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall Art. 3.1 del presente Regolamento; 7. acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 8. acque reflue assimilate a quelle domestiche : acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D. Lgs. 152/06) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 3/06); 9. acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali (o di produzione di beni) diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 10. acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; 11. acque di raffreddamento : acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura; 12. agglomerato : area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale; 10
11 13. bestiame : si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto; 14. collettore fognario : tratto della rete fognaria nel quale il condotto di scarico recapita i reflui; 15. condotto di scarico o condotto di allacciamento : canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento alla rete fognaria o al collettore consortile dell insediamento o di più insediamenti; 16. effluente di allevamento : le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame anche sotto forma di prodotto trasformato; 17. fognatura mista : fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche; 18. fognatura separata : fognatura costituita da canalizzazioni distinte adibite rispettivamente alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia) e delle acque bianche; 19. fognatura nera : fognatura che, nell ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia); 20. fognatura bianca : fognatura che, nell ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche; 21. fognatura privata : installazione di fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento; 22. fognatura pubblica : rete o condotta fognaria, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico; 23. gestore : ente pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell impianto di fognatura ed eventualmente dell impianto di depurazione; 24. gestore dell impianto di depurazione : ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico-amministrativa dell impianto di depurazione (se soggetto diverso dal Gestore); 11
12 25. impianti di pretrattamento : installazione per il pretrattamento di acque reflue industriali al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell immissione in pubblica fognatura; 26. inquinamento : lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall uomo nell ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse-viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque; 27. insediamento civile : uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento; 28. insediamento produttivo : uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento; 29. rete fognaria : il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; 30. scarico : qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 31. stabilimento industriale : qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all allegato 8 del D. Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; 32. titolare dello scarico : titolare dell attività che genera lo scarico; 33. vasca settica : impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica; 12
13 34. vasche di prima pioggia : vasche destinate all accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione; 35. ii. vasche di laminazione : vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle; 36. valore limite di emissione : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo. Art Classificazione degli scarichi Gli scarichi nella fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti classi: A) Scarichi di acque reflue domestiche : con tale definizione vengono identificati gli scarichi di acque reflue provenienti: 1) da insediamenti di tipo residenziale; 2) da insediamenti in cui sono presenti servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni; 3) da laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; 4) da lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all utenza residenziale; 5) da vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa; 6) da attività alberghiere e di ristorazione. B) Scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche : con tale definizione vengono identificate: 1) ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, l e acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia 13
14 esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006 riportato in calce al presente articolo e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 74, lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006, e alle acque di raffreddamento; 2) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o al la silvicoltura; 3) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 4) le acque reflue provenienti da impianti di acqua-coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d acqua o in cui venga utilizzata una portata d acqua pari o inferiore a 50 litri al secondo. In tutti i casi di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche il gestore procede alla valutazione dell assimilazione delle acque stesse con accertamenti analitici i cui costi vengono posti a carico del titolare dello scarico. E facoltà del gestore derogare dalla realizzazione di accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc. L insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico a CBL e all A.A.T.O. avvalendosi della documentazione riportata nell appendice B. 14
15 C) Scarichi di acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Più precisamente si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie degli insediamenti domestici. Sono escluse dagli scarichi di acque reflue industriali le acque di raffreddamento. Per gli insediamenti produttivi si possono verificar e tre condizioni di scarico: 1) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico, tuttavia l insediamento è tale (per dimensioni e tipologia) da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico e/o di acque meteoriche di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato - scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia. 2) nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico, ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti. In tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti; 3) nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati tra di loro. In questo caso gli scarichi sono considerati come scarico di acque reflue industriali. L insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico a CBL e all A.A.T.O. avvalendosi della documentazione riportata nell appendice A. 15
16 D) scarichi di acque meteoriche di dilavamento e scarichi di acque di prima pioggia : sono quelli derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento o dalle acque di prima pioggia, che dilavano superfici coperte e/o pavimentate che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura pubblica, vengono autorizzati contestualmente all autorizzazione delle acque reflue. La classificazione dello scarico relativa alla domanda di autorizzazione sarà effettuata da CBL SpA a seguito della presentazione della domanda stessa. L insediamento dovrà presentare richiesta di autorizzazione allo scarico avvalendosi della documentazione riportata nell appendice A. 16
17 Tabella 1 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche PARAMETRI Unità di VALORE LIMITE misura ph 6,5-8,5 Temperatura C 30 Colore Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40 Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere Solidi sospesi totali [mg/l] 350,0 BOD5 [mg/l] 250,0 COD [mg/l] 500,0 Cloruri (come Cl) [mg/l] La concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l Fosforo totale (come P) [mg/l] 6,00 Azoto ammoniacale (come [mg/l] 40,0 NH4) Azoto nitroso (come N) [mg/l] 0,60 Azoto totale (come N) [mg/l] 50,0 Grassi e oli animali/vegetali [mg/l] 60,0 Tensioattivi [mg/l] 10,0 Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla - I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 dell'allegato 5 al decreto Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/
18 Art. 4 Prescrizioni generali Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato (o da suo delegato) previo parere obbligatorio di CBL SpA, quale autorità competente ai sensi dell Art. 18 del Regolamento Regionale 3/2006 del 24/03/2006. Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell osservanza dei regolamenti fissati dal gestore, l autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico. Le richieste di autorizzazione allo scarico potranno essere inoltrate a CBL SpA Via A. Gramsci n Mede (PV). Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, l autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, per gli scarichi di acque reflue industriali e per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento all interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro). Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche il permesso di allacciamento e ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è automaticamente rinnovato, qualora non siano comunicate variazioni all ente Gestore. In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza. Nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico. Ove tra più soggetti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati. CBL SpA, all'atto della presentazione della domanda, determinerà la classificazione degli scarichi al fine dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli stessi. 18
19 Art. 4.1 Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura Per le zone servite da pubblica fognatura è obbligatorio allacciare gli scarichi a questa nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle Leggi vigenti (fermo restando i vincoli quantitativi e qualitativi imposti da CBL SpA). Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n.152/06 e dai Regolamenti regionali in materia. Per gli scarichi di acque reflue industriali l autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo che l Ente Gestore abbia ottenuto il vincolante parere tecnico del Gestore dell impianto di depurazione a cui i liquami vengono convogliati. Art. 4.2 Allaccio alla pubblica fognatura per strade private Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura. I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore. Art. 5 - Regolamentazione degli scarichi Nella rete comunale di fognatura è consentita l immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili a quelle domestiche ai sensi della normativa vigente. Nella rete comunale di fognatura è consentita l immissione delle acque reflue industriali purché i loro requisiti siano conformi ai limiti di accettabilità sotto richiamati. I limiti di accettabilità ammessi sugli scarichi sono i seguenti: 19
20 CASO A (reti fognarie collettate ad un impianto di depurazione consortile o Comunale) valgono i limiti imposti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 colonna Scarico in pubblica fognatura. Si precisa che CBL potrà prevedere deroghe ad alcuni dei parametri previo accordo/convenzione con il titolare dello Scarico. CASO B (Comuni dotati di fognatura, ma privi di impianto di depurazione) valgono i limiti della Tabella 3 dell allegato 5 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 colonna Scarico in pubblica fognatura. CBL SpA ed il Gestore dell impianto di depurazione (ove non coincidano) sono autorizzati ad effettuare all interno degli stabilimenti tutte le ispezioni giudicate necessarie per l accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. CBL SpA ed il Gestore dell impianto di depurazione (ove non coincidano) possono prescrivere, in sede di parere all autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro immissione nello scarico in pubblica fognatura. Art. 5.1 Scarichi tassativamente vietati Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all esercizio ed alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell impianto di depurazione. E inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative. 20
21 Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico. L inosservanza degli elencati divieti espone l autore del fatto a rispondere ai sensi dell art del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento. Art. 6 Scarichi di acque meteoriche Art Edifici esistenti Agli edifici esistenti che già recapitano alla pubblica fognatura sia le acque nere che le acque meteoriche viene automaticamente rinnovata l autorizzazione allo scarico sino all eventuale rifacimento della rete fognaria comunale o alla ristrutturazione dell edificio. Art Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni Per gli scarichi delle acque meteoriche deve essere applicata la D.G.R. N. 8/2244 del 19 Marzo Appendice G del 2 Suppl. Strao rdinario al B.U.R.L. n. 15 del 13 Aprile 2006: Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura. La Direttiva in oggetto si pone l obiettivo di privilegiare le soluzioni atte a ridurre "a monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti di fognatura, siano esse unitarie o separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiale del sottosuolo e, solo in via subordinata, in corsi d'acqua superficiali. Per le aree di ampliamento e di espansione, attualmente caratterizzate da una circolazione delle acque meteoriche di tipo naturale, è necessario quindi confermare 21
22 lo smaltimento diretto sul suolo o, in subordine, in corsi d'acqua superficiali, senza sostanziali aggravi per le pubbliche fognature situate a valle. Un'analoga riduzione delle portate meteoriche drenate è auspicabile anche per le aree già attualmente servite da pubbliche fognature. In particolare la Direttiva precisa quanto segue: Nelle aree di ampliamento e di espansione, in cui non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, deve essere previsto, ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o, in subordine, della rete idrografica, il totale smaltimento in loco delle acque delle superfici impermeabilizzate. Ove non si verifichino tali condizioni, si deve prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche tramite fognatura. Nel caso in cui le acque di meteoriche debbano afferire alle pubbliche fognature di valle, sì dovrà considerare un contributo di portata meteorica che deve essere limitato, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione delle fognature stesse e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile. Lo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione della Provincia di Pavia. Acque di 1 pioggia Gli insediamenti di cui al R.R. n 4/2006 possono allacciare alla fognatura le acque di prima pioggia. Le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia, eccetto che per le attività produttive identificate dalla normativa nazionale e regionale vigente, devono avere uno smaltimento locale e perciò essere disperse sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero come alternativa secondaria in corpi d'acqua superficiale e nella rete fognaria, secondo le modalità ed i criteri proposti dai Regolamenti Regionali attuativi e dagli enti competenti. 22
23 Per le acque di prima pioggia potrà altresì essere prescritta la realizzazione di bacini di accumulo prima dello scarico in fognatura. Per le costruzioni già esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura. Art. 7 - Scarico delle acque delle piscine, degli impianti di condizionamento e degli impianti di raffreddamento Le acque provenienti da piscine, condizionamento di locali e raffreddamento di impianti, previa verifica del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente, devono essere riutilizzate o smaltite nel suolo o in corpo idrico superficiale nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006. Qualora non soddisfino tali caratteristiche qualitative o ciò non sia tecnicamente possibile tali acque potranno essere recapitate nella rete fognaria previa verifica delle caratteristiche da parte di CBL SpA. In particolare per le piscine potranno essere imposti impianti di trattamento finalizzati alla rimozione dei Cloruri. Mentre le acque di condizionamento e raffreddamento impianti dovranno avere una temperatura allo scarico non superiore a 20 C. inoltre per tutte queste tipologie di scarico, CBL potrà richiede la realizzazione di appositi bacini di laminazione delle portate. Ciò allo scopo di evitare aggravi e disfunzioni per le pubbliche fognature situate a valle e per gli impianti di depurazione. Art. 8 Richiesta di Autorizzazione per l allacciamento alla fognatura La richiesta di autorizzazione per l allacciamento alla fognatura deve essere formulata a CBL S.p.A. con le seguenti precisazioni: 23
24 a) Per gli scarichi delle acque reflue domestiche l istanza deve essere presentata a CBL S.p.A., su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli. b) Per gli scarichi delle acque reflue meteoriche di 1 pioggia l istanza deve essere presentata all Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/ /01/2010. c) Per gli scarichi delle acque reflue meteoriche di 2 pioggia l istanza deve essere presentata all Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/ /01/2010. d) Per gli scarichi delle acque reflue industriali l istanza deve essere presentata all Autorità Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. della Provincia di Pavia, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti nei successivi articoli, ai sensi della D.G.R. N. 8/ /01/2010. Art. 8.1 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche. La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all allegato 5 del presente Regolamento e deve essere presentata a CBL. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento. CBL, in qualità di Ente Gestore della pubblica fognatura, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell avvio del procedimento, il 24
25 permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l annotazione dell esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell Ente Gestore dell impianto di depurazione, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell integrazione stessa. Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato. Art. 8.2 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche. La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all allegato 6 al presente Regolamento e deve essere presentata a CBL. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento. CBL, in qualità di Ente gestore della pubblica fognatura e dell impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell avvio del procedimento, l autorizzazione all allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni e con l annotazione dell esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell Ente Gestore, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell integrazione stessa. L autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato. 25
26 La pulizia e l a manutenzione del pozzetto d ispezione e campionamento descritto all art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario. Art Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali La domanda da presentare in triplice copia, dovrà essere conforme all allegato 6 al presente Regolamento e deve essere all Autorità d Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. di Pavia, che, prima della concessione dell autorizzazione, dovrà chiedere parere a CBL S.p.A. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento. Chi presenta oltre alle acque di processo anche quelle di raffreddamento, fatte salve le prescrizioni di cui all art. 7, deve presentare due scarichi disgiunti. Solo le industrie alimentari possono scaricare in fognatura con un unico scarico le acque di raffreddamento che fanno parte del processo produttivo unite alle pure acque di processo, a condizione che nel ciclo produttivo non vengano utilizzate le sostanze di cui alla tabella 5 dell allegato 5 del D.L. 152/06. La portata scaricata istantaneamente non dovrà superare il 40% della portata media, accertata nella documentazione di progetto dello scarico, da allegare alla domanda di autorizzazione. All'atto della presentazione della domanda, CBL SpA, sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l anno, l analisi del refluo scaricato effettuata 26
27 a cura del laboratorio A.R.P.A. di zona o, in alternativa di un altro laboratorio ufficiale concordato con CBL SpA L autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede regionale o nazionale o per esigenze di funzionamento del Depuratore Comunale. L A.A.T.O. previo obbligatorio parere di CBL SpA e dell impianto di depurazione (se diverso da CBL SpA) comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dall avvio del procedimento, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla fognatura pubblica, restituendone una copia con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell integrazione stessa. La pulizia e l a manutenzione del pozzetto d ispezione e campionamento descritto all art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario. Art. 9 Prescrizioni per gli allacciamenti A ) Caratteristiche dell allacciamento di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento. Il condotto di scarico dovrà: essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell allegato 2 del presente Regolamento; essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di 27
28 imbocchi predisposti si dovrà procedere al la formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice; qual ora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille; essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei; essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant altro possa essere imposto da CBL SpA; essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di CBL S.p.A, il punto di connessione con il collettore dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta; essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1 categoria; (per quanto attiene a scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d ispezione dotato di copertura con chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, realizzato in proprietà privata salvo condizioni particolari, di volta in volta autorizzate da CBL SpA. Il fondo del pozzetto dovrà essere allineato al fondo della canalizzazione. (per quanto attiene a scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessi bile durante le 24 or e da parte del personale CBL SpA e dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 28
29 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124; L immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l estradosso interno del collettore principale all estradosso interno della tubazione di allacciamento. Non saranno ritenuti collaudabili ed CBL SpA non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto. L allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente, per diametri di quest ultimo superiore a 40 cm e non più di 2 cm per diametri del collettore ricevente inferiori a 40 cm. La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente. Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all atto della presentazione della domanda di allacciamento. B) Caratteristiche dell allacciamento di acque reflue industriali La possibilità di immettere acque reflue industriali nella rete fognaria è subordinata ai seguenti principi fondamentali: sicurezza e salute del personale addetto all esercizio ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell impianto di depurazione; buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività dei materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, pitture); 29
30 buon funzionamento della rete e dell impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento). Il condotto di scarico dovrà: essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell allegato 2 del presente Regolamento; essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di imbocchi predisposti si dovrà procedere al la formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice; qual ora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille; essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei; essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant altro possa essere imposto da CBL SpA; essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di CBL SpA; essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi stradali previsti dalle norme vigenti per strade di 1 categoria; 30
31 essere munito di pozzetto d ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale CBL SpA e dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusi no in ghisa sferoidale a norma UNI -EN 124; L immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l estradosso interno del collettore principale all estradosso interno della tubazione di allacciamento. Non saranno ritenuti collaudabili ed CBL SpA non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto. L allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente, per diametri di quest ultimo superiore a 40 cm e non più di 2 cm per diametri del collettore ricevente inferiori a 40 cm. La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente. Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all atto della presentazione della domanda di allacciamento. Art. 10 Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico Per gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento, l ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura. 31
32 Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva sia già definita e già identificato il titolare dello scarico, l'autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura. Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva non sia già definita, l autorizzazione allo scarico, qualora la tipologia di scarico fosse diversa da quella domestica, deve essere richiesta dopo aver ottenuto il permesso di allacciamento alla fognatura ed una volta definita la tipologia produttiva da insediare. L'ammissione/autorizzazione allo scarico con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e necessarie, verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme: - alla documentazione presentata in fase di richiesta di permesso di allacciamento; - ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura, richiamati all art. 5 del presente Regolamento; - all accertamento dell avvenuto versamento (di cui al Capitolo VII del presente Regolamento) per la copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l istruttoria delle domande d autorizzazione. Nel caso in cui l autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, l Ente Gestore è autorizzato ad attribuir si l anticipo versato in acconto dal privato. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l istruttoria delle domande d autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. CBL SpA determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l istruttoria, CBL SpA provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n
COMUNE DI MORTARA Assessorato ai Lavori Pubblici
COMUNE DI MORTARA Assessorato ai Lavori Pubblici REGOLAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE (Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L.R. 26/2003 dei Regolamenti Regionali 3-4/2006 D.G.R. N. 8/2244/2006 - Appendice
CAPITOLO l. Disposizioni generali. Art.1 Oggetto del Regolamento. Art.2 - Ambito di applicazione. Art.3 - Definizioni
Disposizioni generali CAPITOLO l Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 art. 2
 Art. 42
 art. 2
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 18
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 8
 art. 9
 art. 7
 art. 9
 Art. 9
 Art. 10
 art. 5
 Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art.1