Source: http://docplayer.it/2619729-Procedura-tecnica-sezione-1-qualificazione-impianti-a-idrogeno-a-celle-a-combustibile-di-cogenerazione-abbinata-al-teleriscaldamento-sezione-1.html
Timestamp: 2018-03-17 22:40:46+00:00

Document:
PROCEDURA TECNICA SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO SEZIONE 1 - PDF
PROCEDURA TECNICA SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO SEZIONE 1
Download "PROCEDURA TECNICA SEZIONE 1 - QUALIFICAZIONE IMPIANTI A IDROGENO, A CELLE A COMBUSTIBILE, DI COGENERAZIONE ABBINATA AL TELERISCALDAMENTO SEZIONE 1"
Arturo Costanzo
1 Pagina 1 di 66 SEZIONE 1 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A IDROGENO, CELLE A COMBUSTIBILE E DI COGENERAZIONE ABBINATI AL
2 Pagina 2 di 66 INDICE 1 OGGETTO CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI E DEGLI IMPIANTI INDIVIDUAZIONE DELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DECADENZA DELLA QUALIFICA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRODUCIBILITÀ AI FINI DEL RILASCIO DEI CV ESITO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE COMMISSIONE DI QUALIFICAZIONE E REFERENTE TECNICO VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI ELENCO IMPIANTI QUALIFICATI ALLEGATO RIFERIMENTI PRINCIPALI... 65
3 Pagina 3 di 66 1 OGGETTO Premesso che: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell 11 maggio 2004 (DPCM 11 maggio 2004) prevede che il GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A trasferisca alla società Terna S.p.A Rete di Trasmissione Nazionale, entro il , le attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale, mantenendo le attività e le funzioni inerenti la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché la gestione dei relativi meccanismi incentivanti; il GRTN ha modificato la propria ragione sociale, a decorrere dal 1 ottobre 2006, in Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.a. (di seguito GSE); la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energtico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede, all articolo 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l energia elettrica prodotta con l utilizzo dell idrogeno e l energia prodotta in impianti statici con l utilizzo dell idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento; il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato in data 24 ottobre 2005 il Decreto: Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito anche Decreto 24/10/2005); il Decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio del 13 dicembre 2005 ha individuato le competenze e i compiti assegnati rispettivamente alla società Terna S.p.A ed al GSES.p.a, a seguito della cessione del ramo d azienda intervenuta con il DPCM 11 maggio 2004, per l applicazione del Decreto 24/10/ 2005; il Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE, (nel seguito anche Decreto Legislativo 20/07) individua, tra l altro, le condizioni da soddisfare perché rimangano validi i diritti acquisiti ai sensi dell articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006; la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (nel seguito anche Legge finanziaria 2007) all art. 1, comma 1117 detta norme specifiche per la concessione di incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed indica espressamente le fonti rinnovabili, come definite dalla direttiva 2001/77/CE art. 2, quali uniche fonti di energia cui sono concedibili detti incentivi;
4 Pagina 4 di 66 la Legge finanziaria 2007 al medesimo comma stabilisce inoltre che: Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all entrata in vigore della presente legge, la Legge finanziaria 2007 all art. 1, comma 1120, lett. g) abroga l art. 1, comma 71 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 a decorrere dalla propria entrata in vigore; il presente documento ispirato a criteri di trasparenza e di semplicità al fine di agevolare gli Operatori nell iter di qualifica dei propri impianti di produzione costituisce una prima sezione della procedura tecnica redatta dal GSE ai sensi dell articolo 6, comma 1 del Decreto 24/10/2005 per l espletamento delle funzioni ad esso assegnate. In particolare, la presente sezione (di seguito semplicemente Procedura) ha lo scopo di individuare le modalità procedurali e tecniche adottate dal GSE per il riconoscimento della qualifica degli impianti che utilizzano idrogeno, di quelli a celle a combustibile e degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, ai fini del successivo rilascio dei Certificati Verdi (di seguito CV). La presente Procedura rappresenta altresì una guida tecnica per la elaborazione e la presentazione, da parte dei Produttori, delle domande di qualificazione. Nella presente Procedura sono riportati in particolare: a) la classificazione degli impianti e le categorie di intervento ammesse alla qualificazione; b) il fac-simile della richiesta di qualificazione con i relativi allegati tecnici e documentali; c) le modalità di calcolo da adottare per l individuazione della producibilità (produzione), denominata di seguito come Ecv, che ha diritto al rilascio dei CV per il periodo previsto dalla normativa. I riferimenti normativi a base della presente Procedura sono le definizioni e le indicazioni riportate nel Decreto 24/10/2005, nel Dlgs. n. 387/2003, nella Legge finanziaria 2007, nel Decreto Legislativo 20/07 e nelle norme da questi richiamate. La presente Procedura è suscettibile di modifiche ed aggiornamenti, in coerenza con l eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento. Si rappresenta che per quanto attiene alla richiesta di rilascio dei CV, i Produttori possono consultare la Procedura denominata Richiesta e rilascio dei Certificati Verdi, pubblicata sul sito web del GSE,
5 Pagina 5 di 66 2 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI E DEGLI IMPIANTI 2.1 Generalità Ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dell articolo 1 comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 24/10/2005, della Legge finanziaria 2007 e del Decreto Legislativo 20/07, ha diritto al rilascio dei certificati verdi: a) l energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l idrogeno; b) l energia elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile; c) l energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Si rappresenta che, tenuto conto dell abrogazione dell art. 1, comma 71 della Legge 239/04, disposta dalla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1120, lett. g): 1. per la qualificazione degli impianti che utilizzano l idrogeno e per gli impianti statici, vale a dire da celle a combustibile, si applica quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007, all art. 1, commi da 1117 a A questo proposito l Operatore dovrà allegare alla richiesta di qualifica anche una dettagliata relazione tecnica ed economica che descriva e caratterizzi il concreto avvio della realizzazione dell impianto e le autorizzazioni conseguite al 31 dicembre In considerazione della eventuale necessità di verificare, per tale tipologia di impianto, la sussistenza del diritto ai certificati verdi, si rappresenta che la richiesta per il riconoscimento della qualifica, qualora sussistano dubbi interpretativi, potrebbe essere subordinata, su valutazione del GSE, alla posizione che in merito assumeranno i competenti Ministeri, fatti salvi ulteriori interventi normativi in materia. 2. per la qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 20/07, art. 14 : 1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006; b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio
6 Pagina 6 di 66 entro il 31 dicembre 2008; c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall applicazione dell articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e Al fine di consentire l esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all obbligo di cui all articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma E fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti. 5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1. In considerazione della necessità di verificare i requisiti di cui al punto 1 lettere b) e c) di cui sopra qualora sussistano dubbi interpretativi, la richiesta per il riconoscimento della qualifica potrà essere accolta dal GSE solo su parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell Ambiente. A questo proposito l Operatore dovrà allegare alla richiesta di qualificazione anche: nel caso del punto 1 lettera b) le autorizzazioni ottenute nei termini temporali previsti; nel caso del punto 1 lettera c) una dettagliata relazione tecnica ed economica che dimostri l effettivo inizio dei lavori prima del 31/12/ Classificazione degli impianti Impianti che utilizzano l idrogeno Con riferimento all articolo 1, comma 2, del Decreto 24/10/2005, ai fini della presente Procedura si intendono per impianti che utilizzano l idrogeno quelli
7 Pagina 7 di 66 indicati alla lettera a) non ricadenti nelle tipologie richiamate alla lettera b). Rientrano dunque in questa tipologia gli impianti termoelettrici che utilizzano l idrogeno come combustibile, mentre ne sono esclusi quelli che presentano moduli di celle a combustibile, pur essendo queste ultime alimentabili ad idrogeno. Nel caso in cui il combustibile non sia costituito da idrogeno puro ma da una miscela gassosa, il contributo termico di ciascun componente della miscela è determinato come prodotto della percentuale in massa con cui la sostanza è presente nella miscela per il corrispondente potere calorifico inferiore. Un impianto si intende alimentato ad idrogeno solo se almeno il 95% dell energia elettrica prodotta dal combustibile nel suo insieme proviene da idrogeno. Nei casi in cui la quota parte di energia elettrica prodotta dall idrogeno sia inferiore al 95%, l impianto è da classificare come ibrido Impianti statici con celle a combustibile Con riferimento all articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto 24/10/2005, ai fini della presente Procedura si intendono per impianti statici, vale a dire celle a combustibile gli impianti che generano elettricità per via elettrochimica. Tali impianti comprendono una sezione elettrochimica consistente di moduli di pile a combustibile costituite da celle elementari. Ogni cella, formata da due elettrodi separati da un elettrolita, converte per via elettrochimica l energia che proviene dalla reazione tra un combustibile riducente (come l idrogeno o gas ricchi di idrogeno) ed un ossidante (come l aria o l ossigeno), in energia elettrica in corrente continua, calore ed altri prodotti di reazione (nel caso della combinazione tra idrogeno ed ossigeno puri l unico prodotto di reazione è l acqua). Le caratteristiche del combustibile riducente che va ad alimentare la sezione elettrochimica dell impianto dipendono dal tipo di celle che la costituiscono: alcune celle richiedono idrogeno puro, altre sono in grado di processare direttamente gas ricchi di idrogeno o combustibili idrogenati in cui l idrogeno è ancora legato chimicamente. La preparazione dell opportuno combustibile richiesto dalle celle può avvenire internamente all impianto: in tal caso esso comprende anche una sezione di trattamento del combustibile che nella maggior parte dei casi produce idrogeno a partire da combustibili idrogenati (gas naturale, gas di sintesi, biogas, metanolo, etc.). Poiché il processo di conversione energetica delle celle a combustibile fornisce, oltre all energia elettrica, anche calore che può essere ad alta temperatura, è possibile sfruttare quest ultimo in un ciclo termico (turbina a gas, turbina a vapore). Per questo tipo di impianti più complessi, a meno che il gas che alimenta il ciclo termico non sia idrogeno (o un gas derivato da fonte rinnovabile), l elettricità che ha diritto al rilascio dei certificati verdi è unicamente quella prodotta in corrente continua imputabile alla sezione elettrochimica Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento
8 Pagina 8 di 66 Per impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento si intende, ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto 24/10/2005: un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall Autorità per l energia elettrica e il gas ai sensi dell articolo 2, comma 8 del Decreto Legislativo n. 79/99, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato dall impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio dei processi industriali. La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni: i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell energia termica, una pluralità di edifici o ambienti; ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione; iii. la cessione dell energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell ambito delle politiche per il risparmio energetico. Infine l impianto può essere classificato di cogenerazione in un dato anno se per quell anno ottempera a quanto previsto nella delibera AEEG 42/02 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del rispetto delle condizioni richieste dalla normativa sopra indicata dovrà essere rispettata, per la qualifica dell impianto, almeno una delle due seguenti condizioni, indicate con 1) e 2): 1) l energia termica H, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento, dovrà complessivamente assommare annualmente ad almeno 3000 MWh t. 2) l energia termica H, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento dovrà complessivamente assommare annualmente ad almeno 500 MWht, ed il rendimento complessivo annuale, pure riferito a ciascuna sezione componente l impianto di cogenerazione, dovrà essere almeno pari al 80%, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione autorizzati. In tutti i casi, l impianto di cogenerazione dovrà essere collocato in un edificio o ambiente fisicamente separato dagli edifici e ambienti ai quali è ceduto il calore mediante la rete di teleriscaldamento. In caso di sussistenza di dubbi riguardo alla
9 Pagina 9 di 66 presenza di una effettiva rete di teleriscaldamento, il GSE sottoporrà la questione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio per una valutazione congiunta.
10 Pagina 10 di 66 3 INDIVIDUAZIONE DELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI In questo capitolo sono individuate le categorie degli interventi da effettuare sugli impianti per le quali è consentito richiedere la qualifica di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto 24/10/2005 necessaria al successivo rilascio dei CV. Per gli impianti a idrogeno o celle a combustibile la qualifica è rilasciata all impianto di produzione nel suo complesso e non ai singoli gruppi o sezioni di produzione che lo costituiscono. Per impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento si intende l insieme costituito dalle sezioni di produzione che alimentano la stessa rete di teleriscaldamento ad esse abbinata (dove la sezione è ogni modulo in cui può essere scomposto l impianto in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni 02). La qualifica è rilasciata all impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento come sopra definito con riferimento alle sole sezioni componenti riconosciute di cogenerazione dal GSE. 3.1 Qualifica degli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile Ai sensi dell articolo 3 del Decreto 24/10/2005, gli impianti che possono ottenere la qualifica sono quelli che entrano in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004 purchè in possesso dei requisiti individuati dalla Legge finanziaria 2007 all art. 1, comma 1117, a seguito delle categorie di intervento sotto individuate : A. 1 Potenziamento D. 1 Nuova costruzione inclusi gli impianti ibridi 3.2 Qualifica degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento Ai sensi dell articolo 4 del Decreto 24/10/2005, gli impianti che possono ottenere la qualifica sono quelli che entrano in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004 purchè in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 20/07, all art. 14, a seguito delle categorie di intervento sotto individuate: A. 2 Potenziamento; B.2 Rifacimento totale (impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento); BP.C Rifacimento parziale (parte di cogenerazione); BP.R Rifacimento parziale (parte rete di teleriscaldamento); D.2 Nuova costruzione
11 Pagina 11 di Categorie di intervento Indicazioni generali Gli interventi effettuati sugli impianti suddivisi nelle categorie sopra richiamate - che danno diritto alla qualifica sono specificati in dettaglio all articolo 2 (Definizioni) ed ai comma 1 degli articoli 3 e 4 del Decreto 24/10/2005. In generale, tali interventi devono soddisfare determinati requisiti di tipo tecnico, temporale e funzionale per consentire la qualifica degli impianti. In particolare per quanto riguarda i requisiti temporali si evidenzia che: per data di entrata in esercizio di un impianto si intende la data in cui: 1. per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile: si effettua il primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito di nuova costruzione o potenziamento (articolo 2 comma 2 lettera f del Decreto 24/10/2005); 2. per gli impianti abbinati al teleriscaldamento: ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento, come comunicata dal produttore al GSE (articolo 2 comma 3 lettera c del Decreto 24/10/2005); il tempo minimo di esistenza in esercizio degli impianti, richiesto per l effettuazione degli interventi di potenziamento, rifacimento totale e parziale, è comprensivo del periodo temporale necessario alla realizzazione degli stessi interventi; conseguentemente il tempo minimo di esistenza viene calcolato come intervallo temporale che intercorre fra: 1. il primo parallelo con la rete elettrica e quello successivo al completamento dei lavori per gli impianti a idrogeno o a celle a combustibile, 2. la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento e quella successiva al completamento dei lavori, come comunicate dal produttore al GSE, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento Definizione delle categorie di intervento Le definizioni delle suddette categorie di intervento A. 1, D.1, A. 2, B. 2, BP. C, BP. R, D.2 sono riprese dal testo normativo e riportate in corsivo. A. Potenziamento di impianto A.1 Potenziamento di impianto a idrogeno e a celle a combustibile (articolo 2, comma 2, lettera i), del Decreto 24/10/2005): Potenziamento, o ripotenziamento, è l intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell impianto medesimo.
12 Pagina 12 di 66 A.2 Potenziamento di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (articolo 2, comma 3, lettere g), i), h), del Decreto 24/10/2005): Potenziamento dell impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l intervento impiantistico-tecnologico che prevede l estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento (come definita all articolo 2 comma 3 lettera i del Decreto 24/10/2005) e che comporta una producibilità aggiuntiva (come definita all articolo 2 comma 3 lettera h dello stesso Decreto) con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15 %. B.2 Rifacimento totale (impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento) (articolo 2, comma 3, lettera j), del Decreto 24/10/2005): Rifacimento totale dell impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, entrato in esercizio da almeno trenta anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti della rete di teleriscaldamento e delle principali parti dell'impianto, tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore e la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento BP.C Rifacimento parziale (parte di cogenerazione) (articolo 2, comma 3, lettera k), del Decreto 24/10/2005): Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, entrato in esercizio da almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore. Rientra in questo caso anche la nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, o di una sezione del medesimo impianto, associati ad una rete di teleriscaldamento esistente. BP.R Rifacimento parziale (parte rete di teleriscaldamento) (articolo 2, comma 3, lettera l) del Decreto 24/10/2005) Realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento con centrale esistente è la nuova realizzazione di una rete di teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente, o ad un impianto di generazione di energia elettrica esistente, trasformato in impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. D.1 Nuova costruzione di impianto a idrogeno o a celle a combustibile (articolo 3 comma 2 del Decreto 24/10/2005)
13 Pagina 13 di 66 Rientrano in tale categoria gli impianti di nuova costruzione, alimentati a idrogeno e celle a combustibile che entrino in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004, purchè già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione alla data del 31 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117). D.2 Nuova costruzione di impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (articolo 2, comma 3, lettera m) del Decreto 24/10/2005) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione è l impianto, (come definito all articolo 3 lettera a del Decreto 24/10/2005), le cui sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico in data successiva al 28 settembre 2004, e che ha effettuato la prima cessione del calore cogenerato attraverso una rete di teleriscaldamento in data successiva al 28 settembre Rientra in questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione di un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, accompagnata da una estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento (come definito all articolo 3 lettera i del Decreto 24/10/2005), che consente un aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, così come calcolato con riferimento alla valutazione della producibilità aggiuntiva (come definita all articolo 2, comma 3, lettera h), del Decreto 24/10/2005).
14 Pagina 14 di 66 4 RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 4.1 Modalità di richiesta del riconoscimento della qualifica L Operatore per ottenere il riconoscimento della qualifica per il proprio impianto, deve presentare al GSE apposita domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal Decreto del 24/10/2005, e della documentazione idonea a dimostrare, relativamente agli impianti a idrogeno e a celle a combustibile, il possesso dei requisiti di cui alla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117 e, relativamente agli impianti di cogenerazione, il possesso dei requisiti di cui all art. 14 del Decreto Legislativo 20/07, nonchè dalla presente Procedura tecnica, in base alla quale la domanda viene esaminata e valutata. Per ogni singolo impianto da qualificare il produttore deve presentare specifica domanda. Ogni domanda di qualifica sarà identificata dal GSE con un numero identificativo N dell intervento a cui si dovrà far riferimento per tutta la durata dell istruttoria di valutazione e anche per la richiesta del successivo rilascio dei certificati verdi. Alla domanda deve essere acclusa la documentazione tecnica di seguito specificata e la scheda tecnica di impianto, relativa alla categoria di intervento effettuato. I fac-simile della domanda e delle schede tecniche riferite alla categoria d intervento individuata sono riportati nell Allegato 1. Una volta ottenuta la qualifica, il produttore può richiedere certificati verdi a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale. Si precisa che, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per i quali il rilascio dei certificati verdi è condizionato, per ognuno degli anni di cui sopra, al rispetto dei parametri IRE ed LT di cui alla delibera AEEG 42/02 e successive modifiche, la valutazione dei certificati verdi spettanti può essere fatta solo tramite dati a consuntivo, anche in base alle fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornito agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento (art. 4, comma 4 del Decreto 24/10/2005). Ai fini del riconoscimento della qualifica, gli impianti sono stati suddivisi nei seguenti gruppi: 1. impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio alla data di presentazione della domanda 2. impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda 4.2 Impianti di cui alle categorie A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio alla data di presentazione della domanda Per gli impianti di categoria A.1, D.1, A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in esercizio al momento della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac simile dell Allegato 1. La documentazione da allegare alla domanda di qualifica è la seguente:
15 Pagina 15 di 66 a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell impianto e dell intervento effettuato; a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (solo per gli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile); b) Denuncia UTF di apertura dell officina elettrica; c) Documentazione autorizzativa; d) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell impianto. a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell impianto e dell intervento effettuato. La RTR ha lo scopo di caratterizzare tecnicamente l impianto e la categoria (o sottocategoria) di intervento effettuato ai fini della qualificazione IAFR, e di consentire al GSE di effettuare le opportune verifiche ai sensi dell art. 3, comma 4 e art. 4, comma 2 del Decreto 24/10/2005, dell art. 1, comma 1117 della Legge finanziaria 2007 e dell art.14 del Decreto Legislativo 20/07. La RTR deve contenere almeno: 1. la descrizione dell impianto nel suo complesso e dell intervento effettuato; 2. i dati tecnici e le valutazioni quantitative necessarie al rilascio della qualifica. In particolare, la RTR riporta in modo esplicito e coerente con la categoria di intervento effettuato o da effettuare: la tipologia dell impianto; la fonte utilizzata; la potenza totale nominale dell impianto e di ogni singola unità di cui esso è costituito. La potenza delle unità deve essere intesa come quella nominale di targa dei motori primi (turbine a gas, turbine a vapore, motori, etc.) mentre la loro somma costituisce la potenza totale nominale dell impianto); la potenza massima in ingresso degli impianti di cogenerazione, determinata come prodotto della portata del combustibile utilizzato per il suo potere calorifico inferiore; la producibilità netta attesa annua Ecv in MWh che ha diritto al successivo rilascio dei CV (per le diverse categorie di intervento il calcolo di Ecv da riportare nella RTR è indicato specificatamente nel capitolo 6); per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, una dettagliata valutazione tecnica della quantità di calore H annua, fornito agli utenti ed alle utenze finali per l assegnazione dei certificati verdi all intervento sulla base delle modalità definite nell allegato A del Decreto 24/10/2005. L operatore dovrà dimostrare, se necessario con l ausilio di allegati tecnici, che tutta la quantità annua di calore H corrisponde ad un effettivo e giustificato fabbisogno di calore. In particolare, nei casi in cui è applicabile il Decreto Legislativo 192/2005, si dovrà dimostrare che sono rispettati i limiti di consumo energetico stabiliti da tale Decreto, nonché, ove applicabili, le condizioni di cui all articolo 4 decreto del Presidente
16 Pagina 16 di 66 della Repubblica 26 agosto 1993, n Nei casi in cui vi sia impiego di calore per raffrescamento, la quantità di calore utile va valutata assumendo, per i gruppi refrigeranti, un opportuno valore di rendimento, coerente con la migliore tecnologia disponibile. La RTR deve contenere, inoltre, almeno i seguenti elaborati grafici: la corografia; la planimetria generale; lo schema funzionale d impianto; lo schema elettrico unifilare per l identificazione dei punti di misura UTF e consegna dell energia; lo schema funzionale della rete di teleriscaldamento (TLE); la planimetria di dettaglio della rete di teleriscaldamento TLE nella quale siano specificamente individuati i punti di scambio e di misura del calore effettivamente fornito agli utenti ed alle utenze finali della rete ed anche tutti i punti di introduzione di calore in rete comprensivi anche di quelli relativi alle caldaie di integrazione; 3. la dichiarazione dell Operatore di non fruizione di titoli derivanti dalle disposizioni attuative dell articolo 9, comma 1 del D. Lgs. n. 79/1999 ovvero dell articolo 16, comma 4 del D. Lgs. n. 164/2000. Nel caso di impianti che utilizzano il biodiesel, l autodichiarazione in merito all esenzione dall accisa di cui all articolo 18, comma 2 del Dlgs. n. 387/2003; 4. la dichiarazione dell Operatore di non fruizione di certificati verdi ai sensi del decreto ai sensi del decreto del MICA 11 novembre 1999 e successive modifiche e aggiornamenti; 5. nel caso di impianti ibridi che utilizzano idrogeno insieme ad altre fonti energetiche, di cui all articolo 3, comma 3 del Decreto 24/10/2005, deve essere riportato il calcolo dell energia netta imputabile all drogeno Ecv che dà diritto al successivo rilascio dei CV, secondo le modalità riportate al capitolo 6 del presente documento; 6. nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento la RTR deve essere integrata con la documentazione tecnica specifica comprovante che l impianto è idoneo a produrre in condizioni di cogenerazione. Tale documentazione deve essere elaborata seguendo specificatamente le indicazioni riportate nell allegato 2 (fuori testo). Dovrà inoltre essere dichiarata: la presenza di eventuali caldaie di integrazione del calore fornito in aggiunta a quello da cogenerazione e se il calore prodotto dall impianto di cogenerazione è utilizzato esclusivamente per il teleriscaldamento o anche per altri scopi. La quantità di calore fornita dalle caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie e più in generale da fonti di calore non cogenerativo deve essere integralmente detratta dal computo dell energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento cui si fa riferimento al successivo punto 6.3. Deve infine essere inoltre descritta dettagliatamente, facendo riferimento a delle apposite planimetrie di dettaglio: la rete utilizzata per il teleriscaldamento e le modalità adottate per la misura del calore proveniente
17 Pagina 17 di 66 da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ed effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento e fornito agli utenti ed alle utenze della rete; 7. nel caso di rifacimento totale e parziale la RTR deve essere integrata con degli specifici elaborati, integrati da un dossier fotografico in formato digitale, che devono illustrare compiutamente le condizioni ante-operam e postoperam in modo da caratterizzare tecnicamente la completezza dell intero rifacimento ai fini del riconoscimento delle condizioni di cui all articolo 2, comma 3, lettere j, k ed l del Decreto 24/10/2005; 8. nel caso di impianti che richiedano un nuovo collegamento alla rete elettrica, l indicazione sintetica delle caratteristiche del collegamento dell impianto alla Rete Elettrica Nazionale o locale; 9. nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, per i quali il soggetto che esercisce l impianto di cogenerazione è diverso da colui che gestisce la rete di teleriscaldamento ed i relativi rapporti commerciali, la RTR deve essere integrata da una dichiarazione sottoscritta dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento con la quale egli si impegna ad autocertificare i dati di competenza ai fini della verifica del disposto di cui all articolo 2 e all allegato A del DM 24/10/2005. a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (solo per gli impianti a idrogeno oppure a celle a combustibile.) L Operatore deve elaborare, come previsto all articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005, un apposita relazione tecnica che evidenzi le modalità con le quali viene conseguita la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ai sensi del Decreto infatti (articolo 3 comma 1, articolo 2 comma 2 lettera j), ha diritto ai certificati verdi solo la produzione di energia elettrica che comporti una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla generazione dei medesimi quantitativi di elettricità da fonte convenzionale. Tale riduzione si intende conseguita se è almeno pari al 5% delle emissioni da fonte convenzionale. La relazione deve essere sviluppata seguendo l approccio metodologico proprio degli studi di impatto ambientale per la caratterizzazione del quadro emissivo dell anidride carbonica connesso al ciclo di processi che si conclude con la generazione di elettricità dall impianto a idrogeno o a celle a combustibile. Si precisa che con l espressione semplificata anidride carbonica si intende in realtà quella che viene denotata come anidride carbonica equivalente, ossia l insieme dei gas serra indicati nel protocollo di Kyoto, ricondotti tutti all effetto serra della CO 2 moltiplicando i propri fattori di emissione per lo specifico potenziale di riscaldamento globale (indice GWP). Nella relazione occorre evidenziare il ciclo di processi che dalla fonte primaria conducono alla produzione dell idrogeno (o del combustibile che alimenta le celle a combustibile se diverso dall idrogeno) e quindi alla generazione di elettricità. Per ogni processo deve essere fornito il fattore di emissione dei gas serra (e del loro insieme) normalizzato all unità di energia elettrica generata alla fine del ciclo di
18 Pagina 18 di 66 processi (g CO 2 eq / kwh e ). La relazione deve illustrare ogni ragionamento e procedura di calcolo che sottendono all ottenimento dei risultati. Qualora l idrogeno utilizzato per la generazione elettrica sia acquistato tal quale e non autonomamente prodotto, occorre comunque fornire il fattore di emissione di gas serra correlato alla sua produzione, risultante da documentazione fornita dal venditore o da stima dell Operatore (in quest ultimo caso la stima va opportunamente dettagliata nella relazione). Qualora l idrogeno utilizzato per la generazione elettrica sia un prodotto residuo di un determinato processo produttivo, si possono assumere pari a zero le emissioni dovute al suo ciclo di produzione, essendo esse comunque ascrivibili al processo produttivo e non derivanti dalla produzione mirata di idrogeno. In questo caso nella relazione occorre fornire una dettagliata descrizione del processo produttivo che genera idrogeno come residuo. In ogni caso, anche per gli impianti di nuova costruzione, l Operatore dovrà dimostrare che l idrogeno sia e resti, nelle proporzioni dovute, un residuo proprio del processo produttivo primario. Qualora l impianto che produce idrogeno come residuo sia già in funzione, occorre altresì fornire la serie storica dei rapporti quantitativi tra l idrogeno e gli altri prodotti. Solo qualora il fattore di emissione globale dell intero ciclo di processi che dalla fonte primaria conducono alla produzione dell idrogeno, e quindi alla generazione di elettricità da esso, sia inferiore almeno del 5% a quello di riferimento per l intero ciclo di processi che sottendono alla generazione elettrica da fonte convenzionale, l elettricità prodotta dall impianto potrà essere ammessa al beneficio dei certificati verdi. L impianto di generazione elettrica da fonte convenzionale che deve essere preso come riferimento ha analoga taglia di potenza dell impianto a idrogeno o celle a combustibile ed è alimentato dalla medesima fonte convenzionale da cui si produce idrogeno (o il combustibile che alimenta le celle a combustibile). Qualora l idrogeno sia prodotto per elettrolisi dell acqua, per individuare il corretto termine di confronto occorre risalire all origine dell elettricità (cioè della tipologia di fonte e impianto con cui è prodotta) utilizzata per l elettrolisi; nel caso si tratti di elettricità prelevata dalla rete, si prende come riferimento il fattore di emissione medio del parco elettrico nazionale. Nella relazione vanno sempre attentamente indicate le fonti da cui si traggono i fattori di emissione utilizzati per i calcoli. La fonte a cui si deve prioritariamente fare riferimento è la banca dati dei fattori di emissione in atmosfera raccolti da APAT; qualora i fattori di emissione per alcuni processi di interesse non dovessero esservi inclusi si può fare riferimento ad altre fonti o banche dati (EEA - European Environment Agency, IPPC - Intergovernmental Panel on Climate Change, etc ). Il MSE ed il MATT esprimeranno il loro parere in merito alla relazione sopradescritta ai sensi dell articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005.
19 Pagina 19 di 66 b) Denuncia di apertura di officina elettrica all Ufficio Tecnico di Finanza (UTF). L Operatore deve allegare la denuncia di apertura di officina elettrica ed il verbale di verifica UTF. Quando per la categoria di intervento non risulta necessario effettuare una nuova denuncia di apertura di officina elettrica, l Operatore deve allegare l autodichiarazione comprovante l entrata in esercizio dell impianto a seguito dell intervento effettuato. c) Documentazione autorizzativa L Operatore deve allegare alla domanda almeno la documentazione autorizzativa di seguito indicata: autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto e della rete di TLE quando presente; permesso di costruire. Qualora non risulti necessario l ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell impianto e della specifica categoria di intervento, l Operatore dovrà dichiararlo ed allegare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle competenti autorità. d) Documentazione comprovante la data di entrata in esercizio dell impianto L Operatore deve allegare alla domanda opportuna documentazione, dalla quale risulti la data effettiva di entrata in esercizio dell impianto (data in cui ha avuto luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento; articolo 2, comma 3, lettera c del Decreto 24/10/2005). 4.3 Impianti di cui alle categorie A.1, D.1 A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda Possono richiedere qualifica per impianti in progetto (definiti come impianti non ancora in esercizio nel Decreto) sia quelli che producono energia elettrica tramite l utilizzo di idrogeno o celle a combustibile, che quelli di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, purchè rispondenti, rispettivamente, a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1117 e a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 20/07, all art Impianti di cui alle categorie A.1, e D.1 in progetto alla data di presentazione della domanda Per gli impianti di categoria A.1, e D.1 in progetto al momento della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac-simile dell Allegato 1 alla procedura.
20 Pagina 20 di 66 La documentazione da allegare alla domanda di qualifica è la seguente: a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell impianto e dell intervento effettuato; b) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica; c) Progetto preliminare dell intervento; c) Documentazione autorizzativa. a) Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell impianto e dell intervento effettuato La RTR da allegare, così come definita al paragrafo 4.2., è specializzata per la categoria dell intervento previsto e riferita al progetto preliminare dell impianto proposto dall Operatore. In relazione ai vari punti si evidenzia che: il punto 8 viene sostituito, ai fini del presente paragrafo, dalla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale o locale del nuovo impianto, qualora già presentata, mentre i punti 6 e 7 non si applicano. a.1) Relazione sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica L Operatore deve elaborare, come previsto all articolo 3 comma 1 del Decreto 24/10/2005, un apposita relazione tecnica che evidenzi le modalità con le quali viene conseguita la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. La relazione dovrà essere elaborata sulla base di quanto indicato per gli impianti in esercizio e dovrà essere riferita alle condizioni previste a pr b) Il progetto preliminare dell intervento il progetto preliminare dell intervento è costituito da una descrizione dell impianto corredata di planimetria e schema elettrico unifilare. c) Documentazione autorizzativa L Operatore deve allegare alla domanda almeno la documentazione autorizzativa di seguito indicata: autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto e della rete di teleriscaldamento; permesso di costruire dell impianto e della rete di teleriscaldamento. Qualora non risulti necessario l ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione dell impianto con la rete di teleriscaldamento in relazione alla specifica categoria di intervento, l Operatore dovrà dichiararlo ed allegare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata alle competenti autorità Impianti di cui alle categorie A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della domanda Per gli impianti di categoria A.2, B.2, BP.C, BP.R e D.2 in progetto alla data di presentazione della richiesta di qualifica, alla domanda deve essere acclusa la scheda tecnica completa dei dati previsti e nel formato indicato nel fac simile dell Allegato 1 alla procedura.
PROCEDURA TECNICA SEZIONE 1 - PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI SEZIONE 1
QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA Pagina 1 di 83 SEZIONE 1 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA (Ai sensi dell articolo 11, comma 1 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005:

References: articolo 1
 articolo 11
 articolo 1
 articolo 1
 art. 1
 art. 2
 art. 1
 art. 1
 articolo 6
 articolo 11
 articolo 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 14
 articolo 1
 articolo 1
 articolo 267
 articolo 11
 articolo 1
 articolo 1
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 3
 art. 1
 articolo 4
 art. 14
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 2
 art. 1
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 2
 art. 1
 art. 14
 art. 3
 art. 4
 art. 1
 art.14
 articolo 4
 articolo 9
 articolo 16
 articolo 18
 articolo 3
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 2
 articolo 3
 articolo 2
 art. 1
 articolo 3
 articolo 11