Source: http://docplayer.it/31459988-I-nuovi-requisiti-minimi-di-prestazione-energetica-metodologie-di-calcolo-e-modalita-di-verifica.html
Timestamp: 2018-12-11 05:30:14+00:00

Document:
I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: metodologie di calcolo e modalità di verifica - PDF
Download "I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: metodologie di calcolo e modalità di verifica"
1 I nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: metodologie di calcolo e modalità di verifica G.L. Morini Laboratorio di Termotecnica Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale Viale Risorgimento 2, Bologna ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO REGIONALE La prestazione energetica degli edifici in Emilia- Romagna Bologna 25/9/2015
2 I requisiti minimi si applicano a: NUOVA COSTRUZIONE demolizione e ricostruzione, Ampliamento RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI: I livello II livello RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE (interventi sull involucro o sugli impianti)
3 Gli elenchi dei requisiti Allegato 2 Sezione A: elenco requisiti comuni a tutti gli interventi Sezione B: elenco requisiti comuni per nuovi edifici o ristrutturazioni importanti di primo livello (RI1) o ZEB Sezione C: elenco requisiti per ristrutturazioni importanti di secondo livello (RI2) Sezione D: elenco requisiti per riqualificazioni energetiche
4 Requisiti: tavola riassuntiva (All. 2, sez. E) CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE) EDIFICI NUOVI (art.3 comma 2 lett. a) AMPLIAMENTO MAGGIORE DEL 15% O COMUNQUE SUPERIORE A 500 m 3 (art.3 comma 3 punto i) REQUISITI E SPECIFICHE Rispetto di tutti i requisiti di cui alle Sezioni A e B dell Allegato 2 La verifica viene effettuata con il metodo dell edificio di riferimento. Rispetto di tutti i requisiti di cui alle Sezioni A e B dell Allegato 2, salvo specifiche esclusioni La verifica viene effettuata con il metodo dell edificio di riferimento relativamente alla sola nuova porzione realizzata.
5 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale I requisiti di prestazione energetica globale e parziale sono verificati con il metodo dell edificio di riferimento. Edificio di riferimento = edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. REALI RIFERIMENTO U REALI U RIFERIMENTO REALE TARGET
6 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale INDICI E PARAMETRI DESCRIZIONE VERIFICA EP H,nd indice di prestazione termica utile per riscaldamento; SI η H [-] efficienza media stagionale dell impianto di climatizzazione invernale; SI η W efficienza media stagionale dell impianto di produzione dell acqua calda sanitaria; SI EP C,nd indice di prestazione termica utile per il raffrescamento; SI η C efficienza media stagionale dell impianto di climatizzazione estiva (compreso l eventuale controllo dell umidità); SI EP gl,tot = EP H,tot + EP W,tot + EP V,tot + EP C,tot + EP L,tot indice di prestazione energetica globale dell edificio, espresso in energia primaria totale (indice tot ) La verifica è soddisfatta se gli indici e i parametri di prestazione dell edificio reale risultano più performanti rispetto ai corrispondenti indici determinati per l edificio di riferimento. SI REALI RIFERIMENTO U REALI U RIFERIMENTO REALE TARGET
7 Requisiti per nuove costruzioni, ZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Metodo dell edificio di riferimento: 1.Determinazione indici e parametri di prestazione energetica dell edificio reale (Xreale) 2.Determinazione indici e parametri di prestazione energetica dell edificio di riferimento (XLst) 3.Raffronto e valutazione dei valori REALI RIFERIMENTO U REALI U RIFERIMENTO REALE TARGET Xreale XLst
8 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO Zona climatica B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Trasmittanze dell edificio di riferimento (2015) Pareti solai pavimenti finestre divisori
9 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO Zona climatica B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Trasmittanze dell edificio di riferimento ( ) Pareti solai pavimenti finestre divisori
10 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) RIFERIMENTO U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Parametri degli impianti tecnici dell edificio di riferimento Per la determinazione degli indici di prestazione energetica dell edificio di riferimento si utilizzano i valori di rendimento delle diverse tipologie impiantistiche indicati nelle tabelle seguenti. L edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell edificio reale. Sottosistema di utilizzazione= Sottosistema di emissione+regolazione+distribuzione Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione u: Distribuzione idronica Distribuzione aeraulica Distribuzione mista H C W
11 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) RIFERIMENTO U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Parametri degli impianti tecnici dell edificio di riferimento Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione u: H C W Distribuzione idronica Distribuzione aeraulica Distribuzione mista η u =η e *η r *η d Esempio. Radiatori su parete esterna isolata (T mandata 55 C, carico medio <4 W/m 3 ) Regolazione ambiente con valvole termostatiche (P, b.p.=0.5 K) Distribuzione con tubazioni isolate (conformi con DPR 412/93) in appartamento al piano intermedio di un edificio condominiale (caldaia autonoma a condensazione).
12 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) RIFERIMENTO U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Parametri degli impianti tecnici dell edificio di riferimento Valore minimo: =0.93 T mandata 85 C carico > 10 W/m 3
13 Requisiti per nuove costruzioni, ZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO Valore minimo: 0.93 Con termostato on-off di zona
14 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO Valore minimo: 0.93 Calcolo con tubazioni isolate analitico lunghe non
15 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) RIFERIMENTO U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Parametri degli impianti tecnici dell edificio di riferimento u,reale = 0.98 x 0.99 x 0.99 = 0.96 >>0.81 (η u,lst ) emissione distribuzione regolazione u,reale,min = 0.93 x 0.93 x 0.93 = 0.81 = (η u,lst ) Caldaia alta temperatura, termostato on-off, tubazioni non isolate Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione u: Distribuzione idronica Distribuzione aeraulica Distribuzione mista H C W
16 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) RIFERIMENTO U RIFERIMENTO TARGET RIFERIMENTO B.2 Prestazione Energetica Globale e Parziale Parametri degli impianti tecnici dell edificio di riferimento SISTEMA DI GENERAZIONE ENERGIA TERMICA η gn ENERGIA H C W ELETTRICA Generatore a combustibile liquido Generatore a combustibile gassoso Generatore a combustibile solido Generatore a biomassa solida Generatore a biomassa liquida
17 Requisiti per nuove costruzioni, NZEB, RI1 (All. 2, art. 3, sez. B) B.8 Definizione di NZEB Sono edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: a) Sono rispettati tutti i requisiti previsti al punto B.2 secondo i valori vigenti dal 1 gennaio 2017 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici (edificio di riferimento rinforzato ) b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto del punto B.7
18 Requisiti: tavola riassuntiva (All. 2, sez. E) CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2 lett. c) REQUISITI E SPECIFICHE Rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni A e D dell Allegato 2, pertinenti all intervento.
19 Esempio: riqualificazione (All. 2, sez. E) Esempio 1. Realizzazione di cappotto esterno su edificio esistente CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2 lett. c) Intervento su coperture piane o a falde (ad es: isolamento o impermeabilizzazione) REQUISITI E SPECIFICHE D.1 Controllo delle perdite per trasmissione D.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate sup. (coperture) D.1.6 Condizioni particolari
20 Requisiti per riqualificazione energetica (All. 2, art. 3, sez. D) D.1 Controllo perdite per trasmissione Il requisito si intende soddisfatto se i valori di trasmittanza termica dei componenti dell involucro oggetto di intervento sono inferiori a quelli di tabella
21 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Valori 2015 Zona climatica *tranne E.8 **tranne E.8 e senza oscurante pareti solai* pavimenti finestre** divisori
22 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Zona climatica *tranne E.8 Dal 1/1/2021 **tranne E.8 e senza oscurante pareti solai* pavimenti finestre** divisori
23 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.1 Controllo perdite per trasmissione D.1.6 Condizioni particolari Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata
24 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.1 Controllo perdite per trasmissione D.1.6 Condizioni particolari I valori di trasmittanza delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, e D.1.3 si considerano comprensive dei ponti termici all interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell involucro opaco che prevedano l isolamento termico dell interno dell involucro edilizio o l isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, sono incrementati del 30%.
25 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Condizione di partenza Muratura in laterizi forati da 25 cm intonacati sui lati U = W/m 2 K
26 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Dal cm di isolante U = W/m 2 K
27 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Dal 1 ottobre cm di isolante 6-7 cm di isolante (dall interno) U = W/m 2 K
28 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) Dal 1 gennaio cm di isolante U = W/m 2 K
29 Esempio: riqualificazione (All. 2, sez. E) Esempio 2. Ristrutturazione impianto di riscaldamento e produzione ACS (no climatizzazione estiva, no VMC, no illuminazione) con caldaia a gas e radiatori CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE) Ristrutturazione (o nuova installazione) dell impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell acqua calda sanitaria REQUISITI E SPECIFICHE D.2 Configurazione impianti termici D.3 Integrazione FER D.5 Requisiti degli impianti o D.5.1 Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale o D.5.2 Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva o D.5.3 Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari o D.5.4 Requisiti degli impianti di illuminazione o D.5.5 Requisiti degli impianti di ventilazione
30 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.2 Configurazione impianti termici Obbligo Diagnosi energetica Nel caso di: sostituzione generatore nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione dell impianto esistente di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kw la trasformazione dell impianto centralizzato mediante il distacco anche di un solo utente/condomino è fatto obbligo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica dell edificio e dell impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).
31 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.2 Configurazione impianti termici Obbligo Impianto Centralizzato Nel caso di: nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest ultima fosse prevista. E possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all intero edificio mediante l utilizzo di una diversa tipologia d impianto.
32 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.2 Configurazione impianti termici Obbligo Scarico fumi a tetto Nel caso di: impianti installati dopo il 31 agosto 2013 nel caso di sostituzione del generatore o di ristrutturazione dell impianto, di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti è fatto obbligo dello scarico dei fumi a tetto.
33 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.3 Integrazione FER Obbligo Copertura del 50% del fabbisogno di energia primaria per ACS con FER Si può derogare dall obbligo se: Il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria è inferiore a 40 litri/giorno
34 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.5 Requisiti degli impianti D.5.1 Impianti termici climatizzazione invernale Nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, occorre: verificare che η H >η H,Lst (0.81*0.95=0.77) installare sistemi di regolazione per singolo ambiente assistita da compensazione climatica nel caso di impianti che servono più unità immobiliari, installare sistema di contabilizzazione del calore (UNI 10200)
35 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.5 Requisiti degli impianti D.5.1 Impianti termici climatizzazione invernale Nel caso di sostituzione del generatore di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia qualora coesistano le seguenti condizioni: i) i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato nel precedente punto D.4.1, fino all entrata in vigore di requisiti minimi di maggiore efficienza definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE;
36 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.5 Requisiti degli impianti D.5.1 Impianti termici climatizzazione invernale iii) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN (sovradimensionamento); iv) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare
37 Requisiti per riqualificazioni energetiche (All. 2, art. 3, sez. D) D.5 Requisiti degli impianti D.5.3 Impianti tecnologici idrico-sanitari Nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idricosanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, occorre verificare che: η W >η W,Lst (0.7*0.85=0.60)
38 Conclusioni Il numero di requisiti da verificare è aumentato I requisiti da verificare cambiano in funzione del tipo di intervento L edificio di riferimento è un edificio molto isolato ma con una dotazione impiantistica standard Riallineamento dei parametri regionali con quelli nazionali

References: art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3
 art. 3