Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-2320-de-noviembre-27-de-2009?documento=legcol&contexto=legcol_79455625ab154048e0430a0101514048&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 08:07:46+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 2320 DE NOVIEMBRE 27 DE 2009
RESOLUCIÓN 2320 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 1096 DE 2000, EN LO RELATIVO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -RAS-.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INTERVINIENTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, POTABILIZACIÓN DE AGUAS
RESOLUCIÓN 2320 DE 2009
“por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico –RAS–”.
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 67.1 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 2.1 del Decreto-Ley 216 de 2003,
ART. 1º—Modificar el artículo 67 de la Resolución 1096 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 67.—Dotaciones. Las dotaciones para la determinación de la demanda de los sistemas de acueducto y alcantarillado serán las siguientes:
Dotación neta máxima para poblaciones con clima frio o templado (L/hab.día)
Dotación neta máxima para poblaciones con clima cálido (L/hab.día)
Para efectos de la presente resolución entiéndase por poblaciones con “Clima frío o templado aquellas ubicadas a una altura superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar y por poblaciones con “Clima cálido” aquellas ubicadas a una altura inferior o igual a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Dotación bruta: Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto.
La dotación bruta para el diseño de cada uno de los componentes que conforman un sistema de acueducto, indistintamente del nivel de complejidad, se debe calcular conforme a la siguiente ecuación:
Dbruta = dneta / (1 - %p)
Donde: Dbruta dotación bruta
dneta dotación neta
%p: pérdidas técnicas máximas admisibles
El porcentaje de perdidas técnicas máximas admisibles en la ecuación anterior no deberá superar el 25%”.
ART. 2º—Modificar el artículo 69 de la Resolución 1096 de 2000, el cual quedará así:
“ART. 69.—Período de diseño. Para todos los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado se adoptan los periodos de diseño máximos establecidos en la tabla número 10, según el nivel de complejidad del sistema:
Período de diseño máximo
Bajo, medio y medio alto
PAR. 1º—Con el fin de definir las etapas de construcción dentro del diseño de las estructuras de todos los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, correspondientes a los niveles de complejidad del sistema medio alto y alto, estas deberán analizarse y evaluarse utilizando la metodología de costo mínimo.
PAR. 2º—Para los niveles de complejidad del sistema bajo y medio, los pozos excavados para captación de agua subterránea tendrán un período de diseño de 15 años”.
ART. 3º—Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 72, 73, 77, 80, 93, 96 y 147 de la Resolución 1096 de 2000.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 2
 artículo 67
 Resolución 
 resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución