Source: http://docplayer.it/8151902-Rapporto-percentuale-tra-il-fabbisogno-annuo-di-energia-netta-per-il-raffrescamento-qe-e-il.html
Timestamp: 2018-12-17 15:18:24+00:00

Document:
Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il - PDF
Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il
Download "Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il"
1 ELENCO CRITERI 1. Climatizzazione invernale 1.1 Trasmittanza termica dell involucro edilizio Esigenza: Unità di misura: Elenco generale dei criteri Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim) Energia netta per il riscaldamento Esigenza: Unità di misura: Energia primaria per il riscaldamento Esigenza Unità di misura: Penetrazione diretta della radiazione solare Ridurre il fabbisogno energetico dell edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all involucro. Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim). Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento. Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim). Esigenza: Unità di misura: Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno. Rapporto percentuale tra l area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell edificio illuminate naturalmente. 2. Climatizzazione estiva 2.1 Controllo della radiazione solare Esigenza: Unità di misura: Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf') Inerzia termica dell edificio Esigenza: Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim). Unità di misura: Energia netta per il raffrescamento Esigenza: Unità di misura: Energia primaria per il raffrescamento Esigenza: Unità di misura: Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell aria. Ridurre il fabbisogno energetico dell edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all involucro. Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim). Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento. Rapporto percentuale tra l energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge. 2.5 Efficienza della ventilazione naturale Esigenza: Unità di misura: Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento. Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d aria. -
2 Elenco generale dei criteri ELENCO CRITERI 3. Energia da fonti rinnovabili 3.1 Energia termica per ACS Esigenza: Unità di misura: Incoraggiare l uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS. Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili. 3.2 Energia elettrica Esigenza: Incoraggiare l uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. Unità di misura: 4. Energia per altri usi 4.1 Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) Esigenza: Unità di misura: Ridurre i consumi di energia primaria per la produzione di ACS. Indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria (EPacs).
3 Elenco criteri e relativi pesi PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA ELENCO CRITERI 1. Climatizzazione invernale Trasmittanza termica dell involucro edilizio Energia netta per il riscaldamento Energia primaria per il riscaldamento Penetrazione diretta della radiazione solare Climatizzazione estiva Controllo della radiazione solare Inerzia termica dell edificio Energia netta per il raffrescamento Energia primaria per il raffrescamento Efficienza della ventilazione naturale Energia da fonti rinnovabili Energia termica per ACS Energia elettrica Energia per altri usi Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS)
4 CRITERIO 1.1 Trasmittanza termica dell involucro edilizio 1. Climatizzazione invernale Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim) PUNTI NEGATIVO > SUFFICIENTE BUONO OTTIMO NB 1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio nel caso di: - progetto di nuova costruzione; - progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta > 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione). Nel caso di progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta <= 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione) il metodo di verifica deve essere applicato solo agli elementi di involucro interessati dall'intervento. - Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro Um (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno, chiusure trasparenti) secondo la procedura descritta di seguito (B): - calcolare la trasmittanza termica di ogni elemento di involucro (UNI EN 6946 e UNI EN ISO ); - verificare la trasmittanza termica delle pareti fittizie degli elementi di involucro opaco - calcolare la trasmittanza termica lineare dei ponti termici (UNI EN ISO 14683); - calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro con la seguente formula: [Σ(Aci*Uci )+Σ(Afi*Ufi) + Σ(Li*yi) +Σ(Awi*Uwi)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco (m²) Uci = trasmittanza termica media della parete corrente dell elemento d'involucro opaco (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco (m²) Ufi = trasmittanza termica media della parete fittizia dell elemento d'involucro opaco (W/m²K) Li = lunghezza del ponte termico i-esimo, dove esiste (m) yi = trasmittanza termica lineare del ponte termico i-esimo, dove esiste (W/mK) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente (m²) Uwi = trasmittanza termica media dell elemento d'involucro trasparente (W/m²K). Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Um,lim secondo la procedura descritta di seguito: - verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica di ogni elemento di involucro; - calcolare la trasmittanza termica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro (Ulim) con la seguente formula (A): [Σ(Aci*Uc,lim )+Σ(Afi*Uc,lim*1.15) +Σ(Awi*Uw,lim)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Uc,lim = trasmittanza termica limite della parete corrente dell elemento d'involucro opaco i-esimo (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente i-esimo (m²) Uw,lim = trasmittanza termica limite dell elemento d'involucro trasparente i-esimo (W/m²K) NB 2) I valori di trasmittanza termica dei componenti di involucro opaco sono moltiplicati per un fattore correttivo maggiorativo del 15 che tiene conto della presenza di ponti termici. - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente a B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE
5 CRITERIO 1.1 Trasmittanza termica dell involucro edilizio Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro (B) Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge (A) VALORE W/m²K W/m²K Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. UNI 6946:2007 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo." UNI EN ISO "Prestazione termica di porte, finestre e chiusure oscuranti. Calcolo della termittanza termica. Generalità" UNI EN ISO 14683:2008 "Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi semplificati e valori di riferimento."
6 CRITERIO 1.2 Energia netta per il riscaldamento 1. Climatizzazione invernale Ridurre il fabbisogno energetico dell edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all involucro. Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim) PUNTI NEGATIVO >100-1 SUFFICIENTE BUONO 70 3 OTTIMO Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300: (B) - Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva mediante la seguente tabella (Qi, lim) (A) Rapporto di forma Zona climatica dell edificio Qi,lim () S/V C D E 0,35 10,1 15,1 43,1 0,9 34,9 43,8 83,2* NB 1) Per valori intermedi di S/V, il valore di Qi, lim si calcola per interpolazione lineare; *NB 2) I valori del fabbisogno di energia netta per il riscaldamento limite sono il risultato di un'analisi statistica su edifici aventi caratteristiche di involucro opaco e trasparente corrispondenti ai valori limite di legge (Dlgs.311/06) per ciascuna zona climatica della Regione Puglia (zona C, D,E) variando: - Rapporto S/V - Distribuzione degli elementi trasparenti sulle diverse esposizioni - Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento dell'edificio da valutare (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi, lim): B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. NB 3) Se l'edificio è in zona climatica C con S/V<0.35, inserire il valore dell'indicatore corrispondente al valore 3 della scala prestazionale. Se l'edificio è in zona climatica C con S/V<0.35 e i valori U degli elementi di involucro sono inferiori o uguali all'80 dei requisiti limite di legge, inserire il valore dell'indicatore corrispondente al valore 5 della scala prestazionale. VALORE Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) (B) Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim) (A) VALORE
7 CRITERIO 1.2 Energia netta per il riscaldamento Planimetria del sito. Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata). Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici.
8 CRITERIO 1.3 Energia primaria per il riscaldamento 1. Climatizzazione invernale Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento. Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim) PUNTI NEGATIVO >100-1 SUFFICIENTE BUONO 55 3 OTTIMO Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (EPi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 6 della serie UNI TS 11300: (B); - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (EPi,lim) previsto dal DLgs 311/06; - Calcolare il rapporto percentuale tra energia primaria per il riscaldamento dell'edificio da valutare (EPi) e il valore limite (EPi,lim): B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. N.B.1) La durata della stagione di riscaldamento di calcolo è in funzione della zona climatica dipendente dai gradi giorno della località secondo il prospetto 3 della UNI TS N.B.2) In caso di assenza di impianto di riscaldamento si utilizza la procedura di calcolo del valore EPi descritta all'allegato 1 dell' ALLEGATO A delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. VALORE Indice di energia primaria per il riscaldamento EPi (B) Fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento limite EPi,lim dal DLgs 311/06 (A) VALORE Planimetria del sito. Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie. Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
9 CRITERIO 1.3 Energia primaria per il riscaldamento Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici."
10 CRITERIO 1.4 Penetrazione diretta della radiazione solare 1. Climatizzazione invernale Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno Rapporto percentuale tra l area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell edificio illuminate naturalmente. scala a) scala b) NEGATIVO <30 - SUFFICIENTE BUONO OTTIMO PUNTI -1 - Verificare, per ogni ambiente, l'ingresso continuo della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 attraverso uno strumento specifico (simulazione dinamica, carte solari, maschere di ombreggiamento...) considerando l'eventuale ombreggiamento dovuto ad ostruzioni esterne all'edificio; - Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B); - Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A); - Calcolare il rapporto percentuale tra l area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 (B) e il totale delle superfici dell edificio illuminate naturalmente (A): B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. NB. Considerare la scala b) in caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il livello 0 della scala a) (Vincoli di normativa edilizia e urbanistica o ostruzioni esterne preesistenti). VALORE Area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B) Area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A) m² Planimetria del sito Planimetria del contesto Sezione N/S del sito e del contesto Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie. Estratto delle N.T.A e del Regolamento Edilizio relativo alle indicazioni sui requisiti edilizi ed urbanistici dell'edificio VALORE m²
11 CRITERIO 2.1 Controllo della radiazione solare 2. Climatizzazione estiva Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf') PUNTI NEGATIVO -1 SUFFICIENTE BUONO OTTIMO Calcolare i pesi da attribuire alle esposizioni, compresa quella orizzontale, in funzione dei dati climatici riportati nella UNI e della provincia di appartenenza, mediante le seguenti formule: peso, esp,i = Irr, esp,i / Σ(Irr, esp,i) dove: Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/m²) NB 1) Irr, OR= Σ(Hb+Hd) dove: Irr, OR: irradiazione solare globale per l'esposizione orizzontale Hb: irradiazione solare diffusa sul piano orizzontale Hd: irradiazione solare diretta sul piano orizzontale L'irradiazione solare globale di ciascuna esposizione verticale va scelta in relazione all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 337,5<a<22,5 Irr, N 22,5<a<67,5 Irr, NE/NO 67,5<a<112,5 Irr, E/O 112,5<a<157,5 Irr, SE/SO 157,5<a<202,5 Irr, S 202,5<a<257,5 Irr, SE/SO 257,5<a<292,5 Irr, E/O 292,5<a<337,5 Irr, NE/NO NB 2) I fattori climatici che caratterizzano il territorio pugliese causano un accumulo di calore per le pareti esposte a ovest o sud-ovest che, sommato all'irraggiamento, det In ragione di ciò si applica a questa esposizione per la durata della stagione di raffrescamento*, un fattore correttivo del 15 in più al peso ovest rispetto a quello ad est. - Calcolare, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento* per le esposizioni verticali come descritto nella serie UNI TS 11300:2008. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N 45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O 135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S 225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O
12 CRITERIO 2.1 Controllo della radiazione solare * Per stagione di raffrescamento si intende quella costituita dai mesi di giugno, luglio agosto e settembre - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza solare totale (gt) secondo la procedura descritta al punto 5.1 della norma UNI EN ; - Calcolare il fattore di riduzione per le schermature mobili (fsh, with ) medi della stagione di raffrescamento da prospetto 15 della norma UNI TS 11300:1; - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza totale effettiva (gf) mediante la formula seguente: gf= Fov*Ffin*Fhor [(1-fsh, with)*gg+fsh, with*gt] dove: Fov, 1, 2, 3,..., n= fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali Ffin, 1, 2, 3,..., n = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti verticali Fhor, 1, 2, 3,..., n = fattore ombreggiatura relativo ad ostruzioni esterne fsh, with= fattore di riduzione medio per le schermature mobili gg= valore di trasmittanza solare del vetro gt= valore di trasmittanza solare totale del pacchetto finestra/schermo - Calcolare il valore gf medio per ciascuna esposizione mediante la seguente formula: gf, esp=σ(gfi*ai) / Σ(Ai, esp) dove: gfi= trasmittanza solare effettiva del pacchetto finestra/schermo i-esimo Ai= area della superficie trasparente i-esima Ai, esp =superficie trasparente totale dell'esposizione considerata - Calcolare la trasmittanza solare totale effettiva dell'edificio (gf') come media dei valori calcolati per i diversi orientamenti, pesata sulle esposizioni, mediante la seguente formula: gf'= Σ(gf, esp*peso, esp*at, esp) / Σ(At, esp*peso, esp) dove: gf, esp= trasmittanza solare effettiva per ciascuna esposizione peso, esp = peso attribuito a ciascuna esposizione At, esp = superficie trasparente totale di ciascuna esposizione - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE - Esposizione ESP, 1 ESP, 2 ESP, 3 gf, esp peso, esp At, esp ESP, 4 ORIZZ Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata). VALORE - Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n 59: "Regolamento di attuazione d ell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. UNI Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza solare e luminosa Metodo semplificato. UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici Parte1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale UNI Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
13 CRITERIO 2.2 Inerzia termica dell edificio 2. Climatizzazione estiva Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell aria. Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim) PUNTI NEGATIVO >100-1 SUFFICIENTE BUONO 55 3 OTTIMO Calcolare la trasmittanza termica periodica per ciascun componente di involucro opaco verticale e orizzontale secondo il procedimento descritto nella norma EN ISO 13786; - Calcolare la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e inclinate) secondo la seguente formula: Σ(Ai*Yiei) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro i-esimo (W/m²K) - Calcolare la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) secondo la procedura descritta di seguito: verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica periodica di ogni elemento di involucro; calcolare la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro con la seguente formula: Σ(Ai*Yiei,lim) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei,lim = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro i-esimo corrispondente ai valori limite di legge (W/m²K) NB. Relativamente a tutte le pareti verticali opache non considerare quelle comprese nel quadrante NO - N - NE - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge: B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE - Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) Trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie. Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore. VALORE W/m²K W/m²K
14 CRITERIO 2.2 Inerzia termica dell edificio Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, co mma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. EN ISO Thermal performance of buildings components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods.
15 CRITERIO 2.3 Energia netta per il raffrescamento 2. Climatizzazione estiva Ridurre il fabbisogno energetico dell edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all involucro. Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim) PUNTI NEGATIVO > SUFFICIENTE BUONO OTTIMO Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300: (B); - Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (Qe, lim) (A) (DPR 59/09); - Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) dell'edificio da valutare e il fabbisogno limite (Qe, lim): B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento Qe (B) Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite Qe,lim (A) Planimetria del sito. Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie. Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. VALORE Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento). DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n 59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, co mma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"
16 CRITERIO 2.4 Energia primaria per il raffrescamento 2. Climatizzazione estiva Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento. Rapporto percentuale tra l energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge PUNTI NEGATIVO >100-1 SUFFICIENTE BUONO 46 3 OTTIMO Calcolare l energia primaria dovuta al raffrescamento (EPe) partendo dal calcolo del fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe - vedi criterio 2.3) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300: (B) NB. Il calcolo dell'indice di prestazione energetica (EER - Energy Efficiency Ratio) deve essere conforme alle condizioni di temperatura dell'ambiente interno ed esterno, in base alla tipologia di impianto, descritte nella norma UNI EN 14511: Calcolare l energia primaria dovuta al raffrescamento limite (EPe,lim) mediante la seguente formula (A): EPe,lim = (Qe,lim/EERlim)*fepel = 22,94 dove: Qe,lim= fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (vedi criterio DM 59/09) EERlim= valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento (=3,4 - DM 07/04/2008) fp,el= fattore di conversione in energia primaria dell energia ausiliaria elettrica (=2,60 kwh/kwh) - Calcolare il rapporto percentuale tra l'energia primaria per il raffrescamento dell'edificio da valutare (EPe) e il valore limite (EPe,lim): B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE Energia primaria annua per il raffrescamento (Epe) (B) Energia primaria annua per il raffrescamento limite (Epe,lim) (A) Planimetria del sito. Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata). Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. VALORE Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
17 CRITERIO 2.4 Energia primaria per il raffrescamento DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DM 07/04/ Decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle Finanze "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" - ALLEGATO H UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici" UNI EN 14511:2007 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti."
18 CRITERIO 2.5 Efficienza della ventilazione naturale 2. Climatizzazione estiva Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento. Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d aria NEGATIVO -1 SUFFICIENTE BUONO OTTIMO PUNTI -Individuare la direzione prevalente del vento della stagione estiva per la località considerata (considerare la stazione metereologica più vicina); -Per ogni ambiente ventilato naturalmente dell edificio: i. individuare il lato esposto al vento; ii. definire la posizione delle aperture rispetto al lato esposto al vento; iii.scegliere tra i seguenti scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto ed assegnare il punteggio: livello 0: L ambiente considerato presenta aperture per la ventilazione naturale collocate su un unico lato livello 1: L ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale sul lato sottovento e una apertura sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento livello 2: L ambiente considerato presenta due aperture per la ventilazione naturale opposte e collocate sui lati paralleli alla direzione prevalente del vento livello 3: L ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento livello 4: L ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistem livello 5: L ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistem - Calcolare il punteggio medio dell edificio secondo la seguente formula: I = Σ(Pi*Ai) / Σ(Ai) Dove: Pi = punteggio dell ambiente i-esimo considerato Ai = superficie dell ambiente i-esimo considerato (m²) - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. N.B. Rispetto alla direzione prevalente del vento si definisce la posizione del lato considerato: Esposto al vento : il lato dell ambiente che riceve per primo il vento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45 ; Sottovento : il lato dell ambiente opposto a quello di sopravento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45 ; Parallelo alla direzione del vento : il lato dell ambiente la cui normale alla superficie è perpendicolare alla direzione prevalente del vento con uno scarto di ±45. VALORE -
19 CRITERIO 2.5 Efficienza della ventilazione naturale Direzione prevalente del vento - Planimetria del sito Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie. Documentazione che contenga statistiche ufficiali relative alla direzione principale del vento della località considerata VALORE
20 CRITERIO 3.1 Energia termica per ACS 3. Energia da fonti rinnovabili Incoraggiare l uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS. Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili in centro storico NEGATIVO <20 <50 SUFFICIENTE BUONO OTTIMO PUNTI Calcolare il fabbisogno standard di ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta al punto 5.2 della norma UNI TS ; - Calcolare il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A); - Calcolare il contributo totale di energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (solare termico, geotermia, cogenerazione) in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso (Qg, w) (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile e il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS : B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. N.B. Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa. VALORE Fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A) Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) Energia termica prodotta dall'impianto solare termico Energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione Energia termica prodotta dall'impianto geotermico Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (B) VALORE Progetto dell'impianto solare termico Progetto dell'impianto di cogenerazione Progetto dell'impianto geotermico Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"
21 CRITERIO 3.2 Energia elettrica 3. Energia da fonti rinnovabili Incoraggiare l uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. edifici plurifamiliari edifici unifamiliari NEGATIVO <25 <50 SUFFICIENTE BUONO OTTIMO PUNTI Calcolare il consumo standard di energia elettrica da prospetto G.12, della norma UNI 13790:2008, in relazione alla tipologia di edificio (unifamiliare o plurifamiliare); - Calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da sistemi solari, eolici e geotermici in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso; - Quantificare la percentuale totale di energia elettrica da sistemi a fonti energetiche rinnovabili calcolata sul totale dei consumi elettrici stimati; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. N.B. 1) Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa. N.B. 2) Il riferimento alle tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, eolica e geotermica) è legato all'evoluzione nel tempo di tali tecnologie, sinteticamente espresso dal ricorso, nell'applicazione del presente criterio, alla Best Available Technology, la più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile in quel momento sul mercato ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente nel suo complesso. VALORE Fabbisogno di energia elettrica Energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili Progetto degli impianti a fonte energetica rinnovabile VALORE L.24/12/07 n.244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) UNI EN 13790:2008 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento" DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
22 CRITERIO 4.1 Energia primaria per produzione Acqua Calda Sanitaria (ACS) 4. Energia per altri usi Ridurre i consumi di energia primaria per la produzione di ACS. Indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria (EPacs) PUNTI NEGATIVO > SUFFICIENTE BUONO OTTIMO Calcolare il fabbisogno standard di ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta al punto 5.2 della norma UNI TS ; - Calcolare le perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) e l'energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) in accordo con la procedura descritta al punto 6.9 della norma UNI TS ; - Calcolare il contributo totale di energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (vedi criterio 3.1) - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per ACS (EPacs) con la seguente formula: EPacs= (Qw+Ql,w -Qg, w)*fp+qaux,w*fpel dove: fp: fattore di conversione dell'energia primaria del combustibile utilizzato fpel: fattore di conversione dell'energia primaria dell' energia elettrica (= 2.6) - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE " della presente scheda. VALORE Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) kwh/m 2 DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici" VALORE Perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) kwh/m 2 Energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) kwh/m 2 Energia termica per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg, w) (B) kwh/m 2 Progetto dell'impianto di produzione di ACS
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II numero 23 11 giugno 2009
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte III numero 2 11 giugno 29 re della Città di Torino; di autorizzare la Direzione Trasporti affinché provveda ad erogare il contributo per l anno 28, pari ad 16..,,
A relazione dell'assessore Cirio:
REGIONE PIEMONTE BU26 30/06/2011 Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 32-2233 Approvazione del sistema di valutazione per la sostenibilita' energetico - ambientale degli interventi di
PROTOCOLLO ITACA SINTETICO 2009 SCHEDE
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO CITTA' DI SAN MAURO TORINESE L.R. 14 LUGLIO 29 N.2 SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA PROTOCOLLO ITACA SINTETICO 29 SCHEDE ESTENSIONE
ELENCO CRITERI 1. Qualità del sito 1.1 Condizioni del sito 1.1.1
PROTOCOLLO ITACA Residenziale Elenco generale dei criteri ELENCO CRITERI 1. Qualità del sito 1.1 Condizioni del sito 1.1.1 Livello di contaminazione del sito 1.1.2 Esigenza: Indicatore di prestazione:
PROTOCOLLO ITACA Nazionale 2011 UFFICI. Consiglio Direttivo 21 aprile 2011
PROTOCOLLO ITACA Nazionale 2011 UFFICI Consiglio Direttivo 21 aprile 2011 Indice 1. Elenco generale dei criteri... 2 2. Elenco di dettaglio dei criteri... 4 3. Schede criterio... 11 4. Elenco criteri e
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 24 del 27 maggio 2009 REPUBBLICA ITALIANA DELLA
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» serie generale n. 24 del 27 maggio 29 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 2/c, legge 662/96 Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO
Protocollo ITACA LAZIO 2009
REGIONE LAZIO Protocollo ITACA LAZIO 2009 REGIONE LAZIO Gruppo di lavoro: Dott.sa Giuseppa Bruschi (Regione Lazio) Ing. Pierluigi Gardi (Regione Lazio) Arch. Giuseppe Rizzuto (ITACA) Dott. Tommaso Aniello
Allegato C Manuale Strumenti di calcolo Software ITACA - Marche
Allegato C Manuale Strumenti di calcolo Software ITACA - Marche INDICE 1. Premessa... 3 2. Elenco criteri analizzati:... 3 3. Schede dei criteri analizzati... 4 3.1. Scheda n 1: Criterio 2.1.1: Energia
STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI FRAMEWORK
STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI FRAMEWORK Comune Pratica n Data Dati di progetto EDIFICIO COMMITTENTE PROGETTISTA Nome Ubicazione Oggetto Tipo intervento
GUIDA ALL AUTOVALUTAZIONE
Protocollo ITACA PUGLIA Strumento di qualità energetica GUIDA ALL AUTOVALUTAZIONE Indice Definizione delle caratteristiche geometriche, architettoniche e di utilizzo di un edificio rappresentativo della
Strumento di valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici. Manuale Modulo Strumenti di calcolo
Strumento di valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici Manuale Modulo Strumenti di calcolo Copyright 2009 ITC-CNR Alcuni Diritti Riservati Quest opera è rilasciata ai termini
Stefano Cascio per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti secondo le Linee guida e le norme tecniche UNI TS 11300:2008 Archivio dati climatici, materiali, strutture opache,
PROTOCOLLO ITACA Nazionale 2011 EDIFICI COMMERCIALI
PROTOCOLLO ITACA Nazionale 2011 EDIFICI COMMERCIALI Versione maggio 2012 Indice 1. Elenco generale dei criteri...2 2. Elenco di dettaglio dei criteri...4 3. Schede criterio...10 4. Elenco criteri e pesatura...47

References: Art. 28
 Art. 28
 Art. 28
 Art. 28
 Art. 28
 Art. 28
 Art. 2