Source: http://docplayer.es/42073263-Guion-de-contenidos-proyectos-de-instalaciones-de-climatizacion.html
Timestamp: 2017-11-21 22:01:22+00:00

Document:
Guión de contenidos. proyectos de instalaciones de climatización - PDF
Download "Guión de contenidos. proyectos de instalaciones de climatización"
1 Guión de contenidos proyectos de instalaciones de climatización NOTA: El documento original estaba redactado en catalán, habiéndose traducido al castellano mediante medios automatizados, por lo que no se garantiza que la traducción sea exacta.
2 I. INTRODUCCIÓN En el estudio de los contenidos para proyectos de instalaciones térmicas, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña (COEIC) junto con el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña (CCETIC) han promovido la constitución de un grupo de trabajo que involucre también las entidades de inspección y control ECA, SANO y ICICT SANO. El resultado de este grupo de trabajo es este documento de propuesta de los contenidos que deben prever los proyectistas en la realización de proyectos de instalaciones térmicas por confort y higiene, para potencia nominal total de los generadores instalados en un edificio de más de 70 KW, así como para instalaciones de climatización de piscinas y de placas solares para agua caliente sanitaria. II. MEMORIA 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación de la instalación / alcance 3. Antecedentes Cuando corresponda (p. ej.: instalaciones existentes). 4. Normativa fundamental Normativa estatal Real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión asesora para las instalaciones térmicas de los edificios Corrección de errores en el Real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión asesora para las instalaciones térmicas de los edificios Real decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión asesora para las instalaciones térmicas de los edificios / Normas UNE de aplicación, en especial las siguientes: /1M:1999 Climatización. Sala de máquinas 60601/1M:2001 Instalación de calderas de gas para calefacción y/o agua caliente de consumo calorífico nominal (potencia nominal) superior a 70KW :2001 IN Guía para la prevención, control de la proliferación y diseminación de la legionella en las instalaciones /2M:2003 Chimeneas. Cálculo y diseño :1988 IN Climatización. Cálculo de vasos de expansión :1989 Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. CLIMATIZACIÓN Página 1 de 5 Última actualización: mayo de 2004
3 100157:1989 Climatización. Diseño de los sistemas de expansión :1991 Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los locales Normativa autonómica Instrucción 3/2003 de la DGCSI por la cual se regulan los requisitos de ventilación de los locales donde se instalen calderas de combustible líquido para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal inferior o igual a 70 KW Orden de 3 de mayo de 1999, sobre el procedimiento de actuación de las empresas instaladoras de las entidades de inspección y control y de los titulares, instalaciones reguladas por el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) Resolución del 6 de mayo de 1994 de autorización para la utilización de equipos de climatización por el ciclo de absorción Otras normas a considerar Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios generales higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Decreto 152/2002, de 28 de mayo, por el cual se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis Reglamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono Orden de 21 de junio de 2000 que modifica el anexo del Orden de 10 de febrero de 1983, sobre normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por la vía de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE-CPI/96, sobre condiciones de protección contra incendios de los edificios Real decreto 363/1984, de 22 de febrero, que complementa las normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por la vía de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía Real decreto 3089/1982, de 15 de octubre, por el que se establecen la sujeción a normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por la vía de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía Orden, de 27 de abril de 1987 de aprobación de lo corriente reglamentaria de edificación sobre aislamiento térmico NRE-AT-87 Real decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios Real decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, así como las órdenes que lo modifican Ordenanzas municipales de aplicación CLIMATIZACIÓN Página 2 de 5 Última actualización: mayo de 2004.
4 5. Descripción arquitectónica del edificio *Trets característicos del edificio o Descripción de las superficies que constituyen el edificio o Nº de plantas (sobre y bajo rasante) o Locales o zonas considerados de características especiales Uso de las diferentes dependencias Entorno físico del edificio Valor de cálculo del coeficiente global de transmisión de calor kg del edificio 6. Horarios de funcionamiento, ocupación y ventilación Determinación de los horarios de funcionamiento Determinación de los caudales de ventilación 7. Condiciones exteriores de cálculo Determinación de los parámetros necesarios para el dimensionado y el diseño de la instalación 8. Condiciones interiores de cálculo Determinación de los parámetros necesarios por el dimensionado y el diseño de la instalación 9. Método de cálculo de la carga térmica 10. Método utilizado para el cálculo del agua caliente sanitaria (ACS) 11. Descripción detallada de la instalación térmica Sistema *triat Ahorro energético Centrales de producción de frío y calor Cargas térmicas de los locales Generadores: potencia, emplazamiento, eficiencia energética y criterios de parcialización Redes de tuberías Descripción del método de cálculo utilizado Elementos de la instalación, circuitos hidráulicos y aislamientos Redes de conductos Descripción del método de cálculo utilizado Elementos de la instalación y aislamientos Selección de las unidades de tratamiento de aire Descripción de sus componentes (compuertas, filtros, baterías, ventiladores, etc. CLIMATIZACIÓN Página 3 de 5 Última actualización: mayo de 2004.
5 11.6 Dimensionado de los sistemas de tratamiento del agua (ACS) Características del agua antes y tras el tratamiento Prestaciones y consumos Diseño de chimeneas Cumplimiento de los puntos 15 al 17 de la UNE /2M:2003 Chimeneas. Cálculo y diseño Diseño del sistema de expansión Indicar el volumen de fluido, su naturaleza, las temperaturas extremas y las presiones mínima y máxima Indicar el dimensionado de los órganos de seguridad y de alimentación Selección de las unidades terminales Descripción de radiadores, ventiladores convectores, cajas, difusores, rejillas, Descripción detallada de los subsistemas de control adoptados 12. Dimensionado de los cuadros y las líneas eléctricas, cuando estos formen parte del proyecto III. Cálculos Caudales de aire de ventilación Cargas térmicas de la instalación Centrales de producción de frío y calor Red de tuberías Red de conductos Chimeneas Sistema de expansión Consumo energético anual Producción de agua caliente sanitaria IV. Planos 1. Situación general 2. Emplazamiento 3. Esquemas de principio de las centrales productoras de frío y calor, los equipos auxiliares y aparatos de medida y control 4. Plantas en que figure la situación de las redes de las tuberías, sus dimensiones, y la situación de las unidades terminales 5. Plantas en que figure la situación de las redes de conductos, sus dimensiones y la situación de las unidades terminales. CLIMATIZACIÓN Página 4 de 5 Última actualización: mayo de 2004
6 6. Planta y sección sala de máquinas debidamente acotadas 7. Esquemas y planos cuando se consideren oportunos: 7.1. Esquemas unifilares de los cuadros eléctricos y situación de las conducciones eléctricas, si forman parte del proyecto 7.2. Detalles diversos: sistema de evacuación de humos, secciones de cruces y niveles de instalación, conexiones a los generadores, conexiones a las unidades terminales, puntos singulares, etc Esquemas de principio de redes de tuberías, redes de conductos, unidades de tratamiento de aire y redes de extracción de aire viciado De otras V. Pliego de condiciones técnicas VI. Presupuesto VII. Estudio o Estudio básico de seguridad y salud CLIMATIZACIÓN Página 5 de 5 Última actualización: mayo de 2004

References: Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Resolución 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto