Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-180286-de-febrero-28-de-2007-resolucion?documento=legcol&contexto=legcol_759920422e15f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 09:22:54+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 180286 DE FEBRERO 28 DE 2007
RESOLUCIÓN 180286 DE 28 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN 180928 DE 2006, EN LO RELATIVO A LAS DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO TÉCNICO APLICABLE A LAS ESTACIONES DE SERVICIO QUE SUMINISTRAN GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO VEHICULAR, EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:HIDROCARBUROS, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, GAS NATURAL, REGLAMENTO TÉCNICO PARA ESTACIONES DE SERVICIO QUE SUMINISTRAN GAS VEHICULAR, GAS NATURAL VEHICULAR, PROVEEDOR DE GAS NATURAL, TRANSPORTE DE GAS NATURAL
RESOLUCIÓN 18 0286 DE 2007
“Por la cual se modifica la Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006”.
Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006 expidió el reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular, el cual entrará en vigencia el 1º de marzo de 2007, conforme a lo previsto en la Resolución 18 0141 de 21 de enero de 2007;
Que el numeral 4.18(sic) del artículo 1º del reglamento en mención establece las distancias mínimas de seguridad;
Que debe tenerse en cuenta que antes del 28 de octubre de 2005 las estaciones de servicio fueron construidas con base en distancias mínimas de seguridad relacionadas con la capacidad de almacenamiento de GNCV, conforme a la reglamentación vigente en ese momento;
Que los reglamentos técnicos se establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humana, animal y vegetal; así como proteger el medio ambiente;
Que se hace necesario tomar medidas en orden a viabilizar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecidas en el reglamento en relación con las líneas eléctricas,
ART. 1º—Modifícase el numeral 4.1.8 del artículo 1º de la Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006, el cual quedará así:
4.1.8. Las EDS que suministran GNCV deben cumplir con las siguientes distancias mínimas de seguridad:
i) Todas las estaciones de servicio dedicadas, privadas y mixtas que suministran GNCV construidas con anterioridad al 28 de octubre de 2005, deben cumplir con las distancias mínimas de seguridad que se establecen a continuación, conforme a la capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV.
Distancia horizontal mínima Hasta 4.000 litros De 4.001 a 10.000 litros
De compresores, batería de almacenamiento y surtidores de gas natural comprimido a:
La construcción importante más próxima dentro de la misma propiedad 1.75 2.5
Borde de la vía pública más cercana 1.5 2.5
Cualquier línea de propiedad sobre la cual existan construcciones o sobre la cual se pueda llegar a construir, sin incluir el lado opuesto de una vía pública 1.75 2.5
Vía férrea más cercana 15 1.5
De batería de almacenamiento de gas natural comprimido a:
Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos 6.1 6.1
De surtidores de gas natural comprimido a:
Surtidores de combustibles líquidos 6.1 6.1
Las distancias establecidas en la tabla anterior serán medidas en todas las direcciones desde la batería de almacenamiento, compresor y surtidor, según la referencia.
Todas las estaciones de servicio dedicadas, privadas y mixtas que suministran GNCV que modifiquen la capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV, deberán ajustar las distancias conforme a las aquí establecidas.
ii) Todas las estaciones de servicio dedicadas, privadas y mixtas que suministran GNCV construidas a partir del 28 de octubre de 2005, deben cumplir con las distancias mínimas de seguridad establecidas en la Resolución 18 1386 de 2005, independientemente de la capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV.
Distancia horizontal mínima Metros
La construcción importante más próxima dentro de la misma propiedad 3
Borde de la vía pública más cercana 3
Cualquier línea de propiedad sobre la cual existan construcciones o sobre la cual se pueda llegar a construir, sin incluir el lado opuesto de una vía pública 3
Vía férrea más cercana 15
Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos 6.1
Surtidores de combustibles líquidos 6.1
iii) Todas las estaciones de servicio dedicadas, privadas y mixtas que suministran GNCV con capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV superior a 10.000 litros deberán cumplir con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el ordinal anterior.
iv) Todas las estaciones de servicio dedicadas, privadas y mixtas que suministran GNCV deben cumplir las siguientes distancias mínimas de seguridad, en relación con las líneas eléctricas de baja y media tensión:
De la zona de compresión, almacenamiento o llenado a:
La proyección de líneas de baja tensión al suelo 3
La proyección de líneas de alta tensión al suelo 15
ART. 2º—El requisito previsto en el ordinal (iv) del numeral 4.1.8 del artículo 1º de la Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006 será exigible a partir del 1º de septiembre de 2007.
PAR.—Durante el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de agosto de 2007, los propietarios o arrendatarios de estaciones de servicio que suministran GNCV deberán contactar al operador de red de líneas de baja y media tensión, en orden a que se tomen las medidas necesarias para cumplir el requisito a que se refiere este artículo.
ART. 3º—Adiciónase el(sic) numeral 5º del artículo 1º de la Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006, lo siguiente:
Requisitos técnicos de aplicación general
Requisitos Verificación
Conformidad con el numeral 4.1.8 ordinales (i) Verificación directa del organismo de certificación acreditado de la capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV donde se especifique el número de cilindros instalados con su capacidad hidráulica individual en litros.
Conformidad con el numeral 4.1.8 ordinales (ii) Verificación directa del organismo de certificación acreditado.
Conformidad con el numeral 4.1.8 ordinales (iii) Verificación directa del organismo de certificación acreditado de la capacidad hidráulica total de la batería de almacenamiento de GNCV donde se especifique el número de cilindros instalados con su capacidad hidráulica individual en litros.
Conformidad con el numeral 4.1.8 ordinales (iv) Verificación directa del organismo de certificación acreditado.
ART. 3º(sic)—Modifícase el artículo 6º de la Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006, el cual quedará así:
ART. 6º—Derogatorias. Una vez entre en vigencia, el presente reglamento técnico deroga los capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII de la Resolución 8 0582 de 1996.
ART. 4º—Para los fines a que haya lugar, comuníquese la expedición de la presente resolución a la dirección de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no obstante que la modificación que por medio de esta resolución se hace al reglamento técnico no constituye un obstáculo al comercio internacional.
ART. 5º—Para los fines a que haya lugar, comuníquese la expedición de la presente resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad a la que compete la vigilancia y control del reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular.
ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la firma(sic) de la publicación en el Diario Oficial.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución