Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/B4656BE6E73D23110325824E003B2C5F
Timestamp: 2018-07-16 18:11:59+00:00

Document:
Resolución ENRE 0075/2018. Boletín Oficial n° 33.829, lunes 12 de marzo de 2018, pp. 38-39.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Informe técnico DSP 4175/2017, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0077/2017, Memorándum DSP 0178/2017, Resolución ENRE 0033/2014, Resolución ENRE 0122/2014, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0274/2015, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II
Expediente Citado : ENRE 48292/2017
VISTO el Expediente N° 48.292/2017 del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, y
Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) presentó, a pedido de la empresa CEMENTOS AVELLANEDA SOCIEDAD ANÓNIMA (CASA) una Solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte que consiste en el cambio de transformador de la Estación Transformadora (ET) Calera Avellaneda 132/6,6/6,6 kV, de 20 MVA a 40 MVA y el cambio de los TRES (3) transformadores correspondientes al Sistema de Medición Comercial (SMEC) de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), a los efectos de incrementar la demanda de la Planta Olavarría de dicha empresa.
Que dicho requerimiento ha sido encuadrado bajo el título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, comprendido en el Anexo 16 de Los Procedimientos Para La Programación De La Operación, El Despacho De Cargas Y El Cálculo De Precios, aprobado mediante Resolución Ex SEE N° 61/92 y sus modificaciones y complementarias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que, mediante Nota de Entrada N° 240.421 de fojas 220, TRANSBA S.A. emitió su informe de evaluación, en el cual informó que la ET Calera Avellaneda, operada por la transportista en un nivel de tensión de 132 kV a través del cual se interconecta con las EETT Loma Negra y Olavarría 132 kV y a su vez se vincula al solicitante (CASA), se encuentra emplazada en el Paraje San Jacinto, Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.
Que la ET Calera Avellaneda es del tipo interior, es decir, se encuentra construida dentro de una instalación edilicia y posee una configuración de simple barra con DOS (2) campos de acometida y DOS (2) campos de transformación, propiedad de CASA, mediante los cuales se vinculan a éstas los transformadores N° 1 y N° 2 pertenecientes a CASA, ambos de 20 MVA de potencia.
Que el solicitante prevé adecuar las instalaciones de su propiedad, reemplazando UNO (1) de los transformadores de 20 MVA por otro de 40 MVA, los TRES (3) transformadores de corriente del campo correspondiente y los TRES (3) transformadores de corriente del sistema de medición de energía comercial.
Que de los estudios eléctricos surgió que ante determinados escenarios de demanda, la línea de 132 kV Olavarría–Olavarría 132 kV vería superado el límite térmico de sus conductores.
Que TRANSBA S.A. señala que no es incumbencia de la transportista adecuar las demandas en tiempo real de acuerdo a la capacidad de transporte, sino que el diseño de las instalaciones debe ser suficiente para que no se presenten situaciones inadmisibles como la descripta y que, en consecuencia, es el solicitante quien debe ofrecer una solución que permita resolver el problema planteado.
Que CASA elevó una propuesta técnica como solución a dicho problema, la que fue analizada por TRANSBA S.A. y remitida al ENRE por Nota DIR N° 1.034/17 (Entrada N° 247.060 de fojas 226); se señala allí que CASA propuso el reemplazo de los transformadores de corriente de la Línea de Alta Tensión (LAT) Olavarría 132 kV–Calera Avellaneda, en su extremo ET Olavarría 132 kV, de sus 300 (A) amperios actuales a nuevos 600 (A) amperios.
Que con la modificación propuesta por CASA se satisfizo el requerimiento de la transportista que, en consecuencia, concluyó en considerar factible técnicamente la ampliación requerida, de acuerdo a lo indicado en su Nota de Entrada N° 247.060.
Que CAMMESA opinó técnicamente respecto de la ampliación solicitada y lo informó mediante la Nota B-114281-1, ingresada como Nota de Entrada N° 247.605; en coincidencia con la evaluación de la transportista esta compañía opinó que la solicitud es factible desde el punto de vista del funcionamiento eléctrico del sistema de transporte, considerando los comentarios y observaciones que contienen propuestas para la eliminación de restricciones en situaciones N-1 y que son descriptas en el anexo de dicha nota.
Que el Departamento Ambiental (D.Amb) del ENRE, en su Memorándum D.Amb N° 77/2017 señaló respecto de la ampliación que en función de lo estipulado por las Resoluciones ENRE N° 122/2014 y N° 274/2015 no se advierten cuestiones que deban ser observadas, ya que puede considerarse que las acciones a llevar a cabo, adecuaciones civiles y electromecánicas circunscriptas al ámbito de la ET no producirán modificaciones sustanciales de las condiciones ambientales actuales, no haciendo prever la generación de impactos significativos para el entorno circundante, produciéndose, los que pudiesen anticiparse, dentro del ámbito específico de la misma.
Que, por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE, mediante su Memorándum DSP N° 178/2017 se remite el Informe Técnico N° 4.175/2017, que dice: “…no se advierten cuestiones que deban ser observadas, siempre y cuando las instalaciones involucradas en las obras solicitadas, cumplan con las Resoluciones ENRE N° 163/13 y N° 400/11. Además se recomienda que no exista una opinión desfavorable de CAMMESA, referente a la conexión al SADI del cambio de transformador...”.
Que TRANSBA S.A. ha cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos aprobado por Resolución ENRE N° 33/2014, su modificatoria la Resolución ENRE N° 122/2014 y se ha verificado que la ampliación es beneficiosa para el sistema.
Que de acuerdo al referido reglamento, corresponde publicar en el portal de internet del ENRE la solicitud y requerir a CAMMESA que haga lo propio durante CINCO (5) días; asimismo se deberá publicar por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar o pueda afectar eléctricamente y otorgar un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente acto en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 56 incisos a), j) y s), 63 Inciso g) y concordantes de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Dar a publicidad la solicitud de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para para la ampliación del sistema de transporte de dicha transportista, requerida por la empresa CEMENTOS AVELLANEDA SOCIEDAD ANÓNIMA (CASA) que consiste en el reemplazo del transformador de la Estación Transformadora (ET) Calera Avellaneda, de su actual potencia de 20 MVA por UNO (1) de 40 MVA y obras complementarias.
ARTÍCULO 2.- La publicación dispuesta en el artículo 1 deberá efectuarse por medio de un aviso, el que deberá publicarse por CINCO (5) días en los portales de internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en donde se llevarán a cabo las obras proyectadas o en donde puedan afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días desde la última publicación para que, quien considere que las obras puedan afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
ARTÍCULO 3.- Disponer que en caso de que no hubiera presentación fundada alguna, vencido el último plazo señalado en el artículo 2 precedente, se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra referida en el artículo 1.
ARTÍCULO 5.- Notifíquese a CASA, a TRANSBA S.A., al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA) y a CAMMESA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 75/2018

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 3
 artículo 2
 artículo 1

ARTÍCULO 5

RESOLUCIÓN