Source: http://docplayer.it/2276270-Presidio-ospedaliero-jazzolino-di-vibo-valentia-completamento-area-degenza-ortopedia-ristrutturazione-area-ambulatoriale.html
Timestamp: 2017-12-17 05:01:09+00:00

Document:
PRESIDIO OSPEDALIERO JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA COMPLETAMENTO AREA DEGENZA ORTOPEDIA + RISTRUTTURAZIONE AREA AMBULATORIALE - PDF
Download "PRESIDIO OSPEDALIERO JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA COMPLETAMENTO AREA DEGENZA ORTOPEDIA + RISTRUTTURAZIONE AREA AMBULATORIALE"
Martino Vecchio
1 PRESIDIO OSPEDALIERO JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA COMPLETAMENTO AREA DEGENZA ORTOPEDIA + RISTRUTTURAZIONE AREA AMBULATORIALE STIMA DEI COSTI IMPIANTO ELETTRICO Art. 1 IE Canaline per cavi L Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 a) Da mm 75x 75 Da utilizzare dal locale G.E. al Q.E. Dell'impianto di condizionamento posto sotto la scala di emergenza e per la distribuzione separata dei circuiti di energia normale, dai circuiti alimentati da trasformatore d'isolamento e per circuiti BTS e telefonici/citofonici. L a Da mm 75 x75 al ml 21,32 ( Euro ventunovirgolatrentadue ) ml 200 x /ml 21,32 = b) Da mm 100 x 75 da utilizzare doppia per separare i circuiti di energia normale ( EN ) dai circuiti di energia di sicurezza ( ES ), per collegamenti tra quadro di piano e quadri di reparto e il quadro dell'ambulatorio chirurgico ortopedico traumatologico L b Da mm 100 x 75 al ml 22,97 ( Euro ventiduevirgolanovantasette ) ml 100 x /ml 22,97= c) Da mm 150 x 75 Da utilizzare per trasporto cavi circuiti ausiliari e segnalazione impianto di condizionamento L c Da mm 150 al ml 27,15 ( Euro ventisettevirgolaquindici ) ml 100 x /ml 27,15= Art. 2 IE accessori per canaline fornitura e posa in opera di accessori per canaline da contabilizzare nel caso ne fosse richiesta l'installazione di un numero tale da far ritenere alla D.L. non remunerativo il prezzo esposto. In particolare l'ingresso ai vari locali dovrà essere effettuato utilizzando 1
2 una derivazione a T per ciascun locale, da contabilizzare, con l'accortezza di chiudere la comunicazione tra il locale e il corridoio, con materiale resistente al fuoco. a) Derivazione piana a T L a Da mm 75 cad. 30,42 ( Euro trentavirgolaquarantadue ) n 15 x /cad 30,42 = 456,30 b) Derivazione piana a T L b Da mm 100 cad. 32,08 ( Euro trentaduevirgolazerotto ) n 10 x /cad 32,08 = 320,80 c) Derivazione piana a T L c Da mm 150 cad. 34,19 ( Euro trentaquattrovirgoladiciannove ) n 2 x /cad 34,19 = 68,38 Art. 3 IE Passerelle porta cavo a filo h 25mm L Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 a) Da mm 100 per trasporto cavi segnale e rilevazione incendi L b Da mm 100, h25 al ml 17,13 ( Euro diciassettevirgolatredici ) ml 10,00 x /ml 17,13= 171,30 Art. 4 IE Passerelle porta cavo a filo h 50 mm L Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici Altezza mm 50 a) Da mm 100 x 50 per trasporto cavi segnale e rivelazione incendi L b Da mm 100, h50 al ml 17,46 ( Euro diciassettevirgolaquarantasei ) ml 10,00x /ml 17,46= 174,60 Art. 5 IE quadro elettrico stagno x impianto di condizionamento L Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55 da installare all'esterno e necessario per l'installazione delle 2
3 apparecchiature di comando e controllo e di potenza dell'impianto di condizionamento inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari e di quanto altro ritenuto necessario dalla D.L. Per consegnare l'opera perfettamente funzionante. L c 1000 x 800 x 300 mm cad 553,65 ( Euro cinquecentocinquantatrevirgolasessantacinque ) Art. 6 IE quadri elettrici di reparto n 1 x /cad. 553,65 = 553,65 L Fornitura e posa in opera di carpenterie in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento di dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente apribile a 180 con serrratura a chiave, da utilizzare per quadro elettrico generale di reparto ambulatorio chirurgico ortopedico, per quadro elettrico reparto ambulatori e per quadro TRI. Nei quadri elettrici di reparto potranno essere rinviati circuiti ausiliari per segnalazione, allarme, comando e controllo delle condizioni operative degli impianti dell'aria condizionata. L f 1200x600x400 mm cad 1.228,12 ( Euro milleduecentoventottovirgoladodici ) n 3 x /cad 1.228,12 = 3.684,36 Art. 7 IE Cavi per alimentazione reparti e impianto di condizionamento a) alimentazione energia normale/emergenza e sicurezza L Cavo quadripolare in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, sigla di designazione FG10 OM1, non propagante incendio ( CEI III),non propagante fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi se immersi in un incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore verde, per tensioni nominali 600/1000 V, adatto ad una temperatura di esercizio max di 85, con conduttore a corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Adatto per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. a) cavo per alimentazione energia normale dal quadro di piano per quadro ambulatorio ortopedia L g Sezione 4x25 mm² al ml 12,73 ( Euro dodicivirgolasettantatre ) ml 50,00 x /ml 12,73 = 636,50 3
4 b) cavo per alimentazione energia di sicurezza dal quadro di piano x quadro ortopedia + Quadro TRI L f Sezione 4x16 mm² al ml 9,49 ( Euro novevirgolaquarantanove ) ml 50,00 x /ml 9,49 = 474,50 c) cavo per alimentazione energia di sicurezza dal quadro di piano x quadro ambulatori. L d Sezione 4x6 mm² al ml 5,51 ( Euro cinquevirgolacinquantuno ) ml 10,00 x /ml 5,51 = 55,10 d) cavo per alimentazione impianto di condizionamento con energia normale dalla cabina di trasformazione L i Sezione 4x50 mm² al ml 18,95 ( Euro diciottovirgolanovantacinque ) ml 100,00 x /ml 18,95 = 1.895,00 Art. 8 IE Interruttori con bobina di apertura a lancio di corrente Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici equipaggiati con bobina di apertura a lancio di corrente da inserire nel quadro di zona di piano per alimentazione dei due quadri dei due reparti in cui sono articolati i presenti lavori, conformi alle norme CEI EN (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ aventi le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. se 3F, 220V a.c. Se 1F -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 ka -Caratteristica di intervento C, bobina di apertura 220V. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35 mm, il collegamento elettrico, il successivo collaudo e l'alimentazione delle bobine di apertura dai rispettivi reparti con cavo bipolare 2x1,5 mmq. a) Per energia normale/emergenza (EN/EE) condizionamento L f 4P; In= A; 4 6 m, cad. 254,17 ( Euro duecentocinquantaquattrovirgoladicessette ) n 1 x /cad 254,17 = ,17 b) Per energia normale/emergenza (EN/EE) Ortopedia L e 4P; In= A; 4 6 m, cad. 132,15 ( Euro centotrentaduevirgolaquindici ) n 1 x /cad 132,15= ,15 c) Per energia normale/emergenza (EN/EE) ambulatori multidisciplinari L j 4P; In=40 63 A; 4m ; AC cad. 188,49 (Euro centottantottovirgolaquarantanove) n 2 x /cad. 188,49= ,98 4
5 d) Per energia di sicurezza(es) Ortopedia L e 4P; In= A; 4 6 m, cad. 132,15 ( Euro centotrentaduevirgolaquindici ) n 1 x /cad. 132,15= ,15 e) Per energia di sicurezza(es) ambulatori multidisciplinari L i 4P; In=6 32 A; 4m; AC cad. 155,49 ( Euro centocinquantacinquevirgolaquarantanove ) n 1 x /cad 155,49= ,49 Art. 9 IE Interruttori magnetotermici da inserire nei quadri elettrici di reparto L Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. se 3F, 220V a.c. Se 1F- -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 ka -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. n. poli "P" ; correnti nominali; "In" con temperatura ambiente (Ta=30 C); Ingombro = n. moduli "m" b) L e 4P; In= A; 4m cad. 132,15 ( Euro centotrentaduevirgolaquindici ) n 2x /cad 132,15= ,30 d) L j 4P; In=40 63 A; 4m cad. 97,41 ( Euro novantasettevirgolaquarantuno ) n 2 x /cad. 97,41 = ,82 e) L i 4P; In=6 32 A; 4m cad. 72,83 ( Euro settantaduevirgolaottantatre ) n 6x /cad. 72,83 = ,98 f) L g 3P; In=6 32 A; 3m cad. 56,45 ( Euro cinquantaseivirgolaquarantacinque ) n 5 x /cad. 56,45 = ,25 g) L f 2P; In=40 63 A; 2m cad. 47,21 ( Euro quarantasettevirgolaventuno ) n 4x /cad. 47,21 = ,84 5
6 h) L e 2P; In=6 32 A; 2m cad. 36,69 ( Euro trentaseivirgolasessantanove ) n 80 x /cad. 36,69 = ,20 Art. 10 IE interruttori differenziali bipolari e quadripolari L Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN , con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. - Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione differenziale: 6 ka -Corrente nominale differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata -Caratteristica diintervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30 C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"; - Corrente nominale differenziale I^m x A a) bipolari L a 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03 cad. 73,82 ( Euro settantatrevirgolaottantadue ) n 58 x /cad. 73,82 = ,56 b) quadripolari L m 4P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 cad 132,65 3,20% ( Euro centotrentaduevirgolasessantacinque ) n 4x /cad. 132,65 = ,60 Art. 11 IE pulsanti di sicurezza x distacco energia elettrica Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo per il distacco di emergenza dell'alimentazione elettrica al reparto, che dovrà agire sulle bobine di apertura di 2 interruttori per ciascun reparto,da installare nel quadro elettrico di piano per le alimentazioni di energia normale/emergenza e di energia di sicurezza. Ciascun pulsante dovrà essere abbinato a due lampade spia per la segnalazione di presenza rete poste in alto sopra o adiacenti al quadro cui si riferiscono, in posizione ben visibile, in analogia delle altre installazioni già presenti in ospedale. Tali pulsanti, introdotti come obbligatori dalla legge antincendio,sono previsti per ciascun quadro elettrico per ortopedia e per la zona ambulatori rispettivamente, ciò per evitare che dovendo togliere energia in una zona, non costringa a disalimentare anche nl'altra zona non interessata all'emergenza, fermo restando che se dovesse manifestarsi la necessità di isolamento delle due aree oggetto della presente ristrutturazione, c'è la disponibilità dell'attuale analogo pulsante in prossimità del quadro di piano di zona che isola dalla cabina di trasformazione. L'installazione dovrà essere completa di scatola di contenimento, pulsante a fungo con 2 6
7 contatti NA, 2 lampade spia simili a quelle già esistenti in ospedale e di ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. A corpo cad. 165,40 n 2 x /cad 165,40 = 330,80 Art. 12 IE punto luce semplice, deviato, invertito L Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 e oltre i 16 m 2 derivato da una linea dorsale o da linea dedicata al locale della sezione minima di 2,5mmq, distribuito dalla scatola di derivazione del locale interessato, compreso: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo N07G9 - k della sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione di qualsiasi dimensione incassata oppure in vista, completa di coperchio con viti; -scatola porta frutti a 3 4 posti incassata a muro oppure a vista;-supporto con viti vincolanti per scatola porta frutti; -frutto, serie commerciale; -placca in resina; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce semplice a interruttore 10 A a) punto luce semlice x locali fino a 16 mq L f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati ( Euro trentaduevirgolaquarantadue ) cad. 32,42 n 18 x /cad 32,42 = 583,56 b) punto luce semlice x locali oltre 16 mq L f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati ( Euro trentasettevirgolaventicinque ) cad. 37,25 n 40 x /cad 37,25 = 1.490,00 c) punto luce a deviatore x locali fino a 16 mq L f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati ( Euro quarantacinquevirgolanovantanove ) cad. 45,99 n 2 x /cad 45,99 = 91,98 d) punto luce a deviatore x locali oltre 16 mq L f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati ( Euro quarantottovirgolatrentuno ) cad. 48,31 n 2x /cad 48,31 = 96,62 e) punto luce a deviatore e invertitore x locali oltre 16 mq L f Punto luce a deviatore e invertitore per controsoffittati ( Euro settantaquattrovirgolasettantotto ) cad. 74,78 n 7x /cad 74,78 = 523,46 7
8 f) punto luce semplice per apriporta elettrico (elettroserratura) L f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati ( Euro trentasettevirgolaventicinque ) cad. 37,25 n 2 x /cad 37,25 = 74,50 g) Punto luce semplice comandato direttamente dal quadro a) per lampade di emergenza autoalimentate cad. 37,25 n 50 x /cad 37,25 = 1.862,50 b) per lampade di indicazione vie di fuga luminose cad. 37,25 n 17 x /cad 37,25 = 633,25 Art. 13 IE punti presa alimentati da EN/E (frutti di colore bianco) L Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 e oltre i 16 m 2, derivato da una linea dorsale o da linea dedicata al locale della sezione minima di 4 6 mmq, distribuito dalla scatola di derivazione del locale interessato, completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo N07G9-K della sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione di qualsiasi dimensione incassata oppure in vista, completa di coperchio con viti; -scatola portafrutto a quattro posti incassata a muro oppure a vista; -supporto con viti vincolanti ; -frutto, serie commerciale; -placca in resina;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio punto presa universale (UNEL + bivalente 10/16A in unico corpo ) con alimentazione unica. a) punto presa universale costituita da presa UNEL + bivalente in unico corpo, doppia (frutti bianchi) L b Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante cad. 39,02 ( Euro trentanovevirgolazerodue ) n 40 x /cad 39,02 = 1.560,80 b) Punto presa CEE 16 32A, escluso l'apparecchio alimentato direttamente dal quadro con cavo FG10 OM1 L g Punto presa CEE 16 32A 220V 2P+T ( Euro quarantaduevirgolazerosei ) cad. 42,06 n 8 x /cad 42,06= 336,48 8
9 c) presa CEE con interruttore di blocco L Presa CEE da parete per semi incasso con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente 960 C, grado di protezione IP 65: a) L a 2p + T, 16 A V cad. 238,41 ( Euro duecentotrentottovirgolaquarantuno ) n 6 x /cad 238,41 = 1.430,46 b) L b 2p + T, 32 A V cad 315,05 ( Euro trecentoquindicivirgolazerocinque ) n 2 x /cad 315,05 = 630,10 Art. 14 IE punti presa alimentati da ES (frutti di colore rosso) L Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 e oltre i 16 m2, derivato da una linea dorsale o da linea dedicata al locale della sezione minima di 4 6 mmq, distribuito dalla scatola di derivazione del locale interessato, compreso: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo N07G9-K della sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione di qualsiasi dimensione incassata oppure in vista, completa di coperchio con viti; -scatola portafrutto a quattro sei posti incassata a muro oppure a vista; -supporto con viti vincolanti ; -frutto, serie commerciale; -placca in resina;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio punto presa universale (UNEL + bivalente 10/16A in unico corpo ) con alimentazione unica. a) punto presa universale costituita da presa UNEL + bivalente in unico corpo installate a gruppi di 2 per le postazioni di computer in unica scatola da incasso L b doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante (frutti rossi) cad. 39,02 ( Euro trentanovevirgolazerodue ) n 8 x /cad 39,02 = 312,16 Art. 15 IE punti prese mediche alimentati da ES e da TRI (frutti di colore nero) per locale ambulatorio chirurgico ortopedico traumatologico e per locale preparazione paziente. 9
10 L Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 e oltre i 16 m 2 distribuito dalla scatola di derivazione del locale interessato. Tali locali in sostanza si identificano con i locali ex sala operatoria, ex locale preparazione paziente ed ex locale preparazione personale, tutti di recente ristrutturazione, non utilizzati da alcuni anni e si presentano in buone condizioni generali, pertanto, nell'obbiettivo di un cospicuo risparmio, gli impianti elettrici sotto traccia in questi locali, saranno eseguiti sfruttando le canalizzazioni esistenti previo sfilaggio dell'impianto esistente. I cavi multipolari FG10OM1 saranno posati in canaline metalliche predisposte e, se la capienza della tubazione sotto traccia lo consente, giungeranno al gruppo prese, diversamente saranno attestati e contrassegnati in apposita scatola di derivazione e canalizzati all'utenza attraverso la tubazione esistente, con conduttori unipolari isolati con elastomero di qualità G9 aventi sigla di designazione N07G9-K. Trattandosi di un ambulstorio chirurgico ortopedico si prevede che ci sarà un utilizzo intenso di attrezzature elettromedicali con parti applicate al paziente, pertanto i punti presa saranno costituiti ognuno da un gruppo di almeno 4 prese UNEL e Bivalente 10/16A in unico corpo, di colore nero, con protezione singola di massima corrente, alimentate da trasformatore d'isolamento, compreso: -conduttori del tipo FG10 OM1 e N07G9-K della sezione minima di fase e di terra pari a mm² 4 per gruppi fino a 6 prese; -scatola di derivazione di qualsiasi dimensione incassata oppure in vista, completa di coperchio con viti; -scatola portafrutto costituita da centralino da compensare separatamente; alimentazione derivata direttamente dal quadro TRI con cavo flessibile FG10 OM1 per ciascun gruppo; -frutto, serie commerciale; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, e della norma CEI 64-8/7;V 2, incluse, dove necessario, le opere murarie per l'apertura delle tracce, i fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa universale (UNEL + bivalente 10/16Ain unico corpo ), con alimentazione unica per ciascun gruppo e con protezione di massima corrente per ogni singola presa, frutti di colore nero. Presa universale UNEL+bivalente nera in unico corpo, per prese mediche alimentate da TRI, con protezione singola di massima corrente effettuata con interruttore magnetotermico da 10A, alimentazione unica fino a 6 prese. Il gruppo dovrà essere organizzato a gruppi di 4 prese installate in centralino da 24 moduli in cui dovranno trovare posto anche una morsettiera per il collegamento delle prese ed un sub-nodo equipotenziale, compreso, dove necessario,esecuzione di tratti di canalizzazione, protezione di massima corrente per ciascuna presa, quota parte di cablaggio del centralino, morsettiera e subnodo. L b Punto presa con magnetotermico o coppia di fusibili, presa universale (UNEL + Bivalente 10/16A in unico corpo), di colore nero alimentata da TRI con cavo multipolare FG10OM1 e/o con conduttori N07G9 K posati in tubo corrugato esistente oppure in canalizzazione da eseguire compresa nel prezzo. ( Euro sessantaduevirgolanovantanove ) cad. 62,99 n 32 x /cad 62,99 = 2.015,68 10
11 Centralino da parete per 4 6 prese mediche ciascuno (4 in Ambulatorio ortopedico +2 in preparazione + 2 in Ambulatorio Refertazione e visita) L e Centralino da parete in resina da 24 moduli delle dimensioni di mm 266x371x132 cad. 67,36 ( Euro sessantasettevirgolatrentasei ) n 8 x /cad 67,36 = 538,88 Art. 16 IE punto presa equipotenziale per locali ad uso medico punto presa equipotenziale costituito da presa da pannello nera con spina centrale e con anello frontale colorato giallo/verde conforme norma DIN42801 atta a innestarsi con presa angolare con corpo in ottone nichelato e contatto lamellare dorato, distribuite in numero pari alle prese di ciascun pannello elettrico, compreso quota parte di collegamento al sub nodo. cad. 80,00 n 35 x /cad 80,00 = 2.800,00 Art. 17 IE Nodi equipotenziali per ambulatori Formazione di nodo equipotenziale per locali ad uso medico da costruire nel quadro del TRI per I locali alimentati da TRI ed in apposita scatola di derivazione con coperchio trasparente, per gli altri ambulatori, al quale confluiscono tutti i conduttori di protezione, provenienti dai sub nodi o dalle singole utenze, dalle masse o dalle masse estranee, opportunamente siglati e staccabili singolarmente, il conduttore dell'impianto di terra generale della sezione di 16 mmq, e i due conduttori degli schermi metallici degli avvolgimenti del TRI, compreso il collegamento (dove esiste) della rete metallica dei pavimenti. cad 250,00 n 8 x /cad 250,00 = 2.000,00 Art. 18 IE Cavi FG10 OM1 unipolari L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato o non, isolato in gomma elastomerica di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante l' incendio ( CEI III), non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d' incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 oppure verde, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85, con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a rilievo la designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per 11
12 garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare, utilizzati principalmente per i collegamenti di terra ed equipotenziali o dove le sezioni per i conduttori multipolari sono tanto alte con passaggi stretti che rendono conveniente la posa di cavi unipolari. Se utilizzati per collegamenti di terra o equipotenziali, dovranno essere evidenziati alle estremità e lungo il percorso ogni 3m, con nastro GV. a) Sezione 1 x 10 mmq L a Sezione 1x10 mm² al ml 3,14 ( Euro trevirgolaquattordici ) ml 10 x /ml 3,14 = 31,40 b) Sezione 1 x 16 mmq L b Sezione 1x16 mm² al ml 4,03 ( Euro quattrovirgolazerotre ) ml 10 x /ml 4,03 = 40,30 c) Sezione 1 x 25 mmq L c Sezione 1x25 mm² al ml 5,12 ( Euro cinquevirgoladodici ) ml 10 x /ml 5,12 = 51,20 d) Sezione 1 x 35 mmq L d Sezione 1x35 mm² al ml 6,49 ( Euro seivirgolaquarantanove ) ml 10 x /ml 6,49 = 64,90 e) Sezione 1 x 50 mmq L e Sezione 1x50 mm² al ml 8,38 ( Euro ottovirgolatrentotto ) ml 10 x /ml 8,38 = 83,80 Art. 19 IE cavi FG10 0M1 bipolari L Fornitura in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato o non, isolato in gomma elastomerica di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante l' incendio ( CEI III), non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d' incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 oppure verde, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85, con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a rilievo la designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare, utilizzati principalmente per il collegamento di piccole potenze e di circuiti di comando per condizionamento o per utenze elettriche quali prese dei pensili, e parte di circuiti posati entro canaline metalliche. a) Sezione 2 x 1,5 mmq L a Sezione 2x1,5 mm² al ml 1,88 12
13 ( Euro unovirgolaottantotto ) ml 300 x /ml 1,88 = 564,00 b) Sezione 2 x 2,5 mmq L b Sezione 2x2,5 mm² al ml 2,35 ( Euro duevirgolatrentacinque ) ml 350 x /ml 2,35 = 822,50 c) Sezione 2 x 4 mmq L c Sezione 2x4 mm² al ml 3,00 ( Euro trevirgolazerozero ) ml 100 x /ml 3,00 = 300,00 d) Sezione 2 x 6 mmq L d Sezione 2x6 mm² al ml 3,70 ( Euro trevirgolasettanta ) ml 100 x /ml 3,70 = 370,00 Art. 20 IE cavi FG10 0M1 tripolari L Fornitura in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato o non, isolato in gomma elastomerica di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante l' incendio ( CEI III), non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d' incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 oppure verde, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85, con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a rilievo la designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Tripolare, utilizzati principalmente per il collegamento di piccole potenze e di circuiti di alimentazione di utenze trifasi per condizionamento o per utenze elettriche monofasi con terra, e per le parte di circuiti posati entro canaline metalliche. a) Sezione 3x 1,5 mmq L a Sezione 3x1,5 mm² al ml 2,31 ( Euro duevirgolatrentuno ) ml 250 x /ml 2,31= 577,50 b) Sezione 3x 2,5 mmq L b Sezione 3x2,5 mm² al ml 2,98 ( Euro duevirgolanovantotto ) ml 150 x /ml 2,98 = 447,00 c) Sezione 3x 4 mmq L c Sezione 3x4 mm² al ml 3,58 ( Euro trevirgolacinquantotto ) ml 100 x /ml 3,58 = 358,00 d) Sezione 3x 6 mmq 13
14 L d Sezione 3x6 mm² al ml 4,57 ( Euro quattrovirgolacinquantasette ) ml 50 x /ml 4,57 = 228,50 e) Sezione 3x 10 mmq L e Sezione 3x10 mm² al ml 6,44 ( Euro seivirgolaquarantaquattro ) ml 5 x /ml 6,44 = 32,20 f) Sezione 3x 16 mmq L f Sezione 3x16 mm² al ml 8,97 ( Euro ottovirgolanovantasette ) ml 5 x /ml 8,97 = 44,85 g) Sezione 3x 25 mmq L g Sezione 3x25 mm² al ml 12,36 ( Euro dodicivirgolatrentasei ) ml 5 x /ml 12,36 = 61,80 h) Sezione 3x 35 mmq L h Sezione 3x35 mm² al ml 15,07 ( Euro quindicivirgolazerosette ) ml 5 x /ml 15,07 = 75,35 Art. 21 IE cavi FG10 0M1 quadripolari L Fornitura in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato o non, isolato in gomma elastomerica di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante l' incendio ( CEI III), non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d' incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 oppure verde, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85, con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliata a rilievo la designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Quadripolare, utilizzati per la distribuzione, come linee di potenza per alimentazione di reparti e per alimentazione di utenze trifasi con neutro. a) Sezione 4 x 1,5 mmq L a Sezione 4x1,5 mm² al ml 2,85 ( Euro duevirgolaottantacinque ) ml 200x /ml 2,85= 570,00 b) Sezione 4 x 2,5 mmq L b Sezione 4x2,5 mm² al ml 3,47 ( Euro trevirgolaquarantasette ) ml 200 x /ml 3,47 = 694,00 c) Sezione 4 x 4mmq L c Sezione 4x4 mm² al ml 4,40 14
15 ( Euro quattrovirgolaquaranta ) ml 100 x /ml 4,40 = 440,00 d) Sezione 4 x 6 mmq L d Sezione 4x6 mm² al ml 5,51 ( Euro cinquevirgolacinquantuno ) ml 100 x /ml 5,51 = 551,00 e) Sezione 4 x 10 mmq L e Sezione 4x10 mm² al ml 7,79 ( Euro settevirgolasettantanove ) ml 5 x /ml 7,79 = 38,95 f) Sezione 4 x 16 mmq L f Sezione 4x16 mm² al ml 9,49 ( Euro novevirgolaquarantanove ) ml 5 x /ml 9,49 = 47,45 g) Sezione 4 x 25 mmq L g Sezione 4x25 mm² al ml 12,73 ( Euro dodicivirgolasettantatre ) ml 10 x /ml 12,37 = 123,70 h) Sezione 4 x 35 mmq L h Sezione 4x35 mm² al ml 15,59 ( Euro quindicivirgolacinquantanove ) ml 10 x /ml 15,59 = 155,90 Art. 22 IE cavi unipolari NO7G9-K L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomeri ca di qualità G9, N07 G9-K, non propagante di incendio (CEI II), non propagante la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI II, CEI III e CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85 C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare, da utilizzare per la formazione di punti luce e punti presa in tutti gli impianti purché posati in canaline isolanti o in tubazioni sotto traccia, compensati separatamente quando non sono compresi nella voce di elenco a) Sezione 1x1,5 mm² L a Sezione 1x1,5 mm² al ml 0,70 ( Euro zerovirgolasettanta ) ml 400 x /ml 0,70 = 280,00 b) Sezione 1x2,5 mm² L b Sezione 1x2,5 mm² al ml 0,91 ( Euro zerovirgolanovantuno ) 15
16 ml 400 x /ml 0,91= 364,00 c) Sezione 1x4 mm² L c Sezione 1x4 mm² al ml 1,07 ( Euro unovirgolazerosette ) ml 200 x /ml 1,07 = 214,00 d) Sezione 1x6 mm² L d Sezione 1x6 mm² al ml 1,35 ( Euro unovirgolatrentacinque ) ml 500 x /ml 1,35 = 675,00 e) Sezione 1x10 mm² L e Sezione 1x10 mm² al ml 2,31 ( Euro duevirgolatrentuno ) ml 100 x /ml 2,31 = 231,00 f) Sezione 1x16 mm² L f Sezione 1x16 mm² al ml 2,76 ( Euro duevirgolasettantasei ) ml 100 x /ml 2,76 = 276,00 g) Sezione 1x25 mm² L g Sezione 1x25 mm² al ml 3,70 ( Euro trevirgolasettanta ) ml 100 x /ml 3,70 = 370,00 Art. 23 IE conduttori in rame nudo per terre L Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo a) sezione nominale 10 mm² L b sezione nominale 10 mm² al ml 3,23 ( Euro trevirgolaventitre ) ml 10x /ml 3,22 = 32,20 b) sezione nominale 16 mm² L c sezione nominale 16 mm² al ml 3,88 ( Euro trevirgolaottantotto ) ml 10x /ml 3,88= 38,80 c) sezione nominale 35 mm² L d sezione nominale 35 mm² al ml 5,42 16
17 ( Euro cinquevirgolaquarantadue ) ml 10 x /ml 5,42 = 54,20 d) sezione nominale 50 mm² L e sezione nominale 50 mm² al ml 7,62 ( Euro settevirgolasessantadue ) ml 10x /ml 7,62 = 76,20 Art 24 IE Trasformatore di isolamento Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento monofase (220/220V) in seguito identificato con la sigla (TRI) per uso medico della potenza di 7 7,5 kva, con schermo metallico tra gli avvolgimenti primario e secondario, con senso re di temperatura per la protezione da sovaccarico e sovratemperatura, installato in apposito quadro aerato insieme alla barra del nodo equipotenziale e agli inter= ruttori delle utenze alimentate, installato con l'interposizione di supporti antivibranti, completo di morsettiera e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera perfettamente funzionante e a norme CEI. Cad 1.200,00 n 1 x /cad.1.200,00 = 1.200,00 Art. 25 IE Dispositivo di controllo isolamento Fornitura e posa in opera di dispositivo di controllo dell'isolamento per locali ad uso medico da utilizzare in abbinamento con gli appositi trasformatori di isolamento cad 800,00 n 1 x /cad. 800,00 = 800,00 Art. 26 IE Dispositivo di controllo sovraccarico e sovratemperatura Fornitura e posa in opera di dispositivo di controllo del sovraccarico e della sovratempera tura per locali ad uso medico da utilizzare in abbinamento con gli appositi trasformatori di isolamento cad 800,00 n 1 x /cad. 800,00 = 800,00 Art. 27 IE Dispositivi di allarme a distanza Fornitura e posa in opera di dispositivo di allarme a distanza delle condizioni di basso isola mento, del sovraccarico e della sovratempera tura per locali ad uso medico da utilizzare in abbinamento con gli appositi dispositivi di controllo cad 400,00 n 2 x /cad. 400,00 = 800,00 Art. 28 IE manodopera per collegamenti di utenze accessorie per aria condizionata, piccoli motori elettrici, dispositivi di termoregolazione ecc., compreso capocorda, puntalini, fascette ed ogni altro onere. Tempo medio necessario valutato in 2 h per ogni collegamento x un costo medio orario di 35 /h a persona considerando 1 operaio specializzato + 1 aiuto; costo orario = 34 /h x 2 persone = 68 /h n collegamenti 40 x 2/h cad = ore 80 x /cad 68 = 5.440,00 17
18 Art. 29 IE Pafoniere a) Apparecchi per illuminazione di emergenza L Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 Vc.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. non permanente con lampada fluorescente: 1) L a 6 W cad. 139,15 ( Euro centotrentanovevirgolaquindici ) n 18 x /cad 139,15 = 2.504,70 2) L d 18 W cad. 272,06 ( Euro duecentosettantaduevirgolazerosei) n 32 x /cad 272,06 = 8.705,92 Art. 30 IE Apparecchi luminosi per indicazione vie di fuga a) Apparecchi luminosi per indicazione vie di fuga bifacciali L Apparecchi di illuminazione a bandiera o pensili da soffitto IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minutii di autonomia, con lampada fluorescente non permanente L a 2x6 W cad. 331,24 ( Euro trecentotrentunovirgolaventiquattro ) n 10 x /cad 331,24 = 3.312,24 b) Apparecchi luminosi per indicazione vie di fuga a parete L Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd. con lampada fluorescente non permanente. L a 6 W cad 224,65 ( Euro duecentoventiquattrovirgolasessantacinque ) n 7 x /cad 224,65 = 1.347,90 c) Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti L Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare L a apparecchi 6 W cad 10,62 ( Euro diecivirgolasessantadue ) n 27 x /cad 10,62 = 191,16 Art. 31 IE Plafoniere per controsoffitto da cm 60x60 18
19 L Plafoniera montata incassata in controsoffitto oppure da esterno, costituita da moduli da 300mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico, con schermo in metacrilato ad elevato rendimento. 1) L a 2x18 W cad 119,96 ( Euro centodiciannovevirgolanovantasei ) n 20 x /cad 119,96 = 2.399,20 2) L c 3 4x18 W cad 156,44 ( Euro centocinquantaseivirgolaquarantaquattro ) n 35 x /cad 156,44 = 5.475,40 Art. 32 IE Impianto di richiesta assistenza per bagni Fornitura in opera di impianto di richiesta assistenza da installare nei bagni del tipo a guida di luce, costituito da relè di chiamata, relè serie,pulsante di chiamata a tirante, lampada spia fuori porta e fuori dal gruppo di locali, per dare indicazioni al personale e suoneria per allertare il personale, oppure impianto simile purchè accettato dalla D.L. Dovranno essere costruiti 2 impianti indipendenti per le due aree. Per ogni punto di chiamata cad. 150,00 ( Euro centocinquantavirgolazerozero ) n 9x /cad 150,00 = 1.350,00 TOTALE IMPIANTI ELETTRICI ,43 PER ARROTONDAMENTI 44,57 TOTALE GENERALE ,00 19
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE REGIONALE PER LA SICILIA COORDINAMENTO ATTIVITA TECNICO EDILIZIA PALERMO. Via M. Toselli, 5. IMMOBILE DI PROPRIETA INPS MESSINA. VIALE EUROPA, 58. PIANO
INDICE ARTICOLI. Progetto Impianto Elettrico Esecutivo - Comune di Firenze Scuola Bechi Pier della Francesca - 2
INDICE ARTICOLI ART. 1 - OGGETTO DEL PROGETTO.............................. Pag. 3 ART. 2 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE............... Pag. 3 ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI - PRESCRIZ. TECNICHE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE REGIONALE PER LA SICILIA COORDINAMENTO ATTIVITA TECNICO EDILIZIA PALERMO. Via M. Toselli, 5. SEDE PROVINCIALE INPS DI AGRIGENTO. VIA PICONE, 20-30 CENTRO
150,00. SOMMANO... n. 4,00 350,00 1 400,00. SOMMANO... m 150,00 18,00 2 700,00
Viale Bologna n. 310, Forlì (FC) - 0543-756688 - info@esiprj.it pag. 2 R I P O R T O 4,00 SOMMANO... n. 4,00 350,00 1 400,00 150,00 SOMMANO... m 150,00 18,00 2 700,00 190,00 SOMMANO... m 190,00 15,00 2
1 GENERALITA pag. 3. 2 IMPIANTI ELETTRICI pag. 3. 2.1 CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO pag. 3. 2.2 DATI ELETTRICI DEL SISTEMA pag.
1 GENERALITA pag. 3 2 IMPIANTI ELETTRICI pag. 3 2.1 CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO pag. 3 2.2 DATI ELETTRICI DEL SISTEMA pag. 4 2.3 SUDDIVISIONE DEGLI IMPIANTI pag. 4 2.4 CRITERI GENERALI pag. 4 2.5

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3