Source: http://docplayer.es/2650596-Seguridad-en-bares-y-restaurantes.html
Timestamp: 2016-10-27 03:32:00+00:00

Document:
⭐SEGURIDAD EN BARES Y RESTAURANTES
SEGURIDAD EN BARES Y RESTAURANTES
Download "SEGURIDAD EN BARES Y RESTAURANTES"
Luz Juárez Rivas
1 SEGURIDAD EN BARES Y RESTAURANTES2 3 Sigue perteneciendo al grupo de edificios de pública concurrencia que se encuentran sujetos a lo dispuesto por la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Sin embargo en este caso concreto, los bares y restaurantes se encuentran regulados por un Reglamento específico: Reglamento general de policía de Espectáculos públicos y actividades recreativas promulgado mediante Real Decreto 2816/1982, que incluye requisitos de protección contra incendios. No obstante y a los efectos de seguridad contra incendios deben considerarse derogados en sus artículos 2º a 9º y 20º a 22º de este Reglamento ya que los temas que regulan deben cumplir los requisitos exigidas por la NBE-CPI/96. Por otra parte y en cuanto a la regulación de situaciones no previstas en normativas posteriores todavía siguen vigentes algunos art. Del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos. Conforme la NBE-CPI / 96, este tipo de edificios se enmarca dentro del Uso P* ( Pública concurrencia), entre las que se encuentran: o Restaurantes, cafés, cafeterías, bares y similares. o Cines, teatros, salas de conciertos. o Salas de exposiciones y conferencias. o Verbenas y fiestas populares. o Pubs, discotecas y salas de baile, salas de fiesta. o Casinos, salas de bingo, salas de máquinas recreativas. Este tipo de locales por expreso imperativo legal ( Art. 24 RD 2816/82, de 27 de Agosto) deben elaborar un plan de emergencia y disponer de una organización de autoprotección en los mismos. Uno de los grandes problemas que presentan los bares y restaurantes es el aforo público, que en muchas ocasiones se rebasa ; en establecimientos de espectáculos y en los de actividades recreativas, el aforo máximo permitido que los Ayuntamientos deben reflejar en la licencia municipal, debe determinarse por el procedimiento a que la NBE-CPI/96 obliga.4 Uso Espacio destinado a... Densidad (1/...) A aplicar sobre.. M2 útiles M2 construidos P* Espectadores de pie 0,25 Zona público en discotecas 0,50 Zona pública en salas de juventud Espectadores sentados 0,50 (Si los asientos está fijados al suelo, contar su número real y considerar que es el número de ocupantes, sin aplicar la densidad 1/0,50) Zona público en Bar 1 Zona público en Cafetería Salones de uso múltiple en edificios para Congresos. Zona pública en Restaurantes 1,50 Zona público en Salas de Juego Zona público en Casinos Zona publico en Museos o Galerías de Arte. 2 Zona público en recintos para Ferias. Zona público en Exposiciones. Anejos a Espectáculos y salas de reunión (vestíbulos, camerinos) Terminales de transporte 10 Zonas de servicio de bares, restaurantes, 20 cafeterías...5 1.- FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO EN BARES Y RESTAURANTES. Las causas más comunes de incendio son:? Instalaciones en mal estado.? Aparatos eléctricos portátiles.? Almacenamiento inadecuado de bombonas de gas.? Fumadores.? Equipos y productos utilizados en las cocinas. (Escapes de gas, sartenes con aceite que prenden, malas conexiones de las gomas de los hornillos...etc)? Fallos de compartimentación por puertas cortafuego abiertas y acuñadas ( este hecho lo constatamos en multitud de ocasiones ).? Conductores que pueden conducir las llamas y gases inflamables a lugares remotos ( conductos de aire acondicionado, montacargas...).? Existencia de instalaciones eléctricas defectuosas o la sobrecarga de las mismas.? Negligencia de fumadores.? Acumulación de papeles o de basuras o falta de limpieza en cocinas y almacenes.? Trapos sucios con grasa cerca de los fogones.? Acumulación excesiva de productos inflamables o combustibles VIAS DE ESCAPE: Evacuación: Es la acción de desalojar un edificio en el que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia. escaleras). El inicio de la evacuación puede ser horizontal ( puertas y pasillos) y vertical (6 Por ello establecemos una serie de medidas, las más importantes a tener en cuenta.? Claras y sencillas? Perfectamente señalizadas : No debe existir acumulación de señalización ya que no induce más que a confusión, a una acumulación de información innecesaria.? Además las señales deben encontrarse visibles.? Toda puerta que desemboque en una vía de evacuación estará debidamente señalizada.? Las vías de emergencia deben ser recorridos cortos y sin obstáculos de ningún tipo. Hay que evitar todo aquello que pueda causar tropiezos, cono los suelos irregulares o los pequeños escalones detrás de las puertas. Las puertas deben abrirse en el sentido de la marcha y llevarán barras de presión en lugar de picaportes o pomos. No debe haber posibilidades de dejarlas cerradas con llave. Si hay puertas giratorias o torniquetes, hay que disponer de puertas de salidas de emergencia junto a ellas.? Las puertas finales de emergencia deben desembocar en lugar seguro, no deben conducir a espacios abiertos pero sin salida ( rejas cerradas, patios interiores sin ninguna salida...)? Puertas cortafuegos en pasillos y zonas comunes que deben permanecer siempre cerradas o disponer de un mecanismo de cierre automático en caso de alarma.? La ruta debe estar claramente señalizada con los símbolos internacionales de color verde, especialmente en los puntos donde se produce un cambio de dirección. Las puertas de emergencia deben distinguirse de las demás sin posibilidad de error.7 ? Sobre el suelo o en la pared a poca altura debe haber una señalización luminosa o fluorescente que indique la ruta de salida. Con mucha frecuencia las evacuaciones se producen a oscuras o con mala visibilidad debido al humo.? También debe haber mangueras de incendio en las rutas de escape y aspersores en zonas de mayor riesgo como cocinas, almacenes y garaje.? Los bomberos deben poder acceder con facilidad: pasos emergencia reservados, acceso a escaleras.? No debe haber zonas ciegas, sin salida.? Extintores en número suficiente, situados en lugares de fácil acceso? Las puertas situadas en los recorridos de evacuación de lugares de trabajo deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.? Las puertas de emergencia no deberán estar cerradas de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirla fácil e inmediatamente. Las puertas de emergencia estarán situadas en el interior de la sala, en zonas alejadas de las puertas ordinarias, evitando que ambos tipos de puertas coincidan en los mismos vestíbulos de acceso al local.? Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.? Artículo 3 ( Real Decreto 2816/1982): 1. El número de puertas del edificio o local, con salida directa a la vía pública o espacio abierto será proporcional al de espectadores. Su ancho mínimo será de 1,20 metros. Cuando su aforo exceda de 50 personas, deberá disponer de salidas cuyo ancho total deberá ser de 1,80 metros por cada 250 personas o fracción.8 TODA VIA DE EVACUACIÓN DEBE ESTAR PERFECTAMENTE DESPEJADA, NO SE DEBEN OBSTRUIR LOS PASILLOS, ESCALERAS O RELLANOS CON MALETAS, EMBALAJES, UTENSILIOS DE LIMPIEZA O DE MANTENIMIENTO. LAS VIAS ESTARAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADAS E ILUMINADAS. El principal problema que se observa en bares y restaurantes es su ubicación en los cascos históricos de las ciudades en donde no cumplen las condiciones exigibles como:? Las plantas de salida del edificio deben contar con más de una salida cuando alguna de las plantas del edificio precise más de una escalera para evacuación descendente o más de una escalera para evacuación ascendente, además de cuando le sea exigible como a cualquier otra planta.? Cada salida de un edificio debe dar a un espacio exterior seguro con superficie suficiente para contener a los ocupantes del mismo.? La anchura de cada una de las hojas de las puertas debe ser 1,20 o menos: Los portones con ancho superior al indicado no son válidos para la evacuación salvo si disponen de una hoja inscrita en una de las hojas de portón o situadas a un lado del mismo.? No se podrán colocar puertas de 2 hojas si el ancho libre del hueco es menor que 1,20m ALUMBRADO DE EMERGENCIA: RD 486/1997. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo de alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de alumbrado de emergencia de evacuación y seguridad.9 LA CPI 96 EN SU ART B), establece que en todos sus recintos y recorridos de evacuación, se dotarán con instalación de alumbrado de emergencia. Lo que se pretende con su existencia es evacuar en condiciones de seguridad cuando el alumbrado general falla. Dicho alumbrado debe disponer de batería de emergencia y dotar de la suficiente iluminación durante el tiempo necesario para poder evacuar con seguridad. El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos baje al menos del 70% de su valor nominal (Real Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre) Las cocinas y otros lugares de trabajo estarán dotado de luces de emergencia adecuadas que permitan apagar los fuegos de las cocinas para posteriormente evacuar. Conforme el Art. 15 del Real Decreto 2816/1982, independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los edificios y locales de espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, quedando excluidos los de líquidos o gases inflamables. El alumbrado de señalización estará constantemente encendido durante el espectáculo y hasta que el local sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de emergencia será de tal índole que, en caso de falta de alumbrado ordinario, de manera automática genere luz suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por donde ésta haya de efectuarse. 2. Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que conduzcan a las salidas, en las escaleras, pasillos y vestíbulos. También serán instaladas en las dependencias accesorias de la sala. En cada uno de los escalones del local se instalarán pilotos de señalización, conectados a su vez al alumbrado de emergencia, con la suficiente intensidad para que puedan iluminar su huella, a razón de uno por cada metro lineal o fracción.10 3. El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de energía. Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de alimentación será como mínimo de una hora. 4. Se admitirán luces de emergencia y señalización alimentadas por pilas o acumuladores individuales o aislados, cuyo funcionamiento deberá estar debidamente atendido, en las mismas condiciones que el apartado anterior.11 1.3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Otra de las causas más frecuente de incendio, vienen dadas por causas eléctricas por ello es necesario :? Se deberán inspeccionar al mínimo una vez al año y por personal competente, además de someterlos a pruebas periódicas para evitar deterioros y accidentes.? Las reparaciones las llevará a cabo electricistas cualificados.? En las zonas de lavandería se dispondrán de luces indicadoras de alarma y de soportes resistentes al calor para los equipos de plancha. Las secadoras se mantendrán limpias de pelusa.? Los cuadros eléctricos se mantendrán fuera del alcance de los ocupantes no autorizados y alejados de materiales combustibles en los que pudiera provocar un incendio por desprendimiento de chispazos o por sobrecalentamiento.? Asegurarse apagar los interruptores una vez acabado los servicio.? No colocar telas o tejidos sobre las lámparas.? No sobrecargar las líneas eléctricas.? NO USE APARATOS ELÉCTRICOS NI MANIPULE INSTALCIONES ELECTRICAS CUANDO ACCIDENTALMENTE SE ENCUENTREN MOJADAS O SI ES USTED EL QUE TIENE LAS MANOS O LOS PIES MOJADOS.? Evitar que la instalación eléctrica sea origen de focos de incendios. Cuando se termine la jornada se observará que todos los aparatos eléctricos queden desconectados de la red SALA DE CALDERAS: Tanto las calderas como aquellos locales que contengan maquinaria de refrigeración u otros equipos susceptibles de explosión no deben situarse debajo o adyacentes a las vías de evacuación.; Estas zonas deben estar aisladas adecuadamente de otras partes del hotel por medio de elementos constructivos con una resistencia al fuego mínima de 60 minutos12 Todas las aberturas que comuniquen estos locales con el resto deben estar protegidas mediante puertas cortafuego dotadas con mecanismo de cierre automático y una resistencia al fuego equivalente a la del fuego. Deben encontrarse:? Protegidas por rociadores automáticos.? Las puertas tendrán una resistencia al fuego de al menos dos horas y dispondrán de cierre automático.? Cuando se produzca una fuga en algún circuito de gas-oil, fuel-oil o gas se cortará la alimentación del mismo y en su caso se utilizarán los extintores adecuados al tipo de combustible.? La sala de calderas se mantendrá en condiciones adecuadas de limpieza; téngase en cuenta que en calderas con combustibles sólidos la presencia de chispas puede ser el foco desencadenante de un incendio.? Se prohibirá en absoluto el establecimiento, en cualquier dependencia del edificio, de estufas, caloríferos y demás aparatos fijos o movibles para la calefacción directa por medio del fuego.? LA BASURA SE RECOGERÁ DIARIAMENTE Y SE ALMACENARÁ EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO EN CONTENEDORES NO COMBUSTIBLES PREVISTOS DE TAPA.? Especial cuidado hay que prestar con las áreas no ocupadas, como puedan ser almacenes, sótanos..., ya que el inicio de un incendio en dichas zonas puede pasar totalmente desapercibido, de ello la importancia de que exista personal encargada de revisar e inspeccionar diariamente dichas zonas y procurar que no se almacenen cosas innecesarias. Dichas zonas se señalizarán : PRIVADO Art. 17 Real Decreto 2816/1982 establece que los hogares para los aparatos de calefacción se dispondrán en locales enteramente construidos con materiales resistentes al fuego, perfectamente ventilados y sin comunicación directa con la sala y sus dependencias. El almacén de combustible, además de estar sectorizado, reunirá las mismas condiciones y estará suficientemente alejado de los hogares.13 1.5.- ALMACENES Uno de los principales focos de ignición de un incendio, se encuentran en las zonas de almacenamiento, dado que la mayoría de los materiales almacenados suelen ser, productos de limpieza, fácilmente inflamables., almacenamiento temporal de basura. Por ello como MEDIDAS PREVENTIVAS se establecen:? No utilizar productos de limpieza fácilmente inflamables, o en su caso, colocar dichos productos en locales o armarios cerrados con llave, para evitar la entrada de personas no autorizadas y ventilados.? Prohibido fumar.? Se dispondrán de contenedores no combustibles con tapas de cierre automático para el almacenamiento temporal de basura.? El almacenamiento de bombonas se efectuará en lugares bien ventilados SEÑALIZACIÓN:? Una adecuada señalización es básica, para poder realizar una evacuación organizada, para permitir el conocimiento a sus usuarios y para informar del emplazamiento de los equipos de lucha contra incendios.? Todas las salidas de evacuación estarán señalizadas con un indicativo de SALIDA o SALIDA DE EMERGENCIA que se colocará sobre los dinteles de las puertas o muy próximas a ellas ( de forma que no exista confusión), teniendo en cuenta que:? SALIDAS HABITUALES: son las utilizadas por a circulación funcionalmente necesaria en el edificio o local.? SALIDAS DE EMERGENCIA: son las utilizadas solamente en caso de emergencia de evacuación.? En las zonas de riesgo especial sólo es obligatorio señalizar las salidas si fuera previsible la presencia habitual de personas.14 ? No es obligatorio poner estas señales en los recintos de cualquier uso que tenga menos de 50 m2 y que tengan una salida perfectamente visible.? Se colocarán, las señales, a una altura comprendida entre 2 y 2,50 m salvo causa justificada.? Si alguna de las puertas existentes puede inducir a error en caso de evacuación, debe disponerse una señal que indique: SIN SALIDA o un rótulo indicando la actividad o lugar a donde se accede por ella ( aseos, lavandería...).? Las señales deben situarse de forma que ordenen y distribuyan la evacuación de los ocupantes hacia las diferentes salidas, de forma coherente con las hipótesis manejadas en el diseño y cálculo de éstas: máximos recorridos, recorridos alternativos, asignación de personas a cada salida, etcétera.? Se debe prever que los elementos de decoración, mobiliario, equipamiento y acondicionamiento interior, etc., así como cualquier otro sistema de señalización, rótulos informativos, etc. no dificulten la percepción de las señales de evacuación. SEÑAL SIGNIFICADO OBSERVACI ONES Salida de uso normal y de emergencia de un edificio Se situarán sobre o junto a la puerta que sea salida de emergencia.15 Situación de una salida de emergencia Utilización en tramos de recorridos de evacuación que conducen a salidas de emergencia. Pueden ir acompañada s del texto «SALIDA» o «SALIDA DE EMERGENCI A». Flecha direccional que indica la situación de una salida de emergencia Salida de emergencia, empujar la barra para abrir Utilización en tramos de recorridos de evacuación que conducen a salidas de emergencia. Pueden ir acompañada s del texto «SALIDA» o «SALIDA DE EMERGENCI A». Utilización en puertas cuya apertura se verifique ejerciendo presión sobre una barra (puertas «antipánico» ). Se situará la señal inmediatam ente encima de dicha barra. Romper para pasar Se situará sobre una superficie cuya rotura permita: conseguir una llave o16 tener acceso a un elemento de apertura. utilizar un medio de p.c.i. crear un paso para la evacuación. Prohibición de utilizar esta salida en caso de emergencia Prohibición de utilizar el ascensor en caso de emergencia Se situará la señal sobre la puerta o acceso, o inmediatam ente próxima a ella. Se situará la señal junto a los botones de llamada del ascensor, sobre la puerta del mismo, o inmediatam ente próximas a ella. Como cualquier otro sistema de seguridad, los medios y dispositivos de señalización deberán ser mantenidos y supervisados de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Cuando una señal, para su eficacia, requiera de una fuente de energía deberá disponer de una fuente de suministro de emergencia para el caso de interrupción de aquella. Por todo ello, deberá establecerse un programa de revisiones periódicas para controlar el correcto estado y aplicación de la señalización, teniendo en cuenta las modificaciones de las condiciones de trabajo y las necesarias operaciones periódicas de limpieza de las señales17 1.7.- COCINAS: Se trata de una de las zonas que mayor riesgo tienen, y la mayoría de las causas que generan un incendio son: 1. Mal uso de las parrillas y freidoras?? 2. Grasa o aceite que se inflama. 3. Fumar en las cocinas.?? Por ello es necesario :?? Instalar rociadores en las cocinas ( incluso en los Residenciales más pequeños)? Las campanas estarán construidas con material de clase M0 no poroso y situadas a más de 50 cm de cualquier material no protegido.? Ubicación de extintores de CO2 y espumas, así como mantas antifuego. El fuego producido por aceites o grasas no puede apagarse con extintores de agua, y si se utiliza extintores de polvo CO2 puede llegar a provocarse la ignición. Por ello debe apagarse con un extintor de espuma o sofocándolos con una tapa o manta.? Vigilar freidoras y parrillas.? En grandes cocinas, los fogones dispondrán de sistemas de extinción automática.? Todo el personal debe conocer el manejo de los interruptores generales de electricidad y las llaves de corte de gas, de las cocinas.? Prohibido fumar en zonas de almacenes, cocinas, cuartos de lencería y otras áreas de servicios.? Es preciso limpiar frecuentemente los filtros y conductos de evacuación de las campanas de humos situadas sobre las cocinas, pues al menor incidente, las grasas y polvo que allí se acumulen pueden provocar el desarrollo de un considerable incendio.? Verificar el estado y la fecha de la caducidad de las gomas de alimentación de las cocinas, así como sus conexiones.18 ? Atención especial a los líquidos en ebullición que puedan rebosar de sus recipientes apagando la llama y provocando el escape de gas.? En caso de escape de gas las acciones a efectuar son: no accionar los interruptores eléctricos, no encender mecheros o cerillas, eliminar el posible escape y ventilar la zona.? El almacenamiento de bombonas se efectuará en lugares bien ventilados.? Evitar que las conducciones de gas estén en contacto con fuentes de calor como hornos, estufas y fogones.? Para encender el fogón se procederá de la siguiente manera: primero se aproximará la fuente de ignición al fogón y después se abrirá la llave de paso del gas.? Si se sospecha de una fuga de gas, comprobarla con una solución de agua jabonosa, nunca con una llama.? Evitar que las conducciones de gas puedan verse sometidas a posibles agresiones mecánicas (cortes, pinzamientos, etc.) y químicas. En caso de incendio en una instalación de gas, deberá cortarse el suministro de alimentación, ya que si apagamos el fuego el gas saldría libremente Se considera Zona de Riesgo Especial Medio toda cocina de superficie construida mayor q ue 50 m2, excepto si está protegida con un sistema automático de extinción (CPI ) y será Zona de Riesgo Especial Alto cuando si superficie construida sea mayor que 100 m2, incluyendo oficios y almacenes anejos (CPI-R ). Otras de las zonas consideradas como locales peligrosos, son los almacenes de ropa, almacenes de productos de mantenimiento, lavanderías, cuartos de calefacción, depósito de basuras, etc. Las quemaduras y escaldaduras son lesiones producidas por accidentes térmicos en las que una parte de la superficie corporal se expone al calor, seco o húmedo, con una temperatura suficientemente alta para producir reacciones locales y generales.19 En las instalaciones de cocinas este tipo de accidentes puede ser frecuente ya que se entra en contacto constantemente con sólidos y líquidos a altas temperaturas, además de aquellas instalaciones que producen llama como hornos, fogones, estufas, etc. En las quemaduras podemos tener seis tipos de quemaduras: por explosión, por vapor, por agua caliente, por sólidos calientes, por llamas y por manipulación de productos químicos. Ante la exposición de estos riesgos se recomienda: Orientar hacia el interior de los fogones los mangos de las cacerolas y sartenes. Protegerse las manos, cuerpo y pies antes de tocar o coger recipientes calientes que contengan líquidos en ebullición. No apoyar o arrimar materiales calientes a objetos que puedan arder (papel, madera, tejidos, etc.). No llevar fuego o llamas de un sitio para otro. El orden y la limpieza son los mayores aliados contra el fuego. Los incendios pueden evitarse siguiendo estas recomendaciones: Evite fumar porque algunos de los productos que se manejan son inflamables. Permanezca siempre atento a las sartenes que están en el fuego, ya que el aceite puede prenderse. En caso de que esto suceda, no utilice agua para apagarlo. Deberá retirar la sartén del fuego y taparla con una tapa hasta que el fuego se extinga. Evite acumular productos combustibles o inflamables. Tenga sólo los necesarios e imprescindibles para el trabajo. Los trapos sucios con grasa o aceite pueden encenderse espontáneamente.20 Utilice regletas de enchufes y evite el uso de ladrones. Mantenga alejados de los fogones los trapos de cocina. Limpie periódicamente las campanas de extracción. Conozca los medios contra el fuego de que dispone, así como su manejo, y tenga a mano el teléfono del servicio contra incendios (SOS Aragón: 112).21 MEDIDAS BÁSICAS? Controlar a las personas con actitud sospechosa o que están donde no deben.? El equipo de lucha contra el fuego está completo, en su sitio y accesible.? Mantenimiento adecuado de os pulsadores de alarma, detectores, rociadores...( es decir, que no se encuentre dañados ni obstaculizados).? Medios de comunicación bien señalizados y no obstruidos? Puertas cortafuego claramente señalizadas y cerradas; si poseen dispositivos de cierre automático, éstos deben funcionar correctamente.? Las puertas de salida no se encuentran cerradas ni con llaves ni candados.? Todo el equipo eléctrico está protegido con fusibles de correcto tamaño y tipo; los cables flexibles deben estar en correctas condiciones.estos cables nunca circularán bajo los recubrimientos del suelo o por los pasos de las puertas.? Prohibición de fumar.? Se debe disponer de suficientes ceniceros para los cigarrillos? No acumulación de basuras ni restos de papel.? Cuando se vayan a celebrar fiestas, reuniones, es necesario mantener los combustibles lejos de bombillas y otras fuentes de calor.? Los fuegos abiertos se encuentran protegidos con defensas fijas y que eviten que las chispas inflamen materiales cercanos? Las escaleras, rellanos y salidas no se deben encontrar obstruidas22 2.- CONSIGNAS DE INCENDIO PARA EL CONJUNTO DEL PERSONAL. SI DESCUBRE UN FUEGO:? De la alarma? Ataque el fuego con el material previsto sin ponerse en peligro. SI OYE EL SONIDO DE LA ALARMA:? Llame a los bomberos.? Evacue con la mayor rapidez los locales, con los clientes de los que esté encargado.? Cierre las puertas? Vaya al punto de reunión establecido NO UTILICE LOS ASCENSORES EVITE EL PANICO, MANTENGA LA CALMA, NO CORRA EN TODAS DIRECCIONES.23 EJEMPLO DE CONSIGNAS DE INCENDIO PARA EL PERSONAL DE LAS COCINAS: Fuego de freidora: Cortar la corriente o el gas que alimenta el aparato productor de calor. Cubrir la freidora con una tapadera suficientemente grande. Si no llega a apagarlo con la tapadera:? Dar la alarma? Utilizar el extintor apropiado y luchar contra el fuego. DE TODAS FORMAS NO UTILIZAR JAMAS AGUA. CONSEJOS GENERALES:? Disponer de tapaderas al alcance de la mano.? Los extintores deben estar próximos y permanentemente disponibles. Deben estar mantenidos regularmente.? Leer atentamente el modo de empleo de los extintores par familiarizarse con su funcionamiento.? Llevar blusas de algodón.? Si su ropa se prende, rodar por el suelo y sobre todo, no correr. Envolverse en una manta, si está disponible.24 3.- ASPECTOS NORMATIVOS: ZONAS DE USO PUBLICA CONCURRENCIA En todos los casos:? Extintores portátiles? Alumbrado de emergencia y/o señales luminosas Características de la zona Superficie construida Altura evacuación ascendente Altura evacuación descendente Dotación?500 m2 (Cine, teatro, Hidrantes exteriores auditorio, discoteca)?2000 m2 (alta densidad de Hidrantes exteriores ocupación)?5000 m2 ( deportes) Hidrantes exteriores? 2 m (si?50 ocupantes) 2 escaleras?2,80 m ( si?100 ocupantes) 2 escaleras protegidas?6 m Escaleras Protegidas Hidrantes exteriores?10 m Escalera protegida? 24 m Escaleras protegidas Columna Seca? 28 m 2 escaleras protegidas. Columna seca Hidrantes Exteriores Ocupación Recintos con?500 personas BIE-25 Detección25 REAL DECRETO 2816/82 DE 27-8 DE REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PUBLICACIONES: BOE , núm. 267 TEXTO: Artículo único. Queda aprobado el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, que seguidamente se inserta. Disposición derogatoria 1. Quedan derogados el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 3 de mayo de 1935 (RCL 1935\822 y NDL 12172) y todas las disposiciones de igual o inferior rango que el presente Reglamento, en la medida en que se opongan a lo dispuesto en éste. 2. Los Reglamentos especiales de las distintas clases de espectáculos o actividades recreativas determinarán concretamente las disposiciones que quedan derogadas con arreglo al párrafo procedente y a sus propias normas. DISPOSICIONES PRELIMINARES Ambito de aplicación Artículo Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, deportes, juegos, recreos y establecimientos destinados al público, enumerados en el Anexo y a las demás actividades de análogas características, con independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas. 2. Los preceptos de la Sección 1.ª, capítulo I, Título I, dedicados específicamente a regular los requisitos de construcción o transformación de los locales para destinarlos a espectáculos propiamente dichos, serán adaptados a las exigencias de los establecimientos públicos y restantes actividades recreativas, mediante Reglamentos especiales, con sujeción a análogos principios y finalidades. 3. La aplicación del presente Reglamento tendrá carácter supletorio respecto de las disposiciones especiales dictadas en relación con todas o alguna de las actividades enumeradas en el Anexo, para garantizar la higiene y sanidad pública y la seguridad ciudadana, proteger a la infancia y a la juventud y defender los intereses del público en general,así como para la prevención de incendios y otros riesgos colectivos. 4. Los requisitos establecidos en el presente Reglamento, para los lugares, recintos e instalaciones destinados a espectáculos y recreos públicos, serán exigidos sin perjuicio de los que puedan establecer en el ejercicio de sus competencias, los distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades autónomas y las Corporaciones locales. TITULO I. LUGARES, RECINTOS E INSTALACIONES DESTINADOS A ESPECTACULOS Y RECREOS PUBLICOS CAPITULO I.-Los edificios y locales cubiertos. SECCIÓN 1.ª REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA DESTINARLOS A ESPECTÁCULOS PROPIAMENTE DICHOS Artículo Todos los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos públicos se construirán con fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos aptos para la circulación rodada cuyo número y anchura mínima normalmente medida en el punto Mostrar más
SEGURIDAD EN LOS HOTELES Un hotel tiene muchas peculiaridades, no sólo por la cantidad de personal que confluye en el mismo durante 24 horas, contando entre huéspedes y diferente personal contratado por Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS. de T RABAJO
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES de T RABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril BOE nº 97, de 23 de abril Edición 2006 GUÍA TÉCNICA Más detalles LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Guía para una intervención sindical
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Guía para una intervención sindical «Esta publicación se realiza en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Más detalles Sistemas de seguridad
Unidad didáctica 4 Sistemas de seguridad Qué aprenderemos? Qué es un sistema de seguridad. Cuáles son los principales sistemas de seguridad. Cómo se conectan los equipos de seguridad. Cuáles son las partes Más detalles 1.2 Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. INTRODUCCION. 1.1 Objeto del proyecto. Este proyecto de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución del presente proyecto, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades Más detalles SI Seguridad en caso de incendio
Indice 1 OBJETIVO 2 2 NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 3 3 NORMATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 4 3.1 Ley General de Urbanismo y Construcciones 4 3.2 Ordenanza General de Urbanismo y Más detalles CTE DB-SI Seguridad en caso de Incendio RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de Más detalles MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE EVACUACIÓN
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y DE EVACUACIÓN ÍNDICE PLAN DE EMERGENCIA PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y FINALIDAD EVALUACIÓN DE RIESGOS (Documento nº 1) 1.- Más detalles Documento Básico SU. Seguridad de utilización
Documento Básico SU Seguridad de utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SU Más detalles Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales
Guía para la adecuación de instalaciones según el reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales INDICE INDICE... 2 INTRODUCCIÓN... 5 LOS INCENDIOS EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL... Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA
Núm. 61 Jueves 11 de marzo de 2010 Sec. I. Pág. 24510 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE VIVIENDA 4056 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Título I DISPOSICIONES GENERALES Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento Más detalles GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos Dirección Gral. de Personal Más detalles 1.2. Exigencias básicas SI 1: Propagación interior
1.1. Reglamento de aplicación y Uso El cálculo de la seguridad en caso de incendios se realizará conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en caso Más detalles Introducción. Ing. Agr. Daniel Porfido
Introducción Desde hace muchos años la problemática de la seguridad en el uso de agroquímicos constituye, para la Industria Global elaboradora de Productos Fitosanitarios (CROPLIFE), un motivo de preocupación, Más detalles FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO
1 MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LA HOSTELERÍA 2 Autores: Este manual ha sido elaborado por técnicos de la Federación Española de Hostelería. Edita: Federación Española de Hostelería Más detalles San Javier. Número 204. Martes, 4 de septiembre de 2007 Página 25861
Martes, 4 de septiembre de 2007 Página 25861 San Javier 11541 Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el Municipio de San Javier. Más detalles DECRETO NUMERO 1.564-31 DE DICIEMBRE DE 1.973 RAFAEL CALDERA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
DECRETO NUMERO 1.564-31 DE DICIEMBRE DE 1.973 RAFAEL CALDERA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, En uso de la atribución que le confiere el ordinal 10 de artículo 190 de la Constitución, en Consejo de Ministros, Más detalles Material didáctico de Emergencias y Primeros auxilios Módulo 1 Emergencias en incendios 2 ÍNDICE 1. Conceptos Básicos sobre Incendios. Pág. 5 1.1. Introducción 1.2. El fuego: qué es y cómo se produce 1.3. Más detalles SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL
BERNARDO ECENARRO > GUÍA DE PINTADO / En muchos trabajos es algo cotidiano convivir con productos químicos. Multitud de procesos productivos precisan de ellos y su manipulación por los trabajadores forma Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES TITULO I NORMAS GENERALES Artículo 1 La presente Ordenanza regula la actuación municipal para la protección Más detalles RIESGOS EN EL HOGAR GUÍA PARA VIVIR SEGUROS
FORMACIÓN RIESGOS EN EL HOGAR GUÍA PARA VIVIR SEGUROS AUTORES Dª Mª Pilar Paúl Garasa (Psicóloga y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales) D. Roberto Ortiz de Landázuri Solans (Ingeniero Técnico Más detalles Manual S.E.P.E.I. de Bomberos
BIBLIOTECA DE AUTORES ACTUALES Manual S.E.P.E.I. de Bomberos Cursos de Iniciación y Reciclaje LIBROS EN LA RED www.dipualba.es/publicaciones Manual S.E.P.E.I. de Bomberos Cursos de Iniciación y Reciclaje Más detalles REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 2006
República Dominicana SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 2006 CONSIDERANDO: Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 190
 Artículo 1