Source: http://docplayer.it/2431894-Corso-di-formazione-per-addetti-antincendio-rischio-medio.html
Timestamp: 2017-02-19 16:44:08+00:00

Document:
CORSO DI FORMAZIONE per Addetti Antincendio RISCHIO MEDIO - PDF
Download "CORSO DI FORMAZIONE per Addetti Antincendio RISCHIO MEDIO"
1 CORSO DI FORMAZIONE per Addetti Antincendio (secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. in applicazione del DM 10/03/1998) RISCHIO MEDIO Programma 1. Introduzione 2. L incendio e la prevenzione incendi 2.1) La combustione e l incendio 2.2) Il triangolo della combustione 2.3) I prodotti della combustione 2.4) I rischi per le persone 2.5) Le sostanze estinguenti 2.6) Le fasi dell incendio 2.7) Le principali cause di un incendio 2.8) Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 2 12 Programma 3. La protezione antincendio 3.1) Principali misure di protezione antincendio 3.2) Protezione passiva: Isolamento Compartimentazione Reazione al fuoco Vie d esodo 3.3) Protezione attiva: Rivelazione ed allarme Estinzione Evacuazione fumi Illuminazione di sicurezza 3.4) Segnaletica di sicurezza 3 Programma 4. Le procedure da adottare in caso di incendio 4.1) Il piano di emergenza 4.2) Cosa fare se si scopre un incendio 4.3) Cosa fare in caso di allarme 4.4) L evacuazione in caso di incendio 4.5) Chiamata dei soccorsi e rapporti con i VVF 5. Esercitazioni pratiche 5.1) Gli estintori portatili 5.2) Gli idranti ed i naspi 5.3) I dispositivi di protezione individuale 4 23 1. INTRODUZIONE 5 1. Introduzione La legislazione vigente stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori. (D.Lgs 81/08, art.46, comma 2) 6 34 1. Introduzione Per garantire la prevenzione incendi i datori di lavoro: designano i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi, ai quali devono garantire un adeguata e specifica FORMAZIONE, nonché un AGGIORNAMENTO periodico (D.Lgs 81/08, artt.18 e 37) 7 1. Introduzione Il programma e la durata dei corsi sono contenuti nel DM 10/03/1998. Questo decreto, emanato in osservanza all articolo 13 del D.Lgs. 626/94, rimane vigente e mantiene la propria validità, in conformità a quanto stabilito nell articolo 46 del D.Lgs. 81/5 1. Introduzione Sono previsti tre livelli di rischio incendio nell ambito delle attività lavorative: Rischio incendio basso Rischio incendio medio Rischio incendio elevato A ciascun livello è correlato il grado di approfondimento della formazione da erogare agli addetti antincendio L INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 10 56 2.1) La combustione e l incendio La combustione è una reazione chimica esotermica tra due sostanze, denominate combustibile e comburente. COMBUSTIBILE: sostanza dalla quale, nella reazione, si sviluppano calore e in genere luce. COMBURENTE: sostanza dalle caratteristiche chimico-fisiche idonee per la combinazione con i combustibili ai fini dello sviluppo della reazione di combustione ) La combustione e l incendio Incendio: combustione non controllata con rilevante sviluppo di fiamme, fumo e gas. Fiamma: fenomeno termico e luminoso derivante dalla combustione di un gas; si presente come una lingua luminosa e calda. Fuoco: manifestazione visibile di una combustione in atto con presenza di fiamme (il termine si usa talvolta come sinonimo di fiamma). Braci: parti dei combustibili solidi che, reagendo sulla loro superficie a contatto con il comburente, bruciano diventando incandescenti. 12 67 2.2) Il triangolo della combustione Affinché la combustione abbia luogo è necessaria la presenza di tre elementi : O 2 oil Energia ) Il triangolo della combustione Anche in presenza dei tre elementi indispensabili, esistono ulteriori condizioni necessarie affinché la combustione si sviluppi e cioè che: la miscelazione tra combustibile e comburente sia nella giusta proporzione; l energia d attivazione sia di valore sufficiente; abbia luogo una catena di reazioni chimiche intermedie. 14 78 Per le finalità di questo corso il comburente preso in considerazione è solo l ossigeno contenuto nell aria (in condizioni ordinarie, è in quantità pari al 21% della miscela che costituisce l aria stessa). Esistono altre sostanze comburenti, come: il cloro il fluoro 2.2) Il triangolo della combustione ) Il triangolo della combustione I combustibili possono trovarsi nello stato fisico solido, liquido, gassoso. Tuttavia, la combustione con fiamma avviene solo per combinazione di sostanze allo stato gassoso. La fiamma che si sprigiona da un combustibile solido o liquido deriva dai gas o dai vapori emessi dai solidi e dai liquidi per effetto del loro riscaldamento. 16 89 2.2) Il triangolo della combustione I combustibili gassosi Foto degli autori ) Il triangolo della combustione Solo i combustibili gassosi possono miscelarsi direttamente con il comburente e bruciare in presenza di innesco. Ai combustibili gassosi appartengono il Metano, il GPL, l Acetilene, l Idrogeno. 18 910 2.2) Il triangolo della combustione NOZIONI IMPORTANTI sui combustibili gassosi: campo di infiammabilità temperatura di autoaccensione potere calorifico reattività con altri gas densità relativa rispetto all aria 19 I combustibili liquidi 2.2) Il triangolo della combustione Foto degli autori Foto degli autori 20 1011 2.2) Il triangolo della combustione I combustibili liquidi emettono, a temperatura ambiente, vapori che, combinandosi con il comburente, producono la miscela infiammabile. Tale emissione aumenta con la temperatura e varia in funzione della natura della sostanza. I combustibili liquidi comprendono carburanti (benzina, gasolio), olii lubrificanti, alcooli vernici e solventi ) Il triangolo della combustione COSA BISOGNA SAPERE dei combustibili liquidi: temperatura di infiammabilità temperatura di autoaccensione campo di infiammabilità potere calorifico tensione di vapore peso specifico e miscibilità con l acqua 22 1112 2.2) Il triangolo della combustione I combustibili solidi emettono gas a seguito di un processo chiamato PIROLISI, che avviene sottoponendo a riscaldamento il materiale. Il gas emesso combinandosi con il comburente brucia con fiamma; il restante materiale brucia senza fiamma, formando le braci; al temine della combustione rimangono le ceneri, incombustibili. i combustibili solidi comuni comprendono legno, carta, carbone; tessuti, fibre tessili in generale; materie plastiche; gomma. 23 I combustibili solidi 2.2) Il triangolo della combustione Foto degli autori 24 1213 2.2) Il triangolo della combustione Le braci Foto degli autori ) Il triangolo della combustione COSA BISOGNA SAPERE dei combustibili solidi: potere calorifico temperatura di infiammabilità temperatura di autoaccensione pezzatura, porosità e forma del materiale eventuale reattività con acqua composizione chimica della sostanza contenuto di umidità del materiale 26 1314 2.2) Il triangolo della combustione Accensione ed infiammabilità dei combustibili SOSTANZA LIMITI DI INFIAMMABILITA TEMPERATURA DI TEMPERATURA DI % IN VOLUME INFIAMMABILITA C ACCENSIONE C INFERIORE SUPERIORE Acetilene ,5 80 Acetone ,15 13 Acido cianidrico ,6 40 Alcool etilico ,3 19 Benzina ,5 Benzene ,2 8,0 Butano ,6 8,5 Esano ,2 7,7 Etano ,5 Etere dietilico ,7 36 Etilene ,7 34 Gasolio ,6 6,5 Idrazina ,7 100 Idrogeno Metano Naftalina ,9 5,9 Ossido di carbonio Petrolio ,2 9,0 Propano ,5 Solfuro di carbonio Toluene ,2 7 Trielina ) Il triangolo della combustione Potere calorifico di alcuni combustibili COMBUSTIBILE POTERE CALORIFICO IN KCAL/KG (MJ/KG) Carta 4000 (~ 17) Carbone 8360 (35) Legna 4400 (18) Gasolio (42) Benzina (42) Metano (56) [9000 Kcal/m 3 38 MJ/m 3 ] Materie plastiche PVC rigido (15-21) Polietilene (33-42) Sostanze Poliuretaniche (30-37) 28 1415 2.2) Il triangolo della combustione Combustibili solidi in polvere, dal punto di vista dell incendio si comportano come gas e portano facilmente all esplosione. Se in polvere, anche sostanze considerate incombustibili possono bruciare, come i metalli ossidabili (alluminio, zinco, magnesio). Sostanze organiche in forma di graniglia o polvere (grano, mais, farina, zucchero) possono fermentare e l aumento di temperatura può innescare l autocombustione ) Il triangolo della combustione NOZIONI IMPORTANTI sulle polveri combustibili: concentrazione granulometria potere calorifico reattività con acqua o altre sostanze umidità 30 1516 2.2) Il triangolo della combustione L energia di attivazione può essere fornita alla miscela infiammabile: direttamente, ponendola in contatto con sorgenti di ignizione (fiamme libere, faville, archi elettrici); indirettamente, grazie al calore generato altrove che si trasmette per conduzione, convezione od irraggiamento. È possibile anche che il combustibile prenda fuoco per autocombustione ) I prodotti della combustione La combustione genera: FIAMME CALORE FUMO GAS COMBUSTI 32 1617 2.3) I prodotti della combustione I combustibili generalmente disponibili sono sostanze contenenti atomi di CARBONIO ed IDROGENO. Dalla presenza di carbonio si sviluppano principalmente: monossido di carbonio (CO) anidride carbonica (CO2) ) I prodotti della combustione Altri gas derivanti dalla combustione: ACIDO CLORIDRICO (HCL) ALDEIDE ACRILICA (CH 2 CHCHO) ACIDO CIANIDRICO (HCN) IDROGENO SOLFORATO (H 2 S) AMMONIACA (NH 3 ) FOSGENE (COCL 2 ) ANIDRIDE SOLFOROSA (SO 2 ) 34 1718 2.4) I rischi per le persone I danni alle persone derivano dai prodotti della combustione (fiamme, calore, fumo, gas combusti), dalla carenza di ossigeno e/o dalle strutture e dagli impianti che subiscono un danneggiamento (crolli, scoppi, ecc.) a causa dell azione dei prodotti stessi ) I rischi per le persone Effetti delle fiamme e del calore: USTIONI IPERTERMIA DISIDRATAZIONE ARRESTO RESPIRATORIO 36 1819 Effetti del fumo: 2.4) I rischi per le persone limita la visibilità fino ad impedirla è irritante per le vie respiratorie e per gli occhi ) I rischi per le persone Effetti del monossido di carbonio (CO): La presenza di questo gas in una percentuale dell 1,3% provoca incoscienza quasi istantanea e morte. L intossicazione da monossido di carbonio è la prima causa di morte in un incendio20 Effetti dell anidride carbonica (CO 2 ): accelera la respirazione diminuisce la percentuale di ossigeno nel sangue non tossica, ma asfissiante 2.4) I rischi per le persone 39 La mancanza di ossigeno (anossia): 2.4) I rischi per le persone respirare in atmosfera carente di ossigeno ha effetti sul corpo umano quando la percentuale di ossigeno scende al di sotto del 17% (contro quella normalmente contenuta nell aria del 21%) se la percentuale scende al di sotto del 10% sopraggiunge la morte in pochi minuti 40 2021 2.4) I rischi per le persone Effetti degli altri gas combusti: acido cloridrico mortale aldeide acrilica mortale acido cianidrico mortale idrogeno solforato irritante ammoniaca fortemente irritante fosgene tossico anidride solforosa - irritante 41 Effetti di un incendio sulle strutture e sugli impianti che si ripercuotono sull incolumità delle persone: indebolimento o distruzione dei materiali rottura delle condotte di fluidi di servizio scoppio di apparecchi in pressione perdita dell isolamento elettrico 2.4) I rischi per le persone 42 2122 2.5) Le sostanze estinguenti Per estinguere un incendio si deve intervenire su almeno uno dei tre lati del triangolo del fuoco. ALLONTANARE INIBIRE CHIMICAMENTE FUOCO SOFFOCARE CALORE RAFFREDDARE ) Le sostanze estinguenti Le sostanze estinguenti normalmente utilizzate sono: l acqua la schiuma l anidride carbonica polveri gas inertizzanti (gas alogenati e loro sostituti) Il loro uso dipende dal tipo di combustibile che caratterizza la CLASSE DEGLI INCENDI 44 2223 In funzione del tipo di combustibile sono stabilite le classi di incendio: classe A: combustibili solidi classe B: combustibili liquidi classe C: combustibili gassosi classe D: metalli combustibili 2.5) Le sostanze estinguenti classe E: apparecchi elettrici sotto tensione ) Le sostanze estinguenti ACQUA AZIONE ESTINGUENTE: DA NON UTILIZZARE SU: Raffreddamento Soffocamento Impianti elettrici in tensione Metalli combustibili Prodotti reattivi Beni deteriorabili Liquidi infiammabili leggeri MASSIMA EFFICACIA: Solidi (incendi classe A) INEFFICACIA: Gas (incendi classe C) 46 2324 AZIONE ESTINGUENTE: DA NON UTILIZZARE SU: 2.5) Le sostanze estinguenti SCHIUMA Soffocamento Raffreddamento Impianti elettrici in tensione Metalli combustibili Prodotti reattivi Beni deteriorabili MASSIMA EFFICACIA: Liquidi inf.bili (incendi classe B) INEFFICACIA: Gas (incendi classe C) Alcoli (escluso prodotto specif.) Incendio di getto in pressione ) Le sostanze estinguenti ANIDRIDE CARBONICA AZIONE ESTINGUENTE: DA NON UTILIZZARE IN: Soffocamento Raffreddamento Incendi all aperto Incendi con forti correnti d aria MASSIMA EFFICACIA: INEFFICACIA: Piccoli focolai in luoghi chiusi Metalli combustibili Grandi focolai di incendio Solidi con formazione di braci 48 2425 AZIONE ESTINGUENTE: DA NON UTILIZZARE SU: INEFFICACIA: 2.5) Le sostanze estinguenti POLVERI Inibizione chimica Soffocamento Apparecchiature elettroniche Metalli combustibili Beni deteriorabili MASSIMA EFFICACIA: Incendi di solidi (classe A) Incendi di liquidi (classe B) Incendi di gas (classe C) Solidi con formazione di braci ) Le sostanze estinguenti GAS INERTIZZANTI AZIONE ESTINGUENTE: DA NON UTILIZZARE IN: MASSIMA EFFICACIA: INEFFICACIA: Inibizione chimica Soffocamento Luoghi frequentati da pubblico Impianti elettrici ed elettronici Solidi con formazione di braci Grandi focolai Metalli combustibili 50 2526 EVOLUZIONE DI UN INCENDIO NEL TEMPO Nell andamento di un incendio si distinguono le seguenti fasi: innesco propagazione incendio generalizzato 2.6) Le fasi di un incendio estinzione per consumo combustibile ) Le fasi di un incendio Andamento di un incendio 52 2627 2.6) Le fasi di un incendio Quando è possibile intervenire? Prima del flash over e della generalizzazione dell incendio è possibile spegnere l incendio con le misure attive di estinzione Quando l incendio è sviluppato in modo generalizzato rimangono le protezioni passive a garantire la possibilità di evacuazione ) Le fasi di un incendio Andamento di un incendio 54 2728 2.7) Le principali cause di un incendio Le cause e i pericoli di incendio più comuni richiamati dal DM 10/03/98 sono riferibili complessivamente a: deposito e manipolazione di sostanze combustibili mancato ordine e pulizia, nonché scarsa manutenzione negligenza nell uso di fiamme libere, apparecchi di riscaldamento e generatori di calore mancato rispetto delle disposizioni sul fumo uso e manutenzione non corretti degli impianti e degli apparecchi elettrici comportamento inadeguato delle persone sia interne, sia esterne, dovuto a negligenza, ma anche a insufficiente formazione professionale ) Le principali cause di un incendio CAUSE NUMERO PERCENTUALE SU TOTALE ALTRE CAUSE ,53% CAUSE ELETTRICHE IN GENERE ,44% CAMINO ,66% MOZZICONE SIGARETTA E FIAMMIFERI ,35% FAVILLE ,49% SURRISCALDAMENTO DI MOTORI E MACCHINE VARIE ,32% AUTOCOMBUSTIONE 938 1,58% GUASTI AD IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI CALORE IN GENERE 387 0,65% FULMINE 379 0,64% FUOCHI D ARTIFICIO 268 0,45% RITORNO DI FIAMMA 247 0,42% DETONAZIONI E/O DEFLAGRAZIONI 209 0,35% REAZIONI CHIMICHE TRA ELEMENTI 75 0,13% TOTALE INCENDI ANNO % Fonte: VVF29 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi La sicurezza antincendio si attua attraverso: la prevenzione, che mira a ridurre le occasioni di sviluppo di un incendio; la protezione, che punta a limitare i danni, qualora l incendio si verifichi. L adozione combinata di misure di prevenzione e protezione serve a ridurre il RISCHIO incendio ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Principali misure TECNICHE di PREVENZIONE Impianti, apparecchi e componenti elettrici a regola d arte Messa a terra di impianti, strutture, serbatoi, ecc Protezione dalle scariche atmosferiche Impianti e attrezzature di lavoro correttamente progettati, realizzati, installati, controllati e manutenuti Dispositivi di sicurezza su impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili Ventilazione dei locali Utilizzo di materiali incombustibili Utilizzo di pavimenti e attrezzi antistatici 58 2930 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Alle misure TECNICHE di PREVENZIONE, si aggiungono le misure PRECAUZIONALI o di ESERCIZIO. Tali misure comprendono divieti, limitazioni di esercizio e misure comportamentali ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili: utilizzare solo lo stretto necessario, evitando gli accumuli nei luoghi frequentati tenere lontano i combustibili dalla vie di esodo depositare i combustibili in aree apposite, separate con strutture resistenti al fuoco addestrare adeguatamente il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose seguire le istruzioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza 60 3031 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Utilizzo di fonti di calore: non utilizzare fonti di calore senza autorizzazione seguire le procedure previste per i lavori a fuoco non disporre bombole di gas vicino ad apparecchi di riscaldamento non depositare materiali combustibili vicino ad apparecchi di riscaldamento non effettuare lavorazioni che producono scintille vicino a materiale infiammabile non utilizzare apparecchi termici senza adeguata ventilazione degli ambienti evitare l'accumulo di grassi o polveri in condotti di aspirazione di cucine, forni, macchine utensili, ecc. controllare gli ambienti ove si usano fiamme libere tenendoli sgombri da materiali combustibili ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Rifiuti e scarti di lavoro combustibili: evitarne il deposito lungo le vie d esodo rimuoverli regolarmente Il fumo e l'utilizzo di portacenere identificare le aree dove vige il divieto di fumo e quelle dove è permesso fumare Impiegare portacenere nelle aree dove è consentito fumare; svuotarli regolarmente non mescolare il contenuto dei portacenere con altri rifiuti combustibili 62 3132 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Uso delle attrezzature di lavoro non utilizzare in modo improprio attrezzature non manomettere i dispositivi di sicurezza utilizzare le attrezzature solo in ambienti idonei far utilizzare le attrezzature solo a personale con adeguata formazione ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Impianti ed attrezzature elettriche formare il personale sul loro corretto uso; evitare i sovraccarichi degli impianti; limitare l uso di prese multiple e comunque rispettare la potenza massima indicata sulle stesse; Utilizzare alimentazioni provvisorie della lunghezza strettamente necessaria; far intervenire sugli impianti e gli apparecchi elettrici solo personale specializzato; disalimentare le apparecchiature elettriche al termine del loro uso33 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Regolamentazione accessi in aree pericolose Utilizzare apposite procedure autorizzative Aree non frequentate Tenere liberi da materiali combustibili non essenziali i locali non presidiati Impedire l'accesso di persone non autorizzate Misure contro gli incendi dolosi istituire un sistema di controllo accessi estendere, se necessario, il controllo anche alle aree esterne ai fabbricati ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Vie d esodo, segnaletica e mezzi d estinzione Mantenere sgombre le vie d esodo Non lasciare aperte le porte tagliafuoco Mantenere visibile la segnaletica di sicurezza; Mantenere accessibili gli estintori e gli altri presidi antincendio34 2.8) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi Situazioni straordinarie Le misure precauzionali previste per il normale esercizio vanno adeguate in caso di situazioni che esulano dall attività ordinaria, come ad esempio per interventi di manutenzione o ristrutturazione. Ditte esterne In presenza di imprese appaltatrici, dovranno esser valutati e gestiti i rischi da interferenza anche ai fini antincendio, mediante coordinamento delle attività e scambio di informazioni specifiche ) Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi La SORVEGLIANZA per il rispetto delle misure precauzionali, da effettuare con continuità, riguarda: Le vie di uscita quali passaggi, corridoi, scale Le porte sulle vie di uscita/ Le porte resistenti al fuoco Le apparecchiature elettriche Le fiamme libere I rifiuti e gli scarti combustibili I materiali infiammabili Gli accessi La sorveglianza rientra tra i compiti degli addetti antincendio35 2.8) L incendio e la prevenzione incendi RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Definizioni Il triangolo della combustione: combustibili, comburenti, fonti di innesco Prodotti della combustione Rischi per le persone Sostanze estinguenti Fasi di un incendio Cause d incendio Misure di prevenzione e misure precauzionali LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 70 3536 3.1) Principali misure di protezione antincendio Le MISURE DI PROTEZIONE servono a limitare i danni dopo che l incendio si è sviluppato. La protezione può essere attiva o passiva. La PROTEZIONE PASSIVA non richiede interventi di uomini od impianti e mira a limitare i danni alle strutture, permettere l evacuazione e contenere la propagazione dell incendio. La PROTEZIONE ATTIVA si attua con persone, impianti od attrezzature; è volta a dare l allarme ed a combattere le fiamme e l accumulo di fumo e di gas tossici ) Principali misure di protezione antincendio La PROTEZIONE PASSIVA si realizza attraverso: isolamento con distanze di sicurezza muri tagliafuoco e schermi compartimentazioni e resistenza strutturale materiali e rivestimenti isolanti/incombustibili vie d uscita 72 3637 3.1) Principali misure di protezione antincendio La PROTEZIONE ATTIVA comprende: sistemi di rivelazione; sistemi di allarme; sistemi di estinzione; ausili all evacuazione dipendenti da una forma di energia per il loro funzionamento, quali: sistemi per eliminare fumo, gas nocivi e calore; illuminazione ed impianti elettrici di sicurezza. Ne fanno parte, inoltre, le squadre antincendio ) La protezione passiva L ISOLAMENTO serve ad impedire la propagazione ad edifici o infrastrutture di incendi originati da impianti o strutture particolarmente pericolosi installati nelle loro vicinanze. Si realizza usualmente con l interposizione di spazi scoperti, predisponendo cioè delle Distanze di Sicurezza. All insufficienza delle distanze di sicurezza si ovvia con l interposizione di Schermi Protettivi38 3.2) La protezione passiva Tratta da: ) La protezione passiva La COMPARTIMENTAZIONE consiste nel delimitare completamente aree di un edificio con strutture aventi resistenza al fuoco prestabilita. Questi spazi, chiamati COMPARTIMENTI, sono autonomi e separati gli uni dagli altri o separabili con la chiusura di porte od altri serramenti aventi uguale resistenza al fuoco. Il compartimento è realizzato allo scopo di impedire, per un tempo prefissato, la propagazione dell incendio a settori adiacenti o a strutture attigue39 3.2) La protezione passiva Compartimentazione con porte scorrevoli Tratte da: ) La protezione passiva Le strutture che delimitano i compartimenti devono possedere le seguenti proprietà: resistenza meccanica contro i cedimenti; capacità di tenuta contro la propagazione di fumo e gas; capacità di isolamento termico. Queste proprietà sono racchiuse in un unica definizione: la RESISTENZA AL FUOCO Tutte le strutture portanti, aventi influenza sulla stabilità dei compartimenti devono garantire almeno la resistenza meccanica40 3.2) La protezione passiva La RESISTENZA AL FUOCO, viene definita attraverso la sigla REI, seguita da un numero. Le tre lettere indicano la stabilità «R» (la resistenza meccanica) la tenuta a fumo e gas «E» l'isolamento termico «I» Il numero specifica il tempo, espresso in minuti, per il quale la resistenza al fuoco è garantita. Es. REI 90: stabilità, tenuta ed isolamento garantiti per un ora e mezza ) La protezione passiva I materiali di rivestimento isolanti/incombustibili sono quelli che, non alimentando l incendio, rallentano la propagazione e proteggono i materiali combustibili o sensibili ai prodotti della combustione da essi ricoperti. La capacità isolante/combustibilità è definita tramite un indice denominato REAZIONE AL FUOCO, che esprime la facilità con cui un materiale brucia e gli effetti negativi della sua combustione. Tale parametro dà conto di quanto il materiale contribuisce ad alimentare un incendio41 3.2) La protezione passiva Il SISTEMA DI VIE D USCITA (vie d esodo) è costituito da percorsi che permettono la rapida ed ordinata evacuazione delle persone verso luoghi sicuri. I LUOGHI SICURI sono i luoghi dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. Le USCITE DI EMERGENZA sono gli accessi ai luoghi sicuri. 81 Le caratteristiche del sistema di vie d uscita sono: lunghezza e larghezza dei percorsi; larghezza e numero delle uscite; ubicazione; 3.2) La protezione passiva materiali costruttivi e protezione dal fuoco. Queste sono stabilite dalla legislazione vigente, in relazione alle caratteristiche dei luoghi di lavoro o progettate in accordo con essa42 Per attività a rischio d incendio medio sono previste lunghezze delle vie di esodo comprese tra: metri con più vie d esodo 9-30 metri con una sola via d esodo 3.2) La protezione passiva Dove sono presenti più vie d esodo, queste devono essere indipendenti tra di loro ) La protezione passiva La definizione pratica del numero di uscite e della loro larghezza complessiva, avviene convenzionalmente in numero di moduli unitari, pari a (0,6 m). La larghezza minima ammessa per l uscita singola, è comunque di 0,8 m, anche qualora, dalla progettazione, risulti sufficiente un uscita di larghezza pari ad un modulo43 Le PORTE installate lungo Il sistema di vie d uscita devono: aprirsi nel verso dell esodo; 3.2) La protezione passiva da aperte, non devono né ostruire né ridurre la larghezza di passaggi e scale; non aprirsi direttamente su scale ma su pianerottoli; essere evidenziate da apposita segnaletica ) La protezione passiva Le PORTE Tratte da:44 3.2) La protezione passiva Le SCALE sono in molti casi l'unico mezzo di evacuazione da livelli superiori o inferiori a quello del terreno o della strada. Il loro sviluppo verticale costituisce il passaggio preferenziale del fumo e dei gas di combustione, che si diffondono per effetto camino. Per poter far parte del sistema di vie d'esodo, le scale devono essere esterne o protette, racchiuse cioè in un compartimento antincendio. 87 Le SCALE 3.2) La protezione passiva SCALA A PROVA DI FUMO SCALA A PROVA DI FUMO INTERNA Tratte da:45 3.2) La protezione passiva Scale di sicurezza esterne ) La protezione passiva Il sistema di vie d uscita deve essere indicato con SEGNALETICA conforme alla legislazione sulla sicurezza nel lavoro. Se una via d uscita attraversa un area molto vasta, il percorso d esodo si deve poter distinguere attraverso apposita marcatura sul pavimento46 3.2) La protezione passiva Il sistema di vie di uscita e la relativa segnaletica devono essere ben visibili e illuminati all esterno ed all interno dei luoghi di lavoro. Quando necessaria, l illuminazione artificiale deve essere di intensità sufficiente e funzionare anche in caso di mancanza della tensione di rete (illuminazione di sicurezza). 91 La RIVELAZIONE di un incendio può: 3.3) La protezione attiva avvenire da parte delle persone presenti nel luogo ove si sta sviluppando; essere attuata tramite un sistema automatico che, con appropriati sensori, ne rileva l insorgere. I sistemi di rivelazione automatici permettono la scoperta di un incendio entro tempi ridotti rispetto al suo insorgere47 3.3) La protezione attiva L ALLARME può essere dato: 1. direttamente a voce; 2. attivando manualmente un sistema acustico ed eventualmente ottico, intervenendo su un pulsante o una leva di apparecchi fissi; 3. mediante l attivazione automatica di un sistema acustico ed eventualmente ottico, da parte di un apposito impianto. In ambienti affollati, possono esser opportuni anche avvisi trasmessi mediante altoparlanti ) La protezione attiva RIVELAZIONE E ALLARME: SISTEMI AUTOMATICI Il compito dell IMPIANTO DI RIVELAZIONE incendi è quello di rilevare e segnalare tempestivamente un principio di incendio, in modo da intraprendere le azioni necessarie. La funzione di un IMPIANTO DI ALLARME incendio è quello di attivare le segnalazioni ottiche ed acustiche per avvertire del pericolo tutte le persone presenti nell ambiente di lavoro. I due impianti sono in genere compresi in un unico sistema48 3.3) La protezione attiva I sistemi di rivelazione automatici hanno il vantaggio di: mantenere un controllo continuo dei luoghi di lavoro, anche quando non sono presidiati; permettere la scoperta di un incendio entro tempi ridotti rispetto al suo insorgere; inviare opportuni segnali non solo per lanciare l allarme ma per permettere l intervento più idoneo ed anche per avviarlo automaticamente. 95 Centrale di controllo 3.3) La protezione attiva Rilevatore Segnalazione acustica Pulsante manuale 230 Vac 24 Vdc Segnalazione ottico - acustica Rete Alimentatore Immagini tratte da: Elettromagneti per porte tagliafuoco 96 4849 3.3) La protezione attiva Classificazione dei RIVELATORI D INCENDIO in funzione della configurazione, dell effetto rilevato e del metodo di rivelazione. RIVELATORI D'INCENDIO CONFIGURAZIONE del SISTEMA METODO di RIVELAZIONE EFFETTO D INCENDIO RILEVATO PUNTIFORMI LINERARI STATICI VELOCIMETRICI PUNTI MULTIPLI CALORE GAS DIFFERENZIALI FUMO FIAMMA ) La protezione attiva I mezzi di estinzione si dividono in: MANUALI MOBIILI ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI CARRELLATI FISSI IDRANTI NASPI AUTOMATICI IDRAULICI SPRINKLER A SCHIUMA GAS CO 2 GAS INERTIZZANTI 98 4950 3.3) La protezione attiva Gli ESTINTORI sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco. Sono il primo mezzo cui si accede per estinguere un incendio. Sono efficaci però solo nell estinzione di piccoli focolai e di principi di incendio, a causa della limitata quantità di estinguente contenuta. Per incendi più ampi si devono usare i più grandi estintori carrellati o si deve passare agli impianti fissi ) La protezione attiva Gli estintori si dividono in: portatili: concepiti per essere portati a mano, di peso non superiore a 20 kg; carrellati, pesanti da 20 a 150 kg disposti in modo solidale su carrelli dotati di ruote. Immagini tratte da:51 Gli ESTINTORI si distinguono per il tipo di estinguente utilizzato: 1. idrici/a schiuma 2. ad anidride carbonica (CO 2 ) 3. a polvere 4. a gas inertizzanti/halon 3.3) La protezione attiva Attualmente sono utilizzati quasi esclusivamente gli estintori a polvere ed a CO ) La protezione attiva La scelta degli ESTINTORI dipende dal tipo di materiale combustibile presente (a quale classe di fuochi dover far fronte). Il loro numero e disposizione, in conformità alle prescrizioni di legge, devono consentirne l immediata disponibilità. Per rischio di incendio medio, la capacità estinguente deve essere almeno pari a 21A-113B. Eventuali estintori carrellati, se previsti, sono integrativi e non sostitutivi di quelli portatili52 Criteri da seguire per stabilire numero e disposizione degli ESTINTORI: 1. almeno uno per piano; 2. percorso fino al più vicino, non più di 30 m; 3. protezione, in rapporto alla capacità di estinzione, delle seguenti superfici: Tipo di estintore Superficie protetta 21 A B - C 100 m 2 34 A B C 150 m 2 55 A B - C 200 m 2 3.3) La protezione attiva ) La protezione attiva Il posizionamento di regola è vicino alle vie d uscita e agli apparecchi più rischiosi (quadri elettrici, caldaie, cucine). Gli estintori devono essere in posizione visibile e segnalata, senza ostacoli al loro raggiungimento. Essi devono essere allocati in posizione protetta contro danni accidentali. Devono essere oggetto di accurata, sorveglianza, controllo e manutenzione53 3.3) La protezione attiva In relazione alla valutazione dei rischi, quando un eventuale incendio non è affrontabile esclusivamente mediante estintori, si installano SISTEMI FISSI, manuali e, se necessario automatici. I sistemi fissi, manuali od automatici, non possono essere sostitutivi degli estintori. I sistemi fissi manuali sono essenzialmente idrici, quelli automatici si dividono tra idrici ed a gas. Esistono anche sistemi automatici a polvere, ma sono meno utilizzati. 105 Il funzionamento dei sistemi fissi di estinzione richiede la presenza di IMPIANTI, costituiti da: sorgente di alimentazione; pompe di mandata; condotte principali e secondarie; valvole di regolazione flusso estinguente; apparecchi erogatori. 3.3) La protezione attiva Questo schema è relativo agli impianti idrici; gli impianti automatici inertizzanti non hanno le pompe di mandata, usando gas estinguenti già compressi54 3.3) La protezione attiva Tratta da: ) La protezione attiva Esempio di un gruppo di pressurizzazione per impianto fisso di estinzione Tratta da:55 Per il livello di rischio incendio medio, l impianto idrico antincendio deve garantire, in termini portata, pressione e durata, almeno l alimentazione al numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi indicati nel prospetto seguente. Apparecchi considerati contemporaneamente operativi Protezione interna Protezione esterna Durata 3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 Mpa Oppure 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 Mpa 3.3) La protezione attiva 4 attacchi DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa 60 min ) La protezione attiva Gli IDRANTI sono composti da una presa d acqua, (attacco), da una tubazione flessibile (manichetta) e da una lancia erogatrice. I NASPI sono costituiti da una bobina girevole, su cui è avvolta una tubazione semirigida dotata, ad una estremità, di una lancia erogatrice. Concettualmente simili, differiscono per la capacità di erogazione acqua e la facilità d uso. Richiedono comunque, personale specificatamente addestrato per il loro uso56 IDRANTI E NASPI 3.3) La protezione attiva Una idrante a parete Un naspo Tratta da: Tratta da: 111 Gli IDRANTI vanno posizionati in modo che: ogni idrante protegga un area di non più di 1000 m 2 ; ve ne sia almeno uno per piano; 3.3) La protezione attiva la distanza tra ogni punto dell area protetta e l idrante (a parete) non superi 20 m. siano per quanto possibile, in prossimità di uscite diemergenza o vie di esodo, in modo però da non ostacolare, anche in fase operativa, l esodo dai locali57 I NASPI vanno posizionati in modo che: ogni naspo protegga un area di non più di 1000 m 2 ; ve ne sia almeno uno per piano; 3.3) La protezione attiva la distanza tra ogni punto dell area protetta ed il naspo (a muro) non superi 30 m. siano, per quanto possibile, in prossimità di uscite di emergenza o vie di esodo, in modo però da non ostacolare, anche in fase operativa, l esodo dai locali ) La protezione attiva I SISTEMI AUTOMATICI di spegnimento IDRICI sono ad acqua semplice o a schiuma. I SISTEMI A GAS utilizzano gas inertizzanti o anidride carbonica. Esistono anche impianti automatici a polvere, ma sono poco diffusi. Gli impianti automatici di spegnimento, in genere, sono collegati al sistema di rivelazione incendi. Quelli idrici possono avere gli erogatori che fungono essi stessi da sensori di rilevazione58 3.3) La protezione attiva I sistemi automatici di spegnimento idrici sono: ad umido, con tubazioni piene d acqua in pressione; a secco, con tubazioni piene d aria in pressione: un erogatore, aprendosi, fa diminuire la pressione dell aria, comandando l apertura delle valvole di alimentazione dell acqua. I sistemi ad umido sono più rapidi nell intervento. I sistemi a secco permettono di decidere il ritardo dell erogazione dell acqua ) La protezione attiva Tratto da:59 3.3) La protezione attiva Il più diffuso sistema automatico di spegnimento idrico è il sistema SPRINKLER. È un sistema ad acqua frazionata. In caso di incendio l apertura dell ugello spruzzatore è comandato da un elemento termosensibile. Comunemente è un sistema puntuale : irrora acqua solo dove si è verificata l apertura dell ugello spruzzatore. Esistono anche sistemi cosiddetti a diluvio, che sono ambientali ) La protezione attiva Tratto da:60 3.3) La protezione attiva Il sistema sprinkler funziona così: il bulbo sensibile alla temperatura che sostiene il tappo di chiusura dell orifizio contiene un liquido che all aumento della temperatura si dilata fino a rompere il bulbo; il tappo dell orifizio, non più sostenuto dal bulbo cede sotto la pressione dell acqua e permette l uscita del getto che, sagomato ed orientato dal deflettore, irrora la zona da proteggere ) La protezione attiva Tratto da:61 I SISTEMI AUTOMATICI A GAS funzionano quasi esclusivamente per soffocamento, saturando l ambiente dove si è sviluppato un incendio. Sono efficaci al chiuso. Sono impiegati dove l uso dell acqua ha controindicazioni: musei e pinacoteche, centri di calcolo, sale motori, locali quadri elettrici, ecc. L agente estinguente più usato è la CO ) La protezione attiva Molto più rari sono i sistemi ad inibizione chimica, che utilizzano gas inertizzanti sostitutivi dell Halon ) La protezione attiva Tratto da:62 3.3) La protezione attiva Gli EVACUATORI DI FUMO E CALORE (EFC) sono dispositivi che, aprendosi, assicurano l uscita del fumo e dei gas di un incendio, sfruttando i moti ascensionali naturali dei fluidi caldi. Il beneficio dato dagli EFC consiste nella possibilità di: lasciare i locali liberi da fumo e gas agevolando l evacuazione delle persone e l azione dei soccorritori; ridurre l effetto nocivo dei prodotti della combustione su persone, beni e strutture; ritardare o evitare la generalizzazione dell incendio ) La protezione attiva Aperture a shed Tratto da: Evacuatore a cupola Tratto da:63 3.3) La protezione attiva Dispositivi di apertura automatici Tratto da: 125 L ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA è la misura di protezione attiva che fornisce l illuminazione necessaria a: mettere in sicurezza aree dove sono presenti particolari rischi; consentire l evacuazione. 3.3) La protezione attiva L illuminazione di sicurezza deve entrare in funzione rapidamente in mancanza della normale alimentazione di rete64 3.3) La protezione attiva Gli apparecchi per l illuminazione di sicurezza, per fornire l illuminamento previsto, devono essere posizionati: in prossimità di ogni porta di uscita; dove sia necessario evidenziare potenziali pericoli; ove sia necessario evidenziare attrezzature di sicurezza. Gli apparecchi di illuminazione sono installati di regola ad un altezza di 2 m da terra ) La protezione attiva Gli APPARECCHI AUTOALIMENTATI per l illuminazione di sicurezza sono di due tipi: apparecchio non permanente: entra in funzione solo in caso di black out, alimentato da batterie, caricate dalla rete ordinaria; apparecchio permanente: sempre acceso, cambia l alimentazione passando da rete a batterie, in caso di black out, per poi tornare all alimentazione ordinaria una volta che questa sia stata ripristinata65 3.3) La protezione attiva Sistema autoalimentato Alimentatore elettronico e pacco batterie Plafoniera Tratto da: 129 Tra le misure di protezione attiva si devono considerare anche gli ADDETTI ANTINCENDIO e il più complesso SERVIZIO ANTINCENDIO, costituito quando necessario, formato da: squadre di addetti antincendio; 3.3) La protezione attiva squadre di vigili del fuoco professionali; responsabile del servizio antincendio66 3.3) La protezione attiva Le misure di protezione, ed in particolare gli impianti e le attrezzature antincendio, per garantire le prestazioni loro richieste devono essere mantenute integre ed in costante efficienza. Devono perciò essere sottoposte a CONTROLLO PERIODICO ed a regolare MANUTENZIONE. Queste attività deve essere affidata a personale competente e qualificato. Esse non rientrano tra i compiti degli addetti antincendio ) La segnaletica di sicurezza La SEGNALETICA DI SICUREZZA serve a dare un indicazione od una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Alla segnaletica di sicurezza si deve fare ricorso quando risultano rischi che non si sono potuti evitare o limitare sufficientemente né con l organizzazione del lavoro né con altre misure o metodi, né con mezzi tecnici di protezione collettiva. La segnaletica di sicurezza da utilizzare deve essere conforme alle prescrizioni di legge67 3.4) La segnaletica di sicurezza I SEGNALI, resi mediante cartelli, indicazioni luminose, suoni, voci o gesti, possono essere: di divieto: per vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; di avvertimento: per avvisare di un rischio o pericolo; di prescrizione: per imporre un determinato comportamento; di salvataggio o di soccorso: per fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; antincendio ) La segnaletica di sicurezza I colori nei cartelli hanno il seguente significato: Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni Rosso Giallo Giallo-arancio Azzurro Verde Segnali di divieto Pericolo - allarme Materiali e attrezzature antincendio Segnali di avvertimento Segnali di prescrizione Segnali di salvataggio o di soccorso Situazione di sicurezza Atteggiamenti pericolosi Alt; arresto; dispositivi di interruzione d emergenza; sgombero; Identificazione e ubicazione Attenzione; cautela; verifica Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali Ritorno alla normalità68 3.4) La segnaletica di sicurezza SEGNALI DI DIVIETO ) La segnaletica di sicurezza SEGNALI DI AVVERTIMENTO69 3.4) La segnaletica di sicurezza SEGNALI DI PRESCRIZIONE ) La segnaletica di sicurezza SEGNALI DI SALVATAGGIO70 3.4) La segnaletica di sicurezza SEGNALETICA ANTINCENDIO ) La protezione antincendi RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Misure di protezione passiva Misure di protezione attiva Segnaletica di sicurezza Vedere altro
Effetti dell incendio sull uomo ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell aria) AZIONE TOSSICA DEI FUMI RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ AZIONE TERMICA Essi sono determinati dai prodotti della Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli (art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 626/94 ed All.VII del D.M.10.03.98) Organizzato e curato dal: Servizio di Prevenzione e Protezione UNIVERSITÁ di PISA
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli Ing. Mauro Malizia - Criteri generali di sicurezza antincendio - testo coordinato - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
D.M. 10 marzo 1998 (1) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Il Ministro dell'interno e il Ministro Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI ALLE OFFICINE E LABORATORI INDIVIDUATI AI PUNTI 8 E 21 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 8) Officine Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini Innocenzo Mastronardi, Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari INTRODUZIONE Con l Dettagli ISTRUZIONE OPERATIVA N. 10 MANIPOLAZIONE DI ESPLODENTI
La sicurezza sul lavoro 1-La storia della sicurezza sul lavoro in Italia 2-I decreti legislativi 626, 81 e i successivi provvedimenti integrativi 3- Il T.U. 81 sostituisce completamente il D. Lgs. 626/94 Dettagli Scheda di dati di sicurezza Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 REACH Stampato il 01/06/08 Denominazione commerciale: EFFE 91 ACC-U-SOL ml.
Pagina: 1/ 6 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Articolo numero: art.04920 Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Rivelatore fughe gas Produttore/fornitore: FIMI Dettagli La L a c c o o m mb b u u st s i t o i n o ne ne 1
1 La sostanza combustibile può essere: Solida Liquida o Gassosa. I combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento sono quelli visti precedentemente cioè: Biomasse Oli Combustibili di vario tipo Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO (ai sensi dell articolo 26 del D.Lgs. 81/2008) Allegato Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Servizio di Pulizia della sede del Comando di Roma Carabinieri per la tutela della Salute, viale dell Aeronautica n. 122
MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO UFFICIO VIII EX DGPOB LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA Dettagli AC Anywhere. Inverter. Manuale utente. F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569
L ASCENSORE Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente. Saper affrontare le emergenze. Quando non usare l ascensore. Cosa fare? Cosa non fare? Questo pieghevole è offerto dal vostro ascensorista Dettagli funzionamento degli accumulatori al piombo/acido.
Il triangolo dell Incendio Possibili cause d incendio: I carrelli elevatori Particolare attenzione nella individuazione delle cause di un incendio va posta ai carrelli elevatori, normalmente presenti nelle Dettagli Dipartimento di Elettronica e Informazione
Sommario 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 2. RIFERIMENTI... 3 3. DEFINIZIONI... 5 4. COMPITI E RESPONSABILITÀ... 5 5. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE... 5 6. ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA... 6 6.1 Dettagli Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P101 P102 P103 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l etichetta del Dettagli (Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione).
(Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione). CIRCOLARE N 4 del 1 MARZO 2002 OGGETTO: Linee guida per Dettagli RISORSE ENERGETICHE AREA 9 FONTI DI ENERGIA DA DOVE PROVIENE L ENERGIA? 10/12/2013 COME SFRUTTIAMO L ENERGIA DEL SOLE?
RISORSE ENERGETICHE ENERGIA 2 AREA 9 FONTI DI ENERGIA E INDISPENSABILE ALLA VITA SULLA TERRA ELEMENTO INDISPENSABILE PER SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO FINO AD ORA: CONTINUO INCREMENTO DI PRODUZIONE E CONSUMO Dettagli 5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio
5.2. Esempio di procedura per l attività di ufficio Pag. 1 di 36 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/08 Dettagli MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA
27/06/13 MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 27 giugno 2013 Dettagli La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994
La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994 Ing. Gennaro Augurio Direttore Operativo ITAGAS AMBIENTE Via R. Paolucci, 3 Pescara gennaro.augurio@itagasambiente.it GSM 347-99.10.915 Dettagli COMPORTAMENTO AL FUOCO IL PVC IN EDILIZIA
COMPORTAMENTO AL FUOCO IL PVC IN EDILIZIA Centro di Informazione sul PVC Via M. U. Traiano, 7-20149 Milano www.pvcforum.it infopvc@tin.it 1. Gli edifici ed i comportamento al fuoco: progettazione, prevenzione Dettagli - - Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA E composta dalla sigla CE e, nel caso un Organismo Notificato debba intervenire nella fase del controllo della produzione, contiene anche il numero d identificazione Dettagli SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) COMPITI DELLE IMPRESE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L.GS 8108 e s.m.i. TIPOLOGIA APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA Dettagli Scheda Dati di Sicurezza
Pagina: 1/ 5 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Denominazione commerciale: SILIFIM ALTE TEMPERATURE Articolo numero: art.01004/01004a Utilizzazione della Sostanza / del Dettagli ESTINTORI PORTATILI. Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma
Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma ESTINTORI PORTATILI PROTEZIONE ATTIVA ALL INCENDIO 2 MANUALE PER L USO DEGLI ESTINTORI Dettagli LIBRETTO DI CENTRALE
SEMINARIO INFORMATIVO SULL EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO Parma 16 novembre 2012 S.D.A.C. Arch. Fabrizio Finuoli L evoluzione della Prevenzione Incendi 2 Panorama normativo della Prevenzione incendi Dettagli TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO. Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future.
TERMOMETRO DIGITALE MODELLO TE01B MANUALE D USO Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo o conservarle per consultazioni future. ATTENZIONE: Utilizzare il prodotto solo per l uso al quale Dettagli Che cos'è il radon? Il gas radon è rilevabile con i sensi?
Scheda di sicurezza del 4/12/2009, revisione 2 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA Nome commerciale: Codice commerciale: 2544 Tipo di prodotto ed impiego: Agente antimuffa Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE. ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Laboratori di Progettazione Architettonica ELEMENTII DII TECNIICA DEL CONTROLLO AMBIIENTALE PROF.. GIIANCARLO ROSSII PARTE SECONDA 1 INTRODUZIONE TIPOLOGIE Dettagli RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA
LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA 2004 INDICE Libretto di impianto pag. 3 Scheda 1 4 Scheda 2 5 Scheda 3 6 Scheda 4 7 Scheda 5 9 Scheda 6 10 Scheda 7 11 Scheda Dettagli RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO
C O M U N E D I R O V E R B E L L A Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918220 Fax 0376/694515 PEC PROTOCOLLO : roverbella.mn@legalmail.it RICHIESTA RILASCIO LICENZA PER MANIFESTAZIONI Dettagli Gli alcool, i composti carbonilici e gli acidi carbossilici
Gli alcool, i composti carbonilici e gli acidi carbossilici Con questa unità didattica inizieremo a prendere in considerazione dei composti della chimica organica caratterizzati dal contenere oltre ai Dettagli Meno carte più sicurezza. Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E
FUOCO DEL VIGILI Meno carte più sicurezza Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E Premessa La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore Dettagli FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81
CARTA SEMPLICE FAC SIMILE PER LA NOTIFICA AI SENSI ART.67 DEL D.LGS.R DEL 09/04/2008 N. 81 ALL A.S.L. N. CN2 ALBA BRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Via Vida Dettagli I.I.S.S CM: CTIS00900X IN CASO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREE V. I. CAPIZZI -BRONTE I.I.S.S "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico - I.P.S.I.A. CM: CTIS00900X OPUSCOLOO INFORMATIVO Dettagli CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI Art. 1 Oggetto del capitolato Il presente appalto prevede: la Dettagli L Ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore blu, dotato di un elevato potere ossidante.
Ozono (O 3 ) Che cos è Danni causati Evoluzione Metodo di misura Che cos è L Ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore blu, dotato di un elevato potere Dettagli CIMSA SUD CHIMICA INDUSTRIALE MERIDIONALE SRL SCHEDA DI SICUREZZA PROCESS OIL Conforme al regolamento CE n 1907/2006 del 18.12.
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELL IMPRESA 1.1 Identificazione della sostanza o preparato -Tipologia Reach : Miscela -Nome commerciale : PROCESS OIL 32-46-68 1.2 Utilizzo : Olio per usi generali Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli COMUNE DI NORMA. Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007)
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T
Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T 02F051 571T 560T 561T 566T 565T 531T 580T Caratteristiche principali: Comando funzionamento manuale/automatico esterno Microinterruttore Dettagli GUIDA OPERATIVA. Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
GUIDA OPERATIVA Rischi specifici nell accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose Art. 66 del Dettagli Macchine per la disinfestazione e la disinfezione
GPE-F GPC Macchine per la disinfestazione e la disinfezione GPE-P GPC - GPE GPC Sicurezza conforme alle ultime normative CE; valvole di sicurezza; riempi botte antinquinante; miscelatore nel coperchio Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire : A per la richiesta del parere di conformità B per il rilascio del Dettagli Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA SYNGAS DA BIOMASSA 1 PRESENTAZIONE GENERALE 1. GENERALITÀ La presente relazione è relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica. Dettagli PYRAMIN DF 1KG. 1. Denominazione della sostanza/preparato e della società. 2. Composizione / Informazioni sugli ingredienti
Scheda dei dat Scheda dei dati di Sicurezza Pagina: 1/8 1. Denominazione della sostanza/preparato e della società PYRAMIN DF 1KG Uso: antiparassitario, erbicida Ditta: BASF Italia Spa Divisione Agro Via Dettagli POWER BANK CON TORCIA LED. Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED. mah
POWER BANK Batteria di Emergenza Slim con Torcia LED mah 2800 CON TORCIA LED Batteria Supplementare Universale per ricaricare tutti i dispositivi portatili di utlima generazione Manuale d uso SPE006-MCAL Dettagli DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO
DC AC POWER INVERTERS ONDA SINOSOIDALE PURA AP12-1000NS / AP12-1500NS AP24-1000NS / AP24-1500NS LIBRETTO PER LA MESSA IN SERVIZIO E L UTILIZZO - PRECAUZIONI DI SICUREZZA - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL Dettagli Sicurezza all IUE. All Istituto è presente la seguente struttura organizzativa in tema di sicurezza:
Sicurezza all IUE In tema di sicurezza l Istituto, che gode dell autonomia prevista dalla Convenzione che lo istituisce e dall Accordo di Sede con l Italia, si ispira ai principi fondamentali della normativa Dettagli "#$%&'()! "*$!$*#+#!,)!$-%#.# Guida ad un impiego sicuro dei solventi sul lavoro
"#$%&'()! "*$!$*#+#!,)!$-%#.# Guida ad un impiego sicuro dei solventi sul lavoro "#$%&'()!"*$!$*#+#!,)!$-%#.# Cos é un solvente? Molte sostanze chimiche, usate per distruggere o diluire altre sostanze Dettagli Relazione specialistica
Il vapor saturo e la sua pressione Evaporazione = fuga di molecole veloci dalla superficie di un liquido Alla temperatura T, energia cinetica di traslazione media 3/2 K B T Le molecole più veloci sfuggono Dettagli Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Mercurio II Solfato soluzione 200 g/lin acido solforico diluito 1.2 Dettagli Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch
Non brucia. Lana di roccia la naturale protezione antincendio. www.flumroc.ch Ogni giorno si registrano più di 50 allarmi incendio Pagina 4 Ecco cosa blocca la propagazione di un incendio Pagina 7 Combustibile Dettagli 2. L INQUINAMENTO ATMOSFERICO
2. L INQUINAMENTO ATMOSFERICO L aria è una miscela eterogenea formata da gas e particelle di varia natura e dimensioni. La sua composizione si modifica nello spazio e nel tempo per cause naturali e non, Dettagli SCHEDA DI SICUREZZA ECO-TRAP DATA DI COMPILAZIONE: MAGGIO 2006 PAGINA: 1 DI 5 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA
SCHEDA DI SICUREZZA ECO-TRAP DATA DI COMPILAZIONE: MAGGIO 2006 PAGINA: 1 DI 5 1 Nome commerciale IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA ECO-TRAP Utilizzazione della sostanza Dettagli STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV. Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi Dettagli UNI 10389. Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione
UNI 10389 Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di Dettagli Che fare quando un RLS vede una situazione di rischio o di disagio per i lavoratori?
Le proposte emerse dai gruppi di RLS 1 Che fare quando un RLS vede una situazione di rischio o di disagio per i lavoratori? Il RLS consulta il documento di valutazione dei rischi e verifica se il rischio Dettagli I CONSUMI ED IL RENDIMENTO
I CONSUMI ED IL RENDIMENTO E buona prassi che chiunque sia interessato a realizzare un impianto di riscaldamento, serio, efficiente ed efficace, si rivolga presso uno Studio di ingegneria termotecnica Dettagli Concetti di base sulla CORRENTE ELETTRICA
TABELLA B RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8 1 B1) Disponibilità dei locali B1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno tre Dettagli LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM 07.08.2013. Siena, 10 maggio 2013
Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili RICHIAMO AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs.vo 9 aprile 2008 n 81 Dott. Ing Luigi ABATE DPR N NN 37 3712 12 gennaio 1998 regolamento Dettagli QUALITÀ E TRATTAMENTO DELL ACQUA DEL CIRCUITO CHIUSO
QUALITÀ E TRATTAMENTO DELL ACQUA DEL CIRCUITO CHIUSO (PARTE 1) FOCUS TECNICO Gli impianti di riscaldamento sono spesso soggetti a inconvenienti quali depositi e incrostazioni, perdita di efficienza nello Dettagli Alle nostre latitudini la domanda di
minergie Protezioni solari con lamelle, in parte fisse, e gronde Benessere ter edifici ed effi Nella società contemporanea trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in spazi confinati, in particolare Dettagli L=F x s lavoro motore massimo
1 IL LAVORO Nel linguaggio scientifico la parola lavoro indica una grandezza fisica ben determinata. Un uomo che sposta un libro da uno scaffale basso ad uno più alto è un fenomeno in cui c è una forza Dettagli Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31
Pagina: 1/5 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa Identificatore del prodotto Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Utilizzazione della Dettagli Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Pagina 1 di 27 Sezione 3.3 Attività lavorativa Collaboratore Scolastico Descrizione Responsabilità e competenze Attività svolte Luoghi di lavoro Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Dispositivi Dettagli Recuperare energia dai
Recuperare energia dai rifiuti del tabacco Riduzione dell impatto ambientale e sanitario delle cicche di sigaretta e produzione di energia mediante pirogassificazione Raffaella Uccelli- Ricercatore ENEA Dettagli 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE
NUOVO! NUOVO AF/ARMAFLEX MIGLIORE EFFICIENZA DELL ISOLAMENTO Sempre più semplice da utilizzare L flessibile professionale Nuove prestazioni certificate. Risparmio energetico: miglioramento di oltre il Dettagli ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO. Ing. Guido Saule
1 ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO Ing. Guido Saule Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 2 - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, Dettagli Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv. Riccardo Bucci
Norma CEI 64-8 e aggiornamenti: cavi per energia bassa tensione fino a 0.61 kv Riccardo Bucci ANIE - AICE Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici Elementi costituivi i cavi elettrici Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.46
 articolo 13
 articolo 46
 art.04920
 articolo 26
 art.01004
 ART.67
 ART.67
 Art. 1
 Articolo 1
 Art. 66
 Art. 66
 art. 8
 Articolo 31