Source: http://docplayer.cz/90228-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-hlubos-k-a-n-a-l-i-z-a-c-n-i-stokove-site-obce-hlubos-cervenec-2011.html
Timestamp: 2018-03-23 23:36:41+00:00

Document:
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011"
1 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu)
2 Počet stran: 2/25 OBSAH OBSAH TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU POPIS ÚZEMÍ TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŢSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ KONTROLA DODRŢOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHY... 23
3 Počet stran: 3/25 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : Obec Hluboš stoková síť Hluboš IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Hluboš. Vlastník kanalizace : obec Hluboš Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Hluboš 3, Hluboš 3 Provozovatel kanalizace : obec Hluboš Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Hluboš 3, Hluboš 3 Zpracovatel provozního řádu : 1.SčV, a. s., Ing. Srb Datum zpracování : červenec 2011 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Městský úřad Příbram OŢP. č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu
4 Počet stran: 4/25 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichţ se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém mnoţství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) v platném znění - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) v platném znění - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) v platném znění VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŢOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vypouštění odpadní vody do kanalizace je moţné pouze na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace, c) Vlastník nebo provozovatel kanalizace můţe připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichţ vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat,s výjimkou producentů odpadních vod se smluvně sjednanými individuálně stanovenými limity přípustného vypouštěného znečištění, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromaţďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
5 Počet stran: 5/25 g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro uţívání stokové sítě obce Hluboš tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, e) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY V obci Hluboš bylo podle posledních oficiálních statistických údajů v roce 2010 celkem 579 trvale bydlících obyvatel. Celkový počet domů k trvalému bydlení v obci byl 204. Objektů k individuální rekreaci bylo celkem 12. Většinu zástavby k bydlení tvoří rodinné domy, dále jsou v obci dvě bytovky po 8 bytech a dům s pečovatelskou sluţbou s 9 byty. Zásobení pitnou vodou je realizováno z převáţné části z vodovodu pro veřejnou potřebu na který je napojeno 476 obyvatel a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování) ODPADNÍ VODY V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ), Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 383 obyvatel, bydlících trvale na území obce Hluboš a napojených přímo na stokovou síť. Odpadní vody od občanů, kteří nejsou na stokovou síť napojeni jsou odváděny do bezodtokých akumulačních jímek.
6 Počet stran: 6/25 Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani ţumpy. Poznámka : Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře průmyslu a městské vybavenosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Producetem těchto odpadních vod v obci Hluboš je: MONTCAR, Hluboš č.p. 16, IČO autoservis Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu a mnoţství odpadních vod ve stokové síti. Odpadní vody z městské vybavenosti jsou vody z části splaškového charakteru, jejichţ kvalita se můţe přechodně měnit ve značně širokém rozpětí. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (sluţeb), kde dochází i k pravidelné produkci odpadních vod. Pro účely kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména restaurace, školní jídelny a ostatní stravovací zařízení. Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména : Základní škola Hluboš, Hluboš č.p. 116 SOU Hluboš, Hluboš č.p. 178 součástí je internát s kapacitou asi 50 lůţek Motorest TOK s.r.o., Hluboš č.p. 188 Zámecká krčma, Hluboš č.p. 81 Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Restaurace, penziony, školní kuchyně apod. restaurace, penziony a obdobná zařízení, kde dochází k manipulaci s potravinářskými oleji, stejně tak i školní kuchyně a ostatní stravovací zařízení jsou povinny vybavit se schváleným typem odlučovače tuků (lapol), který zabraňuje vniknutí olejů do kanalizace. Jedná se o zařízení k předčištění odpadních vod na úroveň kanalizačního řádu, jejichţ stavbu povoluje místně příslušný stavební úřad. Pouţité oleje je nutno shromaţďovat a likvidovat prostřednictvím autorizovaných firem. Velká parkoviště, opravny vozidel, garáţe tj. parkoviště pro více neţ 25 osobních vozidel nebo pro více neţ 10 nákladních vozidel, opravny vozidel, garáţe a jiné podniky, kde hrozí nebezpečí úniku ropných látek nebo minerálních olejů do kanalizace jsou povinny vybavit se schváleným typem odlučovače ropných látek takové kapacity, aby byla vyloučena moţnost havarijního vniknutí těchto látek do kanalizace. Nejedná se o zařízení k předčištění odpadních vod na úroveň kanalizačního řádu a jejich stavbu povoluje vodoprávní úřad ve smyslu stavebních předpisů.
7 Počet stran: 7/25 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (sluţeb) a domácností jsou gravitačně odváděny oddílnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest stokové sítě je 4458 m. Popis : Celá stoková síť je vybudována z PVC a kameniny o průměrech DN 150, DN 200, DN 250 nebo DN 300 mm. Celou obcí prochází z jihu na sever stoka A z PVC a kameniny DN 250 a 300 mm o délce 1096m. Na tuto stoku se postupně směrem od ČOV napojují stoky AA, AB, AC, AC-1, AD a AE. Stoka AA je zbudována z PVC DN 250 mm a má délku 771m. Do stoky AA se postupně napojují řady AA-1 a AA-2. Řad AA-1 je vybudován z PVC DN 250mm, má délku 237m a je do něj napojen řad AA-1-1 z PVC DN250 mm o délce 41 m. Řad AA-2 je vybudován z PVC DN 250 mm a má délku 79 m. Stoka AB je vybudována z PVC DN 250 mm a má délku 87 m. Stoka AC je vybudována z PVC DN 250 mm a má délku 126 m. Stoka AC-1 se napojuje do stoky A ve stejném místě jako stoka AC, je vybudována z PVC DN 250 mm a má délku 49 m. Stoka AD je vybudována z PVC DN 250 mm a má délku 516 m. Do stoky AD se postupně napojují stoky AD-1, AD-2, AD-3 a AD-4. Stoka AD-1 je vybudována z PVC DN 250 mm a PVC DN 300 mm v délce 301 m a napojují se do ní stoky AD-1-1 z PVC DN 250 mm o délce 77 m a AD-1-2 z PVC DN 250 mm o délce 21 m.stoka AD-2 je vybudována z PVC DN 250 mm a má délku 189 m. Stoka AD-3 je vybudována z PVC DN 250 mm v délce 352 m a napojuje se do ní stoka AD-3-1 z PVC DN 250 mm o délce 101 m. Stoka AD-4 je vybudována z PVC DN 250 mm a ná délku 74 m. Stoka AE je vybudována z PVC DN 250 a 200 mm a má délku 115 m Odtok z ČOV do recipientu je řešen kameninovou stokou DN300 o délce 226m. Tabulka materiálů a průměrů stokové sítě: DN (mm) materiál délka (m) 150 PVC PVC PVC PVC kamenina 614 Odlehčovací komory : nejsou součástí kanalizační sítě. K obsluze a kontrole stokového systému slouţí zejména revizní vstupní šachty.
8 Počet stran: 8/ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Pro obec Hluboš je dlouhodobý průměrný sráţkový úhrn 608 mm/rok (data z nejbliţší sráţkoměrné stanice Čenkov). Mnoţství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci byl k obyvatel, z toho bylo na veřejnou kanalizaci napojeno 383 obyvatel. Celkově jsou všichni současní uţivatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 136 přípojek. V současnosti je celkové mnoţství vyčištěných odpadních vod průměrně 74,5 m 3 /d. 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD ČOV Hluboš je mechaniko-biologická čistírna odpadních vod typu BIOCLEANER BC 2x375. Odpadní vody jsou přiváděny kanalizací dostupní čerpací stanice a zde čerpány na ČOV. Následuje mechacniké předčištění na jemných strojně stíraných česlí a vertiláním lapáku písku. Mechanicky předčištěná voda natéká do biologického reaktoru. Denitrifikační nádrţ je společná pro obě linky. Následují dvě provzdušňované nitrifikační nádrţe s vestavěnými nerezovými dosazováky. Vzduch je dodávám dmychadly v sestavě 1+1. Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do recipientu. Přebytečný aktivovaný kal se odtahuje do nádrţe pro aerobní stabilizaci kalu. Celá ČOV je zastřešena a tvoří jediný samostatný objekt. Povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Hluboš bylo vydáno Městským úřadem Příbram, odborem ţivotního prostředí, pod č.j /2005/OŢP/Ma 5.1. KAPACITA ČOV A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Základní projektové kapacitní parametry pro ČOV: kapacita čistírny zatíţení BSK EO 45 kg/den průměrný denní průtok bezdešt.: Q 24p 93,6 [m 3 /d] Povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu pro rekonstruovanou ČOV jsou uvedeny v tabulce č. 1. průměr = 1,3 l/s max. = 110,3 m 3 /den Q rok = ,5 m 3 /rok
9 Počet stran: 9/25 max. = 14,7 l/s tabulka č. 1 ČOV BSK5 CHSK NL Hluboš mg/l mg/l mg/l p m ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Vyčištěné splaškové vody jsou vypouštěny do Hlubošského potoka, který po cca 500 m ústí do řeky Litavky. Název recipientu Hlubošský potok Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. nevýznamný vodní tok Číslo hydrologického profilu Správce toku Lesy České republiky s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, Benešov Tyršova Benešov
10 Počet stran: 10/25 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jeţ jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uţívání vod. 9. Kyanidy.
11 Počet stran: 11/25 B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jeţ jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Siláţní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté sloţky, aerobně stabilizované komposty.
12 Počet stran: 12/25 Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, ţíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozloţitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohroţující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŢSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 1. To neplatí v případě producentů odpadních vod, kteří mají s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění a podmínkami odvádění odpadních vod dle odstavce 9.1. kanalizačního řádu. Producenti dle předcházející věty jsou oprávněni vypouštět do kanalizace odpadní vody pouze za podmínek stanovených smlouvou o odvádění odpadních vod včetně dodrţování individuálně stanovenými limitů znečištění vypouštěných odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody překračující stanovené maximální koncentrační limity uvedené v tabulce č. 1 pokud nebyly pro daného producenta sjednány individuelní limity dle odstavce 9.1. Kromě těchto individuálně sjednaných limitů se na odpadní vody od vybraných producentů vztahují všechny ostatní základní limity Kanalizačního řádu. 3) Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat mnoţství a kvalitu svých odpadních vod, které vypouštějí do veřejné kanalizace. Povoluje-li vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace vodoprávní úřad, provádí se sledování s četností nejméně dle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Nepovoluje-li vypouštění vodoprávní úřad, provádí se sledování s četností nejméně čtyřikrát ročně s rovnoměrným rozloţením
13 Počet stran: 13/25 odběrů v průběhu celého roku. Vybraní producenti sledují kvalitu s četností shodnou s měřením mnoţství. Výsledky rozborů zasílá producent průběţně provozovateli kanalizace a příslušnému vodoprávnímu úřadu do následujícího měsíce. Pokud nezajišťuje odběr a rozbor vzorků provozovatel kanalizace musí být tyto vzorky odebírány a zpracovány akreditovanou laboratoří. Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný 2 hodinový směsný vzorek. Směsný vzorek musí být navrţen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. 4) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a můţe na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem ( 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb.
14 Počet stran: 14/25 Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace ukazatel symbol Koncentrační limity z kontrolního směsného vzorku 1 (mg/l) základní ukazatele Reakce vody ph 6-9 Teplota 0 C 40 Biologická spotřeba kyslíku BSK Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr Dusík amoniakální N-NH 4 45 Dusík celkový N celk 60 Fosfor celkový P celk 10 Nerozpuštěné látky NL 500 Rozpuštěné anorganické soli RAS anionty Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,4 Kyanidy veškeré CN - 0,2 Kyanidy toxické CN - 0,1 Nepolární extrahovatelné látky NEL 10 Extrahovatelné látky EL 80 Fenoly jednosytné FN 1 1 tenzidy Aniontové tenzidy PAL A 10 halogeny Adsorbovatelné organicky AOX 0,2 vázané halogeny kovy Arzen As 0,05 Kadmium Cd 0,05 Chrom celkový Cr celk. 0,1 Kobalt Co 0,01 Měď Cu 0,5 Molybden Mo 0,1 Rtuť Hg 0,01 Nikl Ni 0,1 Olovo Pb 0,1 Selen Se 0,01 Zinek Zn 1,0 ostatní Salmonella sp.2 Negativní nález 1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. 2) Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.
15 Počet stran: 15/25 9. MĚŘENÍ MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD Poţadavky na měření a stanovení mnoţství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Za havarijní situaci je nutno povaţovat: a) vniknutí látek uvedených v kapitole č.5 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace, b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závaţné ohroţení jakosti povrchových vod, e) ohroţení zaměstnanců stokové sítě, f) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén. Případné poruchy, ohroţení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na vodohospodářskou společnost 1.SčV, a. s. - nepřetrţitě na bezplatné zelené lince: na telefon sluţbu konajícího dispečera: dále na tel fax : Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli moţné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Vedoucí provozu ČOV Technolog odpadních vod , Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení :
16 Počet stran: 16/25 Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám poţární ochrany) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 150 (112) operační a informační středisko HZS kraje (Kladno) Operační a informační středisko HZS GŘ Praha Krajská hygienická stanice, úz.odbor Příbram * Policii ČR 158, správci povodí Povodí Vltavy závod Berounka Vţdy informuje příslušný Městský úřad Příbram OŢP - vodoprávní úřad vlastníka kanalizace obec Hluboš Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodrţován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáţe, mytí vozidel, parkoviště) apod. Způsob a četnost odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací. Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Povinnosti producentů odpadních vod, kteří jsou uvedeni v seznamu významných pravidelně sledovaných producentů (kapitola 9.2.), a podmínky pro vypouštění jejich odpadních vod do veřejné kanalizace, zejména mnoţství a znečištění vypouštěné odpadní vody, musí být upraveny smlouvou dle 13 odst. 2 vyhlášky č. 428/2001 Sb. uzavřenou s provozovatelem kanalizace, kde je přesně definován způsob, místo,
17 Počet stran: 17/25 četnost odběru a typ kontrolních vzorků spolu s individuálně stanovenými limity jednotlivých ukazatelů vypouštěného znečištění. Producenti se smluvně sjednanými individuálními limity a vývozci ţump a obsahu jímek fekálními vozy hradí provozovateli kanalizace v závislosti na míře znečištění odpadních vod smluvně sjednaný příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod. Kaţdá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a mnoţství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Pouţité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smaţených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichţ výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků ţivočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, mnoţství a jakosti odpadních vod nebo technických moţností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vypouštění dováţených odpadních a jiných vod do kanalizace je zakázáno. Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu. Odlučovač suspendovaných částic amalgámu musí dosahovat min. 95 % účinnosti. Skutečná účinnost odlučovače bude ověřována oprávněnou organizací min. 1x ročně a výsledky budou předkládány vodoprávnímu orgánu a provozovateli kanalizace. Provozovatel zařízení je povinen doloţit skutečnou účinnost separace a způsob likvidace pouţitých separátorů příslušným orgánům státní správy. Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. zařazen pod katalogovým č jako organický kompostovatelný biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven a původci je uloţena povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouţí výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázané. Podle 26 vyhlášky 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele pozvat ke kontrolnímu odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol o odběru. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k oděru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti.
18 Počet stran: 18/ VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH (k datu schválení kanalizačního řádu) průmysl - významní odběratelé: - V součastné době žádný není. ostatní odběratelé: - V součastné době žádný producent technologických vod není ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD VYMEZENÍ POJMŮ ODBĚRATEL tj. producent odpadních vod. (odběratel sluţby odvádění a likvidace odpadních vod). DODAVATEL tj. vlastník, resp. provozovatel kanalizace (dodavatel sluţby odvádění a likvidace odpadních vod). Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti minimálně čtyřikrát ročně pokud není vodoprávním úřadem nebo vzájemným smluvním vztahem producenta a provozovatele stanoveno jinak a to v přiměřeném rozsahu ukazatelů uvedených v tabulce č. 3. Rozsah sledovaných ukazatelů musí odpovídat charakteru poţívaných technologií při nichţ odpadní vody vznikají. Výsledky rozborů předávají průběţně provozovateli kanalizace KONTROLNÍ VZORKY Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje mnoţství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v tabulce č. 3. Kontrola mnoţství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běţné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Hodnoty maximálního znečištění se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků. Bilanční hodnoty znečištění (důleţité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují analýzou směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele nejméně po dobu 2 hodin sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut, nejdéle však po dobu 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu. Vzorek se pořídí smísením stejných objemů dílčích odběrů nebo smísením objemů úměrných průtoku.
19 Počet stran: 19/25 Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uváţení provozovatele kanalizace. Vzorky odpadní vody budou odebírány dodavatelem v odběrném místě dle platného rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo prokazatelně před vtokem odpadní vody kanalizační přípojkou odběratele do hlavní kanalizační stoky za zaústěním všech částí vnitřní kanalizace. Kontrolní vzorky odpadních vod odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol. Pokud se odběratel k odběru nedostaví, sepíše provozovatel protokol bez jeho účasti samostatně. Vzorky musí být analyzovány akreditovanou laboratoří. Protokoly o odběru budou potvrzovány určeným zaměstnancem odběratele. Dodavatel předá zástupci odběratele část odebraného vzorku postačující k provedení srovnávací analýzy. V případě zásadního rozporu mezi provedenými analýzami dodavatele a odběratele bude rozhodující následná analýza provedená jinou akreditovanou laboratoří, jejíţ výsledek analýzy bude pro sledované období rozhodující Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : 1) Místo kontroly je stanoveno tak, aby byly podchyceny veškeré odpadní vody producentem vypouštěné. 2) Vzorky budou odebírány na odtoku odpadních vod z areálu producenta, např. v poslední šachtici před napojením na veřejnou kanalizační síť, případně na odtoku z technologického zařízení (lapol, akumulační jímka apod.). 3) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 4) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 5) Pro analýzy odebraných vzorků se pouţívají platné metody uvedené v českých technických normách pro analýzu vod. Při jejichţ pouţití se pro účely tohoto
20 Počet stran: 20/25 kanalizačního řádu má za to, ţe výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Upozornění: obsah této tabulky je průběţně aktualizován a informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po ţíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 N-NH 4 + TNV ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO 5664 ( ) ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po destilaci Jakost vod Stanovení amonných
21 Počet stran: 21/25 ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda ČSN ISO 6778 ( ) N anorg (N-NH + 4 )+(N-NO - 2 )+(N-NO - 3 ) - N-NO 2 ČSN EN ( ) Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou ČSN EN ISO ( ) detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách - N-NO 3 ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení ČSN EN ISO ( ) dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení ČSN EN ISO ( ) rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách AOX ČSN EN 1485 ( ) Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky
22 Počet stran: 22/25 vázaných halogenů (AOX) Hg ČSN EN 1483 ( ) Jakost vod Stanovení kadmia TNV atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem ČSN EN ( ) (ICP AES) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) atomová absorpční spektrometrie (AAS) s ČSN EN ISO ( ) plamenovou atomizací a AAS s elektrotermickou atomizací pro nízké koncentrace Ncelk. ČSN EN ISO fotometricky po oxidační minerál. organického dusíku Podrobnosti k uvedeným normám : a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Pouţití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , b) u stanovení CHSK Cr podle TNV lze pouţít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro niţší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných vodách, v nichţ nelze rušivé vlivy sníţit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze uţít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichţ nelze rušivé vlivy sníţit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.
23 Počet stran: 23/ KONTROLA DODRŢOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodrţování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na kaţdý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodrţení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběţně, nejdéle však vţdy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. Seznam příloh: 14. PŘÍLOHY Příloha č. 1 : Grafické znázornění stokové sítě obce Hluboš
24 Počet stran: 24/25 Příloha č. 1 Grafické znázornění stokové sítě obce
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ČECHTICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ČECHTICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) březen 2004
KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE PUSTIMĚŘ
KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE PUSTIMĚŘ Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. IČ: 49454587 A. Textová část B. Výkresová část C. Dokladová část KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE PUSTIMĚŘ Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. IČ:
KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce Lochenice
Kalousková Irena KALVODA Milady Horákové 266, 500 06 Hradec Králové IČO : 493 41 103 Tel.: 495 710 396 604 432 298 Fax : 495 406 116 e-mail : kalvoda.hk@centrum.cz KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Lochenice

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 čl. 5
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 6
 čl. 7
 zákona č. 274