Source: https://es.scribd.com/doc/156661943/DS-78-Reglamento-de-Almacenamiento-Sustancias-Peligrosas
Timestamp: 2016-10-25 10:23:57+00:00

Document:
DS 78 Reglamento de Almacenamiento Sustancias Peligrosas
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasTipo Norma Fecha Publicación Fecha Promulgación Organismo Título Tipo Version Inicio Vigencia URL:Decreto 78 :11-09-2010 :26-11-2009 :MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA :APRUEBA REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS :Unica De : 11-09-2010 :11-09-2010 :http://www.leychile.cl/N?i=1016975&f=2010-09-11&p=
APRUEBA REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Núm. 78.- Santiago, 26 de noviembre de 2009.- Visto: lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 83, 90 y en el Libro Décimo del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967 del Ministerio de Salud; en la ley N° 18.164,; en los artículos 4° y 7° del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud y las facultades que me confiere el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República, y Considerando: - la necesidad de regular las condiciones básicas de seguridad en que deberán mantenerse las sustancias peligrosas, de manera de evitar riesgo que ellas puedan producir a la población, Decreto: Apruébase el siguiente Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas: TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- El presente reglamento establece las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas. Estas disposiciones regirán preferentemente sobre lo establecido en materias de almacenamiento en el decreto Nº 157 de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico, y de lo establecido en el artículo 42 del decreto Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Artículo 2°.- Se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, para efectos de este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales y son aquellas listadas en la Norma Chilena Oficial N° 382 Of2004, Sustancias Peligrosas - Clasificación general (NCh 382. Of2004) o la que la sustituya, y las que cumplan con las características de peligrosidad que establece esa norma. Artículo 3°.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento: Las sustancias radiactivas, reguladas por su normativa específica. Los explosivos y sustancias susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, reguladas por la ley 17.798. Los combustibles líquidos y gaseosos, utilizados como recursos energéticos, regulados por los decretos Nº 160 de 2008 y 29 de 1986 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El almacenamiento realizado en los recintos portuarios, regulado por el decreto ley Nº 2.222 de 1.978 y el decreto Nº 618 de 1970, del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina. Las sustancias infecciosas, clase 6, división 2, de acuerdo a la NCh 382. Of2004 o la que la sustituya. Las áreas de producción en que se utilicen sustancias peligrosas y en las que no se almacenen éstas en forma permanente. Las faenas de la industria extractiva minera reguladas por el decreto Nº 132 de 2002 del Ministerio de Minería que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera. No obstante, las sustancias peligrosas almacenadas en las instalaciones o servicios de apoyo de las faenas mineras, ubicadas en el radio urbano, se someterán a las disposiciones del presente
Reglamento, en lo que fuere compatible con el Reglamento de Seguridad Minera. Artículo 4°.- Para efectos del presente reglamento, los términos que a continuación se definen tendrán el significado que se señala: Aerosol: Recipiente no rellenable construido de metal, cristal o plástico y que contiene un gas propelente licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y dotado con un dispositivo de cierre automático que permite al contenido salir en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión de un gas, como espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso. Análisis de Consecuencia: Evaluación cuantitativa de variables físicas, tales como radiación térmica, sobrepresión, concentración de contaminantes representativos de diferentes tipos de accidentes y sus posibles efectos sobre las personas, medio ambiente y bienes, con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del daño. Bodega común: Recinto o instalación destinada al almacenamiento de productos o mercancías, la cual tiene una zona destinada al almacenamiento de sustancias peligrosas. .
Bodega para sustancias peligrosas: Recinto o instalación destinada al almacenamiento de sustancias peligrosas. Cuando esta bodega sea destinada en forma exclusiva para una clase o división de sustancias peligrosas, se denominará según esa sustancia, por ejemplo Bodega Exclusiva para Sustancias Tóxicas, Bodega Exclusiva para Inflamables o Bodega Exclusiva para Sustancias Corrosivas. Las bodegas para sustancias peligrosas pueden ser de alguno de los siguientes tipos: Bodega para sustancias peligrosas adyacente: Instalación que tiene como mínimo un muro divisorio común y como máximo dos muros divisorios comunes con otros sectores o instalaciones de la misma construcción destinadas a otros usos o al almacenamiento de otras clases de sustancias. .
Bodega para sustancias peligrosas separada: Instalación que está aislada de otras construcciones. .
Sustancias no combustibles: Aquellas sustancias que no se encienden ni alimentan la combustión bajo la acción del fuego o que no tienen calor de combustión. Embalaje: Protección exterior de un envase. El embalaje puede incluir los materiales absorbentes, los materiales amortiguadores y todos los demás elementos necesarios para contener y/o proteger los envases, en ocasiones el embalaje constituye el envase. Envase: Recipiente que se usa para contener una sustancia, el cual está en contacto directo con ésta. En algunos casos el envase debe estar protegido por un embalaje para poder cumplir su función. Son envases, entre otros, los tambores, bolsas, cajas, bidones, contenedores portátiles, sacos, cuñetes, estanques. Estanque fijo: Recipiente diseñado específicamente para contener una o más sustancias peligrosas de acuerdo a sus riesgos, estado de agregación (líquido o gas) y características particulares del lugar donde está emplazado y por ende no es susceptible de traslado en operación normal. Estanque portátil: Recipiente cerrado diseñado para contener una sustancia peligrosa, de capacidad superior a 230 L susceptible de ser transportado. Etiqueta: Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, para identificación o clasificación. Grupo de embalaje/envase: Clasificación establecida en la Nch 382 Of.2004, de algunas de las clases de sustancias peligrosas listadas en ella, según el grado de peligro que presentan, siendo el Grupo de embalaje/envase I, sustancias que presentan alta peligrosidad, grupo de embalaje/envase II, sustancias que presentan una peligrosidad media y grupo de embalaje/envase III, sustancias que presentan una baja peligrosidad. Góndola: Expositor o estantería donde se colocan las mercancías. IBC: Estanque de polietileno de alta densidad o metálico, de 1.000 L de capacidad, utilizado para el transporte y almacenamiento de líquidos, incluidos los de alta densidad. Lineal: Forma de almacenamiento en que se disponen 10 a 12 góndolas una al lado de otra. Muro cortafuego: Aquel que se prolonga a lo menos 0.5 m más arriba de la cubierta del techo más alto y 0.2 m más hacia delante de los techos salientes, aleros u otros elementos combustibles. NFPA: Norma Americana de protección contra el fuego. NTP: Notas Técnicas de Prevención, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España Número NU: Número asignado a cada sustancia química por el sistema de Naciones Unidas. Pila: Conjunto de envases o embalajes dispuestos de tal forma, que la separación entre ellos es mínima o nula. Pila a granel: Acopio de sustancias peligrosas en estado sólido, sin envasar. RF: Resistencia al fuego, cualidad de un elemento de construcción para resistir las
Zona mixta: Zona urbana en la que se permite residencia o vivienda. de acuerdo con su cantidad. tras un cierre temporal inferior a un año. Artículo 6.bcn. RUT.Los propietarios de las instalaciones de almacenamiento autorizadas deberán informar a la Autoridad Sanitaria el cierre de las mismas. Una vez autorizada las instalaciones. Artículo 7.Las sustancias peligrosas solamente podrán almacenarse en los lugares especiales que se señalan a continuación en el presente reglamento. título profesional. debe ser comunicada previamente a la Autoridad Sanitaria.. ciudad. cuando proceda Plan de Emergencias. bodegas u otras de equipamiento o infraestructura. región. cuando corresponda. de acuerdo con el respectivo plan regulador. Especificaciones técnicas de las características constructivas de la instalación de almacenamiento. o la que la reemplace. según la clasificación de la NCh 382.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.La Secretaría Regional Ministerial de Salud competente otorgará la autorización sanitaria mediante resolución fundada. mediante resolución fundada. En dicha resolución se indicará la ubicación de la bodega y las sustancias comprendidas en esta autorización. según lo estipulado en el Título XIV de este reglamento. sin permitir residencias o viviendas. comuna. previa visita inspectiva.
www.Las sustancias peligrosas deberán estar contenidas en envases. para efectos de la pronta respuesta a emergencias. capacidad máxima de la bodega y cualquiera otra condición que le afecte. número. Resolución de Calificación Ambiental (RCA).. universidad que lo otorgó. Clase de las sustancias. TÍTULO II DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Artículo 8. fecha de titulación y firma del profesional responsable.Toda instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas sobre 10 toneladas (t) de sustancias inflamables o 12 t de las otras clases de sustancias peligrosas que no sean inflamables requerirá de Autorización Sanitaria para su funcionamiento. Memoria técnica de los sistemas de extinción de incendios.cl .condiciones de un incendio estándar. la cual debe ser elaborada por un profesional idóneo. el aislamiento térmico y la no emisión de gases inflamables. indicando su nombre. talleres. Este almacenaje podrá siempre efectuarse en bodegas de mayor exigencia pero en ningún caso en una de menor complejidad que las que les corresponda según estas disposiciones. sin deterioro importante de su capacidad funcional. Ubicación de la instalación de almacenamiento: calle. que se almacenarán en la bodega.. según la NCh 382. Artículo 9. La reapertura. sus cantidades. Of2004 o la que la sustituya. el interesado ingresará y mantendrá al día los datos de la instalación y las sustancias almacenadas en un listado que mantendrá el Ministerio de Salud en su sitio web. asimismo. El cierre de la bodega por un tiempo superior a un año hará caducar la autorización concedida. Esta cualidad se mide por el tiempo en minutos durante el cual el elemento conserva la estabilidad mecánica. la contención de las llamas. Artículo 5°. en la que se verificará el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. tanto temporal como permanente. Zona industrial: Zona urbana en la que se permiten actividades industriales. clase y división de peligrosidad. sus cantidades y capacidad máxima de almacenamiento. La denegación de la solicitud se hará. para lo cual el interesado deberá adjuntar los siguientes antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente del lugar en que ella esté ubicada: Identificación completa del interesado y de su representante legal en su caso.Of2004.. equipamiento y actividades productivas (incluye bodegas) de acuerdo con el respectivo plan regulador. La autorización concedida tendrá una duración de tres años y se prorrogará en forma automática y sucesiva por iguales períodos mientras no sea expresamente dejada sin efecto..
Artículo 13. Dicha estantería deberá contar con señalización que indique almacenamiento de sustancias peligrosas... todos los cuales deberán estar en bodegas para sustancias peligrosas. entre otros aspectos. no poroso.El lugar donde estén almacenadas las sustancias peligrosas deberá contar con un sistema de control de derrames. con piso sólido. distribución. con control de derrames y ventilación para evitar la acumulación de gases en su interior.. liso y lavable. Los envases de las sustancias deberán estar diseñados de forma que impidan las pérdidas de contenido.3 y los inflamables de la clase 4. deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. de difícil ruptura y que minimice eventuales accidentes.debidamente etiquetadas según lo estipulado en el Título XIII del presente reglamento. los comburentes de los grupos de embalaje I y II.Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas deberán
www. los comburentes de los grupos de embalaje I y II. ser de un material químicamente compatible con la sustancia. PÁRRAFO II DE LAS BODEGAS COMUNES
Artículo 15. Artículo 12. Artículo 11.Podrán almacenarse sustancias peligrosas sobre el piso o en estanterías de material liso no absorbente.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.Podrán almacenarse sustancias peligrosas en bodegas comunes..No podrán almacenarse en estas condiciones en bodegas comunes los peróxidos orgánicos clases A a la D.. a base de extintores.1. Dentro de estas 12 t.. En todo caso. compatibles con los productos almacenados. deberán estar en estanterías de material no absorbente. liso e impermeable.cl . que puede consistir en materiales absorbentes o bandejas de contención. gases inflamables correspondientes a la división 2.3 "sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables". Artículo 18. potencial de extinción y mantenimiento. en que las cantidades. Artículo 16. se podrá almacenar líquidos y sólidos inflamables y comburentes del grupo de embalaje III que no superen las 3 t en su conjunto y 250 kg de cilindros con gases de la división 2.. incombustibles..Dentro de las bodegas comunes. No podrán almacenarse en bodegas comunes los peróxidos orgánicos clases A a la D.3 "sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables". cuando su cantidad total no sea superior a 600 kg o L. gases tóxicos división 2. deben ser adecuados para su conservación..2. y contar con un sistema manual de extinción de incendios. en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega. Artículo 17. gases tóxicos división 2. cerradas o con barras antivuelco. todos los cuales deberán estar en bodegas para sustancias peligrosas.Los envases menores o iguales a 5 kg o L y los de vidrio. Adicionalmente. resistentes a la acción del agua. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. PÁRRAFO I DEL ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑAS CANTIDADES
Artículo 10. estas bodegas deberán tener un sistema de contención local de derrames con agentes de absorción y/o neutralización que evite comprometer las áreas adyacentes.Se deberá contar con las hojas de datos de seguridad de cada una de las sustancias almacenadas a disposición de quienes las manejan.1. su diseño y características de construcción deberán ajustarse a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.bcn. cuando la cantidad total sea como máximo 12 t. no podrán realizarse mezclas ni re-envasado de sustancias peligrosas excepto en aquellas en que existan estanques fijos o en aquellas en que se deba realizar fraccionamiento para ser utilizado en producción dentro del sitio de la empresa.3 y los inflamables de la división 4.Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas deberán ser cerradas en su perímetro por muros o paredes sólidas. gases inflamables correspondientes a las clases 2. Artículo 14.
Of2004 o de la bodega. Artículo 20.bcn. potencial de extinción y mantenimiento. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Artículo 22. o la que la sustituya.Distintivos para identificación de riesgos (NCh 2190 Of2003) o la que la sustituya. de acuerdo a las clases y divisiones de las sustancias en ellas dispuestas.. Promedio trimestral de las cantidades por clase de sustancias Nch 382. su diseño y características de construcción deberán ajustarse a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y
www.La zona destinada para el almacenamiento de las sustancias peligrosas deberá estar claramente. Of2004 o la que la reemplace. deberá estar de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud. se deberá mantener una distancia de 1. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 del 2003: Transporte de sustancias peligrosas . fuera de la bodega. comburentes y/o peróxidos de las clases E y F deberán contar con sistema de detección automática de incendios.cl . Croquis con la ubicación (zona) de las sustancias al interior . resistentes a la acción del agua.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. distribución. Artículo 21. y piso sólido resistente estructural y químicamente. . que indiquen las clases y divisiones de las sustancias almacenadas. Dicho registro deberá contemplar como mínimo la siguiente información: . lo que deberá señalarse mediante letreros que indiquen "No fumar" en el acceso principal de la bodega y en el interior de la misma.Hojas de datos de seguridad – Requisitos (NCh 2245.. adicionalmente. según la
Adicionalmente. entre otros aspectos. Además.Las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios a base de extintores. deberán indicar los tipos de sustancias almacenadas en su interior.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán ser cerradas en su perímetro por muros o paredes sólidas. almacenadas. Los rótulos ubicados en todos los muros externos de la bodega.. en caso de adosamiento. dispuestos en lugares fácilmente visibles.Deberá existir. señalizada y demarcada. PÁRRAFO III DE LAS BODEGAS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS
Artículo 24. liso. Artículo 19. Se deberá mantener una distancia de 2. en ella.2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas..La instalación eléctrica debe cumplir con la normativa vigente. incombustibles. Clase y división de peligrosidad de cada sustancia de acuerdo la que la sustituya. como también de los organismos fiscalizadores y bomberos.Las Bodegas para Sustancias Peligrosas. Artículo 23.Estará prohibido fumar al interior de las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas.4 m entre sustancias peligrosas incompatibles.. a la NCh 382. un registro escrito o electrónico en idioma español de las sustancias almacenadas dentro de la instalación.. Artículo 25. Los rótulos internos deberán ubicarse en cada una de las zonas de almacenamiento. deberán estar disponibles las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas de acuerdo a Norma Chilena Oficial Nº 2245 del 2003: Sustancias químicas .mantener una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes o bien un muro cortafuego de RF 180. debiendo ser visibles a una distancia de 10 m. de acuerdo a la Norma Chilena Oficial N° 2190 de 2003. Cuando se almacene en ellas más de 1 t de sustancias inflamables. En todo caso. deberá contar con rótulos que indiquen las clases y divisiones de las sustancias en ella almacenadas. lavable e impermeable y no poroso. Nº NU. Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia contenida .. . cuya cantidad. compatibles con los productos almacenados. Of2003) o la que la sustituya. deberán contar con rótulos externos e internos. con techo liviano. el cual estará a disposición del personal que trabaja en ella o transita por ésta.
que requieran almacenar una cantidad mayor a las máximas establecidas para cada bodega en el presente reglamento. Artículo 27. El valor umbral del Límite Inmediatamente Peligroso (LVL) para la vida y la salud humana.cl . Los estudios de análisis de consecuencia deberán basarse en las normas NTP respectivas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España.Las bodegas que almacenan sustancias peligrosas. siempre y cuando no se trate de una puerta de operación con mecanismo de cierre automático. la ubicación de estas puertas será de manera tal que desde cualquier punto al interior de la bodega.Las puertas de carga y descarga y las de evacuación deberán tener un 75% de la RF de los muros que las contienen y estar ubicadas en muros externos. Las bodegas con una superficie menor o igual a 40 m2. distintas de la puerta de carga/descarga. de acuerdo al estudio de carga combustible. en un accidente mecánico (ondas de presión). En el caso de bodegas adyacentes para sustancias inflamables se podrá mantener una cantidad máxima de 2500 t . Artículo 26.. Dichas aberturas deberán tener rejilla o disponer de celosías construidas de forma que deriven el aire hacia arriba.. Para el caso de ventilación natural.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. siempre que la construcción total esté constituida sólo por bodegas de sustancias inflamables. Artículo 28. En las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.000 t. la distancia recorrida. con dirección de escape distintas y no se trate de puertas de operación con mecanismo de cierre automático o que una de ellas se mantenga cerrada en el momento de operación.Dentro de las bodegas para sustancias peligrosas no podrán realizarse mezclas ni re-envasado de esas sustancias. . El diseño y construcción de la ventilación será tal que la pérdida de RF de los muros sea mínima. con una renovación de aire mínima de 12 cambios por hora.. llaves ni mecanismos que requieran un conocimiento especial para su apertura desde el interior.Si cuenta con instalación eléctrica. que en su conjunto podrán almacenar hasta 10.. exclusivas o no. 5 kW/m2 de radiación térmica con tiempo máximo de exposición de 3 minutos emitido por llamas y cuerpos incandescentes. Podrán haber varias bodegas adyacentes.. excepto las para inflamables
www.Las Bodegas para Sustancias Peligrosas podrán almacenar hasta 10.. Estas bodegas no podrán ubicarse en subterráneos ni tampoco podrán tener más de un piso. .Deberán existir una o más puertas de escape que den al exterior de la bodega. con al menos dos direcciones de escape distintas. Artículo 32. Las puertas de escape deben abrirse hacia el exterior con manillas antipánico y no deben tener chapas. en incendios y deflagraciones. sin perjuicio de los requerimientos adicionales establecidos en el presente reglamento. podrán tener sólo la puerta de carga/descarga. en un accidente tecnológico de tipo químico (fuga o derrame).. de acuerdo a la normativa vigente y registrada ante la autoridad competente. Dichas puertas deben tener un ancho mínimo de 90 cm y deben abrirse fácilmente desde el interior de la bodega en todo momento. se privilegiarán las aberturas en el techo y podrán disponerse pequeñas aberturas en la parte superior y/o inferior de los muros.. Artículo 33.bcn. ya sean existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento o nuevas. excepto en aquellas que existan estanques fijos o en aquellas en que se deba realizar fraccionamiento para ser utilizado en la zona producción dentro del mismo sitio de la empresa. La superficie que ocupen las aberturas en un muro. dependiendo de la densidad relativa de la sustancia almacenada. Artículo 29. podrán hacerlo siempre y cuando presenten un estudio de análisis de consecuencia en caso de un accidente tecnológico que demuestre que en el límite del sitio o propiedad no se superen los valores de: . 125 mbar. no sea superior a 30 m. Artículo 30. la cual podrá servir de puerta de escape. ésta debe ser reglamentaria.En las bodegas de sustancias peligrosas.Estas bodegas deberán tener ventilación natural o forzada. Servirán como puertas de escape las de carga y descarga siempre y cuando existan al menos 2. no podrá exceder del 5% de la superficie de éste. Artículo 31.Construcción.000 t de sustancias peligrosas.
. salas cunas. los accesos de ambas instalaciones no podrán estar enfrentados..bcn. Artículo 36. podrán cumplir con los distanciamientos a muros medianeros o deslindes de las bodegas comunes. Si almacenan más de 30 t..
www.000 t deberá mantener una distancia mínima de 5 m y cuando se almacenen sobre 1..Of2004. adyacentes o separadas.Of2004 o la que la sustituya. que se aplicarán complementaria y preferentemente a los de este Título.. que no puedan cumplir las distancias mínimas a muros medianeros o deslindes y a otras construcciones dentro del sitio.Las bodegas para sustancias peligrosas.Las bodegas para sustancias peligrosas. la suma de las cantidades de sustancias almacenadas en todas ellas podrá ser equivalente a la cantidad máxima permitida para una bodega exclusiva para esa clase o división del tipo separada. deberán tener 3 m a otras tener un al menos 5 m por
En caso de no existir plan regulador. adyacentes entre sí y que constituyan una sola construcción. excepto las exclusivas para sustancias inflamables. cuyo tipo. distribución.Las bodegas para sustancias peligrosas no podrán estar ubicadas en zonas residenciales.000 t una distancia de 10 m. entre otras características. deberán distanciamiento a cualquiera otra construcción dentro del mismo sitio de el costado en que se realiza la carga y descarga. potencial de extinción y mantenimiento. Si una bodega de este tipo está contigua a un casino. existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento. Las bodegas exclusivas para sustancias peligrosas que tengan una capacidad máxima de almacenaje de 12 t. de acuerdo a las cantidades almacenadas. deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios.. se podrán almacenar sustancias no peligrosas que sean compatibles con las peligrosas y correspondan a sustancias no combustibles. Las bodegas para sustancias peligrosas. siempre y cuando mantengan una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes y no superen las 30 t. exclusivas o no. Artículo 34. sobre esta cantidad y hasta 1. establecidas en este reglamento. se especifican en los Títulos siguientes de este reglamento. cuando mantengan una distancia mínima de 3 m al muro medianero o a sus deslindes si almacenan hasta 30 t. sujeto a la presentación y aprobación por la Autoridad Sanitaria de un estudio de análisis de consecuencia de un accidente tecnológico que no supere los valores indicados en el artículo 32 de este reglamento.y comburentes y peróxidos. jardines infantiles. no podrán ubicarse en un mismo sitio donde existan casas habitación. establecidas en este artículo. Artículo 39. podrán ubicarse en una zona mixta que permita bodegas. cantidades. deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud. para cada clase y/o división de la NCh 382. se deberá dar cumplimiento a las distancias al muro medianero o deslinde y a cualquiera otra construcción dentro del sitio de la empresa. podrán instalarse en una zona industrial. a base de extintores. o cualquier otra actividad distinta de la que corresponde al giro de la empresa.Las bodegas para sustancias peligrosas. Artículo 37. Artículo 35. Las bodegas para sustancias peligrosas.Cuando existan dos o más bodegas exclusivas para la misma clase y división de la NCh 382. siempre que las distancias desde los muros externos de la construcción sean las establecidas para las bodegas exclusivas del tipo separadas. podrán mantenerse funcionando a una distancia menor que la establecida siempre que no sea inferior a 5 m a muros medianeros en zonas industriales y a 3 m en zonas mixtas. t.. En los establecimientos de salud y educacionales sólo podrá haber almacenamiento de sustancias peligrosas que corresponda al que se rige por lo establecido para las bodegas comunes. excepto las exclusivas para sustancias inflamables.cl .No deberán existir bodegas para sustancias peligrosas adosadas a casinos. adyacentes o separadas.Los requisitos específicos de almacenamiento y las cantidades máximas permitidas.. Artículo 38. exclusivas o no. Artículo 40. Todas las bodegas para sustancias peligrosas que almacenan hasta 30 por el costado en que realizan la carga y descarga un distanciamiento de construcciones dentro del mismo sitio.
Mantención de baterías y pilas. la siguiente información: . válvulas. deberán contar con red húmeda con una reserva de agua propia que otorgue una autonomía de. agua. Dicho sistema y sus modificaciones deberá ser diseñado por un profesional idóneo y contar con un proyecto o memoria de cálculo. excepto aquellas en que se almacenen sustancias de la clase 4. . . o los mandos manuales de la instalación
. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Verificación por inspección de depósitos.cl . especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema. limpieza general. aceite) Verificación de accesibilidad a elementos. Especificaciones técnicas y ubicación de los rociadores Diámetro de los ductos Presión y caudal de operación Tipo de agente extintor Especificaciones técnicas de las bombas Capacidad de los estanques Normas de diseño utilizadas
Los sistemas de detección y extinción de incendios deberán contar con un programa de mantenimiento. a lo menos. de acuerdo a lo estipulado para cada clase. RUT y firma del profesional responsable. . . NFPA 24 u otra reconocida internacionalmente. El proyecto y/o memoria de cálculo debe incluir. . Quitar las tapas de las salidas. y contar con un sistema de extinción automática de incendio. por lectura del manómetro. de acuerdo al agente extintor utilizado. verificación de niveles (combustibles. deberán contar con un sistema automático de detección de incendios. Comprobación de funcionamiento de las instalaciones. NFPA 20. procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla en caso de ser de varias posiciones. Comprobación. u otra internacionalmente reconocida. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Todas las Bodegas para Sustancias Peligrosas. a lo menos. motobombas. fusibles. de la presión de servicio. La red húmeda podrá ser por bodega o por instalación y construida de acuerdo a normas americanas de protección contra el fuego NFPA 14. Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. NFPA 22. u otra norma internacionalmente reconocida. 60 minutos y un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. Sustitución de pilotos.Cuando se almacenen cantidades superiores a 500 t las Bodegas para Sustancias Peligrosas. y otras partes defectuosas. de acuerdo a la siguiente periodicidad mínima: Cada tres meses: Sistemas automáticos de detección y alarmas de incendios. Dicho sistema debe ser diseñado de acuerdo a la Norma Chilena Oficial Nº 2095 del 2001.bcn. Normas americanas de protección contra el fuego NFPA. Mantención de baterías. del cual se llevará un registro. engrasar las roscas. el cual debe ser diseñado de acuerdo a la NFPA 72. accesorios y demás elementos. Tomas de incendio equipadas Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes. Grifos internos Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.3. Sistemas fijos de extinción Rociadores de agua Agua pulverizada Polvo Espuma Agentes extintores gaseosos Pitones Monitores Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos. . donde se especifique claramente el nombre.
piso con pendiente no inferior a 0. sistemas manuales de extinción de incendio. tanto las bodegas que almacenen líquidos como sólidos. Limpieza general de todos los componentes.de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos. Artículo 41. líneas y protecciones. especialmente los dispositivos de disparo y alarma. a lo menos. pilotos. Sistemas fijos de extinción Rociadores de agua Agua pulverizada Polvo Espuma Comprobación integral. Artículo 42. Comprobación de los estados de carga de la instalación de los sistemas de polvo. Adicionalmente. Abrir y cerrar el hidrante.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. A los extintores. se les realizará la mantención de acuerdo a lo indicado en el decreto N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud.cl . de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.Las bodegas para sustancias peligrosas. Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.bcn. Comprobación del estado del agente extintor. Cada Año Sistemas automáticos de detección y alarma de incendio Verificación integral de la instalación Limpieza del equipo de centrales y accesorios Verificación de uniones roscadas o soldadas Regulación de tensiones e intensidades Verificación de los equipos de transmisión de alarma Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. en los sistemas con indicaciones de control. Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Grifos internos Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.Las bodegas para sustancias peligrosas. con un mínimo de 1. Tomas de incendio equipadas Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.. Cada seis meses Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Accionamiento y engrase de válvulas Verificación y ajuste de prensaestopas Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas Comprobación de alimentación eléctrica. incluyendo en todo caso: Verificación de los componentes del sistema. que contengan líquidos. deberán contar con un Plan de
www..5% que permita el escurrimiento del derrame hacia una zona de acumulación o contención perimetral a través de soleras y/o lomos de toro o canaletas conectadas a una cámara de contención impermeable la que tendrá un volumen equivalente al 110% del envase de mayor capacidad. Comprobación de los circuitos de señalización. y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios Gama de mantención anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.1 m3. deberán tener un sistema de control de derrames el que deberá contemplar. Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Comprobación de la estanquidad y de mangueras y estado de las juntas. comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. deberán contar con agentes de absorción y/o neutralización. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua.
un ancho de 6 m y una altura de 1 m. Artículo 52. de cada bodega para sustancias peligrosas el que deberá estar a disposición del personal que trabaja o transita en ella..5 m entre las sustancias peligrosas almacenadas y muros. el registro de las capacitaciones dadas a sus funcionarios. éstas tendrán una altura de carga máxima de 8 m y un largo y ancho tal que se cumplan las condiciones relativas a las puertas de escape establecidas en el artículo 27 de este reglamento. Además. Artículo 54.En toda bodega de Sustancias peligrosas se deberá asegurar un espacio libre de al menos 1 m sobre la carga.Las bodegas deberán contar con pasillos internos demarcados con líneas amarillas. Artículo 49.. Artículo 44. La empresa deberá llevar y mantener a disposición de la Autoridad Sanitaria.. y un largo y ancho tal que se cumplan las condiciones relativas a las puertas de escape establecidas en el artículo 27 de este reglamento. cuando las sustancias estén en tambores o en contenedores IBC. Uso correcto de equipos de protección personal y consecuencias de no utilizarlos. Habrá un responsable de bodega quien será el encargado de vigilar el acceso de personas y maquinarias y de llevar el registro de los productos que entran y salen de la bodega. tránsito y evacuación deberán estar siempre despejadas.Deberá existir un registro impreso o electrónico. . caso en que se permitirá una sola fila de envases en cada pila. Artículo 48. .cl .Está prohibido fumar al interior de las bodegas para sustancias peligrosas. a no más de 20 m de las puertas de carga/descarga y 10 m de zona de toma de muestras de estanques o fraccionamiento..Deberán existir duchas y lavaojos de emergencia al exterior de la bodega para sustancias peligrosas. La bodega no podrá tener ninguna oficina en su interior tampoco para el responsable de la misma.2 m y de 2. en idioma español. Artículo 46.4 m si por ellos circulan grúas horquilla. Artículo 53.Las bodegas para sustancias peligrosas deberán tener acceso controlado. Artículo 50.El personal que trabaje en bodegas para sustancias peligrosas deberá recibir capacitación formal cada tres años. deberán establecerse por escrito y estar disponibles para todo el personal asociado a ésta. información e instrucciones específicas. Artículo 47. como también de los organismos
www. sin nada que las obstruya... Contenidos y adecuada utilización de las Hojas de Datos de Seguridad. Artículo 43.Si las pilas están conformadas por pallets. Las vías de ingreso. Artículo 45.. incluidas las consecuencias de un incorrecto funcionamiento.. tendrán una altura máxima de 3 m y de 4 m.bcn.. . con un ancho mínimo 1. según lo estipulado en el Título XIV de este reglamento. Propiedades y peligros de las sustancias que se almacenan y su manejo seguro. con un caudal suficiente que asegure el escurrimiento de la sustancias a limpiar. en forma oral y por escrito.Los procedimientos de operación de las bodegas para sustancias peligrosas. Función y uso correcto de elementos e instalaciones de seguridad. excepto cuando el envase supere esta altura. Los accesos a las duchas y lavaojos de emergencia deberán estar libres de obstáculos y debidamente señalizados... Artículo 51.Cuando las sustancias se almacenen en estanterías. lo que debe señalarse mediante un letrero que indique "No fumar" en el acceso principal de la bodega y otro al interior de la misma.. con sustancias envasadas en sacos y cajas.Las pilas de sustancias dispuestas directamente sobre el piso tendrán como máximo un largo de 8 m. dispuestos en lugares fácilmente visibles.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. sobre: . La altura de estas pilas podrá ser de 2 m cuando las sustancias se encuentren en sacos y de 3 m cuando las sustancias se encuentren en maxisacos.4 m entre ellas.Emergencias. se exceptuarán de esta última distancia aquellas bodegas de una superficie menor o igual a 40 m2. deberá mantenerse una distancia de 0.Las sustancias incompatibles entre sí deberán ser almacenadas en forma separada por una distancia mínima de 2.
. ordenadas y separadas por bodega. . El registro debe estar ubicado en algún lugar fuera del edificio de la bodega. adicionalmente para las clases 2. así como. referido a líquidos y gases en estanques y sólidos en silos o pilas. normal o extraordinaria. El proyecto y/o memoria de cálculo debe incluir. o la que la sustituya. . .. clase secundaria y división de peligrosidad. de acuerdo a Norma Chilena Oficial Nº 2245 de 2003. para los últimos 6 meses. . Croquis de la instalación. 382Of2004 o la que la reemplace. líquido o gas). . de acuerdo a la NCh. Especificaciones técnicas y ubicación de los monitores Diámetro de los ductos Presión y caudal de operación en cada una de las salidas del agente extintor Tipo de agente extintor Especificaciones técnicas de las bombas Capacidad de los estanques y tiempo de autonomía Plan de mantenimiento con periodicidad para cada componente del sistema y su
www. de acuerdo a la N Ch. Artículo 57. . 3. techo liviano que proteja de las condiciones climáticas que puedan afectar la seguridad de dicha zona con un sistema manual de contención de derrames.Este tipo de almacenamiento deberá contar con un sistema manual de extinción de incendio a base de extintores y carros extintores.Se rigen por este título las sustancias peligrosas que deban almacenarse a granel debido a condiciones de seguridad. la siguiente información: . se deberá especificar claramente el nombre. a lo menos.Las zonas de carga y descarga. Clase primaria. Artículo 59.fiscalizadores y contendrá como mínimo. Adicionalmente. deberá existir un documento impreso para situaciones de emergencias con la siguiente información: . considerando las características de las sustancias de mayor complejidad que se manejan en dichas zonas y contar con sistema manual de extinción de incendios. especificando la ubicación de las bodegas. logísticas o económicas cualquiera sea su estado de agregación (sólido. Nº NU . .1. deberán contar con piso sólido. Capacidad máxima de la bodega y cantidad almacenada promedio mensual de cada sustancia.. RUT y firma del profesional responsable. los ingresos al lugar y las salidas de emergencia si existieran. . indicando para cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias almacenadas. Se deberán indicar también los lugares donde se encuentren elementos para combatir y controlar emergencias.. y/o t. TÍTULO III ZONA DE CARGA Y DESCARGA
Artículo 56. 4 y 5 deberá tener sistemas de extinción de incendios. 382Of2004 o la que la reemplace. expresado en kg o t.En la portería o acceso de la instalación de almacenaje.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.cl . a condición de que sean despachadas durante la jornada diaria de trabajo. . en la portería deberán estar disponibles en forma impresa las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas. basado en ingeniería contra fuego o normativa internacional.Las sustancias peligrosas se podrán mantener de manera transitoria en zonas de carga y descarga.. diseñados por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo. la siguiente información: .bcn. TÍTULO IV ALMACENAMIENTO A GRANEL NORMAS GENERALES
Artículo 58. sólo para dichos fines. Artículo 55. resistente a la acción del agua. Capacidad máxima de cada bodega en kg. En esta memoria de cálculo. Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia (si se trata de sustancias puras).
El almacenamiento a granel de sustancias peligrosas. construcción. CGA entre otras.. producto de la lluvia. DIN. líquidos y gases deben ser diseñados por un profesional idóneo. DOT. publicaciones. Además. considerando la clase y división de riesgo y las cantidades máximas indicadas en cada caso. cumplan con sus exigencias. salas cunas.. PÁRRAFO I SÓLIDOS A GRANEL
Artículo 65. . Artículo 66.. se deben considerar los cálculos de flujo para el llenado y vaciado de ellos. 2190Of2003 o la que la sustituya. . EPA. HSE. TRbF. Artículo 60.. deberá darse cumplimiento a las normas mínimas de seguridad que se establecen en este Reglamento. donde se especifique claramente el nombre.El almacenamiento de sólidos en pila a granel requerirá siempre autorización sanitaria. Artículo 63. BS.Los estanques fijos superficiales o enterrados para el almacenamiento de sólidos. La cantidad a apilar de la sustancia deberá considerar los peligros para las instalaciones circundantes derivados de sus propiedades intrínsecas y la ocurrencia de accidentes derivados de la conformación de la pila. de manera de evitar el colapso por sobrepresión o vacío. listadas en el artículo 60. La zona de almacenamiento deberá tener acceso controlado. detallado en el Título XIV del presente reglamento. RUT y firma del profesional responsable. códigos. NFPA.respectivo registro Estas medidas deberán ser capaces de entregar un control efectivo de incendio. incluyendo la cantidad media almacenada a granel. NACE. Se deberá además llevar un registro de pruebas periódicas de los sistemas contra incendio y en concordancia con el plan de emergencias.Para almacenar graneles sólidos.cl . NEMA. EIGA. .Para el diseño. de sus peligros a la salud humana para los trabajadores expuestos a la sustancia y los peligros al medio ambiente. Dicha autorización sólo se otorgará cuando se cumpla con las exigencias que se detallan a continuación. El almacenamiento no podrá estar en una zona residencial o mixta.En los almacenamientos existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento. Artículo 62. operación. En el diseño del estanque. se deberán acreditar las siguientes condiciones mínimas: . Serán diseñados y construidos de acuerdo a normas internacionales sobre la materia o basados en prácticas de ingeniería reconocidas nacional o internacionalmente. se incluirá al menos un margen para la eventual corrosión interior y/o exterior del estanque fijo. no podrá ubicarse en el mismo sitio donde existan casas habitación. Tampoco podrá ubicarse adosado a casinos de la empresa..Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.bcn. IEEE. En todo caso. viento u otra condición climática. se permite el uso de normativa internacional o ingeniería para el cálculo de las condiciones y equipamientos necesarios para garantizar que las medidas de seguridad y mantenimiento. ASTM. prescripciones y recomendaciones técnicas extranjeras aceptadas. ASME. Para todo
www. Para su autorización se considerará la cantidad total almacenada en la bodega. La zona de almacenamiento deberá estar rotulada. UL y VDE. de acuerdo a la NCh. . ANSI. los que serán visibles a una distancia de 10 m. jardines infantiles o cualquiera otra actividad distinta de la que corresponde al giro de la empresa. .. OCIMF. El piso deberá ser impermeable y resistente a la sustancia almacenada. considerando la clase de riesgo de la sustancia a almacenar. a las normas. conforme a las normas técnicas nacionales y a falta de éstas. indicando las clases y divisiones de las sustancias peligrosas almacenadas. y contar con un proyecto o memoria de cálculo. tales como: API. especificaciones. inspección y mantención de las instalaciones y equipos de nuevos proyectos se aceptará el uso de normativa internacional o prácticas reconocidas de ingeniería. OSHA. cualquiera sean las cantidades a almacenar. EN. Artículo 64.. La sustancia almacenada no se dispersará ni habrá emanaciones de gases. ésta deberá cumplir con los requisitos de seguridad estipulados en los títulos precedentes. tales como "Estudio de Integridad de Estanque" u otras técnicas usadas en los distintos tipos de almacenamiento a granel. Artículo 61.Para el almacenamiento a granel de sustancias peligrosas dentro de una bodega.
Cuando el depósito de contención sirva a dos o más estanques. de manera de evitar dentro del sitio de la empresa.. incluidas las consecuencias de un incorrecto funcionamiento.Los líquidos que se almacenen en estanque fijo superficial. deberá recibir capacitación formal cada tres años.1 veces el volumen del estanque. Artículo 69. Habrá un responsable quien será el encargado de controlar el acceso de personas y maquinarias y llevar el control operacional y logístico de las pilas. su capacidad debe ser equivalente a 1.Las zonas de almacenamiento de graneles sólidos. además deberá tener un plan para el residuos peligrosos generados. información e instrucciones específicas. exceptuándose aquellas sustancias que reaccionan con el agua. Los accesos a las duchas y lavaojos de emergencia deberán estar libres de obstáculos y debidamente señalizados. en forma oral y por escrito. sobre: .bcn. La distancia mínima entre estanques fijos superficiales que se ubiquen dentro de un mismo depósito de contención será de 1 m excepto para inflamables.El personal que trabaje en las zonas de almacenamiento de graneles sólidos y pueda tener contacto directo con el producto almacenado. Artículo contención de su dispersión manejo de los 67. en un mismo depósito de contención. deberán tener acceso controlado. Artículo 70...5 m. La distancia mínima entre pilas será de 2. el registro de las capacitaciones dadas a sus funcionarios.ello se deberá considerar la clase y división de riesgo y las propiedades físicas de la sustancia a almacenar como la granulometría.Los sólidos almacenados en estanques o silos deberán contar con un sistema de control de derrames.4 m.
Artículo 68. Función y uso correcto de elementos e instalaciones de seguridad. descontado el volumen que ocupa el resto de los estanques hasta la altura del pretil. no se podrá utilizar un depósito de contención común sino que se deberá usar un depósito de contención para cada estanque fijo. cumpliendo las demás condiciones de este artículo. ángulo de reposo y demás.Para instalaciones construidas después de la entrada en vigencia de este reglamento. Propiedades y peligros de las sustancias que se almacenan y su manejo seguro. PÁRRAFO II LÍQUIDOS A GRANEL
Artículo 73.Deberán existir duchas y lavaojos de emergencia al exterior del depósito de contención. Análisis de consecuencia en caso de un accidente tecnológico que asegure que en el muro medianero o deslinde del sitio y que en las otras construcciones al interior del mismo sitio no se superen los límites establecidos en artículo 32 de este reglamento. en cuyo caso ésta será equivalente a 1/6 de la suma de los diámetros de los estanques fijos vecinos que almacenen inflamables. Artículo 72. . a no más de 20 m de la zona de carga y descarga o perímetro de la pila a granel. la distancia entre el manto del estanque fijo superficial y el manto interno del muro del depósito del contenedor será de 1 m como mínimo... con un caudal suficiente que asegure el escurrimiento de las sustancias a limpiar. siempre y cuando las sustancias almacenadas en todos los estanques sean compatibles entre sí.. Contenidos y adecuada utilización de las Hojas de Datos de Seguridad. .. La empresa deberá llevar y mantener a disposición de la Autoridad Sanitaria. . Artículo 74.. cuando no exista una barrera física entre las pilas.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. Uso correcto de equipos de protección personal y consecuencias de no utilizarlos. pero nunca menor a 1. En el caso de sustancias incompatibles.cl .1 veces el volumen del estanque mayor. . . consistente en un depósito de contención de capacidad equivalente a 1.Las zonas de almacenamiento deberán contar con un sistema de aguas residuales utilizadas en el control de incendios. deberán contar con un sistema de control de derrame.
www. Artículo 71.Las distancias de seguridad entre el manto de los estanques o silos y el muro medianero o deslinde del sitio y otra construcción será de 3m si la capacidad del silo es de 0 a 200 m3 y de 5m si la capacidad es mayor a 200 m3.
2. Artículo 79.Distancias de seguridad de estanques superficiales de líquidos no inflamables.bcn.1. .Las distancias de seguridad para estanques superficiales para almacenamiento de líquidos inflamables serán las indicadas en la tabla 4. . .Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. En el caso de los estanques enterrados.. lbf/in2) Fabricante Quien lo montó
Artículo 76. Artículo 77. . .. Los accesos a las duchas y lavaojos de emergencia deberán estar libres de obstáculos y debidamente señalizados.. En el caso de estanques enterrados la distancia entre el borde del estanque y el muro medianero o deslinde del sitio debe ser de al menos 1m. con letra legible y donde se indique al menos la siguiente información: . .. podrán continuar a una distancia menor si presenten un estudio de análisis de consecuencia que asegure que en el muro medianero o deslinde del sitio y que en las otras construcciones al interior del mismo sitio no se superen los límites indicados en el artículo 32 de este reglamento..Artículo 75.Los estanques deben tener una placa instalada en un lugar accesible. a no más de 10 m de los puntos de toma de muestras.. debe indicarse en la tapa cámara esta señalética además de la capacidad
www.Las distancias de seguridad para estanques superficiales para almacenamiento de sustancias no inflamables serán las indicadas en la tabla 4. Los almacenamientos existentes a la entrada en vigencia de este reglamento que no cumplan con los distanciamientos indicados. con el rótulo de seguridad establecido en la Norma Chilena Oficial Nº 2190of2003 y la Norma Chilena Oficial N° 1411/4of1978. Normas bajo la cual fue construido el estanque Año Diámetro nominal en m Altura nominal en m3 Capacidad nominal en m3 Presión de diseño (kPa.Los estanques fijos superficiales deberán estar rotulados.Distancias de seguridad de estanques de líquidos inflamables. ..cl . Tabla 4. de acuerdo a un estudio de análisis de consecuencia realizado en caso de un accidente tecnológico.Deberán existir duchas y lavaojos de emergencia al exterior del depósito de contención.
En instalaciones con varios estanques las distancias se aplicarán considerando la capacidad del estanque mayor. Tabla 4.
Para estanques de capacidad mayor a 100 m3.2. Artículo 78.1. . Este rótulo deberá ser visible a una distancia de 10 m y no podrá tener una dimensión menor que 50 cm por lado. la distancia a muros medianeros o deslindes del sitio y a otras construcciones estará dada. que asegure los valores establecidos en el artículo 32 de este reglamento. .
bcn. Cuando el estanque fijo sea multipropósito.cl .Están sujetas a las disposiciones del presente Título las siguientes sustancias peligrosas pertenecientes a la clase 2. Artículo 82. El diseño del sistema de bombeo debe incluir un programa. deberá ser diseñado considerando los requisitos para la sustancia más desfavorable desde el punto de vista constructivo. es decir: 2. Sistema lava ojos a no más de 10 metros de distancia del operador. Deben estar protegidos para resistir los sistemas de carga exterior a que puedan estar sometidos. Artículo 87..2 2. norma o standard de mantenimiento de los elementos constitutivos de dicho sistema. límites de la propiedad o a otro estanque deberá ser al menos de 1 metro. La excavación en que se deposite el estanque debe quedar aislada de elementos o componentes del terreno que puedan producir corrosión en el acero del estanque. Sistema de protección contra derrames . tales como cubeto estanco con buzo o doble pared con detección de fugas.En el caso de estanques enterrados.. Fomento y Turismo). Este rótulo deberá ser visible a una distancia de 10 m y no podrá tener una dimensión menor de 50 cm en cada lado. Los regímenes operacionales deben estar indicados y ser concordantes con el sistema de alivio y vacío del estanque diseñado. Artículo 81. Tubería SS 316-L Sch 10 con costura). Se instalarán con sistema de detección y contención de fugas. (Ej.. Este diseño. de acuerdo a normas nacionales o extranjeras. esto es.. La distancia desde cualquier parte del estanque a un foso. de la Norma Chilena Oficial Nº 382 de 2004..Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.Los gases almacenados en estanques fijos deberán estar señalizados con el rótulo de seguridad establecido en la Norma Chilena Oficial Nº 2190 del 2003. debe contar con procedimiento operacional trazable en tiempo. . debe incluir un sistema de control de corriente estática y un Programa/Norma/Standard. NFPA 70. se debe contar con a lo menos: . Los materiales usados en las tuberías deben ser especificados técnicamente (Ejemplo. para almacenar más de una sustancia. . protección y anexos (Iluminación) deben estar sustentados por un estudio de clasificación de áreas. .3 Gases Inflamables Gases no inflamables y no tóxicos. .Para el diseño y operación de las zonas de carga o descarga de sustancias.. éstos además deberán dar cumplimiento a lo siguiente: . Artículo 80.1 2. Artículo 84. . Decreto supremo N° 160 de 2008 del Ministerio de Economía. salvo aquellas que cuenten con la expresa autorización de la Autoridad Sanitaria
www. Sistema de control de incendio y sistema de drenaje para el caso de los productos inflamables con corriente estática. . deberá contar con una ingeniería basada en normas internacionales o en prácticas de ingeniería reconocidas. Deben estar rodeados de una capa de material inerte no corrosivo y que no pueda dañar la capa de protección del estanque de un espesor mínimo de 15 cm.. y Gases tóxicos
Artículo 86.del estanque. En ningún caso esta protección será inferior a una cubierta de 60 cm de material estabilizado o compactado. PÁRRAFO III GASES A GRANEL
Artículo 85.No se podrá almacenar gases en estanques fijos en el interior de bodegas.El sistema eléctrico instalado y los equipos asociados a la operación.. o la que la sustituya. éstos deberán anclarse a una fundación de concreto que impida su flotación.El diseño del sistema de bombeo asociado al estanque. de mantenimiento de las tuberías.El sistema de tuberías de operación asociadas al estanque. En aquellas zonas donde existan napas de agua que puedan alcanzar el nivel de los estanques. Artículo 83.
para almacenamiento de gases inflamables serán las indicadas en la tabla 4. tóxicos y no tóxicos.4.3. Artículo 89.cl . que asegure los valores establecidos en el artículo 32 de este reglamento. Artículo 88. la distancia a muros medianeros o deslindes del sitio y a otras construcciones estará dada por un estudio de análisis de consecuencia realizado para caso de accidente tecnológico..Distancias de seguridad de estanques de gases no inflamables. en el caso de gases criogénicos no se podrá implementar un sistema de enfriamiento externo con el fin de evitar el congelamiento de los sistemas de alivio y venteo. la protección contra incendios deberá proveer de un sistema de enfriamiento externo que no afecte a los sistemas de seguridad incorporados en ellos..
Artículo 93. Artículo 92. Artículo 90. Los estanques fijos se deberán ubicar preferentemente en exteriores y en lugares con buena ventilación.Para el caso de gases no inflamables.5 si existe en el mismo sitio almacenamiento de sustancias inflamables. así como la labor de las brigadas de emergencias. Tabla 4. Tabla 4.Para los estanques fijos de gases inflamables.5.3.. además se deberán mantener las distancias indicadas en la tabla 4.bcn. . que se deben instalar de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de este reglamento.correspondiente a petición del interesado. Distancias de seguridad de estanques de gases inflamables. Tabla 4.Para el caso de gases comburentes. Artículo 91. clasificados
www. si están ubicados en lugares por donde exista circulación de ellos. tóxicos y no tóxicos.Los estanques fijos que almacenen gases deberán contar con accesos expeditos que permitan trabajos de carga y descarga.4..
Para estanques de capacidad mayor a 20 m3. Estas barreras también deberán proteger al estanque contra daños causados por vehículos.Las distancias de seguridad para estanques superficiales. respaldado por ingeniería contra fuego.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.. las distancias de seguridad serán las indicadas en la tabla 4. sea uno o más estanques.. Sin embargo. .Los estanques fijos que almacenen gases deberán estar protegidos con barreras físicas que impidan el acceso a sus sistemas de válvulas de personal no entrenado..Distancias de seguridad de estanques de gases comburentes..
Artículo 97. PÁRRAFO I GASES INFLAMABLES
Artículo 98. debiendo asegurar una ventilación tal que no permita la acumulación de gases al interior del recinto. encadenados a la pared o con una baranda o sistema que impida su volcamiento.Los cilindros llenos deberán almacenarse separados de los vacíos separados por un pasillo de 1.2 2. se deberá mantener una distancia mínima de 6 m entre ellos o un muro
www. las siguientes sustancias peligrosas pertenecientes a la clase 2. podrán estar a una distancia menor. Estas distintas áreas deben estar claramente señalizadas de acuerdo a su condición de "Cilindros Llenos" o "Cilindros Vacíos".En las bodegas donde se almacenan gases se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II del presente reglamento. liso e impermeable. no inflamables y no tóxicos. y Gases tóxicos
Artículo 95.Los distintos tipos de gases deben almacenarse cumpliendo con las indicaciones de los artículos siguientes. .bcn. con piso sólido.. que deberán estar cercadas con muros o rejas de material incombustible. Si superan dichas cantidades deberán almacenarse en áreas exclusivas para gases. TÍTULO V ALMACENAMIENTO DE GASES ENVASADOS
Artículo 94.Se podrá almacenar hasta 5 cilindros de gases inflamables en bodegas de sustancias peligrosas. Todos los cilindros deben ser dispuestos en posición vertical y sujetos. de acuerdo con su clasificación y división de riesgo y deben estar debidamente señalizados. 382Of 2004.en clase 2. Los gases oxidantes no deberán almacenarse en conjunto con aceites. siempre y cuando presenten un estudio de análisis de consecuencia que asegure que en el muro medianero o deslinde del sitio y que en las otras construcciones al interior del mismo sitio no se superen los límites indicados en el artículo 32 de este reglamento. no poroso.Están sujetas a las disposiciones del presente Título. de la NCh.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
En caso de almacenamientos existentes que no cumplan con los distanciamientos indicados. de acuerdo a lo indicado en la NCh... Los gases envasados en cilindros podrán almacenarse en bodegas de sustancias peligrosas de acuerdo a las cantidades que se indican en los artículos siguientes. sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en este Título. 2190Of2003.cl . grasas o derivados del petróleo. es decir: 2. Cantidades superiores a ésta deben almacenarse en una zona exclusiva para gases en cilindros.2 m. o la que la sustituya..1 2. En caso de almacenarse gases inflamables junto con otros cilindros de otras clases incompatibles. Artículo 96.2.3 Gases inflamables Gases no inflamables y no tóxicos.
Las áreas de almacenamiento deberán tener un sistema de enfriamiento con un caudal de agua suficiente. ya sea del tipo adyacente o separada. En caso de tener muro sólido de RF 120 dicha distancia se reduce a 3 m. Artículo 102.Las áreas de almacenamiento de gases inflamables deberán contar con techo de material liviano e incombustible. se podrá almacenar hasta 1 t de aerosoles. PÁRRAFO II GASES NO INFLAMABLES Y NO TÓXICOS
Artículo 104. . Hormigón – Requisitos generales. La resistencia a la compresión estará dada por el tipo de hormigón según clasificación de éstos en la NCh 170 Of 1985. con registro de las mantenciones
Artículo 101. RUT y firma del profesional responsable.. Cuando se almacenen aerosoles en una cantidad mayor a 35 t. se podrán almacenar hasta 35 t de aerosoles.cl . . hasta 1. donde se especifique claramente el nombre. la que deberá cumplir con las condiciones de una bodega exclusiva de productos inflamables. Por
www. deberán tener muros divisorios comunes cortafuego de RF mínima de 180. Las áreas de almacenamiento de gases inflamables. deberán ser diseñados por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo. Artículo 100.. a lo menos.En las áreas de almacenamiento de gases inflamables envasados. de acuerdo al agente extintor utilizado.Las áreas de almacenamiento de gases inflamables en cilindros en una cantidad menor de 200 kg. Las áreas de almacenamiento superior a 200 kg que estén provistas de rejas deberán estar a una distancia mínima de 10 m a muros medianeros o deslindes de la instalación y a otra construcción. En bodegas exclusivas de inflamables del tipo separado. ya sea en forma exclusiva o en conjunto con líquidos y sólidos inflamables.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.. que estén provistas de rejas deberán estar a una distancia mínima de 6 m de los muros medianeros o deslindes de la instalación u otra construcción. En bodegas comunes. debiendo contar con mallas incombustibles para evitar la proyección de éstos en caso de incendio. El proyecto o memoria de cálculo debe incluir.2095Of2001. si tiene muro sólido de RF120 dicha distancia se reduce a 6m.divisorio de RF 120 de una altura de 0. Una cantidad mayor de aerosoles sólo podrá almacenarse en una bodega exclusiva para aerosoles. En bodegas para sustancias peligrosas se podrá almacenar hasta 3 t de aerosoles.5 m por sobre el cilindro con una altura mínima de 2 m. Artículo 99. . Normas americanas de protección contra el fuego NFPA u otra internacionalmente reconocida. las instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión o intrínsicamente segura u otro sistema que asegure igual o mayor protección. se podrán almacenar hasta 350 t de aerosoles..000 kg. se deberá realizar un análisis de consecuencia por sobrepresión a fin de determinar la resistencia a la compresión de los muros de la bodega y la distancia de los muros perimetrales que deben mantener los aerosoles almacenados. del tipo adyacentes. la siguiente información: .Los aerosoles se podrán almacenar en conjunto con líquidos y sólidos inflamables. En bodegas exclusivas de inflamables del tipo adyacente. . Los sistemas de extinción de incendios. Especificaciones técnicas Características especiales de combustión de los gases almacenados Presión y caudal de operación Tipo de agente extintor Especificaciones técnicas de las bombas Plan de mantenimiento. los gases con riesgo secundario tóxico se podrán almacenar hasta 100 kg. Si la bodega tiene una capacidad superior a 600 kg en las zonas de almacenamiento de gases se deberá contar con un sistema de extinción de incendios diseñado de acuerdo a la NCh.. sin embargo..bcn. Artículo 103. .Los gases no inflamables y no tóxicos se podrán almacenar en bodegas para sustancias peligrosas.
cl . incombustible y. podrá almacenarse hasta 1.. en caso de ser cerrada.Las bodegas que almacenan sustancias inflamables.Las bodegas exclusivas para inflamables. Artículo 108.. TÍTULO VI LÍQUIDOS INFLAMABLES
Artículo 106.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. o la que la sustituya.000 t de líquidos inflamables o líquidos inflamables en conjunto con aerosoles y/o sólidos inflamables.. PÁRRAFO III GASES TÓXICOS
Artículo 105. 382Of2004. Artículo 112. Las bodegas exclusivas para inflamables. Las bodegas exclusivas para inflamables. tanto adyacentes como separadas.Los líquidos inflamables podrán almacenarse en una bodega de sustancias peligrosas hasta 10 t. Artículo 109. de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de este reglamento.sobre las cantidades indicadas estos gases deberán almacenarse en cilindros en un área exclusiva para gases. Esta área deberá tener un distanciamiento al muro medianero o deslinde del sitio de 5 m y de 3m a cualquier otra construcción al interior del sitio.En bodegas exclusivas para inflamables.. del tipo adyacente. Artículo 111. deberán tener muros divisorios comunes cortafuegos con una RF mínima de 180 y los muros externos deberán tener una RF mínima de 120. diseñado de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 de este reglamento y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.Se rigen por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 3 de la NCh. diseñado de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 de este reglamento. si no existiese este tipo de detectores. Cuando la cantidad sea superior a 50 t la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. deberán tener muros externos con una RF mínima de 120. Cuando la cantidad sea superior a 30 t la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. de acuerdo a normativa nacional o extranjera. tener un sistema de detección automático para el gas específico. Sobre esta cantidad la bodega deberá ser exclusiva para inflamables.. y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua. Artículo 110.. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título. Dicha área deberá contar con techo liviano. podrá almacenarse hasta 100 t de líquidos inflamables o líquidos inflamables en conjunto con aerosoles y/o sólidos inflamables. Esta área deberá tener un distanciamiento al muro medianero o deslinde de la instalación de 10 m y de 3m a cualquier otra construcción al interior del sitio.. Artículo 107.. será obligatorio el uso de equipos de protección personal para el manejo de este tipo de gases como por ejemplo máscaras con filtros específicos para sustancias manejadas y/o equipos de respiración autónomos para el personal.bcn. adyacentes o
www. deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión o intrínsicamente segura u otro sistema que otorgue igual o mayor protección.En bodegas exclusivas para inflamables del tipo adyacente. del tipo separada. del tipo separada.En las bodegas donde se almacenan líquidos inflamables se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y Título II de este reglamento.El almacenamiento de más de 100 kg de gases tóxicos debe realizarse en un área exclusiva para ellos. de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de este reglamento.
con excepción de la clase 4.. de 7 m cuando en ellas se almacenen más de 200 t y hasta 500 t y de 10 m cuando almacenen sobre 500 t. podrá almacenarse hasta 100 t de sólidos inflamables de la clase 4.separadas.3 Sólidos inflamables. Sólidos con riesgo de combustión espontánea. de plástico rígido o de vidrio. debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes.
Artículo 115. Para volúmenes mayores a 5 litros (1. deberán tener una distancia a cualquier otra construcción dentro del mismo sitio que asegure. se podrá usar como referencia la tabla de tamaños máximos permisibles de la NFPA 30.En bodegas exclusivas para inflamables. deberán tener muros
www. Para líquidos inflamables con temperaturas de inflamación menores o iguales a lo indicado anteriormente.cl . de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de este reglamento.1 y 4.3 la cual deberá almacenarse en forma independiente de los demás inflamables. Las bodegas que almacenen más de 30 t de inflamables. cuando en ellas se almacenen hasta 200 t. Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior. Las cantidades superiores a esas deberán almacenarse en bodega exclusiva para inflamables.2 podrán almacenarse en bodega de sustancias peligrosas hasta 10 t y los de la clase 4. los envases sólo podrán ser metálicos. Las bodegas del tipo adyacentes que almacenen sustancias inflamables podrán instalarse en zonas industriales.... sean éstas adyacentes o separadas. siempre que mantengan una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes cuando en ellas se almacenen hasta 10 t y de 5 m. del tipo adyacente. podrán ubicarse en una zona mixta. se podrán usar envases metálicos o de plástico rígido (incluidos los IBC) cuando el líquido inflamable tenga una temperatura de inflamación en ensayo de copa cerrada. de acuerdo a la clasificación de líquidos inflamables y el material y tipo de envases allí indicados.bcn. 382Of2004.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. Las bodegas exclusivas para inflamables.
Artículo 113. Independiente de los resultados del deberán mantener una distancia mínima de de la empresa por al menos un lado de la vehículos de emergencia y genere vías de estudio anteriormente citado. Artículo 117.1 y 4. a través de un Análisis de Consecuencias. que permita el tránsito expedito de evacuación adecuadas en caso de emergencias. Cuando la cantidad sea superior a 30 t la bodega deberá contar con un sistema automático de extinción de incendios y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.Los envases en que se almacenen líquidos inflamables podrán ser metálicos. las bodegas 5 m a otra construcción al interior del sitio bodega. del tipo adyacente.Los sólidos inflamables de la clase 4. mayor de 37.3 hasta 1.2 4.8 ºC. y Sólido inflamable que al contacto con el agua desprende gases inflamables.3 galones) de líquidos inflamables. que dentro de la otra construcción. es decir: 4. que permita bodegas.En las bodegas donde se almacenan sólidos inflamables se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II de este reglamento. debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes. de la NCh.2 o sólidos inflamables en conjunto con aerosoles y/o líquidos inflamables. cuando se almacenen sobre 10 t y no superen las 30 t. o la que la sustituya.1 4.Se rigen por las disposiciones del presente título las siguientes sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 4. no se superarán los límites establecidos en el artículo 32 de este reglamento. sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en el presente título. con muros divisorios internos con RF mínima de 120..5 t. Artículo 116. TÍTULO VII SÓLIDOS INFLAMABLES
Artículo 114. Las bodegas del tipo separada que almacenen sustancias inflamables podrán instalarse en zonas industriales.
podrán ubicarse en una zona mixta que permita bodegas. Las bodegas del tipo adyacentes que almacenen sustancias inflamables. .. siempre que mantengan una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes cuando en ellas se almacenen hasta 10 t y 5 m. E y F.bcn. según su nivel de reactividad.. Las bodegas que almacenen más de 30 t de inflamables.1.cl . Artículo 120.En bodegas exclusivas para inflamables. Artículo 122. . que dentro de la otra construcción no se superarán los límites establecidos en el artículo 32 de este reglamento. sean éstas adyacentes o separadas. En esta división se incluyen los peróxidos de los Tipos A. 382Of 2004 o la que la sustituya: 5. División 5. del tipo separada. podrán instalarse en zonas industriales. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.En las bodegas donde se almacenan comburentes y peróxidos orgánicos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II de este reglamento. tanto adyacentes como separadas.000 t de sólidos inflamables o sólidos inflamables en conjunto con aerosoles y/o líquidos inflamables.. podrán instalarse en zonas industriales. Grupo de Embalaje III
5. del tipo separada.1. podrá almacenarse hasta 1. Las bodegas exclusivas para inflamables. diseñado de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 y red húmeda con estanque propio que otorgue una autonomía de 60 minutos y tenga un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión del agua.divisorios comunes cortafuegos con una RF mínima de 180 y los muros externos deberán tener una RF mínima de 120. Grupo de Embalaje II Clase 5.Las bodegas exclusivas para inflamables. B. estas bodegas deberán mantener una distancia mínima de 5 m a cualquier otra construcción al interior del sitio de la empresa por al menos un lado de la bodega. debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes cuando en ellas se almacenen hasta 200 t. de 7m cuando en ellas se almacenen más de 200 t y hasta 500 t y 10 m cuando almacenen sobre 500 t. Clase 5. División 5. Artículo 119. deberán tener una distancia a cualquier otra construcción dentro del mismo sitio que asegure.1 Comburentes (oxidantes)
Los comburentes de esta clase se agrupan según las cantidades máximas permitidas en su embalaje: .
www.Quedan sujetas a las disposiciones de este título las siguientes sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 5. División 5. C.2 Peróxidos Orgánicos.Las bodegas que almacenan sustancias inflamables.. debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a sus muros medianeros o deslindes. TÍTULO VIII COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS
Artículo 121. deberán tener muros externos con una RF mínima de 120. cuando se almacenen sobre 10 t y no superen las 30 t. Artículo 118. adyacentes o separadas. de la NCh. que permita el tránsito expedito de vehículos de emergencia y genere vías de evacuación adecuadas en caso de emergencias. de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de este reglamento. deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión o intrínsicamente segura u otro sistema que otorgue igual o mayor protección. D. Grupo de Embalaje I Clase 5.1..Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. a través de un Análisis de Consecuencias. Cuando la cantidad sea superior a 50 t la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de incendios. Las bodegas del tipo separada que almacenen sustancias inflamables. Sin perjuicio de los resultados del estudio.
Artículos 127.000 t..Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo adyacente sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 4 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 900 t. del tipo separada.4 m si cuenta con dicho sistema. Artículo 129.Las bodegas exclusivas para comburentes del Grupo de Embalaje I.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodega exclusiva del tipo separada sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 45 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 10.. de acuerdo a la siguiente tabla. excluyéndose la madera. podrán almacenar una cantidad máxima de 10..Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.bcn.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje II podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 1 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 91 t...cl ..Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán
www.Cuando el almacenamiento de peróxido de hidrógeno perteneciente a comburentes del grupo de embalaje I y II se realice sobre pallets. lubricantes. Artículo 126. Artículo 125.Los comburentes no se deben almacenar junto con sustancias inflamables. Dichas bodegas deberán tener un distanciamiento a muros medianeros u otras construcciones de la misma instalación. grasas o aceites. Artículo 124. éstos deberán ser de material compatible. .2 m si la bodega no cuenta con sistema de extinción de incendios y hasta 2. del tipo separada..000 t. Los comburentes pertenecientes a los Grupos de Embalaje II y III podrán almacenarse en conjunto en bodegas exclusivas para comburentes del grupo de embalaje II y III.
Las pilas deberán tener una altura máxima de 1. del tipo adyacente o separada. Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje I sólo podrán almacenarse en bodegas exclusivas para comburentes del grupo de embalaje I. combustibles.000 t. Artículo 130..Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodega para sustancias peligrosas sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 8 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 10. Cuando la cantidad sea superior a 1 t la bodega deberá contar con sistema de extinción automática de incendios. Esta bodega deberá tener un distanciamiento de al menos 15 m a otras construcciones de la misma instalación o al muro medianero.PÁRRAFO I COMBURENTES
Artículo 123. Artículo 128.
Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo adyacente en una cantidad máxima de 1.Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas en una cantidad máxima de 45 t sin sistema de extinción automática de extinción de incendios y hasta 10.Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo separada en una cantidad máxima de 136 t sin sistema de extinción automática de extinción de incendios y hasta 10000 t con sistema de extinción automática de incendios. Artículo 134. Estas bodegas deberán tener un distanciamiento de 15 m a otras construcciones de la misma instalación o al muro medianero..8 t y deberán contar con sistema de extinción automática de incendios. Artículo 136..Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo adyacente sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 1 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 23 t.bcn.Los peróxidos orgánicos Tipo A y B sólo podrán almacenarse en bodegas exclusivas para ellos del tipo separada.Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas en una cantidad máxima de 1 t sin sistema de extinción automática de extinción de incendios y hasta 23 t con sistema de extinción automática de incendios.000 t con sistema automático de extinción de incendios.000 t con sistema de extinción automática de incendios.5 t sin sistema de extinción automática de extinción de incendios y hasta 45 t con sistema de extinción automática de incendios.Los peróxidos orgánicos Tipo D podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo separada en una cantidad máxima de 32 t sin sistema de extinción automática de extinción de incendios y hasta 90 t con sistema de extinción automática de incendios.. Artículo 135. Estas bodegas deberán tener un distanciamiento de 15 m a otras construcciones de la
www.. Artículo 138. Esta bodega deberá tener un distanciamiento de al menos 7 m a otras construcciones de la misma instalación o al muro medianero.cl . en una cantidad máxima de 500 kg sin sistema de extinción automática de incendio y hasta 1 t si tiene dicho sistema.almacenarse en bodega exclusiva del tipo adyacente sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 27 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 10. Artículo 139. Artículo 141. Artículo 140. Artículo 137. Artículo 133.Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas en una cantidad máxima de 1.. Esta bodega deberá tener un distanciamiento a otras construcciones de la misma instalación o al muro medianero de 15 m..Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
...000 t.Los peróxidos orgánicos Tipo C podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo separada sin sistema de extinción automática de incendios en una cantidad máxima de 9 t y con sistema de extinción automática de incendios hasta 45 t.000 t. PÁRRAFO II PERÓXIDOS ORGÁNICOS
Artículo 132..Los peróxidos orgánicos Tipo E podrán almacenarse en bodegas exclusivas del tipo adyacente en una cantidad máxima de 90 t sin sistema automático de extinción de incendios y hasta 10.. Estas bodegas deberán tener un distanciamiento de 15 m a otras construcciones de la misma instalación y/o muro medianero.Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje III podrán almacenarse en bodega exclusiva del tipo separada en una cantidad máxima de 10.. Artículo 131. por sobre 2500 t ésta deberá contar con sistema de extinción automática de incendios.
.Cuando una sustancia tóxica sea además inflamable. de la NCh. Artículo 148.Se rigen por las disposiciones del presente título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 8. de la NCh.000 t de sustancias corrosivas.500 t si se almacena sólo esta clase.cl . la suma total de las mismas no deberá exceder la cantidad de 2..En bodegas exclusivas para tóxicos.En bodegas para sustancias peligrosas. Cuando en una bodega de esta clase se almacenen sustancias tóxicas en conjunto con sustancias corrosivas. Artículo 151.500 t sin sistema automático de extinción de incendios y hasta 10. Cuando en una de ellas se almacenen sustancias corrosivas en conjunto con sustancias tóxicas..Cuando se almacenen más de 2.000 t con sistema automático de extinción de incendios... 382Of 2004 o la que la sustituya.. del tipo separada. Artículo 142.En bodegas para sustancias peligrosas.500 t deberá contar con un sistema de extinción automático de incendio. Artículo 152. Artículo 147. Artículo 150. TÍTULO IX TÓXICOS
Artículo 143.En una bodega para sustancias peligrosas. según corresponda. si se almacena sólo esta clase. del tipo adyacente. Dicho sistema se podrá sustituir por un sistema manual. por personal debidamente capacitado para dicha función. las condiciones de almacenamiento se regirán por las indicadas para los gases. del tipo adyacente...misma instalación y/o muro medianero. se podrán
www. se podrán almacenar hasta 2. líquidos y/o sólidos inflamables de que se trate.500 t..bcn. como por ejemplo brigadas de emergencia. En las bodegas donde se almacenan corrosivos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y Título II de este reglamento. Artículo 145. hasta 2.En bodegas exclusivas para corrosivos.Se encuentran regidas por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 6. Artículo 146. sustancias tóxicas.. se podrán almacenar hasta 10.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. Cuando en una bodega de este tipo se almacenen sustancias tóxicas en conjunto con sustancias corrosivas. si se almacena sólo esta clase. Si se almacenan sustancias corrosivas en conjunto con sustancias tóxicas en una de estas bodegas.000 t. exclusivas del tipo adyacente o separada en una cantidad máxima de 2.Las sustancias tóxicas podrán almacenarse en una bodega para sustancias peligrosas. TÍTULO X CORROSIVOS
Artículo 149. se podrán almacenar hasta 10. si se almacena sólo esta clase. y que sea efectivo para las sustancias almacenadas en dicha bodega.500 t. 382Of 2004 o la que la reemplace.000 t de sustancias tóxicas. del tipo separada. en aquellas instalaciones que demuestren que dicho sistema manual será efectivamente operado durante las 24 horas del día. del tipo adyacente. la suma total de ellas no deberá exceder la cantidad de 10.1. del tipo adyacente. la suma total de ellas no podrá exceder la cantidad de 2.500 t. Artículo 144. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.500 t de sustancias corrosivas. En las bodegas donde se almacenan tóxicos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los títulos I y II de este reglamento.. los 365 días del año.Los peróxidos orgánicos Tipo F podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título. se podrán almacenar hasta 2. la suma total de ellas no podrá exceder la cantidad de 10.000 t.
En una bodega para sustancias peligrosas.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. TÍTULO XI SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS
Artículo 155.En bodegas exclusivas para sustancias peligrosas varias. se podrán almacenar hasta 10.En una bodega para sustancias peligrosas.Sólo podrán exhibirse o almacenarse productos o sustancias peligrosas en locales comerciales. Este sistema se podrá sustituir por un sistema manual. será efectivamente operado durante las 24 horas del día..500 t. Los productos o sustancias peligrosas deberán exhibirse en envases en buen estado. Artículo 158.. se podrán almacenar hasta 2. los 365 días del año.500 t. como por ejemplo brigadas de emergencia.500 t deberá contarse con un sistema de extinción automático de incendios.. Artículo 153. que sea efectivo para las sustancias almacenadas en la bodega. en aquellas instalaciones que demuestren que dicho sistema manual será efectivamente operado durante las 24 horas del día. del tipo separada. . El sector donde se almacenen sustancias peligrosas líquidas deberá contar con un sistema de control de derrames..000 t de sustancias peligrosas varias. sin perjuicio de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título. correspondientes a sustancias peligrosas no clasificadas en alguna de las clases antes desarrolladas. Artículo 154. líquidos y/o sólidos inflamables de que se trate.. la suma total de ellas no deberá exceder la cantidad de 10..Se rigen por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 9 de la NCh. La altura mínima de exhibición de sustancias tóxicas deberá ser de 1m medido desde el suelo. la suma total de las mismas no deberá exceder la cantidad de 2. . se podrán almacenar hasta 2. las condiciones de almacenamiento se regirán por las indicadas para los gases. Las góndolas o estanterías con sustancias peligrosas no podrán estar adyacentes a otras que contengan productos alimenticios. si se almacena sólo esta clase. Artículo 156. Cuando en ella se almacenen sustancias peligrosas varias en conjunto con sustancias tóxicas y corrosivas.. TÍTULO XII ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOCALES COMERCIALES
Artículo 160. como por ejemplo brigadas de emergencia. los 365 días del año. .500 t de sustancias peligrosas varias. debiendo existir entre ellas pasillos que las separen.cl .500 t. por personal debidamente capacitado para dicha función.bcn. Si en ella se almacenan sustancias peligrosas varias en conjunto con sustancias tóxicas. si se almacena sólo esta clase.
www. en aquellas instalaciones que demuestren que dicho sistema manual. . según corresponda.Cuando se almacenen más de 2. liso y lavable. y que sea efectivo para las sustancias almacenadas en dicha bodega.. (repisas autocontenidas y/o material absorbente).Cuando una sustancia corrosiva sea además inflamable. en las siguientes condiciones: . Artículo 157.000 t. del tipo adyacente. o la que la reemplace. por personal debidamente capacitado para dicha función. Las sustancias peligrosas deberán exhibirse en góndolas o estanterías de material incombustible. Artículo 159. En las bodegas donde se almacenan sustancias peligrosas varias se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II de este reglamento. del tipo adyacente.almacenar hasta 2.382Of2004. Este sistema se podrá sustituir por un sistema manual.Cuando se almacenen más de 2500 t deberá contar con un sistema automático de extinción de incendio.
Las sustancias o productos deberán estar bien estibadas. Artículo 162. Contar con carro extintor de Polvo Químico Seco 30A.
www. RUT y firma del profesional responsable. .Los locales comerciales que vendan sustancias peligrosas deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios. se deberá contar con sistema de detección automático de incendio. a través del uso de un material constructivo de separación. a una distancia no mayor a 10 m del área de almacenamiento de las sustancias inflamables. identificando el nombre. a base de extintores. diseñado por un profesional idóneo identificando el nombre. Para cantidades mayores de 40 t hasta un máximo de 100 t. potencial de extinción. Artículo 164. en el caso de sustancias líquidas dispuestas a una altura mayor a 1 m y deberán contar con barras antivolcamiento. Además deberá contar con un carro extintor de polvo químico seco 30A. de acuerdo a las siguientes cantidades y condiciones. se deberá contar con sistema de extinción automática de incendios. deberán tener un sistema de detección automática de incendios. distribución.. además de lo anterior. las sustancias peligrosas y las cantidades máximas exhibidas o almacenadas serán las que a continuación se señalan.. debiendo ser separadas por una estantería con productos o materiales incombustibles o pasillos. en caso de incendio. Las estanterías de almacenamiento de sustancias inflamables no deberán estar contiguas a estanterías con materiales combustibles.cl . se deberá presentar un estudio de riesgo que incorpore un cálculo de radiación. de acuerdo a lo estipulado en el Título XIV del presente reglamento y contar con vías de evacuación de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza de Urbanismo y Construcción.Los locales comerciales deberán contar con un Plan de Emergencia.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. 60BC o carro extintor con espuma mecánica AB de 50 L y un carrete de ataque rápido de al menos 1 pulgada y presión mínima de 65 psi conectada a la red húmeda del local.En locales comerciales tales como almacenes y supermercados las sustancias peligrosas y las cantidades máximas de sustancias peligrosas exhibidas o almacenadas serán las que a continuación se señalan..: .Para locales comerciales de mejoramiento del hogar o de venta de materiales de construcción. Artículo 161.5 t Tóxicos: 5 t Corrosivos: 10 t Comburentes (oxidantes) de los grupos de embalaje II y III: 1 t En caso de almacenarse en estos locales más de 3 t de sustancias inflamables por lineal. Dicho sistema debe ser diseñado de acuerdo a la NFPA 72 u otra norma internacionalmente reconocida. . Cantidades mayores a 12 t hasta 40 t. Sólidos inflamables: 2. RUT y firma del profesional responsable. donde se especifique claramente el nombre. Líquidos inflamables: Se podrán almacenar en envases de capacidad máxima de 20 L ó 30 kg. Artículo 163. el cual deberá ser diseñado por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo. conectada a la red húmeda del local.. además de los requisitos anteriores. dependiendo de la clase de peligrosidad de la sustancia: Gases inflamables no tóxicos (incluidos aerosoles): 3 t. RUT y firma del profesional responsable. Cantidades mayores de 3 t hasta 12 t. cuyas cantidades.. basado en un proyecto de ingeniería o normas nacionales o extranjeras el cual deberá ser diseñado por un profesional idóneo. Las sustancias deberán venderse en su envase original debidamente cerrado. a una distancia no mayor a 10 m. 60BC o carro extintor con espuma mecánica AB de 50 L y un carrete de ataque rápido de al menos 1 pulgada y presión mínima de 65 psi. dependiendo de la clase de peligrosidad de la sustancia: Gases inflamables no tóxicos (incluidos aerosoles): 3 t Líquidos inflamables: 12 t en envases de capacidad máxima de 20 L ó 30 kg. que permita filtrar el 70% de la radiación térmica a las estanterías contiguas. . mantenimiento y demás aspectos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.bcn.
inhalación. con excepción de los líquidos inflamables en los locales de mejoramiento del hogar... se aceptarán etiquetas que
www.Todas las sustancias peligrosas deberán estar etiquetadas de acuerdo a lo establecido en el presente Título. de acuerdo a lo establecido en la NCh. . se deben identificar cada una de las sustancias que aporten a la peligrosidad del producto o la mezcla peligrosa.Las etiquetas deberán contener como mínimo la siguiente información. Precauciones para la manipulación y almacenamiento seguro . contacto con los ojos. podrán llevar éste adicionalmente.Los envases y embalaje se etiquetarán en idioma español. La etiqueta deberá corresponder a un 25% de la superficie del envase/embalaje. Artículo 168. con letra legible. Identificación del proveedor . Identificación y teléfono del o los Centros de Información Toxicológica específicos Rótulos Deberán llevar un rótulo.cl . dirección y teléfono del fabricante y/o del importador
Indicaciones de Seguridad .5 t Tóxicos: 5 t Corrosivos: 10 t Comburentes (oxidantes) de los grupos de embalaje II y III: 1 t En caso de almacenarse cantidades mayores a las establecidas en los artículos anteriores. inhalación.bcn. se deberá presentar un estudio con implementación de condiciones adicionales de seguridad que demuestre que se mantiene un nivel de control de riesgo igual o superior al aquí establecido. . Nombre.. Artículo 167. los títulos deberán estar impresos en color negro sobre fondo blanco.382Of2004 o la que la sustituya. la cual debe ser coincidente con lo señalado en la Hoja de Datos de Seguridad: Identificación del producto . contacto con los ojos. según corresponda. Artículo 166.Sólidos inflamables: 2.. Medidas de primeros auxilios relativas a la ingestión. excepto formulaciones de plaguicidas. según corresponda. bebidas alcohólicas y productos cosméticos las que se regirán por las disposiciones de su respectiva reglamentación específica. . Nombre químico Número UN
En caso de mezclas.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. de acuerdo a la NCh. Cuando este 25% sea superior a una dimensión de 20x15 cm. TÍTULO XIII DEL ETIQUETADO
Artículo 165. contacto con la piel. 2190Of2003. Información toxicológica sobre efectos agudos y crónicos asociados a la ingestión. contacto con la piel.El etiquetado deberá ser indeleble y estar fijado firmemente o impreso directamente a lo menos en la cara principal del envase. Las sustancias que se exporten cumpliendo con el etiquetado establecido por GHS. La etiqueta de los productos terminados debe contener la información detallada en los siguientes artículos para las sustancias peligrosas que los componen. dispuestos en forma horizontal cuando el envase se encuentre en su posición normal.
Sitios colindantes Residencias y centros de población Salas cunas y jardines infantiles Establecimientos educacionales Establecimientos de salud Establecimientos de uso público Otras instalaciones industriales.cl . Vías de evacuación.bcn. . Artículo 170. . Director para las emergencias y Director(es) Alterno(s) (persona o cargo). de acuerdo a la NCh. . . indicaciones tales como "no tóxico". detallando al menos lo siguiente: . que incluya los siguientes apartados: a) Plano a escala de la instalación y su entorno. definiendo sus responsabilidades y funciones. .2190Of2003 o la que la sustituya. Sectores de producción Sectores de oficinas Casino(s) Bodegas y zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas. . TÍTULO XIV DEL PLAN DE EMERGENCIAS
Artículo 171. Cadena de mando. . .
.. red seca. sistemas manuales contra incendio. especificando la clase de sustancia almacenada de acuerdo a la NCh. sistemas de control de derrames.
Cadena de mando . teléfonos y cargos de los principales encargados.382Of2004 o la que la sustituya. 382Of2004 o la que la reemplace. . detallando lo siguiente para cada sustancia: . . . considerando un radio de 50 m a la redonda desde los deslindes del sitio de la empresa. visitas).
b) Plano de cada bodega y zona de almacenamiento de sustancias peligrosas. d) Nombre químico y común Cantidad promedio mensual estimada Capacidad máxima de la bodega Clase y división de peligrosidad.382Of2004 o la que la reemplace. indicando los nombres. el embalaje que no constituya un envase. zonas de seguridad.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.Para efectos del presente Reglamento.Todas las bodegas para sustancias peligrosas y los locales comerciales que vendan estas sustancias deberán contar con un Plan de Emergencias presentado a la Compañía de Bomberos de la comuna.No podrán figurar en la etiqueta ni en el envase/embalaje de las sustancias reguladas.. Sistemas de seguridad. Procedimiento de emergencia:
www. Para envases menores a 250 ml la etiqueta deberá ser legible y contener como mínimo el pictograma y la clase o división de peligrosidad.tengan una dimensión mínima de 20x15 cm. Hoja de datos de seguridad de acuerdo a la NCh. "inocuo" o cualquiera otra análoga que induzcan a error respecto a la peligrosidad del producto contenido. . c) Listado de sustancias peligrosas almacenadas por bodega. contratistas. indicando para cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias almacenadas. funciones y mecanismos de coordinación de cada individuo dentro de la empresa (trabajadores.. tales como: red húmeda. . Responsabilidades. . . de acuerdo a la NCh. Para envases y/o embalajes de capacidad igual o mayor a 250 ml hasta 1 L la etiqueta tendrá un tamaño mínimo de 8x6 cm.2245Of2003 o la que la reemplace. Artículo 169. . deberá cumplir lo establecido en la NCh. .
Identificación de los posibles tipos de emergencia.. cómo movilizarla y a quien se solicitará. . describiendo para cada tipo los procedimientos a seguir para el alza de la alarma. en las bodegas para sustancias peligrosas y en los locales comerciales de venta de sustancias peligrosas mientras esté funcionando el establecimiento. Sistemas de comunicación Procedimientos para informar oportunamente a la Autoridad Sanitaria y a otras autoridades con competencia. dentro de sus respectivos territorios de competencia.Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. . sobre la ocurrencia de la emergencia. Programa de capacitación anual sobre conocimientos específicos del Plan al personal que pudiera estar involucrado directamente en una emergencia. tales como: incendios. al menos una vez al año.
Se debe mantener un registro de cada una de estas actividades realizadas. letra e) de este artículo y prevención y extinción de incendios. fiscalizar la aplicación y cumplimiento del presente reglamento. las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas dispondrán de los siguientes plazos para ajustarse a sus disposiciones. k) Listar equipos y elementos de protección personal disponibles en la instalación y señalar su ubicación. Definir las emergencias que podrían requerir ayuda externa. en su calidad de autoridad sanitaria. respuesta. . derrames y fugas y los criterios que justifican la activación del Plan.. evacuación y seguimiento de la emergencia. incorporando simulacros al menos una vez al año. se deben definir las condiciones bajo las cuales se puede considerar terminada la emergencia y las eventuales medidas de reparación de daños y contaminación. en los
www. TÍTULO XV DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Artículo 173. explosiones.
i) Listar equipos e instrumental disponibles en la instalación para detectar y analizar sustancias peligrosas y señalar su ubicación. Definir y señalizar las zonas de seguridad al interior de la instalación.cl . detallando el tipo de ayuda. j) Listar sistemas y equipos disponibles en la instalación para enfrentar emergencias. de conformidad con las disposiciones del Libro Décimo del Código Sanitario. Programa de revisiones periódicas del Plan. incluyendo como mínimo: sustancias que se manejan y sus peligros asociados.Será obligatoria la presencia continua. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1°.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
.. Adicionalmente. definición y resultados de simulacros de activación del Plan. n) Mantenimiento de la Operatividad del Plan. Sin perjuicio de ello. Programación anual.bcn. del Director o Directores alternos para las emergencias.
. Artículo 172.. señalar su ubicación y programas de mantención. Programa de capacitación anual sobre conocimientos básicos del Plan a todo el personal que trabaja en la empresa.El presente reglamento entrará en vigencia 180 días después de su publicación. . .
cl .bcn. c) aquellas empresas que tengan más de 2 sucursales y que deban realizar modificaciones de envergadura al interior de sus instalaciones.
www.Álvaro Erazo Latorre... b) aquellas empresas que ni aún con el análisis de consecuencia den cumplimiento a los requisitos de distanciamiento de las instalaciones que en este reglamento se establecen.. los que se contarán desde la referida fecha de publicación. tales como sistemas de extinción automático de incendios. Transcribo para su conocimiento decreto afecto Nº 78 de 26-11-2009.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
. Presidenta de la República. Anótese. y. tómese razón y publíquese. dispondrán de un plazo de cinco años.MICHELLE BACHELET JERIA. a) las existentes a la fecha de su publicación. Liliana Jadue Hund. tendrán un plazo de cinco años. Ministro de Salud. Subsecretaria de Salud Pública. que deban trasladarse o realizar modificaciones de construcción o nuevas construcciones en el mismo sitio. que deban realizar cambios importantes en sus instalaciones o proyectos..aspectos que se indica.Saluda atentamente a Ud. tendrán un plazo de dos años. incluidas aquellas cuya autorización esté en trámite a esa fecha.
Leer más sobre este usuarioOur SensesTweeds Treasure Hunt ViewWhere Are the PetsOGUC resumenNFPA 10Elementos HorizontalesOGUC resumenFPB23 CanadiangrifosHttp Www.eligevivirsanopackagery-jamlabelsHttp Www.eligevivirsanoTabla RigidezMetodo Cross FArqEjercicio CrossAdhesives&Sealants PVCSpanish acero inox diseñoSnowman Popcornyoga_para_ni_os 1Manual Para La Cria[1]ACI Concrete GlosarioMetodo Edo Eps Hidaki TsukamotoDiseño y construcción de un tanque para almacenar 200 toneladas de aceiteCDT Michael RendelGarevski
DS 78 Reglamento de Almacenamiento Sustancias Peligrosas por kaiserasrael71 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoClases TI 1 - SCLpor marciacontreras Reglamento Sobre Transporte Manipulación Almacenamiento y Uso de Sustancias y Elementos Peligrosospor marciacontrerasTaller de Sustancias Peligrosas (2)por marciacontrerasTaller de Sustancias Peligrosas (2)por marciacontrerasMore from marciacontrerasClases TI 1 - SCL Reglamento Sobre Transporte Manipulación Almacenamiento y Uso de Sustancias y Elementos PeligrososTaller de Sustancias Peligrosas (2)Taller de Sustancias Peligrosas (2)8ee 01 Proc DET Control de Sustancias Peligrosasprocedimiento inspección periódica calderas

References: artículo 32

Artículo 1
 artículo 42
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 5

Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 18
 Artículo 16
 Artículo 17

Artículo 10
 Artículo 14
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 21

Artículo 24
 Artículo 19
 Artículo 23
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 26
 Artículo 28
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 36
 Artículo 34
 artículo 32
 Artículo 39
 Artículo 37
 Artículo 35
 Artículo 38
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 52
 artículo 27
 Artículo 54
 Artículo 49
 Artículo 44
 artículo 27
 Artículo 48
 Artículo 46
 Artículo 53
 Artículo 50
 Artículo 47
 Artículo 43
 Artículo 45
 Artículo 51
 Artículo 57
 Artículo 59

Artículo 56

Artículo 58
 Artículo 55

Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 60
 Artículo 63
 artículo 60
 Artículo 62
 Artículo 64
 Artículo 61
 Artículo 69
 Artículo 70

Artículo 68

Artículo 73
 artículo 32
 Artículo 72
 Artículo 74
 Artículo 71
 Artículo 79

Artículo 76
 Artículo 77
 artículo 32
 Artículo 78
 artículo 32
 Artículo 82
 Artículo 87
 Artículo 81
 Artículo 80
 Artículo 84

Artículo 86

Artículo 85
 Artículo 83
 Artículo 89
 artículo 32
 Artículo 88

Artículo 93
 Artículo 92
 Artículo 90
 artículo 60
 Artículo 91

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 95

Artículo 94
 artículo 32
 Artículo 96
 Artículo 102

Artículo 104

Artículo 101
 Artículo 100
 Artículo 99
 Artículo 103
 Artículo 108

Artículo 106

Artículo 105
 Artículo 112
 Artículo 109
 artículo 103
 Artículo 111
 artículo 40
 artículo 40
 Artículo 110
 Artículo 107
 artículo 103

Artículo 115
 artículo 103

Artículo 113
 Artículo 117
 artículo 32
 Artículo 116

Artículo 114
 Artículo 120
 Artículo 122
 artículo 32
 artículo 40
 Artículo 119

Artículo 121
 Artículo 118
 artículo 103
 Artículo 129
 Artículo 126
 Artículo 125
 Artículo 124
 Artículo 130

Artículo 123
 Artículo 128
 Artículo 134
 Artículo 136
 Artículo 135
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 141
 Artículo 140
 Artículo 137
 Artículo 133

Artículo 132
 Artículo 131
 Artículo 148
 Artículo 151
 Artículo 142
 Artículo 152
 Artículo 147
 Artículo 150

Artículo 143
 Artículo 145
 Artículo 146

Artículo 149
 Artículo 144

Artículo 155
 Artículo 158
 Artículo 153
 Artículo 154
 Artículo 156

Artículo 160
 Artículo 157
 Artículo 159
 Artículo 162
 Artículo 164
 Artículo 161
 Artículo 163
 Artículo 168
 Artículo 167
 Artículo 166

Artículo 165
 Artículo 170

Artículo 171
 Artículo 169

Artículo 173

Artículo 1
 Artículo 172