Source: https://www.cabling.datwyler.com/fr/produits/securite-incendie/cables-de-securite/fe180-bs/product/nhxh-cl-fe180-e30-e60.html?cHash=99a70ae0e9656e745ae3d689fabdec77&cy=BEL
Timestamp: 2019-08-23 11:56:29+00:00

Document:
(N)HXH CL FE180 E30-E60 | Datwyler
Belgique +32 2 2510500
FE180 & BS
retour à : Câbles de sécurité sans halogènes avec maintien de fonction
(N)HXH CL FE180 E30-E60
Câble de sécurité, 0,6/1 kV, avec protection contre les rongeurs, Keram
sans halogènes, avec comportement amélioré en cas de feu,
en référence à VDE 0266 et CENELEC HD 604 S1,
maintien de l'isolation (FE180) selon VDE 0472-814, IEC 60331,
maintien de fonction E30-E60* selon DIN 4102-12
1 Conducteur : massif/câblé
2 Barrière feu : composé en Keram de haute performance
3 Isolation : polymère réticulé, sans halogènes
4 Rembourrage : non propagateur de la flamme, sans halogènes
5 Gaine intérieure : polyolefine, non propagateur de la flamme, densité de la fumée faible, sans halogènes
6 Armature : bande d'acier galvanisé
7 Gaine : FRNC/LSZH
Des câbles de sécurité sont utilisés partout où une protection particulière est nécessaire contre l’incendie et des dommages aux personnes et aux biens et où il faut répondre à une sécurité stricte. Ils peuvent être installés à l'intérieur. Pour les applications extérieures, une protection contre les rayons directs du soleil doit être présente. L'installation directe en terre ou dans l'eau est autorisée uniquement avec une gaine de protection.
Ces câbles répondent aux exigences du maintien de fonction E30-E60* selon la norme DIN 4102-12. Le maintien de fonction est assuré à une tension de fonctionnement jusqu'à 400 V. Température de service admissible au conducteur +90 ° C.
Conducteur Ame en cuivre nu, massive ou câblée, IEC 60228, EN 60228, (VDE 0295)
Isolation du conducteur En 2 couches , réticulé, composé spécial en Keram de haute performance, VDE 0266 “HXI1”
Rembourrage Composé thermoplastique sans halogènes, non propagateur de la flamme
Gaine intérieure Composé de polyoléfine, non propagateur de la flamme, CENELEC HD 604 S1 et VDE 0276-604 “HM4”
Armature (protection contre les rongeurs) Câble monoconducteur avec bande de cuivre (CLCU) et câble multiconducteur avec bande d'acier galvanisé (CL)
Gaine extérieure Composé de polyoléfines, non propagateur de la flamme, CENELEC HD 604 S1 et VDE 0276-604 “HM4”
Couleurs des fils conducteurs CENELEC HD 308 S2 et VDE 0293
Couleur de la gaine Orange
Tension nominale 0.6/1kV
Tension d‘essai 4000V, 50Hz
Rayon de courbure minimum lors de l‘installation et pour installation permanente
15 x D (câble monoconducteur)
12 x D (câble multiconducteur)
(D = diamètre extérieur)
Température de service pour installation permanente -45°C à +90°C
lors de l‘installation -5°C à +50°C
Le maintien de fonction est dépendant du système de fixation.
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Non propagateur de l'incendie
IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2
Densité De Fumée
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
Maintien de l'isolation (FE180)
IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472 part 814 (FE180), IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minutes ), EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) and EN 50362, VDE 0482-362 (120 minutes), BS 6387 C/W/Z, AREI-RGIE Art.104-FR1
DIN 4102 part 12, AREI-RGIE Art.104-FR2
Certificat MPA
Diameter [mm²]
Gaine Ø [mm]
Poids [kg/km]
Poids Cu [kg/km]
Charge d'incendie [kWh/m]
192350 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 1.5 1.5 14.9 334.3 29 0.94 LN massif
187562 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 2.5 2.5 16 383.4 48 1.02 LN massif
191612 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 4 4 17 450.4 77 1.13 LN massif
187563 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 6 6 18 530.7 115 1.25 LN massif
191107 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 1.5 1.5 16 363.4 43 1.00 LNPE massif
186940 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 2.5 2.5 16.3 425.4 72 1.10 LNPE massif
192351 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 4 4 18 508.8 115 1.22 LNPE massif
188326 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 6 6 19 607 173 1.35 LNPE massif
191597 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 10 10 21 785.1 288 1.54 LNPE massif
188327 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 16 16 24 1074.1 461 1.93 LNPE câblé
190590 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 2.5 2.5 18 484.2 96 1.22 3LPE massif
191102 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 4 4 19 584.8 154 1.36 3LPE massif
192593 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 6 6 20 709.4 230 1.51 3LPE massif
192594 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 10 10 22 939.6 384 1.76 3LPE massif
186980 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 16 16 25 1292.5 614 2.20 3LPE câblé
186981 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 25 25 29 1813.6 960 2.78 3LPE câblé
186982 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 35 35 32 2296 1344 3.16 3LPE câblé
190589 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 50 50 36 3029.3 1920 4.02 2LNPE câblé
192428 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 70 70 40 4014.9 2688 5.05 3LPE câblé
192429 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 95 95 46 5343.5 3648 6.52 3LPE câblé
192430 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 120 120 49 6433.2 4608 7.26 3LPE câblé
192347 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 1.5 1.5 18 463.8 72 1.25 3LNPE massif
188117 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 2.5 2.5 19 555.5 120 1.38 3LNPE massif
188118 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 4 4 20 675.2 192 1.54 3LNPE massif
186941 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 6 6 21 825.5 288 1.72 3LNPE massif
186942 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 10 10 24 1095.2 480 1.98 3LNPE massif
187154 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 16 27 1452.1 768 2.53 3LNPE câblé
190525 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 16 26 1531.1 768 2.53 3LNPE câblé
186984 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 25 25 31 2167.6 1200 3.23 3LNPE câblé
187132 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 35 35 2701.8 1680 3.85 3LNPE câblé
190529 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 35 35 2801.4 1680 3.85 3LNPE câblé
187131 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 50 39 3613 2400 4.83 3LNPE câblé
191565 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 50 39 3678.2 2400 4.83 3LNPE câblé
194049 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 70 70 45 4998.9 3360 6.05 3LNPE câblé
188094 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 6 x 4 4 20 692.6 230 1.74 5LPE massif
185232 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 1.5 1.5 19 530.8 101 1.38 6LPE massif
185245 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 4 4 21 796.8 269 1.71 6LPE massif
185247 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 6 6 23 984.7 403 1.9 6LPE massif
185248 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 10 10 25 1339.8 672 2.2 6LPE massif
188095 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 8 x 4 4 23 834.5 307 1.91 7LPE massif
185239 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 12 x 2.5 2.5 23 945.2 288 2.13 LPE massif
185233 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 1.5 1.5 24 922.9 230 2.24 15LPE massif
192725 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 2.5 2.5 26 1154 384 2.52 15LPE massif
185235 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 1.5 1.5 30 1401.3 432 3.25 29LPE massif
185241 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 2.5 2.5 33 1838.8 720 3.81 29LPE massif
Autres dimensions disponibles sur demande.
Questions concernant le produit ?
FE180 E30 / (N)HXH FE180 E30-E60
Câble de sécurité, 0.6/1kV, Keram
(N)HXCH FE180 E30-E60
Câble de sécurité, 0.6/1 kV, Keram
Notation DEL pour le cuivre du 22.08.2019: 523,09 €/100 kg +1% surtaxe

References: Art.104
 Art.104
 Art.104
 Art.104
 Art.104
 Art.104