Source: https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/27
Timestamp: 2020-04-07 15:05:41+00:00

Document:
§ 27 FGV (Flüssiggas-Verordnung 2002) - JUSLINE Österreich
§ 27 FGV
(1) Jede in ein Gebäude führende Rohrleitung muss vor dem Eintritt in das Gebäude durch eine äußere Hauptabsperreinrichtung von leicht zugänglicher Stelle aus absperrbar sein (zB durch eine Absperrarmatur in der Außenwand des Gebäudes). Diese äußere Hauptabsperreinrichtung ist nicht erforderlich, wenn die zur Rohrleitung gehörende Behälterabsperreinrichtung nicht weiter als 5 m Weglänge vom Eintritt der Rohrleitung in das Gebäude entfernt ist und wenn die zur Rohrleitung gehörende Behälterabsperreinrichtung als solche klar erkennbar und jederzeit leicht erreichbar ist.
(2) Absperreinrichtungen in Gebäuden dürfen sich mit Ausnahme von Geräteabsperrventilen in den Fällen des § 95 Abs. 5 nicht in Räumen befinden, deren Fußböden allseits tiefer liegen als das angrenzende Gelände.
(3) Rohrleitungen müssen unmittelbar vor jeder Gasentnahmestelle absperrbar sein. Ist in einem Raum nur ein Versandbehälter an eine Gasverbrauchseinrichtung angeschlossen und ist diese Gasverbrauchseinrichtung nicht mehr als 5 m Weglänge von dem Versandbehälter entfernt, so ersetzt das Behälterabsperrventil die Absperreinrichtung vor der Gasverbrauchseinrichtung.
0 Kommentare zu § 27 FGV
Sie können den Inhalt von § 27 FGV selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 27 FGV
0 Diskussionen zu § 27 FGV
Sie können zu § 27 FGV eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 17 FGV§ 18 FGV§ 19 FGV§ 20 FGV§ 21 FGV§ 22 FGV§ 23 FGV§ 24 FGV§ 25 FGV§ 26 FGV§ 27 FGV§ 28 FGV§ 29 FGV§ 30 FGV§ 31 FGV§ 32 FGV§ 33 FGV§ 34 FGV§ 35 FGV§ 36 FGV§ 37 FGV
§ 26 FGV
§ 28 FGV

References: § 27
 § 95
 § 27
 § 27
 § 27
 § 27
 § 27

§ 17

§ 26

§ 28