Source: http://janhlavaty.cz/2017/04/19/doklady-pozadovane-pri-uvadeni-do-provozu/
Timestamp: 2018-10-16 11:46:42+00:00

Document:
prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh
(srov. článek 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011);
prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 22/1997 Sb.)
ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.)
EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.)
technickou dokumentaci výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (tedy mj. i rozváděčů)
(srov. § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. či § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 118/2016 Sb.)
technickou dokumentaci strojních zařízení, uvedených nebo dodaných na trh
(srov. Přílohu č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
zdokumentovaná pravidla správné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Přílohu č. 1 bod 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.)
průvodní dokumentaci výrobců a provozní dokumentace strojů, technických zařízení, přístrojů
(srov. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)
doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4) uváděných do provozu, včetně provozní dokumentace
(srov. § 46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
písemné potvrzení osoby, která prováděla montáž požárně bezpečnostních zařízení (definice viz § 2 odst. 4), že při jejich montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popř. prováděcí dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobců
(srov. § 46 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. spolu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrických zařízení, uváděných do provozu
(srov. § 194 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb.)
dokumentaci elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení
(srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.7)
u ochrany před bleskem analýza rizika
(srov. § 36 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.; toto platí jen mimo území hl. m. Prahy)
odpovídající dokumentaci k elektrickým zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 514.5.1)
odpovídající dokumentaci ke strojním zařízením
(srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 a ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 17)
u rozváděčů doklad o ověření, že nebudou překročeny meze oteplení
(srov. ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.10.1)
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA 512.2.5)
další požadované podklady pro provedení výchozí revize
(srov. ČSN 33 1500, čl. 4.1)
(srov. Přílohu č. 2 bod 3 vyhlášky č. 73/2010 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-6 ed. 2)
v případě VTZ třídy I. odborné a závazné stanovisko orgánu státního odborného dozoru
(srov. Přílohu č. 2 bod 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)
technickou dokumentaci pro údržbu
(srov. ČSN EN 13460, čl. 1 a čl. 5.1 až 5.13)
veškeré výše uvedené informace musí být poskytnuty v českém jazyce
(srov. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.)
průvodní dokumentaci obsahující všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 5)
doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace
(srov. ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 a 7.6)
protokol o klasifikaci zdravotnických prostor a další důležité dokumenty
(srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.1)
(srov. ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.2)

References: § 13
 zákona č. 22
 § 13
 zákona č. 22
 § 6
 zákona č. 90
 § 4
 § 4
 § 4
 § 2
 § 46
 § 2
 § 46
 § 6
 § 194
 § 154
 zákona č. 183
 čl. 4
 čl. 4
 § 36
 čl. 132
 čl. 514
 čl. 132
 čl. 17
 čl. 10
 čl. 4
 čl. 4
 čl. 1
 čl. 5
 § 3
 zákona č. 102
 § 11
 zákona č. 634
 čl. 5
 čl. 7
 čl. 710
 čl. 710