Source: https://janhlavaty.cz/2019/03/projektovani-ve-zdravotnictvi/?replytocom=455
Timestamp: 2020-07-04 10:21:06+00:00

Document:
MDO: Dřívější zkratka pro “méně důležité obvody” (viz ČSN 33 2140, čl. 3.1 + TNI 33 2140, čl. 3.22). Současná norma pak zmateně uvádí mnoho různých pojmů jako “základní napájení” či “napájení ze základního zdroje” (viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.3.6 + čl. 710.313.101 + čl. 710.510.102 + čl. 710.56 + čl. 710.556.7.5), “hlavní napájení” či “napájení z hlavního zdroje” (viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.510.101 + čl. 710.56 + čl. 710.560.6.101), anebo “normální napájení” (viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.514.5.1). Vyberte si.
DO: Dřívější zkratka pro “důležité obvody” (viz ČSN 33 2140, čl. 3.2 spolu s čl. 3.8 + TNI 33 2140, čl. 3.23) s tím, že bylo požadováno obnovení napájení do 120 s. Současná norma pojem “důležité obvody” už třídí jinak (viz ČSN 33 2000-7-710, Tabulka A.1). Původní DO by tak odpovídalo nynějším důležitým obvodům třídy >15, nicméně od doby TNI 33 2140 se jedná o důležité obvody třídy 15. Zpravidla se prakticky napájí z MDO se zálohou z dieselu.
VDO: Dřívější zkratka pro “velmi důležité obvody” (viz ČSN 33 2140, čl. 3.3 spolu s čl. 3.9 + TNI 33 2140, čl. 3.24) s tím, že bylo požadováno obnovení napájení do 15 s. Původní VDO by odpovídalo nynějším důležitým obvodům třídy 15, nicméně od doby TNI 33 2140 se jedná o důležité obvody třídy 0,5. Prakticky se zpravidla napájí z online UPS se zálohou vůči DO.
ZIS: Zkratka “zdravotnická izolovaná soustava” (byla jak v původních normách, tak i v současné ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.3.10). Jde o IT síť s tím, že oddělovací transformátor musí splňovat nějaká základní kritéria (viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.512.1.101). Současně i na samotnou ZIS jsou kladeny požadavky na její provedení (viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.411.6.3.101). V současné normě je důrazně doporučeno, aby maximální vzdálenost mezi výstupními svorkami transformátoru a spotřebičem byla například 25 m (což je pravda trochu zvláštní spojení “maximálně například”).
3 komentáře: “Projektování ve zdravotnictví”
Zdravotnictvi napsal:
10. 3. 2020 (19:19)
Duchek revize elektro
Zbyněk Hořák napsal:
31. 5. 2019 (14:41)
Při navrhování UPS 3/1 (třífázový vstup/jednofázový výstup bych byl velmi opatrný. Pokud je UPS v provozu On-line je vše v pořádku. Problém nastává při přechodu UPS na By-pass, kdy celkový výkon za UPS přechází pouze na jednu přívodní fázi. Přívod tohoto typu UPS tak musí být jištěn pro tento provoz. Navíc při provozu UPS v režimu By-passu je náhle nesouměrně zatěžován zdroj, což v případě provozu na DG muže být problém.
Lukáš Jůzl napsal:
3. 4. 2019 (15:14)
Napsat komentář: Lukáš Jůzl Zrušit odpověď na komentář

References: čl. 3
 čl. 3
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 710
 čl. 710
 čl. 710