Source: https://adbae.com/legionella/
Timestamp: 2018-12-11 11:45:03+00:00

Document:
Legionella • ADBAE
ADBAE es una empresa acreditada para la prevención, el tratamiento y el control de Legionella en instalaciones reguladas.
PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS – SISTEMAS TRATADOS
Se encuentran dentro del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo o instalaciones industriales, que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la legionelosis.
Según se establece en el Real Decreto 865/2003, se consideran instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de la legionella, las incluidas en el artículo 2 (ámbito de aplicación) apartado 2.1.a (condensadores evaporativos) y apartado 2.1.b (sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno).
También dentro del artículo 2 (ámbito de aplicación) se incluyen las instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de la legionella, apartado 2.2.a. (sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano, tuberías, depósitos, aljibes, cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno), apartado 2.2.d. (fuentes ornamentales) y apartado 2.2.f. (sistemas de agua contra incendios).
En las instalaciones incluidas dentro del artículo 2 apartados 2.1.a, 2.1.b, 2.2.a, 2.2.d y 2.2.f, se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario e incluirán al menos:
Elaboración de un plano señalizado de la instalación que contemple todos sus componentes (deberá ser facilitado por el propio establecimiento objeto del tratamiento).
Revisión y examen de todas las partes de la instalación, para establecer sus puntos críticos y asegurar su correcto funcionamiento, realizando el diagnóstico de situación y la evaluación del riesgo.
Programa de tratamiento del agua, productos, dosis, ficha técnica, ficha de seguridad y procedimientos, así como parámetros de control físicos, químicos y biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los análisis.
Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación, estableciendo condiciones de seguridad, productos, dosis y periodicidad.
Registro de mantenimiento, donde se recogerán las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación incluyendo el motivo.
ADBAE Laboratorio, elaborará al finalizar el tratamiento de limpieza y desinfección, una carpeta dónde se incluirán todos los apartados mencionados anteriormente.
La limpieza y desinfección de los sistemas completos, cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional, se realizará al menos dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño y además en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad sanitaria.
Tal y como establece el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio de 2003 (que regula los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis) es necesario hacer:
Tomas de muestras mensuales durante el periodo de funcionamiento de los equipos, en las que se realizarán recuento de aerobios en el agua de la balsa.
En caso de que los valores sean superiores a 10.000 UFC/l, se comprobará la eficacia de la dosis y del tipo de biocida, y se realizará un muestreo de Legionella.
ADBAE dispone de un avanzado laboratorio propio para la realización de los citados ensayos analíticos.
Control de las características físico-químicas del agua del circuito de refrigeración
Tal y como marca la normativa, es necesario mantener la calidad fisicoquímica del agua dentro de los criterios de calidad que permitan el buen funcionamiento de la instalación y que favorezca la inocuidad microbiológica de la misma. En especial se atenderá al control de los fenómenos de incrustación y corrosión.
Es necesario hacer tomas de muestras mensuales durante el período de funcionamiento de los equipos. En ellas se determinarán los siguientes parámetros:
Cuando los parámetros reflejen que la calidad del agua no es la adecuada (y, por tanto, se favorezca la aparición de corrosión o incrustaciones), se tomarán las medidas necesarias para mejorar esta calidad.
El Real Decreto establece que diariamente se medirá el nivel de cloro o biocida utilizado. Cuando éste no sea el adecuado, se tomarán las medidas necesarias para solucionar el problema y si se considera necesario, se procederá a realizar una determinación de Legionella.
La normativa obliga a que durante el periodo de funcionamiento normal de las instalaciones se aplique un programa de mantenimiento y desinfección preventivo que garantice la inocuidad microbiológica de las mismas. Para ello deberán utilizarse desinfectantes homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Asimismo, se deberá aplicar el tratamiento más conveniente al agua del circuito, para mantener las características físico-químicas que optimizan el funcionamiento de la instalación, haciendo especial hincapié a los fenómenos de corrosión e incrustación.
Sistemas de prevención de la legionelosis en función de las fuentes de riesgo
Agua fría de consumo humano con depósito intermedio
La red de distribución interior de agua fría de consumo humano, (en este caso procedente del canal de Isabel II), tiene un depósito intermedio, por lo qué, según la Guía del Ministerio de Sanidad, tendremos que:
“Los depósitos de acumulación deberán lavarse y desinfectarse como mínimo una vez al año. El resto de la instalación de agua fría se limpiará y, si procede, en función de los resultados analíticos o del estado de la instalación, se desinfectará”.
“Cuando el agua proceda de la red de suministro público, en cualquier caso, pero especialmente cuando existan depósitos de almacenamiento intermedio, se deberá asegurar en los puntos terminales, una concentración de cloro residual libre mínima de 0,2 mg/l y máxima de 1,0 mg/l (se recomienda mantener niveles cercanos a 0,6 mg/l). En caso contrario será necesario disponer de un sistema de dosificación automático de cloro.”
Independientemente de las causas anteriores, también se debe cumplir qué:
“Las instalaciones de agua fría de consumo humano se limpiarán y desinfectarán cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural y cuando una revisión general así lo aconseje”.
Basándonos en los criterios establecidos en la RD 865/2003 y en las guías, realizaremos un tratamiento de limpieza y desinfección del depósito intermedio, con frecuencia anual, seguido de un control exhaustivo del nivel de cloro presente, no solo en el depósito, sino también en el circuito, si es estable y las analíticas de control de ausencia de Legionella son satisfactorias, no realizaremos la desinfección química de la red interior de AFCH, ya que durante el tratamiento del circuito, se pueden producir situaciones de riesgo, tanto entre el personal que realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar.
Agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno
En todos los casos, se realizará desinfección anual, térmica o química, de la red completa de ACS, incluyendo acumulador, red de impulsión, red de retorno y elementos terminales.
Además, todas las instalaciones de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión así lo aconseje o cuando lo determine la Autoridad Sanitaria.
En general para realizar el programa de limpieza y desinfección anual, tenemos dos posibilidades:
Desinfección térmica (aumentando la temperatura en los depósitos-acumuladores).
Desinfección química (utilizando un desinfectante como es el hipoclorito sódico.
Fuentes ornamentales y depósitos contra incendios
Se realizará el tratamiento de desinfección con hipoclorito sódico, manteniendo un valor de 30 mg/l de cloro libre residual durante dos horas. Las bombas de recirculación se mantendrán en funcionamiento para que todo el circuito sea desinfectado.
En el caso concreto de las fuentes ornamentales, se realizan los tratamientos necesarios, por lo que no se vaciarán, solo se hará la desinfección química.
Los depósitos contra incendios, para vaciarlos, tendríamos que hacerlo cuando se hacen las pruebas hidráulicas, ya que no se podría dejar a la instalación sin agua. Por lo que inicialmente solo se realizará desinfección química.
Los elementos nuevos, deben desinfectarse antes de su puesta en funcionamiento con una solución de 20 a 30 mg/l de cloro, durante un tiempo de 30 minutos, aclarando con abundante agua antes de colocarlos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto