Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/it/produkte-shop/knx-bussystem/knx-aktoren-tore-heizung-kuehl/knx-k.html
Timestamp: 2020-06-01 01:35:33+00:00

Document:
KNX K - Attuatori KNX – porta, riscaldamento/raffreddamento - Sistema di bus KNX - Prodotti/Negozio - Elsner Elektronik
Home > Prodotti/Negozio > Sistema di bus KNX > Attuatori KNX – porta, riscaldamento/raffreddamento > KNX K
Attuatori KNX per riscaldamento e raffreddamento
Gli attuatori KNK K hanno regolatori di temperatura interni e canali di uscita per il controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. I regolatori di temperatura possono controllare le uscite del KNX K e anche altri sistemi di climatizzazione sul bus KNX.
I regolatori di temperatura regolano in automatico le temperature nominali per le diverse modalità. Quindi non è complicato commutare tra modalità Comfort, Standby, Eco e Protezione edificio. La commutazione avviene mediante un oggetto, ad es. tramite accensione manuale, accensione temporizzata o uscite di comando del sensore nel sistema KNX.
I tasti sul dispositivo consentono il controllo manuale diretto sul sistema collegato. I LED indicano se il canale di uscita è stato azionato o funziona in modalità manuale.
N. 70320 KNX K4, 4 uscite
N. 70321 KNX K8, 8 uscite
Attuatore di riscaldamento KNX con uscite per il controllo del riscaldamento e il controllo del raffreddamento (ON/OFF o modulazione di ampiezza impulsi), controllo indipendente della temperatura interna
4 regolatori di temperatura interni indipendente con automatismo per il controllo del riscaldamento e del raffreddamento (riscaldamento e raffreddamento monofase o bifase)
4 canali di uscita (230 V CA, 8 Watt ogni uscita) con controllo di modulazione di larghezza di impulso (PWM) per attuatore
Tastiera con 4 tasti e LED di stato
8 regolatori di temperatura interni indipendenti con automatismo per il controllo del riscaldamento e del raffreddamento (riscaldamento e raffreddamento monofase o bifase)
8 canali di uscita (230 V CA, 8 Watt ogni uscita) con controllo di modulazione di larghezza di impulso (PWM) per attuatore
Dimensioni ca. 53 x 88 x 60 (L x A x P, mm), 3 TE
Peso ca. 110 g
Uscite 4 x 230 V (OUT/N), non resistenti a corto circuito.
Con collegamento di un consumatore su ogni singolo canale (da 1 a 4):
Carico massimo con funzionamento continuo:
8 W per canale
Corrente di commutazione massima: 1,1 A per canale
Osservare i dati nella scheda tecnica del consumatore.
Oggetti di comunicazione 125
Dimensioni ca. 107 x 88 x 60 (L x A x P, mm), 6 TE
Potenza assorbita max. 2 W
Uscite 8 x 230 V (OUT/N), non resistenti a corto circuito.
Con collegamento di un consumatore su ogni singolo canale (da 1 a 8):
Carico max. con funzionamento continuo: 8 W per canale
Corrente di commutazione max.: 1,1 A per canale
Oggetti di comunicazione 249
KNX K8 Scheda Técnica N. articolo 70321
KNX K8 Manuale N. articolo 70321
KNX K4 Scheda Tecnica N. articolo 70320
KNX K4 Manuale N. articolo 70320
KNX K4 Applikation N. articolo 70320
Versione 24.10.2013 D, EN, FR, IT, ES zip
KNX K8 Applikation 1.0 N. articolo 70321
Versione 17.09.2015 D, EN, FR, IT, ES zip

References: articolo 70321
 articolo 70321
 articolo 70320
 articolo 70320
 articolo 70320
 articolo 70321