Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/40/62
Timestamp: 2019-09-17 14:30:49+00:00

Document:
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00128317.
Primero. Con fecha 11 de octubre de 2016, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio social en Avda. Ejército Español, núm. 4 A, en Jaén, solicita Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de Instalación de nueva salida de D/C de la SET Génave-Renovables a conectar con la línea de media tensión «Hospital» a 25 kV. En el paraje Los Canales del t.m. de Puente Genave (Jaén).
Segundo. De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se sometió a un periodo de información pública la solicitud mencionada insertándose anuncios en BOE núm. 192, de 12 de agosto de 2017, BOP de la Provincia de Jaén núm. 99, de 26 de mayo de 2017, Diario Ideal de 20 de mayo de 2017.
Paralelamente al trámite de información pública, en cumplimiento de lo que dispone el art. 144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, se comunica al ayuntamiento del término municipal donde radican los bienes o derechos afectados por la instalación, Puente Genave, para su exposición al público en el tablón de edictos por un periodo de 20 días, a fin de que puedan alegar la existencia de errores en la relación mencionada, así como formular las alegaciones que sean procedentes de acuerdo con lo que disponen los arts. 145 y 147 del mencionado Real Decreto. Según certificado del Secretario Municipal de fecha 18 de mayo del 2017, no se han producido alegaciones en contra del establecimiento de la instalación.
Tercero. De acuerdo con lo que prevé el art. 146 del R.D. 1955/2000, se remitieron las separatas del proyecto al Ayuntamiento de Puente Genave al objeto de que manifestase su oposición o conformidad con las instalaciones así como que establecieran los condicionados técnicos procedentes.
Este organismo ha contestado dando su conformidad a la instalación y declaración de utilidad pública, no poniendo ningún condicionado a la instalación que sea necesario modificar el proyecto inicial.
Primero. Esta Delegación Territorial es competente para conceder la citada Autorización Administrativa, según lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre restructuración de Consejerías, Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 132.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en materia de autorización de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
A tenor de lo establecido en la Sección 3.ª «Alcance y Límites de la Expropiación», desarrollada en el artículo 157 y siguientes del reiterado Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso de línea aérea comprenderá:
Segundo. La Aprobación del Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta tensión está regulado en los artículos 122 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Visto los preceptos legales citados, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015 de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas esta Delegación Territorial.
Primero. Otorgar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Autorización Administrativa a la instalación eléctrica de nueva salida de D/C de la Set Genave-Renovables a conectar con la línea de media tensión «Hospital» a 25 kV. En el paraje Los Canales del t.m. de Puente Genave (Jaén).
Segundo. Declarar la Utilidad Pública de la instalación eléctrica que se autoriza. Esta declaración de utilidad pública lleva implícita la ocupación urgente de los bienes y derechos afectados, que se sometieron a información pública en el anuncio publicado relacionados en el Anexo, y comporta las afecciones que se describen y las que hubieran podido aflorar o modificarse en la tramitación de este expediente, comprenderá el vuelo sobre el predio sirviente, quedando limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos, el derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea y corte de arbolado.
Tercero. Aprobar el proyecto de ejecución de ésta instalación, con las características técnicas siguientes:
Línea Subterránea de Media Tensión.
Origen: Subestación Genave_Renovables.
Final: Apoyo núm. 1 de celosía conversión Subterránea-aérea.
Longitud: 10 mts. D/C y conductor 3x240 mm².
Origen: Apoyo núm. 1.
Longitud línea aérea: 690 m.
Aislamiento: Poliméricos C66 70 EB 180/410 36 kV. 70 kN.
Tipo de apoyos y material: Apoyos metálicos de celosía y Galvanizados en caliente.
Número de apoyos: 6.
Final: Intercalo del apoyo núm. 6 en la LAMT denominada «Hospital».
Paraje: Los Canales.
T.m.: Puente Genave (Jaén).
Quinto. Cualquier modificación del trazado se someterá a la preceptiva aprobación de proyecto.
Jaén, 18 de enero de 2018.- La Delegada, María de la Paz del Moral Milla.
Relación de propietarios con bienes y derechos afectados de la nueva salida Doble Circuito de la Subestación «Genave_Renovables» a conectar con la Línea de Media Tensión «Hospital» a 25 Kv en el paraje «Los Canales» del T.M. de Puente Genave (Jaén).
Datos de la Finca Afección
Núm.Parcela S/Proyecto Propietario Término Municipal Paraje Parcela S/Catastro Polígono Vuelo (m) Apoyos Ocupación Cultivo
Longitud Ancho Núm. Superf(m²) Temp (m²)
1 Juan Linares Gutiérrez Puente Genave Casablanca de Abajo 201 1 29,23 352,68 6 4 100 OLIVOS
2 Nacarina Cuadros Hornos Puente Genave Casablanca de Abajo 203 1 67,13 804,96 - - - PASTOS
3 Tomás Bustamante Bustamante Puente Genave Casablanca de Abajo 204 1 90,32 1.139,4 5 2,19 100 PASTOS
4 Juan Linares Gutiérrez Puente Genave Casablanca de Abajo 207 1 73,01 822,84 - - - OLIVOS
5 EDP Cogeneración, S.L. Puente Genave Los Canales 357 1 431,36 4.314,46 1,2,3 y 4 19,55 400 PASTOS

References: Real Decreto 
 artículo 132
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 157
 Real Decreto 
 Real Decreto