Source: http://docplayer.it/1399411-Manuale-d-uso-ups-online-1k-2k-3k.html
Timestamp: 2017-01-24 10:09:28+00:00

Document:
⭐Manuale d uso UPS Online 1K/2K/3K
Download "Manuale d uso UPS Online 1K/2K/3K"
1 Manuale d uso IT UPS Online 1K/2K/3K Gruppi di Continuità2 INDICE 1. Importante avviso di sicurezza Trasporto Preparazione Installazione Funzionamento Manutenzione, assistenza e difetti 3 2. Installazione e configurazione Vista pannello posteriore dell UPS 5 3. Operazioni Pulsante di funzionamento Pannello LCD Allarme acustico Indicazione del display LCD UPS Descrizione modo operativo Codice dei difetti Indicatori d avviso Risoluzione dei problemi Stoccaggio e manutenzione Specifiche3 1. Importante avviso di sicurezza Si prega di rispettare strettamente tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso in questo manuale. Conservare con cura questo manuale. Leggere attentamente le istruzioni seguenti prima d installare l'unità. Non utilizzare l'apparecchiatura prima di procedere all attenta lettura di tutte le informazioni sulla sicurezza e istruzioni Trasporto Si prega di trasportare il sistema UPS solamente nella confezione originale, per proteggerlo da urti e impatti Preparazione Per non verificarsi condensa se l UPS è spostato direttamente da freddo in un ambiente caldo. Il sistema UPS deve essere assolutamente asciutto prima d essere installato. Si prega di consentire che l UPS, almeno due ore, si climatizzi nell ambiente. Non installare il sistema UPS in prossimità d acqua o in ambienti umidi. Non installare il sistema UPS alla luce diretta del sole o in prossimità di riscaldamento. Non ostruire i fori di ventilazione del sistema UPS Installazione Non collegare alle prese d uscita del sistema UPS dispositivi che lo sovraccaricano (ad esempio, le stampanti laser). Disporre i cavi in modo tale che nessuno può calpestarli. Alle prese d uscita dell UPS, non collegare elettrodomestici, come asciugacapelli. L UPS può essere gestito da qualsiasi persona, anche senza esperienza. Collegare l UPS alle prese con la massa a terra, possibilmente più vicino all UPS, per essere facilmente accessibile e non calpestare il cavo. Per l alimentazione dell UPS, si prega di utilizzare solamente cavi VDE-testati, con marchio CE, eseguendo un cablaggio antiurto. Per collegare I carichi all UPS, utilizzare solamente cavi VDE-testati, con marchio CE. Quando s installa l'ups, è necessario garantire che la somma della corrente di fuga dell UPS e le apparecchiature collegate non superi 3.5mA Funzionamento Non scollegare il cavo di alimentazione dell UPS, altrimenti si annulla la protezione della massa terra, della connessione fra la presa e tutti carichi connessi all UPS. L'UPS sistema è dotato di una propria, attuale fonte interna (batterie). Alle prese d uscita dell UPS o terminali può esserci tensione, anche se l UPS non è collegato alla rete. Per scollegare completamente l'ups, premere il pulsante OFF / Enter. Prevenire che nell UPS non entrino: liquidi o oggetti estranei. 24 1-5. Manutenzione, assistenza e difetti L'UPS funziona con tensioni pericolose. Le eventuali riparazioni possono essere eseguiti solamente da personale qualificato alla manutenzione. Attenzione - al rischio di scosse elettriche in uscita dell UPS, anche dopo se scollegato dalla rete; il cablaggio dei parti interni è ancora collegato alla batteria e la tensione e pericoloso. Prima di eseguire qualsiasi tipo di servizio e / o manutenzione, scollegare le batterie, verificando che nell UPS non ci sono tensioni, anche quelle create dai condensatori ad alta capacità. Solo persone che abbiano la capacità adeguata, per il contatto con le batterie, e con i necessari provvedimenti cautelari, possono sostituire le batterie e controllare le operazioni. Persone non autorizzate non devono avere contatti con le batterie. Attenzione - il rischio di scosse elettriche. La batteria del circuito non è isolata dalla tensione d ingresso. Tensioni pericolose possono verificarsi tra i morsetti della batteria e la terra. Prima di toccare, vi preghiamo di verificare che la tensione non è presente! Le batterie possono causare scosse elettriche e hanno un elevata corrente di corto circuito. Si prega di prendere le misure precauzionali necessarie, quando si lavora con le batterie: Eliminare orologi da polso, anelli e altri oggetti metallici Utilizzare solo strumenti con impugnature isolate e maniglie. Quando si cambiano le batterie, installare lo stesso numero e lo stesso tipo di batterie. Non tentare di gettare le batterie o bruciarle, perché potrebbero causare esplosione della batteria. Non aprire o distruggere le batterie. Evitando che l elettrolito provochi lesioni alla pelle e agli occhi. La batteria può essere tossica. Si prega di sostituire il fusibile soltanto con lo stesso tipo e amperaggio, al fine di evitare rischi d incendio. Per qualsiasi motivo, non smontare l UPS. 35 2. Installazione e configurazione NOTA: Prima di eseguire l'installazione, si prega di controllare l'unità. Assicurarsi che nulla dentro il pacchetto è danneggiato. Si prega di mantenere la confezione originale in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. NOTA: Ci sono due diversi tipi di UPS on-line: standard e lunga autonomia. Fare riferimento al seguente modello nella tabella. Modello Tipo Modello Tipo 1K 1K-L Lunga 2K Standard 2K-L autonomia 3K 3K-L 2.1. Vista pannello posteriore 1K(L) TOWER 2K(L) TOWER 3K(L) TOWER 1K(L) RACK 2K(L) RACK 3K(L) RACK 1. Uscite programmabili: connettere carichi non critici. 2. Uscite per carichi critici. 3. Ingresso AC 4. Ingresso disgiuntore 5. Rete/Fax/Modem contro le sovratensioni 6. (EPO) Emergency Power Off funzione di spegnimento connettore 7. USB porta di comunicazione 8. RS-232 porta di comunicazione 9. SNMP slot intelligente 10. Connettore per batterie esterne (solo per modello L) 11. Terminali d'uscita 12. Uscita di disgiunzione 46 2.2. dell UPS Fase 1: Connessione d ingresso UPS Collegare l'ups alla presa a parete con massa terra. Evitare l'uso di prolunghe. Per modello con 208/220/230/240VAC: il cavo è inserito nell'imballo dell UPS. Per modello con 110/115/120/127VAC: il cavo è inserito direttamente nell UPS. La spina è tipo NEMA 5-15P per 1K e 1K-L, NEMA 5-20P per modelli 2K e 2KL. Nota: Per modelli a bassa tensione. Controllare che il pannello LCD non è illuminato, o se illuminato segnalando il difetto di connessione. L illuminazione avviene quando la presa non è appropriata alla connessione dell UPS. Fare riferimento alla sezione di analisi guasti. Fase 2: Connessione dell UPS in uscita Le prese di uscita sono di due tipi: prese programmabili e prese generali. I carichi non critici, possono essere collegati alle prese programmabili, mentre I carichi critici alle prese generali. L UPS è programmabile: tempo più lungo per I carichi critici, tempo più corto per i carichi non critici. Per UPS 3K, per accedere ai terminali d ingresso e uscita, seguire le configurazioni sotto indicate: a) Rimuovere il piccolo coperchio del blocco terminale interessato, nel panello posteriore b) Si consiglia di utilizzare il cavo tipo: AWG14 oppure 2.1mm 2, mentre per le connessioni tipo NEMA, utilizzare cavo: WG12-10 oppure 3.3mm 2-5.3mm 2. c) Al termine dei collegamenti, controllare che I cavi siamo ben fissati. d) Riporre il piccolo coperchio, nella parte posteriore dell UPS. Fase 3: Connettori di comunicazione Porta di comunicazione: Porta USB Porta RS-232 Slot Intelligente Per tenere controllato l UPS, tramite PC, collegare il cavo di comunicazione dal PC a una porta USB/RS-232. Con il software istallato nel PC, è possibile programmare l accensione e spegnimento dell UPS, monitorando dal PC la condizione dell UPS. L UPS è dotato dello slot intelligente per la scheda SNMP o AS400, per avere un avanzata comunicazione o l opzione migliore di monitorare l UPS. Avvertenza: la porta USB e RS-232 non possono funzionare contemporaneamente. Fase 4: Collegamento rete Porte per rete: Fax/telefono La connessione è per una sola linea: modem, telefono o fax. IN significa l entrata della linea di comunicazione, OUT è l uscita del cavo, che connette: il modem, telefono o fax. 57 Fase 5: Abilitare e disabilitare la funzione EPO Per funzionamento normale dell UPS, mantenere chiuso il pin 1 e 2. Per attivare la funzione EPO, mantenere aperto 1 and pin 2. Switch per il funzionamento dell UPS. Fase 6: Accendere l UPS Premere per 2 secondi il tasto ON/Mute, sul frontale dell UPS. Nota: La bateria si carica completamente nelle prime 5 di funzionamento dell UPS. Non eseguire esperimenti di scarica batteria, durante il periodo di carica. Fase 7: Istallare il software Per ottimizzare il sistema di elaborazione, istallare il software dell UPS nel PC, per configurare l UPS. Prego seguire I punti sotto indicati, per eseguire il download e l istallazione del software di monitoraggio: 1. Entrare nel website 2. Fare click in ViewPower software e scegliere il vostro sistema operativo (OS) per trasferire il software nel vostro PC. 3. Seguire le istruzioni monitorate sullo schermo, per istallare il software. 4. Quando si riavvia il PC, apparirà un icona arancione di controllo, vicino a quella dell orologio. Fase 8: Collegamento della batteria esterna (solo per modelli lunga autonomia) Per la connessione della bateria sterna, vedere la seguente figura. 68 3. Operazioni 3.1. Pulsante di funzionamento Pulsante ON/Mute Button OFF/Enter Button Select Button ON/Mute + Select Button Funzione Accende l UPS. Tenere premuto il pulsante ON/Mute per 2 secondi, per accendere l UPS. Disattiva l'allarme: dopo che l'ups è acceso in modo batteria, premere e tenere premuto questo pulsante per almeno 5 secondi per disattivare o attivare il sistema d allarme. Non è udibile, in situazioni nel verificarsi di errori o avvertimenti. Down key: premere questo pulsante per visualizzare la regolazione dell impostazione precedente. Commutare al modo di prova d autoverifica: Premendo simultaneamente i pulsanti ON/Mute per 5 secondi per entrare in auto-test dell UPS, per esaminare se modo AC, modo ECO, o modo converter. Spegne l UPS: Premere il pulsante per 2 secondi per spegnere l UPS in modo batteria. UPS si pone in modo standby, alimentazione normale o in Bypass, in Bypass se premendo, questo pulsante lo permette. Pulsante che conferma la selezione: premere questo pulsante per confermare l eseguita impostazione nell UPS. Commutazione del messaggio sull LCD: Premere questo pulsante per cambiare il messaggio dell LCD per la tensione e frequenza d ingresso, tensione batteria, tensione e frequenza d uscita. Il display segnalerà l impostazione dopo una pausa di 10 secondi. Modo d impostazione: Premere il pulsante per 5 secondi, per entrare nel modo d impostazione, quando l UPS è spento. Up key: premere questo pulsante per selezionare la prossima impostazione dell UPS. Commuta al modo bypass: Quando l alimentazione dell UPS è normale, premere simultaneamente i pulsanti ON/Mute e Select per 5 secondi e l UPS entra in modo bypass. Questa funzione sarà inefficace quando la tensione d ingresso è fuori tolleranza dell accettazione Pannello LCD 79 Display Funzione Informazioni del tempo di autonomia Indica il tempo di autonomia con orologio analogico. Informazioni del guasto Indica il tempo d autonomia con orologio digitale. H: ore, M: minuti, S: secondi. Indica un allarme del guasto. Indica il codice del guasto, elencati in dettaglio nella sezione 3-5. Funzionamento senza allarmi Indica che l allarme sonoro è disabilitato. Informazione uscita e batteria Indica la tensione d uscita, frequenza, o tensione batteria. Vac: tensione uscita - Vdc: tensione batteria - Hz: frequenza. Informazioni del carico Indica il livello del carico da: 0-25%, 26-50%, 51-75%, e %. Indica il sovraccarico. Indica un cortocircuito in: uscita dell UPS o del carico allacciato. Informazioni delle uscite programmabili Indica se le prese programmate stanno funzionando. Informazioni sul modo operativo Indica se l UPS è collegato alla rete. Indica che la batteria è attiva. Indica che il circuito bypass è attivo. Indica che il modo ECO è attivo. Indica che il circuito inverter è fattivo. Indica le prese d uscita sono attive. Informazioni batteria Indica il livello della batteria, da: 0-25%, 26-50%, 51-75%, e %. Indica un guasto alla batteria. Indica la bassa tensione della batteria. Informazione tensione d ingresso& Batteria Indica la tensione d ingresso, o frequenza, o tensione della bateria. Vac: tensione d ingresso, Vdc: tensione batteria, Hz: frequenza d ingresso 810 3.3. Allarme acustico Modo batteria Batteria bassa Overload Guasto Modo bypass Suono ogni 4 secondi Suono ogni secondo Due suoni ogni secondo Suono continuato Suono ogni 10 secondi 3.4. Indicazione del display LCD Abbreviazioni Indicazione sul Display Significato ENA Abile DIS Disabile ESC Interrotto HLS Forte perdita LLS Bassa perdita BAT Batteria CF Convertitore EP EPO FA Ventilatore TP Temperatura CH Carica batteria 3.5. UPS Parametro 1 Ci sono tre parametri d'impostazione dell'ups. Parametro 1: è un programma alternativo. Ci sono 9 programmi da istituire. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito. Parametri 2 e 3: sono parametri delle scelte d'impostazione o valori per ogni programma. Parametro Parametro 3 911 01: della tensione in uscita Per modello 208/220/230/240 VAC, si possono scegliere le seguenti tensioni d uscita: 208: indica tensione d uscita = 208Vac 220: indica tensione d uscita = 220Vac 230: indica tensione d uscita = 230Vac 240: indica tensione d uscita = 240Vac Per modello 110/150/120/127 VAC, si possono scegliere le seguenti tensioni d uscita: 110: indica tensione d uscita = 110Vac 115: indica tensione d uscita = 115Vac 120: indica tensione d uscita = 120Vac 127: indica tensione d uscita = 127Vac 02: Convertitore Frequenza abile/disabile Parametri 2 e 3: Attiva o disattiva il modo convertitore. È possibile scegliere fra le seguenti due scelte: CF ENA: modo convertitore abilitato CF DIS: modo convertitore disabilitato 03: frequenza d uscita Parametri 2 & 3: impostazione frequenza in uscita. È possibile impostare la frequenza iniziale in modo batteria: BAT 50: frequenza d'uscita = 50Hz BAT 60: frequenza d'uscita = 60Hz Se in modo convertitore, è possibile scegliere le seguenti frequenze d'uscita: FC 50: frequenza d'uscita = 50Hz FC 60: frequenza d'uscita = 60Hz 04: ECO abilitato/disabilitato Parametro 3: Attiva o disattiva la funzione ECO. È possibile scegliere fra le seguenti due scelte: ENA: ECO modo abilitato DIS: ECO modo disabilitato 05: ECO impostazione gamma voltaggio Parametro 2 e 3: del punto accettabile ad alta tensione e bassa tensione, per il modo ECO, premendo Down key o Up key. HLS: Alta tensione con perdita del modo ECO nel parametro 2. Per 208/220/230/240 VAC modelli, la gamma di regolazione nel parametro 3 è: da +7V a +24V, della tensione nominale. Per 110/115/120/127 VAC modelli, la gamma di regolazione nel parametro 3 è: da 3 V a 12 V della tensione nominale. LLS: Bassa tensione con perdita del modo ECO nel parametro 2. Per 208/220/230/240 VAC, la gamma di regolazione nel parametro 3 è: da -7V a -24V della tensione nominale. Per 110/115/120/127 VAC, l'impostazione della tensione nel parametro 3 è: da -3V a -12V di tensione nominale. 1012 06: Bypass abilitato/disabilitato quando l UPS è OFF Parametro 3: Attiva o disattiva la funzione del by-pass. È possibile scegliere fra le seguenti due scelte: ENA: Bypass abilitato DIS: Bypass disabilitato 07: Bypass tensione accettabile d impostazione Parametro 2 e 3: Imposta il punto accettabile dell'alta e bassa tensione, per il funzionamento in modo Bypass, premendo il tasto Down key o Up key. HLS: Bypass punto ad alta tensione. Per 208/220/230/240 VAC: : l'impostazione del punto di alta tensione nel parametro 3 è da 230Vac a 264VAC. Per 110/115/120/127 VAC: : l'impostazione del punto di alta tensione nel parametro 3 è da 120VAC a 132Vac. LLS: by-pass punto a bassa tensione. Per i 208/220/230/240 VAC: : l'impostazione del punto di bassa tensione nel parametro 3 è da 170Vac a 220Vac. Per 110/115/120/127 VAC: : l'impostazione del punto di bassa tensione nel parametro 3 è da 85Vac a 115Vac. 08: Uscite programmabili abilitate/disabilitate Parametro 3: Attiva o disattiva le uscite programmabili. ENA: Uscite programmate abilitate DIS: Uscite programmate disabilitate 09: delle uscite programmabili Parametro 3: dei limiti di tempo, per il backup delle uscite programmabili : tempo d'impostazione autonomia, per carichi normali per pochi minuti d'autonomia, per i carichi non critici, con funzionamento dell'ups in modo batteria. 00: Uscita dalle impostazioni 1113 3.6. Descrizione modo operativo Modo operativo Descrizione LCD display Modo Online Quando la tensione d'ingresso è nella gamma di accettabilità, l'ups fornirà la corrente alternata (CA), in uscita, pulita e stabile. Nello stesso tempo, l'ups carica la batteria in modo online. Modo ECO Modo conversione di frequenza Modo batteria Modo Bypass Modo Standby Modo di risparmio energia: Quando la tensione d'ingresso è nella gamma di tensione accettabile, l'ups funziona in bypass, erogando la stessa tensione d'entrata, per ottenere il risparmio energetico. Quando la frequenza d'ingresso è a 40 Hz o 70 Hz, l'ups può essere programmato con una costante frequenza d'uscita a 50 Hz o 60 Hz. Nel frattempo l'ups continua a caricare la batteria, anche se funziona in questo modo. Quando la tensione d'ingresso non è nella gamma accettabile o mancanza d'alimentazione, l'ups emette un allarme sonoro ogni 4 secondi. L'UPS funziona in modo batteria, fino all'esaurimento dell autonomia. Quando la tensione d'ingresso è accettabile ma, l'ups è sovraccarico, l'ups entra in modo bypass o valore impostato nel pannello frontale. Ogni 10 secondi, l UPS emette un allarme sonoro. Quando l'ups è spento, non alimenta le uscite, però carica ugualmente la batteria Codice dei difetti Evento del guasto Nº guasto Icona Evento del guasto Nº guasto Icona Non accensione 01 x Volt inverter basso 13 x Entrata alta 02 x Corto inverter uscita 14 Entrata bassa 03 x Volt batteria alta 27 Entrata sbilanciata 04 x Volt batteria bassa 28 Inverter guasto 11 x Alta temperatura 41 x Volt inverter alto 12 x Sovraccarico 43 1214 3.8. Indicatori d avviso Avviso Batteria bassa Sovraccarico Batteria non connessa Icona (lampeggiante) Allarme Sondaggio due volte ogni secondo UPS sovraccaricato Connessione non corretta Informazione dell EPO Ventilatore guasto Alta temperatura Carica batteria guasta Uscita in bypass per fuori gamma di tensione 1315 4. Risoluzione dei problemi Se l UPS non funziona correttamente, prego risolvere i problemi utilizzando la tabella sotto indicata. Sintomo Possibili cause Rimedio Nessuna indicazione di allarme anche se l'alimentazione è normale. L icona e il codice indica con LCD display lampeggiante e allarme suona ogni secondo. L icona e lampeggiano in LCD display, con avviso acustico ogni secondo. L icona e lampeggiano in LCD display, con avviso acustico ogni secondo. Il guasto mostra il codice 27 e l icona lampeggiante sul display LCD, con avviso acustico continuo. Il guasto mostra il codice 28 e l icona lampeggiante sul display LCD, con avviso acustico continuo. L icona e lampeggiano in LCD display, con avviso sonoro due volte ogni secondo. Il guasto mostra il codice 43 e l icona con lampeggiante in LCD display e avviso acustico continuo. La linea AC di non è collegata bene alla rete principale di potenza. La linea AC non è collegata all entrata dell UPS. EPO è in posizione attiva. Sono invertiti i cavi del neutro con la linea. La batteria interna o esterna non è collegata correttamente. Tensione della batteria molto alta, oppure carica batteria guasto. Tensione della batteria molto bassa, oppure carica batteria guasto. UPS è in sovraccarico L'UPS è sovraccaricato. I dispositivi collegati all'ups, sono alimentati direttamente dalla rete elettrica tramite il bypass. Dopo ripetuti sovraccarichi, l'ups è bloccato in modo Bypass. I dispositivi collegati all'ups sono alimentati direttamente dalla rete. L'UPS si è spento automaticamente, per causa di sovraccarico in uscita dell'ups. Controllare se il cavo di alimentazione d'ingresso è collegato alla rete. Collegare il cavo della linea AC in entrata dell UPS. Impostare la chiusura del circuito, per disattivare la funzione EPO. Ruotare la presa di alimentazione di 180º, poi connettersi all UPS. Controllare la batteria se collegata correttamente. Contattare il vostro servizio assistenza. Contattare il vostro servizio assistenza. Rimuovere il carico in eccesso, collegato all'uscita dell'ups. Eliminare l'eccedente dei carichi all'uscita dell'ups. Eliminare l'eccesso dei carichi collegati all'ups. Poi spegnere e riavviare l'ups. Eliminare il carico eccedente collegato all'ups, poi riavviare l'ups. 1416 Sintomo Possibili cause Rimedio Il guasto mostra il codice 14 e L'UPS si è spento l icona con lampeggio in automaticamente, per LCD display e avviso acustico causa di corto circuito, continuo. verificatosi in uscita Il codice del guasto indica: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 41 sul display LCD con avviso acustico continuo. Il tempo dell'autonomia è più breve del valore nominale. L icona e il codice appaiono sul display LCD, con avviso acustico ogni secondo. 5. Stoccaggio e manutenzione Intervento dell'ups. Nell'UPS si è verificato un errore interno. Ci sono due possibili cause: 1. Il carico è funzionante, ma direttamente dalla rete CA tramite bypass. 2. Il carico non funziona per causa interna dell'ups. La batteria non è completamente carica. Batteria difettosa. La ventola è bloccata o guasta Controllare il cablaggio in uscita dell'ups e i dispositivi collegati all'ups, se sono in stato di corto circuito. Contattare il vostro servizio assistenza. Caricare le batterie per almeno 5 ore, poi verificare la capacità. Se il problema persiste, contattare il vostro sevizio assistenza. Contattare il vostro servizio assistenza, per sostituire la batteria. Controllare il ventilatore e avvisare il vostro servizio assistenza. L'UPS non contiene parti utilizzabili. La batteria ha una vita di: 3 ~ 5 anni a 25 C di temperatura ambiente, quand devono essre sostituite, si prega di contattare il proprio servizio assistenza. Le batterie sostituite, devono essere consegnate ad un impianto di riciclaggio o al rivenditore d'acquisto, nello stesso imballo delle batterie acquistate. Stoccaggio Se possibile e per sicurezza, prima dello stoccaggio caricare la batteria per 5 ore. Conservare l'ups in posizione verticale, in ambiente coperto, asciutto e fresco. Durante la conservazione "stock", ricaricare la batteria in base alla seguente tabella: Temperatura di stoccaggio Frequenza di ricarica Durata della ricarica -25 C - 40 C Ogni 3 mesi 1-2 ore 40 C - 45 C Ogni 2 mesi 1-2 ore 1517 6. Specifiche MODÈLLO LA-ON-1K-LCD (L) LA-ON-2K-LCD (L) LA-ON-3K-LCD (L) CAPACITÁ* 1000 VA / 800 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W ENTRATA Volt trasferimento basso 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC± 5 % or 80VAC/70VAC/60VAC/50VAC ± 5 % (base % carico: 100% - 80 % / 80 % - 70 % / % / 60 % - 0) Gamma Volt Volt ritorno - basso 175 VAC ± 5 % or 85 VAC ± 5 % Volt trasferimento - alto 300 VAC ± 5 % or 150 VAC ± 5 % Volt ritorno - alto 290 VAC ± 5 % or 145 VAC ± 5 % Gamma frequenza 40Hz ~ 70 Hz Fase Monofase + neutro Fattore di Potenza VAC or VAC USCITA Volt uscita 208/220/230/240VAC or 110/115/120/127 VAC Regolazione Volt AC ± 3% (Modo batteria) Gamma frequenza (Gamma sincronismo) 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz Gamma frequenza (Modo batt.) 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz 100%~110%: avviso 110% -130%: UPS si spegne in 30 secondi in modalità batteria o il Sovraccarico trasferimento in modalità bypass quando l'ups è in funzionamento normale. > 130%: UPS si spegne immediatamente in modalità batteria o il trasferimento in modalità bypass quando l'ups è in funzionamento normale. Rapporto corrente di cresta 3:1 Distorsione armonica 3 % THD (carico lineare) 4 % THD (carico lineare) 6 % THD (carico non lineare) 7 % THD (carico non lineare) Tempo Modo AC a Batteria Zero trasfer Inverter a Bypass 4 ms (Tipico) Forma d onda (Modo bateria) Sinusoidale EFFICIENZA Modo AC ~ 85% ~ 88% Modo batteria ~ 83% BATTERIA Tipo bateria 12 V / 7 AH 12 V / 7 AH 12 V / 9 AH Numero Modello Tempo ricarica 4 ore per carica al 90% di capacità (Tipico) Standard Corrente di carica 1.0 A(max.) Volt di carica 41.0 VDC ± 1% 82.1 VDC ±1% Modello Tipo bateria e numero Dipende dalle batterie esterne lunga Corrente di carica 4.0 A or 8.0 A(max.) autonom Volt di carica 41.0 VDC ± 1% 82.1 VDC ±1% CARATTERISTICHE MECCANICHE Mobile Dimensioni, D X W X H 397 X 145 X 220 (mm) 421 X 190 X 318 (mm) Torre Peso netto (kg) Mobile Dimensioni, D X W X H 420x438x88[2U] (mm) 580x438x133[3U] (mm) Rack Peso netto (kg) CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO Umidità relativa % 0-40 C (senza condensa) Livello rumore < 1 metro GESTIONE Smart RS-232 o USB Supporta: Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, and MAC Optional SNMP Power management from SNMP manager and web browser * Ridurre la capacità dell'ups al 60% in funzionamento modo convertitore di frequenza e 80% quando la tensione d'uscita è regolata a 208VAC. 16 Documenti analoghi
Manuale d uso EGL - 1K/1.5K/2K/3K UPS On-line Gruppi di continuità Uninterruptible Power Supply INDICE 1. Importante avviso di sicurezza 2 1-1. Trasporto 2 1-2. Preparazione 2 1-3. Istallazione 2 1-4. Dettagli UPS ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE TOWER DA 1 A 3 KVA EBK VISION
UPS ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE TOWER DA 1 A 3 KVA EBK VISION INDEX Pag. Introduzione 3 Sicurezza 4 Installazione 5 Funzionamento 9 Indicazioni di funzionamento 14 Specifiche tecniche 16 INTRODUZIONE Dettagli CATALOGO. CONVERTITORI DI FREQUENZA 50/60Hz SINUSOIDALI MONOFASE & TRI/MONOFASE
CATALOGO UPS GRUPPI DI CONTINUITA INVERTER DC/AC CONVERTITORI DI FREQUENZA STAZIONI DI ENERGIA AC/DC CONDIZIONATORI DI RETE STABILIZZATORI SOCCORRITORI BATTERIE CONVERTITORI DI FREQUENZA 50/60Hz SINUSOIDALI Dettagli www.sinercom.it UPS PANTHER 3000 VERS. RACK M-M MANUALE D USO
www.sinercom.it UPS 3000 VERS. RACK M-M MANUALE D USO Sinercom S.r.l. Sede Legale : Via Alessandro Dudan,9 00143 Roma - RM - Italy Tel: 06 79800323 - Fax: 06 79814644 info@sinercom.it Sede Operativa: Via Dettagli 2000-3000 VA MANUALE D'USO
Gruppi di continuità UPS Line Interactive EA SIN 2000-3000 VA MANUALE D'USO Rev. 01-130111 Pagina 1 di 8 SOMMARIO Note sulla sicurezza...1 Principi di funzionamento...2 Caratteristiche principali...3 Funzione Dettagli GRUPPI STATICI DI CONTINUITA
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA GRUPPI STATICI DI CONTINUITA MONOFASE SERIE VE Line interactive forma d onda pseudo-sinusoidale La serie VE VENUS è disponibile nelle potenze da 450 VA a 2000VA con tecnologia Dettagli Manuale d uso. EGL-3T10K~20K Online UPS. Gruppi di continuità. Uninterruptible Power Supply System
Manuale d uso EGL-3T10K~20K Online UPS Gruppi di continuità Uninterruptible Power Supply System prega di rispettare strettamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso in questo manuale. Conservare Dettagli PowerMust 400/600/1000 di tipo Offline Gruppo di continuità
Gruppi di continuità UPS Line Interactive PC Star EA Modelli: 650VA ~ 1500VA MANUALE D USO Rev. 01-121009 Pagina 1 di 8 SOMMARIO Note sulla sicurezza... 1 Principi di funzionamento... 2 In modalità presenza Dettagli Manuale per l Utente (YUNTO Q 450, YUNTO Q 700, YUNTO Q 1250)
Manuale per l Utente (YUNTO Q 450, YUNTO Q 700, YUNTO Q 1250) Germania Italia Swizzera Online USV-Systeme AG Promenadeplatz 12 D-80333 München Online UPS Systems S.r.l. Via Edison 12 I-20058 Villasanta Dettagli Gruppi statici di continuità
Gruppi statici di continuità Tecnologia On Line UPS serie SIGMA Tower e Rack 19 VA MANUALE D'USO Sommario 1. INTRODUZIONE... 3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA... 4 2.1 IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA... Dettagli U P S. Gruppi statici di continuità Line Interactive UPS 700VA / 1000VA / 1500VA / 2000VA MANUALE D USO
U P S Gruppi statici di continuità Line Interactive UPS 700VA / 1000VA / 1500VA / 2000VA MANUALE D USO ISTRUZIONI di SICUREZZA Leggere e conservare questo manuale!! Grazie per aver scelto questo UPS. Questa Dettagli UPS MONOFASE DOPPIA CONVERSIONE RACK 19 Rev. 7 SR 5kVA 10kVA
il carico viene trasferito automaticamente, senza soluzione di continuità, sulla rete di soccorso. Quando vengono ripristinate le normali condizioni di funzionamento, il carico è ritrasferito automaticamente Dettagli MANUALE OPERATIVO. Gruppi Statici di Continuità monofase - UPS Serie. modelli 96-160
MANUALE OPERATIVO Gruppi Statici di Continuità monofase - UPS Serie modelli 96-160 Indice Manuale Utente Italiano... 2 Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 4 3 Ricevimento Dettagli Gruppo di continuità UPS. Kin Star 850 MANUALE D USO
Serie IST1 Line Interactive 350-500-650-800-1000-1500 VA Manuale D'uso CONSERVARE QUESTO MANUALE Questo manuale contiene importanti istruzioni che dovrebbero essere seguite durante l'installazione, operazione, Dettagli MANUALE OPERATIVO. Gruppi Statici di Continuità monofase - UPS. Serie IP-FREE B. Modelli. Ed. 12/06 Rev. 04
MANUALE OPERATIVO Gruppi Statici di Continuità monofase - UPS Serie IP-FREE B Modelli IP-FREE 14B IP-FREE 28B IP-FREE 42B 1.400 VAi 2.800 VAi 4.200 VAi Ed. 12/06 Rev. 04 INDICE Paragr. Argomento Pag. 1. Dettagli Serie Smart App Professional Rackmount
PR2UD0012EU-01 Protezione Estesa per Applicazioni Mission - Critical La serie di UPS Professional RackMount fornisce un avanzato livello di protezione a supporto di dispositivi di telecomunicazione, VOIP, Dettagli UPS JAGUAR / LEOPARD. 6/20 kva
UPS JAGUAR / LEOPARD 6/20 kva Sinercom S.r.l. Via G. Cappalonga 9/A - 00043 Ciampino (Rm) tel. +39.06.79800323 fax +39.06.79814644 Produzione e servizio assistenza: Via Cascina Secchi 247/4b - 24040 Isso Dettagli Uninterruptible Power Supply ERA LCD 0.65 ERA LCD 0.85 ERA LCD 1.1. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply ERA LCD 0.65 ERA LCD 0.85 ERA LCD 1.1 Manuale utente Indice Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 3 3 Ricevimento e Collocazione... 4 Dettagli UPS SPIDER 650VA / 1000VA
U P S Gruppi statici di continuità Line Interactive UPS SPIDER 650VA / 1000VA MANUALE D USO ISTRUZIONI di SICUREZZA Leggere e conservare questo manuale!! Grazie per aver scelto questo UPS. Questa macchina Dettagli Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installazione e funzionamento
Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installazione e funzionamento Contenuto Sicurezza bu001a (2) Non installare l'unità Back-UPS alla luce solare diretta, in condizioni di calore o umidità eccessivi o a contatto Dettagli EW3940/41/42 /43 Line Interactive UPS - con AVR
EW3940/41/42 /43 Line Interactive UPS - con AVR EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS con AVR 2 ITALIANO Contenuti 1.0 Introduzione... 2 1.1 Funzioni e caratteristiche... 3 1.2 Contenuto della confezione... Dettagli Uninterruptible Power Supply ERA PLUS 900 ERA PLUS 1.100. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply ERA PLUS 900 ERA PLUS 1.100 Manuale utente Indice Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 3 3 Ricevimento e Collocazione... 4 4 Descrizione Dettagli NH-UPS. Versione italiana del MANUALE D USO dell AEC Serie Star T3T3R 04.2007/24085100
BPT S.p.A. Via Roma, 41 30020 Cinto Caomaggiore/VE/Italy http: www.bpt.it e-mail: info@bpt.it NH-UPS Versione italiana del MANUALE D USO dell AEC Serie Star T3T3R 04.2007/24085100 INDICE 1 - ISTRUZIONI Dettagli Uninterruptible Power Supply ERA LED 1.5 ERA LED 2.0 ERA LED 2.6. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply ERA LED 1.5 ERA LED 2.0 ERA LED 2.6 Manuale utente Indice Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 3 3 Ricevimento e Collocazione... 4 4 Dettagli GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ ON LINE DOPPIA CONVERSIONE PROGRAMMABILE
OP ON LINE DOPPIA CONVERSIONE PROGRAMMABILE Tipologia "on-line doppia conversione programmabile" Classificazione VFI-SS- secondo EN00- Ingresso e uscita monofase Ingresso trifase ed uscita monofase (versioni Dettagli UPS PANTHER. 1-10 kva. Ingresso 230Vac monofase Uscita 230Vac monofase
UPS PANTHER 1-10 kva Ingresso 230Vac monofase Uscita 230Vac monofase Sinercom S.r.l. Via G. Cappalonga 9/A 00043 Ciampino (Rm) (Italy) tel. +39.06.79800323 fax +39.06.79814644 Produzione e servizio assistenza: Dettagli Manuale Operativo UPS on-line doppia conversione Serie Watcher 1/3KVA rack e tower
UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE SERIE WATCHER 1KVA 2KVA 3 KVA Tower e Rack 19 1kVA ~ 3kVA Pagina 2 di 24 INDICE 1. Sicurezza...3 Sicurezza del prodotto...3 Identificazione dei pericoli e misure di prevenzione...3 Dettagli Uninterruptible Power Supply ECO 0.50 ECO 0.70 ECO 0.90 ECO 1.1 ECO 1.3. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply ECO 0.50 ECO 0.70 ECO 0.90 ECO 1.1 ECO 1.3 Manuale utente Indice Avvisi di Sicurezza... 2 1 Introduzione... 3 2 Caratteristiche Generali... 3 3 Ricevimento e Collocazione... Dettagli EXIWAY POWER Manuale integrativo di installazione ed uso del soccorritore Exiway Power per applicazione in impianti di illuminazione d emergenza
Manuale integrativo di installazione ed uso del soccorritore Exiway Power per applicazione in impianti di illuminazione d emergenza ^ Indice 1 Introduzione 3 2 Installazione 3 2.1 Schema a blocchi... 3 Dettagli ZP 120 N. UPS 1,2,3,6,10,20 kva. online LOCAL AREA NETWORKS (LAN) SERVERS DATA CENTERS
online UPS 1,2,3,6,10,20 kva LOCAL AREA NETWORKS (LAN) SERVERS DATA CENTERS INTERNET CENTERS (ISP/ASP/POP) INDUSTRIAL PLCS DISPOSITIVI DI EMERGENZA (LUCI, ALLARMI) DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI DISPOSITIVI Dettagli USER MANUAL HT-6050/6060
USER MANUAL HT-6050/6060 HT-6050/6060 MANUALE DI ISTRUZIONI Catalogue Istruzioni per la sicurezza 1 Introduzione Operazioni 3 Risoluzione dei problemi 6 Manutenzione 7 Specifiche 8 Istruzioni per la sicurezza Dettagli UPS. MEGALINE UPS modulare da 1250 a 10000 VA LO SPECIALISTA GLOBALE DELLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE E DIGITALI DELL EDIFICIO
UPS MEGALINE UPS modulare monofase da 1250 a 10000 VA LO SPECIALISTA GLOBALE DELLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE E DIGITALI DELL EDIFICIO UPS modulari ridondanti ed espandibili fino a 10kVA con prestazioni Dettagli AP 160LCD UPS. Working in Power. on line a doppia conversione LOCAL AREA NETWORKS (LAN) SERVERS DATA CENTERS
Working in Power AP 160LCD UPS on line a doppia conversione LOCAL AREA NETWORKS (LAN) SERVERS DATA CENTERS INTERNET CENTERS (ISP/ASP/POP) INDUSTRIAL PLCS EMERGENCY DEVICES(LIGHTS, ALARM) ELECTRO-MEDICAL Dettagli DVM1000 MULTIMETRO 3 IN 1 TESTER PER LINEA TELEFONICA / CAVI RETE
INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze Dettagli UPS. Manuale utente. Gruppo di continuità. UPS Line Interactive Pure Sine Wave Output SMK800A / SMK1250A / SMK2000A
UPS Gruppo di continuità UPS Line Interactive Pure Sine Wave Output SMK800A / SMK1250A / SMK2000A Manuale utente * 9 9 1 5 I 0 6 2 A1 * Importanti informazioni di sicurezza Grazie per aver acquistato questo Dettagli AK INVERTER STAND ALONE
AK INVERTER STAND ALONE Inverter L'inverter è un dispositivo elettronico che trasforma corrente continua (DC) a bassa tensione proveniente da una batteria o da un'altra sorgente di alimentazione in corrente Dettagli SOLAR-TEST Analizzatore per pannelli solari
INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze Dettagli Manuale di istruzioni del regolatore di carica per modulo fotovoltaico. Serie EPRC10-EC/PWM ITA
Manuale di istruzioni del regolatore di carica per modulo fotovoltaico Serie EPRC10-EC/PWM ITA Serie EPRC10-EC/PWM 12V O 24V (RICONOSCIMENTO AUTOMATICO) EPRC10-EC è un regolatore di carica PWM che accetta Dettagli ATTENTA E SCRUPOLOSA LETTURA DEL PRESENTE MANUALE E DEL MANUALE DI SICUREZZA. L'UPS
INTRODUZIONE Congratulazioni per l acquisto di un UPS Sentinel Pro e benvenuti in Riello UPS! Per usufruire del supporto offerto da Riello UPS, visitate il sito www.riello-ups.com L azienda è prettamente Dettagli - AMG18. Manuale Utente. Descrizione dispositivo: empowered by
- AMG18 empowered by Manuale Utente Complimenti per l acquisto di JumpsPower. Prima di utilizzare il Vs. nuovo strumento, vi invitiamo a leggere attentamente il Manuale di utilizzo che vi informerà delle Dettagli Power bank 10000 mah
Power bank 10000 mah Manuale 31883 I. Introduzione Questo prodotto è una power bank leggera, dotata di capacità elevata, piena di stile ed ecologica per la maggior parte dei dispositivi mobili e può essere Dettagli MANUALE OPERATIVO. Serie IP-TOP R. Gruppi Statici di Continuità monofase UPS. Modelli. Ed. 03/06 Rev. 02
MANUALE OPERATIVO Gruppi Statici di Continuità monofase UPS Serie IP-TOP R Modelli IP-TOP 12R IP-TOP 24R IP-TOP 36R IP-TOP 48R 1.200 VAi 2.400 VAi 3.600 VAi 4.800 VAi Ed. 03/06 Rev. 02 INDICE Paragr. Argomento Dettagli INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA. SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA CON QUADRO INTERFACCIA E GESTIONE.
UPS TRIMOD UPS modulare trifase da 10 a 60 kva LO SPECIALISTA GLOBALE DELLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE E DIGITALI DELL EDIFICIO Modulare ed espandibile con potenze da 10 a 60kVA in strutture compatte con Dettagli SERVER PRO Uninterruptible Power Supply SERVER PRO 1000 SERVER PRO 1500 SERVER PRO 2000 SERVER PRO 3000 MANUALE UTENTE
SERVER PRO Uninterruptible Power Supply SERVER PRO 1000 SERVER PRO 1500 SERVER PRO 2000 SERVER PRO 3000 MANUALE UTENTE 1 1 INDICE AVVISI DI SICUREZZA pag. 2 INTRODUZIONE pag. 3 UPS SERVER PRO 1 CARATTERISTICHE Dettagli Monitor a 14 con selettore a 4 canali modello LEE-128M4 codice 559591005. Manuale d uso
Monitor a 14 con selettore a 4 canali modello LEE-128M4 codice 559591005 Manuale d uso Sicurezza Questo simbolo indica la presenza di tensione pericolosa non isolata all interno dell'apparecchio che può Dettagli UPS per una protezione assoluta
UPS per una protezione assoluta XANTO S Serie COMPUTER UPS SYSTEMS P e r f e z i o n e t e d e s c a XANTO S Serie TECNOLOGIA La protezione definitiva per server Windows NT, Unix e Novell. La serie XANTO Dettagli ECO MINI ECO103 ECO105 GRUPPI DI CONTINUITÀ ITALIANO. Manuale d uso per l utente
DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO V9262C GRUPPI DI CONTINUITÀ ECO MINI ECO103 ECO105 ITALIANO Manuale d uso per l utente I ITALIANO...pag. 3 Dettagli ALIMENTATORE 9000 CON AVVIATORE DELLA MACCHINA
ALIMENTATORE 9000 CON AVVIATORE DELLA MACCHINA Manuale dell'utente 31889 Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di ciò potrebbe causare lesioni gravi. Dettagli GRUPPI STATICI DI CONTINUITA MONOFASE SERIE VE line interactive forma d onda pseudo-sinusoidale
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA MONOFASE SERIE VE line interactive forma d onda pseudo-sinusoidale La serie VE VENUS è disponibile nelle potenze da 450VA a 2000VA con tecnologia digitale; Questa serie è adatta Dettagli BATTERY & SERVICE UPGRADE 43
Listino prezzi marzo 24 UPS Battery & service upgrade IT Infrastructure Supply systems Inverter UPS UPS EASY INTERACTIVE UPS ECO UPS ECO STRIP UPS LINE INTERACTIVE LEONARDO INNOVATIVE POWER SYSTEM UPS Dettagli POWER ROD 1365 GENERATORE art. 252
CEBORA S.p.A. 1 POWER ROD 1365 GENERATORE art. 252 MANUALE DI SERVIZIO CEBORA S.p.A. 2 SOMMARIO 1 - INFORMAZIONI GENERALI... 3 1.1 - Introduzione... 3 1.2 - Filosofia generale d assistenza.... 3 1.3 - Dettagli Tablet PC. Indicazioni di securezza. Questo opuscolo di sicurezza fa parte della documentazione. Conservarlo insieme al resto della documentazione.
Grazie per avere acquistato JumpsPower. Prima di utilizzare l apparecchio, si prega di leggere attentamente le istruzioni. Questo manuale vi informerà delle caratteristiche e delle modalità d uso di JumpsPower, Dettagli MANUALE D'ISTRUZIONI BOOSTER PER BATTERIE CON ACCUMULATORE LITIO-POLIMERO 9000mAh
MANUALE D'ISTRUZIONI BOOSTER PER BATTERIE CON ACCUMULATORE LITIO-POLIMERO 9000mAh Codice articolo Megamotor: BC027 Leggete questo manuale d'istruzioni prima dell uso. Caricate il dispositivo per 24 ore Dettagli FASTModem. un passo avanti
FASTModem un passo avanti www.fastweb.it Indice Contenuto della Confezione pag. 4 Che cos è il FASTModem pag. 5 Collegamento alla Rete FASTWEB pag. 9 Collegamento del Telefono pag. 10 Collegamento del Dettagli Manuale Installazione
PREVENZIONE FURTO INCENDIO GAS BPT Spa Centro direzionale e Sede legale Via Cornia, 1/b 33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia http://www.bpt.it mailto:info@bpt.it XTWT0116 Distributore Seriale Manuale Installazione Dettagli Sistemi per la continuità elettrica
Sistemi per la continuità elettrica INTRODUZIONE POLARIS Gruppi di continuità On-line Doppia Conversione Trifase 10K-180K La serie UPS POLARIS è del tipo online doppia conversione ad alta frequenza, con Dettagli Manuale dell utente. Italiano. APC Smart-UPS. 500 V A 100 V c.a. 750 V A 100/120/230 V c.a. A torre Gruppo di continuità
Manuale dell utente Italiano APC Smart-UPS 500 V A 100 V c.a. 750 V A 100/120/230 V c.a. A torre Gruppo di continuità 990-1587A 12/2005 Introduzione Il gruppo di continuità APC è stato studiato per proteggere Dettagli UPS 1 BATTERY 26 BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO 26 TECNOWARE RETAIL 26 TECNOWARE 26 FIAMM 26 YUASA 28 SUPPLY SYSTEMS 29
EASY INTERACTIVE ECO LINE INTERACTIVE LEONARDO INNOVATIVE POWER SYSTEM ERA LED ERA LCD 2 PER SISTEMI INTEGRATI 3 LINE INTERACTIVE RM 3 ERA LCD RM 3 LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE 3 PER MAC 3 EXA 4 ONLINE Dettagli DC IN 6V PAIR SIGNAL CHARGE R AUDIO IN L DC IN 6V PAIR R AUDIO IN L
FASTModem un passo avanti www.fastweb.it Indice Contenuto della Confezione pag. 4 Che cos è il FASTModem pag. 5 Collegamento alla Rete FASTWEB pag. 9 Collegamento del Telefono pag. 10 Collegamento del Dettagli Manuale Utente Leonardo Inverter 1500. Western Co. Leonardo Inverter
Western Co. Leonardo Inverter 1 Leonardo Inverter 1500 Inverter ad onda sinusoidale pura Potenza continua 1500W Potenza di picco 2250W per 10sec. Tensione di Output: 230V 50Hz Distorsione Armonica Dettagli UPS 1 INVERTER 27. ATA Energy Storage System 27 BOX BATTERY E BATTERIE PER ATA 27 ACCESSORI PER ATA 28 BATTERY 29
UPS UPS EASY INTERACTIVE UPS ECO UPS LINE INTERACTIVE LEONARDO INNOVATIVE POWER SYSTEM UPS ERA LED UPS ERA LCD 2 UPS LINE INTERACTIVE RM 2 UPS ERA LCD RM 2 UPS LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE 2 UPS EXA 2 Dettagli Uninterruptible Power Supply. EVO DSP TM 10-30kVA. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply EVO DSP TM 10-30kVA Manuale utente Avvisi Grazie per avere scelto il gruppo di continuità TECNOWARE della serie EVO UPS, che in seguito verrà chiamato anche semplicemente Dettagli Uninterruptible Power Supply. EVO DSP TT 10-100kVA. Manuale utente
Uninterruptible Power Supply EVO DSP TT 10-100kVA Manuale utente Avvisi Grazie per avere scelto il gruppo di continuità TECNOWARE della serie EVO UPS, che in seguito verrà chiamato anche semplicemente Dettagli 0. Manuale di installazione rapida del server SGI 1450
0. Manuale di installazione rapida del server SGI 1450 Questa guida fornisce le informazioni di base per la configurazione del sistema, dall'apertura della confezione all'avvio del Server SGI 1450, nel Dettagli LE07545AB. Keor T MANUALE D USO
LE07545AB Keor T MANUALE D USO Keor T IT ITALIANO 5-6 Note importanti Keor T Grazie per aver scelto il gruppo di continuità LEGRAND per l alimentazione dei vostri carichi critici. Il presente manuale contiene Dettagli A01. Chiave universale di programmazione per la strumentazione Ascon Tecnologic. MANUALE D USO Cod.: ISTR-MA01ITA03 - Vr. 3.3 (IT)
A01 Chiave universale di programmazione per la strumentazione Ascon Tecnologic MANUALE D USO Cod.: ISTR-MA01ITA03 - Vr. 3.3 (IT) Ascon Tecnologic S.r.l. Viale Indipendenza 56, 27029 Vigevano (PV) - ITALY Dettagli MANUALE DI ISTRUZIONE ED USO SCHEDE ELETTRONICHE DI FRENATURA PER MOTORI C.A. FRENOMAT-2, FRENOSTAT R
MANUALE DI ISTRUZIONE ED USO SCHEDE ELETTRONICHE DI FRENATURA PER MOTORI C.A. FRENOMAT-2, FRENOSTAT R Utilizzo: Le schede di frenatura Frenomat2 e Frenostat sono progettate per la frenatura di motori elettrici Dettagli Grazie per aver scelto il dispositivo wireless HUAWEI E5 (d ora innanzi denominato E5).
Guida rapida per l installazione Modem Router wireless ADSL2+ EUSSO Guida Installazione e Configurazione Premessa La presente guida riporta le istruzioni per installare e configurare rapidamente il router Dettagli Manuale Istruzioni CaricaBatterie Automatico 12V 0,8/3,8A Modello: 4506070
Manuale Istruzioni CaricaBatterie Automatico 12V 0,8/3,8A Modello: 4506070 IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE E CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI INDICE 1) ISTRUZIONI Dettagli Listino prezzi. 1 gennaio 2016
Listino prezzi gennaio 26 UPS Battery IT Infrastructure Supply systems Inverter Led Light UPS UPS LINE INTERACTIVE LEONARDO INNOVATIVE POWER SYSTEM UPS ERA PLUS UPS ERA LED 2 UPS PER SISTEMI INTEGRATI Dettagli AC Anywhere. Inverter. Manuale utente. F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W
AC Anywhere Inverter (prodotto di classe II) Manuale utente F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W Leggere attentamente le istruzioni riguardanti l installazione e l utilizzo prima di utilizzare Dettagli Listino Prezzi 2015 V2 01/07/2015
Listino Prezzi 2015 V2 01/07/2015 Listino Generale 2015-v2 del 01/07/2015 pag.1/6 SLIM 4 serie Tower 650 VA Tecnologia "LINE-INTERACTIVE" con Stabilizzatore AVR, controllo a microprocessore, USB - Software Dettagli Sommario. Precauzioni...2. Contenuto della confezione...2. Istruzioni per l'installazione...3. Assemblaggio del monitor...3. Rimozione del monitor...
Sommario Precauzioni...2 Contenuto della confezione...2 Istruzioni per l'installazione...3 Assemblaggio del monitor...3 Rimozione del monitor...3 Regolazione dell'angolo di visualizzazione...3 Collegamento Dettagli Monitor di Test TVCC LCD 3.5 ART.43600
Monitor di Test TVCC LCD 3.5 ART.43600 Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelit.eu e-mail: commerciale.italia@comelit.it PRECAUZIONI DI SICUREZZA Leggere prima dell utilizzo Dettagli Amplificatore di potenza Plena Easy Line. Istruzioni per l installazione e l uso PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU
Amplificatore di potenza Plena Easy Line it Istruzioni per l installazione e l uso PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Amplificatore di potenza Plena Istruzioni per l installazione e l uso it 2 Istruzioni di sicurezza Dettagli Istruzioni per l uso CAMILLE BAUER METRAWATT METRAOHM 413 3-348-776-37 2/9.97. Ohmmetro per piccole resistenze
Istruzioni per l uso METRAOHM 413 Ohmmetro per piccole resistenze GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-776-37 2/9.97 V 8 6 5 4 20 200 PE-TEST 7 1 20 200 + /- METRAOHM 413 3 2 10 9 1 Tasto misura (accendere Dettagli SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
SIMBOLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA Simbolo usato ad indicare nell apparato ci sono dei terminali pericolosi per la vita delle persone, anche durante le normali condizioni di funzionamento, che possono Dettagli Smart-UPS On-Line Dell
Smart-UPS On-Line Dell 230 V UPS online monofase, a doppia conversione, con il migliore fattore di potenza del settore Un UPS versatile sviluppato appositamente per ambienti con alimentazione instabile. Dettagli T2210HD/T2210HDA Monitor LCD Wide Screen 21,5" Manuale dell utente
T2210HD/T2210HDA Monitor LCD Wide Screen 21,5" Manuale dell utente Sommario Contenuto della confezione...3 Installazione...4 Per collegare il monitor al tuo PC... 4 Regolazione del monitor...5 Funzioni Dettagli Attenzione! Rischio di cortocircuiti! Non aprite mai l apparecchio se collegato alla rete 230V.
Informazioni importanti! Grazie per aver acquistato questo caricabatterie switching a quattro stadi. Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l apparecchio. Conservate il manuale d uso Dettagli ECO INTERACTIVE RACK I GB F D P GRUPPI DI CONTINUITÀ. Manuale d uso per l utente. User s Manual. Manuel d installation et d utilisation
DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO V80347A GRUPPI DI CONTINUITÀ ECO INTERACTIVE RACK I GB F D P Manuale d uso per l utente User s Manual Manuel Dettagli Manuale d uso. Pag. 1. Sentinel è un prodotto importato da Skynet Italia srl www.skynetitalia.net INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Manuale d uso Grazie per aver scelto il Sentinel, il sistema definitivo per la protezione della vostra casa o della vostra attività. Prima dell uso vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni INFORMAZIONI Dettagli MC-62 Vintage. Manuale di Istruzioni. Centrale D allarme 6 Zone Filo con Esclusione o Parzializzazione e segnalazioni a LED ITALIANO
MC-62 Vintage Centrale D allarme 6 Zone Filo con Esclusione o Parzializzazione e segnalazioni a LED ITALIANO Manuale di Istruzioni TRE i SYSTEMS S.r.l. Via del Melograno N. 13-00040 Ariccia, Roma Italy Dettagli fog machines FX5 Show division
Pos.n. 510158 CONTROLLER 2518 Manuale utente Sezione 1 INTRODUZIONE Grazie per aver scelto il controller Martin 2518. E un controller DMX facile da usare e robusto, che resterà affidabile per molti anni Dettagli NELLE PAGINE SEGUENTI PRESENTIAMO SOLUZIONI DI ACCUMULO ENERGIA PER VARIE TIPOLOGIE DI IMPIANTI:
Prodotti per impianti di nuova realizzazione NELLE PAGINE SEGUENTI PRESENTIAMO SOLUZIONI DI ACCUMULO ENERGIA PER VARIE TIPOLOGIE DI IMPIANTI: IMPIANTI CON PRESENZA DI RETE ELETTRICA E DI CONTATORE DI CONSUMI Dettagli GUIDA PRODOTTI UPS 2012 / 2013. www.atlantis-land.com
GUIDA PRODOTTI UPS 2012 / 2013 www.atlantis-land.com Company Profile In costante evoluzione. www.atlantis-land.com Atlantis nasce da Atlantis Land, brand attivo dal 1998 con una linea di prodotti dedicati Dettagli S500 Telefono cellulare Manuale Utente
S500 Telefono cellulare Manuale Utente 1 Argomenti Precauzioni di Sicurezza... 4 Per iniziare... Contenuto... Specifiche tecniche... 5 Iniziare ad utilizzare... Inserimento della carta SIM e batteria... Dettagli MANUALE D'USO E DI ISTALLAZIONE
MANUALE D'USO E DI ISTALLAZIONE Gruppi statici di continuità ON LINE MULTISTANDARD serie "ON POWER" OP 1003 OP 1503 OP 2003 OP 3003 Versioni TOWER E RACK 19 I Riferimenti normativi FCC Part 15 Informazioni Dettagli IST3 1-3KVA MANUALE D USO. UPS Online 1-3k UPS Manuale d'uso ver. 01-14 MB/bc
IST3 1-3KVA MANUALE D USO UPS Online 1-3k UPS Manuale d'uso ver. 01-14 MB/bc 1 Importanti istruzioni di sicurezza Conservare queste istruzioni. Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza. Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 13
 art. 13
 art. 252
 art. 252
 ART.43600
 ART.43600