Source: http://audiobookchicoxavier.com.br/92849603-T-o-m-a-s-h-u-r-t-a-d-o-h-e-l-g-u-e-r-o-a-r-q-u-i-t-e-c-t-o.html
Timestamp: 2018-09-22 07:37:37+00:00

Document:
T o m á s H u r t a d o H e l g u e r o - A r q u i t e c t o - - PDF
T o m á s H u r t a d o H e l g u e r o - A r q u i t e c t o -
Download "T o m á s H u r t a d o H e l g u e r o - A r q u i t e c t o -"
Pedro Marín Crespo
1 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECCIÓN DE NAVE-ALMACÉN MUNICIPAL SITA EN C/ MIGUEL DE CERVANTES, 18 DE PARACUELLOS DE JARAMA EN MADRID 1 MEMORIA Versión V02 diciembre 2016 Memoria Página 1 de 88
2 ÍNDICE 1. MEMORIA DESCRIPTIVA IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO AGENTES Autor del Encargo: Proyectista INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto PRESTACIONES DEL EDIFICIO Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE Limitaciones de uso del edificio MEMORIA CONSTRUCTIVA SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO Estudio geotécnico SISTEMA ESTRUCTURAL Cimentación Estructura de contención Estructura portante SISTEMA ENVOLVENTE Muros en contacto con el terreno Fachadas Cubiertas Suelos en contacto con el exterior SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES Protección frente a la humedad Instalaciones térmicas del edificio Suministro de combustibles Electricidad Memoria Página 2 de 88
3 Instalaciones de iluminación Protección contra incendios Pararrayos CUMPLIMIENTO DEL CTE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Normativa Documentación Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) Acciones en la edificación (DB SE AE) Cimientos (DB SE C) Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) Elementos estructurales de acero (DB SE A) Muros de fábrica (DB SE F) Elementos estructurales de madera (DB SE M) SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB SU) SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SUA 9 Accesibilidad SALUBRIDAD (DB HS) HS 1 Protección frente a la humedad HS 2 Recogida y evacuación de residuos HS 3 Calidad del aire interior HS 4 Suministro de agua HS 5 Evacuación de aguas PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR) AHORRO DE ENERGÍA (DB HE) CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Distribución de fases Cálculos Memoria Página 3 de 88
4 4.2. REBT - REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCIÓN REVISIÓN DE PRECIOS CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA CLASIFICACIÓN DE LA OBRA OBRA COMPLETA SISTEMA DE ADJUDICACIÓN CARTEL INFORMATIVO PLAZO DE GARANTIA RELACIÓN DE ACTIVIDADES ANEJAS BASES DE PRECIOS CONCLUSIÓN Y FIRMAS Memoria Página 4 de 88
5 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO Título del proyecto Proyecto Básico y de Ejecución Objeto del proyecto Nave-Almacén Municipal Situación c/ Miguel de Cervantes, 18 de Paracuellos de Jarama 1.2. AGENTES Autor del Encargo: Proyectista. Promotor: Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama Dirección: Plaza de la Constitución, 1 Población: Paracuellos de Jarama (Madrid) C.I.F: P H Arquitecto: Tomás Hurtado Helguero Colegio Profesional: COAM Número de Colegiado: Domicilio Profesional: c/duque de Rivas 4, 2º Izquierda Madrid. Para su redacción ha contado con las colaboraciones de las consultorías habituales en el desarrollo habitual de sus trabajos quedando a disposición de la Corporación Municipal para la aclaración y concreción de todos aquellos aspectos que estime oportunos INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA Emplazamiento El solar se encuentra situado en Poligono Industrial: Unidad de Actuación 1A (UA-1A), con un entorno definido por Naves Industriales Pareadas. Datos del solar La parcela se encuentra ubicada en la calle Miguel de Cervantes, 18. Su forma es trapezoidal, con una superficie en planta de 2812 m² según Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama de 2 de agosto de Datos de la edificación existente No procede. Se trata de una obra nueva. Memoria Página 5 de 88
6 Antecedentes de proyecto N.R.C. La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente memoria VK5833N0001XK 1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Descripción general del edificio El edificio proyectado corresponde a la tipología de nave industrial aislada, compuesto de 1 plantas sobre rasante sin sótano. Programa de necesidades El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto se limita a la utilización de la nave para almacenamiento de enseres de obra para el Servicio Municipal de Obras e Infraestructuras por lo que en ningún caso cabra su consideración como LUGAR DE TRABAJO. El resto de parcela no ocupada por la nave se dedicará dotación de aparcamiento y espacio libre de parcela. Uso característico del edificio El uso característico del edificio es Industrial, con ordenanza específica de Industria Pareada (I.P.) Otros usos previstos Se prevé además el uso de aparcamiento en superficie. Relación con el entorno El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona. Espacios exteriores adscritos Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores adscritos: aparcamiento exterior Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. Memoria Página 6 de 88
7 Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación. Exigencias básicas HE: Ahorro de energía Se trata de una nave de almacenamiento de menos de m² construidos, por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la exigencia básica HE 5, no requiere de instalación solar fotovoltaica. Cumplimiento de otras normativas específicas: Estatales ICT RITE REBT RIGLO RIPCI RCD R.D. 235/13 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) Producción y gestión de residuos de construcción y demolición Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios Memoria Página 7 de 88
8 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. Normas de disciplina urbanística Clasificación del suelo Planeamiento de aplicación Otros planes de aplicación Categorización, clasificación y régimen del suelo Urbano Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama Normativa Básica y Sectorial de aplicación Ordenanza de Industria Pareada I.P. Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto Superficie mínima de parcela 700 m² m² Fachada mínima 15 m 30,59 m** Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto Ocupación 60 % 1.687,2 m² 312,43 m² Condiciones de altura 7 m a Hombro de estructura; 1 planta 7 m a Hombro de estructura; 1 planta Retranqueos a Frente de Parcela c/ Severo Ochoa 5 m 5 m Retranqueos resto de linderos 3 m 3 m ** Según Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama de 02 agosto Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Descripción de la geometría del edificio El edificio proyectado corresponde a la tipología de nave aislada, ubicadas en el poligono industrial, compuesto por 1 planta sobre rasante destinada a almacenamiento de enseres del servicio municipal de obras e infraestructuras. Volumen El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas. Superficies útiles y construidas Uso (tipo) Superficie útil (m²) Superficie construida (m²) Neve-Almacén 301,79 312,43 Accesos El edificio dispone de dos accesos rodados y peatonales, uno por calle Severo Ochoa, 15 y otro por calle Miguel de Cervantes, 18. Evacuación la evacuación de la nave a la parcela se realiza por la fachada este. desde la parcela dse disponen de dos vias de evacuación a via pública, una por calle Severo Ochoa, 15 y otra por calle Miguel de Cervantes, 18. Memoria Página 8 de 88
9 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto Sistema estructural Cimentación Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes. Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de deformación plana sin admitir tensiones de tracción. Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus extremos. Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras Contención de tierras Estructura portante Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. En los pilares (metálicos) se comprueban las resistencias frente a esfuerzos axiles, cortantes, momentos e interacciones entre esfuerzos, de modo que en todas las combinaciones se cumple que el aprovechamiento pésimo es menor o igual a la unidad Estructura portante horizontal Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento Básico según el material. Memoria Página 9 de 88
10 Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto. En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje Bases de cálculo y métodos empleados En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio. Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son: Diafragma rígido en cada planta de forjados.. En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, que permanecen planas después de la deformación. Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en tracción como en compresión. Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo Materiales En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: Posición Tipificación Hormigones fck (N/mm²) C TM C. mín. CE a/c (mm) (kg) Hormigón de limpieza HL-150/B/20 - Blanda Zapatas HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 Notación: fck: Resistencia característica C: Consistencia TM: Tamaño máximo del árido CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) C. mín.: Contenido mínimo de cemento a/c: Máxima relación agua/ cemento Posición Aceros para armaduras Tipo de acero Límite elástico característico (N/mm²) Zapatas UNE-EN B 500 S 500 Memoria Página 10 de 88
11 Posición Perfiles de acero Tipo de acero Límite elástico característico (N/mm²) Vigas S275JR 275 Pilares S275JR 275 Perfilería en cubierta S275JR 275 Forjados de viguetas S275JR Sistema de acondicionamiento ambiental En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto. En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad) Sistema de servicios Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. Evacuación de aguas Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. Telefonía y TV Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. Recogida de residuos El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. Otros Memoria Página 11 de 88
12 1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: - Seguridad estructural (DB SE) - Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. - Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. - Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. - Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) - Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. - Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. - Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. - Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. - En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. - El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. - El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica. Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: - Salubridad (DB HS) - En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. - El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la Memoria Página 12 de 88
13 adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. - Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. - Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. - Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. - El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. - Protección frente al ruido (DB HR) - Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio - Acceso a los servicios - Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telefonía y audiovisuales. - Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad Limitaciones de uso del edificio - Limitaciones de uso del edificio en su conjunto - El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. - La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. - Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. Memoria Página 13 de 88
14 - Limitaciones de uso de las dependencias - Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. - Limitaciones de uso de las instalaciones - Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. Memoria Página 14 de 88
15 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO Características del terreno de cimentación: La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: Gravas, bolos y gravas arenosas, de cantos cuarcíticos. La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 1,55 m. La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 0,2 MPa No se encuentra nivel freático a nivel de intervención Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: Tipo de construcción C-0 Grupo de terreno T-1 Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. El Estudio Geotécnico incluye un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado del Documento Básico SE-C) que se adjunta a la presente memoria en el apartado 8 de Documentos Anejos Estudio geotécnico GENERALIDADES: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO POR: GEOTÉCNICA CONSULTORES c/ Escombreras, 11 Paracuellos de Jarama (Madrid) WWW: Teléfono: SISTEMA ESTRUCTURAL Cimentación La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Memoria Página 15 de 88
16 Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado Estructura de contención No son necesarias estructuras de contención de tierras Estructura portante La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares metálicos. Los perfiles utilizados para los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto SISTEMA ENVOLVENTE Muros en contacto con el terreno Muro de panel de losa alveolar con impermeabilización exterior Muro de contención con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico; CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, acabada con film plástico termofusible en ambas caras, previa imprimación con emulsión asfáltica no iónica.muro DE SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA- 25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sin incluir encofrado Fachadas Muro de panel de losa alveolar Cerramiento exterior de paneles alveolares prefabricados dispuestos entre los pórticos, de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, con bordes machihembrados, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Con colocación en obra de los paneles alveolares con ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, resolución del apoyo sobre la superficie superior de la cimentación, enlace de los paneles alveolares por las cabezas a las vigas de la estructura mediante conectores, y por los extremos a los pilares de la estructura y sellado de juntas con silicona neutra Cubiertas CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SÁNDWICH Cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Con p/p de elementos de fijación, canalones, cumbreras encuentros con paramentos verticales, accesorios y juntas. Memoria Página 16 de 88
17 Suelos en contacto con el exterior FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANADA E1 Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E1, compuesto por: capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 7 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN , coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE-EN , coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/ SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES Protección frente a la humedad Datos de partida El edificio se sitúa en el término municipal de Paracuellos de Jarama (Madrid), en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 7 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica IV. El tipo de terreno de la parcela (grava) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-2 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación sin intervención Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: Fachadas Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 Cubiertas Cubierta inclinada de tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón, sin cámara ventilada Objetivo El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. Prestaciones Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños. Bases de cálculo El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. Memoria Página 17 de 88
18 Instalaciones térmicas del edificio Ventilación Datos de partida Industrial Número de plazas de aparcamiento: 5 Objetivo El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. Prestaciones El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Bases de cálculo El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior Suministro de combustibles No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio Electricidad Datos de partida La potencia total demandada por la instalación será: Esquema Potencia total PDem (kw) Potencia total demandada 8,00 Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: Potencia total prevista por instalación: CPM-1 Concepto P Total (kw) Cuadro de uso industrial 1 7,812 Objetivo El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. Memoria Página 18 de 88
19 Prestaciones La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. Bases de cálculo En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: - REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. - UNE-HD : Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. - UNE : Sistema de designación de cables. - UNE Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kv. - UNE Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. - UNE Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. - EN-IEC :1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. - EN-IEC :1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. - EN-IEC :1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptoresseccionadores y combinados fusibles. - EN-IEC : Fusibles de baja tensión. - EN : Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades Instalaciones de iluminación Datos de partida Recintos Referencia Superficie Util total (m²) Nave (Otros) 301,79 Objetivo Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: - Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. - Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. Memoria Página 19 de 88
20 Prestaciones La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en base a la siguiente normativa: - DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. - DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. - UNE : Norma Europea sobre iluminación para interiores Protección contra incendios Datos de partida Uso principal previsto del edificio: Industrial Altura de evacuación del edificio: 0.0 m Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio Sector / Zona de incendio Uso / Tipo Nave Almacén Riesgo Medio Objetivo Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. Prestaciones Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el Reglamento de seguridad Contra Incendios de los Establecimientos Industriales, se han dispuesto las siguientes dotaciones: Memoria Página 20 de 88
21 En el sector Nave-Almacén, de Riesgo Medio: Carga de fuego pononderada máxima admisible 800 Mcal/m² Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. No siendo preceptivo, se ha estimado conveniente dotar a la instalación de Bocas de Incendio Equipadas en el exterior de la nave. Sistema manual de alarma de incendio: Pulsador de Alarma y Sirena. Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones. Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación Pararrayos Datos de partida Edificio 'industrial' con una altura de 7,0 m y una superficie de captura equivalente de 3.194,50 m². Objetivo El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Prestaciones Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección contra la acción del rayo. Memoria Página 21 de 88
22 Bases de cálculo La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B del anejo B del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra. Memoria Página 22 de 88
23 3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Normativa En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE): DB SE: Seguridad estructural DB SE AE: Acciones en la edificación DB SE C: Cimientos DB SI: Seguridad en caso de incendio Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural Documentación El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) Análisis estructural y dimensionado Proceso El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: - Determinación de situaciones de dimensionado. - Establecimiento de las acciones. - Análisis estructural. - Dimensionado. Situaciones de dimensionado - Persistentes: Condiciones normales de uso. - Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. - Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). Periodo de servicio (vida útil): En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. Memoria Página 23 de 88
24 Métodos de comprobación: Estados límite Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. Estados límite últimos Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: - Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. - Deformación excesiva. - Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. - Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. - Inestabilidad de elementos estructurales. Estados límite de servicio Situación que de ser superada afecta a: - El nivel de confort y bienestar de los usuarios. - El correcto funcionamiento del edificio. - La apariencia de la construcción Acciones Clasificación de las acciones Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: - Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. - Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). - Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). Valores característicos de las acciones Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)) Datos geométricos La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto Características de los materiales Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. Memoria Página 24 de 88
25 Modelo para el análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, forjados unidireccionales, losas macizas y escaleras. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. Cálculos por ordenador Nombre del programa: CYPE3D. Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, ALICANTE. CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, forjados unidireccionales, losas macizas y escaleras. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral Verificaciones basadas en coeficientes parciales En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. Verificación de la estabilidad: Ed, estab ³ Ed, desestab - Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. - Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ³ Ed - Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. - Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: - Con coeficientes de combinación - Sin coeficientes de combinación Memoria Página 25 de 88
26 - Donde: Gk Acción permanente Pk Acción de pretensado Qk Acción variable gg Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes gp Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado gq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal gq,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 Característica Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) Frecuente Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) Memoria Página 26 de 88
27 Cuasipermanente Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) Tensiones sobre el terreno Característica Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) Desplazamientos Característica Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Viento (Q) Memoria Página 27 de 88
28 Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales Según lo expuesto en el artículo del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en de dicho documento. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: Flechas relativas para los siguientes elementos Tipo de flecha Integridad de los elementos constructivos (flecha activa) Confort de usuarios (flecha instantánea) Apariencia de la obra (flecha total) Local Desplome relativo a la altura entre plantas: Combinación Característica G+Q Característica de sobrecarga Q Casi permanente G + Y2 Q Desplazamientos horizontales Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 1 / / / / / / / / / 300 Total Desplome relativo a la altura total del edificio: d/h < 1/250 D/H < 1/500 Vibraciones No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura Acciones en la edificación (DB SE AE) Barras Referencias: 'P1', 'P2': Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. Memoria Página 28 de 88
29 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 'L1', 'L2': Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. Viento Unidades: Cargas puntuales: kn Momentos puntuales: kn m. Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kn/m. Incrementos de temperatura: C. CTE DB SE-AE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación Zona eólica: A Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: qe = qb ce cp Donde: qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. Conforme al artículo , apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. Memoria Página 29 de 88
30 Datos de la obra Separación entre pórticos: 5.00 m Con cerramiento en cubierta - Peso del cerramiento: 0.15 kn/m² - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kn/m² Con cerramiento en laterales - Peso del cerramiento: 0.00 kn/m² Normas y combinaciones Perfiles conformados CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m Perfiles laminados CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m Desplazamientos Acciones características Datos de viento Normativa: CTE DB SE-AE (España) Zona eólica: A Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos Periodo de servicio (años): 50 Profundidad nave industrial: Sin huecos. 1 - V(0 ) H1: Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 2 - V(0 ) H2: Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 3 - V(90 ) H1: Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 4 - V(180 ) H1: Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 5 - V(180 ) H2: Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 6 - V(270 ) H1: Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Datos de nieve Normativa: CTE DB-SE AE (España) Memoria Página 30 de 88
31 Zona de clima invernal: 4 Altitud topográfica: m Cubierta sin resaltos Exposición al viento: Protegida Hipótesis aplicadas: 1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 Aceros en perfiles Tipo acero Acero Lim. elástico Módulo de elasticidad MPa GPa Acero conformado S Datos de pórticos Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m Pórtico rígido Luz derecha: 7.50 m Alero izquierdo: 7.00 m Alero derecho: 7.00 m Altura cumbrera: 7.89 m Acciones Gravitatorias (comprenden permanentes y variables) - Cubierta Inclinada:. Acciones permanentes: peso propio estructura... cubierta de chapa 0,35 kn/m² 0,15 kn/m². Acciones variables: sobrecarga de uso (asimilada a G1)... 1,00 kn/m² (2,00 kn) Memoria Página 31 de 88
32 Acción Gravitatoria Total... 1,50 kn/m² (2,00 kn) Otras Acciones Permanentes - Peso propio de cerramientos... 3,00 kn/m² Otras Acciones Variables - Presión dinámica de viento... 0,50 kn/m². Coeficiente de exposición... 1,70 Coeficientes eólicos globales a barlovento... 0,70 a sotavento ,40 - Nieve; no se considera por ser más desfavorable la sobrecarga de conservación. - Sobrecarga horizontal en petos...1,60 kn/m - Acciones térmicas; no se consideran por ser la estructura de acero / hormigón y no existir elementos continuos de más de 40 m. de longitud. Acciones Accidentales Dado el uso del edificio proyectado, las acciones de este tipo a considerar son las de sismo, incendio e impacto, conforme a las disposiciones establecidas en este DB, con las precisiones oportunas establecidas para las dos primeras en los apartados que figuran más adelante; NCSE y DB-SI. Memoria Página 32 de 88
33 Cimientos (DB SE C) Bases de cálculo Método de cálculo El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. Las situaciones de dimensionado se clasifican en: situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado DB SE). Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. Verificaciones Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: - las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; - las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación; - los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; - los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación; - los datos geométricos del terreno y la cimentación. Acciones Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. Coeficientes parciales de seguridad La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. Memoria Página 33 de 88
34 Estudio geotécnico Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. Profundidad del plano de cimentación: 1,55 m Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.20 MPa Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.25 MPa Descripción, materiales y dimensionado de elementos Descripción Se han dispuesto muros de hormigón armado con la resistencia necesaria para contener los empujes de tierra que afectan a la obra. Los muros se han dimensionado con espesor 25.0 cm. La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado y corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las zapatas. Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado. Materiales Cimentación Elemento Hormigón fck (MPa) gc Naturaleza Árido Tamaño máximo (mm) Ec (MPa) Todos HA Cuarcita Elemento Acero fyk (MPa) Todos B 500 S gs Dimensiones, secciones y armados Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. Memoria Página 34 de 88
35 Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) No hay elementos estructurales de hormigón. Se considera la rigidez de los cerramientos de losa alveolar para los arriostramientos a viento en su dirección Elementos estructurales de acero (DB SE A) Cargas en barras Pórtico 1 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 3.58 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 1.27 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 2.61 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 2.32 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.31 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.03 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.31 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.03 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 2.61 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 2.32 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 3.58 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 1.27 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Pórtico 2 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Memoria Página 35 de 88
36 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.88 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 3.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 3.25 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 3.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 3.25 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.88 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Pórtico 3 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.26 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Memoria Página 36 de 88
37 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.26 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Pórtico 4 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.88 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 3.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 3.25 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.63 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.06 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 2.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Memoria Página 37 de 88
38 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 5.88 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 2.55 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.16 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 3.30 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 3.25 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Pórtico 5 Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Pilar Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 3.58 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 1.27 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.31 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.03 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 2.61 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 2.32 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Carga permanente Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.31 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 0.03 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.79 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 0, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.79/1.00 (R) 1.15 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 90, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 3.58 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 1.27 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.21 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 180, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.21/1.00 (R) 0.08 kn/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 2.61 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Viento a 270, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 2.32 kn/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme kn/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) Descripción de las abreviaturas: R : Posición relativa a la longitud de la barra. EG : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. Memoria Página 38 de 88
39 Datos de correas de cubierta Descripción de correas Parámetros de cálculo Tipo de perfil: ZF-180x2.5 Límite flecha: L / 250 Separación: 1.50 m Número de vanos: Un vano Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida Comprobación de resistencia Comprobación de resistencia El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. Aprovechamiento: % Barra pésima en cubierta Perfil: ZF-180x2.5 Material: S235 Inicial Nudos Final Longitud (m) Área (cm²) Iy (1) (cm4) Características mecánicas Iz (1) (cm4) Iyz (4) (cm4) It (2) (cm4) yg (3) (mm) zg (3) (mm) a (5) (grados) , , , , Notas: (1) Inercia respecto al eje indicado (2) Momento de inercia a torsión uniforme (3) Coordenadas del centro de gravedad (4) Producto de inercia (5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. Pandeo Pandeo lateral Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. b LK C Notación: b: Coeficiente de pandeo LK: Longitud de pandeo (m) C1: Factor de modificación para el momento crítico Memoria Página 39 de 88
40 Comprobación de flecha Comprobación de flecha El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. Porcentajes de aprovechamiento: - Flecha: % Barra pésima en cubierta COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz b / t (b / t)máx. Cumple Notación: b / t: Relación anchura / espesor `l: Limitación de esbeltez Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión My: Resistencia a flexión. Eje Y Mz: Resistencia a flexión. Eje Z MyMz: Resistencia a flexión biaxial Vy: Resistencia a corte Y Vz: Resistencia a corte Z NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede x: 2.5 m N.P. (1) N.P. (2) N.P. (3) h = 96.3 N.P.(4) N.P. (5) N.P. (6) Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. x: 5 m h = 12.3 (6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. N.P. (7) N.P. (8) N.P. (9) N.P. (10) Estado CUMPLE h = 96.3 El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G *G *V(180 ) H1 a una distancia m del origen en el primer vano de la correa. (Iy = 371 cm 4 ) (Iz = 49 cm 4 ) Muros de fábrica (DB SE F) No hay elementos estructurales de fábrica Elementos estructurales de madera (DB SE M) No hay elementos estructurales de madera SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI) OBJETIVO; reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. CUMPLIMIENTO; este objetivo quedará satisfecho mediante la aplicación (en los extremos que son de aplicación al presente caso) del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales así como de los parámetros objetivos y procedimientos especificados Memoria Página 40 de 88
41 en el Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de Incendio, al quedar establecido el cumplimiento de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios de este requisito básico relativo a la seguridad. Por lo que a este proyecto específicamente se refiere, se ha estimado como más conveniente su reflejo con apoyatura gráfica en los planos elaborados al efecto, donde queda convenientemente justificado (Plano PCI1) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB SU) SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Discontinuidades en el pavimento NORMA PROYECTO Resaltos en juntas 4 mm 0 mm Elementos salientes del nivel del pavimento 12 mm 0 mm Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso desde espacio exterior Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de circulación Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un itinerario accesible Excepto en los casos siguientes: a) en zonas de uso restringido, b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda, c) en los accesos y en las salidas de los edificios, d) en el acceso a un estrado o escenario % 1,5 % Ø 15 mm 0.8 m Desniveles No hay en el proyecto Escaleras y rampas No hay en el proyecto Memoria Página 41 de 88
42 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento Impacto Impacto con elementos fijos: NORMA PROYECTO Altura libre en zonas de circulación de uso restringido 2 m 7,00 m Altura libre en zonas de circulación no restringidas 2.2 m 7,00 m Altura libre en umbrales de puertas 2 m 4,00 m Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2 m. 2.2 m 0.15 m Impacto con elementos practicables: En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros Impacto con elementos frágiles: Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA 1, Apartado 3.2 Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección: Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre 0,55 m y 12 m Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor que 12 m NORMA PROYECTO Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 Otros casos Nivel 3 Nivel 2 Memoria Página 42 de 88
43 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: No hay en el proyecto SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos - Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. - En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. - La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). - Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN : SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada Alumbrado normal en zonas de circulación NORMA PROYECTO Zona Iluminancia mínima [lux] Escaleras 20 Exclusiva para personas Exterior Resto de zonas 20 Para vehículos o mixtas 20 Escaleras 100 Exclusiva para personas Interior Resto de zonas Para vehículos o mixtas 50 Factor de uniformidad media fu 40 % 63 % Alumbrado de emergencia Dotación: Contarán con alumbrado de emergencia: Recorridos de evacuación Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección Locales de riesgo especial Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado Memoria Página 43 de 88
44 Las señales de seguridad Disposición de las luminarias: NORMA PROYECTO Altura de colocación h 2 m H = 2,0 m Se dispondrá una luminaria en: Cada puerta de salida. Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. Puertas existentes en los recorridos de evacuación. Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). En cualquier cambio de nivel. En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. Características de la instalación: Será fija. Dispondrá de fuente propia de energía. Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): Vías de evacuación de anchura 2m Vías de evacuación de anchura > 2m Iluminancia en el eje central Iluminancia en la banda central Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura 2m NORMA PROYECTO Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. NORMA Iluminancia 5 luxes PROYECTO Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ³ 40 Ra = Iluminación de las señales de seguridad: NORMA PROYECTO Luminancia de cualquier área de color de seguridad 2 cd/m² 3 cd/m² Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de seguridad Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 5:1 10:1 10:1 Memoria Página 44 de 88
45 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 15:1 10:1 50% --> 5 s 5 s 100% --> 60 s 60 s SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento Referencia Aparcamiento Exterior Número de plazas Superficie (m²) Zonas de uso aparcamiento Longitud de la zona de acceso (m) Pendiente máxima de la zona de acceso (%) NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO ,00 4,50 4, SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo Procedimiento de verificación Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) siendo Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². C1: Coeficiente relacionado con el entorno. Memoria Página 45 de 88
46 Ng (Paracuellos de Jarama) = 2,50 impactos/año,km² Ae = 3194,54 m² C1 (aislado) = 1,00 Ne = 0,0080 impactos/año Cálculo del riesgo admisible (Na) siendo C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. C4: Coeficiente en función del uso del edificio. C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. C2 (estructura metálica/cubierta metálica) = 0.50 C3 (edificio con contenido inflamable) = 3.00 C4 (edificios no ocupados normalmente) = 0.50 C5 (resto de edificios) = 1.00 Na = impactos/año Verificación Descripción de la instalación Nivel de protección Altura del edificio = 7.0 m <= 43.0 m Ne = > Na = impactos/año Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: Como: Nivel de protección: IV Na = impactos/año Ne = impactos/año E = <= < 0.80 No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo Memoria Página 46 de 88
47 SUA 9 Accesibilidad Condiciones de accesibilidad Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación Condiciones funcionales Accesibilidad en el exterior del edificio La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio/establecimiento con la vía pública y con las zonas comunes exteriores Accesibilidad entre plantas del edificio Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, ni existen más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada principal accesible al edificio (excluida la superficie de zonas de ocupación nula), ni zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil ni elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible al edificio, por lo que no es necesario disponer de ascensor accesible o rampa accesible Accesibilidad en las plantas del edificio El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles Itinerario accesible Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para los elementos más desfavorables, tal y como se justifica a continuación: Desniveles No se disponen escalones Pendientes (Exterior - En Planta) Las pendientes máximas en los itinerarios accesibles son: En el sentido de la marcha: 2 % 4 % Transversal al sentido de la marcha: 2 % 2 % Puertas (Exterior) Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.80 m 0.80 m Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.78 m 0.78 m Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m 1.20 m Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m 0.80 m 1.20 m Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.30 m 0.30 m Fuerza de apertura de las puertas de salida: N N Fuerza de apertura de las puertas resistentes al fuego: N N Memoria Página 47 de 88
48 Pavimento (Exterior - En Planta) Los suelos son resistentes a la deformación Dotación de los elementos accesibles Plazas de aparcamiento accesibles Se dispone de 1 plazas de aparcamiento accesibles según el apartado 1.2.3, cumpliendo cada una de ellas las condiciones que establece el Anejo A Mecanismos Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad Dotación Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. Entradas al edificio accesibles Itinerarios accesibles Ascensores accesibles Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva Plazas de aparcamiento accesibles Características Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. Memoria Página 48 de 88
49 3.4. SALUBRIDAD (DB HS) HS 1 Protección frente a la humedad Fachadas y medianeras descubiertas Grado de impermeabilidad El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 (1) Zona pluviométrica de promedios: IV (2) Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 7.0 m (3) Zona eólica: A (4) Grado de exposición al viento: V3 (5) Grado de impermeabilidad: 2 (6) Notas: (1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). (2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. (3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. (4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. (5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. (6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE Condiciones de las soluciones constructivas Placa Alveolar R1+B1+C1+H1+J1+N1 Revestimiento exterior: Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) Sí Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - Revestimientos continuos de las siguientes características: - Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; - Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; - Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; - Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. Memoria Página 49 de 88
50 - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: - De piezas menores de 300 mm de lado; - Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; - Adaptación a los movimientos del soporte. Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - Cámara de aire sin ventilar; - Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. Composición de la hoja principal: C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: - Ladrillo cerámico de succión 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN :2001 y UNE EN :2001/A1:2006; - Piedra natural de absorción 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. Placa Alveolar R1+B1+C1+H1+J1+N1 Revestimiento exterior: Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) Sí Memoria Página 50 de 88
51 Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - Revestimientos continuos de las siguientes características: - Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; - Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; - Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; - Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: - De piezas menores de 300 mm de lado; - Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; - Adaptación a los movimientos del soporte. Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - Cámara de aire sin ventilar; - Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. Composición de la hoja principal: C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Memoria Página 51 de 88
52 Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: - Ladrillo cerámico de succión 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN :2001 y UNE EN :2001/A1:2006; - Piedra natural de absorción 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. Placa Alveolar R1+B1+C1+H1+J1+N1 Revestimiento exterior: Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) Sí Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - Revestimientos continuos de las siguientes características: - Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; - Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; - Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; - Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: - De piezas menores de 300 mm de lado; - Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; - Adaptación a los movimientos del soporte. Memoria Página 52 de 88
53 Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - Cámara de aire sin ventilar; - Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. Composición de la hoja principal: C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: - Ladrillo cerámico de succión 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN :2001 y UNE EN :2001/A1:2006; - Piedra natural de absorción 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. Placa Alveolar R1+B1+C1+H1+J1+N1 Revestimiento exterior: Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+B1+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: Sí R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - Revestimientos continuos de las siguientes características: - Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; - Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; Memoria Página 53 de 88
54 - Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; - Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: - De piezas menores de 300 mm de lado; - Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; - Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; - Adaptación a los movimientos del soporte. Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - Cámara de aire sin ventilar; - Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. Composición de la hoja principal: C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: - Ladrillo cerámico de succión 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN :2001 y UNE EN :2001/A1:2006; - Piedra natural de absorción 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. Memoria Página 54 de 88
55 Puntos singulares de las fachadas Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. Juntas de dilatación: - Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas Tipo de fábrica de piedra natural 30 de piezas de hormigón celular en autoclave 22 de piezas de hormigón ordinario 20 de piedra artificial 20 de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 de ladrillo cerámico (1) Retracción final del mortero (mm/m) Expansión final por humedad de la pieza cerámica (mm/m) 0,15 0, ,20 0, ,20 0, ,20 0, ,20 1,00 8 Distancia entre las juntas (m) (1) Puede interpolarse linealmente - En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). - El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 1. Sellante 2. Relleno 3. Enfoscado 4. Chapa metálica 5. Sellado Memoria Página 55 de 88
56 Arranque de la fachada desde la cimentación: - Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. - Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 1.Zócalo 2.Fachada 3.Barrera impermeable 4.Cimentación 5.Suelo exterior - Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. Encuentros de la fachada con los forjados: - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 1. Revestimiento continuo 2. Perfil con goterón 3. Junta de desolidarización Memoria Página 56 de 88
57 4. Armadura 5. 1ª Hilada I. Interior E. Exterior - Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente mencionadas. Encuentros de la fachada con los pilares: - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. - Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). I.Interior E.Exterior Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: - Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. - Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm Memoria Página 57 de 88
58 por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. - Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase la siguiente figura); b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 1. Hoja principal 2. Sistema de evacuación 3. Sistema de recogida 4. Cámara 5. Hoja interior 6. Llaga desprovista de mortero 7. Sistema de recogida y evacuación I. Interior E. Exterior Encuentro de la fachada con la carpintería: - Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 1.Hoja principal 2.Barrera impermeable 3.Sellado 4.Cerco 5.Precerco 6.Hoja interior - Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue Memoria Página 58 de 88
59 a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. - El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10 como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10 como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). - La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 1.Pendiente hacia el exterior 2.Goterón 3.Vierteaguas 4.Barrera impermeable 5.Vierteaguas 6.Sección 7.Planta I.Interior E.Exterior Antepechos y remates superiores de las fachadas: - Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. - Las albardillas deben tener una inclinación de 10 como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10 como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Anclajes a la fachada: - Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. Memoria Página 59 de 88
60 Aleros y cornisas: - Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 10 como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. - En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. - La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada Cubiertas inclinadas Condiciones de las soluciones constructivas Chapa Sandwich Formación de pendientes: Descripción: Pendiente: 12.0 % Aislante térmico (1) : Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón Material aislante térmico: PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ W/[mK]] Espesor: 10.0 cm (2) Barrera contra el vapor: Tipo de impermeabilización: Descripción: Sin barrera contra el vapor Sistema de placas Notas: (1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. (2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles. Sistema de formación de pendientes - El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. - Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. Memoria Página 60 de 88
61 Aislante térmico: - El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. - Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. - Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. Capa de impermeabilización: - Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. - Impermeabilización con un sistema de placas: Tejado - El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. - Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. - Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. - Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. Chapa Sandwich Formación de pendientes: Descripción: Pendiente: 12.0 % Aislante térmico (1) : Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón Material aislante térmico: PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ W/[mK]] Espesor: 10.0 cm (2) Barrera contra el vapor: Tipo de impermeabilización: Descripción: Sin barrera contra el vapor Sistema de placas Notas: (1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. (2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles. Memoria Página 61 de 88
62 Sistema de formación de pendientes - El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. - Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. Aislante térmico: - El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. - Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. - Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. Capa de impermeabilización: - Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. - Impermeabilización con un sistema de placas: - El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. - Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. Tejado - Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. - Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio Puntos singulares de las cubiertas inclinadas Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. Memoria Página 62 de 88
63 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: - En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. - Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. - Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado de DB HS 1 Protección frente a la humedad. - Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (véase la siguiente figura). 1.Piezas de tejado 2.Elemento de protección del paramento vertical Alero: - Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. - Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. Borde lateral: - En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. Limahoyas: - En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. - Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. - La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. Memoria Página 63 de 88
64 Cumbreras y limatesas: - En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. - Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. - Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: - Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. - La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. - En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. Lucernarios: - Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. - En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. Anclaje de elementos: - Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. - Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. Canalones: - Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. - Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. - Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. - Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. Memoria Página 64 de 88
65 - Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente figura). 1. Piezas de tejado 2. Elemento de protección del paramento vertical 3. Elemento de protección del canalón - Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); - Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que: a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado HS 2 Recogida y evacuación de residuos Espacio de almacenamiento inmediato en la nave a) Deben disponerse en la nave espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores del edificio. Memoria Página 65 de 88
66 d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en zonas anejas auxiliares. e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable HS 3 Calidad del aire interior Caracterización y cuantificación de las exigencias Industrial: Almacenaje Número de plazas de aparcamiento: Diseño Se dispone un sistema de ventilación natural apoyado por ventilación forzada mecánica. Se disponen una o varias aberturas de admisión que comunican directamente con el exterior en la parte inferior del cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comunican directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m. Condiciones particulares de los elementos Aberturas y bocas de extracción Los espacios exteriores y los patios con los que comunican directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma, permiten que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro es igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m. Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se han dispuesto de tal forma que se evita la entrada de agua de lluvia. Las bocas de expulsión se han situado en la fachada del edificio, separadas 3 m como mínimo de cualquier elemento de entrada de ventilación (bocas de toma, aberturas de admisión, puertas exteriores o ventanas) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual. Memoria Página 66 de 88
67 Dimensionado Local Au (m²) Cálculo de las aberturas de ventilación qv (l/s) qe (l/s) Amin (cm²) Núm. Tab Aberturas de ventilación qa (l/s) Areal (cm²) Dimensiones (mm) Nave-Almacén 301,79 120,0 120,0 960,0 - M 120,0 960,0 - Abreviaturas utilizadas Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab qe Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: mixta) Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. Amin Área mínima de la abertura. Areal Área real de la abertura Productos de construcción Los productos de construcción cumplirán las condiciones que se establecen en el apartado 5.1 del HS Construcción Aberturas Se cumplirán las condiciones de ejecución que se establecen para las aberturas en el apartado del HS3. Conductos de extracción Se cumplirán las condiciones de ejecución que se establecen para los conductos de extracción en el apartado del HS3. Sistemas de ventilación mecánica Se cumplirán las condiciones de ejecución que se establecen para los sistemas de ventilación mecánica en el apartado del HS Mantenimiento y conservación Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 del HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. En cualquier caso las instalaciones de ventilación dispuests cumplen con lo determinado a tal fin en el RITE. Memoria Página 67 de 88
68 HS 4 Suministro de agua Bases de cálculo Redes de distribución Condiciones mínimas de suministro Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo Tipo de aparato Qmin AF (l/s) Qmin A.C.S. (l/s) Pmin (m.c.a.) Inodoro con cisterna Bidé Lavabo Ducha Consumo genérico (agua fría) Grifo en garaje Lavadora doméstica Lavavajillas doméstico Fregadero doméstico Bañera de 1,40 m o más Consumo genérico (agua fría) Abreviaturas utilizadas Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S. La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 C y 65 C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. Tramos El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: Factor de fricción siendo: : Rugosidad absoluta D: Diámetro [mm] Re: Número de Reynolds Memoria Página 68 de 88
69 Pérdidas de carga siendo: Re: Número de Reynolds r: Rugosidad relativa L: Longitud [m] D: Diámetro v: Velocidad [m/s] g: Aceleración de la gravedad [m/s 2 ] Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE ): Montantes e instalación interior siendo: Qc: Caudal simultáneo Qt: Caudal bruto determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. Comprobación de la presión Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los Memoria Página 69 de 88
70 puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace Redes de A.C.S. Redes de impulsión Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. Memoria Página 70 de 88
71 Redes de retorno Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3 C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 1/ / / / Aislamiento térmico El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. Dilatadores Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE :1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV :2002. En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes Equipos, elementos y dispositivos de la instalación Contadores El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. Memoria Página 71 de 88
72 Dimensionado Acometidas Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=10 atm, según UNE-EN Tramo Lr (m) Lt (m) Qb (l/s) K Cálculo hidráulico de las acometidas Q (l/s) h (m.c.a.) Dint (mm) Dcom (mm) v (m/s) J (m.c.a.) Pent (m.c.a.) Psal (m.c.a.) Abreviaturas utilizadas Lr Longitud medida sobre planos Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dint Diámetro interior Dcom Diámetro comercial Qb Caudal bruto v Velocidad K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada h Desnivel Psal Presión de salida HS 5 Evacuación de aguas Bases de cálculo Red de aguas residuales Red de pequeña evacuación La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). Memoria Página 72 de 88
73 Ramales colectores Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: Bajantes Diámetro (mm) Máximo número de UDs Pendiente 1 % 2 % 4 % El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: Memoria Página 73 de 88
74 Diámetro (mm) Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45. Colectores El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente: Diámetro (mm) Máximo número de UDs Pendiente 1 % 2 % 4 % Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. Memoria Página 74 de 88
75 Red de aguas pluviales Red de pequeña evacuación El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: Superficie de cubierta en proyección horizontal (m 2 ) Número de sumideros S < S < S < S > cada 150 m 2 Canalones El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio: Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m 2 ) Pendiente del canalón 0.5 % 1 % 2 % 4 % Diámetro nominal del canalón (mm) Régimen pluviométrico: 155 mm/h Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: siendo: f f: factor de corrección i: intensidad pluviométrica considerada La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. Memoria Página 75 de 88
76 Bajantes El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. Superficie de cubierta en proyección horizontal(m 2 ) Diámetro nominal de la bajante (mm) Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. Régimen pluviométrico: 155 mm/h Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. Colectores El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: Superficie proyectada (m 2 ) Pendiente del colector 1 % 2 % 4 % Diámetro nominal del colector (mm) Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería Colectores mixtos Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de aguas pluviales. Memoria Página 76 de 88
77 La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90 m²; si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m². Régimen pluviométrico: 155 mm/h Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: siendo: f: factor de corrección i: intensidad pluviométrica considerada Redes de ventilación Ventilación primaria La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico Dimensionamiento hidráulico El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: Residuales (UNE-EN ) siendo: Qtot: caudal total (l/s) Qww: caudal de aguas residuales (l/s) Qc: caudal continuo (l/s) Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) siendo: K: coeficiente por frecuencia de uso Sum(UD): suma de las unidades de descarga Pluviales (UNE-EN ) siendo: Q: caudal (l/s) C: coeficiente de escorrentía I: intensidad (l/s.m 2 ) f Q Memoria Página 77 de 88
78 A: área (m 2 ) Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: siendo: Q: caudal (m 3 /s) n: coeficiente de manning A: área de la tubería ocupada por el fluido (m 2 ) Rh: radio hidráulico (m) i: pendiente (mm) Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: Residuales Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: siendo: Q: caudal (l/s) r: nivel de llenado D: diámetro (mm) Pluviales (UNE-EN ) Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: siendo: QRWP: caudal (l/s) kb: rugosidad (0.25 mm) di: diámetro (mm) f: nivel de llenado Memoria Página 78 de 88
79 3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR) Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. Elementos de separación verticales entre: Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características Cualquier recinto no perteneciente Elemento base a la unidad de uso (1) (si los recintos no comparten Trasdosado puertas ni ventanas) Protegido Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana a la unidad de uso (1) (si los recintos comparten puertas Cerramiento o ventanas) De instalaciones Elemento base Trasdosado Aislamiento acústico en proyecto exigido No procede No procede No procede No procede De actividad Elemento base Trasdosado No procede Cualquier recinto no perteneciente Elemento base a la unidad de uso (1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas) Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso (1)(2) (si los recintos comparten puertas o ventanas) De instalaciones Habitable Trasdosado Puerta o ventana Cerramiento Elemento base No procede No procede No procede Trasdosado No procede De instalaciones (si los recintos comparten puertas o ventanas) De actividad Puerta o ventana Cerramiento Elemento base No procede No procede Trasdosado No procede De actividad (si los recintos comparten puertas o ventanas) Puerta o ventana Cerramiento No procede No procede (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario Memoria Página 79 de 88
80 Elementos de separación horizontales entre: Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características Cualquier recinto Forjado no perteneciente a la unidad de uso (1) Protegido Suelo flotante Aislamiento acústico en proyecto exigido No procede Techo suspendido De instalaciones Forjado Suelo flotante No procede Techo suspendido De actividad Forjado Suelo flotante No procede Techo suspendido Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso (1) Habitable Forjado Suelo flotante No procede Techo suspendido De instalaciones Forjado Suelo flotante No procede Techo suspendido De actividad Forjado Suelo flotante No procede Techo suspendido (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 3.6. AHORRO DE ENERGÍA (DB HE) Se trata de una nave de almacenamiento de menos de m² construidos, por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la exigencia básica HE 5, no requiere de instalación solar fotovoltaica. Memoria Página 80 de 88
81 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 4.1. REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Distribución de fases La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. CPM-1 Planta Esquema Pcalc [W] Potencia Eléctrica [W] R S T 0 CPM Cuadro de uso industrial Cuadro de uso industrial 1 Potencia Eléctrica [W] Nº de circuito Tipo de circuito Recinto R S T C2 (tomas) C2 (tomas) C1 (iluminación) C1 (iluminación) C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) C6 (iluminación) C6 (iluminación) Cálculos Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: Derivaciones individuales Planta Esquema Pcalc (kw) Datos de cálculo Longitud (m) Línea Ic (A) I'z (A) c.d.t (%) c.d.tac (%) 0 Cuadro de uso industrial RZ1-K (AS) Multi 3G Descripción de las instalaciones Esquema Línea Tipo de instalación Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi 3G16 Conducto de obra de fábrica D=50 mm Iz (A) Fcagrup Rinc (%) I'z (A) Esquema Línea Sobrecarga y cortocircuito Ic (A) Protecciones Fusible (A) Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi 3G I2 (A) Iz (A) Icu (ka) Iccc (ka) Iccp (ka) ticcp (s) tficcp (s) Lmax (m) Memoria Página 81 de 88
82 Instalación interior Locales comerciales En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: Esquema Cuadro de uso industrial 1 Sub-grupo 1 Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 Pcalc (kw) Longitud (m) Línea Ic (A) I'z (A) c.d.t (%) c.d.tac (%) C1 (iluminación) RV-K Multi 3G C14 (alumbrado de emergencia) RV-K Multi 3G C2 (tomas) RV-K Multi 3G C6 (iluminación) RV-K Multi 3G Descripción de las instalaciones Esquema Línea Tipo de instalación Iz (A) Fcagrup Rinc (%) C1 (iluminación) RV-K Multi 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm C14 (alumbrado de emergencia) RV-K Multi 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm C2 (tomas) RV-K Multi 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm C6 (iluminación) RV-K Multi 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm I'z (A) Esquema Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' Línea Ic (A) Protecciones ICP: In Guard: In Aut: In, curva Dif: In, sens, nº polos Telerruptor: In, nº polos Cuadro de uso industrial 1 IGA: 40 Sub-grupo 1 Dif: 25, 30, 2 polos C1 (iluminación) RV-K Multi 3G Aut: 16 {C',B',D'} C14 (alumbrado de emergencia) RV-K Multi 3G Aut: 10 {C',B',D'} C2 (tomas) RV-K Multi 3G Aut: 16 {C',B',D'} C6 (iluminación) RV-K Multi 3G Aut: 10 {C',B',D'} I2 (A) Iz (A) Icu (ka) Iccc (ka) Iccp (ka) ticcc (s) ticcp (s) Memoria Página 82 de 88
83 Leyenda c.d.t caída de tensión (%) c.d.tac caída de tensión acumulada (%) Ic Iz intensidad de cálculo del circuito (A) intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) Fcagrup factor de corrección por agrupamiento Rinc I'z I2 Icu Iccc Iccp Lmax Pcalc ticcc ticcp tficcp porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) intensidad de funcionamiento de la protección (A) poder de corte de la protección (ka) intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (ka) intensidad de cortoircuito al final de la línea (ka) longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) potencia de cálculo (kw) tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) Memoria Página 83 de 88
84 4.2. REBT - REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES - Seguridad en caso de incendio - Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. - El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. - El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. - No se produce incompatibilidad de usos. - La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. - No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. Se ha estimado como más conveniente reflejar con apoyatura gráfica en los planos elaborados al efecto, donde queda convenientemente justificado los extremos contenidos en este reglamento (Plano PCI1). Dotación Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio Extintores portátiles (1) Nave Almacén (Uso 'Riesgo Medio') Bocas de incendio equipadas Columna seca Sistema manual de alarma Instalación automática de extinción Norma Sí No No Sí No Proyecto Sí (2) Sí (3) No Sí No Notas: (1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B). Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. Memoria Página 84 de 88
85 Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE :2003. Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes: Se considera cubierta ligera aquella cuyo peso propio no exceda de 100 kg/m², y se entiende por estructura principal de cubierta y sus soportes, la constituida por la estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como función única sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además un puente grúa. Las correas de cubierta no serán consideradas parte constituyente de la estructura principal de cubierta. 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Se aporta estudio de gestión de residuos en capítulo ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Se aporta estudio básico de seguridad y salud en capítulo PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Se aporta plan de control de calidad en capítulo PRESUPUESTO Se aporta Mediciones y Presupuesto en capítulo 4, con los siguientes importes: Presupuesto de Ejecución Material ,54 Presupuesto de Contrata ,26 Presupuesto Base de Licitación ,00 Memoria Página 85 de 88
86 9. PLAZO DE EJECUCIÓN Se estima un plazo de ejecución de obras de 6 meses. 10. REVISIÓN DE PRECIOS Dada la duración prevista de las obras, inferior a un año, no se considera revisión de precios, salvo lo establecido en el capítulo II artículo 89 y siguientes del RDL 3/ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Se trata de una obra por importe inferior a ,00, por lo que a los efectos de la ley 25/2013, no procede la Clasificación de la empresa contratista, si bien el autor del presente proyecto recomienda la siguiente clasificación Grupo A. Subgrupo 2, Categoría c. Grupo C. Subgrupo 3, Categoría c. 12. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA A los efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y atendiendo a su artículo 122, la obra queda clasificada como Obra de Primer Establecimiento al tratarse de una obra nueva que da lugar a un bien inmueble. 13. OBRA COMPLETA El proyecto comprende la obra completa objeto de la presente memoria (art. 124 RDL 3/2011) 14. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN El sistema de adjudicación será por procedimiento negociado sin publicidad. Memoria Página 86 de 88
87 15. CARTEL INFORMATIVO El Contratista incluirá en el presupuesto una unidad de obra destinada a sufragar el coste de instalación de al menos 1 cartel informativo de obra a cuenta del contratista y cuyo diseño y ubicación lo decidirá la dirección de obra. Esta partida no se refleja en Mediciones y Presupuesto del presente proyecto y deberá ser incluida en la licitación de la empresa contratista. Estos carteles se abonarán de acuerdo al siguiente precio unitario: m² de suministro y colocación de panel de obra informativo, en aluminio, incluso edición, impresión, montaje y parte proporcional de postes de sujeción, cimentación, piezas de anclaje y tornillería, así como su posterior desmontaje después del uso. 16. PLAZO DE GARANTIA El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo139 del RDL 3/2011, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. Memoria Página 87 de 88
88 17. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ANEJAS Además de los trabajos propios de la nave y urbanización, es preciso considerar las siguientes actividades: Colocación de avisos en las calles 48 horas antes del comienzo de los trabajos. Señalización y balizamiento según la vigente Ordenanza Municipal. Mantenimiento de las servidumbres de paso. Obtención de permisos y autorizaciones pertinentes. Obtención de datos sobre las instalaciones de las Compañías de Servicios, con objeto de minimizar los daños y las molestias a los vecinos, así como las interrupciones en la propia obra. 18. BASES DE PRECIOS Para el cálculo del presupuesto de ejecución de las obras, se han utilizado los precios unitarios obtenidos de la base de datos de Arquímedes de la empresa CYPE Ingenieros para la zona de Madrid y para el presente año en su revisión K perteneciente al mes de abril. Los precios que componen la base se detallan en el Proyecto, capítulo correspondiente al Presupuesto, donde se reflejan los precios elementales y auxiliares, el cuadro de precios número 1 y número 2. En caso de precisarse la redacción de precios contradictorios para alguna partida de la ejecución material de la obra, se confeccionará tomando como base de precios la de proyecto y en su defecto la publicada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara en su versión del año 2015, la cual ha servido, también, de referencia en la redacción del presupuesto de proyecto. 19. CONCLUSIÓN Y FIRMAS El autor del presente proyecto considera que el mismo cumple con las normas vigentes y constituye una obra completa, susceptible de entrega para su uso previsto a su terminación, previa autorización de los organismos competentes. En Madrid a 1 de diciembre de 2016 El Arquitecto Tomás Hurtado Helguero Memoria Página 88 de 88

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 89
 Real Decreto 
 artículo 122
 artículo139