Source: https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395342437171694f486579427a416a7059415777417449754856544b70574c587651744a7079767732506f386b324265322b6d6250334d
Timestamp: 2020-04-04 14:40:49+00:00

Document:
MP 1.6.5 „Technika prostředí staveb“ - Zařízení zdravotně technických instalací
Účelem metodické pomůcky MP 1.6.5 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení zdravotně technických instalací komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.
Struktura materiálu MP 1.6.5 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6.5 převzaty s dodržením hlediska směrování v profesi zařízení zdravotně technických instalací. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.
Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení zdravotně technických instalací. Při tom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.
Metodická profesní pomůcka MP 1.6.5 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 tak, jak je uvedeno v obsahu.
Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6 se tato aktualizovaná verze MP 1.6.5 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, tj. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou je přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.
Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.
1a. Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů je uvedena v MP 1.6, odst. 1a.
Základní terminologie, týkající se projektové činnosti autorizovaných i neautorizovaných osob a používané zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT. Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 Technika prostředí staveb, Obecné zásady činnosti AO v oboru TPS pro projektovou činnost, kap.1
1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů), která mají vztah k profesi zařízení zdravotně technických instalací
Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí v oboru zdravotně technických instalací v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů. Právní dokumenty, jejichž platnost byla zrušena, již ve výčtu uvedeny nejsou.
Přehled vybraných právních předpisů, týkajících se profese zdravotně technických instalací
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a související předpisy
1.1.3 Jiné technické předpisy
TPW W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, technický předpis Cech instalatérů ČR
TPW W 660-2 Vnitřní vodovod – propláchnutí a dezinfekce potrubí, technický předpis Cech instalatérů ČR
TPW W 660-3 Vnitřní vodovod - předání, provoz a údržba, technický předpis Cech instalatérů ČR
TPW W 670-1/Z1 Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace, technický předpis Cech instalatérů ČR Změna Z1
Je žádoucí, aby profesní projektant zdravotně technických instalací při přípravě projektové dokumentace ve všech výkonových fázích těsně kooperovat s ostatními projektanty, zejména s projektantem stavební části, který by měl do stavebních výkresů zaznamenat požadavky profese ZTI na prostupy stavebními konstrukcemi, dále též s projektanty ostatních odborných profesí, kteří vznášejí své požadavky na napojení navržených zařízení vzduchotechniky, chlazení a topení na odpadní potrubí nebo na přívod vody a také s projektanty elektro, pro případ požadavku na připojení jím navržených elektromotorů na rozvodnou síť. Rovněž musí spolupracovat s projektanty speciálních dodávek a profesí stavebních, kteří vymezují jeho možnosti.
Další důležité kooperace očekávají projektanta ZTI při přípravě provozování zařízení, kdy bývá povoláván k instruktáži obsluhy a výkladu funkce instalovaného zařízení.
Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení zdravotně technických instalací je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.
V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení zdravotně technických instalací.
Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi zdravotně technické instalace více rozpracovávat.
Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení zdravotně technických instalací obsahuje:
Návrh řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a vnitřního prostředí s ohledem na způsob využití stavby
Návrh koncepčního řešení zásobování vodou, bilance potřeby vody a zásobování vodou pro hašení (vč. tlakových poměrů, návrhu materiálů, nakládání s odpady)
Návrh koncepčního řešení odvodnění a bilance odtoku vody (vč. odtokových poměrů, možností vsakování, návrhu materiálů, nakládání s odpady)
Koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení (včetně způsobu provádění zemních prací)
Výstupem postupu je dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.
koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí (podle předaných podkladů),
Výstupem postupu je dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12 přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.
V profesi zařízení zdravotně technických instalací se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se na PD:
zařízení zdravotně technických instalací, vnitřní vodovod zahrnující jímání vody, akumulace vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace, ovládací a řídící armatury, zařízení ohřívání vody, zařizovací předměty a příslušenství, měření spotřeby vody;
zařízení zdravotně technických instalací, vnitřní kanalizace zahrnující potrubní sítě, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízení.
Obsah projektové dokumentace ZTI
V technické zprávě se uvádí bilance potřeby studené vody, potřeba teplé vody, množství a jakost odpadních vod, provozní podmínky (tlak, rychlost proudění vody, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury), popis předávání a údržby, popis řešení přípojek.
obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.
Zpracovávají se technické výpočty, potřebné pro navrhování zařízení ZTI.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona - podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací by měl být následující:
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby zásobování vodou a odvodnění
Technika prostředí staveb - zařízení zdravotně technických instalací
Dokumentace zařízení zdravotně technických instalací se zpracovává po objektech a souborech v přiměřeném rozsahu:
Dokumentace profese zdravotně technických instalací určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů.
Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy a další.
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, provozní podmínky - počet osob, provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance médií; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, způsob a rozsah provádění zkoušek a předávání díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů pro zařízení zdravotně technických instalací).
Dalším postupem může dopracovat projektant AO v profesi zařízení zdravotně technických instalací dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.
Dokumentace pro provádění stavby profesi ZTI má následující skladbu:
a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),
b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení,
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,
d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,
e) výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním,
f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,
g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci a předání díla,
h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
a) přehlednou situaci stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi,
e) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např. vodovodní, potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.),
f) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,
g) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,
h) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,
i) výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí,
j) půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí,
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí,
l) návrh atypických prvků a zařízení,
m) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení.
Seznam strojů a zařízení, nebo-li výkaz výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k §134 odst. 7 stavebního zákona - podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací by měl být následující:
Projektová dokumentace pro ZTI obsahuje tyto části:
Projektová dokumentace pro provádění stavby v oboru zdravotně technické instalace se zpracovává samostatně pro provozní soubory a jednotlivé stavební objekty.
Dokumentace objektů a zařízení zdravotně technických instalací
Dokumentace zařízení zdravotně technických instalací se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
Dokumentace profese zdravotně technických instalací určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Obecně (ve vztahu k profesi zdravotně technických instalací) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např. vytyčovací výkresy.
V této části je popsán postup činnosti autorizované osoby v období po odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).
Projektant zdravotně technických instalací se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.
V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení zdravotně technických instalací zaměřuje zvláště na následující problematiku:
soulad použitých materiálů a zařízení s projektem
přívodu vody, vyčištění filtrů, vyvážení cirkulace teplé vody
dodržení ochrany vnitřního vodovodu před zpětným průtokem vody
činnosti čerpacích zařízení odpadních vod, vyčištění vstupních šachet
funkce a osazení pojišťovacích a ochranných armatur
uzemnění a ochranné pospojování kovových zařízení na zdravotně technických instalacích
připojení všech koncových elementů zařízení pro odvod odpadových vod
provádění tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti
Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení zdravotně technických instalací může jít o následující:
Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší samostatná pomůcka MP 9.1)
V případě změn stavby před dokončením podle §118 musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a) až e). V případě, je-li to technicky proveditelné, dokumentace se zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.
Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který je autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb.
Při zpracovávání této dokumentace se projektant ZTI zaměřuje zejména na:
vnitřní vodovod zahrnující – jímání vody, akumulace vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace, ovládací a řídící armatury, zařízení ohřívání vody, zařizovací předměty a příslušenství, měření spotřeby vody;
vnitřní kanalizace zahrnující - potrubní sítě, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízení.
Technické zprávy - doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.
Výkresové části - zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.
Výkazu výměr - doplňuje textovou a výkresovou část ZD doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, specifikace uživatelského a technického standardu. Udává jednoznačné technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů a značek jednotlivých výrobků (vhodné je doplnit i výrobce) a použitých materiálů.
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - podle přílohy č. 6 k vyhlášceč. 499/2006, Sb., ve znění pozdějších předpisů - není pro profesi zařízení zdravotně technických instalací relevantní, a proto zde není uvedena.
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací
Dokladová část - např. geodetické výkresy a zaměření
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů apod.).
Montážní výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.
Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení zdravotně technických zařízení na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou. Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.
Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení zdravotně technických instalací se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce instalovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.
Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce instalovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu instalovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.
Zhotovitel doporučuje zajistit účast budoucí pracovníků obsluhy instalovaných zařízení TPS, případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.
Dokumentace pro uvedení do provozu zdravotně technických zařízení, by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu strojů a zařízení a jejich parametrů.
Hlavním cílem komplexních zkoušek instalovaného zařízení ZTI je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel (dodavatel) prokazuje objednateli, že dílo je provozuschopné, splňuje požadované funkce a parametry a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.
organizační a technické podmínky a předpisy pro KV,
V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků autorizovaná osoba v profesi ZTI zaměřuje zvláště na problematiku:
běžného provozu veškerých odběrů vody, funkce cirkulace teplé vody (oběhových čerpadel) a odvodu odpadních vod,
těsnosti potrubí a potrubních spojů,
funkci všech odběrních a odpadních míst odběru studené a teplé vody,
zatížení elektromotorů čerpadel,
kontrola stavu zanesení a možnosti výměny a čištění vodních filtrů.
Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi ZTI obsahovat návody a závazná doporučení k užívání instalovaných zařízení zdravotně technických instalací, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení zdravotně technických instalací, rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.
Provozní soubory v profesi zařízení zdravotně technických instalací se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat. Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby odvozených od platných technických norem a předpisů.
Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace.
vypíná veškeré zařízení,aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;

References: §104
 §134
 zákona č. 455
 §118
 §104
 zákona č. 360