Source: http://docplayer.cz/13593849-1-technicke-informace.html
Timestamp: 2018-07-19 05:31:21+00:00

Document:
1. Technické informace - PDF
Download "1. Technické informace"
1 VIADRUS HERCULES Hercules U U26 24 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Návod k KOTLE obsluze
2 Obsah: str. 1. Technické informace Použití Přednosti kotle Technické údaje kotle Hlavní rozměry kotle Návod k montáži Konstrukce kotle Předpisy a směrnice Možnosti umístění Dodávka a příslušenství Postup montáže Uvedení do provozu Kontrolní činnost před spuštěním Uvedení kotle do provozu Regulační a zabezpečovací prvky Zařízení pro odvádění přebytečného tepla Zařízení pro odvod tepla akumulační nádrže Návod k obsluze Obsluha kotle uživatelem Čištění kotle - údržba DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti Záruka a odpovědnost za vady
3 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení univerzálního kotle VIADRUS HERCULES U 24 a tím za projevenou důvěru k firmě VIADRUS a.s. Abyste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív tento návod k jeho používání zvláště kapitolu 3.1 Obsluha kotle uživatelem a kapitolu č. 3.3 Důležitá upozornění. Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací, čímž bude zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti. 1. Technické informace Kotel VIADRUS HERCULES U 24 je litinový článkový nízkotlaký kotel určený pro spalování pevných paliv - hnědého uhlí, černého uhlí a koksu. Jako doplňkové palivo lze použít dřevo. Spalování jiných látek, např. plastů, je nepřípustné. 1.1 Použití Tříčlánková velikost kotle VIADRUS HERCULES U 24 je vhodná pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách, pro menší obytná a rekreační zařízení. Větší velikosti kotle (4 10 článků) vyhovují požadavkům na vytápění rodinných domků, obchodů, škol apod. Kotel je vyráběn jako teplovodní s přirozeným i nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kpa (4 bar). Před expedicí je odzkoušen na těsnost zkušebním přetlakem 800 kpa (8 bar). Kotel je určen pro vytápění v uzavřených i otevřených otopných systémech. 1.2 Přednosti kotle 1. Vysoká životnost litinového výměníku a všech ostatních dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů. 2. Dlouhodobě ověřená konstrukce. 3. Propracovaná výrobní technologie na automatických formovacích linkách se stálou a ověřenou kvalitou výrobního procesu (ISO 9001, ISO ). 4. Účinnost spalování 80 %. 5. Jednoduchá obsluha a údržba. 6. Odstupňování výkonu dle počtu článků. Obr. č. 1 Hydraulická ztráta kotlového tělesa 3
4 1.3 Technické údaje kotle Tab. č. 1 Rozměry, technické parametry kotle Počet článků ks Třída kotle dle EN Objem palivové šachty l 23,6 37,6 51,6 65,6 79,6 93,6 107,6 121,6 Obsah vody l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88, ,8 Hmotnost kg Hloubka spalovací komory mm Průměr kouřového hrdla mm Rozměry kotle: - výška x šířka mm 1161 x hloubka L mm Rozměry plnicího otvoru mm 245x 195 Maximální provozní přetlak vody kpa (bar) 400 (4) Minimální provozní přetlak vody kpa (bar) 50 (0,5) Zkušební přetlak vody kpa (bar) 800 (8) Hydraulická ztráta kotle - viz. obr. č. 1 Minimální teplota vstupní vody C 60 Rozsah regulace teploty vody C Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Přípojky kotle topná voda 6/4 vratná voda 6/4 Teplota chladící vody pro zařízení pro odvádění přebytečného tepla C 5 20 Přetlak chladící vody pro zařízení pro odvádění přebytečného tepla kpa (bar) (2-6) Tab. č. 2 Technické parametry palivo hnědé uhlí zrnitost mm, vlhkost paliva max. 15 % výhřevnost: MJ.kg -1 Počet článků ks Jmenovitý tepelný výkon kw Spotřeba paliva při jmenovitém tepelném výkonu kg.h -1 2,60 3,80 5,00 6,20 7,40 8,60 9,80 11,00 Nejmenší tepelný výkon kw 3,9 5,7 7,5 9,3 11,1 12,9 14,7 16,5 Spotřeba paliva při nejmenším tepelném výkonu kg.h -1 0,79 1,15 1,51 1,87 2,23 2,60 2,96 3,32 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 19,81 Doba hoření při jmenovitém výkonu hod 4 Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu C Teplota spalin na výstupu při nejmenším tepelném výkonu C Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu g.s -1 10,65 15,57 20,49 25,41 30,33 35,24 40,16 45,08 Hmotnostní průtok spalin při nejmenším tepelném výkonu g.s -1 4,92 7,19 9,46 11,73 14,00 16,27 18,54 20,81 Účinnost % 78 Požadovaný tah mbar 0,13 0,14 0,15 0,20 0,22 0,28 0,30 0,32 4
5 Tab. č. 3 Technické parametry palivo černé uhlí zrnitost mm, vlhkost paliva max. 15 % výhřevnost: MJ.kg -1 Počet článků ks Jmenovitý tepelný výkon kw Spotřeba paliva při jmenovitém tepelném výkonu kg.h -1 2,71 3,76 4,82 5,87 6,92 7,98 9,03 10,08 Nejmenší tepelný výkon kw 5,4 7,5 9,6 11,7 13,8 15, ,1 Spotřeba paliva při nejmenším tepelném výkonu kg.h -1 0,79 1,10 1,41 1,72 2,03 2,34 2,65 2,95 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 28,31 Doba hoření při jmenovitém výkonu hod 4 Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu C Teplota spalin na výstupu při nejmenším tepelném výkonu C Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu g.s -1 14,11 19,6 25,08 30,57 36,06 41,54 47,03 52,52 Hmotnostní průtok spalin při nejmenším tepelném výkonu g.s -1 4,56 6,33 8,10 9,87 11,64 13,41 15,18 16,96 Účinnost % 79 Požadovaný tah mbar 0,15 0,16 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,35 Tab. č. 4 Technické parametry palivo koks zrnitost mm, vlhkost paliva max. 15 % výhřevnost: MJ.kg -1 Počet článků ks Jmenovitý tepelný výkon kw Spotřeba paliva při jmenovitém tepelném výkonu kg.h -1 2,27 3,55 5,39 6,52 7,38 8,23 9,36 10,50 Nejmenší tepelný výkon kw 4,8 7,5 11,4 13,8 15,6 17,4 19,8 22,2 Spotřeba paliva při nejmenším tepelném výkonu kg.h -1 0,68 1,06 1,62 1,96 2,21 2,47 2,81 3,15 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 27,8 Doba hoření při jmenovitém výkonu hod 4 Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu C Teplota spalin na výstupu při nejmenším tepelném výkonu C Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu g.s -1 12,78 19,97 30,35 36,74 41,53 46,32 52,71 59,10 Hmotnostní průtok spalin při nejmenším tepelném výkonu g.s -1 6,19 9,66 14,69 17,78 20,10 22,42 25,51 28,61 Účinnost % 80 Požadovaný tah mbar 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,32 0,35 0,40 5
6 1.4 Hlavní rozměry kotle L mm L1 mm D mm Obr. č. 2 Hlavní rozměry kotle 6
7 1 přední článek 2 střední článek 3 zadní článek 4 přikládací dvířka (s růžicí primárního vzduchu) 5 přepážka spalovacího prostoru 6 čisticí poklop 7 sklopný rošt 8 popelníková dvířka (s dusivkou sekundárního vzduchu) 9 kouřový nástavec 10 růžice vzduchová (terciální vzduch) 11 plášť kotle (kompletní) 12 termomanometr 13 regulátor tahu 14 trubka vstupní vody 15 napouštěcí a vypouštěcí kohout 16 trubka výstupní vody 17 dvoucestný bezpečnostní ventil 18 pojišťovací ventil 19 malý popelník (terciální vzduch) 20 popelník 21 přepážka kouřového nástavce Obr. č. 3 Hlavní části kotle 7
8 Obr. č. 3a) Umístění přepážek spalovacího prostoru Obr. č. 4 Doplnění hlavních částí kotle pro velikosti 8 10 čl. 8
9 2. Návod k montáži 2.1 Konstrukce kotle Hlavní částí kotle je litinové článkové kotlové těleso, vyrobené z šedé litiny dle ČSN EN 1561, jakost 150. Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotel pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Kotlové těleso je sestaveno z článků pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí násypnou šachtu, spalovací, popelníkový prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a napojení topné vody, v dolní části napojení vratné vody. Výstupy vody je možno připojit pomocí závitových trubek. K přednímu článku jsou připevněna přikládací, popelníková dvířka a čisticí poklop. Pod popelníkovými dvířky je umístěn sklopný rošt. Za čisticím poklopem v kouřových tazích kotle jsou umístěny přepážky spalovacího prostoru. Přepážky jsou vloženy do třetího kouřového tahu shora kotlového tělesa (viz obr. č. 3a). Jejich počet je různý pro jednotlivé velikosti kotle (viz. tab. č. 5). Celé kotlové těleso je izolováno zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. Tab. č. 5 Počet přepážek spalovacího prostoru Velikost kotle 3 čl. 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. 8 čl. 9 čl. 10 čl. Jednokanálová přepážka spalovacího prostoru [ks] Dvoukanálová přepážka spalovacího prostoru [ks] Předpisy a směrnice Kotel na pevná paliva smí instalovat podnik s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Před instalací kotle na starší otopný systém musí instalační firma provést propláchnutí (vyčištění) celého systému. Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Doporučené hodnoty Tvrdost mmol/l 1 Ca 2+ mmol/l 0,3 koncentrace celkového Fe + Mn mg/l (0,3)* *) doporučená hodnota POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN , je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala. a) k otopné soustavě ČSN ČSN ČSN ČSN EN b) na komín ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotel ústředního vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém výkonu nejvýše 300 kw terminologie, požadavky, zkoušení a značení Navrhovaní komínů a kouřovodů c) vzhledem k požárním předpisům ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. d) k soustavě pro ohřev TV ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování. ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení. ČSN Vnitřní vodovody 9
10 2.3 Možnosti umístění Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno! Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům: 1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu (obr. č. 5): kotel postavit na nehořlavou podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm a pouze na hloubku kotlového tělesa; je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm; kotel se umístí uprostřed podstavce. počet článků L [mm] Obr. č. 5 Rozměry podezdívky 2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot: při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D); pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm; bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána. Tab. č. 6 Třída reakce na oheň Třída reakce na oheň Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN A1) A1 nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky, A2 nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken, B těžce hořlavé dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit, C (D) středně hořlavé dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny, E (F) lehce hořlavé asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC, 10
11 Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN ed. 2; před kotlem musí být ponechán manipulační prostor minimálně 1000 mm; minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm; alespoň z jedné boční strany zachovat prostor pro přístup k zadní části kotle minimálně 400 mm. Umístění paliva: je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm; je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně; výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel. Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho tepelného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý tepelný výkon odpovídal tepelným ztrátám objektu. Jmenovitý výkon kotle se počítá dle platných norem pro venkovní teploty 12 C, -15 C a 18 C. Volba kotle o příliš velkém jmenovitém výkonu (předimenzování), má za následek zvýšené dehtování a rosení kotle. Není proto vhodné používat kotle o větším výkonu, než jsou tepelné ztráty objektu. Komínový tah Komín se správným tahem je základním předpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivňuje jak výkon kotle, tak jeho účinnost. Kotel smí být připojen ke komínovému průduchu, který má dostatečný tah viz. kap a je provedena revize opravněnou organizací. 2.4 Dodávka a příslušenství Kotel je dodáván dle objednávky tak, že na paletě je umístěno kompletní kotlové těleso, na boku je uchycen zabalený plášť kotle. Příslušenství je uloženo uvnitř kotlového tělesa, přístupné po otevření přikládacích dvířek. Kotel je zabalen do přepravního obalu a během dopravy se nesmí překlápět. Standardní dodávka kotle: kotel na paletě o příslušném počtu článků plášť včetně popelníku a malého popelníku příslušné velikosti termomanometr 1 ks napouštěcí a vypouštěcí kohout Js 1/2 1 ks regulátor tahu kompletní pro velikost 3 7 čl. 1 ks, pro velikost 8-10 čl. 2 ks zátka Js 6/4 slepá 1 ks těsnění pod zátku 1 ks šroub dusivky 1 ks magnetický prvek 1 ks madlo pláště 1 ks koule plastová 1 ks spojovací materiál pro pláště viz. kap. 2.5 spojovací materiál pro táhlo kouřového ovládání viz. kap. 2.5 trubka topné a vratné vody 6/4 2 ks čisticí nářadí (hák, kartáč s násadou, bodec, držák čisticího nářadí) manipulační klíč 1 ks nástrčný klíč s rukojetí šestihranný ks výrobní štítek obchodně technická dokumentace Nutné příslušenství: (není součástí dodávky) dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02 vč. sisealu (10 g). Toto vybavení se nemusí použít v případě otevřeného topného systému. pojišťovací ventil 1 ks Na přání zákazníka: (není součástí dodávky) filtr 3/4 (pro kotel s dvoucestným bezpečnostním ventilem DBV 1 02) Vybavení kotle objednávané jako nutné příslušenství a na přání zákazníka není zahrnuto v základní ceně kotle. 11
12 2.5 Postup montáže Instalace kotlového tělesa dvoucestný bezpečnostní ventil DBV Ustavit kotlové těleso na podezdívku (podložku). 2. Do tělesa namontovat na výstup do systému připojovací trubku G 6/4, druhý konec propojit s topným systémem. 3. Do tělesa namontovat na vstup do kotle připojovací trubku G 6/4, druhý konec propojit s topným systémem. 4. Dle obr. č. 10 propojit dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02 s připojovací trubkou vratné a topné vody a se vstupem chladicí vody a výstupem přebytečného tepla. 5. Namontovat vypouštěcí ventil do 1/2 závitu v připojovací trubce vratné vody dle obr. č Na kouřový nástavec nasadit kouřovou rouru a zasunout do komínového otvoru. Průměr kouřové roury je 160 mm pro velikost 3 7 čl. a pro velikost 8 10 čl. 180 mm. 7. Našroubovat regulátor tahu do otvoru v horní části předního článku. Postup nastavení regulátoru tahu kotle je uveden v návodě, který je přiložen k příslušnému regulátoru. Pro verzi 8 10 čl. našroubovat dva regulátory tahu dle obr. č. 3 a Otvor se závitem JS 6/4 v předním článku zaslepit zátkou JS 6/4. Pod zátku umístit těsnění. Montáž plášťů 1. Vyjmout pláště z kartónového obalu. 2. Plechové komponenty osadit příslušným spojovacím materiálem dle obr. č. 6. spojovací trn 10 ks podložka 5,3 3 ks úchytka pérová 10 ks podložka 8,4 1 ks šroub ST 4,2x9,5 10 ks šroub M5x12 7 ks čep 6 ks šroub M8x12 1 ks matice M10 2 ks podložka 10,5 2 ks matice M5 1 ks prvek magnetický 1 ks 3. Dle obr. č. 7 oplášťovat kotel. 4. Boční díl pláště opatřit spojovacími trny a čepy. 5. Na kotevní šrouby nasadit boční díly pláště. Pomocí matice M10 (2 ks) a podložky 10,5 (2 ks) přišroubovat v horní přední části konzolu bočního dílu pláště na kotevní šrouby. 6. Na výztuhu přimontovat konzoly výztuhy pomocí šroubů M5x12 (detail F). Přišroubovat výztuhu k bočním dílům plášťů pomocí 1 ks spojovacího trnu (vlevo) a 1 ks šroubu M5x12 (vpravo). Do zbývajících otvorů našroubovat 3 ks spojovacích trnů s podložkami 5,3. 7. Namontovat konzolu čistícího poklopu pomocí šroubu M8x12 a podložky 8,4 (detail E). 8. Pravý přední horní díl a levý horní přední díl sešroubovat k sobě pomocí 2 ks šroubů M5x12 (detail A). Do horního předního dílu pláště vložit termomanometr. Kapiláru manometru zašroubovat do zpětného ventilku a kapiláru teploměru vložit do jímky a zajistit ji pružinou kapiláry. Takto připravené díly nasadit na čepy bočních dílů plášťů a spodní část zajistit maticí M10 umístěnou na šroubu oka horních přikládacích dvířek (detail C). 9. Levý přední díl pláště opatřit 3 ks pérových úchytek. Díl pláště zasunout pod matici M 10 umístěnou na šroubu oka horních přikládacích dvířek (detail D) a nasadit na spojovací trny bočního dílu pláště. 10. Pravý přední spodní díl pláště opatřit 3 ks pérových úchytek a nasadit na trny umístěné na výztuze a na bočním dílu pláště. 11. Do pravého předního dílu pláště: - vložit magnetický prvek a zajistit jej pomocí matice M5 (detail B). - vložit madlo - našroubovat 2 ks čepů Takto zkompletovaný díl pláště nasadit čepy do otvorů v horním pravém dílu pláště a zacvaknout. 12. Montáž táhla kouřového ovládání dle obr. č. 8. Potřeba součástí: - 2 ks závlačka - 2 ks podložka 10,5-1 ks matice M 10 Do přepážky kouřového nástavce vložit závlačku a nasadit podložku 10,5. Táhlo nasadit na přepážku kouřového nástavce a zajistit podložkou 10,5 a závlačkou. Na táhlo našroubovat matici M Horní díl pláště opatřit 4 ks pérových úchytek a nasadit jej na boční díly pláště. 14. Zadní díl pláště přišroubovat pomocí 10 ks šroubů ST 4,2x9,5. 12
13 15. K hornímu dílu pláště přišroubovat konzolu táhla pomocí 2 ks šroubů M5x12. Táhlo kouřového ovládání vložit do oválného otvoru v konzole a zajistit plastovou koulí M Na regulátor tahu nasadit táhlo s řetízkem (dle přiloženého návodu regulátoru tahu). 17. Popelník a malý popelník umístit dle obr. č levý boční díl pláště s izolací (3 ks spojovací trn, 2 ks čepy) 2 pravý boční díl pláště s izolací (3 ks spojovací trn, 2 ks čepy) 3 horní díl pláště (4 ks úchytka pérová) 4 levý přední horní díl pláště 6 pravý přední spodní díl (3 ks úchytka pérová, prvek magnetický, matice M5) 12 pravý přední horní díl pláště Obr. č. 6 Umístění spojovacího materiálu v plášti kotle 13
14 1 levý boční díl pláště s izolací (3 ks spojovací trn, 2 ks čepy) 2 pravý boční díl pláště s izolací (3 ks spojovací trn, 2 ks čepy) 3 horní díl pláště (4 ks úchytka pérová) 4 levý přední horní díl pláště 5 levý přední díl pláště (3 ks úchytka pérová) 6 pravý přední spodní díl (3 ks úchytka pérová) 7 výztuha (4 ks spojovací trn) 8 konzola výztuhy 9 konzola čistícího poklopu 10 táhlo kouřového ovládání (kompletní) 11 zadní díl pláště 12 pravý přední díl pláště (2 ks čep) 13 magnetický prvek 14 pravý přední horní díl pláště 14
15 Obr. č. 7 Opláštění kotle 1 kouřový nástavec 2 přepážka kouřového nástavce 3 táhlo kouřového ovládaní 4 horní díl pláště 5 závlačka 6 konzola táhla 7 plastová koule M10 8 zadní díl pláště Obr. č. 8 Montáž táhla kouřového ovládání Pozn.: Před přikládáním je nutné otevřít pomocí táhla kouřového ovládání přepážku kouřového nástavce, tím jsou spaliny odváděny zkratovacím otvorem do komína. 15
16 Montáž čistícího nářadí K namontování nebo demontování kartáče a hrotu na bodec (je-li součásti dodávky) použít běžného montážního nářadí a kožených rukavic. Naplnění otopné soustavy vodou Tvrdost vody musí odpovídat ČSN a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena dle kap. č Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozívní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v otopném systému. Při doplňování otopné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přisávání vzduchu do systému. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. Je-li třeba doplnit vodu do otopného systému, doplňujeme pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k prasknutí článků. Po napuštění kotle a otopného systému nutno zkontrolovat těsnost všech spojů. Při použití dvoucestného bezpečnostního ventilu DBV 1-02 je chladicí voda dopouštěna postupně do vratné vody. Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do Záručního listu. 2.6 Uvedení do provozu Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze odborné montážní firmy oprávněné k provádění této činnosti Kontrolní činnost před spuštěním Před uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat: a) naplnění otopného systému vodou (kontrola termomanometru) a těsnost soustavy; b) připojení ke komínu toto připojení lze provést pouze se souhlasem příslušného kominického podniku (revize komínu); c) dovření přepážky kouřového nástavce (nečistoty spojené s montáží kotle na komínový systém) d) funkčnost regulátoru tahu a termostatického ventilu Uvedení kotle do provozu 1. Provést zátop kotle. 2. Uvést kotel na potřebnou provozní teplotu. Doporučená teplota výstupní vody 80 C. 3. Seřídit regulátor tahu včetně délky řetízku (dle přiloženého návodu regulátoru tahu). 4. Provést kontrolu funkčnosti dvoucestného bezpečnostního ventilu DBV Provozovat kotel v provozním stavu dle příslušných norem. 6. Zkontrolovat opětovně těsnost kotle. 7. Seznámit uživatele s obsluhou a údržbou. 8. Provést zápis do záručního listu. 16
17 2.7 Regulační a zabezpečovací prvky Růžice přikládacích dvířek slouží k přivádění primárního vzduchu do spalovacího prostoru. Dusivka popelníkových dvířek reguluje přívod sekundárního spalovacího vzduchu pod rošt kotle. Je ovládána regulátorem tahu nebo ručně stavěcím šroubem dusivky. Druhý regulátor tahu (pro velikost 8 10 čl.) reguluje zadní dusivku. Regulátor se nastavuje na stejnou teplotu jako regulátor v přední části kotle. Pro přívod terciálního vzduchu slouží růžice v zadní části kotle, která musí být pootevřená dle velikosti kotle na 0 5 mm (u 3 a 4 čl. velikosti kotle se nastavuje vzduchová růžice na zadním článku kotle na 0-1 mm a u 5 až 10 čl. velikosti kotle se postupně zvětšuje dle potřeby). V přední části kotle je pro přívod terciálního vzduchu určen malý popelník. Na malém popelníku jsou dorazy pro zajištění mezery mezi článkem a popelníkem pro přívod vzduchu. Také je možné v případě potřeby tuto mezeru zvětšit. Pro zjišťování teploty topné vody a tlaku vody v otopném systému slouží sdružený přístroj - termomanometr. Jímka čidla termomanometru je umístěna v horní části předního kotlového článku. 2.8 Zařízení pro odvádění přebytečného tepla Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1-02 slouží k odvádění přebytečného tepla v případě, že dojde k překročení teploty vody v kotli přes 95 C. V případě, že je systém vybaven dvoucestným bezpečnostním ventilem DBV 1-02 a dojde k přehřátí kotle (teplota výstupní vody je větší než 95 C) vytvoří dvoucestný bezpečnostní ventil okruh studené vody a to až do doby, dokud teplota neklesne pod limitní teplotu. V tomto okamžiku se současně uzavře vypouštěcí chladící zařízení a přívod studené vody, která je dopouštěna do systému. Technické údaje dvoucestného bezpečnostního ventilu DBV 1 02 (od fy Regulus) Otevírací teplota (limitní): 100 C (+0-5 C) Maximální teplota: 120 C Maximální tlak na straně kotle: 400 kpa (4 bar) Maximální tlak na straně vody: 600 kpa (6 bar) Nominální průtok při p 100 kpa 1 bar): 1,9 m 3 /h Použití Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV 1 02 je určen k ochraně kotlů ústředního vytápění proti přehřátí. V tělese ventilu je vypouštěcí a dopouštěcí ventil ovládaný termostatickým členem. Při dosažení limitní teploty se současně otevírá vypouštěcí a dopouštěcí ventil, to znamená, že do kotle proudí studená voda a zároveň se odpouští horká voda z kotle. Při poklesu teploty pod limitní se současně uzavře vypouštěcí a dopouštěcí ventil. POZOR! Nenahrazuje pojistný ventil. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala. A vstup studené vody B výstup do kotle C výstup do odpadu D vstup z kotle Obr. č. 9 Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV
18 1 Kotel 2 Dvoucestný bezpečnostní ventil DBV Pojistný ventil 4 Redukční ventil 5 Filtr 6 Kulový kohout 7 Čerpadlo 8 Odvod přebytečného tepla 9 Vypouštěcí ventil I Vstup studené vody II Výstup topné vody III Vstup vratné vody Obr. č. 10 Doporučené schéma zapojení dvoucestného bezpečnostního ventil DBV 1-02 Na systém je nutno nainstalovat pojistný ventil o max. přetlaku 400 kpa (4 bar), jehož dimenze musí odpovídat jmenovitému výkonu kotle. Pojistný ventil musí být umístěn bezprostředně za kotlem. Mezi pojistným ventilem a kotlem nesmí být umístěn uzavírací ventil. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše smluvní montážní firmy a servisní organizace. Instalace Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba. Pro správnou funkci termostatického dvoucestného bezpečnostního ventilu je nutné dodržet předepsané podmínky pro jeho instalaci a dodržet označení směrů průtoku vyznačených na těle ventilu. Bezpečnostní ventil se vždy montuje do výstupního potrubí kotle nebo přímo na kotel v horní části kotle, kde ohřátá voda opouští kotel a je dopravována do topného systému. Při instalaci ventilu je nutné zkontrolovat, zda použití 3/4 nátrubku, který může být jak v potrubí, tak na kotli, zajistí po instalaci ventilu úplné ponoření termostatického členu ventilu. Po namontování do nátrubku se v místě C (obr. č. 9) připojí odpadní potrubí, kterým bude do odpadu odtékat horká voda z kotle. V místě A (obr. č. 9) se připojí (dle obr. č. 10) přívod chladicí vody, která po uvedení ventilu do provozu zajistí ochlazení kotle. Na přívodu chladicí vody musí být namontován filtr pro zachycení mechanických nečistot. V místě B (obr. č. 9) se připojí potrubí, které se dle obr. č. 10 zavede do zpátečky topného systému v blízkosti kotle. Pravidelná údržba Kontrola 1x ročně otočit hlavou bezpečnostního ventilu, aby se odstranily případné nečistoty usazené ve ventilu. Vyčistit filtr na vstupu chladící vody. 18
19 V případě použití otevřené expanzní nádoby není nutné zabezpečovací zařízení proti přetopení. Každý zdroj tepla v otevřené tepelné soustavě musí být spojen s otevřenou expanzní nádobou, která je v nejvyšším bodě tepelné soustavy. Expanzní nádoby musí být dimenzovány tak, aby mohly pojmout změny objemu vody, které vznikly ohřevem a ochlazením Otevřené expanzní nádoby musí být vybaveny neuzavíratelnými odvzdušňovacími a přepadovými potrubními. Přepadové potrubí musí být navrženo tak, aby odvedlo bezpečně nejvyšší průtočné množství vstupující do soustavy. Toho je možné dosáhnout dimenzováním přepadového potrubí o jeden DN vyšší než má plnicí potrubí. Expanzní nádoby a jejich přípojná potrubí musí být projektována a umístěna tak, aby bylo spolehlivě zamezeno jejich zamrzání. 1 Zdroj tepla 2 Expanzní nádoba 3 Pojistné potrubí 4 Expanzní potrubí 5 Přepadové potrubí 6 Plnicí potrubí 7 Omezovač hladiny vody 8 Zpětné potrubí Obr. č. 11 Příklady zapojení otevřených expanzních nádob 2.9 Zařízení pro odvod tepla akumulační nádrže V případě, že požadovaný objem je větší než 300 l doporučujeme umístit akumulační nádrž. Výpočet nejmenšího objemu zásobníkového výměníku, kde: V sp Q N T b objem akumulační nádrže v l jmenovitý tepelný výkon v kw doba hoření v h V sp = 15T b x Q N (1-0,3 x (Q H /Q min )) Q H Q min tepelné zatížení budov v kw nejmenší tepelný výkon v kw Rozměry akumulační nádrže u kotlů pro ústřední vytápění, které jsou provozovány s jednotlivými předepsanými palivy, musí být stanoveny podle výkonu, které musí mít největší akumulační nádrž. Tato akumulační nádrž není nutná v případě, že vypočtený objem je menší než 300 l. 19
20 3. Návod k obsluze 3.1 Obsluha kotle uživatelem HNĚDÉ UHLÍ Nejvhodnější palivem je hnědé uhlí o zrnitosti mm. Doba hoření při jmenovitém výkonu je 4 hodiny. ČERNÉ UHLÍ Nejvhodnější palivem je černé uhlí o zrnitosti mm. Doba hoření při jmenovitém výkonu je 4 hodiny. KOKS Nejvhodnější palivem je koks o zrnitosti mm. Doba hoření při jmenovitém výkonu je 4 hodiny. DOPLŇKOVÉ PALIVO - DŘEVO Při tomto topení není dosaženo jmenovitého výkonu. O Z I. primární vzduch II. sekundární vzduch III. terciální vzduch O otevřeno Z zavřeno I. III. II. III. Obr. č. 12 Zátop 1. Zkontrolovat množství vody v otopném systému na termomanometru. 2. Otevřít uzavírací armatury mezi kotlem a otopným systémem. 3. Vyčistit rošt, popelník. 4. Zkontrolovat dovření přepážky kouřového nástavce (mezi dosedací plochou mohou být kousky uhlí, popel, saze) 5. Vložit popelníkovými dvířky na vyčištěný rošt po celé hloubce kotle podpal a dříví. 6. Zapálit podpal přes otevřená popelníková dvířka. 7. Uzavřít popelníková dvířka a naplno otevřít dusivku. U verze 8 10 čl. také zadní dusivku. 8. Před přikládáním je nutné otevřít pomocí táhla kouřového ovládání přepážku kouřového nástavce, tím jsou spaliny odváděny zkratovacím otvorem do komína. 20
21 9. Na rozhořelé dřevo naložit slabší vrstvu základního paliva. 10. Po jeho dobrém rozhoření naložit další palivo tak, aby nedošlo k nasypání paliva do zkratovacího otvoru. Pro správnou funkci kotle je nutné, aby přepážka kouřového nástavce dovírala (viz. kap bod c). 11. Po uzavření přikládacích dvířek zavřít pomocí táhla kouřového ovládání přepážku kouřového nástavce a tím se uzavře zkratovací otvor. Pozn.: Při zátopu může docházet k rosení kotle nejedná se o závadu. Obr. č. 13 Schéma průchodu spalin kotlem Provoz 1. Po dosažení teploty topné vody upravit přívod spalovacího vzduchu. Regulace výkonu se provádí dusivkou, kterou se reguluje přívod sekundárního vzduchu pod rošt buď ručně, nebo pomocí regulátoru tahu. Regulátor tahu seřídit tak, aby dusivka v popelníkových dvířkách byla v okamžiku, kdy je dosaženo žádané teploty topné vody, téměř uzavřena. 2. Podle potřeby tepla a intenzity hoření je třeba během provozu kotel znovu doplnit palivem (žhavá vrstva, vhodná pro přiložení dalšího paliva je asi 15 cm). Přikládat tak, aby vrstva paliva byla stejnoměrně vysoká po celé hloubce kotle. POZOR! Před otevřením přikládacích dvířek otevřít přepážku kouřového nástavce pomocí táhla kouřového ovládání. 3. Při použití paliva černé uhlí a hnědé uhlí je nutno růžici přikládacích dvířek pro přívod primárního vzduchu z části pootevřít na 3 5 mm, pro palivo dřevo až do max. otevření. Při použití paliva koks je nutno růžici zcela uzavřít. 4. Růžice v zadní části kotle musí být pootevřená na 0-5 mm (u 3 a 4 čl. velikosti kotle se nastavuje vzduchová růžice na zadním článku kotle na 0-1 mm a u 5 až 10 čl. velikosti kotle se postupně zvětšuje dle potřeby). Mezi předním článkem a malým popelníkem musí být také mezera (zaručená dorazy na popelníku) pro zajištění přívodu terciálního vzduchu (v případě potřeby lze tuto mezeru zvětšit). Důležité upozornění! Tmavý kouř z komína signalizuje nedovřenou přepážku kouřového nástavce nebo nedostatek terciálního vzduchu. Velké množství terciálního vzduchu má za následek vychlazování spalin a tím snižování účinnosti kotle. Úplné uzavření růžice přikládacích dvířek u černého a hnědého uhlí může mít rovněž za následek tmavý kouř z komína a dehtování kotle. 5. Při přechodu na noční stáložárný tlumený provoz pročistit rošt, čerstvě přiložené palivo nechat dobře rozhořet. Zavřít dusivku popelníkových dvířek. Růžice přikládacích dvířek zůstává pootevřena vždy. Regulátor tahu v tomto případě můžeme vyvěsit (uzavřít dusivku úplně). 6. Ranní obnovení provozu kotle provést otevřením dusivky popelníkových dvířek s prohrábnutím roštu po otevření popelníkových dvířek. 7. Popelníková dvířka musí být během provozu kotle trvale uzavřena. 8. Podle potřeby vyprázdnit popelník a malý popelník (nutno použít rukavice). 21
22 3.2 Čištění kotle - údržba 1. Popel z popelníku a malého popelníku odstraňovat během provozu kotle i několikrát za den dle druhu použitého paliva, protože zaplněný popelník brání správnému rozdělení spalovacího vzduchu pod palivem a způsobuje nerovnoměrné prohořívání paliva na roštu. Všechny zbytky v topeništi, zejména škváru, odstraňujeme před každým novým zátopem a při ranním obnovení provozu kotle. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky a dbát osobní bezpečnosti. 2. Při topení koksem, černým uhlím, hnědým uhlím 1x za měsíc vyčistit pravidelně stěny kotle uvnitř násypky a kouřový nástavec (obr. č. 14). 1 Šroub se šestihrannou hlavou M5 x 14 2 Podložka 5,3 3 Čisticí víko kouřového nástavce 4 Izolace čisticího víka kouřového nástavce Obr. č. 14 Čištění kouřového nástavce 3. Po ukončení topné sezóny nebo dle potřeby (tato skutečnost je ovlivněna kvalitou paliva, komínovým tahem, nastavením kotle) je nutné vyčistit kouřové tahy kotle. Odšroubovat čistící poklop pomocí nástrčného klíče s rukojetí, pomocí montážního klíče vyndat čistící poklop, vyjmout přepážky spalovacího prostoru, vyčistit příslušným čistícím nářadím kouřové tahy (obr. č. 15). Po vyčištění je nutno vložit přepážky spalovacího prostoru zpět a to tak, aby zůstala uzavřena zadní část kotle a přišroubovat čistící poklop. Vytáhnout malý popelník (u 5 10 čl. velikosti kotle i zadní vzduchovou růžici) a pročistit vzduchové kanály vložením ruky s montážním klíčem do přívodu terciálního vzduchu. 4. Pokud dojde při použití paliv s větším vývinem plynu k usazení dehtového nánosu na stěnách spalovacího prostoru, odstraníme jej škrabkou nebo vypálením pomocí suchého tvrdého dříví (případně koksu) při uvedení kotle na max. pracovní teplotu při otevřené přepážce kouřového nástavce. 5. Po ukončení topné sezóny je nutné vyčistit propojení mezi kouřovým nástavcem kotle a komínem, dále ošetřit otočné čepy kouřové klapky a všech dvířek grafitovým tukem. 22
23 1 přední levý díl pláště 2 matice M8 3 podložka 8,4 4 montážní klíč 5 čisticí poklop 6 nástrčný klíč s rukojetí šestihranný Obr. č. 15 Demontáž čisticího poklopu 3.3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 1. Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen. 2. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle je nepřípustné. Zásahy do konstrukce kotle, které by mohly ohrozit zdraví obsluhy, příp. spolubydlících, jsou nepřípustné. 3. Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalosti zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 4. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 5. Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynu do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu. 6. K zatápění kotle je ZAKÁZÁNO používat hořlavých kapalin. 7. Během provozu je ZAKÁZÁNO přetápět kotel. Kotel plnit po spodní hranu přikládacích dvířek. Přikládací dvířka otevírat pomocí plastové rukojeti. Při přikládání musí být pootevřena popelníková dvířka, aby došlo k odvětrání kouřových plynů 8. Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot. 9. Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle umístěny hořlavé látky. 23
24 10. Při provozu kotle na nižší teplotu než 60 C může docházet k rosení kotlového tělesa, tzv. nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotlového tělesa. Proto doporučujeme provozovat kotel při teplotě 60 C a vyšší. Případné známky koroze na kotlovém tělese nejsou závadou a nemají vliv na funkci kotle. 11. Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel, kouřovody a kouřový nástavec. Namazat grafitovým tukem otočné čepy, mechanismus kouřové klapky a další pohyblivé části na kotli. Kotelnu udržovat v čistotě a suchu. 12. V případě, že otopný systém není denně v zimním období používán, je nutno z něj vypustit vodu. 13. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala. 14. Na systém je nutno nainstalovat pojistný ventil o max. přetlaku 400 kpa (4 bar), jehož dimenze musí odpovídat jmenovitému výkonu kotle. Pojistný ventil musí být umístěn bezprostředně za kotlem. Mezi pojistným ventilem a kotlem nesmí být umístěn uzavírací ventil. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na naše smluvní montážní firmy a servisní organizace. 15. Při montáži, instalaci a obsluze spotřebiče je nutno dodržovat normy, jež platí v příslušené zemi určení. Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy. Seznam smluvních servisních organizací je přiložen samostatně. 4. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti VIADRUS a.s. je smluvním partnerem firmy EKO-KOM a.s. s klientským číslem F Obaly splňují ČSN EN Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem: - plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny - kovová stahovací páska, využijte sběrné suroviny - dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 477/2001 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé části kotle doporučujeme likvidovat takto: - výměník (šedá litina) - využijte sběrné suroviny - trubkové rozvody, opláštění - využijte sběrné suroviny - ostatní kovové části - využijte sběrné suroviny - izolační materiál ROTAFLEX - prostřednictvím firmy zabývající se sběrem a likvidací odpadu Při ztrátě užitných vlastností výrobku lze využít zpětného odběru výrobku (je li zaveden), v případě prohlášení původce, že se jedná o odpad, je nakládání s tímto odpadem podle ustanovení platné legislativy příslušné země. 24
25 5. Záruka a odpovědnost za vady VIADRUS a.s. poskytuje záruku: kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu na kotlové těleso 5 let od data expedice z výrobního závodu. Pro případnou reklamaci pláště je zákazník povinen předložit obalový štítek kotlového pláště. Je umístěn na kartonu, ve kterém je plášť expedován. Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu odborné montážní firmě a odstranění závad jen odbornému smluvnímu servisu akreditovanému výrobcem kotle VIADRUS a.s., jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle. Osvědčení o kvalitě a kompletnosti kotle VIADRUS HERCULES U 24 slouží po vyplnění jako Záruční list. Uživatel je povinen na kotli provádět pravidelnou údržbu. Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou. Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány. Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodě. Záruka se nevztahuje na: - závady způsobené chybnou montáží (viz. kap. 2.5) a nesprávnou obsluhou výrobku (viz. kap. 3.1.) a závadami způsobenými nesprávnou údržbou (viz. kap. 3.2) - poškození výrobku při dopravě nebo jiné mechanické poškození - závady způsobené nevhodným skladováním - vady a škody vzniklé nedodržením kvality vody v otopném systému viz kapitola č. 2.2 a 2.5 nebo použitím nemrznoucí směsi; - vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodě 25
26 Informace o obalech pro odběratele VIADRUS a.s., Bezručova Bohumín prohlašuje, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. Níže uvedený obal byl navržen a vyroben podle uvedených platných technických norem. VIADRUS a.s. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu. Popis obalu (konstrukční typ obalu a jeho součásti): a) ocelová páska b) PP a PET páska c) LDPE teplem smrštitelná fólie d) LDPE a BOPP teplem smrštitelná fólie e) LDPE stretch fólie f) akrylátové BOPP lepicí pásky g) PES Sander pásky h) vlnitá lepenka a papír i) dřevěná paleta a hranoly j) mikroténové sáčky k) PP sáčky 1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN ANO 2. Opakované použití ČSN EN NE 3. Recyklace materiálu ČSN EN ANO, NE-i 4. Energetické zhodnocení ČSN EN ANO, NE-a 5. Využití kompostováním a biodegradace ČSN EN 13432, ČSN EN NE 6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN ANO 7. Těžké kovy ČSN CR ANO Informace o plnění povinnosti zpětného odběru Vážený zákazníku, dovoluji si Vás seznámit s plněním povinnosti zpětného odběru v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., zákona o obalech, ve znění pozdějších předpisů, 10, 12 v rámci výrobků produkovaných firmou VIADRUS a.s. VIADRUS a.s. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM a.s. pod klientským identifikačním číslem F V případě nejasností se obracejte na: VIADRUS a. s. manažer kvality a ekologie Bezručova Bohumín či přímo na EKO-KOM a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4 případně na webových stránkách 26
27 Určeno uživateli VIADRUS a.s. Bezručova Bohumín Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS HERCULES U 24 Výrobní číslo kotle.... Výkon kotle... Uživatel (příjmení, jméno) Adresa (ulice, město, PSČ) Telefon/Fax Kotel odpovídá požadavkům: ČSN EN Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotel pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení VIADRUS a.s. poskytuje záruku: kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu na kotlové těleso 5 let od data expedice z výrobního závodu. Podmínka pro platnost záruky: instalace a uvedení kotle do provozu musí být provedeno dle Návodu k obsluze a instalaci kotle odbornou montážní firmou odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce Záruční list je bez vyplnění neplatný. Uživatel potvrzuje, že: odbornou montážní firmou seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu obdržel Návod k obsluze a instalaci s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle Datum výroby Razítko výrobce Kontroloval (podpis) Datum instalace a uvedení do Montážní firma Podpis uživatele provozu (razítko, podpis) 27
28 Příloha k záručnímu listu pro zákazníka uživatele Záznam o provedených záručních i pozáručních opravách Datum záznamu Provedená činnost Odborná smluvní servisní organizace (podpis, razítko) Podpis zákazníka 28
29 Určeno odborné montážní firmě VIADRUS a.s. Bezručova Bohumín Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS HERCULES U 24 Výrobní číslo kotle.... Výkon kotle... Uživatel (příjmení, jméno) Adresa (ulice, město, PSČ) Telefon/Fax Kotel odpovídá požadavkům: ČSN EN Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotel pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení VIADRUS a.s. poskytuje záruku: kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu na kotlové těleso 5 let od data expedice z výrobního závodu. Podmínka pro platnost záruky: instalace a uvedení kotle do provozu musí být provedeno dle Návodu k obsluze a instalaci kotle odbornou montážní firmou odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce Záruční list je bez vyplnění neplatný. Uživatel potvrzuje, že: odbornou montážní firmou seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu obdržel Návod k obsluze a instalaci s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle Datum výroby Razítko výrobce Kontroloval (podpis) Datum instalace a uvedení do Montážní firma Podpis uživatele provozu (razítko, podpis) 29
31 Určeno výrobci VIADRUS a.s. Bezručova Bohumín Záruční list a Osvědčení o kvalitě a kompletnosti pro kotel VIADRUS HERCULES U 24 Výrobní číslo kotle.... Výkon kotle... Uživatel (příjmení, jméno) Adresa (ulice, město, PSČ) Telefon/Fax Kotel odpovídá požadavkům: ČSN EN Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotel pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení VIADRUS a.s. poskytuje záruku: kotle po dobu 24 měsíců od data uvedení výrobku do provozu, maximálně však 30 měsíců od data expedice z výrobního závodu na kotlové těleso 5 let od data expedice z výrobního závodu. Podmínka pro platnost záruky: instalace a uvedení kotle do provozu musí být provedeno dle Návodu k obsluze a instalaci kotle odbornou montážní firmou odstranění závad musí být provedeno smluvní servisní organizací akreditovanou výrobcem Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce Záruční list je bez vyplnění neplatný. Uživatel potvrzuje, že: odbornou montážní firmou seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu obdržel Návod k obsluze a instalaci s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle Datum výroby Razítko výrobce Kontroloval (podpis) Datum instalace a uvedení do Montážní firma Podpis uživatele provozu (razítko, podpis) 31
32 32 Datum aktualizace 17/2013 CZ

References: čl. 8
 čl. 4
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 8
 čl. 9
 čl. 10
 čl. 1
 čl. 2
 čl. 180