Source: http://docplayer.it/2015898-Capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2016-12-04 18:50:10+00:00

Document:
Ottavia Tarantino
1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Massimiliano Pagni Revisione: 1 Oggetto: Capitolato Speciale d Appalto Data creazione: -- Data aggiornamento: -- 12 ARTICOLO 1. INTRODUZIONE Oggetto del presente capitolato speciale di gara, è la procedura aperta per l affidamento della manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio a servizio degli edifici dell Università degli Studi di Siena e come articolato nel presente capitolato speciale di gara, avente l obiettivo di conseguire un idonea gestione di tutti i lavori, le attività e le prestazioni per la conduzione, gestione e manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i presidi antincendio degli edifici utilizzati dall Università degli Studi di Siena. Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono individuati i seguenti soggetti: L Università degli Studi di Siena (committente), Le Ditte Concorrenti, L Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell espletamento della procedura di gara in oggetto, verrà firmato il contratto per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato. I siti costituenti il lotto unico sono riportati nell allegato A. Le Ditte Concorrenti, basandosi: sulle proprie conoscenze e il proprio know-how tecnologico; sulle proprie stime di fattibilità tecnico-economica degli interventi; sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti; su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse; sono libere di presentare le offerte economiche e tecnico - progettuali che meglio ritengano rispondere agli obiettivi del presente capitolato. A tal proposito, le informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o in suoi allegati o appendici, devono essere considerate dall Appaltatore esclusivamente come indicative. Ad ogni buon fine si fa presente che per l espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara le Ditte Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o nei suoi documenti allegati o integranti, che devono essere comunque ritenute come indicative. L Università degli Studi di Siena non è quindi tenuta, né in fase di gara, ne durante l espletamento del servizio a fornire ulteriori informazioni o materiale rispetto a quanto fornito con il presente capitolato speciale di gara e i suoi documenti allegati e integranti. Si precisa che qualunque importo citato nel presente capitolato speciale di gara e in ogni altro documento di gara è da intendersi I.V.A. esclusa, analogamente dovranno essere effettuate IVA esclusa le relative offerte economiche. ARTICOLO 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente capitolato speciale di gara, ove non meglio precisato, valgono le definizioni di cui alla legge 10/91, al D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192, al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e al D. LGS. 115/2008, e loro successive modificazioni e integrazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni: A. MANUTENZIONE ORDINARIA Per manutenzione ordinaria s intende l insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell impianto e la sua destinazione d uso. Comprende: - La sorveglianza, la conduzione e gestione degli impianti oggetto dell appalto; 23 - Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa; - La manutenzione ordinaria riparativa a guasto. Per gli interventi a scadenza fissa, la finalità dell'attività programmata dovrà essere tesa a preservare i livelli qualitativi di funzionalità dei componenti. Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un entità /componente e la corretta funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli impianti e dei presidi esistenti. È da intendersi invece come manutenzione riparativa a guasto l insieme degli interventi che ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; è da impiegarsi per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura essenziale dell impianto e la sua destinazione d uso. S intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Per manutenzione straordinaria s intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative. C. SITI Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono definiti siti gli immobili o parti d immobili come elencati nell "Allegato A", a servizio del quale sono da considerarsi gli impianti oggetto del presente capitolato. D. FORNITORE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO E il soggetto che all'atto della stipula di un contratto di manutenzione degli impianti antincendio, possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell attività di installazione e manutenzione degli impianti all interno degli edifici, oggetto del presente appalto secondo quanto riportato nel D.M. 37/08. Nello specifico del presente capitolato, il fornitore del contratto di manutenzione è identificato con il rappresentante legale della ditta con cui, a seguito dell espletamento della procedura di gara, verrà firmato il contratto per lo svolgimento delle attività in oggetto. Da qui in avanti per identificare il fornitore del contratto sarà usato il termine Appaltatore. E. ADEGUAMENTO NORMATIVO L'insieme degli interventi, opere e quant altro necessario a mettere e a tenere a norma gli impianti o quant altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi alle norme, alle fonti normative ed ai regolamenti, senza alterarne o alterandone solo in modo irrilevante le caratteristiche specifiche e funzionali. 34 F. SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO L insieme di operazioni da attuare su ogni impianto, o quant altro oggetto del presente capitolato, rese necessarie dall insorgere di guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o emergenza. ARTICOLO 3. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA PRESTARSI A CURA DELL APPALTATORE Formano oggetto dell appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la conduzione e manutenzione dei seguenti impianti: Rilevazione; spegnimento a saturazione antincendio a rete impianto antincendio tipo splinker; porte tagliafuoco; uscite di sicurezza; estintori; L oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all Appaltatore sono elencati nel presente articolo. Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell appalto tutte quelle attività o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e l Appaltatore ha l obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori. Restano esclusi dal presente capitolato gli impianti speciali telefonici, gli impianti d intrusione o presenza, ad eccezione di eventuali migliorie proposte. ARTICOLO 3.1. ATTIVITA INCLUSE NEL CANONE Le attività di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi previsti nel presente capitolo compensate con corrispettivo forfettario riguarderanno, secondo le definizioni di cui all art.2: attività di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del sistema con interventi preordinati; attività di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli impianti nelle sue attuali condizioni. Conduzione e vigilanza delle componenti impiantistiche; la conduzione, l esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di tutti gli impianti sopra descritti compreso ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito di cui all Allegato A. la conduzione, l esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di ogni impianto tecnico, tecnologico o similare presente alla data odierna in ogni sito di cui all Allegato A al presente capitolato e considerabile come oggetto o parte integrante dell oggetto della presente gara; l assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della gara il pronto intervento e la reperibilità (24 h su 24 e 365 giorni all anno) in relazione ad ogni impianto, o quant altro, con un tempo d intervento entro un ora dalla segnalazione di guasto generico e nel più 45 breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita grave (comunque entro e non oltre i 30 minuti dalla segnalazione telefonica). tutte le prove, i controlli e la mappature che l Università degli Studi di Siena (personale dell Ufficio Tecnico) ordina di eseguire, in merito alle attività oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura aziendale in vigore nell Università degli Studi di Siena attinente con le attività da espletare e gli oneri da ottemperare; l assistenza al personale dell Università degli Studi di Siena per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente capitolato. la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente capitolato speciale di gara; ARTICOLO 3.2. ATTIVITA EXTRA CANONE Sono da considerarsi non ricomprese nel canone le seguenti attività, secondo quanto previsto dall art. 2. la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sopra descritti compresa ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito di cui all Allegato A. l adeguamento normativo di tutti gli impianti da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a dispositivi di legge che possano venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato; l adeguamento normativo di tutti gli impianti accessori e di servizio all impiantistica (quali, a titolo di esempio: impiantistica elettrica, impianti di telecontrollo, telemonitoraggio, telegestione, altro); da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a dispositivi di legge che possano venir emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato; l adeguamento specifico alle normative vigenti o che possano venir emanati nel corso della durata del contratto oggetto del presente capitolato relativamente alla prevenzione incendi in materia impiantistica; ARTICOLO 4. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL APPALTO L ammontare presunto complessivo dell appalto (esclusi oneri fiscali), per il periodo dal 01/01/2012 al 15/05/2014, è così suddiviso: ,00 per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 01 gennaio 2014, relativo agli oneri per la manutenzione ordinaria degli impianti meccanici antincendio ed estintori, degli impianti speciali di spegnimento automatico, delle porte REI, degli impianti di rivelazione incendi; ,00 per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 01 gennaio 2014, relativo agli oneri per la manutenzione straordinaria degli impianti meccanici antincendio ed estintori, degli impianti speciali di spegnimento automatico, delle porte REI, degli impianti di rivelazione incendi, di cui la committenza si riserva l esecuzione fino al 50% in meno; Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività oggetto del presente capitolato speciale d appalto. Le misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze così come specificati nel DUVRI (all. D) sono di carattere gestionale e pertanto non comportano al momento dei costi specifici. Resta salva la possibilità di adeguamento e aggiornamento del DUVRI (all. D) a seguito dell analisi del DUVRI 56 dell Appaltatore. In sede di presentazione dell offerta economica è obbligatorio da parte della Ditta Concorrente specificare i costi relativi alla sicurezza riferiti a quelli propri ammessi allo specifico appalto. Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutte gli impianti riportati nell Allegato A al presente Capitolato Speciale d Appalto. ARTICOLO 5. ESECUZIONE ATTIVITA EXTRA CANONE Le opere di manutenzione straordinaria e/o migliorativa, di riqualificazione e adeguamento normativo (punti B-E art. 2), saranno concordate in via preventiva o a seguito di un guasto impiantistico con il personale tecnico dell Università degli Studi di Siena. Successivamente sarà cura dell Appaltatore redigere un apposito preventivo sulla base dei prezzi offerti per la mano d opera e per i materiali. Il prezzo orario della manodopera sarà determinato considerando il costo della manodopera, ai sensi dell art. 87 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, incrementato dell importo percentuale pari al 26,50% rappresentativo dei costi generali e dell utile d impresa, detratto lo sconto offerto calcolato esclusivamente sulla predetta percentuale del 26,50%. Con riferimento ai costi dei materiali, si prenderà in considerazione il Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana (ultima edizione in commercio alla data di scadenza delle offerte) e solo qualora le forniture ordinate dall Università non siano contemplate nel predetto listino, sarà preso in considerazione il Listino Prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti. Qualora la medesima voce sia presente su entrambi i listini sarà presa in considerazione quella di importo inferiore. Nel caso in cui nessuno dei listini contempli le forniture richieste, i prezzi saranno determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall Appaltatore. Il preventivo così formulato sarà valutato dal personale tecnico dell Università degli Studi di Siena il quale potrà eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. L esecuzione delle attività potrà avere inizio solo successivamente all approvazione del preventivo concordato. ARTICOLO 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del D. Lgs. 163/2006, così determinato: - percentuale di ribasso offerta sul canone presunto di ,00 esclusi oneri fiscali quale corrispettivo per le prestazioni indicate nei capitolati speciali d appalto: massimo punti 30/100 - la percentuale di sconto offerta sul prezzo orario della manodopera, con riferimento alle prestazioni extra canone: massimo punti 35/100 - la percentuale di sconto offerta sui listini Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana e Listino Prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti per i materiali, con riferimento alle prestazioni extra canone: massimo punti 35/100 ARTICOLO 7. DURATA DEL CONTRATTO L'esecuzione del servizio dovrà avere inizio il 01/01/2012 e terminerà il 31/12/2013 67 L Università si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015 alle stesse condizioni economiche salvo revisione periodica dei prezzi prevista dalla legge, purché non varino in aumento o in diminuzione gli edifici di pertinenza dell Università ARTICOLO 8. CAUZIONE DEFINITIVA L appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria come previsto all art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall appaltatore, compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l applicazione di penali. In questo senso l Università avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l applicazione delle penali. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 e cesserà di avere effetto successivamente all emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall Università. ARTICOLO 9. MODALITA DI PAGAMENTO Gli importi dovuti all Appaltatore dall Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, Siena, P.I ; C.F E fatto obbligo all Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall Università degli Studi di Siena. 78 Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell Appaltatore nei confronti dell Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti. ARTICOLO 10. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE E fatto obbligo all Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant altro oggetto del presente capitolato, nel loro stato di fatto. Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell Appaltatore ed in contraddittorio con la Committenza Università degli Studi di Siena, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all Appaltatore. Dovranno, tra l altro, far parte del predetto verbale: a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti; b) la verifica del funzionamento delle apparecchiature. E fatto obbligo all Appaltatore alla presa in consegna di: a) esporre, presso ogni impianto, una targa facilmente individuabile e leggibile, dove saranno indicate le generalità e il domicilio della ditta responsabile dell esercizio e della manutenzione; b) di eseguire un rilievo (in ogni edificio o parte di esso, dove sono presenti impianti di rivelazione), dell impianto in esame con la numerazione dei vari sensori (numerazione uguale a quella della centrale di controllo), pulsanti, targhe, ecc. riportando tutte queste informazioni in tavole grafiche (file e/o lucidi forniti dall Amministrazione appaltante alla ditta aggiudicataria dell appalto) da affiggere vicino alla centrale con note esplicative di pronto intervento e da restituire a questa Amministrazione compilate ed aggiornate dopo il primo giro semestrale. ARTICOLO 11. DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, la delimitazione degli impianti in oggetto deve essere intesa come segue: Per gli impianti di rilevazione deve essere intesa come da valle dell interruttore magnetotermico differenziale sul quadro di alimentazione alla totalità dell impianto di rilevazione in ogni suo componente es: centrale, linee, rilevatori, dispositivi di allarmi ecc.). Per gli impianti di spegnimento a saturazione deve essere intesa come da valle dell impianto di rilevazione (la centrale che comanda l inizio della scarica) in ogni suo componente es: centrale, linee, bombole di stoccaggio gas, luogo di ubicazione delle bombole, dispositivi di allarmi ecc.. Per gli impianti antincendio a rete o splinker, si intendono compresi da valle del punto di consegna (contatore di produzione), alla totalità dell impianto all interno degli edifici in ogni sua componente es:rete di distribuzione, centrale di pompaggio naspi, idranti ecc.) Per le porte tagliafuoco si intende la totalità del serramento compreso maniglioni antipanico, accessori, e fissaggi. Per le uscite di emergenza, la totalità del serramento compreso maniglioni antipanico accessori e fissaggi. 89 Per gli estintori si intende compreso l involucro nella sua totalità e i sistemi di fissaggio ARTICOLO 12. DIRITTO DI ACCESSO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA AGLI IMPIANTI Gli impianti, ed i locali e parti d edificio relativo, dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo dell Università degli Studi di Siena per l opportuna sorveglianza ed i controlli del caso. ARTICOLO 13. MODIFICHE NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI E assolutamente vietato all Appaltatore introdurre modifiche nei locali e negli impianti oggetto del presente capitolato, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere, senza esplicita autorizzazione scritta dell Università degli Studi di Siena e comunque in difformità da quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara. ARTICOLO 14. VARIAZIONE DI SERVIZI NEI SITI OGGETTO DELLA GARA Nel caso in cui l Università degli Studi di Siena intenda non usufruire più, per motivi di interesse pubblico, del servizio, prestazione per uno o più siti inclusi nell Allegato A, la corrispondente quota parte del compenso, da stabilire in contraddittorio con l appaltatore, non verrà più riconosciuta all Appaltatore, senza che lo stesso possa in alcun modo pretendere indennizzo alcuno. ARTICOLO 15. EVENTUALE MODIFICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI La politica di scelte e utilizzo degli impianti è di esclusiva competenza dell Università degli Studi di Siena. L Appaltatore pertanto non potrà opporsi ad eventuali cambiamenti. Qualora durante il periodo di gestione degli impianti possa rendersi conveniente od opportuno l uso diverso da quelli previsti dal presente capitolato speciale di gara, si procederà di comune accordo ad un riesame del prezzo in funzione del costo e del rendimento dei nuovi impianti e degli eventuali costi di adeguamenti impiantistici. ARTICOLO 16. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento, nonché i locali interessati e tutti i presidi fissi e mobili, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l uso, e dovrà essere compilato in contraddittorio dall Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo dell Università degli Studi di Siena, un verbale di riconsegna degli impianti (analogo come contenuti a quello previsto dall Articolo 5 del presente capitolato) nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente capitolato. Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli impianti, anche sulla base di: - Esame dei libretti di intervento; - Esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto gestionale e manutentivo; 910 - Visite e sopralluoghi di impianti. E diritto dell Università degli Studi di Siena rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente capitolato o dalla vigente normativa. ARTICOLO 17. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE E fatto obbligo all Appaltatore, nell esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto. Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche: Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di depositi di liquidi infiammabili; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell ambiente ed antinquinamento; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica termica; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica idraulica; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica; Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore. Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano: D.P.R n 207 e s.m.i; D LGS n. 163 e s.m.i; D LGS n. 81 e s.m.i.; D LGS 152/2006 e s.m.i.; Oltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all appalto stesso tutte le Leggi e Regolamenti vigenti od emanati in corso d opera, in particolare : - il Regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell opera; - tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi emanate dai VVF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc. In particolare dovranno essere rispettate: D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e successivi aggiornamenti ed integrazioni il D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavori il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici ; il D.L. n. 626 del 19/09/1994 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e successivi aggiornamenti ed integrazioni; la legge n. 186 del 1/3/1968; 1011 le norme CEI vigenti alla data odierna; Norma UNI EN 179: Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per uscite di emergenza comandati da maniglia o piastra a premere. Norma UNI EN 1125 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi antipanico di uscita comandati da barra orizzontale. Norma UNI EN 1154 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi per chiusura di ante controllate. Norma UNI EN 1155 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi elettrici per ritenuta in aperto per chiusure ad anta incernierata. Norma UNI EN 1158 : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa i Dispositivi coordinatori delle ante. Norma UNI EN : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro contropiastre per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici. Norma UNI EN : Norma della direttiva Prodotti da costruzione circa gli Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova. Norma UNI EN Norma della direttiva Prodotti da costruzione classificazione delle porte resistenti al fuoco - Requisiti e metodi di prova. UNI 804: Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili. UNI 805: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 807: Apparecchiature per estinzione incendi. Cannotti non filettati per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 808: Apparecchiature per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 810: Apparecchiature per estinzione incendi. Attacchi a vite. UNI 813: Apparecchiature per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili. UNI 814: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. UNI 7422: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili. UNI 8478: Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove. UNI 9485: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a colonna soprasuolo di ghisa. UNI 9486: Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa. UNI 9489 Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia; UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio; UNI 9431 impianti fissi e di estinzione automatici a pioggia Erogatori; Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che riguardano i componenti per sistemi sprinkler e a spruzzo d acqua; UNI EN installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d acquavalvole d allarme a secco ; UNI EN installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d acquaallarmi motore a acqua ; UNI EN installazione fisse antincendio- componenti e sistemi a sprnkler e a spruzzo d acquasprinkler 1112 UNI 9487: Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa; servizio degli impianti antincendio da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti: UNI EN "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione" UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove. UNI "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" UNI EN Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide, UNI EN 671-2, Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili UNI EN Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili; UNI 9994/03 manutenzione degli estintori, sorveglianza, controllo e revisione; D.P.R. n. 37/1998 compilazione dei Registri antincendio. NB. La norma tecnica più completa e aggiornata è quella statunitense: NFPA 13: Standard for the installation of Sprinkler System, 2007 edition. ANTINCENDIO norme UNI 9994 ESTINTORI norme UNI EN Estintori di incendio portatili - Disposizioni per l'attestazione di conformità degli estintori di incendio portatili in accordo con la EN 3, Parte 6; UNI EN 3-7:2005, Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova; PRESCRIZIONI ACUSTICHE I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impianti, devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all interno o all esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all esterno del fabbricato, sia nei riguardi d insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. Tali misure non esonerano l Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto. E comunque obbligo dell Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su esposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d attenuatori acustici, ecc.). 1213 Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 18. SICUREZZA La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell effettuazione di lavori, servizi e forniture, all osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose. La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente. Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a: - utilizzare personale e mezzi idonei per l esecuzione del servizio; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti). Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa. La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto sulla base del DUVRI allegato al presente capitolato speciale d appalto entro trenta giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva. ARTICOLO 19. PROTEZIONE DELL AMBIENTE L Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell ambiente. Dovrà tra l altro, in particolare: limitare al massimo e tenere sotto controllo l uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.; raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune; Privilegiare ogni qual volta possibile, il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate; provvedere all asporto e conferimento all esterno delle strutture dell Università degli Studi di Siena in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare; 1314 ARTICOLO 20. MODALITA E PRESCRIZIONI VARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE E MANUTENZIONE Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara, è fatto obbligo all Appaltatore di eseguire tutti gli interventi, le operazioni, le azioni e provvedere alle forniture riportate di seguito: A- IMPIANTI DI RIVELAZIONE Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti di rilevazione, la perfetta efficienza in tutti i giorni dell anno. La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire: Le operazioni di manutenzione ordinaria con controllo semestrale verranno effettuate seguendo le indicazioni previste dalle norme CEI 79, CEI 116-1, UNI CEI 70028, UNI 9795 e le UNI 9494 per gli impianti di spegnimento a saturazione. impianti di rivelazione fumi Centrale di rivelazione - Pulizia da effettuarsi due volte l anno; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Verifica dell autonomia delle batterie; - Rilevazione di guasti avvenuti; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità di tutto l impianto gestito dalla centrale; - Cambio ora legale e viceversa; - Compilazione del registro di controllo Sotto centrali e/o schede periferiche - Pulizia da effettuarsi due volte l anno; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità. Sensori di rivelazione fumi 1415 - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato usufruendo di aria compressa e/o altro sistema indicato dalla ditta costruttrice dell apparecchio; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da interno o da esterno - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo dell integrità dei vetri a frangere; - Controllo dell efficienza delle lampade di segnalazione; - Verifica della funzionalità dell apparato acustico; Sistemi a comando - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo e verifica del funzionamento dell elettrovalvole; - Controllo e verifica del funzionamento degli elettromagneti di tenuta porte taglia fuoco; - Controllo e verifica dell efficienza e della funzionalità serrande taglia fuoco nei canali di trattamento aria Sistemi di supervisione computerizzati - Verifica efficienza del sistema di controllo. Impianti di rivelazione gas Centrale di rivelazione - Pulizia da effettuarsi due volte l anno; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Rilevazione di guasti avvenuti; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; 1516 - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità di tutto l impianto gestito dalla centrale; - Cambio ora legale e viceversa; - Compilazione del registro di controllo Sotto centrali e/o schede periferiche - Pulizia da effettuarsi due volte l anno; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità. Sensori di rivelazione gas infiammabili - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato usufruendo di aria compressa e/o altro sistema indicato dalla ditta costruttrice dell apparecchio, da osservare con particolare attenzione lo stato di efficienza della pasticca sensibile al gas, effettuando delle prove e/o taratura con apposite bombole di gas in percentuali ben precise fornite dalle ditte costruttrici dei sistemi di rivelazione. Gas usati all interno delle varie strutture : Metano Idrogeno Acetilene - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati). Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da interno o da esterno - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di gusti segnalati dalla centrale; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo dell integrità dei vetri a frangere; - Controllo dell efficienza delle lampade di segnalazione; - Verifica della funzionalità dell apparato acustico; Sistemi a comando 1617 - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo e verifica del funzionamento dell elettrovalvole; - Controllo e verifica del funzionamento degli elettromagneti di tenuta porte taglia fuoco; - Controllo e verifica dell efficienza e della funzionalità serrande taglia fuoco nei canali di trattamento aria Sistemi di supervisione computerizzati - Verifica efficienza del sistema di controllo. Serrande taglia fuoco Il servizio prevede la manutenzione, il controllo semestrale delle serrande taglia fuoco nei canali di trattamento aria negli edifici oggetto del presente appalto, con l avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell ambito della durata contrattuale. - Pulizia; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera dove queste sono collegate all impianto di rivelazione fumi; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità di tutte le parti meccaniche; - Controllo della tenuta di pressione della serranda stessa; - Controllo del sistema di rivelazione temperatura esterna, nelle serrande meccaniche; - Lubrificazione delle parti meccaniche; - Prova funzionale di chiusura ; - Compilazione del registro di controllo Evacuatori di fumo Il servizio prevede la manutenzione, il controllo semestrale degli evacuatori di fumo situati negli edifici oggetto del presente appalto, con l avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell ambito della durata contrattuale. - Pulizia; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera dove questi sono collegate all impianto di rivelazione fumi; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità di tutte le parti meccaniche; - Controllo della tenuta di pressione; - Controllo del sistema di rivelazione temperatura esterna, negli evacuatori meccanici; - Lubrificazione delle parti meccaniche; - Prova funzionale della scarica; - Compilazione del registro di controllo 1718 B- IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SATURAZIONE La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire. Il servizio prevede, il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto del presente appalto, con l avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell ambito della durata contrattuale. Centrale di comando - Pulizia; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità di tutto l impianto gestito dalla centrale; - Controllo impianti ausiliari (accessi principali e infissi); - Prova funzionale della scarica; - Compilazione del registro di controllo Bombole di gas PF23 ARGONFIRE IG-01 - Controllo delle quantità di gas presente nelle bombole; - Controllo delle tubature con serraggio dei vari manicotti e raccordi vari; - Controllo delle varie elettrovalvole e pressostati, - Controllo funzionalità delle bilance; - Controllo generale dell efficienza e della perfetta funzionalità. Pulsanti manuali, targhe ottiche / acustiche e sirene da interno o da esterno - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell apparecchio e/o in qualsiasi in occasione di guasti segnalati dalla centrale; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo dell integrità dei vetri a frangere; - Controllo dell efficienza delle lampade di segnalazione; - Verifica della funzionalità dell apparato acustico; Sistemi a comando 1819 - Pulizia da effettuare almeno 2 volte l anno con intervallo non minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; - Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento: - Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi indirizzati); - Controllo e verifica del funzionamento dell elettrovalvole; - Controllo e verifica del funzionamento degli elettromagneti di tenuta porte taglia fuoco; - Controllo e verifica dell efficienza e della funzionalità serrande taglia fuoco nei canali di trattamento aria C- IMPIANTO ANTINCEDIO A RETE La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire. Il servizio prevede, il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto del presente appalto, con l avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell ambito della durata contrattuale. Manichette antincendio - Controllo dei collari di sostegno delle tubazioni; - Controllo tinteggiatura delle tubazioni nell edificio; - Verifica che l'idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli; - Verifica visiva di tutti i componenti dell'idrante (lancia, manichetta, ecc.); - Verifica che l'idrante sia segnalato con apposito cartello; - Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola (solo in presenza di lancia con frazionatore); - Controllo stato della manichetta; - Controllo stato della data di scadenza per il ricollaudo della manichetta; - Prova delle manichette a 12 bar ove venga rilevato che la data di scadenza risultasse maggiore di 5 anni da l ultimo collaudo effettuato, con il rilascio del certificato di collaudo ; - Prova delle manichette, da effettuare una volta all anno, con la massima pressione in esercizio dell impianto ; - Controllo della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli; - Controllo che la valvola d'intercettazione non presenti perdite; - Verifica presenza cartello "Attacco VV.F."; - Controllo funzionamento valvole attacco VVF ed eventuale lubrificazione; - Verifica che il portello sia di tipo antinfortunistico (safe crash); - Punzonatura dell'apposito cartellino comprovante l'avvenuta manutenzione; - Verifica integrità dell' arrotolatore; - Verifica corretto srotolamento; - Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da effettuarsi entro il I semestre; 1920 - Controllo visivo delle tubazioni fuori terra; - Pulizia del locale; - Smaltimento di eventuali pezzi di ricambio lasciati all interno anche da altre ditte; - Sostituzione dei portelli rotti di tipo safe crash ; - Sostituzione dei portelli tipo safe crash che attualmente sono presenti nelle manichette e/o attacchi VV.F posizionati all esterno degli edifici, con dei nuovi appositamente creati per l esterno. Stazione di pompaggio - Controllo delle tenute meccaniche delle pompe dell impianto ; - Verifica delle stato delle valvole di controllo; - Prova di tenuta delle valvole di non ritorno; - Verifica di funzionamento dei segnalatori di allarme; - Controllo delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe); - Controllo dei quadri elettrici delle pompe scambi automatici; - Pulizia del locale; - Controllo della posizione di apertura delle valvole d intercettazione e relativo bloccaggio; - Controllo giunti o organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ecc.), se presenti ; - Controllo protezione delle parti in tensione elettrica; - Controllo della messa a terra; - Verifica che la girante ruoti liberamente (anche dopo operazioni su tenute) ; - Verifica del senso di rotazione sia corretto ; - Controllo e lubrificazione dei cuscinetti; - Verifica dell assorbimenti anomali di tensione; Vasche antincendio La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire. Il servizio prevede, il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto del presente appalto, con l avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell ambito della durata contrattuale. - Controllo del reintegro dell acqua dell acquedotto; - Controllo livello acqua nella vasca; - Controllo del galleggiante a palla; - Controllo delle saracinesche di chiusura acqua di alimentazione della vasca; - Controllo del troppo pieno della vasca; - Sostituzione del galleggiante a palla e dell asta di sostegno; - Compilazione del registro di controllo. D- IMPIANTO ANTINCEDIO SPLINKER La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia. 20 Vedere altro
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A. CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DELLA MA- NUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI AN- TINCENDIO A SERVIZIO DELL AZIENDA METRO- POLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.. Dettagli IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI
IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di Dettagli SIENA PARCHEGGI S.p.A.
SIENA PARCHEGGI S.p.A. Siena, 17 07. 2014 Prot. U/14/ 265 AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L INDIVIDUAZIONE DI Dettagli PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE SCHEDA DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI SCHEDA DI CONTROLLO NASPI IDRANTI MANICHETTE
SOMMARIO PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE SCHEDA DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PORTATILI SCHEDA DI CONTROLLO NASPI IDRANTI MANICHETTE SCHEDA DI CONTROLLO RIVELAZIONE D INCENDIO SCHEDA DI CONTROLLO ALLARMI Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Capitolato speciale d Appalto per il servizio di manutenzione da effettuarsi mediante somministrazione - di tutti gli estintori Dettagli OPERAZIONI SVOLTE DAL NOSTRO PERSONALE
OPERAZIONI SVOLTE DAL NOSTRO PERSONALE ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONI (ART.4 D.M. 10 MARZO 1998) UNI 9994-1 IL CONTROLLO AVVIENE TRAMITE L EFFETUAZIONE DEI SEGUENTI Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio per il Personale, Ufficio per la sicurezza sul lavoro EDIFICIO REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014 Responsabile della gestione del Dettagli FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO Via Santa Maria n.1 15039 Ozzano Monferrato (AL) 0142/487153 0142/487038 E_mail: tecnico@comune.ozzanomonferrato.al.it C/F e P.IVA 0045283006 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI Dettagli GESTIONE DELLA SICUREZZA
ASM S.p.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITA Via Galcianese 15, 59100 Prato SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI, SPECIALI ASSIMILATI E SPECIALI NON PERICOLOSI AI FINI DELLA Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli UNIVERSITA DI MESSINA. REGISTRO ANTINCENDIO DPR n 37/98
UNIVERSITA DI MESSINA REGISTRO ANTINCENDIO DPR n 37/98 CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Struttura: DATA del Responsabile della struttura PAGINE Totali. Dettagli MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
I PRODOTTI DI Modelli per la valutazione dei rischi, Kit, Linee guida, Registro della Sicurezza Antincendio (cod. 300.41) DIMOSTRATIVO MODELLO DI REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Modello di REGISTRO Dettagli SCHEDE PREVENZIONE INCENDI
Da consegnare ai collaboratori scolastici perché segnino l intervento delle ditte esterne che sarà poi riportato sul registro antincendio SCHEDE PREVENZIONE INCENDI Scuola ESTINTORI PORTATILI ESTINTORI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
OGGETTO: Manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di estinzione incendi e degli impianti di sicurezza antincendio e delle relative forniture accessorie CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Verbania, lì Dettagli Registro antincendio e dei controlli periodici
Registro antincendio e dei controlli periodici Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 Art. 4. D.M 10 marzo 1998 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 www.sicurezzainnanzitutto.it Dettagli EDISU PIEMONTE Servizio di Prevenzione e Protezione
EDISU PIEMONTE Servizio di Prevenzione e Protezione DUVRI Procedure di gestione appalti esterni: valutazione dei rischi da interferenza (art. 26, comma 3 D.Lgs 81/2008) Il Datore di Lavoro: Prof.ssa Olimpia Dettagli COMUNE DI GORLAGO PROVINCIA DI BERGAMO
PRESTAZIONALE IMPIANTI ELEVATORI E ASCENSORI, ANTINCENDIO, ANTIFURTO CITTOFONO E CONTROLLO ACCESSO 1. IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI, Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli Dettagli Registro antincendio e dei controlli periodici
Registro antincendio e dei controlli periodici Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 Art. 4. D.M 10 marzo 1998 D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 www.sicurezzainnanzitutto.it Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SUB A 2 SETTORE: RAGIONERIA-FINANZA-PROVVEDITORATO CED SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEL PARCO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI Dettagli INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE
Datore di Lavoro Unico Sicurezza Lavoro CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE Registro antincendio scuola Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Massimiliano Pagni Revisione: 1 Oggetto: Capitolato Speciale d Appalto Data creazione: -- Data aggiornamento: -- 1 ARTICOLO 1. Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA Servizio di manutenzione di tutti gli estintori installati presso gli Uffici Comunali. Questa Amministrazione Dettagli Progettazione, ampliamento o modifica di una rete idranti: obblighi normativi e di legge per la sua corretta realizzazione e certificazione
Progettazione, ampliamento o modifica di una rete idranti: obblighi normativi e di legge per la sua corretta realizzazione e certificazione Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 27 settembre Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI SOCIETARI ART.1 OGGETTO ART.2 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI SOCIETARI ART.1 OGGETTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di manutenzione programmata e straordinaria Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E GUARDIANIA DEI LOCALI DEL MUSEO DEL TESSUTO DURANTE LA MOSTRA LO STILE DELLO ZAR.
ALLEGATO 1 PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E GUARDIANIA DEI LOCALI DEL MUSEO DEL TESSUTO DURANTE LA MOSTRA LO STILE DELLO ZAR. Pag. 1/7 PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO Dettagli DISCIPLINARE TECNICO. Art. 1. PREMESSA. Art. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA. Art. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
INDICE ART. 1. PREMESSA... 2 ART. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA... 2 ART. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO... 2 ART. 4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE... 2 ART. 5. REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI... Dettagli REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA C.F. / P.IVA 04721260877 Via S. Maria La Grande n. 5 95124 Catania
REGIONE SICILIANA CAPITOLATO TECNICO Servizio di revisione periodica estintori, idranti ed attrezzature antincendio di questo D.I.C. dei PP.OO. Gravina e Santo Pietro di Caltagirone. Nei vari reparti dei Dettagli Il parere di conformità nella prevenzione incendi
92 2.2.5.1.1 Tipi di estintore Gli estintori di distinguono: in base all agente estinguente utilizzato in: polvere idrocarburi alogenati (halon) anidride carbonica (CO 2 ) schiuma acqua in base alle dimensioni Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VANVITELLI P.co degli Aranci 81100 Caserta (CE) PRINCIPALI INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATARI: ADDETTI ALL EMERGENZA COMPONENTI SQUADRA ANTINCENDIO. Il Datore di Lavoro dott.ssa Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Massimiliano Pagni Revisione: 1 Oggetto: Capitolato Speciale d Appalto Data creazione: -- Data aggiornamento: -- 1 ARTICOLO 1. Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SEVIZIO DI GESTIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. Via Libertà n 74 C.F. 00337180905 Tel. 0789612911-13 pasquale.caboni@tiscali.it 1 ARTICOLO Dettagli FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
COMUNE DI RESCALDINA Provincia di Milano Piazza della chiesa n. 15 tel 0331 467811 fax 0331 464755 E-mail lavoripubblici@comunedirescaldina.it SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA Dettagli REGISTRO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO 2012-2013 SEDE di
Autonomia Scolastica n. 24 Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) Tel e Fax. 089876220 - C.M. SAIC81100T - C.F. 80025250657 Email :saic81100t@pec.istruzionew.it Dettagli I N D I C A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I
Lavori:ANTINCENDIO ELENCO PREZZI pag. 1 di 5 05.P75.E20 Verifica della pressione di rete antincendio. Controllo e rilievo della pressione idraulica statica o dinamica indicata da manometro installato su Dettagli Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli
Le guide degli alberghi La prevenzione incendi Il registro dei controlli INTRODUZIONE L art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA LUDOTECA CITTADINA FANTASIA
COMUNE DI SIENA Allegato B DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA LUDOTECA CITTADINA FANTASIA (ai sensi dell art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008) Dettagli COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE. Schema di Convenzione
COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE Schema di Convenzione Art. 1 Oggetto del lavoro Il presente schema di convenzione Dettagli ING. GIANLUCA CESAREO COMUNE DI ANCONA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI Parcheggi Cialdini e Scosciacavalli
ING. GIANLUCA CESAREO COMUNE DI ANCONA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI Parcheggi Cialdini e Scosciacavalli PROGETTO ESECUTIVO OGGETTO DELLA TAVOLA: TAVOLA N RELAZIONE GENERALE Dettagli CAPITOLATO TECNICO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO. CIG:ZD0147E7FD
CAPITOLATO TECNICO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO. CIG:ZD0147E7FD Oggetto del presente capitolato è: La manutenzione periodica di tutti gli estintori e delle Dettagli REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA OGLIASTRA. Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA OGLIASTRA Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE Dettagli DUVRI- Procedura di Sicurezza PS 1-2015 Affidamento di opere ed appalti. Comune di Bricherasio
2015 DUVRI- Procedura di Sicurezza PS 1-2015 Affidamento di opere ed appalti Comune di Bricherasio Sommario INTRODUZIONE... 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 3 RESPONSABILITÀ... 3 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL Dettagli FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A ALLEGATO 1) FORNITURA MATERIALE ELETTRICO REDATTO DALL ASSISTENTE TECNICO SORANZO LORIS VISTO: IL DIRETTORE S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Arch. Antonietta PASTORE Dettagli ALLEGATO B. Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE
ALLEGATO B Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE 1 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE 1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE Dettagli Tipo di intervento Tipo di controllo Periodicità (g) Sorveglianza 30
Scheda N 1 Estintori Tipo di controllo Sorveglianza 30 A1 Verificare i seguenti aspetti: a) l estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente; Dettagli SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Istituto Comprensivo TALIERCIO Via Commercio, 1 Marina di Carrara SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE REGISTRO ANTINCENDIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli SI SPECIFICA CHE I PRODOTTI OGGETTO DI MANUTENZIONE SONO: - estintori a polvere - estintori ad anidride carbonica
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio nell immobile sede di ARS ed IRPET presso Villa La Quiete alle Montalve Via P. Dazzi 1 Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
ASL TO 1 S.C. GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE ALLEGATO A Procedura negoziata per l affidamento in economia del servizio di manutenzione ordinaria conservativa, di riparazione di tutti gli impianti gas Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
OGGETTO: Manutenzione maniglioni antipanico e porte REI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Verbania, lì ottobre 2011 IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO LL.PP. Ing. Noemi Comola Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto Dettagli REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI FORNITURE, DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art.1 Oggetto Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 6 del Regolamento per l amministrazione e la contabilità disciplina l acquisizione di forniture e servizi in economia del Consorzio Interuniversitario Dettagli REGISTRO ANTINCENDIO (ex art. 5 del DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 ad uso dell Addetto)
REGISTRO ANTINCENDIO (ex art. 5 del DPR n. 37 del 12 gennaio 1998 ad uso dell Addetto) CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO Dettagli PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO
PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO 1) Scopo La presente procedura descrive le modalità operative per eseguire gli interventi di manutenzione periodica dei presidi antincendio presenti Dettagli CONTROLLO INIZIALE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE PROGRAMMATA ED IL COLLAUDO DEGLI ESTINTORI DI INCENDIO, QUALE NORMA SEGUIRE?
Il 20 Giugno 2013 dopo 10 anni è stata diffusa la nuova norma per gli estintori di incendio nella sua parte 1, la norma UNI 9994-1 edizione Giugno 2013 va a sostituire la norma UNI 9994:2003. Qui sotto Dettagli COMUNE DI PISA. Capitolato speciale d appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per l asilo nido di Via Puglia in Pisa
COMUNE DI PISA Direzione Finanze e Politiche Tributarie Ufficio Economato-Provveditorato U.O. Provveditorato Capitolato speciale d appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per l asilo nido di Dettagli NORMA UNI 9994-1 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI: ESTINTORI DI INCENDIO
NORMA UNI 9994-1 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI: ESTINTORI DI INCENDIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La norma UNI 9994-1, in vigore dal 20 Giugno 2013, sostituisce la UNI 9994 del 2003. Essa Dettagli COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano
COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano SETTORE/AREA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 314 Registro Generale del 17/12/2013 DETERMINAZIONE N. 087.13/I Registro di Settore del 25.11.2013 Dettagli Fluorite di Silius S.p.A. In liquidazione SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA. Disciplinare tecnico Allegato 3
Servizio di fornitura, controllo, di verifica, manutenzione, degli autorespiratori di emergenza e ricarica bombole della Fluorite di Silius SpA, per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Dettagli Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale
ALL. A Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO Sede Centrale C.N.R. e Sedi Afferenti Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
Ing. Pietro Marco SIMONI Via Roncari, 39/A 21023 BESOZZO (VA) Tel/fax 0332-970793 PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA (ai sensi Dettagli REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 Norma UNI 9994:2013 Pagina 1 di 39 SOMMARIO Anagrafica aziendale... 3 1. Premessa... 4 2. Perché questo registro?... 5 3. Le fasi di manutenzione... Dettagli Arechi Multiservice Spa Viale Andrea De Luca, 22/I 84131 Salerno
Capitolato speciale di appalto: MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEI SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, PORTE TAGLIAFUOCO E DELLE RELATIVE FORNITURE ACCESSORIE Arechi Multiservice Spa Viale Andrea De Luca, Dettagli SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTO DOCUMENTRO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMA 3, D.LGS. N. 81/2008) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Dettagli Avv. Nicola Vito DISANTO
REGISTRO DA IMPOSTARE PER I CONTROLLI PERIODICI DA ESEGUIRE IN MATERIA DI PRENVEZIONE INCENDI AZIENDALI ALMENO: CONTROLLO ANNUALE 1. - MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO Dettagli CAPITOLATO TECNICO ( COD: CIG ) Articolo 1
OGGETTO: Servizio di manutenzione presidi antincendio, con concessione d uso, installati presso gli edifici comunali. Periodo 01.07.2014 / 30.06.2015. ( COD: CIG ) CAPITOLATO TECNICO Articolo 1 Stazione Dettagli CAPITOLATO TECNICO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO V.
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO V. CERVELLO 1 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO PAG. 3 ART. 2PRESCRIZIONI Dettagli REGISTRO ANTINCENDIO D.P.R. 37 del 12.1.1998
Timbro scuola PLESSO: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE REGISTRO ANTINCENDIO D.P.R. 37 del 12.1.1998 CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE - IMPIANTI ANTINCENDIO CASSETTE DI Dettagli Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84
Comando Provinciale VV.F. Vicenza Corso L.818/84 Impianti di estinzione incendi RETI IDRANTI Progettazione, Installazione ed esercizio UNI 10779 - Luglio 2007 Vicenza: aprile 2008 relatore: Giuseppe Ing. Dettagli AFFIDAMENTO SERVIZO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ANTHEA S.R.L. VIA DELLA LONTRA 30, 47923 RIMINI (RN) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (EX ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008) AFFIDAMENTO SERVIZO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Dettagli OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it
OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it www.oppaterni.com P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559 CAPITOLATO TECNICO Art. Dettagli www.ater.vr.it., protocolloatervr@legalmail.it.
A.T.E.R. Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Provincia di VERONA Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it www.ater.vr.it., Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli NELL AMBITO DELL OPERA DI
f di Maurizio Livraghi, Tecnoprogen srl MEGASTORE A MILANO IMPIANTO SPRINKLER E IDRANTI NELL AMBITO DELL OPERA DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA STORICA SALA CINEMATOGRAFICA, RICONVERTITA IN MEGASTORE NEL CENTRO Dettagli UBALDO CAMPAGNOLA di AVIO. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona DUVRI. Servizio Infermieristico Aziendale
UBALDO CAMPAGNOLA di AVIO Azienda Pubblica di Servizi alla Persona DUVRI Azienda committente Ubaldo Campagnola di Avio A.P.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Appalto/Contratto d opera Servizio Dettagli IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERCELLI Seminario di aggiornamento Ordine Ingegneri della Provincia di Vercelli 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 20-12-2012 (GU n.3 del 4-1-2013) Regola tecnica di Dettagli ROMA CAPITALE ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI
ROMA CAPITALE ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E PERIODICA DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, SISTEMI RILEVAZIONE FUMI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Dettagli Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara Servizi di verifica periodica, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria non programmabile e pronto intervento di impianti e presìdi di sicurezza degli edifici Dettagli D I REZI O NE PAT R I M O NI O DEM AN I O E PROVVEDI TORAT O
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO D I REZI O NE PAT R I M O NI O DEM AN I O E PROVVEDI TORAT O U F F I CIO PREVENZI O NE E PROTEZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti industriali 2-2012 1
Impianti industriali 2-2012 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.10/03/98 Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro D.M.04/04/98 Elenco attività normate (soggette a CPI) Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
SEMINARIO TECNICO Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14 Ing. Sergio Sanfratello Scopo e campo di applicazione La presente Norma descrive Dettagli Gruppo di pressurizzazione senza motopompa Rif. Normativi UNI10779 - UNI 12845
Allegato A05 - Impianti idrici-antincendio Scheda n. 1 Gruppo di pressurizzazione senza motopompa Rif. Normativi UNI10779 - UNI 12845 02.01 Lettura manometri acqua, condotte principali. Ispezione visiva Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE, CONTROLLI E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO TURISTICO MARCO POLO cod. fisc. 80012780823 cod. min. PATN01000Q Via Ugo La Malfa, 113 90146 Palermo tel 0916886878 fax 0916886792 e-mail: patn01000q@istruzione.it; Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA RAGIONE SOCIALE O TIMBRO DELL AZIENDA : Responsabile della gestione del registro : DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO: REV. REDAZIONE DESCRIZIONE Dettagli Regione Emilia Romagna. Modello per contratto di Terzo Responsabile dell impianto termico
Regione Emilia Romagna Modello per contratto di Terzo Responsabile dell impianto termico Presentazione Il presente contratto è stato redatto congiuntamente da CNA Installazione Impianti e ANACI dell Emilia Dettagli PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. Articolo 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Le prestazioni richieste al soggetto appaltatore Dettagli CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna GESTIONE DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONE TRASPORTI DETERMINAZIONE GDT / 29 Del 18/03/2015 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO VISITE PERIODICHE Dettagli Tabella riassuntiva delle verifiche e manutenzioni ALLEGATO 1 B ESTINTORI. TIPO intervento DETTAGLI INTERVENTO. interessate
Tabella riassuntiva delle verifiche e manutenzioni ALLEGATO 1 B ESTINTORI TIPO Controllo/revisione estintori UNI 9994:2013 UNI EN 3-7:2008 D.P.R. n.151/2011 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 46 D.M. 10/03/1998 Dettagli PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCADENZARIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SCADENZARIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POS. 1 APPARATO/SISTEMA CENTRALINE DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO PERIODICITA' MINIME TRIMESTRALE 2 ALIMENTATORI DI PIANO SEMESTRALE 3 SINOTTICI REMOTIZZATI Dettagli committenza SAL S.r.l. Via dell Artigianaton 1/3 Loc. San Grato 26900 Lodi (Lo) comune COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia Dettagli Manutenzioni e verifiche. Listino Servizi
Manutenzioni e verifiche Listino Servizi CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO A VISITA COSTO ANNUO 2 VISITE NORMA UNI 9994 5.1 E 5.2 per estintori portatili e carrellati CON da 1 a 5 estintori CON da 6 a 10 estintori Dettagli VOCI DI PREZZO PIÙ SIGNIFICATIVE CHE CONCORRONO A FORMARE L IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA
CITTA di TORINO Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali Servizio Edifici Municipali Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.44.24086 fax 011.44.24090 ALL. 4G OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE Dettagli Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell Appalto è il Servizio di affissione Dettagli Impianti e dispositivi di protezione antincendio. Impianti e dispositivi di protezione antincendio
Impianti Meccanici 1 Danni provocati dagli incendi negli stabilimenti : - diretti : distruzione di macchinari, impianti, merci. - indiretti : mancata produzione Mezzi di prevenzione e Provvedimenti di Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO 1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO Dettagli VERBALE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO
1 di 5 DATA.. Referente di Commessa RdC Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Direttore Lavori DL Direttore Operativo DO Ispettore di Cantiere IC Assistente lavori AL Collaudatore Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. SEDE OPERATIVA PISCINA COMUNALE COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Gestione Piscina Comunale Data emissione I revisione Dettagli CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI DI.
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI DI. L anno il giorno del mese di alle ore, in Rosignano Marittimo e nella Sede Comunale si sono costituiti i Signori: BROGI VINCENZO, nato a Rosignano Dettagli ESTINTORI IDRANTI E NASPI
ESTINTORI La norma di riferimento per la manutenzione degli estintori portatili e carrellati è la UNI 9994 rev. 11/03. Tale norma indica le periodicità degli interventi e le modalità d'esecuzione. Le principali Dettagli I NOSTRI SERVIZI ED I NOSTRI PRODOTTI
ANTINCENDIO I NOSTRI SERVIZI ED I NOSTRI PRODOTTI GESTIONE COMPUTERIZZATA ATTREZZATURA ANTINCENDIO Esclusivo software gestionale per l elaborazione dei dati analitici, riferimenti UNI e scadenze operative Dettagli SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO E REVISIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO.
COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO P.za S. Anna n 1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO E REVISIONE DEI Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ARTICOLO 1
 ARTICOLO 2
 ARTICOLO 3
 ARTICOLO 3
 art.2
 ARTICOLO 3
 art. 2
 ARTICOLO 4
 ARTICOLO 5
 art. 2
 art. 87
 ARTICOLO 6
 art. 82
 ARTICOLO 7
 ARTICOLO 8
 art. 113
 art. 113
 ARTICOLO 9
 art. 3
 art. 3
 art. 5
 ARTICOLO 10
 ARTICOLO 11
 ARTICOLO 12
 ARTICOLO 13
 ARTICOLO 14
 ARTICOLO 15
 ARTICOLO 16
 Articolo 5
 ARTICOLO 17
 ARTICOLO 18
 ARTICOLO 19
 ARTICOLO 20
 Art. 12
 Art. 4
 Art. 12
 Art. 4
 ARTICOLO 1
 ART.1
 ART.2
 ART.1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ARTICOLO 1
 art. 5
 art. 26
 Art. 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 Art. 1

Art.1
 art. 6
 art. 5
 art. 5
 Articolo 1
 Articolo 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 26
 Articolo 1
 Art. 46
 ART. 1