Source: http://www.youblisher.com/p/202415-NOM-058/
Timestamp: 2019-02-21 01:59:01+00:00

Document:
NOM-058 | PDF Flipbook
NOM-058
4 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 secretaria de comercio y fomento industrial resolucion por la que se establece la obligación de los fabricantes envasadores importadores o comercializadores de someter a verificación la veracidad de la información que ostentan las etiquetas de la leche al margen un sello con el escudo nacional que dice estados unidos mexicanos secretaría de comercio y fomento industrial resolucion por la que se establece la obligacion de los fabricantes envasadores importadores o comercializadores de someter a verificacion la veracidad de la informacion que ostentan las etiquetas de la leche raul ramos tercero subsecretario de normatividad y servicios a la industria y al comercio exterior de la secretaría de comercio y fomento industrial con fundamento en los artículos 23 52 53 56 57 68 73 83 84 al 87 91 107 108 y 109 de la ley federal sobre metrología y normalización 50 96 98 99 y 101 de su reglamento 6 del reglamento interior de la secretaría de comercio y fomento industrial y
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial considerando primera sección 5 que el 24 de enero de 1996 se publicó en el diario oficial de la federación la norma oficial mexicana nom-051-scfi-1994 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que la norma oficial mexicana nom-051-scfi-1994 entró en vigor el 1 de julio de 1997 para fabricantes e importadores y el 1 de noviembre de 1997 para comercializadores y proveedores que la norma oficial mexicana de referencia tiene como finalidad la determinación de la información comercial así como los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas preenvasados para dar información al consumidor o usuario que dicha información debe ser veraz a efecto de brindar orientación y protección adecuada y eficaz a los consumidores y evitar que sean engañados que la secretaría de comercio y fomento industrial encargada de vigilar el cumplimiento de dicha norma oficial mexicana implementó un esquema voluntario de verificación mediante unidades de verificación acreditadas y aprobadas a fin de garantizar que este tipo de productos cuenten con la información comercial adecuada en su etiquetado con independencia de la verificación oficial que se efectúa en coordinación con la procuraduría federal del consumidor y la administración general de aduanas de la secretaría de hacienda y crédito público que debido a la madurez que ha alcanzado dicho programa es posible ahora dar un paso más y verificar la veracidad de la información comercial que ostenta la leche un producto de primer orden garantizando que todos y cada uno de los tipos de presentación de la leche satisfacerán la demanda nutricional requerida en la dieta diaria de nuestra población y que para efectos de contar con la infraestructura necesaria para verificar que la información de las etiquetas de estos productos sea veraz la secretaría de comercio y fomento industrial junto con la entidad mexicana de acreditación a.c publicarán una convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación de la veracidad de la información comercial he tenido a bien expedir la siguiente resolucion por la que se establece la obligacion a los fabricantes envasadores importadores o comercializadores de someter a verificacion la veracidad de la informacion que ostentan las etiquetas de la leche primero sin perjuicio de otras responsabilidades los fabricantes envasadores importadores y sólo en el caso previsto en el inciso b de este punto resolutivo los comercializadores deberán evaluar la veracidad de la información que ostenta el etiquetado de los distintos tipos de leche sujetos al cumplimiento de la norma oficial mexicana nom-051-scfi-1994 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados capítulo 4 especificaciones con excepción de los requisitos previstos en los puntos 4.2.4 4.2.5 4.2.6 y 4.2.11 y con la norma mexicana nmx-f-026-1997scfi leche ­ denominación especificaciones comerciales y métodos de prueba a través de unidades de verificación acreditadas y aprobadas para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este punto resolutivo los comercializadores podrán acreditar el cumplimiento con lo dispuesto en la presente resolución de la manera siguiente a presentar una copia del contrato de prestación de servicios de verificación celebrado entre su proveedor y una unidad de verificación o del dictamen vigente de cumplimiento de la veracidad de la información de los productos que comercialicen expedido a favor de sus proveedores ya sean estos fabricantes envasadores importadores o comercializadores en los casos en que sean sujetos de una visita de verificación realizada por las autoridades competentes en caso de que no cuenten con la copia a que se refiere el inciso a anterior deberán someter los productos que comercializan a la verificación correspondiente en los términos de la presente resolución b segundo la evaluación de la veracidad deberá llevarse a cabo una vez cada periodo semestral de verificación y deberá iniciarse durante el primer mes de cada periodo para estos efectos el primer periodo semestral de verificación comprenderá los meses de mayo a octubre y el segundo periodo semestral de verificación comprenderá los meses de noviembre a abril.
6 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 asimismo las unidades de verificación acreditadas y aprobadas deberán proceder a iniciar el procedimiento de verificación en cualquier tiempo dentro del periodo semestral correspondiente además de lo anterior la recolección de muestras y la verificación de los productos podrá efectuarse por familia de productos de conformidad con los criterios que previa solicitud de parte interesada emita la dirección general de normas dichos criterios de clasificación por familia de productos serán de aplicación general a solicitud de los particulares y el público en general podrá consultarlos en las oficinas de las unidades de verificación acreditadas y en la página de internet de la dgn http www.secofi.gob.mx/dgn1.html dicha recolección de muestras se efectuará a b c en cada planta industrial productora y/o envasadora tratándose de la verificación solicitada por los fabricantes y/o envasadores en el o los lotes correspondientes a la primera importación que se efectúe en cada periodo semestral de verificación tratándose de la verificación solicitada por los importadores en el establecimiento de venta al consumidor final tratándose de la verificación solicitada por los comercializadores las muestras serán enviadas por la unidad de verificación contratada a un laboratorio acreditado y en su caso aprobado en donde se someterán a los métodos de prueba previstos en la norma mexicana nmx-f-026-1997-scfi leche ­ denominación especificaciones comerciales y métodos de prueba y en las normas oficiales mexicanas y/o normas mexicanas aplicables al producto a que se hace referencia en el resolutivo primero tercero en caso de que los fabricantes envasadores importadores y de ser necesario los comercializadores no sometan los productos a la verificación a que hace referencia esta resolución la secretaría de comercio y fomento industrial por conducto de la dirección general de normas actuará en los términos siguientes a solicitará el auxilio de las unidades de verificación para evaluar la conformidad de la veracidad de la información comercial de dichos productos con la norma oficial mexicana nom-051-scfi-1994 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y la norma mexicana nmx-f-026-1997-scfi leche ­ denominación especificaciones comerciales y métodos de prueba en cuyo caso la actuación de las unidades de verificación deberá sujetarse a las formalidades y requisitos establecidos en la ley federal sobre metrología y normalización y su reglamento y sin perjuicio de lo anterior solicitará la intervención de la procuraduría federal del consumidor en los términos de la ley federal de protección al consumidor b los gastos que se originen por las verificaciones que se realicen en los términos del inciso a anterior serán a cargo de los fabricantes envasadores importadores o comercializadores a quienes se efectúen éstas cuarto los fabricantes envasadores importadores y sólo en el caso previsto en el inciso b del punto resolutivo primero los comercializadores quedarán exentos de realizar la verificación a que se refiere el presente instrumento jurídico en sus puntos resolutivos primero y segundo en el supuesto de que la calidad de sus productos esté certificada en función de norma mexicana nmx-f-026-1997-scfi leche ­ denominación especificaciones comerciales y métodos de prueba por un organismo de acreditación acreditado en méxico para tales efectos deberán presentar una copia del certificado vigente de calidad de los productos que comercialicen en los casos en que sean sujetos de una visita de verificación realizada por las autoridades competentes quinto la presente resolución entrará en vigor el 1 de mayo del año 2000 y tendrá una vigencia de dos años dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente resolución la secretaría de comercio y fomento industrial por conducto de la dirección general de normas analizará su aplicación efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación sexto de conformidad con el artículo 4 de la ley federal de procedimiento administrativo publíquese la presente resolución.
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 7 sufragio efectivo no reelección méxico distrito federal a diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve el subsecretario de normatividad y servicios a la industria y al comercio exterior raúl ramos tercero rúbrica norma oficial mexicana nom-058-scfi-1999 productos eléctricos-balastros para lámparas de descarga eléctrica en gasespecificaciones de seguridad al margen un sello con el escudo nacional que dice estados unidos mexicanos secretaría de comercio y fomento industrial norma oficial mexicana nom-058-scfi-1999 productos electricos-balastros para lamparas de descarga electrica en gas-especificaciones de seguridad la secretaría de comercio y fomento industrial por conducto de la dirección general de normas con fundamento en los artículos 34 fracciones xiii y xxx de la ley orgánica de la administración pública federal 1o 39 fracción v 40 fracciones i y xii 47 fracción iv de la ley federal sobre metrología y normalización 33 del reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización y 24 fracciones i y xv del reglamento interior de la secretaría de comercio y fomento industrial y considerando que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y no representen peligro al usuario y consumidores respecto a su integridad corporal que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la ley federal sobre metrología y normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas la presidenta del comité consultivo nacional de normalización de seguridad al usuario información comercial y prácticas de comercio ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-058-scfi-1998 productos eléctricos-balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-especificaciones de seguridad lo que se realizó en el diario oficial de la federación el 1 de marzo de 1999 con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado comité consultivo que durante el plazo de 60 días naturales contado a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana la manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la ley federal sobre metrología y normalización estuvo a disposición del público para su consulta y que dentro del mismo plazo los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma los cuales fueron analizados por el citado comité consultivo realizándose las modificaciones procedentes que con fecha 2 de septiembre del presente año el comité consultivo nacional de normalización de seguridad al usuario información comercial y prácticas de comercio aprobó por unanimidad la norma referida que la ley federal sobre metrología y normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos se expide la siguiente norma oficial mexicana nom-058-scfi-1999 productos eléctricos-balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-especificaciones de seguridad esta norma oficial mexicana entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el diario oficial de la federación y en esa fecha cancelará a la norma oficial mexicana nom-058-scfi-1994 productos eléctricos-requisitos de seguridad para balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas los certificados de cumplimiento que hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana para comprobar el cumplimiento con la norma que se cancela continuarán vigentes hasta la fecha que se indique en el certificado correspondiente méxico d.f a 5 de noviembre de 1999 la directora general de normas carmen quintanilla madero rúbrica norma oficial mexicana nom-058-scfi-1999 productos electricos-balastros para lamparas de descarga electrica en gas-especificaciones de seguridad prefacio en la elaboración de la presente norma oficial mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones asociacion nacional de normalizacion y certificacion del sector electrico a.c bekolite internacional s.a de c.v bjc-iusa.
8 primera sección bobinadores unidos s.a de c.v diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 camara nacional de comercio ciudad de mexico camara nacional de la industria electronica de telecomunicaciones e informatica confederacion de camaras industriales de los estados unidos mexicanos construlita s.a de c.v crouse hinds domex s.a de c.v electromag s.a de c.v gobierno de la ciudad de mexico dirección de alumbrado público holophane s.a de c.v hubbell de mexico s.a de c.v industrias sola basic s.a de c.v laboratorio de alumbrado publico del gobierno del d.f lumisistemas s.a de c.v lumisistemas g.e s de r.l de c.v luz y fuerza del centro manufacturera de reactores s.a normalizacion y certificacion electronica a.c osram de mexico s.a de c.v philips mexicana s.a de c.v procuraduria federal del consumidor secretaria de comercio y fomento industrial dirección general de análisis y seguimiento a tratados comerciales internacionales dirección general de industrias dirección general de normas indice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 objetivo campo de aplicación referencias definiciones clasificación del producto especificaciones muestreo métodos de prueba marcado y etiquetado 10 evaluación de la conformidad 11 verificación 12 vigilancia 13 bibliografía 14 concordancia con normas internacionales 1 objetivo esta norma oficial mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas con el propósito de prevenir y eliminar los riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes 2 campo de aplicación 2.1 esta norma oficial mexicana es aplicable a los siguientes tipos de balastros de alimentación múltiple paralelo 2.1.1 balastros electromagnéticos para lámparas fluorescentes de encendido rápido encendido instantáneo y encendido normal.
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 9 2.1.2 balastros electrónicos para lámparas fluorescentes de encendido rápido encendido instantáneo y encendido normal nota las lámparas fluorescentes son del tipo de cátodo caliente o frío 2.1.3 balastros electromagnéticos para lámparas de vapor de sodio alta presión 2.1.4 balastros electrónicos para lámparas de vapor de sodio alta presión 2.1.5 balastros electromagnéticos para lámparas de vapor de sodio baja presión 2.1.6 balastros electrónicos para lámparas de vapor de sodio en baja presión 2.1.7 balastros electromagnéticos para lámparas de vapor de mercurio 2.1.8 balastros electrónicos para lámparas de vapor de mercurio 2.1.9 balastros electromagnéticos para lámparas de aditivos metálicos 2.1.10 balastros electrónicos para lámparas de aditivos metálicos 2.1.11 balastros híbridos para las lámparas mencionadas a partir del inciso 2.1.1 al 2.1.10 de esta norma oficial mexicana 2.1.12 la presente norma oficial mexicana también es aplicable a los adaptadores para lámparas fluorescentes mientras no exista una norma oficial mexicana específica aplicable a esos productos 2.2 tensiones nominales de alimentación del balastro esta norma oficial mexicana es aplicable únicamente a balastros que operan con tensión de línea monofásica o bifásica de circuito abierto de 2 000 vrcm o menores en base a lo descrito en la norma oficial mexicana nom-001-sede ver 3 referencias la tensión nominal de alimentación de los balastros debe ser una o más de las siguientes 120 v 127 v 220 v 240 v 254 v 277 v 440 v y 480 v c.a con variaciones momentáneas de 10 60 hz y en corriente directa hasta 24 v c.d asimismo esta norma oficial mexicana aplica a los balastros electrónicos que pueden operar dentro de un intervalo continuo de tensiones de alimentación siempre que este intervalo contemple una o varias de las tensiones arriba mencionadas 3 referencias esta norma oficial mexicana se complementa con las siguientes normas oficiales y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan nom-008-scfi-1993 nom-001-sede-1999 nmx-j-198-1977 sistema general de unidades de medida publicada en el diario oficial de la federación el 14 de octubre de 1993 instalaciones eléctricas utilización publicada en el diario oficial de la federación el 27 de septiembre de 1999 productos eléctricos-balastros para lámparas fluorescentes-métodos de medición declaratoria de vigencia publicada en el diario oficial de la federación el 30 de junio de 1977 productos eléctricos-iluminación-mediciones eléctricas para balastros electromagnéticos y electrónicos para lámparas de vapor de mercurio y aditivos metálicos-métodos de prueba declaratoria de vigencia publicada en el diario oficial de la federación el 13 de julio de 1981 productos eléctricos-balastros-balastros para lámparas de vapor de sodio en alta presión-especificaciones y métodos de prueba declaratoria de vigencia publicada en el diario oficial de la federación el 10 de agosto de 1998 productos eléctricos-balastros-balastros de bajas pérdidas para lámparas de descarga de alta intensidad para utilización en alumbrado público-especificaciones declaratoria de vigencia publicada en el diario oficial de la federación el 6 de abril de 1999 productos eléctricos-iluminación-balastros de alta frecuencia para lámparas fluorescentes-especificaciones declaratoria de vigencia publicada en el diario oficial de la federación el 9 de septiembre de 1999 nmx-j-230-1981 nmx-j-503-1998-ance nmx-j-510-1997-ance nmx-j-513-ance-1999 4 definiciones para efectos de la presente norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones:
10 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 4.1 adaptador para lámparas fluorescentes es un dispositivo que tiene una fuente de luz reemplazable puede tener un equipo de arranque reemplazable e incorpora y contiene de manera permanente todos los otros elementos que son necesarios para su operación 4.2 balastro es un dispositivo electromagnético electrónico o híbrido que por medio de inductancias capacitancias resistencias y/o elementos electrónicos transistores tiristores etc solos o en combinación limitan la corriente de lámpara y cuando es necesario la tensión y corriente de encendido los balastros electromagnéticos e híbridos tienen una frecuencia de salida de 60 hz los balastros electrónicos son aquellos que internamente tienen al menos un convertidor de frecuencia 4.3 balastro con alto factor de potencia es un balastro cuyo factor de potencia es igual o mayor al 90 4.4 balastro con factor de potencia corregido es un balastro cuyo factor de potencia es igual o mayor al 85 y menor al 90 4.5 balastro de bajo factor de potencia factor de potencia normal es un balastro cuyo factor de potencia es menor al 85 4.6 balastro integral es aquel balastro diseñado y construido exclusivamente para operar dentro de un luminario 4.7 balastro multitensión aquel balastro electrónico capaz de operar sin cambiar sus terminales de alimentación en un intervalo continuo de tensiones siempre y cuando este intervalo contemple dos o más de las tensiones descritas en el inciso 2.2 4.8 balastro multiterminal a la entrada en la línea aquel balastro que puede ser alimentado con más de una tensión nominal distinta de acuerdo a su marcado una a la vez 4.9 balastro para servicio intemperie exterior es aquel balastro diseñado para operar dentro de un envolvente propio que lo protege del ambiente exterior 4.10 balastro para servicio interior aquel balastro diseñado para operar en interiores exclusivamente dentro de un inmueble 4.11 balastro remoto es aquel balastro diseñado y construido para montarse separadamente fuera de un luminario y que está contenido en un recipiente para tal fin 4.12 balastro tipo alimentación múltiple paralelo es aquel balastro diseñado para operar en paralelo junto con otros balastros o cargas alimentados por la misma fuente 4.13 lámpara de descarga eléctrica en gas es una fuente luminosa de descarga eléctrica en la cual la luz es producida por el paso de una corriente eléctrica a través de un gas 4.13.1 lámpara de descarga de alta intensidad dai es una fuente luminosa que depende de la radiación debida a la descarga eléctrica a través de gas de un vapor metálico o de una mezcla de varios gases o vapores a alta presión es la lámpara de sodio en alta presión la de aditivos metálicos y la de vapor de mercurio en alta presión 4.13.2 lámpara fluorescente es una lámpara de descarga eléctrica en vapor de mercurio a baja presión en la cual la emisión principal de la luz proviene de una o más capas de material fluorescente el cual es excitado por la radiación ultravioleta de la descarga el bulbo puede ser de forma tubular recta o curvada 4.14 muestra acondicionada es aquella que se prepara o se modifica en fábrica colocando termopares y/o con conexiones adecuadas para efectuar mediciones o cortocircuitos de los devanados y capacitores cuando estas modificaciones no
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 11 se pueden hacer debido a un encapsulamiento que impide hacer esas preparaciones al balastro como producto terminado 4.15 parte viva de un balastro es cualquier parte conductora de un balastro que excede la corriente de fuga máxima permitida y que al establecer contacto con el cuerpo humano o tierra provoca choques o descargas eléctricas 4.16 sistema con dispositivo de encendido normal precalentado es el sistema en el que se encienden las lámparas de cátodo caliente cuando los cátodos se han precalentado mediante el uso de un dispositivo de encendido de operación manual o automática el dispositivo de encendido cuando está cerrado conecta los dos cátodos en serie con el circuito del balastro de tal manera que la corriente fluye para calentar los cátodos hasta la temperatura de emisión cuando se abre se produce un pico transitorio de tensión que inicia la descarga 4.17 sistema de encendido instantáneo es aquel sistema en el que se encienden las lámparas de descarga eléctrica mediante la aplicación de una tensión a la lámpara lo suficientemente alta para provocar la emisión de electrones de los cátodos por emisión de campo sin que previamente se hayan calentado los electrodos usualmente las lámparas tienen un contacto sencillo en cada extremo 4.18 sistema de encendido rápido es aquel sistema en el que las lámparas de cátodo caliente se operan bajo las siguientes condiciones a las lámparas se encienden previo calentamiento de los cátodos hasta una temperatura suficiente para la emisión de electrones sin que se establezca ionización en la región existente entre los cátodos el calentamiento se efectúa mediante devanados calentadores de baja tensión del balastro mismo o bien mediante transformadores de baja tensión que se instalen por separado es necesaria la aplicación de una tensión suficiente a través de la lámpara y entre ésta y un auxiliar de encendido usualmente el mismo luminario conectado a tierra para iniciar la descarga cuando los cátodos llegan a una temperatura suficientemente alta para una emisión la tensión de calentamiento de los cátodos se mantiene durante todo el ciclo de operación de la lámpara b c d los dos tipos de lámparas para sistemas de encendido rápido son lámparas con cátodos de baja resistencia y lámparas con cátodos de alta resistencia 4.19 sistema de encendido rápido modificado es aquel sistema en el que las lámparas de cátodo caliente se operan bajo las condiciones descritas en el inciso 4.18 a b c y adicionalmente el calentamiento es reducido o removido después de que la lámpara ha encendido 4.20 tensión nominal es el valor de la tensión de la red eléctrica que el fabricante asigna al balastro para su alimentación y operación nota las palabras devanado y bobina se utilizan en la redacción de esta norma oficial mexicana de manera indistinta 5 clasificación del producto el producto objeto de esta norma oficial mexicana se clasifica de la siguiente manera 5.1 balastros para lámparas fluorescentes 5.1.1 por su aplicación encendido con dispositivo de encendido normal encendido rápido encendido instantáneo electromagnéticos electrónicos híbridos 5.1.2 por su construcción
12 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 5.1.3 por su eficiencia eficiencia normal alta eficiencia baja eficiencia 5.1.4 por su factor de potencia balastro de alto factor de potencia balastro con factor de potencia corregido balastro de bajo factor de potencia o normal 5.2 balastros para lámparas de descarga de alta intensidad dai y lámparas de sodio en baja presión 5.2.1 por su aplicación balastros integrales balastros remotos 5.2.2 por su construcción balastros remotos electromagnéticos electrónicos híbridos 5.2.3 por su circuito eléctrico balastro tipo transformador en adelanto balastro tipo autotransformador en adelanto autorregulado balastro tipo autotransformador en atraso alta reactancia balastro tipo transformador en atraso transformador de potencia constante balastro tipo reactor en serie balastro electrónico balastro híbrido 5.2.4 por su factor de potencia balastro de alto factor de potencia balastro con factor de potencia corregido balastro de bajo factor de potencia 5.2.5 por su eficiencia bajas pérdidas pérdidas normales 6 especificaciones 6.1 requisitos generales los balastros deben ser diseñados y construidos de tal forma que en uso normal prevengan y eliminen los riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes no deben emplearse capacitores que contengan bifenilos policlorados pcb como parte integrante del balastro lo anterior se verifica de manera visual en el marcado del producto esta norma oficial mexicana es aplicable únicamente a balastros que operan con tensión de línea monofásica o bifásica de circuito abierto de 2 000 vrcm o menores en base a lo descrito en la norma oficial mexicana nom-001-sede ver 3 referencias la tensión nominal de alimentación de los balastros debe ser una o más de las siguientes 120 v 127 v 220 v 240 v 254 v 277 v 440 v y 480 v c.a con variaciones momentáneas de 10 60 hz y en corriente directa hasta 24 v c.d asimismo es aplicable a balastros electrónicos que pueden operar dentro de un intervalo continuo de tensiones de alimentación siempre que este intervalo contemple una o varias de las tensiones arriba mencionadas para un balastro multitensión o multiterminal las especificaciones se verifican a la tensión que indique el método de prueba correspondiente 6.2 balastros para lámparas fluorescentes 6.2.1 protección contra choque eléctrico
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 13 con la finalidad de reducir el choque eléctrico durante la inserción de las lámparas se deben cumplir las siguientes especificaciones nota al balastro no le aplica esta especificación si es a del tipo reactancia simple b operado como circuito precalentado c si se emplea con portalámparas con desconectador automático generalmente de encendido instantáneo d para lámparas fluorescentes compactas y circulares 6.2.1.1 riesgo de choque eléctrico descarga eléctrica para balastros electromagnéticos de devanados separados aislados la corriente de cada terminal del balastro o de los portalámparas medida a través de una resistencia no inductiva de 500 conectada a tierra no debe exceder lo indicado en la tabla 1 tabla 1 choque eléctrico máxima corriente permisible corriente rcm máxima utilizando la malla descrita en la nmx-j-198 frecuencia de operación hz unidades indicadoras de medición c 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 corriente máxima en la resistencia de 500 máxima corriente permisible ma pico ver notas a y b 7,07 8,17 8,64 10,76 15,71 23,02 43,45 ver nota b 60 o menos 180 500 1 000 2 500 5 000 10 000 o más notas de la tabla 1 a para frecuencias entre los valores listados se puede emplear interpolación lineal b estos valores se calculan mediante la medición de la tensión pico medida a través de la resistencia de 500 corrientes pico mayores a 43,45 ma en la terminal de lámpara se pueden permitir después de alguna de las investigaciones adicionales descritas a continuación si al medir la corriente con un medidor rcm verdadero con un ancho de banda de 5 khz o superior se encuentra que la corriente es menor a 30,7 ma rcm si se utiliza un analizador de espectro y una punta atenuadora y se encuentra que para frecuencias superiores a 10 khz el valor de la tensión para la terminal de la lámpara medida en la resistencia de 500 es menor o igual a 15,3 mv 36,3 db de tensión los impulsos pico mayores de 43,45 ma pico en la terminal de la lámpara se pueden permitir incluyendo modos dinámicos de operación tales como el arranque si después de una evaluación con el osciloscopio se encuentra que la forma de onda cumple con el objeto de esta prueba las consideraciones deben incluir ancho de pulso altura repetición y rcm equivalente la energía en el pulso debe ser menor o igual a la máxima permitida en 60 hz mínimo tiempo de apagado como se presenta en la secuencia de encendido y el método de contacto con el cuerpo para cada medición particular de corriente de descarga eléctrica c unidades indicadoras de medición ver nmx-j-198 6.2.1.2 riesgo de choque eléctrico descarga eléctrica para balastros para lámparas de 40 w para un balastro no electrónico que opera una o más lámparas de 40 w o lámparas de 1,22 m de encendido rápido marcadas como 34/35 w el valor medido no debe exceder los 175 v rcm y los 300 v pico en ninguna de las terminales del balastro de la lámpara o del portalámparas para un balastro que opera dos o tres lámparas en un circuito serie los valores medidos no deben exceder los 175 v rcm y los 325 v pico cuando opera una sola de las lámparas 6.2.1.3 riesgo de choque eléctrico descarga eléctrica para balastros con forma de onda pulsada en el
14 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 circuito de salida para formas de onda pulsadas debe usarse un osciloscopio para determinar el valor rcm máximo para el pulso durante su intervalo para ser una forma de onda pulsada el pulso debe tener un tiempo de apagado de al menos un segundo el cumplimiento de la salida en forma de pulso debe ser determinada usando los límites de tiempo y corriente descritos en la tabla 2 o en la tabla 1 en el caso de que esta última establezca el límite mayor tabla 2 límite de corriente para formas de onda pulsadas tiempo de duración del pulso ms t límite de corriente ma rcm cuando se use una resistencia de 500 como está descrita en la nmx-j-198 i 6,3t-0,7 i 300 i 20t-0,7 i 20t-0,7 o la tabla no 1 al límite mayor de 0,001 a 4 de 4 a 21 de 21 a 55 mayores a 55 6.2.1.4 riesgo de choque eléctrico descarga eléctrica para balastros no considerados en los incisos 6.2.1.1 6.2.1.2 y 6.2.1.3 la corriente de la terminal de cada lámpara medida a través de una resistencia no inductiva de 500 conectada a tierra o de la malla descrita en la nmx-j-198 ver 3 referencias no debe exceder los valores descritos en la tabla número 1 para verificar lo especificado en el inciso 6.2.1 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.2 descarga eléctrica parásita esta especificación es aplicable sólo para balastros electrónicos la corriente medida no debe exceder 0,2 ma rcm a través de una resistencia de 200 conforme a la malla descrita en la nmx-j-198 ver 3 referencias si la frecuencia es de 60 hz cuando se emplea un vóltmetro indicador de rcm la tensión en el circuito de prueba no debe exceder de 40 mv 28 db de tensión sin importar la frecuencia nota esta especificación no aplica si el balastro es para lámparas fluorescentes compactas de 20 w o menos para verificar lo especificado en el inciso 6.2.2 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.3 corriente de fuga la corriente de fuga para balastros de corriente alterna no debe exceder los valores especificados en la tabla 3 tabla 3 corriente de fuga tension maxima medida entre terminales 150 v rcm o menos más de 150 v rcm maxima corriente de fuga m.i.u 0,5 0,75 nota esta especificación de corriente de fuga no aplica a un balastro tipo reactancia serie ni a los balastros de corriente directa hasta 24 v para verificar lo especificado en este inciso debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.4 riesgo de capacitores cargados si un capacitor está conectado de tal manera que alguna de las terminales externas del balastro pueda quedar energizada después de desconectarlo la tensión entre éstas no debe exceder de 50 v pico después de un minuto de haberse desconectado de la fuente de alimentación o bien que el capacitor tenga conectada una resistencia máxima de descarga en paralelo con sus terminales de acuerdo a la siguiente expresión y con la tabla 4:
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 15 r k/c donde r es la resistencia en megaohms m k es el factor de resistencia c es el valor de la capacitancia en microfarads µf tabla 4 constante para la resistencia de descarga tensión pico mínima v 0 101 111 121 131 141 151 171 201 241 281 326 376 451 501 701 1 001 tensión pico máxima v 100 110 120 130 140 150 170 200 240 280 325 375 450 500 700 1 000 1 400 factor k 85 76 70 63 55 54 50 44 39 35 32 30 27 26 23 19 18 nota esta especificación no aplica a capacitores menores de 0,12 µf que operan a tensiones menores de 500 v pico para verificar lo especificado en el inciso 6.2.4 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.5 incremento de temperatura 6.2.5.1 incrementos de temperatura para balastros para lámparas fluorescentes todos los tipos de balastros para lámparas fluorescentes deben cumplir con esta especificación los incrementos de temperatura máximos permisibles están indicados en la tabla 5 tabla 5 incrementos de temperatura máximos permisibles para los balastros componentes incremento de temperatura t maximo permisible normal ºc fusibles devanados clase 105-método de resistencias devanados clase 130-método de resistencias capacitores superficie o cubierta exterior notas a b la clase térmica de un balastro fluorescente está definida por la clase térmica del alambre magneto de sus devanados los capacitores diferentes a los impregnados en aceite se pueden operar hasta una temperatura máxima igual a su clase térmica en la prueba de temperatura normal y 10°c por encima de ésta en 50 65 80 30 50 anormal ºc 95 120 40 3
16 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 la prueba anormal durante las pruebas de incremento de temperatura normal y anormal no debe salir del balastro el compuesto sellador o cualquier otro material para verificar lo especificado en el inciso 6.2.5 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias c para un reactor serie desnudo la temperatura en la superficie o cubierta exterior no debe exceder los 130°c durante la prueba de condición anormal para balastros 105°c medida por el método del termopar para un balastro de clase 130°c se permite una temperatura máxima de 150°c un balastro que tenga termoprotector debe cumplir con las pruebas del inciso 6.2.8.2 y 6.2.8.4 debido a que para balastros electrónicos se realiza lo descrito en 6.2.8.3 se verifica únicamente la temperatura en la superficie o cubierta exterior durante la prueba de temperatura en condición normal la protección térmica no debe operar todo balastro con una clase térmica superior a 130°c debe probarse bajo los criterios de 130°c 6.2.5.2 incremento de temperatura para adaptadores para lámparas fluorescentes 6.2.5.2.1 la temperatura en la superficie del adaptador no debe exceder los límites de temperatura descritos en la tabla 6 tabla 6 incrementos de temperatura máximos permisibles para adaptadores componentes incremento de temperatura t maximo permisible normal ºc fusibles devanados clase 105-método de resistencias devanados clase 130-método de resistencias capacitores devanados clase 155-método de resistencias superficie o cubierta exterior notas a b la clase térmica de un adaptador es la clase térmica del devanado del balastro los capacitores diferentes a los impregnados en aceite se podrán operar hasta una temperatura máxima igual a su clase térmica durante las pruebas de incremento de temperatura normal y anormal no debe salir del balastro el compuesto sellador o cualquier otro material la temperatura en la superficie o cubierta exterior del adaptador no debe exceder 130°c durante la prueba de condición anormal la cubierta del adaptador no debe deformarse durante la prueba de temperatura anormal esto se verifica visualmente para verificar lo especificado en el inciso 6.2.5 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias nota durante la prueba de temperatura en condición normal la protección térmica no debe operar todo adaptador con una clase térmica superior a 155°c debe probarse bajo los criterios de 155°c 6.2.5.2.2 el cableado interior de un adaptador podrá operar hasta una temperatura máxima igual a su clase térmica 6.2.5.2.3 los adaptadores para lámparas fluorescentes deben evaluarse a una temperatura de 25 5°c 6.2.5.3 resistencia del primario o devanado único la resistencia del primario o devanado único para propósitos del seguimiento de la evaluación de la conformidad no debe variar de 10 y 25 del valor originalmente obtenido durante la evaluación inicial del balastro nota el valor original de la resistencia inicial del primario es el obtenido en la prueba de incremento de 65 80 95 45 115 65 anormal ºc 110 135 55 155 3 d e f c
lunes 20 de diciembre de 1999 diario oficial primera sección 17 temperatura corregido a 40ºc esta especificación no aplica a balastros electrónicos 6.2.6 potencial aplicado esta especificación es aplicable a todos los tipos de balastros para lámparas fluorescentes y se verifica inmediatamente después de la prueba de incremento de temperatura el balastro debe soportar sin rompimiento en el aislamiento una de las 2 opciones de tensión de prueba de la tabla 7 tabla 7 valores mínimos del potencial aplicado para balastros tipo de balastro y punto de aplicacion del potencial electromagnéticos e híbridos 1 balastro serie o autotransformador entre todas las partes vivas cortocircuitadas y la caja o núcleo del balastro 2 transformador de doble devanado entre partes vivas de los devanados primario y secundario entre partes vivas del devanado primario y partes no vivas entre partes vivas del devanado secundario y partes no vivas electrónicos 1 circuitos que operan a 50 v o menos entre todas las partes vivas cortocircuitadas y la caja o núcleo del balastro 2 circuitos que operan a más de 50 v entre todas las partes vivas cortocircuitadas y la caja o núcleo del balastro tension de prueba vrcm a 60 s preferente 1000 2 v sm tension de prueba vc.d a 60 s opción 1400 2,8 v sm 1000 2 v sm 1400 2,8 v sm 1000 2 v nl 1000 2 v sm 1400 2,8 v nl 1400 2,8 v sm 500 1 000 2 v nl 1 400 2,8 v en donde v sm es la tensión máxima de salida entre terminales del balastro v nl es la tensión nominal de línea para verificar lo especificado en el inciso 6.2.6 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.7 resistencia de aislamiento la resistencia de aislamiento de los balastros verificada entre las partes vivas y las partes metálicas no vivas o su cubierta exterior que están expuestas al tacto debe ser igual o mayor a 2 m para verificar lo especificado en el inciso 6.2.7 debe utilizarse el método de prueba indicado en la nmx-j-198 ver 3 referencias esta prueba no aplica a balastros electrónicos 6.2.8 protección térmica 6.2.8.1 generalidades los balastros fluorescentes a excepción de los del tipo reactor serie deben contar con un termoprotector de tal manera que abra el circuito de alimentación cuando la temperatura del balastro exceda los límites
18 primera sección diario oficial lunes 20 de diciembre de 1999 indicados en los incisos 6.2.8.2 6.2.8.3 y 6.2.8.4 así como en la tabla 8 en lo que se refiere al termoprotector debe observarse lo siguiente a el termoprotector puede ser del tipo reconexión automática o del tipo fusible no reconectable y debe estar diseñado para las condiciones de tensión y corriente a las que va a operar b el termoprotector debe estar localizado dentro del balastro de tal manera que se encuentre protegido contra golpes y que sea de difícil acceso para evitar que sea inutilizado voluntariamente tabla 8 relación de temperatura de la caja versus tiempo temperatura maxima más de °c 145 140 135 130 125 120 115 110 hasta °c 150 145 140 135 130 125 120 115 tiempo máximo minutos 5,3 7,1 10 14 20 31 53 120 durante la prueba de protección térmica no debe haber emisión de compuesto de encapsulado ignición del mismo o emisión de flama o metal fundido del interior de la caja del balastro ni tampoco reblandecimiento o ignición de cubiertas plásticas esto se verifica de acuerdo al procedimiento descrito en la nmx-j-198 ver 3 referencias para el caso de los balastros electrónicos que cuenten con un circuito electrónico que limite las temperaturas indicadas en los incisos mencionados no es necesario utilizar el termoprotector a que se refieren los incisos a y b 6.2.8.2 condiciones de falla para balastros electromagnéticos e híbridos cuando se somete el balastro a cada una de las condiciones de falla descritas en la nmx-j-198 ver 3 referencias el termoprotector debe operar abriendo el circuito antes de que la temperatura en la caja del balastro alcance el valor de 110ºc o bien dentro del tiempo máximo especificado en la tabla número 8 después de que exceda esta temperatura la temperatura del capacitor de corrección del factor de potencia no debe exceder de 90ºc bajo cualquiera de las condiciones descritas en el método de prueba de la nmx-j-198 ver 3 referencias a menos de que el capacitor esté diseñado para operar a una mayor temperatura en cuyo caso su límite de temperatura está definido por su clase térmica la temperatura de cualquier punto de la cubierta de un balastro encapsulado o de la superficie de un balastro con núcleo y bobina desnudo no debe exceder de 150°c los puntos donde excedan 110°c cuando el termoprotector abre el circuito no deben exceder de 85°c cuando el termoprotector se enfríe y restablezca el circuito los puntos que no excedan 110°c cuando el termoprotector abre el circuito no deben exceder de 100°c cuando el termoprotector se enfríe y restablezca el circuito 6.2.8.3 condiciones de falla para balastros electrónicos un balastro electrónico debe cumplir con los requisitos descritos en los subincisos 6.2.8.3.1 6.2.8.3.2 6.2.8.3.3 cuando se somete a las pruebas descritas en la nmx-j-198 ver 3 referencias 6.2.8.3.1 la temperatura en cualquier punto de la cubierta de un balastro electrónico incluyendo los que no tengan un termoprotector tipo reconexión automática no debe exceder de 150ºc 6.2.8.3.2 los puntos donde se exceda la temperatura de 110ºc deben cumplir con el criterio de temperatura versus tiempo especificado en la tabla 8 6.2.8.3.3 para un balastro con clavija integrada o con cables de conexión y clavija integrados la temperatura en cualquier punto de la cubierta no debe exceder de 90ºc 6.2.8.4 incremento de temperatura ambiente

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 45