Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/104/4
Timestamp: 2018-08-18 17:06:52+00:00

Document:
BOJA Histórico > 2014 > Boletín 104 > 1. Disposiciones generales >
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 104 de 02/06/2014
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00048809.
Artículo único. Aprobación de la norma técnica.
Disposición final primera. Implantación de medidas de seguridad.
CAPÍTULO I. OBJETO Y APLICACIÓN
CAPÍTULO II. CATALOGACIÓN
Artículo 4. Medios técnicos. Tabla de aplicación
Sección 1.ª Sistema de detección y alarma
Sección 2.ª Sistema de videovigilancia
Sección 3.ª Sistema de control de acceso
Artículo 14. Regulación del transito
Sección 4.ª Sistema de integración
19.1. Puesto de control
19.2. Puesto de vigilancia
Sección 5.ª Sistema de gestión
20.1. Dirección de seguridad
20.2. Jefatura de seguridad
21.1. Operadores u operadoras de control
22.1. Personal de vigilancia
CAPÍTULO IV. SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO
24.1. Mantenimiento de los equipos y sistemas
24.2. Tipos de mantenimientos
24.3. Contrato de mantenimiento
Los edificios y dependencias incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, contarán con las medidas de seguridad exigidas y los componentes de los diferentes sistemas serán los estrictamente necesarios para alcanzar la finalidad que se persigue con su aplicación. La implantación o instalación de cualquier sistema o componente no exigido de forma expresa en esta norma técnica deberá estar convenientemente justificada, para que se puedan emitir los juicios de necesidad e idoneidad, en cumplimiento de lo que establece el Decreto 358/2003, de 16 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos de la contratación de bienes y servicios para la seguridad de edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 3. Catalogación de edificios.
TABLA DE PUNTUACIÓN TABLA DE BAREMACIÓN
Orden Jerárquico Organización y utilización
y contenido Ubicación Gestión Nivel Puntos
▪ Presidencia de la Junta de Andalucía.
▪ Servicios centrales de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Persona titular de la Vicepresidencia o Vicepresidencias.
- Personas titulares de las Consejerías.
▪ Servicios periféricos de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Personas titulares de la Delegación del Gobierno.
- Persona titular de la Subdelegación del Gobierno.
▪ Servicios centrales de las agencias de la Junta de Andalucía.
- Personas titulares de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y de las agencias de régimen especial.
- Personas titulares de las Viceconsejerías y cargos de categoría similar.
- Personas titulares de Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas.
- Personas titulares de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería con competencias en materia de Administración Pública.
- Personas titulares de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería con competencias en materia de Hacienda Pública.
- Personas titulares de la Dirección-Gerencia de las agencias administrativas distintas a la considerada en el nivel anterior y de las agencias públicas empresariales.
- Personas titulares de las Subdirecciones y Adjuntías al Director General.
- Personas titulares de las jefaturas de servicio (cuando se establezcan más de dos).
- Personas titulares de las Delegaciones Territoriales o Provinciales.
▪ Servicios periféricos de las agencias de la Junta de Andalucía.
- Coordinadores o coordinadoras territoriales y personas titulares de las Direcciones Provinciales de las agencias administrativas, agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial.
▪ Servicios centrales y periféricos de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Personas titulares de jefaturas de servicio o puesto de rango similar.
▪ Servicios centrales de las agencias.
- Personas titulares de las jefaturas de unidades administrativas equiparables a jefes de servicio.
▪ Recinto donde se levante un edificio o varios que sean sede de las personas titulares de más de dos Consejerías.
▪ Edificio sede de las personas titulares de las Consejerías y agencias que dispongan de aparcamiento interior.
▪ Edificio sede de las personas titulares de:
- Dos Consejerías.
- Dos agencias.
- De una Consejería y de una agencia.
▪ Edificio sede de las personas titulares de las Consejerías y agencias que sea compartido con:
- Entidades de otras administraciones.
▪ Edificio sede de las personas titulares de las Consejerías y agencias que dispongan de aparcamiento interior privado de uso compartido.
▪ Edificio sede de la persona titular de una Consejería donde además se establezca:
- La persona titular de la Viceconsejería o cargo de rango similar.
- Las personas titulares de Direcciones Generales y Secretarías Generales Técnicas.
▪ Edificio sede de las personas titulares de dos o más Delegaciones del Gobierno y/o Delegaciones Provinciales o Territoriales.
▪ Edificio sede de los Servicios Centrales que dispongan de zonas de aparcamiento interior de, al menos, 10 vehículos.
▪ Inmuebles utilizados por órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, que se levanten en un recinto con una clara delimitación física, junto con otros pertenecientes a entidades públicas o privadas.
▪ Edificios que sean colindantes y exista posibilidad de acceso a través de la cubierta.
▪ Recinto con una clara delimitación física donde se levanten varios inmuebles utilizados, todos ellos, por cualquier órgano de la Administración de la Junta de Andalucía.
▪ Edificio donde se establezca cualquier órgano de los servicios centrales que compartan el mismo inmueble con otras administraciones o entidades privadas y dispongan de accesos exclusivos.
▪ Edificio donde se establezcan sedes de los servicios periféricos que cuente con zonas de aparcamiento interior para, al menos, 10 vehículos.
▪ Recinto donde se levanten uno o varios edificios de los servicios centrales que dispongan de zonas de aparcamiento exterior o interior.
▪ Edificio sede de los servicios periféricos compartido con otras administraciones o entidades privadas.
▪ Edificios que, aun siendo colindantes, no tengan posibilidad de acceso a través de la cubierta.
▪ Recinto donde se levanten uno o varios edificios de los servicios periféricos que dispongan de zonas de aparcamiento exterior o interior.
▪ Edificio donde se establezca cualquier órgano de los servicios periféricos que comparta el mismo inmueble con otras administraciones o entidades privadas y disponga de accesos exclusivos.
▪ Inmueble ocupado por más de 750 personas empleadas públicas.
▪ Inmueble que reciba un número de personas visitantes diarios superior a 250.
▪ Recinto donde se levanten varios edificios declarados, todos ellos o en su conjunto, como Bien de Interés Cultural (BIC) y sean ocupados por órganos administrativos.
▪ Inmueble ocupado por un número de personas empleadas públicas entre 301 y 750.
▪ Inmueble que reciba un número de personas visitantes diarios entre 101 y 250.
▪ Inmueble que, al menos durante un mes al año, reciba un numero diario de personas visitantes superior a 250.
▪ Edificio singular declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).
▪ Inmueble ocupado por un número de personas empleadas públicas entre 151 y 300.
▪ Inmueble que reciba un número de personas visitantes entre 51 y 100.
▪ Edificio que cuente con dependencias utilizadas como almacén de impresos oficiales o papel timbrado que deban ser custodiadas expresamente.
▪ Edificio que cuenten con dependencias donde se almacene metadona o sustancias análogas.
▪ Inmueble ocupado por un número de personas empleadas públicas entre 75 y 150.
▪ Inmueble que reciba un número de personas visitantes entre 25 y 50.
▪ Inmueble que no supere las condiciones indicadas en el punto anterior.
▪ Inmueble que se levante en el extrarradio de la ciudad.
▪ Inmueble que se levante en zonas destinadas a usos terciarios, en polígonos industriales o próximas a barriadas con problemas socioeconómicos.
▪ Edificio ubicado en la capital de provincia.
▪ Edificio ubicado en ciudades con una población superior a 100.000 habitantes.
▪ Edificio ubicado en ciudades con una población menor de 100.000 habitantes.
▪ No se considera.
▪ Edificio donde se gestionen y resuelvan situaciones familiares y asistenciales que puedan derivar en situaciones de conflicto.
▪ Edificio donde se establezca el máximo órgano representativo del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia. (Personas titulares de Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno).
▪ Edificio donde se gestionen reclamaciones sobre la afectación de la propiedad de los bienes inmuebles que por su carácter puedan derivar en situaciones de conflicto.
▪ Edificio donde se tramiten expedientes que puedan generar expropiaciones de terreno o bienes inmuebles.
▪ Edificio donde se gestionen y resuelvan situaciones laborales de las que puedan derivar conflictos.
▪ Edificio donde se recauden tributos de cualquier naturaleza.
Artículo 4. Medios técnicos. Tabla de aplicación (I).
SISTEMAS SUBSISTEMAS CATALOGACIÓN
RE-5 RA-4 RA-3 RM-2 RB-1
ALARMA Detección periférica X X X X X
ACCESOS Recepción de personas Visitantes y Usuarias X X
Artículo 5. Detección periférica.
▪ Indicados en las siguientes puertas:
- Entrada al edificio (personas y vehículos).
- Salidas a cubiertas.
▪ Recomendaciones para su instalación:
- Empotrados cuando las puertas sean de madera.
- De superficie y alta potencia cuando las puertas sean metálicas.
▪ Indicados en:
- Grandes cerramientos mediante superficies acristaladas.
- Puertas y ventanas exteriores con superficies acristaladas.
- Superficies acristaladas continuas o discontinuas.
- Cámaras acorazadas.
- Paramentos de dependencias que requieran ser especialmente protegidos.
- Adecuados para proteger paramentos rígidos continuos.
- Se instalará perfectamente adosado al paramento.
- Radio de cobertura máxima de 4 m.
Artículo 6. Detección interior.
▪ Indicados en las puertas de las siguientes dependencias:
- Despachos de altos cargos.
- Archivos generales.
- Salas donde se alojen centros de proceso de datos, servidores informáticos, centrales telefónicas u otros equipos críticos de las redes de informática o de comunicaciones.
- Accesos a áreas restringidas.
- Puertas metálicas de las cámaras acorazadas que existan en el edificio.
- Puertas de las cajas fuertes que requieran ser protegidas.
- Secretarías de altos cargos.
- Centros de proceso de datos.
- Vestíbulos principales y zonas comunes de paso.
- Zonas de aparcamiento interior.
- Mesetas iniciales y finales de escaleras y ascensores.
- Mesetas de escaleras y ascensores en plantas donde existan puertas de accesos al edificio.
- Vestíbulos de aseos y vestuarios.
- Último tramo de la escalera que comunique con la cubierta.
- Almacenes de material informático.
- Dependencias donde se manejen o custodien datos referidos a la intimidad de las personas, independientemente del soporte en que se encuentren almacenados.
- Dependencias, distintas de las anteriores, que por su falta de protección física, facilidad de acceso incontrolado desde el exterior o contenido especial, requieran ser protegidas.
- Alcance adecuado al lugar a proteger.
- Se instalarán sobre el paramento que permita el mayor grado de cobertura.
- Cuando se instalen en paramentos verticales incorporará haces de detección en, al menos, tres planos, teniendo uno de ellos la consideración de ángulo 0.
Artículo 7. Control y señalización.
▪ Requisitos de la unidad de control:
- Todos los elementos detectores conectados a la unidad de control, deberán quedar identificados en ella punto a punto e incorporará cada uno su resistencia final de línea correspondiente.
- Ampliables por medio de módulos de expansión.
- Posibilidad de utilizar, al menos, 25 códigos de usuarios.
- Supervisión automática de la/s línea/s telefónica/s.
- Supervisión automática de la alimentación (red eléctrica).
- Fuente de alimentación auxiliar propia, con batería recargable.
- La unidad de control quedará alojada en una caja autoprotegida.
- La unidad de control se localizará en lugar de acceso restringido del edificio.
- La incorporación de elementos vía-radio a la unidad de control, vendrá determinada por la imposibilidad de la conexión cableada, por que las características constructivas lo impidan o por que se trate de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
- La consola principal del sistema se instalará en los centros de control de los edificios, o en su defecto, en los puestos de control.
- Se instalarán consolas secundarias en los accesos que se habiliten como entrada para el personal autorizado.
- En el caso de programar particiones en el sistema, se instalará una para cada partición.
- Se instalará una por cada dos plantas o 1.000 m2 de superficie del edificio. En cualquier caso, su número no podrá ser inferior a dos.
- Mediana potencia.
Artículo 8. Verificación de alarmas.
▪ Recomendaciones para la verificación de alarmas:
- El transmisor principal/alternativo y tarjeta de comunicación bidireccional TCP/IP serán universales, compatibles con unidades de control que transmitan en el formato Contact ID.
- Quedarán incorporados en la unidad de control o alojados en caja autoprotegida.
- Dispondrán de detección de fallo de línea.
- Posibilitarán la incorporación de módulos microfónicos de ambiente, para la verificación bidireccional mediante audio.
- Posibilitarán la incorporación de módulos de acceso remoto al soporte de almacenamiento de imágenes del sistema de videovigilancia, o la conexión a dirección IP de videocámaras de Televigilancia, para la verificación bidireccional mediante vídeo.
Las imágenes podrán quedar grabadas en un soporte digital, conformando ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública. El concepto de dato personal incluye las imágenes, cuando se refieran a personas identificadas o identificables, en consecuencia, la implantación de sistemas de captación y tratamiento de imágenes debe ajustarse a lo regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; asimismo se adecuarán a las instrucciones y recomendaciones de las autoridades de las administraciones estatal y autonómica competentes en materia de protección de datos.
Artículo 9. Videocontrol.
▪ Se instalarán en:
➣ Edificios de RE-5
- Vestíbulos de entradas principales y secundarias.
- Vestíbulos de accesos a áreas restringidas.
- Acceso a la dependencia donde se instale el centro de control.
- Entrada/salida de garajes.
- Zonas de aparcamiento interior donde estacionen los vehículos oficiales.
- Accesos al recinto.
➣ Edificios de RA-4.
- Acceso a la dependencia donde se instale la consola de señalización de la unidad de control.
- Patio de operaciones.
- Zonas de caja.
➣ Edificios de RA-3.
- Acceso donde se establezca la ruta de entrada/salida.
➣ Edificios de RM-2.
- Vestíbulo principal.
▪ Prestaciones y características técnicas:
➣ Videocámara fija para interior.
- Color, conmutables a blanco y negro, con función día/noche real.
- Alojada en carcasa antivandálica compacta, que podrá ser del tipo burbuja, sin cables externos visibles.
- 720 x 576 píxeles efectivos o superior.
- Sensibilidad a la luz 0,15 lux, en modo color, y 0,01 lux en B/N (0,0 lux, si dispone de focos infrarrojos).
- Tecnología de reducción de ruido.
- Compensador electrónico de contraluces.
- Detector avanzado de movimiento.
- Mínimo 8 zonas de privacidad configurables.
- Óptica varifocal autoiris, con distancia focal adecuada al espacio a controlar.
➣ Videocámara fija para exterior.
- Alojada en carcasa antivandálica compacta con factor de protección medioambiental IP66, que podrá ser del tipo burbuja, sin cables externos visibles.
- 720x576 píxeles efectivos o superior.
Artículo 10. Videodetección.
➣ Edificios de RE-5 y RA-4.
- Sector perimetral en el recinto, bien circundante por su cara interna o bien sobre el muro.
- Fachadas de edificios que abran directamente a la vía pública.
- Áreas del recinto de especial protección (aparcamientos, salas de máquinas, depósitos, etc.).
- Cubiertas de edificios colindantes.
- Fachadas de edificios donde se encuentren puertas principales, secundarias y/o de entrada/salida de vehículos.
- Fachadas que presenten puntos vulnerables.
➣ Videocámara PTZ (orbitales/cenitales).
- Carcasa antivandálica con factor de protección IP66.
- Sensibilidad a la luz 0,5 lux, en modo color, y 0,1 lux en B/N (0,0 lux, si dispone de focos infrarrojos autoadaptativos).
- Óptica zoom con, al menos, 18 aumentos, autoenfoque y autoiris.
- Alta precisión del posicionador con velocidad de giro variable automáticamente, adaptado al zoom y al operador.
- Podrán incorporar la función de seguimiento automático de un objetivo en movimiento.
- Podrán ser del tipo cenital (panoramización 360º, con límite cenital) u orbital (panoramización 360º, sin límite cenital).
➣ Videocámara térmica.
- Dispositivo de visión espectral con lente atérmica.
- Detector FPA microbolómetro no refrigerado de 320 x 240 píxeles o superior.
- Campo visual de la lente calculado en función al espacio a proteger.
- Realce digital de detalles.
- Control automático de ganancia AGC.
- Rango de temperatura de trabajo de -40° a +85° C.
- Alojada en carcasa antivandálica con grado de protección medioambiental IP66.
Artículo 11. Videogestión.
▪ Proceso de análisis de las imágenes:
- Captación de la secuencia de vídeo a través de la entrada de vídeo del equipo.
- Digitalización de la secuencia de vídeo para su análisis.
- Análisis de la secuencia de vídeo según los parámetros marcados con anterioridad
- Generación de la alarma si existiera y envío de la misma. Identificación de la alarma en la imagen mediante la inclusión de un marco que alberga al elemento detectado, con capacidad de desplazamiento siguiendo al elemento detectado.
▪ Requisitos y prestaciones:
- Será capaz de detectar múltiples intrusos en el campo de visión de la cámara.
- Deberá discriminar entre personas, vehículos, objeto abandonado y objeto sustraído.
- Dispondrá de Software para la recepción remota de alarmas, específico para CRA.
- Enviará una única imagen de vídeo con PRE y POST alarma.
- Permitirá la activación de relés externos desde el mismo programa receptor, incluyendo también el soporte de audio de receptora.
- Permitirá la ejecución de maniobras externas, y que estas sean ejecutadas remotamente.
- Almacenará las alarmas un máximo de 30 días.
- Configurará automáticamente la perspectiva.
- Mostrará la distancia máxima de detección en cada videocámara.
- Tendrá capacidad mínima para almacenar imágenes durante un período de 15 días ininterrumpida-mente, a razón de 12 imágenes por segundo de cada videocámara, con una resolución de grabación de 720 X 576 píxeles o superior.
- Deberá generar marca de agua para la autenticación de las grabaciones salvadas.
- Contarán con detector de actividad avanzado por movimiento y alarma por pérdida de señal.
- Dispondrá de control de PTZ local y remoto, con multiprotocolos.
- Serán del tipo TFT o LED.
- Formato (4:3, 16:9).
- Resolución (SXGA, HD).
- Tamaño mínimo de pantalla 17”
- En edificios de RE-5 el número de monitores deberá ser calculado específicamente.
- Para edificios de RA-4, RA-3 y RM-2 se preverá un monitor por cada cuatro videocámaras.
- Formato y resolución en consonancia con las prestaciones de las videocámaras y videograbador y nunca inferiores a las de aquéllos.
▪ Indicados para instalaciones que cuenten con videocámaras motorizadas.
- Contarán con joystick de tres ejes configurable, velocidad variable y control de zoom integrado.
- Bloqueo automático por inactividad e identificación de usuarios por clave.
- Pantalla de presentación de datos.
▪ Especificaciones técnicas:
- Focos de luz blanca, del tipo LED de bajo consumo y largo alcance, con soporte antivandálico que podrán permanecer encendidas, o activarse automáticamente por medio del detector de actividad avanzado del videograbador o de la propia videocámara (iluminación sorpresiva).
- Focos de luz infrarroja, sobre soporte antivandálico, de iluminación adaptativa cuando vayan combinados con videcámaras con zoom.
▪ Recomendaciones para su implantación:
- Será el responsable del fichero de datos de carácter personal el que solicite su instalación.
- En el caso de instalación, este será de acero, con dos ventiladores y cerradura de seguridad con apertura codificada.
Artículo 12. Televigilancia.
- Alojada en carcasa antivandálica, con óptica varifocal autoiris y resolución mínima de 720 x 576 píxeles.
- Leds de iluminación infrarroja, para visión con 0 lux.
- Protección contra accesos incontrolados (claves de usuario y contraseña).
- Entrada de alarma cableada.
- Monitorizable a través de servidor WEB.
- Multiprotocolos de transmisión a CRA.
- Memoria interna, que permita un backup máximo 15 minutos.
Artículo 13. Recepción de personas visitantes y usuarias.
▪ Equipo informático de última generación.
- CPU de última tecnología y alta velocidad de proceso.
- Disco duro con capacidad acorde con el volumen de información necesaria.
- Tarjeta gráfica de alta resolución.
- Escáner digital de alta resolución para la captación de datos personales mediante reconocimiento automático de texto y fotografías. Válido para DNI/NIE, permiso de conducción, pasaporte y tarjetas de residencia.
▪ Programa de gestión de personas visitantes y usuarias, compatible con el escáner digital.
Artículo 14. Regulación del tránsito.
▪ Características Técnicas:
- Serán del tipo portillos motorizados, pasillos automatizados, etc. (en adelante «tornos»), y se utilizarán en función de las posibilidades de cada edificio.
- El control se formará mediante una batería de tornos y si fuera necesario con los elementos físicos adecuados para canalizar todo el flujo de personas hacia aquellos.
- Se instalará un número de tornos acorde con el volumen de ocupación, número de visitas y las características constructivas de la zona donde se instale.
- En todo caso existirán, como mínimo, dos tornos en la zona donde se establezca el punto de acceso principal y uno en los secundarios.
- Los tornos incorporarán los elementos necesarios que permitan, mediante la tarjeta correspondiente, tanto a la entrada como a la salida, discriminar el paso entre personas empleadas públicas y visitas.
▪ Equipo informático de última generación:
▪ Programa de gestión de personas visitantes, usuarias y vehículos, compatible con el escáner digital.
▪ Programa de gestión centralizada del sistema de control de acceso.
Artículo 15. Control de personas visitantes y usuarias.
Subsistema encargado de la detección de los objetos metálicos que porten las personas, mediante la instalación de equipos capaces de emitir una señal acústico-luminosa cuando éstas atraviesan el umbral del equipo detector. Está indicado para edificios catalogados como : RE-5, RA-4, RA-3 y RM-2.
Artículo 16. Inspección de paquetería y enseres.
Artículo 17. Control de vehículos.
- Puerta de apertura remota.
- Avisador acústico (interior/exterior) para apertura desde puesto de control.
- Videocámaras (exterior/interior) para identificación del vehículo desde el centro de control.
- Monitor en puesto de control.
- Cuadro de maniobras del sistema de apertura y cierre.
- Doble puerta de apertura remota que funcione a modo de esclusa.
- Avisador acústico (exterior/interior) para apertura desde puesto de control remoto.
- Monitor en puesto de control remoto.
- Cuadro de maniobras del sistema de apertura y cierre de la esclusa.
Artículo 18. Monitorización.
- Unidades de control y señalización de todos los sistemas de protección del edificio.
- Pupitre integrador de equipos.
- Software para la gestión gráfica de todos los sistemas susceptibles de quedar integrados.
- Hardware necesario para la gestión gráfica.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
Artículo 19. Supervisión.
- Unidades de control de todos los sistemas.
- Monitores de videovigilancia.
- Dispositivo para canalizar el flujo de personas.
- Equipamiento informático, y software para la gestión gráfica de alarmas en edificios catalogados como RA-4.
- Unidades de control del equipamiento instalado.
- Cuadro de maniobras para el control de vehículos solo en el punto donde se realice este control.
- Elaborar el plan de seguridad del edificio mediante el análisis de las situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación de sistemas de protección en cumplimiento de la normativa vigente.
- Organizar, dirigir e inspeccionar al personal que forme parte del dispositivo de seguridad.
- Supervisar la utilización de las medidas de seguridad instaladas.
- Procurar una adecuación continua del sistema de protección a las indicaciones de la presente norma.
- Procurar la formación permanente del personal que forme parte del dispositivo de seguridad.
- Coordinar los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan.
- Asegurar la colaboración de los servicios de vigilancia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Velar por la observancia de lo regulado en la legislación aplicable.
- Supervisar y coordinar las funciones encomendadas al personal a su cargo.
- Evaluar las situaciones que alteren el normal funcionamiento del servicio, estableciendo un orden de prioridades.
- Supervisar el funcionamiento del sistema de control de acceso.
- Elaborar propuesta sobre la formación que debe tener el personal de control y vigilancia, adscrito a los diferentes grupos, que les permita realizar las funciones que tienen asignadas.
- Organizar y supervisar el sistema de vigilancia interior.
- Procurar el funcionamiento correcto de los medios técnicos y los sistemas de seguridad instalados.
- Valorar la necesidad de solicitar la intervención de las fuerzas de apoyo externo cuando las necesidades lo requieran.
- Velar por el correcto uso de los medios y equipos que sean utilizados por el personal de control y vigilancia para el desempeño de sus funciones.
- Inspeccionar la correcta uniformidad del personal a su cargo.
- Procurar que el trato que se dispense al ciudadano se realice con el respeto y deferencia debida.
- Evaluar permanentemente el grado de adecuación del sistema de protección a las necesidades del edificio.
- Transmitir al responsable de seguridad cualquier incidencia que sea detectada en el cumplimiento de sus funciones.
- Monitorizar los sistemas integrados.
- Supervisar las señales generadas por los sistemas de seguridad.
- Gestionar los sistemas auxiliares o asimilados a seguridad.
- Ejecutar el procedimiento establecido para controlar el acceso en el puesto de control con los equipos existentes.
- Coordinar las funciones a desarrollar en los distintos puestos de control y vigilancia.
Artículo 22. Vigilancia.
- Inspeccionar la correspondencia y paquetería.
- Utilizar el arco para la detección de metales.
- Procurar el correcto funcionamiento del sistema de control de acceso.
- Ejecutar el procedimiento para llevar a cabo el control.
Artículo 23. Implantación.
Artículo 24. Mantenimiento.
- Predictivo, preventivo y correctivo en edificios catalogados como RE-5 y RA-4.
- Preventivo y correctivo en edificios catalogados como RA-3, RM-2 y RB1.
- Predictivo: Conjunto de operaciones a realizar para conocer el estado de los medios técnicos, mediante mediciones periódicas o continuas de parámetros significativos.
- Preventivo: Conjunto de operaciones a realizar, consistente en ciertas revisiones y reparaciones de elementos o componentes, ajustados a los anexos y tablas de mantenimiento establecidos por el fabricante o la Normativa vigente, encaminado a reducir la probabilidad de averías.
- Correctivo: Conjunto de operaciones a efectuar en algún equipo, cuando la avería ya se ha producido, restituyéndole a una condición definitiva de funcionamiento.
Artículo 25. Auditoría.
BOJA nº 104 de 02/06/2014

References: Artículo 4

Artículo 14

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Real Decreto 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 
 Resolución 
 resolución 

Artículo 12
 resolución 

Artículo 13
 resolución 

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25