Source: http://previpedia.es/Reglamento_de_instalaciones_de_protecci%C3%B3n_contra_incendios
Timestamp: 2017-08-23 10:06:55+00:00

Document:
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios - Previpedia
Aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Última actualización: 12/06/2017.
1.1 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material.
1.2 Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1.3 Artículo 3. Definiciones.
2 CAPÍTULO II. Productos de protección contra incendios
2.1 Artículo 4. Requisitos de los productos de protección contra incendios.
2.2 Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios.
2.3 Artículo 6. Modelos únicos.
2.4 Artículo 7. Procedimiento de reclamación ante la denegación o retirada de las marcas de conformidad y evaluaciones técnicas de idoneidad.
2.5 Artículo 8. Control de productos.
3 CAPÍTULO III. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios
3.1 Sección 1.ª Empresas instaladoras
3.1.1 Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras.
3.1.2 Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras.
3.1.3 Artículo 11. Habilitación de empresas instaladoras.
3.1.4 Artículo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras.
3.1.5 Artículo 13. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos.
3.2 Sección 2.ª Empresas mantenedoras
3.2.1 Artículo 14. Ámbito de actuación de las empresas mantenedoras.
3.2.2 Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras.
3.2.3 Artículo 16. Habilitación de empresas mantenedoras.
3.2.4 Artículo 17. Obligaciones de las empresas mantenedoras.
3.2.5 Artículo 18. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos
4 CAPÍTULO IV. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios
4.1 Artículo 19. Instalación.
4.2 Artículo 20. Puesta en servicio.
4.3 Artículo 21. Mantenimiento y conservación.
5 CAPÍTULO V. Inspecciones periódicas de Instalaciones de protección contra incendios
5.1 Artículo 22. Inspecciones periódicas.
6 CAPÍTULO VI. Régimen sancionador
6.1 Artículo 23. Infracciones y sanciones.
7 Disposición adicional primera. Reconocimiento mutuo.
8 Disposición adicional segunda. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscritos en otro Estado.
9 Disposición adicional tercera. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos.
10 Disposición adicional cuarta. Modelo de declaración responsable.
11 Disposición adicional quinta. Obligaciones en materia de información y reclamaciones.
12 Disposición transitoria primera. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas sujetos a nuevas exigencias.
13 Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya instalados.
14 Disposición transitoria tercera. Aplicación de este Reglamento a empresas instaladoras y mantenedoras ya autorizadas.
15 Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las instalaciones existentes.
16 ANEXO I. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios
16.1 Sección 1.ª Protección activa contra incendios
16.1.1 1. Sistemas de detección y de alarma de incendios
16.1.2 2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
16.1.3 3. Sistemas de hidrantes contra incendios
16.1.4 4. Extintores de incendio
16.1.5 5. Sistemas de bocas de incendio equipadas
16.1.6 6. Sistemas de columna seca
16.1.7 7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada
16.1.8 8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada
16.1.9 9. Sistemas fijos de extinción por espuma física
16.1.10 10. Sistemas fijos de extinción por polvo
16.1.11 11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos
16.1.12 12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados
16.1.13 13. Sistemas para el control de humos y de calor
16.1.14 14. Mantas ignífugas
16.1.15 15. Alumbrado de emergencia
16.2 Sección 2.ª Sistemas de señalización luminiscente
17 APÉNDICE DEL ANEXO I. Relación de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente
18 ANEXO II. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios
18.1 Sección 1.ª Protección activa contra incendios
18.1.1 Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios
18.1.2 Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios
18.2 Sección 2.ª Señalización luminiscente
18.2.1 Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente
19 ANEXO III. Medios humanos mínimos en empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material.[editar]
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.[editar]
Artículo 3. Definiciones.[editar]
CAPÍTULO II. Productos de protección contra incendios[editar]
Artículo 4. Requisitos de los productos de protección contra incendios.[editar]
Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios.[editar]
Artículo 6. Modelos únicos.[editar]
Artículo 7. Procedimiento de reclamación ante la denegación o retirada de las marcas de conformidad y evaluaciones técnicas de idoneidad.[editar]
Artículo 8. Control de productos.[editar]
CAPÍTULO III. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios[editar]
Sección 1.ª Empresas instaladoras[editar]
Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras.[editar]
Artículo 10. Requisitos de las empresas instaladoras.[editar]
Artículo 11. Habilitación de empresas instaladoras.[editar]
Artículo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras.[editar]
Artículo 13. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos.[editar]
Sección 2.ª Empresas mantenedoras[editar]
Artículo 14. Ámbito de actuación de las empresas mantenedoras.[editar]
Artículo 15. Requisitos de las empresas mantenedoras.[editar]
Artículo 16. Habilitación de empresas mantenedoras.[editar]
Artículo 17. Obligaciones de las empresas mantenedoras.[editar]
Artículo 18. Cese de la actividad, prohibición temporal de presentar nueva declaración responsable y modificación de datos[editar]
CAPÍTULO IV. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios[editar]
Artículo 19. Instalación.[editar]
Artículo 20. Puesta en servicio.[editar]
Artículo 21. Mantenimiento y conservación.[editar]
CAPÍTULO V. Inspecciones periódicas de Instalaciones de protección contra incendios[editar]
Artículo 22. Inspecciones periódicas.[editar]
CAPÍTULO VI. Régimen sancionador[editar]
Artículo 23. Infracciones y sanciones.[editar]
Disposición adicional primera. Reconocimiento mutuo.[editar]
Disposición adicional segunda. Cobertura de seguro u otra garantía equivalente suscritos en otro Estado.[editar]
Disposición adicional tercera. Aceptación de documentos de otros Estados miembros a efectos de acreditación del cumplimiento de requisitos.[editar]
Disposición adicional cuarta. Modelo de declaración responsable.[editar]
Disposición adicional quinta. Obligaciones en materia de información y reclamaciones.[editar]
Disposición transitoria primera. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas sujetos a nuevas exigencias.[editar]
Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamento a equipos o sistemas ya instalados.[editar]
Disposición transitoria tercera. Aplicación de este Reglamento a empresas instaladoras y mantenedoras ya autorizadas.[editar]
Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las instalaciones existentes.[editar]
ANEXO I. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios[editar]
Sección 1.ª Protección activa contra incendios[editar]
1. Sistemas de detección y de alarma de incendios[editar]
2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios[editar]
3. Sistemas de hidrantes contra incendios[editar]
1 de 45 33 33
2 de 45 66 66
1 de 70 80 80
2 de 70 150 150
1 de 90/100 180 150
4. Extintores de incendio[editar]
5. Sistemas de bocas de incendio equipadas[editar]
Para las BIE de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 3.450 kPa (35 kg/cm2), en el orificio de salida de cualquier BIE.
6. Sistemas de columna seca[editar]
7. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada[editar]
8. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada[editar]
9. Sistemas fijos de extinción por espuma física[editar]
10. Sistemas fijos de extinción por polvo[editar]
11. Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos[editar]
12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados[editar]
13. Sistemas para el control de humos y de calor[editar]
14. Mantas ignífugas[editar]
15. Alumbrado de emergencia[editar]
Sección 2.ª Sistemas de señalización luminiscente[editar]
APÉNDICE DEL ANEXO I. Relación de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente[editar]
UNE 157001:2014 Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico
UNE-EN 54-1: 2011 Sistemas de detección y de alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/erratum:2004. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación.
UNE-EN 54-3:2001/A2:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de detección y alarma de incendios.Parte 4: Equipos de suministro de alimentación.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-10:2002/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
UNE-EN 54-13:2006 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema
UNE 23007-14:2014 Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.
UNE-EN 54-16:2010 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de la alarma por voz y equipos indicadores.
UNE-EN 54-17:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito.
UNE-EN 54-18:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida.
UNE-EN 54-20:2007/AC:2009 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos.
UNE-EN 54-21:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.
UNE-EN 54-23:2011 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de alarma visual (VAD).
UNE-EN 54-24:2009 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces.
UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos.
UNE-EN 14604:2006/AC:2009 Alarmas de humo autónomas.
UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra.
UNE 23091-1 1989 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1: Generalidades.
UNE 23091-2A 1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros 45 mm y 70 mm.
UNE 23091-2B 1981 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B: Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.
UNE 23091-4:1990
UNE 23091-4/2M:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.
UNE 23400-3:1999 ERRATUM Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1999 ERRATUM Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1999 ERRATUM Material contra incendio. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.
UNE-EN 2:1994/A1:2005 Clases de fuego.
UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
UNE-EN 3-10:2010 Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de la conformidad de un extintor portátil de incendios de acuerdo con la norma europea EN 3-7.
UNE 23120:2012 Mantenimiento de extintores de incendios.
UNE-EN 1866-1:2008 Extintores de incendio móviles. Parte 1: Características, comportamiento y métodos de ensayo.
UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE-EN 671-2: 2013 Instalaciones fijas de lucha contra de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE-EN 671-3: 2009 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.
UNE-EN 12845:2005+A2:2010 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.
UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos.
UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
UNE-EN 12259-4/A1:2001 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas.
UNE-EN 12259-5:2003 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua.
UNE 23501:1988 Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades.
UNE 23502:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema.
UNE 23503:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones.
UNE 23504:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción.
UNE 23505:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos periódicos y mantenimiento.
UNE 23506:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y cálculos hidráulicos.
UNE 23507:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección automática.
UNE CEN/TS 14972:2014 Sistemas fijos de protección contra incendios. Sistemas de agua nebulizada. Diseño e instalación.
UNE-EN 13565-1:2005 + A1:2008 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo de los componentes.
UNE-EN 13565-2:2010 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento.
UNE-EN 1568-1:2009/AC:2010 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 1: Especificación para concentrados de espuma de media expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos no miscibles con el agua.
UNE-EN 1568-2:2009/AC:2010 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 2: Especificación para concentrados de espuma de alta expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos no miscibles con agua.
UNE-EN 1568-3:2009/AC:2010 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.
UNE-EN 1568-4:2009/AC:2010 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 4: Especificación para concentrados de espuma de baja expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos miscibles con agua.
UNE-EN 12416-1:2001 + A2:2008 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo para los componentes.
UNE-EN 12416-2:2001 + A1:2008 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento.
UNE-EN 615:2009 Protección contra incendios. Agentes extintores. Especificaciones para polvos extintores (excepto polvos de clase D).
UNE-EN 15004-1:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: Diseño, instalación y mantenimiento (ISO 14520-1, modificada).
UNE-EN 15004-2:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, modificada).
UNE-EN 15004-4:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con HFC 125. (ISO 14520-8:2006, modificada).
UNE-EN 15004-5:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con HFC 227 ea. (ISO 14520-9:2006, modificada).
UNE-EN 15004-6:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 6: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con HFC 23 (ISO 14520-10:2005, modificada).
UNE-EN 15004-7:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con IG-01 (ISO 14520-12:2005, modificada).
UNE-EN 15004-8:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con IG-100 (ISO 14520-13:2005, modificada).
UNE-EN 15004-9:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con IG-55 (ISO 14520-14:2005, modificada).
UNE-EN 15004-10:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con IG-541. (ISO 14520-15:2005, modificada).
UNE-EN 12094-1:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.
UNE-EN 12094-2:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.
UNE-EN 12094-3:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro.
UNE-EN 12094-4:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para depósitos y sus actuadores.
UNE-EN 12094-5:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales alta y baja presión y sus actuadores.
UNE-EN 12094-6:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos de desactivación no eléctricos.
UNE-EN 12094-7/A1:2005 Sistemas fijos de extinción de incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2.
UNE-EN 12094-8:2007 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores.
UNE-EN 12094-9:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios.
UNE-EN 12094-10:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros.
UNE-EN 12094-11:2003 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje.
UNE-EN 12094-12:2004 Sistemas fijos de extinción de incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma.
UNE-EN 12094-13/AC:2002 Sistemas fijos de lucha contra incendios - Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos - Parte13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas anti-retorno.
UNE 23584:2008 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH.
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE-EN 12101-2:2004 Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE-EN 12101-3:2016 Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-6:2006 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos.
UNE-EN 12101-7:2013 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciónes de conducto de humo.
UNE-EN 12101-8:2015 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas para el control de humo.
UNE-EN 12101-10:2007 Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía.
UNE-EN 1869:1997 Mantas ignífugas.
UNE-EN ISO 7010:2012 Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas
UNE 23032:2015 Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23035-2:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de utilización.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.
UNE 23580-1:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades.
UNE 23580-3:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 3: Abastecimiento de agua.
UNE 23580-4:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 4: Red general: hidrantes y válvulas.
UNE 23580-5:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.
UNE 23580-6:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 6: Sistemas de rociadores.
UNE 23580-7:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 7: Sistemas de espuma.
UNE 23580-8:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 8: Sistemas de gases.
UNE 23580-9:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 9: Extintores
ANEXO II. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios[editar]
Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios[editar]
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Fuentes de alimentación Revisión de sistemas de baterías:
Sistemas de detección y alarma de incendios. Dispositivos para la activación manual de alarma. Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
Sistemas de detección y alarma de incendios. Dispositivos de transmisión de alarma. Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos.
Extintores de incendio. Realizar las siguientes verificaciones:
– Comprobación de la señalización de los extintores.
Bocas de incendio equipadas (BIE). Comprobación de la señalización de las BIE.
Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.
Comprobación de la señalización de los hidrantes. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.
Columnas secas. Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
Aerosoles condensados. Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, …) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Limpieza general de todos los componentes. Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.
Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. Accionamiento y engrase de las válvulas. Verificación y ajuste de los prensaestopas.
Sistemas para el control de humos y de calor. Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos.
Inspección visual general. Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos.
Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios[editar]
Requisitos generales. Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.
Detectores. Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.
Dispositivos para la activación manual de alarma. Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Comprobación de la reserva de agua.
Extintores de incendio. Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120.
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
Bocas de incendios equipadas (BIE). Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3.
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años. Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la UNE-EN 671-3.
Hidrantes Verificar la estanquidad de los tapones. Cambio de las juntas de los racores.
Aerosoles condensados. Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas.
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento con la periodicidad que en él se especifique. Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
Sistemas para el control de humos y de calor. Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño.
Sección 2.ª Señalización luminiscente[editar]
Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente[editar]
Sistemas de señalización luminiscente. Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
ANEXO III. Medios humanos mínimos en empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios[editar]
Obtenido de «http://previpedia.es/wiki/index.php?title=Reglamento_de_instalaciones_de_protección_contra_incendios&oldid=12438»
Esta página fue modificada por última vez el 22 jun 2017 a las 17:34.

References: Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto