Source: https://www.scribd.com/document/193424004/Manual-de-Instrucciones-PARARRAYOS
Timestamp: 2018-09-25 18:53:15+00:00

Document:
Manual de Instrucciones PARARRAYOS
Uploaded by AT Parobamba
Modem Satelital DirecWay
Informedecapacitorescapacitores1 130511000038 Phpapp01 (1)
Memoria Descriptiva Electrica Hotel.pdf
000147019
Se Llama Tensión de Trabajo La Máxima Tensión Que Puede Soportar Un Condensador
Unidad 4 Prevención y Seguridad Física
PE-AM17-GP030-ICA-D005_Rev 0
ABB - Instrucciones para Transformadores de Subestación Unitaria Secundaria Trifásica, 150-3000 kVA.pdf
1ENERGÍA Grado11 Tercer Periodo
Condensadores Guia de Estudio Cantu Problemas Resueltos Electricidad y magnetismo
Sistema de Polo a Tierra
Electrica Final
Qué Son Los Iones Negativos (1) (2)
IF0305
MINOTAUR Tankstelleneinheiten ES
RESOLUCIÓN N° 00716-2018-JEE-PBBA_JNE.pdf
RESOLUCIÓN N° 00675-2018-JEE-PBBA_JNE (3).pdf
RESOLUCIÓN N° 00717-2018-JEE-PBBA_JNE.pdf
PLAN_11857_REGLAMENTO DE ALTAS Y BAJAS_2009.doc
examen final informatica e internet.docx
RESOLUCIÓN N° 00675-2018-JEE-PBBA_JNE.pdf
RESOLUCIÓN N° 00712-2018-JEE-PBBA_JNE.pdf
RESOLUCIÓN N° 00710-2018-JEE-PBBA_JNE.pdf
REGLAMENTO FÚTBOL 9.docx
RESOLUCIÓN N° 00675-2018-JEE-PBBA_JNE (1).pdf
programacinanualyunidadconelnuevocurriculonacional2017-171125205021.pdf
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS SEGUNDO GRADO.xlsx
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS PRIMER GRADO.xlsx
CTA5_PROGRAMACION-ANUAL -enfoque ambiental-2.docx
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS QUINTO GRADO.xlsx
ANEX-ADIC.Rúbrica acompañamiento 31 03 16 VF.docx
SESION JEC MODELO DE EDUCACION FISICA 2016.docx
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS CUARTO GRADO11.xlsx
RM N° 088-2018-MINEDU.pdf
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS CUARTO GRADO222.xlsx
EXAMEN DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.docx
FUNCIONES JEC.docx
RESUMEN CONSOLIDADO DE NOTAS TERCER GRADO.xlsx
HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTAL PATRIMONIAL.xlsx
“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)”
MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE -2012
Este manual, se basa en la NORMA DE PARARRAYOS INT-21712 de INT.AR,S.L
Este manual se aplicará a partir de Agosto 2012 y anulara la serie anterior.
Este manual ha sido diseñado, redactado, verificado y aprobado por INT- AR. S.L y es de aplicación a partir de agosto 2012, como Manual de Instrucciones para el diseño, construcción de la instalación, procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento de un SPCR para la serie de pararrayos PDCE 2012 (modelos SENIOR, JUNIOR Y BABY)
PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE “PROTECTORES DE CAMPOS
ELECTROATMOSFÉRICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS“
Modelos: SENIOR, JUNIOR y BABY
Diseñado, redactado, verificado y aprobado por INT- AR. S.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Introducción Aplicaciones Información importante del producto Contenidos del embalaje Definición del producto Cobertura de protección Eficacia de protección Estudio y evaluación del riesgo de rayos Especificación técnica Plano de referencia para la construcción de un SPCR con tecnología PDCE Guía de procedimientos para realizar un SPCR con tecnología PDCE Puesta en marcha del SPCR con tecnología PDCE Certificado de garantía del pararrayos de tecnología PDCE Mantenimiento preventivo del SPCR con tecnología PDCE Casos extremos
Los avances tecnologicos. Este manual de instrucciones, es exclusivamente para la red de instaladores homologados de SPCR con tecnología PDCE. Su contenido, ha podido ser redactado, gracias a la experiencia e intercambio de información adquirida entre clientes consumidores de Tecnología PDCE como SPCR e instaladores oficiales. La constante investigación de la información, aplicada al campo de trabajo, se ha transformado en un mejor conocimiento aplicado a la mejora de la tecnología PDCE. Gracias al avance del conocimiento tecnológico y del comportamiento del campo eléctrico en la atmósfera, hemos podido mejorar el diseño del equipo, para facilitar su instalación y mantenimiento, mejorando incluso las prestaciones de la tecnología y su eficacia. Una mejora importante se ha dedicado a los procesos de puesta en marcha y emisión de las garantías de los equipos. Esta nueva versión del MANUAL DE INSTRUCCIONES, no afecta los diseños anteriores de los SPCR PDCE. El esfuerzo de toda la red de instaladores, ingenieros, clientes y colaboradores tecnológicos se resume en este manual de instrucciones que servirá como base de guia según la norma interna de INTARSL “ INT-21712 .
Ángel Rodríguez Montes Director Gerente INT.AR.SL y experto en electricidad atmosférica
h. del 8 de noviembre. d. Riesgos y prevención. El PDCE mejora y aumenta la seguridad de las personas aplicando las contramedidas de prevención y protección propias según las exigencias técnicas legales y orientadas a la estricta reducción de los riesgos que los rayos están causando. Carga y descarga de vehículos-cisterna. f. Parte 2: Borne de puesta a tierra. 3 . cumpliendo las exigencias básicas de seguridad eléctrica del Código Técnico de la Edificación “ CTE “ y las exigencias de limitaciones de tensiones en las tomas de tierra del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión “REBT” . sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. j. UNE 109101-2: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. i. g.INTRODUCCIÓN El rayo. Directivas 2001/95/CE de Seguridad de Producto. para definir los procedimientos a seguir en la concepción y realización de unsistema de protección contra el rayo (SPCR) con pararrayos de tecnología PDCE. Real Decreto 1644/2008 del 10 de octubre. sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. incluyendo la reducción de los efectos electromagnéticos en las instalaciones durante las tormentas. de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Procedimientos prácticos de operación. NORMAS TÉCNICAS: a. del 17 de enero. este MANUAL DE INSTRUCCIONES CUMPLE Y ESTÁ CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS CON LA NORMA ESPAÑOLA. es un MANUAL DE INSTRUCCIONES como reglamento de uso. Real Decreto 400/1996. h. UNE-EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. b. g. Parte 2: Carga de productos sólidos a granel en recipientes que contienen líquidos inflamables. Definiciones. c. normas y reglamentos que cumplen los SPCR con tecnología PDCE. b. e. que superan las exigencias electrotécnicas. Escaleras de material aislante. Control de electricidad estática. BASADO EN LA NORMA INTERNA INT 21712. sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 2. En cumplimiento de estas exigencias. Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. normas y reglamentos más exigentes de seguridad eléctrica que las propias normas de pararrayos convencionales en punta tipo Franklin no cumplen. es un fenómeno eléctrico/atmosférico y como efecto eléctrico se puede gestionar y controlar aplicando las reglas del arte y los principios electrotécnicos conocidos de la ciencia actual. Directiva 73/23/CEE. UNE 109110: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Ley 31/1995. BOE 10. Trabajos en tensión. Leyes. Este documento. Real Decreto 614/2001. del 8 de junio. 3 Y 4) .“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 1 . DECRETOS: a. UNE 109101-1: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. La tecnología PDCE es un pararrayos no convencional que nace para cumplir las leyes. j. NTP 689: Piscinas de uso público. i. LEYES: a. c. Equipo eléctrico de las máquinas. UNE 109104: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Requisitos generales. del 1 de marzo. f. d. e. EUROPEA E INTERNACIONAL UNE-EN (IEC) 62305 (PARTE 1. Real Decreto 39/1997.1995. [Baja tensión]. Directivas 92/31/CE de Compatibilidad Electromagnética. UNE-EN 60079-14: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Real Decreto 485/1997.11. UNE 109108-2: Almacenamiento de los productos químicos. sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. UNE-EN 61478-2002. aplicando los métodos de contramedidas de prevención y protección para corregir los principios físicos del fenómeno eléctrico. 14 de abril. UNE 109100: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. a las propias normas particulares de los pararrayos convencionales en punta o de cebado de cada país. Parte 1: Recipientes móviles para líquidos inflamables. contenedores cisterna. Parte 14: Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas. Directiva 1999/92/CE.
seguridad y protección de las personas e instalaciones.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” k. Aplicando toda la serie del listado. IEC 61000-4-8: Ensayo de inmunidad a campos magnéticos a frecuencia industrial. q. normas y reglamentos que cumple la tecnología PDCE. donde la exigencia sea cumplir normas de pararrayos convencionales. Los puntos críticos de mejora de la tecnología PDCE se centran en un nivel de la seguridad eléctrica en caso de rayo mucho más exigente. inducidas por campos de radiofrecuencia. En caso de contradicción técnica entre la necesidad de protección con tecnología PDCE y la normativa de pararrayos del país. pueden ser legalmente NO aplicables a las propias normas de pararrayos y legalmente aplicable este MANUAL. se aplicará la ley de contradicción defendida por INTARSL donde prevalecerán las normas más exigentes en contenido y número frente a la seguridad para las personas y equipos. GUÍAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 1. SPCR regulado por la guía UNE EN 62305. La propia norma IEC 62305-2:2006 parte 2 en su introducción dice así en la página 13: “La decisión de poner una protección contra el rayo puede tomarse sin tener en cuenta ninguna evaluación del riesgo. es para aumentar en nivel de seguridad de prevención y protección contra los efectos directos e indirectos de los rayos y electromagnéticos. como pueden ser las antenas. están aplicando. la política de las puntas y sus normas UNE EN 62305 (IEC 62305) por estar unidos a un equipotencial a tierra. m. 3 y 4 en caso de exigencia legal. n. al igual que un complemento de protección dentro de las normas de los SPCR. p. se podrán aplicar las normas UNE EN o IEC 62305 en su parte 1. mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. IEC 61000-4-6: Ensayo de inmunidad a perturbaciones conducidas. siempre que se considere que ningún riesgo es evitable” En algunos países. 4 . REGLAMENTOS: a. IEC 61000-4-5: Ensayo de inmunidad a sobretensiones. parte 1. este MANUAL en función de los avances del conocimiento tecnológico para mejorar la prevención. son aplicables y superiores en cuando exista una necesidad de mejora en los SPCR. en todas las partes metálicas. El PDCE en este caso. reduciendo los riesgos directos e indirectos de los efectos electromagnéticos. UNE 20481: Instalaciones eléctricas en edificios. comunicando dicha modificación con la publicación de la nueva versión en la página web. Campos de tensiones. los mástiles de banderas y las propias chimeneas metálicas. con el objetivo de proteger a las personas e instalaciones. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. las normas de pararrayos de tecnología en punta y de cebado. Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. IEC 61000-4-2: Ensayo de inmunidad a descargas electrostáticas. que ya se asume que existe un riesgo de rayos por parte del usuario. Si estos elementos están referenciados a tierra. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones Técnicas complementarias según real decreto 842/2002. 2 3 y 4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. justificamos el aumento de la seguridad y prevención por encima de las normas de pararrayos convencionales en cualquier parte del mundo. los aires acondicionados. 2. es un elemento captador. l. tensiones de paso y sobretensiones. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos. 2. o. Este manual no considera necesario efectuar el estudio de riesgo de rayos. considerando entonces. ya que la necesidad de aplicar un SPCR con tecnología PDCE. los botones semiesféricos en terrazas o parkings. Por lo tanto. INTARSL. sin previo aviso. RECORDANDO que la norma EN-21185 fue anulada por la UNE EN 62305 y la EN 21186 fue modificada en septiembre 2011 y sólo son guías de recomendación. en cada país que sean contradictorias e inferiores en número y contenido de las leyes. se reserva el derecho de modificar. UNE 20460-4-41: Instalaciones eléctricas en edificios. b. pulsos electromagnéticos. Nota IMPORTANTE: Estas referencias legales. La protección del rayo es una necesidad evidente y como tal no es necesario efectuar un estudio del nivel ceraunico o de densidad de rayos de la zona. entonces. IEC 61000-4-4: Ensayo de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.
“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” El principio de funcionamiento del pararrayos con tecnología PDCE. creada por la saturación electrostática entre dos puntos de polaridad opuesta y dentro de un medio dieléctrico ionizado de baja resistencia. la antena se contempla como un elemento captador de rayos que excita el rayo para atraer la descarga a la instalación sin garantías de protección contra el rayo. es que la tecnología PDCE no espera que se produzca la descarga del rayo y porque se avanza en su tiempo de formación. se concentran en los puntos más predominantes del suelo. para controlar el campo eléctrico por debajo de los umbrales de ruptura del dieléctrico. y la capacidad de carga de los elementos en el suelo está proporcionalmente relacionada con la capacidad de la carga de Q1. anulando su principio físico por medio del control del campo eléctrico en la estructura que se quiere proteger. el fenómeno eléctrico evoluciona normalmente durante la formación de nubes de tormenta. Después de un estudio técnico. mantiene el valor de campo eléctrico por debajo del valor crítico de la ionización del aire. leyes y teorías de diferentes físicos de la historia de la ciencia: James Clerk Maxwell. aparece después del análisis de un accidente causado por un pararrayos natural (antena). nos dimos cuenta que las antenas tienen el mismo poder que las puntas de pararrayos. para que el rayo no se forme en un amplio radio de protección de la zona sin la presencia de rayos. creando la aparición de un segundo condensador a causa de la diferencia de potencial entre la base de la nube y la superficie de la tierra (Q2). la permeabilidad del medio y la variación de distancias entre placas (base de la nube y elementos en tierra o la propia tierra). está referenciada a tierra. La innovación tecnológica del pararrayos PDCE. y si ésta. Las diferencias tecnológicas del pararrayos PDCE frente a los pararrayos convencionales en PUNTA FRANKLIN o de CEBADO. Georg Ohm y B. Las cargas. Nikola Tesla. La nube típica de tormenta es el Cumulonimbos que eléctricamente se trasforma en un condensador natural (Q1). 5 . El rayo es una reacción eléctrica en la atmósfera. Franklin. Su investigación y desarrollo tecnológico se basa aplicando las ecuaciones. Este sencillo proceso. se basa en la desionización de la carga electrostática presente en cualquier ambiente. su velocidad de desplazamiento.
gracias a su diseño mecánico y eléctrico que lo caracterizan para controlar la diferencia de potencial en todo momento invirtiendo la polaridad del campo presente que aparece dentro de sus dos electrodos (Q3). con un condensador Q3. se consigue facilitando a las cargas presentes en cualquier medio encontrar su equilibrio sin saturación o diferencia de potencial entre ellas. capacidad y polarización. Al ser el PDCE el elemento más predominante de la instalación. y es esencial para anular todos los procesos que intervienen en la aparición del campo eléctrico de ALTA TENSIÓN en las estructuras. Su radio de protección no es teórico. Líder (efecto de ionización o punta) y la excitación y llamada del rayo (descarga de energía). un factor responsable del principio de formación del rayo que arranca con la excitación de trazadores (camino eléctrico en la atmósfera). La zona de protección de NO RAYOS. es estadístico y se basa en más de 9 años de seguimiento de la actividad de rayos en instalaciones de campo eléctrico real. se basa en la DESIONIZACIÓN. teniendo la particularidad de poder ampliar su efecto de protección de NO RAYOS a kms de distancia y en formas geométricas y alturas diferentes. limita el tiempo y tensión de carga del dieléctrico en la base del condensador Q2. por su situación. dando la aparición de un flujo controlado de electrones que se fugan por el cable de tierra. Su capacidad de disipación de cargas está influenciada por la velocidad de desplazamiento del condensador Q1 (velocidad de la nube).“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” El principio de funcionamiento de la tecnología PDCE. a 100 metros con el modelo grande “PDCE SENIOR“. le facilita ordenar las cargas. efectuadas por una empresa filial al Instituto Nacional de Meteorología del gobierno de Francia (Météorage). se puede ampliar tantas veces como se quiera partiendo de 25 metros de radio con el modelo pequeño “PDCE BABY”. El control de la carga del condensador Q2. su carga (proceso termodinámico de la nube). Su caracterizada forma. Si estos procesos son controlados. en forma de una débil corriente de micro o miliamperios a la toma de tierra de la instalación. motivo por el cual el valor de la resistencia de tierra es esencial para que el SPCR con tecnología PDCE funcione en régimen de trabajo normal. siendo el punto de resistencia más baja en ohmios de su entorno referente al plano de tierra y del entorno natural si existe un equipotencial de tierras y masas. el SPCR transforma las cargas que se representan en el suelo según aparecen en la estructura. A este proceso de fuga de corriente se le denomina “DESIONIZACIÓN DE CARGA“. la anulación del rayo es posible y efectiva. La altura mínima de trabajo del PDCE determina el poder de aislamiento del aire y el factor tiempo de trabajo de la tecnología PDCE. El conjunto de sus características lo convierten en uno de los mejores captadores de cargas. éste sube el mismo potencial de la toma de tierra a su semiesfera inferior. la permeabilidad del dieléctrico de Q2 (resistencia del aire debajo de la nube) y la resistencia en Ohmios de la puesta a tierra del PDCE (tiempo de transferencia de la carga). La aparición de estas débiles corrientes de miliamperios se fuga por el bajante del SPCR sin descarga espontánea del rayo. 6 . La presencia de fugas de corrientes son el resultado de la transformación de cargas inducidas entre los dos electrodos del pararrayos PDCE procedentes de la gran diferencia de potencial creada entre la base de Q1 y Q2. Estos parámetros están contemplados y calculados a límites de trabajos extremos que pueden aparecer en la naturaleza para modelizar el PDCE (Q3).
la tecnología PDCE se puede cortocircuitar y los protectores de sobretensión pueden actuar por efectos de retornos en la línea desde fuera de la instalación. fundiendo parte de él muy rápidamente. los PDCE están diseñados para proteger de los tan peligrosos pulsos electromagnéticos de los rayos (PEM) y de campos magnéticos radiados (EM). Importante (ver punto 17 “posibles averías”) 7 . potencia o tensión (E1. En casos extremos de rayos cercanos a la instalación protegida. esto ocurrirá en un 1% de los casos en situaciones extremas. se compara con una punta franklin convencional verificando que a 630. atenuando de forma efectiva los campos magnéticos radiados o inducidos. el SPCR se instala de forma convencional. siendo transparente a las frecuencias domésticas o industriales. E3). antena o pantalla electromagnética.2 m superan los 640. anulando la posibilidad de crear pulsos electromagnéticos radiados y tensiones de paso peligrosas. uno predominado en la parte más alta como medio preventivo y de protección contra rayos.000 voltios sin la aparición de la descarga de rayo en todas las series de ensayos. Es precisamente la protección electromagnética donde los sistemas convencionales en punta no son capaces de llegar. se demuestra en el campo de trabajo y en ensayos de Alta Tensión en un laboratorio Científico. El PDCE está construido con materiales fungibles (650 Cº) para sacrificarse como fusible. anula la aparición de posibles corrientes de fugas peligrosas por toda la instalación del SPCR. campos eléctricos y pulsos electromagnéticos de cualquier frecuencia. pero sin efectos directos ni indirectos de campos eléctricos ni corrientes de sobretensión o efectos electromagnéticos ya que no aparece el trueno. La protección electromagnética. En el caso extremo de un impacto de rayo (1%) no hay destrucción de equipos en la instalación. El límite de trabajo de la tecnología PDCE. La tecnología PDCE disipa la energía radiada por el aire referenciándola a tierra en forma de corriente a partir de una gama de frecuencias.000 voltios siempre cae el rayo en la punta del pararrayos Franklin. campos magnéticos y campos electromagnéticos con un 99% de eficacia de protección al 100% garantizada según el tipo de estaturas. Situaciones extremas de funcionamiento SPCR. no considerando este fenómeno como un rayo. Simulación de pulso electromagnético de: Investigación del comportamiento de la tecnología PDCE en tiempo real. E2. En estos casos. y los demás perimetralmente en la estructura a proteger colocados como mínimo a una altura de 2 metros o en su caso extremo a la mitad de la altura total de la estructura a proteger. y con límites de tensión de trabajo extremos los PDCE a 1.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” La familia PDCE. el PDCE puede llegar a saturarse y crear la aparición de un fenómeno eléctrico parecido a la luz de un rayo llamado flámula. es otra ventaja tecnológica de protección complementaría que ofrece la nueva familia de pararrayos PDCE-2012. Para esta aplicación. En función del nivel de apantallamiento electromagnético deseado. Para demostrar su comportamiento pasamos las exigencias de ensayos de seguridad de producto y compatibilidad electromagnética según las exigencias del marcaje CE. los sistemas de teledetección de rayos de los Institutos Nacionales de Meteorología no son capaces de registrar el evento eléctricamente dado que no aporta energía. En este caso los sistemas de teledetección de rayos de los institutos de meteorología (INM) no podrán registrar el evento. Para verificar que el PDCE funciona correctamente. protegiendo de los campos eléctricos naturales. transformando la energía del rayo en el momento del impacto en energía térmica gracias al tipo de material del que se compone. El efecto de transformación Energía eléctrica/Energía térmica. ni los equipos de medida eléctricos o magnéticos colocados en la línea de tierra detectarán las corrientes porque no existirán. ofrece un nivel de protección donde los sistemas convencionales no llegan. Es un equipo que puede utilizarse como pararrayos. de manera que entre ellos todos se vean y todos estos equipos estén eléctricamente conectados al mismo potencial de tierra. se colocarán los equipos separados cómo minino a 180 metros de separación entre uno y otro.
8 . administración pública. equipos de medida en el bajante de cobre y teledetección de la actividad de rayos en tiempo real por el instituto nacional de meteorología de Japón “Franklin Japan”. La instalación estaba compuesta por un SPCR con tecnología PDCE. con cámaras de alta velocidad que lo grababan en tiempo real. Cabe destacar que la tecnología PDCE sustituyó en esta instalación a un pararrayos de cebado español porque desapareció la parte superior del pararrayos donde se alojaba la electrónica y sólo quedó el eje del mismo.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” La instalación experimental de la tecnología PDCE en Japón demuestra durante 8 años el comportamiento del PDCE en torres de telecomunicaciones y campos eléctricos extremos donde incluso se registra actividad de rayos de 350 KA a 10 km de distancia del PDCE. Resultado de ensayos en campo real de la tecnología del PDCE en Japón durante 8 años sin rayos. operadores de telecomunicaciones y central Nuclear entre los más destacados. centros de investigación. Resto del eje de un pararrayos de cebado. Esto dio paso a entrar en el mercado de Japón con más de 130 instalaciones repartidas en diferentes entes del gobierno.
“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” VERIFICACIÓN COMPORTAMIENTO TECNOLOGÍA PDCE EN CORTOCIRCUITO DE 100KA – 10/350 s Para verificar el comportamiento extremo de la tecnología PDCE en caso cortocircuito internamente (1%). y en los 2 ensayos restantes el equipo sólo sufre la rotura de parte del aislamiento.C. el equipo se ensaya bajo condiciones de simulación de cortocircuito interno con una corriente de paso de 100.000 amperios cada una.E página 5 9 . El equipo no sufre daños mecánicos en los 2 primeros ensayos. con 4 descargas seguidas muy rápidas entre ellas. el comportamiento del material con que se construye el PDCE y la seguridad mecánica en caso extremo. Turismo y Comercio de España en Madrid. según una norma del laboratorio central oficial de electrotécnica (L. EXTRACTO DEL INFORME L. manteniendo su integridad mecánica y funcionalidad.E) del Ministerio de Industria.000 amperios. El equipo pasa una serie de ensayos en cortocircuito.O. de 100. también. Con este ensayo demostramos. CONFIGURACIÓN ENSAYO SEGÚN NORMA IEC 62305.C.O.
O. ni está cortocircuitado. ya que de lo contrario la onda resultante sería más parecida a la curva de 10 microsegundos en subida y 350 microsegundos en bajada caracterizando un trozo de metal conductor y no un sistema de DISIPACIÓN. demuestran el comportamiento de la atenuación de la energía gracias a la configuración interna de la tecnología PDCE.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” RESULTADOS DE LA ATENUACIÓN DEL CORTOCIRCUITO DENTRO DEL PDCE.E Curvas resultantes armónicas. 10 . Se puede apreciar en el gráfico que el equipo internamente no tiene electrónica. no es un semiconductor.C. Extracto de la página 7 del informe L.
Estamos protegiendo casi cualquier tipo de estructura exceptuando los aerogeneradores Eólicos. Ejemplos de aplicaciones en función del radio de protección en metros: PDCE BABY (25 m) •Casas •Hoteles •Bancos •Escuelas •Antenas de televisión •Cámaras de vigilancia •Boyas marinas •Placas fotovoltaicas •Cámaras de vigilancia carreteras •Puestos de vigilancia bomberos o militares Para otras aplicaciones consultar.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 2 . PDCE JUNIOR (50m) •Radares meteorología •Radares de navegación aérea •Centrales de meteorología estatal •Torres de telecomunicaciones •Torres de Radio televisión •Patrimonio Cultural •Barcos •Centros de investigación •Torres de alta tensión •Piscinas •Parking terrazas •Polvorines PDCE SENIOR (100 m o más) •Grandes áreas lúdicas •Centrales de telecomunicaciones •Radares móviles •Plantas petrolíferas •Industria aeroespacial •Bodegas de vino •Centrales Nucleares •Monumentos patrimonio de la Humanidad •Grandes áreas comerciales •Centros de distribución •Universidades •Instalaciones militares •Industria química •Pistas de esquí •Hospitales •Parques de Bomberos •Centrales de Policía •Bunkers informáticos •Radares militares •Parques fotovoltaicos •Campos de futbol Nota: Para cualquier instalación o estructura de gran valor económico. con riesgo de incendio o explosión o con históricos de alta incidencia de rayos. de gran concurrencia. 11 . que varían su capacidad de trabajo y lo limitan en un radio de protección definido. PDCE Senior PDCE Junior PDCE Baby Cada MODELO PDCE. Los tres modelos pueden convivir en un mismo diseño de instalación en función del área deseada de protección que se quiere conseguir. La familia PDCE se puede utilizar en tierra y mar. que se adaptará a las palas del aerogenerador. prevención y protección contra el rayo. está diseñado para el mismo objetivo de eficacia. pudiéndose ajustar y amplificar las zonas de protección aumentando los radios de protección para diferentes necesidades de equipos a colocar para adaptarse a las necesidades de protección de las estructuras.APLICACIONES La tecnología PDCE está compuesta por 3 modelos: que se denominan PROTECTORES DE CAMPO ELECTROATMOSFÉRICO Y ELECTROMAGNÉTICO (PDCE). Para esta aplicación estamos desarrollando un nuevo modelo. se utilizará exclusivamente como SPCR el modelo PDCE SENIOR. patentado. La diferencia tecnológica entre ellos está en su tamaño y peso.
Es importante leer y entender este Manual y su contenido antes de realizar la instalación. motivo por el cual no se adjunta ninguna documentación en el embalaje. Sólo los instaladores con homologación por parte del fabricante o distribuidor tienen autorización para instalar los pararrayos tecnología PDCE. es recomendable armonizar la protección en redundancia o solapando tantos equipos como superficie de estructura a proteger del rayo se necesite (consultar al fabricante). Comuníquese antes de 48 horas con su distribuidor más cercano para seguir el procedimiento de garantía que encontrará en nuestra página web. El objetivo de las mejoras ha sido poder ofrecer al mercado una alternativa de protección que se adapte a cada necesidad de protección según los radios de protección. pero como usted es un instalador homologado. en su interior encontrará sólo el modelo de PARARRAYOS con TECNOLOGÍA PDCE que usted ha comprado. están diseñados para trabajar en condiciones NORMALES de campos eléctricos en alta montaña y zonas de riesgo ceráunico. participando así en la no destrucción de bosques y mejorando las normas ISO 14001 de medio ambiente. INTARSL no se responsabiliza del mal uso de este producto o la mala interpretación de este manual. ha mejorado su diseño y procesos de fabricación bajo unas Normas ISO-9001-2008 de calidad y respetando el medio ambiente según la ISO-14001-2004. Este logro se ha conseguido. para proteger estructuras individuales o colectivas. ya ha recibido la formación técnica adecuada para realizar su instalación.INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO Advertencias de seguridad La nueva Tecnología PDCE. no la efectúe sin antes solucionar las dudas con su servicio técnico más cercano. nos adaptamos cada año al cambio climático y a las condiciones de protección del rayo más exigentes que el mercado de consumo necesita . Todos los modelos de la familia PDCE instalados desde el año 2003 tienen que ser registrados con su nº de serie correspondiente y tener efectuado el mantenimiento anual. El fabricante no se responsabiliza de los daños que pudiese causar cualquier pararrayos de la familia PDCE que no está bajo las condiciones de venta que se publican en la web y las especificaciones de su manual de instrucciones o estudio de necesidades. En casos extremos de protección. con la tornillería y accesorios para su conexión mecánica y eléctrica.CONTENIDOS DEL EMBALAJE a . Asegúrese de instalar correctamente el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE según indica esta GUÍA. donde los sistemas convencionales de puntas Franklin o pararrayos de cebado no pueden certificar.La documentación de cada producto está en nuestra web. ya que perdería las garantías del mismo. b . c . utilice medios de seguridad necesarios para evitar accidentes laborales al trabajar en altura o con equipos eléctricos según las leyes en cada caso.Embalaje. no intente abrir el equipo por seguridad. tienen sus garantías anuladas. Una vez realizada la instalación. se fabrica con materiales reciclados. No efectúe la instalación ni el mantenimiento del PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE si está bajo condiciones de tormenta o existe la previsión de éstas. registre la puesta en marcha del PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE en la página web del fabricante para otorgarle la cobertura del seguro anual. 456789- 1011121314- 4 . Durante la instalación. En caso de avería del PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. mejorando la competitividad y eficacia certificada.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 3 . 12 . Por este motivo. es una guía básica para la instalación de la familia de pararrayos tecnología PDCE. MUY IMPORTANTE 123Lea y comprenda las instrucciones de este manual antes de realizar la instalación del PARARRAYOS- PDCE. Encontrará este manual en la página web del fabricante. Este manual. gracias al esfuerzo de investigación y datos científicos recogidos durante los últimos 9 años. Los pararrayos de la tecnología PDCE.Producto. Todos los pararrayos de la familia PDCE que no estén registrados con su puesta en marcha. Si tiene dudas técnicas para aplicar este manual o la realización de la instalación.
34 CAJA CARTON (reciclado) 45 27 30 1.70 1. PESO Y MEDIDAS EXTERIORES DE CADA MODELO PARARRAYOS PDCE Y SU CAJA: Medidas Alto mm  Ancho mm Peso kg cada PDCE Peso kg Caja Peso kg PDCE+Caja PDCE SENIOR 367.2 205.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 5 . se asegura por medio de un tornillo pasante de inoxidable suministrado con el equipo. está compuesta de los modelos: PDCE-SENIOR. Para garantizar la continuidad eléctrica del pararrayos a la toma de tierra.20 1. La unión mecánica del PDCE al mástil. o superior.DEFINICIÓN DEL PRODUCTO La familia de PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. y se utiliza como un Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR) para INHIBIR la formación del RAYO y los efectos electromagnéticos indirectos e directos. se compone de 3 piezas: Nº Pieza 1 2 3 Material Aluminio Nylon Aluminio Características eléctricas Electrodo superior Aislador eléctrico Electrodo inferior con conexión eléctrica y mecánica Denominación Semiesfera superior Manguito de unión Semiesfera inferior con eje principal y adaptador para mástil.8 4.59 8.29 PDCE JUNIOR 345.79 PDCE BABY 309.59 Conexión mecánica a Mástil: (todos los modelos) aEl PDCE necesita un mástil de medida interior de 41mm  con un agujero pasante de 8 mm  y a 33 mm del borde del mástil. pertenece a la serie del Pararrayos Desionizador de Carga Electrostática.2 241. La Familia de PDCE-2012. La estanqueidad de la unión mecánica entre PDCE y el mástil se garantiza por medio de una junta tórica suministrada con el equipo. PDCE-JUNIOR y PDCE BABY. el propio eje termina en forma de terminal en espera de la conexión del cable de tierra de 35 mm .8 3. MATERIALES QUE LO COMPONEN Y MEDIDAS: Los PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE.7 205. b- a 13 . se garantiza mediante una sirga de acero suministrada que se coloca al mástil. La seguridad de caída del PDCE en caso de rotura de la conexión mecánica. se suministran dos tornillos Allen para asegurar mecánicamente la conexión entre el cable de tierra y el pararrayo PDCE.7 6.59 5. b- c- d- d c b Conexión eléctrica para el cable de tierra: aPor la parte baja del PDCE.75 1.59 5.
se garantiza siempre en la propia estructura donde se instala el PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE.98 m 2 1. a nivel de mar. donde el rayo no impactará directamente en un 99% de los casos. siempre y cuando se respeten las condiciones y protocolos de la especificación técnica del producto. Estas condiciones se certificarán. El abasto de protección depende de cada modelo y se basa en estadísticas reales del comportamiento de los PDCE de los últimos 9 años en más de 700 instalaciones. se colocarán los equipos para protegerse de los rayos en las partes más altas y centradas. humedad. La forma de ZONA de protección de los pararrayos de tecnología PDCE: El radio de protección de los pararrayos de tecnología PDCE es real y se basa en estadísticas puras. garantizan un radio de cobertura real sin impactos de rayos. en alta montaña. Ampliación radio de protección SI SI SI Unidad 1 1 1 Modelo PDCE SENIOR JUNIOR BABY Radio mínimo de protección 100 m 50 m 25 m Área de protección 31. El área de protección mínima es de 25 metros pudiendo amplificar la zona de protección a Kilómetros según cada necesidad. Dadas las cientos de posibilidades de formas y estructuras que nos podemos encontrar damos parámetros genéricos de referencias para un adecuado diseño. La forma de diseñar una zona de protección es tan simple y rápida que se define por crear circunferencias en un plano o mapa del radio de cada modelo escogido.COBERTURA DE PROTECCIÓN La ZONA de protección contra rayos. contaminación y radiación electromagnética.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 6 . gracias al estudio del comportamiento de los rayos en 11 instalaciones reales. La forma de protección es ficticia dada la imposibilidad de poder modelizar eléctricamente el comportamiento de la atmósfera. puede variar en función de cada estructura. a causa de su caos de cambios y recombinaciones eléctricas y químicas: presión.93 m 2 7.416.854. Definir una zona de protección: En zonas de alta actividad de rayos y máximas necesidades de protección electromagnética. determinaría la zona riesgo y el diseño de protección más adecuado. según el radio escogido de cada modelo. de tal forma que los radios se entrelacen o solapen entre ellos y cubran la zona que queremos proteger para que los rayos no entren en la ZONA DE PROTECCIÓN. distribuidas por todo el planeta en diferentes tipos de estructuras y de diferentes alturas. Más de 9 años de seguimiento de la actividad de rayos en 2 km de distancia de donde se coloca el SPCR. y por los laterales a nivel de tierra para los efectos electromagnéticos de cualquier procedencia. la forma de la protección es cilíndrica como se representa en el dibujo. que afectan a este gas. desde su posición que determina el radio que define el área de protección donde los rayos no aparecerán con un 99% de eficacia y un 100% de garantías certificadas. solapando las circunferencias entre ellas de manera que cubra el área que deseemos. se puede determinar el área de protección rellenando los huecos con circunferencias a escala del plano. motivo por el cual es recomendable efectuar un estudio técnico de necesidades. será solamente teórica y sólo se utilizará de referencia para poder calcular el abasto de la zona de protección propuesta. temperatura.50 m 2 Altura máxima de protección 100 50 25 Triangulación Posible Si Si Si Recomendaciones: La zona de protección contra el rayo. que se comporta como un “GAS” en movimiento. y de diferentes niveles ceráunicos que determinan su eficacia para modelizarlo. Estudio básico de zona de protección con una sola unidad Radio real de protección según el modelo Zona de protección 14 . Un estudio más específico de protección de la estructura y de la densidad de rayos e impactos.963.
radiadas horizontales y cargas electrostáticas. descendentes y laterales. formadas como mínimo por 3 Pararrayos de tecnología PDCE. sólo para protección de radiaciones electromagnéticas inducidas. En estos casos se unirán todos los EQUIPOS eléctricamente por medio de un cable de cobre de 35 mm de sección a un cable perimetral. radiadas horizontales y verticales y pulsos electromagnéticos. se tendrán que solapar los radios de protección de 100 metros de cada PARARRAYOS PDCE SENIOR con otros equipos tantas veces como se necesite. Para la protección electromagnética se tienen que crear zonas protegidas con equipos colocados en triangulación. y radiaciones electromagnéticas inducidas. separados de 190 metros y siempre se tienen que ver entre ellos. Vista superior de la estructura a proteger de 900 metros x 500 metros de rayos ascendentes. Nota: el mismo principio de protección se puede realizar con los otros modelos PDCE JUNIOR y PDCE BABY. de 900 metros x 500 metros. ZONA DE PROTECCION CUBIERTA EN UN 100% EN FUNCION DE LA ESTURTURA A PROTEGER Protección electromagnética con PDCE SENIOR. La triangulación se forma si los equipos están al mismo potencial de tierra de tal manera que se garantiza su unión. sólo se tendrán que recalcular los radios de protección para definir el área deseada. El requisito es. pero de superficie superior a 200 metros de ancho o largo. Vista superior de la estructura plana a proteger. no sea superior a 190 metros. incluyendo saturaciones de cargas electrostáticas generadas por tormentas solares o por viento seco. de forma que el conjunto de todos los equipos formen un solo SPCR y pantalla electrónica.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” Estudio de protección de grandes áreas con el Modelo PDCE SENIOR: Para proteger estructuras inferiores a 100 metros de alto. que entre los equipos se tienen que ver y como mínimo que exista una solapación de radios entre ellos. de forma que la distancia entre los más cercanos. 15 . aunque estén en diferentes alturas.
Los equipos se colocarán en su soporte con un mástil de 1 metro de alto. 16 . se crearán nuevos niveles de protección cada 100 metros de altura. En caso de existir presencia de otros elementos en punta fuera de la estructura a proteger. Estructura Vista superior de la estructura Vista lateral de las estructuras 160 metros ancho x 160 metros de largo 200 metros de altura 300 metros de altura 7 . ofrece una reducción del 99 % de impactos de rayo con un 100 % de garantías de eficacia en la INHIBICIÓN DEL RAYO. de forma que se mantenga vertical a la estructura a proteger y separado de la misma de 1metro de distancia. cubre sólo la reposición del PDCE en garantía y en ningún caso la mano de obra y otros defectos de instalación. La eficacia de protección del SPCR puede variar si el equipo trabaja con a una puesta a tierra de valor superior a 10 ohmios. (Ver: definición más amplia al final del Manual en “casos extremos”).EFICACIA DE PROTECCIÓN Toda la serie de PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE. Para casos atípicos de estructuras superiores a 100 metros y de formas arquitectónicas irregulares y singulares. (Ver: las condiciones de garantías). Los equipos laterales se distribuirán en cada esquina de forma que cada pararrayos se vea con los otros. o las exigencias superiores que defina el estudio de necesidades técnicas. El conjunto del SPCR superior y lateral. estará formado únicamente con PARARRAYOS de tecnología PDCE SENIOR. se recomienda consultar al FABRICANTE. la protección del rayo sólo se garantizará en la propia estructura donde esté colocado el PARARRAYOS de tecnología PDCE. Eficacia de protección en función de la resistencia de la puesta a tierra del SPCR. En este caso INT AR SL.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” Protección complementaría para proteger las estructuras de gran altura de los rayos laterales. reduciendo al mínimo los efectos electromagnéticos y la aparición de circulación de corrientes en la instalación protegida. absorbiendo la energía del rayo en forma de calor por fusión de sus componentes. se unirán todos los pararrayos de tecnología PDCE por medio de un cable perimetral en cada nivel de protección lateral y uno con cables verticales para garantizar la unión de todas las unidades como único SPCR equipotencial. La distancia de separación entre cada equipo será del 80% de la suma de los dos radios de trabajo de cada equipo. MODELO PDCE SENIOR PDCE JUNIOR PDCE BABY RESISTENCIA DE LA PUESTA DE TIERRA 0/10  11/20  21/30 31/40 100% 95% 90% 85% 100% 95% 90% 85% 100% 95% 90% 85% Mejoras tecnológicas en casos extremos En caso de impacto de rayo en el PDCE por motivos de “casos extremos”. el PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE se comportará como un fusible térmico. Para proteger las estructuras de gran altura de los rayos laterales. siempre y cuando se cumplan las condiciones de las especificaciones técnicas del producto. Colocaremos tantos equipos necesarios de forma que cubra todas las partes de la estructura que queramos proteger de los rayos. Eléctricamente.
que al comprar usted un PARARRAYOS de la familia PDCE. cumpliendo así.ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1. 5. 3. GARANTÍA DE PRODUCTO: 10 AÑOS de garantía por defecto de fabricación y renovado anualmente si se justifica el mantenimiento anual. (Ver certificado). en el penúltimo párrafo: “La decisión de poner una protección contra el rayo puede tomarse sin tener en cuenta ninguna evaluación del riesgo. montaje y ensamblaje de pararrayos desionizadores de cargas electrostáticas y tomas de tierra inteligentes. APLICACIONES. En caso de exigencias particulares. no es necesario efectuar la evaluación del riesgo de rayos de la instalación que quiere proteger. incluyendo estructuras dentro de ambientes con riesgo de incendio o explosión. LEY DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD APLICABLES: Los pararrayos con tecnología PDCE son SPCR que cumplen las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico causado por los rayos. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE CORTO CIRCUITO: Los Ensayos realizados en el LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTÉCNIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA. es un complemento de protección contra el rayo para instalaciones. publicadas en la página web. (Ver cobertura de garantías).“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 8 . pueden proteger de los rayos estructuras en tierra y mar. En este sentido nuestro SPCR no necesita un estudio de riesgo de rayos para conocer las necesidades de protección. 17 . Al reconocer usted este posible riesgo. donde el nivel de protección eléctrica y electromagnética a causa de los rayos. definen. NORMAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio ambiente. según el Real Decreto 614/2001 de 8 de junio. 9 . 4. demuestran que los equipos soportan 2 descargas de rayos repetidos de 100. EL PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE. 2.000 Amperios. comercialización. El PARARRAYOS PDCE puede trabajar bajo campos eléctricos extremos o de alta tensión. asume conocer el riesgo de impacto de rayo en un 1%. 8. (Ver informe de ensayos). MARCAJE CE: Los equipos cumplen las leyes de seguridad de producto y límites de trabajo de Compatibilidad Electromagnética según las exigencias del marcado CE y según las normas que lo regulan EN 61000-6-(1. dice así.000 voltios a 1. La familia de los Pararrayos Desionizadores de Carga Electrostática (PDCE). (Ver informe). según se demuestra en los informes y protocolos de ensayos comparativos efectuados en la Universidad Científica de PAU en Francia. gestión. según las normas internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 6. 2. avaladas por la ENAC y UKAS aplicado a: diseño. con la propia Norma de pararrayos UNE-EN 62305 parte 2 y su homologada IEC-62305 parte 2 : “Evaluación del riesgo“ donde en la página 13. 3. Exceptuando generadores Eólicos. TURISMO Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA y según curvas de energía IEC-10/350 µ de 100.2 metros sin descarga del rayo. según unas normas y protocolos de ensayos. (Homologas a las normativas IEC). es un complemento de un Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR). Los PDCE. (Ver Informe). 10. TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DEL PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE SIN DESCARGA DE RAYOS. porque se asume que el riesgo existe y por este motivo se exige un nivel superior de protección. 7. siempre que se considere que ningún riesgo es evitable”. se aplicarán las Normas UNE/EN 62305 parte 1-2-3. Nuestras condiciones de venta. con correspondencia a la normativa internacional IEC 62305/2006 parte 1-2-3. y desde EN 61000-4-2 a EN 61000-4-9. sea de máxima exigencia de seguridad donde los sistemas convencionales de pararrayos en punta no son capaces de llegar. especificadas en las normas IEC-62305. 9. (Ver Certificado). EN 55011 a EN 55015 y EN 55022. diseñado para proteger cualquier tipo de estructuras en cualquier tipo de atmósferas y terrenos. Se define como un Electrodo captador de cargas no polarizado.ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE RAYOS Consideramos que la tecnología PDCE.000 amperios sin sufrir rotura de materiales. REGLAMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA: Para la construcción de la puesta a tierra se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y nuestras normas particulares INT-21712. donde se compara la tensión de trabajo con descargas de rayos con una punta FRANKIN y en las mismas condiciones con los PDCE sin descarga de rayo. superiores a 640. CERTIFICADO DE PRODUCTO: Producto certificado para la prevención y protección colectiva del rayo a personas e instalaciones. 4):2002.( Ver ISO 9001) y (ver ISO 14001).
este ejemplo es precisamente el que no hay que tomar como referencia. En su caso.Protectores de sobretensión 1 2 18 . En la medida de lo posible.Uniones equipotenciales de partes metálicas externas 5 . señalizando el bajante como cable del pararrayos.Pararrayos. el bajante se colocará empotrado en tubo o por dentro de la edificación. 1 .PLANO DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SPCR CON TECNOLOGÍA PDCE PARTES MÁS IMPORTANTES DE UNA INSTALACIÓN (modelo PDCE BABY) Nota importante: Aunque el cable de bajada del pararrayos aparezca en la esquina de la fachada cerca de la puerta. los bajantes de pararrayos tendrán que pasar por las fachadas de la casa que menos sean expuestas. evitando pasar el cable por zonas de fácil acceso a personas.Conductor eléctrico 3 .“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 10 .Electrodos de tierra 4 . mástil y soportes 2 .
para construir la toma de tierra. igual o superior a 1 m2. se tendrá que proteger el mismo por medio de en un tubo de metal para su protección mecánica. En caso de terrenos donde no se puedan clavar piquetas. VALIDACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL Y EQUIPOTENCIAL: Una vez terminada la instalación de cables perimetrales y equipotencial. En todos los casos. minimizando los efectos de posibles corrientes que puedan aparecer por el suelo cerca de nuestra estructura protegida. efectuaremos un control de la continuidad eléctrica para validar que el PDCE y la toma de tierra están unidos eléctricamente. se podrán tomar las referencias del REBT que sean más exigentes en cada país que esta propia guía. nuevas o viejas. dentro de la zanja. y la medida eléctrica del cable que los unes no sea superior a cero ohmios de resistencia entre ellos. a la puesta a tierra del PDCE. VALIDACIÓN ELÉCTRICA TOMA DE TIERRA: Una vez construida la toma de tierra. referente al terreno. es garantizar la seguridad eléctrica de las personas en caso de impacto de rayo externo al radio de protección. En caso de que el cable sea expuesto a posibles roturas por vandalismos o pasos de vehículos. ni se conectarán en serie a la toma de tierra filtros o inductancias que puedan frenar el flujo de corrientes por el cable de tierra o crear una polarización de la misma. Si no conseguimos este valor. En caso de imposibilidad de colocar piquetas. se conectará un cable del PDCE directamente a la estructura en su parte alta. El cable tendrá una sección de como mínimo 35 mm y se asegurará la trayectoria del cable por medio de bridas o grapas adecuadas para garantizar su trazado. piscina y parque infantil): Para evitar que las tensiones de paso peligrosas afecten directamente a las personas. En otras situaciones donde las estructuras a proteger sean perfectas conductoras eléctricas con una sección superior al cable conductor. se evitará efectuar curvas inferiores a radios de 20 cm. efectuaremos las medidas de su resistencia en ohmios. CONSTRUCCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA. colocaremos más electrodos y aportaremos una constancia de humedad en la tierra todo el año por medio de un sistema de riego gota a gota. Para ello se efectuará una zanja en el terreno. fuentes de agua. Dado que la resistencia en ohmios de los diferentes tipos de terrenos. o cemento. reduciendo entonces las distancias de separación entre piquetas en medidas equidistantes dentro de los 10 metros. un mismo valor de ohmios en cualquier punto de la instalación. INSTALACIÓN DEL BAJANTE CONDUCTOR. siendo su composición de cobre. podrán ser en forma de jabalinas o placas de metal. y separadas entre ellas cada 10 metros. se podrá utilizar la propia estructura como conductor eléctrico. Todas las conexiones mecánicas y eléctricas se efectuarán dentro de una caja de PVC. a la altura del mástil. para conseguir alcanzar un valor igual o menor a 10 ohmios en el conjunto de la puesta a tierra conectada a la instalación eléctrica y equipotencial. En lo posible. en la qué se enterrará el cable de cobre desnudo. con la conexión equipotencial de los elementos metálicos que están cerca del anillo y dentro de él. antenas. IMPORTANTE: En ningún caso se utilizarán electrodos de acero inoxidable. y a una profundidad mínima de 25 cm y máximo de 50 cm. y como mínimo. relacionada con las tomas de tierras eléctricas. en cualquiera de los casos de configuración. fuera de la estructura protegida durante una tormenta. columpios. puertas de garaje. VALIDACIÓN ELÉCTRICA DEL BAJANTE CONDUCTOR: Una vez efectuada la instalación eléctrica. sin efectuar remontes y bajadas. 2. podemos enriquecer el conjunto del terreno/puesta a tierra. farolas. puede variar considerablemente durante el año a causa de los cambios meteorológicos. los cables de unión de masas equipotenciales se podrán unir a éste en su recorrido. Este cable de cobre desnudo. Por último se verificará la continuidad eléctrica entre el punto de masas más alejado del pararrayos y el propio cabezal del pararrayos. buscaremos siempre el mejor emplazamiento y en lo posible lo más cerca de la vertical del pararrayos. se doblarán los perimetrales con cable de cobre tantas veces como sea necesario para conseguir bajar la resistencia del terreno. se unirán eléctricamente todas las masas metálicas por medio de uniones de cable de cobre desnudo de sección no inferior a 2. se recomienda efectuar un anillo de tierras perimetral al límite de la zona de donde exista la posibilidad de tránsito de personas. En este caso. Con el mismo objetivo de conseguir un equipotencial armonizado. Los electrodos. como pueden ser: vallas.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 11 . con el objetivo de referenciarlos todos a un plano de tierra. Como guía técnica complementaria a este manual de instalación. aluminio o zinc. y otro cable en la parte baja desde la estructura a los electrodos de sacrificio. señalizando el mismo como Cable SPCR. Como complemento. garantizando así. El objetivo. se unirán todas las puestas a tierra eléctricas existentes.5mm ni superior a 50mm. En lo posible se garantizará que el trazado del cable sea siempre descendente desde el PDCE a la conexión de tierra en un solo tramo. A este cable perimetral.50 m de largo que estarán clavadas en el terreno. con las masas y equipos eléctricos. y a ser posible en una zona húmeda. Esto se consigue combinado el anillo de tierra perimetral que hace el efecto de pantalla. con el objetivo de revisar su corrosión durante el mantenimiento. manteniendo en lo posible las trazadas verticales. etc. 3. se validará la instalación verificando la continuidad eléctrica en ohmios entre elementos metálicos y tomas de tierra. el bajante del cable conductor que unirá el PDCE a la puesta a tierra será lo más directo. En todos los casos. con sales minerales. 19 . se referencia a tierra por medio de la unión del cable a piquetas de 1. siendo el valor resistencia de 0 ohmios en cada caso. se utilizará una superficie total de electrodos en contacto con el terreno. de cómo mínimo 35mm de sección. se podrán cortar las jabalinas en trozos de 50cm.GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SPCR CON TECNOLOGÍA PDCE. CABLE PERIMETRAL Y EQUIPOTENCIAL (Recomendado en casa con jardín. 1.
(no suministrada) tapando los tornillos Allen. sólo servirá para descargar las sobretensiones residuales del rayo procedentes de la red. se verificará que la altura total del cabezal del pararrayos supere los 2 metros sobre cualquier elemento de la estructura. la destrucción de equipos eléctricos dentro de la zona protegida. a. e. y calentarla hasta que quede sellada para que no entre humedad. a causa de efectos indirectos de sobretensiones. Pasar el cable. tendremos que efectuar un taladro pasante en el mástil para garantizar la suportación y unión mecánica entre PDCE y mástil. c. Pasar el cable de cobre por dentro del mástil desde la parte inferior hasta sobresalir 1 metro por la parte superior del mástil. A ser posible la tecnología a utilizar como descargador tendrá que ser de GAS. MONTAJE PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE Una vez colocado el cable de cobre del SPCR en todo su trazado y los soportes de mástil en su posición adecuada. Si la medida es correcta. f. en ohmios. con funda. se efectuará una foto del conjunto mástil/PDCE/estructura donde se pueda apreciar el acabado final y entorno. B.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 4. para colocar el PDCE. en los cuadros generales de tensión. tenemos que mecanizar el mástil previamente con el agujero de fijación antes de colocar el PDCE. (0. Toma de tierra/pararrayos. La protección interna se instala con el fin de anular posibles chispas y anular. sea cero  . Aflojar los dos tornillos Allen. Colocar una funda retráctil. también. primero por la sirga de seguridad anticaída y después introducirlo por el terminal de conexión del PDCE hasta que toque al fondo. Una vez revisado. d. no de componentes electrónicos semiconductores. no superior a los 50kA. dejando la sirga de seguridad suelta por debajo del tornillo pasante. g. 20 . se recomienda efectuar una protección interna compuesta por diferentes tecnologías de protección electrónica fina. se verificará su continuidad eléctrica desde la toma de tierra hasta la parte inferior del cabezal del PDCE. media y de potencia. b.). C. y se conectan los descargadores por medio de un cable de tierra. con el mástil ya colocado. colocar el tornillo pasante y apretar. Para esta prueba. Introducir el PDCE en el mástil. Una vez seleccionada la altura adecuada y el mástil con sección interior de 41 mm . Su valor de resistencia. generados por inducciones y acoplamientos cuando los rayos impactan cerca de la instalación protegida con PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE. procederemos a preparar el cable de cobre para la conexión eléctrica del PDCE con el mástil. Este procedimiento es esencial para enviarlo con el registro de puesta en marcha. VALIDACIÓN DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA CONJUNTO PARARRAYOS/TOMA DE TIERRA: Para validar la continuidad eléctrica del SPCR con tecnología PDCE. Taladrar el mástil tomando como referencia de medida 33 mm desde la boca del tubo del mástil. RECOMENDACIÓN Protección interna. Terminar de sellar con silicona o grasa de vaselina para evitar reacciones químicas con el aire. VALIDACIÓN ALTURA DEL PARARRAYOS-PDCE-SENIOR: Para validar la altura del pararrayos. Como complemento de protección del SPCR. PROCEDIMIENTOS A. Esta tierra. Apretar tornillos Allen y verificar que estén apretados correctamente y no se suelte el cable. será inferior a 10 en las peores condiciones climáticas. Una vez terminada la instalación se procederá a dar de alta la garantía del equipo. según normas IEC-62305 parte 4. Colocar el terminal en el cable de cobre y apretarlo con mordaza mecánica. se coloca una barrera electrónica de protectores de sobretensión. se puede colocar el mástil en su posición definitiva. se utilizará un medidor de continuidad eléctrica y se verificará que la resistencia entre los dos puntos. Una vez efectuado el agujero. El agujero tiene que ser pasante de  8 mm de lado a lado y centrado. a una toma de tierra independiente del resto de los sistemas de tierras o equipotenciales. El objetivo de la Sirga de seguridad anticaída es garantizar que el PDCE resbale por el mástil en caso de salir de su alojamiento . Para su efecto de prevención y protección.
ad/registro_producto.int-sl. Tipo de instalación protegida: Tipo de estructura que se protege: edificio. Población: Nombre del pueblo donde se sitúa la instalación del PDCE. Dirección de la instalación: En caso de ser una instalación aislada y no tener dirección. Una vez terminada la instalación y dentro de un plazo de 7 días. es obligatorio dar de alta el equipo en la página web de INTARSL. Telf. Nº: Número de la calle donde se sitúa la instalación del PDCE. Procedimiento de Registro del producto desde la página web : https://www.PUESTA EN MARCHA DEL SPCR CON TECNOLOGÍA PDCE. Empresa instaladora: El nombre de la empresa instaladora homologada. Correo electrónico: Correo electrónico del cliente para enviar los certificados en PDCE codificados. Para ello. Comentario: Comentarios que puedan ser importantes para el mal funcionamiento del PDCE. Nombre y apellidos: Nombre del técnico homologado que ha realizado la instalación. tiene que rellenar los campos del registro. País: País donde se sitúa la instalación del PDCE. aunque antes de este mantenimiento. poner las coordenadas geográficas. recibirá en un plazo de 15 días el certificado de garantía del producto. Código Verificación: Colocar el código de verificación para validar los datos y enviar. el EQUIPO no hubiese sido registrado.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 12 . Cuidad: Ciudad a la que pertenece el pueblo donde se sitúa la instalación del PDCE. barco. una vez validados y enviados los datos.php Datos empresa instaladora: Nº de serie producto: Número de serie del PDCE que ha instalado. Datos del cliente: Empresa: Nombre de la empresa o particular que ha comprado el PDCE. 21 . torre comunicaciones. Tipo de servicio: Definir si es una puesta en marcha o un mantenimiento. Calle: Calle donde se sitúa la instalación del PDCE. de contacto: Teléfono de contacto del cliente. Se ha realizado proyecto: Indicar si se ha realizado o no proyecto para el diseño de la instalación. etc. Identificación fiscal: Identificación fiscal del cliente de la empresa o DNI del privado. Código postal: Código postal de donde se sitúa la instalación del PDCE. Fecha del servicio: La fecha que el equipo fue instalado.
instalados. agentes meteorológicos (exceptuando el rayo). que no cubra esta garantía. la garantía quedará anulada. tensiones de trabajo extremas. • Por la manipulación no adecuada del PRODUCTO. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA PRODUCTO. • Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato. AR. • El período de garantía PRODUCTO es el siguiente: 10 años. Si no se realiza el mantenimiento durante 2 años. • Los PRODUCTOS que no hayan pasado el correspondiente mantenimiento durante 2 años. • Países incluidos en la cobertura: Todo el Mundo exceptuando USA y CANADÁ. • Daños cubiertos: Todos los daños causados en la instalación protegida: por el impacto de un rayo directo sobre el PDCE o derivados de un defecto de fabricación del PRODUCTO.  Todo componente o accesorio que no sea el PDCE. atentados o vandalismo.CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE A partir de la recepción del alta del equipo. • Los PRODUCTOS instalados sin estudio previo. • Los PRODUCTOS instalados sin puesta en servicio. y en un plazo de 30 días recibirá el certificado correspondiente de producto. • Los PRODUCTOS instalados por instaladores no homologados por INT AR SL. • Las instalaciones mal diseñadas y efectuadas fuera de normas. • Si el PRODUCTO es reparado o manipulado por personal no autorizado de INT AR SL. COBERTURA Y EXLUSIONES DE GARANTÍA La garantía se aplica a los: PARARRAYOS DESIONIZADORES DE CARGA ELECTROSTÁTICA. por lo que conviene inspeccionar el producto antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes. aplastamiento. • Cuando la avería sea producida por un componente o accesorio externo que afecte al buen funcionamiento del PDCE. hasta un valor máximo de 600. fabricados por INT. incluso los derivado s del transporte. Una vez acabado este período de 10 años. • Los PRODUCTOS de muestra. • La aplicación de la garantía comienza a partir de la recepción en fábrica. • Incumplimiento de parte de las condiciones de venta y algún punto del MANUAL DE INSTRUCIONES.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 13 . PDCE JUNIOR Y PDCE BABY. de la puesta en marcha de la instalación.000 euros anuales. golpeo. modelos PDCE SENIOR. • Si el accidente es producido a causa de la rotura de parte o en su totalidad de la instalación eléctrica y mecánica del PRODUCTO.SL en el Principado de Andorra. sea por catástrofes naturales. que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes. 22 . • Los PRODUCTOS que no llevan identificado su correspondiente número de serie de fábrica. el equipo seguirá funcionando sin cobertura de garantía. el PDCE estará cubierto por su garantía. reglamentos de baja tensión o especificaciones técnicas. • Los propios daños del PRODUCTO por el uso inadecuado del mismo. La garantía está en curso durante 10 años si se efectúa y valida cada año el mantenimiento del mismo.
Se procederá a verificar la continuidad de las conexiones eléctricas y su nivel de corrosión para tomar las medidas oportunas de corrección. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO.Conductores eléctricos:  Se verificará el nivel de corrosión o rotura de los soportes o grapas de los cables. la protección de las personas. Los materiales expuestos pueden sufrir deterioro involuntario por parte del fabricante. 3 . se efectuará un informe de su procedimiento por el instalador oficial. cada 4 años. Período de revisión: ANUAL Procedimientos de mantenimiento según puntos críticos de la instalación: 1 . para verificar su estado y la continuidad del buen funcionamiento de la protección de rayos y garantizar su eficacia de funcionamiento. Se verificará la continuidad y resistencia eléctrica entre la toma de tierra y el PDCE. animales e instalaciones.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 14 . Se verificará el estado mecánico del PDCE.Mástil:  Se revisará el estado de aguante mecánico de los soportes o fijaciones del mástil que soporta el PDCE  y se procederá a cambiar o mejorar en caso necesario. a desenterrar los electrodos para la revisión visual de la pérdida de material y corrosión. En caso de rotura se comunicará al fabricante para la previsión de cambio estándar en garantía (sólo el PDCE). Cada informe de revisión será avalado con la firma del cliente.Cabezal PDCE:  Se verificará el estado de corrosión de las conexiones eléctricas del cable de tierra y del conjunto del  PDCE. para tomar las medidas oportunas de mejora y garantizar un valor igual o inferior a 10 ohmios. en caso de necesidad  se cambiarán por unos nuevos. y se procederá a efectuar las mejoras necesarias. La situación geográfica de cada instalación es aleatoria e implica estar expuesta a diferentes fenómenos meteorológicos y cambios climáticos permanentes durante cada año. 4 . y se efectuará el cambio si fuera necesario . según los procedimientos aquí definidos.  5 . instalador o usuario. Se procederá.Puesta a tierra:  Se procederán a efectuar diferentes medidas de la resistencia en ohmios de la puesta a tierra y del  conjunto del SPCR. incluyendo el perimetral. donde constarán las incidencias o averías si las hubiese . 2 . y se tomarán medidas de corrección o cambio. El protocolo de mantenimiento será cumplido en su totalidad y rigurosamente en cada revisión anual. referente a la puesta a tierra de la instalación. Las necesidades técnicas y de funcionamiento de cada instalación son más exigentes y obligan a situar todos los equipos y parte de la instalación en el exterior de la estructura o edificio a proteger y colocar la puesta a tierra en diferentes lugares en cada proyecto.Cable perimetral y equipotencial de masas:  Se procederá a verificar la continuidad de las conexiones eléctricas y su nivel de corrosión para tomar las medidas oportunas de corrección. 23 .MANTENIMIENTO PREVENTIVO SPCR CON TECNOLOGIA PDCE Las instalaciones de pararrayos de tecnología PDCE. Por ese motivo es de obligado cumplimiento efectuar una revisión periódica del conjunto de la instalación. Se verificará la corrosión de los soportes o fijaciones para su limpieza y pintura si fuera necesario. están diseñadas para un objetivo concreto.
A. y destruir protectores de sobretensión y equipos eléctricos conectados a tierra. con posible separación de las semiesferas. A. A. A. A. Las instalaciones protegidas con PARARRAYOS DE TECNOLOGÍA PDCE. y cuando aparece.5 m clavadas y separadas entre ellas cada 10 metros. en diferentes estructuras. éstas pueden ser propensas a excitar la descarga de un rayo y generar otros efectos ELECTROMAGNÉTICOS indirectos que pueden entrar y afectar en las instalaciones eléctricas protegidas con nuestro equipo y al propio PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. Efectos en las instalaciones protegidas: Este efecto no es la causa de un rayo directo. Afectación DIRECTA en el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE: En estas condiciones se puede saturar y cortocircuitar el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. El Pararrayos de tecnología PDCE está certificado para cumplir el objetivo de reducir la actividad de rayos en la estructura protegida en un 99% y un 100% de eficacia.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” 15 –CASOS EXTREMOS El constante estudio del comportamiento del Pararrayos tecnología PDCE. se trasforma en un esfuerzo de trabajo térmico dentro del propio PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. ya que no hay impacto directo de rayo y sería el resultado de un efecto indirecto externo de sobretensión que saturaría nuestro equipo. Posibles averías en condiciones extremas CASO . quedando el equipo negro interiormente sin más afectación. asumiendo tanto el cliente como el fabricante que siempre existe una posibilidad de impacto de rayo directo de un 1%.6. apareciendo un arco eléctrico por dentro del mismo que no es detectado. las corrientes que pueden aparecer por tierra por diferencia de potencial y por el aire.2. no aparecerán efectos de fusión en las esferas de aluminio por su parte externa. Solución: Apantallamiento Perimetral con un cable de tierra enterrado por lo menos a 30cm de tierra con piquetas de cobre de 1. que pueden comportarse como pararrayos naturales o que incorporan directamente pararrayos Franklin. cerca de la estructura protegida. debido al pulso electromagnético del rayo. A. Efectos visuales en el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE: Se podrían apreciar efectos de fusión por arco eléctrico entre las semiesferas en su interior o explosión del aislante desde el interior al exterior.1. En este caso.A Hay otras estructuras o torres cercanas a la estructura protegida con el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE que incorporan elementos en punta. en estas condiciones. 24 . por dentro por sobretensión.4. Situación: Cuando hay elementos en punta.3.5. para mejorar el equipotencial de tierras y masas metálicas. Causa: Cuando un rayo impacta cerca. no genera sobretensiones en la instalación ya que la energía que aparece. pueden verse afectadas bajo condiciones extremas de funcionamiento por encima de los valores que se definen en su especificación técnica. nos facilita la posibilidad de mejorar la tecnología y demostrar su eficacia día a día. los dos fenómenos eléctricos pueden saturar el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE.
CASO . B. Afectación DIRECTA en el PARARRAYOS-PDCE-SENIOR: En esta situación.5. Efectos visuales en el PDCE: En estos casos se podría ver desde la semiesfera superior. por este motivo cabe la posibilidad de que se sature el equipo y se cortocircuite en el caso A. la reacción es la emulsión del propio aluminio en forma de verrugas que sobresalen en sentido ascendente. C. con trayectoria de colada del material del interior al exterior. porque la causa no es del impacto de un rayo directo. nuestro equipo no tiene capacidad ni tiempo de reaccionar para disipar las cargas.1.2. Solución: Bajar la resistencia del valor eléctrico de la toma de tierra por debajo de 10 ohmios y a ser posible durante todo el año. una especie de flámula o ramificación de luz en forma de rayo. perdiendo su eficacia de protección. es que el efecto del rayo directo negativo sobre la semiesfera del PDCE. puede generar un esfuerzo de trabajo levógiro de la instalación hacia la nube. Aclaraciones: La diferencia entre un impacto de rayo directo negativo (rayo que baja de la nube a tierra) y el positivo (rayo que sale de tierra a la nube). la intensidad de transferencia de cargas es muy alta y genera alta temperatura que hace hervir el aluminio en puntos concretos.000 amperios y el núcleo de tormentas avanza muy rápidamente. C. eso daría a entender el porqué en algunos elementos en rosca se desenroscan solos.4. recortando el tiempo de fuga de la corriente a tierra. En función de la energía del rayo negativo en el momento del impacto (1% de posibilidades). B. Causa: Cuando el campo eléctrico natural aparece durante una tormenta. no se generan corrientes de sobretensión en la instalación ya que la energía se trasforma en temperatura de fusión (principio de un fusible). Situación: Cuando las tomas de tierra tienen un valor elevado superior a 10 ohmios. perfora la semiesfera superior con efectos de trazabilidad de fusión al interior del PDCE y los efectos del rayo positivo emulsionan sobre la semiesfera superior el aluminio en forma de verruga. C. Solución: Reducir el valor de la toma de tierra y colocar dos (2) PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE en paralelo separados de 50 cm para doblar la capacidad de Disipación del PDCE. este problema se ha solventado. Efectos en las instalaciones protegidas: Cuando aparece este fenómeno en las instalaciones.“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” CASO . Este fenómeno está en estudio ya que sistemas de teledetección de rayos de los Institutos Nacionales de Meteorología. no son capaces de detectar la presencia de un rayo aun apareciendo este fenómeno. el PDCE puede romperse o incluso desaparecer si el rayo es superior a 250. Si el rayo positivo es muy intenso.B Las tomas de tierra tienen valores eléctricos de resistencia superiores a 10 ohmios. 25 . es el trazador ascendente del rayo positivo que queda inhibido. por medio de aporte de humedad natural o forzada.C Otros efectos posibles que nos podemos encontrar en la revisión de mantenimiento: Señales de emulsión del aluminio en la parte superior de la semiesfera superior. puede generar la aparición de tensiones más altas en las tomas de tierra si su valor es superior a 10 ohmios y por defecto generar tensiones de trabajo más altas en el interior del PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE.5.3. C.1. C.2. Este efecto no aparecerá nunca en la parte de la semiesfera superior. en el caso del PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE. Efectos en las instalaciones protegidas: En estos casos no aparecen descargas de rayo ni corrientes peligrosas en la instalación porque la energía se trasforma en temperatura de fusión en la semiesfera superior.3. el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE se puede saturar y sobrecargarse. Efectos visuales en el PARARRAYOS TECNOLOGÍA PDCE: Pueden aparecer las perforaciones limpias con fusión del aluminio en la semiesfera inferior. que se difunde en el aire sin llegar a la nube.4. Este fenómeno se representa cuando intenta aparecer el líder del rayo positivo. B. Causa: El equipo ha trabajado en condiciones extremas de disipación de cargas. ya que la fusión o perforación del aluminio aparece en la semiesfera inferior y el sentido de fusión del aluminio será de dentro en sentido fuera del PDCE. de 6 a 8 metros de largo. B. B.
se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños descritos en este manual de instrucciones sin obligación de notificación o responsabilidades.pdce.. 9 .“MANUAL DE INSTRUCCIONES SERIE PARARRAYOS PDCE – 2012 SEGÚN NORMA INT-21712 (2012)” SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE: Para efectuar Reclamaciones. Consultas técnicas o Partes de accidentes. C\ dels Escalls. a través de: Su página web: Directamente al correo: Por teléfono al: http://www.L.org/ 26 . Ángel Rodríguez Montes Director Gerente de INT AR.ad http://www. núm.ad 00 376 865986 INT.L.L.php?accion=contacte&idmenu=8 int@andorra. S. S.AR. S.org/index.pdce.despatx 301 AD700 ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D'ANDORRA Tel: (00 376) 865 986 Fax: (00 376) 865 936 int@andorra. pueden contactar con INT-AR.
Documents Similar To Manual de Instrucciones PARARRAYOS
Rodolfo Osses
Jorge Luis Chinchilla Araujo
Sebasttian Palacios
More From AT Parobamba

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto