Source: https://www.scribd.com/doc/141673578/proter-2004
Timestamp: 2018-01-20 03:43:40+00:00

Document:
Uploaded by Alejandrinho López
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS HOJA DE FORMALIZACIÓN
Ing. Ignacio Morquecho Castillo Subgerente de Planeación y Estudios de Sistemas de Distribución
VIGENCIA: El presente documento entra en vigor a partir de la fecha de su autorización OBSERVACIONES: Actualización del procedimiento CRÉDITOS Ing. Hermilo Ceja Lucas Ing. Eliud Cerqueda Pérez Ing. José Arturo Mora Alcaraz Ing. Gerardo Munguía Zavala Ing. Sergio Acevedo Gómez Ing. Arturo Burguete Burguete Ing. Jairo Martínez Hernández. Ing. Rubén Martínez Vázquez. Subgerencia de Planeación Subgerencia de Planeación Jefe Depto. Planeación DDO. Jefe Depto. Planeación DDJ. Jefe Depto. Planeación DDCO. Jefe Depto. Planeación DDSE. Jefe Oficina Planeación DDCO. Jefe Depto. Planeación Zona Tuxtla DDSE.
1.- PRÓLOGO ___________________________________________________________2 2.- MARCO JURÍDICO ____________________________________________________3 3.- OBJETIVO ___________________________________________________________5 4.- ALCANCE ___________________________________________________________6 5.- POLÍTICAS __________________________________________________________7 6.- NORMAS ____________________________________________________________9 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ___________________________________11 8.- DIAGRAMA DE FLUJO ________________________________________________15 9.- MECANISMOS DE CONTROL __________________________________________21 10.- F O R M A T O S ____________________________________________________23 11.- CONTROL DE CAMBIOS _____________________________________________70 12.- GLOSARIO ________________________________________________________71 13.- HOJA DE DISTRIBUCION_____________________________________________73 14.- ANEXOS __________________________________________________________74
La revisión y mantenimiento de este documento se realiza periódicamente de acuerdo a las modificaciones que pudieran presentarse por motivo de la evolución de los procesos internos de comercialización y distribución. para el diseño. además de aquellas que formen parte de la urbanización de fraccionamientos. unidades y condominios habitacionales. y mecanismos de control para su cumplimiento. políticas. así como de su marco jurídico. centros comerciales. Contiene además información acerca de los antecedentes.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 2 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 1. . conjuntos. parques industriales y desarrollos turísticos. construcción y entrega a Comisión Federal de Electricidad. normas.. marco jurídico. de las obras e instalaciones destinadas al suministro de energía eléctrica.PRÓLOGO El presente documento tiene el propósito de establecer las directrices que deben seguir los solicitantes del servicio público de energía eléctrica.
. 27-11-2002 OTROS • Resolución RES/287/98 por la que se aprueban las especificaciones técnicas a que se refiere la fracción V del artículo 3o.MARCO JURÍDICO LEYES • Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. en Materia de Aportaciones. DOF. DOF. última reforma DOF 25-07-1997 Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 31-05-1983. DOF. Instalaciones Eléctricas. 27-09-1999 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. DOF. DOF. última reforma DOF 22-12-1993 REGLAMENTOS • Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. DOF. en Materia de Aportaciones. en Materia de Aportaciones. 18-11-1998 NORMAS • • Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999. 14-10-1993 última reforma DOF.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 3 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 2. 27-12-1983. del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 28-06-1999 • • • . DOF. 25-06-1999 Resolución RES/094/99 por la que se aprueban las especificaciones técnicas a que se refiere la fracción V del artículo 3o. del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 23-12-1998 Resolución RES/095/99 por la que se aprueba el formato de solicitud y la descripción de los requisitos que deben satisfacerse para obtener el servicio de energía eléctrica. DOF.
DOF. se debe tomar en cuenta la última edición en el momento de llevar a cabo los trámites ante la CFE. 26-12-2002 Guía para la Recepción de Productos Suministrados por Terceros para su Utilización en las Instalaciones de CFE. sean revisados o modificados.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 4 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 • Resolución RES/202/99 por la que se aprueban los modelos de convenio para las aportaciones a que se refieren los artículos 25. 40. 9-11-1999 Criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones. 18-04-2000 Modificaciones y adiciones al documento de criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones. reglamentos. 26. . (Guía LAPEM-03) Junio de 1995 • • • NOTA. En caso de que las leyes. DOF. 36. en Materia de Aportaciones. 39. 41. normas y otros documentos relacionados en este procedimiento. 42 y segundo transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. DOF.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 5 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 3. supervisión y recepción de las obras construidas por los particulares y que por la naturaleza de las mismas deban ser transferidas en propiedad gratuitamente a la Comisión Federal de Electricidad. . asegurando con ello la calidad de las obras y la satisfacción de nuestros clientes..OBJETIVO Contar con un procedimiento de trabajo que simplifique los trámites de autorización. para su incorporación al patrimonio de ésta.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 6 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 4. como las que se mencionan en los artículos 25 y 26 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones. Divisiones de Distribución y Zonas de Distribución. . Gerencia de Distribución.ALCANCE Este procedimiento es de aplicación obligatoria en todas las áreas de responsabilidad de la Subdirección de Distribución.. de la Comisión Federal de Electricidad Únicamente deberá aplicarse a las obras que a su término de construcción serán cedidas a CFE.
obtengan de CFE un nivel de confiabilidad. Las obras menores quedan exentas de la presentación de la memoria técnica y bastará que presenten su proyecto en un croquis de acuerdo a los requisitos señalados en este procedimiento. CFE proporcionará al contratista el sistema desarrollador de redes (DEPRORED). 5. serán responsabidad del Jefe del Departamento de Distribución de la Zona o area de distribución que corresponda.3.6. Como herramienta de trabajo para facilitar la elaboración de los planos.POLÍTICAS 5. supervisión de obra.4. 5. apoyarán con supervisores de contratación adicional con cargo a aportaciones recibidas de los particulares. pruebas de puesta en servicio y conexión. lo que reducirá sustancialmente el grado de supervisión de sus obras.5. los constructores externos se harán acreedores a un "dictamen de confiabilidad”.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 7 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 5. 5. 5. Cuando las Divisiones de Distribución no cuenten en su tabulador oficial con elementos que deben ejecutar las funciones de supervisión de campo. así como la capacitación necesaria para el uso del mismo. 5.2. de forma tal que con la construcción de las primeras obras sin tener observaciones relevantes. apoyándose para ello en procedimientos vigentes. En las Zonas de Distribución que no cuenten con Departamentos de Planeación las actividades a cargo de este departamento descritas en este procedimiento.8.. así como la experiencia en la aplicación de materiales y equipos en la construcción de obras eléctricas. los se las los 5. Cuando se trate de proyectos que contemplen la construcción de instalaciones subterráneas. quedan sujetas a las políticas que al respecto emita la Subdirección de Distribución y que se encuentren vigentes en la fecha de revisión del proyecto. para el ejercicio de estos recursos adicionales.1. los costos por revisión de proyecto.7. No conciernen a la bitácora de obra de este procedimiento los requisitos establecidos para la bitácora de obra pública. las Zonas de Distribución llevarán a efecto reuniones periódicas con las empresas contratistas y talleres didácticos para la instalación de equipo y accesorios para redes subterráneas. Con el fin de dar a conocer los adelantos tecnológicos y actualizaciones de las normas y procedimientos en materia de energía eléctrica. . 5. Con base a un control de calidad.
para lo cual CFE le proporcionará los lineamientos para obtener las coordenadas a fin de generar el plano del nuevo desarrollo debidamente georeferenciado.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 8 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 5. cuando así proceda. . Cualquier situación no prevista en este procedimiento. Como primera etapa de evaluación para definir el “nivel de confiabilidad” de los constructores. debe ser consultada a la Subdirección de Distribución. 5.12. 5. 5. además del padrón de constructores que han obtenido de CFE un nivel de confiabilidad.11. CFE pondrá a disposición de los constructores a través de Internet un foro interactivo para recibir consultas y propuestas de mejoramiento a este procedimiento. 5. los planos de cada proyecto indistintamente se dibujaran en este formato.13. quien dará el tratamiento extraordinario a cada caso en especial o en su defecto se adicionará a este procedimiento para su aplicación general.10. las Zonas de Distribución podrán tomar como referencia los registros de obras construidas en los últimos doce meses a partir de la entrada en vigor de este procedimiento. CFE pondrá a disposición del público en general vía Internet las normas y procedimientos involucrados en el proceso de construcción de obras eléctricas. Cuando el constructor cuente con la herramienta y la capacitación del DEPRORED.9.
6. 6. 6. 6.8. informará por escrito de esto a la CFE. 6. Todas aquellas obras que se realicen al amparo de este procedimiento deberán expedir una carta responsiva firmada por el solicitante o su representante legal. en estos casos la CFE está obligada a reconocer al solicitante por un período de tres años el proyecto integral autorizado.3. en su caso la posibilidad de cambios en las condiciones de suministro y bases de diseño.1.4. equipos y materiales empleados en la construcción de las mismas. será invariablemente convenido con el solicitante.. Cuando el solicitante no pueda cumplir con la calendarización o características de las etapas previamente aprobadas y convenidas. y redes de distribución aérea o subterránea de hasta 2 transformadores de distribución. sin afectar sustancialmente sus intereses. anexando el programa calendarizado de construcción y entrada en operación de cada una de las etapas. están obligados a presentar para su aprobación el proyecto integral. con el objeto de que ésta analice la factibilidad de enmienda al convenio original o la restitución del mismo. a fin de garantizar la calidad de la mano de obra. Los proyectos que tengan que construirse por etapas. 6.2. líneas de media tensión aérea hasta 10 postes o subterránea de hasta 3 registros.NORMAS 6.7. aún por adelanto en tecnología. Los profesionistas que elaboren los proyectos deben estar acreditados como ingenieros electricistas o contar con grado de licenciatura afín. 6. con título y cédula profesional. tantas veces como la CFE realice esta actividad antes de aprobarle el proyecto.recepción de las obras. Todos los equipos eléctricos y materiales que se utilicen para la construcción del proyecto. cualquier arreglo que se llegara a requerir. . una vez transcurrido el período de tres años. El costo de revisión del proyecto deberá aplicarse por cada revisión efectuada y el solicitante está obligado a cubrir los costos por este concepto.5. El proyecto integral originalmente aprobado podrá estar sujeto a modificaciones.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 9 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 6. indicando las nuevas condiciones de su proyecto. deberán contar con la certificación y aviso de prueba de LAPEM. 6. donde se manifieste a la CFE su conformidad de responder por la correcta operación de las instalaciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de firma del acta de entrega . Para efectos de este procedimiento se consideran obras menores aquellas cuya construcción contemple.
6. atendiendo a los grados de confiabilidad del constructor y al programa de construcción de las obras. 6.14. Cuando el solicitante requiera una constancia de haber atendido las anomalías relevantes detectadas durante la construcción. la respuesta no debe exceder de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.17. de lo contrario quedarán a resguardo del solicitante las instalaciones que no cumplan con este requisito. así como los de las pruebas de puesta en servicio. 6. deberán formar parte del cargo por obra específica. cuya grado de ocupación este al menos al 90 % del total de lotes o viviendas que conformen las áreas medidas. los de inspección de materiales y equipos.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 10 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 6. los de supervisión de obra. CFE estará obligada a expedirle dicho documento. serán responsabilidad de los gobiernos municipales. así se hará constar en el convenio respectivo y sólo se recibirán las porciones de la red necesarias para proporcionar el servicio.16. Los gastos de elaboración o revisión de diseño. . el contrato suscrito con la CFE queda a cargo del solicitante. 6. La evaluación de los contratistas queda a cargo de los departamentos de distribución de zona y se realizará en base a los lineamientos establecidos en este procedimiento.11. cuando existan construcciones terminadas para su contratación inmediata. aplicando la afirmativa ficta. Cuando se detectaran anomalías imputables a la falta de supervisión oportuna de CFE. Los contratos de alumbrado público. 6. 6.13. De no mediar contestación por parte de CFE al solicitante para aprobar o rechazar un proyecto. quedando el proyecto aprobado de forma tácita. 6.10. dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de la solicitud de revisión y aprobación del proyecto.12. Cuando se requiere de CFE la solicitud de factibilidad. La demanda máxima por lote deberá obtenerse de las mediciones de ramales y bancos de distribución ubicados en fraccionamientos existentes. daño o deterioro normal por causa del tiempo transcurrido o debido a daños originados por el medio ambiente. obligándose en su caso a reponer o reparar los equipos y accesorios que mediante pruebas de inspección se detectara la sustracción. mientras éstos no reciban oficialmente estas instalaciones. Cuando el solicitante pretenda entregar a CFE en forma parcial (por etapas) las instalaciones proyectadas.9.15. se aplicará la afirmativa ficta. en caso contrario se aplica la afirmativa ficta. por lo tanto. la CFE será responsable de aceptar la anomalía o corregirla con sus propios recursos. 6.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS Página 11 de 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO .
de Planeación . Solicita bases de diseño para la elaboración de su proyecto (Formato 2). de Distribución y solicitante o representante legal Solicitante o representante legal Visita en campo para definir proyecto y bases de diseño Continua proceso en el punto 8 BASES DE DISEÑO. ¿Continua el tramite? Si = Continua proceso en el punto 4 No = Termina proceso SOLICITUD DE SERVICIO Entrega Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica Bajo el Régimen de Aportaciones.2). 1) y la guía para la revisión de proyectos de Instalaciones Aéreas o Subterráneas según corresponda (guía No.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 12 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS No. de Planeación DESCRIPCIÓN FACTIBILIDAD DE SERVICIO Formula y entrega solicitud de factibilidad de servicio (Formato 1A) Si = Continua proceso en el punto 2 No = Continua proceso en el punto 4 Recibe solicitud de factibilidad y turna al Dpto. de Planeación 10 Jefe del Dpto. Continua proceso en el punto 8 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO Elabora proyecto y presenta solicitud para su revisión y aprobación (Formato 3 o 3A). Define parámetros para la construcción de las obras y entrega por escrito las bases de diseño (guía No. 2 3 4 Solicitante o representante legal 7 Jefe del Dpto. de Planeación Formula y entrega el oficio de factibilidad (Formato 1B). ¿Se aprueba el Proyecto? Si = Continua proceso en el punto 12 No = Continua proceso en el punto 10 Entrega oficio de rechazo del proyecto (Formato 4A) indicando las correcciones a efectuar en planos y memoria técnica y costos por concepto de revisión del proyecto.(Formato 1) ¿Es obra menor? Si = Continua proceso en el punto 5 No = Continua proceso en el punto 6 5 6 Jefe del Dpto. Revisa el proyecto con base en la Guía No. de Planeación 8 Solicitante o representante legal 9 Jefe del Dpto. RESPONSABLE Solicitante o representante legal 1 Agente Comercial Jefe del Dpto. de los planos y memoria técnica descriptiva del proyecto. en su caso croquis correspondiente. acompañando a esta. 2 y de considerarlo necesario realiza visita de campo para verificar la viabilidad del proyecto.
11 RESPONSABLE Solicitante o representante legal 12 Jefe del Dpto. ¿Existen anomalías relevantes? SI = Continua proceso en el punto 19 NO = Continua proceso en el punto 21 Notifica al solicitante o a su representante legal las anomalías relevantes observadas en la construcción de las obras para su corrección. Continua proceso en el punto 18 Cierra y firma la bitácora de obra en acuerdo con la empresa contratista y concluyen obras. Continúa el proceso en el punto 9. vigilando que ésta se construya de acuerdo al proyecto autorizado. Informa aprobación del proyecto (Formato 4) anexando planos. abre bitácora de obra (Guía 2A. de Planeación DESCRIPCIÓN Corrige anomalías observadas y entrega nuevamente para su revisión y aprobación. Continua proceso en el punto 16 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Elabora convenio de aportación por obra específica. así como la fecha de inicio de las mismas (Formato 5) SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Designa y comunica al solicitante el nombre del supervisor de la obra por parte de CFE. de Planeación Gerente Divisional 16 Solicitante o representante legal 17 Jefe del Dpto. asimismo entrega oficio resolutivo donde se indica monto de la aportación que deberá cubrir a CFE. inspecciona los materiales y equipos utilizados en la misma y efectúa pruebas a equipo. Continua proceso en el punto 13 DESIGNACIÓN DE CONTRATISTAS E INICIO DE OBRA Informa el nombre de la empresa contratista que realizará la construcción de las obras. memoria y documentación aprobada.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 13 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. de Distribución 18 Supervisor de obra 19 Supervisor de obra Solicitante o representante legal Supervisor de obra 20 21 . Formaliza con el solicitante o representante legal convenio de aportación por obra especifica y cubre aportaciones. ¿El tiempo de construcción será menor de 3 meses? SI = Continua proceso en punto 13 NO = Continua proceso en punto 14 Cubre las aportaciones a su cargo y formaliza convenio para obras menores de 3 meses. 13 14 15 Solicitante o representante legal Jefe del Dpto. Formato 7 y anexo A). Corrige a través de su contratista las anomalías relevantes observadas por el supervisor de obra de CFE. (Formato 6) Supervisa la construcción de las obras con base al nivel de confiabilidad del constructor (Anexo E).
de distribución Continua proceso en el punto 25 Formaliza con el solicitante o su representante legal el acta de entrega . 22 RESPONSABLE Solicitante o representante legal Jefe del Dpto. INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES Emite dictamen de conformidad y formula inventario físico de materiales y equipo por unidades de inventario (formato 9A) Coteja inventario físico contra la información entregada por el solicitante y revisa documentación para la recepción de la obra (anexo B). Conecta y energiza las obras CONTRATACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS Informa al Departamento Comercial para la formulación de los contratos y conexión correspondiente.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 14 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. Formula contratos y conecta servicios. Solicita dictamen de conformidad para la terminación de las obras e inventario físico. de Distribución Jefe del Dpto. Valida Carga de Unidades de Inventario y capitaliza las obras en el sistema R3 25 Jefe del Dpto. de Distribución Jefe del Dpto. de Distribución 26 Solicitante o representante legal 27 28 29 30 31 Jefe del Dpto. de Planeación Jefe del Dpto. anexando la documentación para su recepción (anexo B). de Planeación Agente Comercial Jefe del Dpto. Revisa documentación e incorpora las nuevas instalaciones a la base de datos del SIGED. ¿Información Completa? No = Pasa al punto 26 Si = Continua con el proceso en el punto 27 Complementa información faltante de acuerdo a lo indicado por el Jefe del Dpto. de Distribución Supervisor de obra 23 24 DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE OBRA Informa al Departamento de Distribución la terminación de la obra (Formato 8). de Planeación 32 33 Administrador .recepción (Formato 9) y envía al Departamento de Planeación junto con la documentación de la obra para su capitalización. CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS Envía a la Administración expediente de obra para su capitalización y captura unidades de inventario en el modulo de Obras del SIAD.
DIAGRAMA DE FLUJO ..SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 15 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 8.
SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN AGENTE COMERCIAL INICIO NO ¿REQUIERE FACTIBILIDAD DE SERVICIO? 2 RECIBE SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN SI 1 FORMULA Y ENTREGA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD FORMATO 1A FORMATO 1A 3 FORMULA Y ENTREGA OFICIO DE FACTIBUILIDAD FORMATO 1B 4 FORMULA SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO EL REGÍMEN DE APORTACIONES SI ¿CONTINUA EL TRÁMITE? FORMATO 1 NO ¿ES OBRA MENOR? SI 1 17 FIN NO 6 FORMULA Y ENTREGA SOLICITUD DE BASES DE DISEÑO FORMATO 2 2 17 .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 16 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 DIAGRAMA DE FLUJO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 17 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 1 16 2 16 5 VISITA EN CAMPO PARA DEFINIR PROYECTO Y BASES DE DISEÑO 7 DEFINE PARAMETROS Y ENTREGA BASES DE DISEÑO Y GUÌA PARA REVISIÓN DE PROYECTOS GUÍA 1 GUÍA 2 8 ELABORA PROYECTO Y PRESENTA SOLICITUD PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN FORMATO 3 FORMATO 3A 9 REVISA Y VERIFICA EL PROYECTO CON BASE A LINEAMIENTOS GUÍA 2 ¿SE APRUEBA EL PROYECTO? NO SI 11 CORRIGE ANOMALIAS Y ENTREGA PARA SU REVISIÓN 10 INFORMA RECHAZO DEL PROYECTO Y COSTO DE REVISIÓN FORMATO 4A 12 INFORMA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGA OFICIO RESOLUTIVO FORMATO 4 3 18 .
SERÁ MENOR DE 3 MESES? SI NO ELABORA CONVENIO POR OBRA ESPECÍFICA 15 FORMALIZA CONVENIO CON EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 13 CUBRE APORTACIONES A SU CARGO 16 DESIGNA CONTRATISTA Y FECHA DE LAS OBRAS FORMATO 5 4 19 .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 18 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN GERENTE DIVISIONAL 3 17 14 ¿EL TIEMPO DE CONST.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 19 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 4 18 SUPERVISOR DE OBRA 17 DESIGNA Y COMUNICA AL SOLICITANTE EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA FORMATO 6 18 SUPERVISA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y EFECTUA PRUEBAS A EQUIPO FORMATO 7 ANEXO A GUÍA 2A CORRIGE ANOMALÍAS A TRAVÉS DE SU CONTRATISTA ¿EXISTEN ANOMALÍAS RELEVANTES? NO 2O 19 SI NOTIFICA ANOMALÍAS RELEVANTES PARA SU CORRECCIÓN 22 INFORMA AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN FORMATO 8 ANEXO B 21 CIERRA Y FIRMA BITACORA DE OBRA 23 SOLICITA DICTAMEN DE CONFORMIDAD AL SUPERVISOR 24 EMITE DICTAMEN DE CONFORMIDAD. FORMULA INVENTARIO FÍSICO FORMATO 9A 5 20 .
DE PLANEACIÓN CON DOCUMENTOS DE LA OBRA PARA SU CAPITALIZACIÓN FORMATO 9 28 CONECTA Y ENERGIZA LAS OBRAS 30 29 INFORMA AL DEPTO. COMERCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMULA CONTRATOS Y CONECTA SERVICIOS 31 REVISA DOCUMENTACIÓN E INCORPORA A LA BASE DE DATOS DEL SIGED 32 ENVÍA DOCUMENTOS A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU CAPITALIZACIÓN Y CAPTURA UPIS EN SIAD 33 VALIDA UPIS Y CAPITALIZA OBRAS FIN .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 20 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 5 19 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN AGENTE COMERCIAL ADMINISTRADOR 25 COTEJA INVENTARIO FISICO Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA 26 COMPLEMENTA INFORMACIÓN NO ¿INFORMACIÓN COMPLETA? ANEXO B 27 SI FORMALIZA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y ENVÍA AL DEPTO.
.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 21 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 9.MECANISMOS DE CONTROL .
1 Guía No.Guía 2ª. de Planeación Jefe del Dpto. Revisión de proyecto Aprobación o rechazo del proyecto INSTRUMENTO DE CONTROL Formato 1A Formato 1B Guía No.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 22 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 MECANISMOS DE CONTROL: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS ACTIVIDAD DE CONTROL Registro de la solicitud de factibilidad Respuesta de factibilidad Bases de diseño y guía para la revisión de proyectos.Anexo A Formato 7 Formato 9A Formato 9 Formato interno Formato interno SIGED Modulo obras SIAD Documentos del Anexo 9B y R3 . de Planeación Jefe del Dpto. de Planeación Administrador Calculo de aportaciones y formulación de oficio SIAD resolutivo Formato interno Formulación de convenio por obra especifica Formalización del convenio de aportaciones Designación del supervisor de la obra Supervisión de la obra Cierre y firma de la bitácora de obra Inventario físico Formalización del Acta de Entrega-Recepción Conexión y energización de obras Contratación y conexión de servicios Incorpora nuevas instalaciones a base de datos Incorpora unidades de inventario de las obras Capitalización de obras Formato interno Formato 6 Formato 7. 2 Formato 4 Formato 4 A RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. de Distribución Agente Comercial Jefe del Dpto. de Distribución Supervisor de Obra Supervisor de obra Supervisor de obra Jefe del Dpto. de Planeación Gerente Divisional Jefe del Dpto. de Distribución Jefe del Dpto. de Planeación Jefe del Dpto. de Planeación Jefe del Dpto. de Planeación Jefe del Dpto. 2 Guía No. de Planeación Jefe del Dpto. Agente Comercial Jefe del Dpto.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 23 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 10..F O R M A T O S .
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 24 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 1 .
PÁGINA 25 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004
PÁGINA 26 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004
ASUNTO: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD [Lugar y Fecha]
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD [DIRECCION] PRESENTE
Por medio del presente solicito la FACTIBILIDAD del servicio de energía eléctrica, para el predio que se localiza en ______________________________ de la población de____________ Municipio de__________ con una superficie de __________ m2 de acuerdo al croquis adjunto, el cual se destinará para ___________________________.
Por lo anterior agradeceré dirigir la contestación al suscrito con domicilio en __________ _______________________de la ciudad de _____________________________.
[Nombre y firma del Solicitante, representante o razón social]
PÁGINA 27 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004
Asunto: Oficio de factibilidad [Lugar y Fecha]
[Nombre del solicitante o su representante] [Nombre de la compañía] [Dirección] En atención a su solicitud de fecha__ de_____de 200___,le informamos que existe factibilidad para proporcionarle el servicio de energía eléctrica requerido para su____________localizado en _______________________________, por lo que con base en lo que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento en Materia de Aportaciones, las obras necesarias para suministrarle el servicio, deben ser con cargo al solicitante, y sólo podrán determinarse una vez que recibamos la información de sus necesidades específicas de acuerdo a lo indicado en el formato de “solicitud de bases de diseño”, el cual forma parte del “Procedimiento para la Construcción de Obras por Terceros”, mismo que ponemos a su disposición en nuestras oficinas y por medio electrónico.
[Nombre y Firma del Representante de CFE] [Cargo]
PÁGINA 28 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004
Asunto: Solicitud de bases de diseño. [Lugar y Fecha]
[Nombre del representante de CFE] [Cargo] [Dirección] Por medio del presente solicitamos atentamente nos proporcionen las bases de diseño para la elaboración del proyecto eléctrico de la red de distribución (aérea o subterránea) de energía eléctrica para el desarrollo ________________________ ubicado en [Dirección, Municipio y Estado], el cual se pretende llevar a cabo en __ etapas, durante un período de __ años. Para ello estamos anexando la siguiente información:
CFE. c. Autorización para el uso del suelo, otorgada por ____________ [la dependencia oficial que corresponda al giro de actividad del servicio solicitado]. d. Copia impresa del plano de lotificación en escala 1:_____ que contiene la información correspondiente al desarrollo (ubicación de lotes, trazo, nombre y cortes de calles, banquetas, áreas verdes de donación y dimensiones, recuadro donde se aprecie la localización geográfica del predio, local o fraccionamiento, señalización del (los) punto(s) probable(s) de conexión con las instalaciones de CFE más cercanas al establecimiento, instalaciones periféricas existentes cercanas tales como FFCC., telégrafos, PEMEX, canales, carreteras, etc.), autorizado por la autoridad competente.
a. Nombre del solicitante b. En su caso, carta poder donde se designa al representante para todo trámite ante
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 29 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 3 Asunto: Solicitud de Revisión y Aprobación de Proyecto [Lugar y Fecha] [Nombre del representante de CFE] [Cargo] [Dirección] Por medio del presente solicitamos la revisión y aprobación del proyecto para suministrar energía eléctrica a [razón social o persona física]. [Municipio]. baja tensión. [Estado]. Atentamente [Nombre y Firma del solicitante o representante] [Aplica para obras mayores] . Guía para la revisión de proyectos de instalaciones (autoverificada). [Cuidad]. Para ello estamos entregando la información que se relaciona a continuación: • • • Planos de media tensión. Memoria técnica descriptiva. del [fecha]. el cual elaboramos tomando en cuenta las bases de diseño que nos fueron entregadas con el oficio [número]. alumbrado público y detalles. localizada en [Dirección].
localizada en [Dirección]. [Estado]. el cual elaboramos con base a los requerimientos técnicos establecidos en la visita en sitio que realizamos conjuntamente a la obra en mención. [Cuidad]. Atentamente [Nombre y Firma del solicitante o representante] [Aplica para obras menores] . Para ello estamos entregando la información que se relaciona a continuación: • • Croquis Guía para la revisión de proyectos de instalaciones (autoverificada). [Municipio].SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 30 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 3A Asunto: Solicitud de Revisión y Aprobación de Proyecto [Lugar y Fecha] [Nombre del representante de CFE] [Cargo] [Dirección] Por medio del presente solicitamos la revisión y aprobación del proyecto para suministrar energía eléctrica a [razón social o persona física].
nos permitimos comunicarle que una vez efectuada la revisión correspondiente. . hemos determinado otorgar nuestra aprobación al mismo. quedará sin efecto. Esta aprobación tendrá vigencia de un año a partir de la fecha en que haga efectivo el pago por concepto de revisión de proyecto. Atentamente [Nombre y Firma del Representante de CFE] [Cargo] c. [Ciudad]. los cuales ascienden a la cantidad de $[Cantidad con número] [Cantidad en letra]. Los cuales deberá cubrir oportunamente a fin de poder entregarle el proyecto debidamente autorizado. y será necesario actualizarlos de acuerdo a los precios que se encuentren vigentes. [Estado].p. Estos costos tienen una vigencia de 2 meses. además de los costos por supervisión de obra y conexión de la misma. en el que nos solicitaron la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica a [razón social o persona física].SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 31 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 4 Asunto: Aprobación de Proyecto [Lugar y Fecha] [Nombre del solicitante o su representante] [Nombre de la compañía] [Dirección] En atención a su escrito [Número].c. del [fecha]. localizada(o) en [Dirección]. [Nombre(s) de funcionario(s) que designe CFE. debiendo liquidar previamente el costo administrativo por los trabajos de actualización del presupuesto. por lo que en caso de no cubrir la cantidad arriba señalada. [Municipio]. contados a partir de la fecha en que haya sido entregado el presente oficio.
debiendo liquidar previamente el costo administrativo por los trabajos de actualización del presupuesto. [Nombre(s) de funcionario(s) que designe CFE. localizada(o) en [Dirección]. [Estado].c. quedará sin efecto. nos permitimos comunicarle que una vez efectuada la revisión correspondiente. Con base en lo anterior deberá proceder a efectuar las correcciones indicadas en el (los) plano(s) y hoja(s) anexas. por lo que en caso de no cubrir la cantidad arriba señalada. Estos costos tienen una vigencia de 2 meses. . Atentamente [Nombre y Firma del Representante de CFE] [Cargo] c. asimismo le agradeceremos pase a nuestra caja a cubrir el costo por concepto de la (n) revisión de proyecto. y será necesario actualizarlos de acuerdo a los precios que se encuentren vigentes.p. [Municipio]. del [fecha]. se determino rechazar el proyecto debido a que no cumple con las normas y especificaciones que se indicaron en las bases de diseño. contados a partir de la fecha en que haya sido entregado el presente oficio.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 32 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 4A Asunto: Rechazo de Proyecto [Lugar y Fecha] [Nombre del solicitante a su representante] [Nombre de la compañía] [Dirección] En atención a su escrito [Número]. en el que nos solicitaron la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica a [razón social o persona física]. cuyo monto asciende a $[Cantidad con número] [Cantidad en letra].
será el [Fecha]. agradeciendo informarnos el nombre de su supervisor. le informamos que la fecha de inicio de las obras. [Estado]. localizada(o) en [Dirección]. del [Fecha] y de acuerdo al convenio No.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 33 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 5 Asunto: Designación de contratista e inicio de obra. Dirección: _____________ de la ciudad de _______. [Municipio]. ______. para el suministro de energía eléctrica a [razón social o persona física]. como el contratista que llevará a cabo las obras del proyecto autorizado con el oficio [Número]. [Lugar y Fecha] [Nombre del representante de CFE] [Cargo] [Dirección] Por medio del presente le informamos que hemos designado a la compañía: [Nombre o Razón Social]. Atentamente [Nombre y Firma del solicitante o representante] . Teléfono________ y Fax ________. representada por el señor [Nombre]. Asimismo. suscrito el [Fecha].
de teléfono]. teléfono [No. la cual fue formalizada en el convenio de construcción [No.].SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 34 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 6 Asunto: Designación de supervisor de obra por CFE [Lugar y Fecha] [Nombre del solicitante o su representante] [Nombre de la compañía] [Dirección] En respuesta a su notificación de [Fecha]. Fax] y dirección electrónica [Dirección]. nos permitimos informarle que hemos designado como supervisor de dicha obra al [Nombre]. Fax [No. Atentamente [Nombre y Firma del Representante de CFE] [Cargo] . para el inicio de la obra denominada [Nombre del desarrollo]. con dirección en [Dirección].
______________________________________________________________ Contratista _____________________________________________________________ Fecha _______________________________ ANOMALÍAS DETECTADAS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS FIRMAS AUTORIZADAS POR CFE ______________________ SUPERVISOR DE OBRA POR EL CONTRATISTA ___________________ .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 35 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 7 DIVISIÓN __________________________ ZONA_____________________________ BITÁCORA DE OBRA Nombre de la obra ________________________________________________________ Ubicación.
[Lugar y Fecha] [Nombre del representante de CFE] [Cargo] [Dirección] Por medio del presente nos permitimos comunicarle que hemos concluido las obras que nos autorizaron con el oficio [número].SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 36 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 8 Asunto: Aviso de terminación de obra. Por ello. Atentamente [Nombre y Firma del solicitante o representante] . para lo cual entregamos la documentación que se relaciona en el anexo B del Procedimiento para la Construcción de Obras por Terceros. solicitamos se elabore el acta de entrega-recepción de las instalaciones. del [fecha] para el suministro de energía eléctrica a [razón social o persona física].
celebrado por las partes con fecha _________________________________. hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior. El ___________________________________.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 37 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 9 ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN En la ciudad de __________________siendo las ________del día______del mes de _______________de _____. la cual fue certificada por el supervisor de CFE ____________________________________________. las funciones que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente. comparecen por una parte el __________________________________. mismas que fueron construidas. para realizar a través de las mismas. las cuales serán incorporadas al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. anexando a este documento el inventario físico valorizado de la misma. ENTREGA: ____________________________ Nombre o Razón Social TESTIGO: ____________________________ Supervisor del solicitante RECIBE: ________________________________ Superintendente de la Zona TESTIGO: _________________________________ Supervisor de CFE . ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra ______________________________________________ ubicada en el municipio de _______________________________. reunidos en las oficinas de CFE. El__________________________________________________en su carácter de ___________________________________________. recibe las instalaciones antes mencionadas. según convenio No. en su carácter de Superintendente de la Zona _________________División _____________________. representante de CFE. ______________. por la otra parte ____________________________ en su carácter de_________________ .
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 38 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Formato 9A INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ZONA : INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS NOMBRE DE LA OBRA: AREA DE DISTRIBUCION: LUGAR DE INSTALACION: MUNICIPIO: CLAVE DE INSTALACION: CIRCUITO: FECHA DE TERMINACION: CONCEPTO EQUIPO ELECTRICO APARTARRAYOS CUCHILLAS DESCONECTADORAS CORTACIRCUITOS SECCIONALIZADOR RESTAURADOR POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO DE MADERA CONDUCTORES Y CABLES CONDUCTORES DESNUDOS CABLE MULTIPLE TRANSFORMADORES TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO COMPONENTE UNIDAD GENERADORA UNIDAD UNIDADES DE INVENTARIO (CANTIDAD) VALOR $ CTA. CONTABLE SUBTOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL .
1 BASES DE DISEÑO En esta guía se presentan las bases de diseño que se entregarán al solicitante o su representante legal. A OBRAS MENORES TIPO AÉREO (LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN CON UN MÁXIMO DE 10 POSTES O DOS TRANSFORMADORES) OBRAS MENORES TIPO SUBTERRÁNEA (LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN CON UN MÁXIMO DE TRES REGISTROS O DOS TRANSFORMADORES) FFRACCIONAMIENTOS CON RED AÉREA FRACCIONAMIENTOS CON RED SUBTERRÁNEA OBRAS PARA SERVICIOS EN ALTA TENSIÓN B C D E . mismas que se aplicarán dependiendo del tipo de obra de que se trate. es decir. solamente deberán tomarse como referencia aquellos puntos que sean aplicables.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 39 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUIA No.
1 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE CON EL TRANSFORMADOR LOCALIZACIÓN Y TIPO DE INSTALACIÓN DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA Se consideran ______kVA/lote El punto de suministro será en: (Dirección de punto de interconexión). apegándose a las especificaciones de medición para acometidas. BASES DE DISEÑO PARA INSTALACIONES AÉREAS-OBRA MENOR No.F . de la Ciudad de (Ciudad). con el objeto de facilitar la toma de lecturas. Al proyectar la nueva instalación debe tomarse en cuenta que la caída de tensión no deberá exceder del __ % en ----. a [Día] de [mes] de [año]. ubicada en [Dirección de la obra]-[Delegación]-[Colonia].H. Tensión de suministro __ kV.3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 1. de la ciudad de [Nombre de la ciudad][Estado]. Número de fases e hilos ----. Las pérdidas eléctricas en media tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación. a través de la Subestación (Nombre de la S.. La medición de la energía se efectuará en el nivel de (Media o Baja) Tensión.E.GENERALIDADES 1. [Estado]. [Nombre del Solicitante] [Dirección] [Teléfono] [Ciudad] En atención a su solicitud de fecha […….] a continuación encontrará las bases de diseño para la obra denominada: [Nombre de la Obra]. Tolerancia en la tensión +/-10 %. el cuadro de cargas en el que se indique por cada transformador: 1.4 PÉRDIDAS ELECTRICAS El croquis a realizar deberá contener la información necesaria para su clara comprensión e interpretación indicando además de lo que se señale en el procedimiento para este tipo de obras. Las pérdidas eléctricas en baja tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación. El tipo de instalación que deberá utilizar será tipo aéreo. Frecuencia 60Hz.5 CONTENIDO DE CADA PROYECTO Número de transformador Carga total Capacidad Porcentaje de utilización Número de fases .8 %.2 1. La corriente de corto circuito en el punto de entrega es de ____ amperes trifásicos y ______amperes monofásicos. en condiciones normales de operación. de donde se interconectará el servicio) con nomenclatura (del circuito).SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 40 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 [Ciudad]. Tolerancia en la frecuencia +/-0. De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud. debiendo quedar ubicado el equipo de medición al límite del predio y al exterior del mismo. las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes: Demanda total [ _ ] kW. CONCEPTO 1.kV de tensión. 1.
entre otros.. tanque y conductor del referencia a tierra del transformador).SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 41 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. El conductor de referencia a tierra en estructuras de remate de la red de baja tensión. RED DE DISTRIBUCIÓN 2. VA400-43 con tensión de diseño de [ ].. debe ser multiaterrizado (aterrizado donde se encuentre equipo y en los extremos de la red) y su valor debe ser de [ ] ohms en época de estiaje y de [ ] ohms en temporada de lluvias. según especificaciones de CFE. Las estructuras de soporte del circuito de media tensión estarán montadas en postes normalizados por CFE y serán de [madera/concreto reforzado] de [ ] metros de longitud y [. Además. aislado para [ ] kV La trayectoria de los circuitos de media tensión será preferentemente a lo largo de la vía pública sobre banquetas y áreas verdes.. El aislamiento de media tensión será tipo normal. este será de [---] y deberá aterrizarse a través de sus estructuras tipo [------]. evitando la obstrucción de zonas peatonales y conflictos ecológicos sustanciales.3 SISTEMAS DE TIERRA EN MEDIA TENSIÓN 2.. cuyo valor de resistencia no exceda de [ ] ohms para época de estiaje y [ ] ohms para temporada de lluvias. Para operar en [ ] kV. de resistencia mecánica a la flexión. deberá anexar los valores obtenidos con el equipo de medición del sistema de tierra al concluir la obra. de resistencia mecánica a la flexión. y de [ ] % para trifásico. la bajante a tierra será única y sin cortes físicos ni curvaturas que afecten la adecuada circulación de la corriente de impulso (mismo conductor para apartarrayos.. debe aterrizarse a un electrodo de tierra. así mismo las características básicas de operación de los dispositivos eléctricos considerados. serán conectados a electrodos de tierra. Los cortacircuitos fusible de protección de los transformadores de distribución serán del tipo expulsión a [ ].]. El circuito de baja tensión tendrá una extensión radial máxima de [ ] metros.. el conductor de referencia a tierra dentro de la red.1 MEDIA TENSIÓN 2. protección. Los equipos de protección y seccionamiento de los circuitos serán: * Indicar condiciones específicas que sean requeridas por CFE. La distancia máxima interpostal será de [ ] metros en área urbana. Cuando la necesidad obligue a instalarse en áreas privadas se acreditará legalmente el uso de derecho de vía ante Notario Público o autoridades gubernamentales administradoras del uso legal de la tierra.] kg.2 TRANSFORMADORES 2.4 BAJA TENSIÓN 2. El conductor de salida de las boquillas secundarias del transformador al circuito de baja tensión de la red deberá ser como mínimo [ ] Los postes de soporte de los circuitos de baja tensión serán los normalizados por CFE y podrán ser de [madera/concreto reforzado] de [ ] metros de longitud y [ ] kg. Todos los equipos de transformación.5 SISTEMAS DE TIERRA EN BAJA TENSIÓN . a partir del transformador con una caída de tensión límite de hasta [ ]% en sistema monofásico. Los transformadores de distribución a instalarse serán [. tensión [ ]. seccionamiento. Cuando el proyecto contemple la posibilidad de instalar más de uno de los equipos antes mencionados en una misma estructura o áreas compartidas. 2. incluir la descripción corta manejada en las especificaciones de CFE Todos los transformadores serán tipo poste de acuerdo a la especificación NFR-025-CFE y con un factor de utilización proyectado menor o igual al 100 % El dispositivo de protección contra sobretensiones en media tensión serán apartarrayos del tipo distribución de óxidos metálicos. La distancia interpostal de los circuitos de baja tensión no será mayor de [ ] metros en área urbana y [ ] metros en rural. CONCEPTO DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA Tipo y calibre de conductor a utilizar será [ ] Para sistemas con neutro corrido. cuyo sistema integrado no debe exceder de [ ] ohms para época de estiaje y [ ] ohms para temporada de lluvias.. cuando así corresponda. y [ ] metros en campo traviesa. para operarse en [ ] kV En las líneas diseñadas para sistemas de 3F-4H.
El tipo de instalación que deberá utilizar será del tipo subterráneo. L. a través de la Subestación [Nombre de la S.1 1. Número de fases e hilos [.. Deberán instalarse soportes para cables en cada registro. Al proyectar la nueva instalación debe tomarse en cuenta que la caída de tensión no deberá exceder del [ ] % en [..RED DE DISTRIBUCIÓN 2...8 %.. CONCEPTO 1...... de acuerdo a normas y nomenclaturas proporcionadas por CFE..GENERALIDADES DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA 1. La corriente de corto circuito en el punto de entrega es de [. según la norma de CFE Los detalles no incluidos en el presente. Las pérdidas eléctricas en media tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación. camellones o zonas verdes. La medición de la energía se efectuará en el nivel de baja tensión..... Las pérdidas eléctricas en baja tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación.] F. Se usarán registros tipo 3 y 4 y pozos de visita tipo X.... en condiciones normales de operación. Localización y distancia de registros: a) La ubicación de los registros será en banquetas.1 MEDIA TENSIÓN . P ó T de acuerdo norma CFE y a las características del proyecto. Tensión de suministro [.] kV.]Amperes monofásicos.E.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 42 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 BASES DE DISEÑO PARA INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS-OBRA MENOR No. de donde se interconectara el servicio] del Circuito [Nombre del circuito de donde se interconectara el servicio]. De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud. se remitirán a las Normas de Distribución Construcción Líneas Subterráneas de CFE Los cables se identificarán en cada registro y en el equipo.5 CONTENIDO DE CADA PROYECTO 2..] kV. [.2 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE CON EL TRANSFORMADOR LOCALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN Y TIPO DE INSTALACION Se consideran ______kVA/lote El punto de suministro será en: [Dirección del punto de interconexión].4 PÉRDIDAS ELECTRICAS 1.]H.3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 1. Tolerancia en la frecuencia 0..] kW. b) Evitar la colocación de registros en: Estacionamientos Banquetas angostas Salidas de vehículos 1. El croquis a realizar deberá contener la información necesaria para su clara comprensión e interpretación indicando lo siguiente: Orientación Geográfica Tipo y Calibre del conductor Número de fases Tipo de Aislamiento Dispositivos de protección y seccionamiento Características del transformador Tipo de registros y distancia entre estos.. las características del servicio que se proporcionará serán las siguientes: Demanda total [... Tolerancia en la tensión 10 % Frecuencia 60Hz.] amperes trifásicos y [..
6 ACOMETIDAS Y MEDICIÓN .4 BASES PARA EQUIPO ELÉCTRICO 2.5 SISTEMAS DE TIERRA 2. para el área urbana. En la red primaria. Para el caso de los equipos sumergibles deberán instalarse de acuerdo a las normas de CFE. En todas las uniones del sistema de tierra.5 SISTEMAS DE TIERRA 2. tomando en cuenta que serán instaladas por CFE Las preparaciones de la recepción del medidor. se aplicará la Norma de Construcción Distribución-Líneas Aéreas No. separable de 200 A de apertura con carga y con punto de prueba capacitivo Los indicadores de falla para censar las condiciones operativas de los cables deberán estar instalados de fábrica sobre las puertas de los equipos de seccionamiento y transformadores tipo pedestal. se deberá conectar a tierra en cada registro de media tensión. Carátula indicadora de señalización remota separada del núcleo una distancia mínima de 1. Instalar barreras antichoques en lugares donde exista la posibilidad de impactos vehiculares La referencia a tierra de los equipos eléctricos y los externos de la red secundaria deberán tener un valor máximo de resistencia a tierra de [ ] Ω en época de estiaje y [ ] Ω en época de lluvia. en casos especiales de requerirse empalmes éstos se alojarán en registros y serán del tipo recto con conectador a compresión y manga termocontractil. utilizar conectadores a compresión. Para aspectos no señalados en estas bases de diseño. Conexión a tierra de todas las cubiertas semiconductoras existentes en accesorios premoldeados.3 ACCESORIOS 2. siendo en ambos casos de las características siguientes: 1.1 2. Conexión de la pantalla metálica y semiconductora de cable DS. CONCEPTO MEDIA TENSIÓN DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA Puertas o salidas de peatones Otras áreas de conflicto Arroyos de calles y avenidas Se utilizará cable de energía XLP. El calibre a utilizar en baja tensión será [ ]. calibre[ ] especificación NRF-024-CFE Se utilizará cable [indicar si es Triplex o Cuádruplex]. De acuerdo al sistema de distribución que se tenga serán monofásicos o trifásicos de [ ]A. se deberán atender los siguientes puntos de conexión a tierra: 1.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 43 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. Los conectadores de media tensión serán: Tipo premoldeado. aislamiento [ ] Kv. y en la unión con el electrodo a tierra instalar conectadores de fusión. se remitirán a las Normas de Distribución Construcción de Líneas Subterráneas de CFE Para el diseño de la red de distribución eléctrica se debe considerar una longitud media para acometidas secundarias de [ ] metros. Restablecimiento automático cumpliendo con la especificación GCU10-68.2 BAJA TENSIÓN 2. Cuando la resistencia sea mayor que estos valores. 3. (En base al estudio del conjunto Transformadorsecundario-acometida) La longitud máxima de los circuitos de baja tensión desde las terminales del transformador hasta el remate del circuito será de hasta [ ] m El conductor de referencia a tierra deberá aterrizarse en el último registro (remate) de cada circuito según norma de CFE En todos los registros se dejará un excedente de cable de una longitud igual al perímetro de los mismos (cocas) Los cables se identificarán en cada registro en el equipo de acuerdo a normas y nomenclaturas proporcionadas por CFE. y donde existan equipos o accesorios de acuerdo a la especificación de CFE Para darle la característica al conductor de referencia a tierra de ser multiaterrizado. contráctil en frió o premoldeado. 2. así como las características de construcción de muretes se ajustarán a lo establecido en la Normas y especificaciones de CFE 2.5 m. empleando concectadores de fusión o a compresión. aislamiento de 600 volts. conductor de aluminio calibre [ ] especificaciones CFE E0000-02 La red será de [ ] fases [ ] hilos Se instalarán cuatro circuitos de baja tensión como máximo por cada transformador de distribución Los cables deben ser de una sola pieza. mediante la instalación de electrodos de tierra. 090005 y 0900004 para la mejora del sistema de tierras.
. Los planos a realizar deberán contener la información necesaria para su clara comprensión e interpretación y como mínimo serán las siguientes: Trayectoria de los circuitos..]kVA/lote Tipo de servicio: [.] kV de tensión..4 PÉRDIDAS ELÉCTRICAS 1.. debiéndose indicar la ubicación de cada uno de los elementos.. con el objeto de facilitar la toma de lecturas.5 CONTENIDO DE CADA PROYECTO . monofásicos. Frecuencia 60Hz. La corriente de corto circuito en el punto de entrega es de [ ] amperes trifásicos y [ ]Amp. apegándose a trazos y configuración real en campo. Diagrama unifilar y trifilar indicando todos los componentes eléctricos.. Localización de equipos y dispositivos. de donde se interconectara el servicio] del Circuito [Nombre del circuito de donde se interconectara el servicio]. Localización de transformadores y acometidas.2 DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE CON EL TRANSFORMADOR LOCALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN Y TIPO DE INSTALACION 1. Las pérdidas eléctricas en baja tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación. El tipo de instalación que deberá utilizar es el sistema aéreo...E.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 44 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 BASES DE DISEÑO PARA INSTALACIONES AEREAS-OBRA MAYOR No. [ ]H. a través de la Subestación [Nombre de la S. Identificación de acuerdo a norma de los elementos mencionados en el inciso anterior. en condiciones normales de operación. Al proyectar la nueva instalación debe tomarse en cuenta que la caída de tensión no deberá exceder del [ ] % en [.. Identificación de equipos. Cuadro de dispositivos en el cual se deberá indicar el tipo. las características del servicio que se proporcionará serán las siguientes: Demanda total [ ] kW. Número de fases e hilos [ ]F. cantidad y características de los dispositivos eléctricos... La medición de la energía se efectuará en el nivel de [Baja o Media] tensión. Debiendo quedar ubicado el equipo de medición al límite del predio y al exterior del mismo. Las pérdidas eléctricas en media tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación.] El punto de suministro será en: [Dirección del punto de interconexión]. Cuadro de cargas en el que se indique por cada transformador: Número de transformador. circuitos y fases de acuerdo a la norma correspondiente.GENERALIDADES DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA Se considerarán [. CONCEPTO 1... apegándose a las especificaciones de medición para acometidas.1 1.. Carga total Capacidad de transformadores Porcentajes de utilización de los transformadores Plano de detalles: Estructuras Conexiones de equipo y dispositivos Conexiones de los sistemas de tierra Dispositivos de identificación para equipos y cables Otros detalles importantes para el proyecto 1. Extensión de Línea En Media Tensión [ ] F-[ ] H con Conductor [ ] con una distancia de [ ]. Tolerancia en la tensión 10 %.3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 1.8 %. De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud. Tolerancia en la frecuencia 0... Tensión de suministro [ ] kV.
características de ductos.. Bancos de transformación Cuadro de cargas y reserva.. CONCEPTO DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA La información que debe contener este documento es la siguiente: Descripción General. Especificación de materiales. Características generales..]. subestaciones y circuito de los que se alimentará.] kV. sistema de distribución a utilizar. evitando la obstrucción de zonas peatonales Cuando la necesidad obligue a instalarse en áreas privadas se acreditará legalmente el uso de derecho de vía ante Notario Público o autoridades gubernamentales administradoras del uso de la tierra. Estudio de corto circuito y coordinación de protecciones. de resistencia mecánica a la flexión. registros y cuadro de cargas.. clasificación del desarrollo.. El aislamiento de media tensión será [. Nombre....1 MEDIA TENSIÓN Las trayectorias de los circuitos de media tensión serán preferentemente a lo largo de la vía pública sobre banquetas y áreas verdes. este será de [. Sistema de distribución a utilizar. nombre del propietario entre otros Descripción de otros servicios Red de distribución secundaria (Aplica para fraccionamientos) Características del proyecto. Diagrama unifilar del esquema de control. Sistema de tierras Esquema del sistema de tierras. tipo y calibre de conductores.] y deberá aterrizarse a través de sus estructuras tipo [. Esquemas de dispositivos a utilizar en el proyecto... Alumbrado público (Aplica para fraccionamientos u obras específicas de alumbrado) Características del proyecto.] para sistemas con neutro corrido. Protecciones y control. tipo y calibre de conductores. tipo y calibre de conductores.. y [ ] metros en campo traviesa Los equipos de protección y seccionamiento de los circuitos en media tensión serán: * Indicar condiciones específicas que sean requeridas por CFE... Descripción de los equipos de protección y control. Cálculo de regulación en casos donde la longitud sea superior a [ ] Metros. Esquemas de dispositivos a utilizar en el proyecto.. 1. Esquema de detalle de instalación de acometidas. Especificación de materiales. longitud de circuitos de baja tensión. . Tipo de luminaria y capacidad.] metros en área urbana. Las estructuras de soporte del circuito de media tensión estarán montadas en postes normalizados por CFE y serán de [madera/concreto reforzado] de [ ] metros de longitud y [.6 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 2.. RED DE DISTRIBUCIÓN 2. así mismo las características básicas de operación de los dispositivos eléctricos considerados. cuando así corresponda La distancia interpostal máxima será de [. regulación... Cálculos de: Demandas eléctricas Capacidad de transformadores Calibres de conductores Regulación de tensión Pérdidas eléctricas Tipo y calibre de conductor a utilizar [. para [....SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 45 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. localización. Red de distribución primaria (Aplica para fraccionamientos) Características del proyecto... Especificación de materiales.].] kg. Características y operación.. Medición Esquema de preparación para la medición de servicios y alumbrado.
CONCEPTO DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA Los transformadores de distribución a instalarse serán [monofásicos y trifásicos]. Para el diseño de la red de distribución eléctrica se debe considerar una longitud media para acometidas secundarias de [. estos deberán ser autoprotegidos. según especificaciones de CFE. las determinará la carga instalada de las lámparas que se hayan previsto para el alumbrado público.. Cuando se vayan a instalar transformadores monofásicos. Cuando la capacidad proyectada en luminarias de alumbrado público no amerite la instalación de un transformador particular de alumbrado público (de 5 kVA.] kV.] kV.] Ω para época de estiaje y [.. deben proyectarse para condiciones operativas independientes de la red de distribución eléctrica que pasará al activo fijo de CFE..] y el Manual de Alumbrado Público de CFE en lo concerniente a la acometida y medición del servicio por contratar. Cuando el proyecto contemple la posibilidad de instalar más de uno de los equipos antes mencionados en una misma estructura o áreas compartidas.] Ω para temporada de lluvias. cuyo valor de resistencia no exceda de [....6 ALUMBRADO PÚBLICO 2.] metros en área urbana y [ ] metros en rural.. Los circuitos del alumbrado público por su naturaleza son administrados por los gobiernos municipales de cada entidad y.] % para trifásico.. y de [. Para operar en [... se convendrá con CFE alimentar éstas desde la red general de distribución....3 SISTEMAS DE TIERRA EN MEDIA TENSIÓN 2.. por consecuencia..] metros.. la bajante a tierra será única y sin cortes físicos ni curvaturas que afecten la adecuada circulación de la corriente de impulso (mismo conductor para apartarrayos. * Indicar condiciones específicas que sean requeridas por CFE. a partir del transformador con una caída de tensión límite de hasta [.7 ACOMETIDAS Y MEDICIÓN . El conductor de salida de las boquillas secundarias del transformador al circuito de baja tensión de la red deberá ser como mínimo [. La capacidad en KVA y características generales del transformador. cuyo sistema integrado no debe exceder de [. para el área urbana y [ ] metros en área rural.. etc. con circuitos independientes y sus protecciones eléctricas respectivas....... Todos los equipos de transformación. así mismo las características básicas de operación de los dispositivos eléctricos considerados.] kV.] metros... La distancia interpostal de los circuitos de baja tensión no será mayor de [. incluir la descripción corta manejada en las especificaciones de CFE Todos los transformadores serán tipo poste de acuerdo a la especificación NFR-025-CFE y con un factor de utilización proyectado menor o igual al 100 % El dispositivo de protección contra sobretensiones en media tensión serán apartarrayos del tipo distribución de óxidos metálicos.] ohms para época de estiaje y [. así como las características de construcción de muretes se ajustarán a lo establecido en la Normas y especificaciones de CFE 2.] kV....2 TRANSFORMADORES 2. de resistencia mecánica a la flexión. El conductor de referencia a tierra en estructuras de remate del circuito en baja tensión debe aterrizarse a un electrodo de tierra.... El circuito de baja tensión tendrá una extensión radial máxima de [. tanque y conductor de referencia a tierra del transformador). Los cortacircuitos fusible de protección de los transformadores de distribución serán del tipo expulsión a [. para operarse en [. serán conectados a electrodos de tierra.]% en sistema monofásico.] Los postes de soporte de los circuitos de baja tensión serán los normalizados por CFE y podrán ser de [concreto/madera] de [ ] metros de longitud y [ ] kg. protección. tomando en cuenta que serán instaladas por CFE. como mínimo).. Estas instalaciones estarán sujetas a lo que establece la Norma Mexicana NOM [..SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 46 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No..]ohms para temporada de lluvias. Las preparaciones de la recepción del medidor.5 SISTEMAS DE TIERRA EN BAJA TENSIÓN 2. VA400-43 con tensión de diseño de [..4 BAJA TENSIÓN 2. seccionamiento..
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 47 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 BASES DE DISEÑO PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS-OBRA MAYOR No.. Tensión de suministro [. -Cuadro de dispositivos en el cual se deberá indicar el tipo.. Las pérdidas eléctricas en media tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de PÉRDIDAS demanda máxima de operación. Al proyectar la nueva instalación en sistemas trifásicos de baja tensión [ ] y del [ ] en sistemas monofásicos de baja tensión. lote o circuito (sólo para fraccionamientos) CADA PROYECTO -Número de casas o departamentos (sólo para fraccionamientos) -Carga total -Capacidad de transformadores -Porcentajes de utilización de los transformadores Plano de detalles: -Estructuras de transición aéreo – subterránea -Conexiones de equipo y dispositivos -Conexiones de los sistemas de tierra -Dispositivos de identificación para equipos y cables -Instalación de indicadores de falla . las características del servicio que se proporcionará serán las siguientes: Demanda [ .. -Localización de equipos y dispositivos. Los planos a realizar deberán contener la información necesaria para su clara comprensión e interpretación y como mínimo serán las siguientes: -Trayectoria de los circuitos. a través de la Subestación (Nombre de la Subestaciones de donde se interconectara el servicio) con nomenclatura (del circuito)... de la Ciudad de (Ciudad). GENERALIDADES 1.] kV Tolerancia en la tensión 1 %.8 %. El tipo de instalación que deberá utilizar es el Subterráneo. [ ]H.. 1.] 1..5 El punto de suministro será en: (Dirección de punto de interconexión). CONTENIDO DE -Carga por casa. -Identificación de equipos. debiéndose indicar la ubicación de cada uno de los elementos.1 TEMA DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE CON EL TRANSFORMADOR LOCALIZACION DE LA CONEXIÓN Y TIPO DE INSTALACION DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA Se considerarán [.] kVA. CARACTERISTICAS Tolerancia en la frecuencia 0... registros y acometidas. circuitos y fases de acuerdo a la norma correspondiente.] kVA/lote Tipo de servicio: [.. ELECTRICAS Las pérdidas eléctricas en baja tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación.2 1. debe tomarse en cuenta que la caída de tensión no deberá exceder del [.4 1. De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud. DEL SERVICIO Número de fases e hilos [ ]F. La corriente de corto circuito en el punto de entrega es de [ ] amperes trifásicos y [..] amperes monofásicos.... La medición de la energía se efectuará en el nivel de [ ] tensión. cantidad y características de los dispositivos eléctricos.Otros detalles importantes para el proyecto .. en condiciones normales de operación. Cuadro de cargas en el que se indique por cada transformador: -Número de transformador.] % de tensión... -Localización de transformadores. Identificación de acuerdo a norma de los elementos mencionados en el inciso anterior..3 1. departamento. Frecuencia 60Hz.
Medición Esquema de preparación para la medición de servicios y alumbrado. Descripción de los equipos de protección y control. Sistema de distribución a utilizar. registros y cuadro de cargas. Características y Operación. MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA Obra civil Descripción general. Sistema de tierras Esquema del sistema de tierras. tipo y calibre de conductores. Tipo y calibre de conductores. Especificación de materiales. etc. longitud de circuitos de baja tensión. Cálculo de regulación en Media y Baja Tensión. Cuadro de cargas y reserva. bases de equipos. tipo y calibre de conductores. Detalle de bancos de ductos. Alumbrado público (Aplica para fraccionamientos u obras específicas de alumbrado) Características del proyecto. localización.. 1. Área a alimentar por transformador (coloreada). Cálculos de: Demandas eléctricas Capacidad de transformadores Calibres de conductores Regulación de tensión Pérdidas eléctricas (Conductores y Transformadores) La red de distribución primaria será del tipo subterráneo. subestaciones y circuito del que se alimentará. regulación. clasificación del desarrollo. Nombre. Esquemas de dispositivos a utilizar en el proyecto. Esquemas de dispositivos a utilizar en el proyecto. registros. sistema de distribución a utilizar. calles y banquetes (solo para fraccionamientos) La información que debe contener este documento es la siguiente: Descripción General. acorde a lo establecido en las Normas de CFE 2. Diagrama unifilar del esquema de control. Bancos de transformación.RED DE DISTRIBUCIÓN 2. Esquemas de dispositivos a utilizar en el proyecto. bases para equipo CONTENIDO DE CADA PROYECTO -Muretes y concentraciones de medidores (sólo para fraccionamientos) -Nomenclatura de todas las componentes de la obra civil -Cortes de avenidas. Diagrama unifilar y trifilar indicando todos los componentes eléctricos. Protecciones y control. Descripción de otros servicios Red de distribución secundaria (Aplica para fraccionamientos) Características del proyecto.6 Plano de la obra civil -Trayectoria de los bancos de ductos -Localización de registros.5 TEMA DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA 1.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 48 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. Especificación de materiales. utilizando un sistema monofásico o trifásico cuando así lo amerite. Características generales. etc. nombre del propietario. Tipo de luminaria y capacidad. Especificación de materiales. pozos de visita.1 MEDIA TENSIÓN . Red de distribución primaria (Aplica para fraccionamientos) Características del proyecto. Especificación de materiales. características de ductos. Esquema de detalle de instalación de acometidas. Especificación de materiales.
de longitud como mínimo igual al perímetro del registro respectivo (cocas). La trayectoria de los circuitos será preferentemente a lo largo de aceras. Registros que tengan ductos libres deberán quedar sellados. camellones o zonas verdes. c) La ubicación será en banquetas. se remitirán a las normas de distribución construcción líneas subterráneas de CFE aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía.Banquetas angostas . Los cables se identificarán en cada registro y en el equipo de acuerdo a normas y nomenclaturas proporcionadas por CFE. Uso de registros: Todos los registros deberán tener terminación abocinado en los ductos.Estacionamientos y carriles de estacionamiento .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 49 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. siendo la mínima de 3m al frente y 1 m a la periferia. según la norma de CFE Los detalles no incluidos en el presente. especificación NRF-024-CFE para 15. Deberán instalarse soportes para cables de Media Tensión en cada registro.1 MEDIA TENSIÓN 2. según normas y nomenclaturas proporcionadas por CFE. L. y para la distribución interna. TEMA DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA Para la interconexión a la red de CFE. vías totales [ ]. arroyos de calle o zonas verdes en la vía pública [Cuando esto no sea posible se deberán acreditar los permisos legales del uso de derecho de vía de dichas trayectorias] La profundidad mínima del banco de ductos para MT será de [ ]m y para BT será de [ ]m de acuerdo a la Norma Los cables serán de una sola pieza. En todos los registros donde se localicen accesorios.Salidas de vehículos . P ó T de acuerdo a las normas de CFE ó bóvedas. equipos y acometidas dejar un excedente de cable por fase. vías con protección electrónica [ ] Rango de ajuste de la protección electrónica [amperes y velocidad] Medio aislante y de extinción de arco [ ] Tipo [ pedestal ó sumergible ] Clase de aislamiento [ ] En transiciones de la red aérea existente a red subterránea se considerará: [Anotar la condiciones específicas de cada caso en particular] Los conductores de fase serán de aluminio tipo XLP. 23 y 34. según especificaciones de CFE y se ubicarán en los lugares que reúnan las siguientes características: Contar con área que permita el mantenimiento y operación de los equipos. con las siguientes características: Número de frentes [ ]. Se usarán registros tipo 3 y 4 y pozos de visita tipo X.5 kV. 2. Localización del Registro y pozos de visita: a) En cualquier deflexión de la ruta del circuito. b) En cambio de nivel o elevación significativa de la ruta del circuito en ductos de PVC. y en caso de requerirse algún empalme. El condcutor de referencia a tierra será de cobre desnudo ó Coperweld calibre mínimo 1/0 el cual se conectará al electrodo de tierra por medio de conectadores de fusión en cada registro de media tensión y donde exista equipo..2 BASES PARA EQUIPO ELÉCTRICO . de diámetro instalando una fase por ducto. según se establece en las normas ya indicadas. con nivel de aislamiento al 100% y calibre [ ] se instalarán en ductos de PVC ó Polietileno de alta densidad de 101 mm. codos con fusible o fusibles en hexafloruro con capacidad de acuerdo a la carga por alimentar.Otras áreas de conflicto Serán.Puertas o salidas de peatones . equipos y acometidas deberán ser identificados con marbetes. evitando su colocación en: . estos se alojarán en registros y serán del tipo [premoldeado. se utilizarán seccionadores (manuales o de transferencia automática). termocontráctil o contráctil en frío] de acuerdo a las especificaciones de CFE Todos los registros.
Conexión de la pantalla metálica de cable DS. pérdidas y corto circuito.Conexión a tierra del tanque o carcaza y la referencia a tierra del transformador.4 SISTEMA DE TIERRAS . así como protección con interruptor termomagnético de dos polos. usando para este fin. accesorios premoldeados de operación con carga. se aplicará la Norma de Construcción Distribución-Líneas Aéreas No. observando lo siguiente: Los circuitos de alumbrado serán subterráneos. preferentemente. Cuando la resistencia se mayor que estos valores. No deberá instalarse ninguna base dentro de predios particulares.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 50 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 No. efectuar los siguientes puntos de conexión a tierra: . . Control por fotocelda y contactor magnético. de la capacidad adecuada.Conexión a tierra de todas las cubiertas semiconductoras existentes en accesorios premoldeados.3 ALUMBRADO PÚBLICO EQUIPO ELÉCTRICO 2.Para darle la característica al conductor de referencia a tierra de ser multiaterrizado. El sistema de alumbrado público podrá ser alimentado de los transformadores de la red o bien por transformadores tipo pedestal monofásico de 25 Kva. Instalar barreras antichoques en lugares donde exista la posibilidad de impactos vehiculares.Conductor de referencia a tierra de la red de baja tensión al sistema de tierras en los ramales. conectados de manera radial a los anillos de media tensión. utilizar conectadores a compresión ó fusionables. La referencia a tierra de los equipos eléctricos y los externos de la red secundaria deberán tener un valor máximo de resistencia a tierra de 10 ohms en época de estiaje y 5 omhs en época de lluvia. TEMA DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA Su instalación será en áreas verdes y de donación. La longitud máxima de los circuitos de alumbrado se diseñará en base a estudios de regulación. se deberá conectar a tierra en cada registro de media tensión mediante la instalación de electrodos de tierra. sin ocupar los mismos ductos y registros. y en la unión con el electrodo a tierra instalar conectadores de fusión. Para aspectos no señalados en estas bases de diseño. .2 BASES PARA EQUIPO ELÉCTRICO 2. Uso de cable de cobre forrado CF-600V. 2. para facilitar su reemplazo o mantenimiento. y dónde existan equipos o accesorios de acuerdo a la especificación de CFE. independientes a los circuitos de distribución de media tensión y baja tensión. La preparación para la medición se hará de acuerdo a las normas de medición de CFE.Para la conexión del conductor de referencia a tierra utilizar zapatas de cobre o bronce en el transformador En todas las uniones del sistema de tierra. . se deberán atender los siguientes puntos de conexión a tierra . Evitar colocación en lugares tales como estacionamientos. 090005 y 0900004 para el mejoramiento del sistema de tierras a base de Bentonita Anexar los valores obtenidos con el equipo de medición del sistema de tierras En la red primaria. banquetas angostas. Calibre [ ]. etc. salidas de vehículos puertas o salidas de peatones. se remitirán a las Normas de Distribución Construcción de Líneas Subterráneas de CFE aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía. en banquetas anchas y camellones que permitan el paso libre de peatones. empleando conectadores de fusión o de compresión adecuados para sistema de tierra. Se instalarán en lugares que tengan libre acceso a vehículos pesados. En la red de baja tensión. .
control y medición serán del tipo [ ] y operación a 125 volts de corriente directa. Estos equipos serán instalados por el solicitante o CFE. El cable a utilizar para las barras y conexiones primarias de los equipos será de [Indicar tipo].Tensión nominal de impulso de rayo respecto a tierra [ ] kV. Se instalarán apartarrayos de línea de [ ] kV.Voltaje de operación del circuito de control [ ] Volts CD.2 EQUIPO DE PROTECCION. GENERALIDADES 1. Los transformadores de potencial de línea de [ ] kV. . calibre [ ]. CONTROL Y MEDICIÓN EN SUBESTACIONES 1.1 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN EN SUBESTACIONES 1. para la alimentación por separado de los circuitos de protección primaria. 1. protección de respaldo y medición. ].Tensión nominal de impulso de maniobra respecto a tierra [ ] kV. para la alimentación a los circuitos de protección. deben contar con [indicar número de devanados] devanados de relación [ ]. . El sistema de tierras será de las siguientes características: [Indicar Características] Los transformadores de potencia a instalar deberán cumplir con las siguientes características: [Indicar características]. . con [Indicar número de devanados] Los transformadores de corriente para la medición de la energía deben ser de precisión y relación [ ].Medio de extinción de arco [ ] . de sincronismo. TEMA DETALLE DE INFORMACIÓN SOLICITADA Los interruptores de potencia a instalar deberán cumplir con las siguientes características: . .Corriente nominal [ ] Amperes. direccionales de sobrecorriente. Las pérdidas eléctricas en alta tensión no deberán exceder el [ ] % en condiciones de demanda máxima de operación. Se instalarán las siguientes protecciones de línea:[Indicar si se requieren relevadores de distancia.Tensión nominal [ ] kV.. Los transformadores de potencial de barra de [ ] kV.Corriente interruptiva nominal simétrica [ ] kA. diferenciales de línea. etc. .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 51 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 BASES DE DISEÑO PARA INSTALACIONES EN ALTA TENSIÓN No. El tipo de aislamiento a utilizar será [Indicar tipo y características]. Las cuchillas de operación en grupo deben ser motorizadas si el diseño de la subestación es de bajo relieve. utilizando en las uniones conectores del tipo [indicar tipo y características]. deben contar con [Indicar número de devanados] devanados de relación [ ].Ciclo nominal de maniobra [ ] .Frecuencia nominal 60 Hz. Nominales con las siguientes características: [Indicar características].3 LINEAS DE ALTA TENSIÓN ATENTAMENTE Jefe de Departamento de Planeación . dependiendo de lo que se indique en el Convenio de Aportación en Obra Específica. Las características de estos tableros serán: [Indicar características] Debe considerarse un sistema de comunicaciones y control supervisorio con las siguientes características: [Indicar características] EL conductor a utilizar será [indicar tipo y calibre]. . Las estructuras soporte de la línea serán del tipo [ ] para [indicar doble o un solo] circuito. las cuales deben cumplir con las siguientes características: [Indicar características] Los tableros de protección. Los Transformadores de Corriente de los interruptores deben especificarse de clase[ ] con relación múltiple de [Indicar rango y relación ].
9.18.6.19.FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.14.1.ESCALA DE LOS PLANOS DE PROYECTO 1.DIBUJO EN CORTE DEL ANCHO DE BANQUETAS Y CALLES 1.16..LOTIFICACIÓN 4.SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA 1.3.TRAZO DE CALLES CON SUS NOMBRES 1.INSTALACIONES DE CFE EXISTENTES CERCANAS (SEÑALAMIENTO) 1.DEMANDA COINCIDENTE POR LOTE (kVA) FIRMA: No.SUPERFICIE DE CADA LOTE ( m2) 4.10.PLANOS 1.CUADRO DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE CFE 1.No.LOTIFICACIÓN (CON ESCALA). DE LOTES 4.2.13.15.17.PLANO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1.2. 2 GUIA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 1/4 1.ÁREAS VERDES Y DE DONACIÓN 1.DIAGRAMA UNIFILAR DEL PROYECTO 2.8.SUPERFICIE CONSTRUIDA POR LOTE ( m2) 4.CUADRO DE REFERENCIAS 1. 1.SIMBOLOGÍA 1.4.3.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 52 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Guía No.ACOTACIONES 1.TAMAÑO DE LOS PLANOS 1..11.7.LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO 1.12.1. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 1.4.DERECHOS DE VÍA DE INSTALACIONES EXISTENTES 1.LOCALIZACIÓN CON RESPECTO A LA CIUDAD Y NORTE GEOGRAFICO 1.5.
15.ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS TRANSFORMADORES 4.1.8.6.13.11..LOCALIZACIÓN DE RETENIDAS AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD 3.LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTADOS 3.MEDIA TENSIÓN 3.BALANCEO DE CARGAS 3.5.CARACTERÍSTICAS DE LA POSTERÍA CON EQUIPO 3.CUADRO DE DISPOSITIVOS 3.17.CLASE DE AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN 3.4.3.DISTANCIA INTERPOSTAL 3.2.CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES 4.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 53 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUIA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 2/4 3.1.ALTURA DE LA POSTERÍA 3.CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES 4.12.CALIBRE DEL CONDUCTOR DE REFERENCIA A TIERRA 3.2.LOCALIZACIÓN DE LA POSTERÍA AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD 3.BANCOS DE TRANSFORMACIÓN 4. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .9.14.10.CODIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES EN PLANO FIRMA: No.16.NUMERACIÓN DE LA POSTERÍA EN PLANO 3.CLASE DE AISLADOR TIPO ALFILER 3.3.MATERIAL Y CALIBRE DEL BAJANTE A TIERRA 4.4.CALIBRE DEL CONDUCTOR 3.EQUIPO DE PROTECCIÓN EN RAMALES 3.CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA POSTERÍA 3.7.RETENIDAS 3..
DISTANCIA INTERPOSTAL 5.3.) 4.1..ALTURA DE LA POSTERÍA PARA RETENIDAS DE ESTACA 5.11.6.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 54 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUIA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 3/4 4.6.5.TENSIÓN NOMINAL EN VOLTS 4.CONCENTRACIÓN DE ACOMETIDAS FIRMA: No.9.LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO PROYECTADOS 5.BALANCEO DE FASES (DISEÑO) 5.ALTURA DE LA POSTERÍA 5.CAPACIDAD DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 4.BANCOS DE TRANSFORMACIÓN (Cont.5.CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA POSTERÍA 5.RETENIDAS 5.7.CÁLCULOS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN 5.CORTA CIRCUITO FUSIBLE 4.CUADRO DE CARGAS 4.10.BAJA TENSIÓN 5.10.CARGABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES (≤ 100%) 4.4.2.MATERIAL Y CALIBRE DE LOS PUENTES 4.7. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO ..12.CARACTERÍSTICAS DE CONECTADORES Y ESTRIBOS 5.13.APARTARRAYOS 4.8.8.CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE LOS CCF EN AMPERES 4.9.CODIFICACIÓN DE POSTES EN PLANO 5.
EN MISMA ACERA DEL TRANSF. EN WATTS 6.3.2.1.MEDICIÓN 7.TIPO Y CAPACIDAD ADECUADA DE PROTECCIÓN 6..TIPO DE OPERACIÓN 6.4.CROQUIS DE LA PREPARACIÓN (RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS) FIRMA: No.LONGITUD DE LAS ACOMETIDAS 8.CÁLCULOS 7. 8. 8.5.CARACTERÍSTICAS.2.6.-ALUMBRADO PÚBLICO 6.E.F.1.CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN 6. EN CRUCE DE CALLE S / NORMAS CFE.BANCOS INDEPENDIENTES DE LA RED 6.1. S / NORMAS C.4.3. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .ALTURA DE ACOM.ALTURA DE ACOM.CÁLCULO DE REGULACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 8.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 55 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUIA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 4/4 6.. NÚMERO DE LUMINARIAS Y CAP.MEDICIÓN 8.
SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA 1.) 1.17.ACOTACIONES (m) 1.16.FIRMA DE RESPONSIVA 1.FIRMA DEL PROPIETARIO O APODERADO LEGAL 1.4.8.DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 1. DRENAJE.14. INDICANDO OTROS SERVICIOS (LUZ.TAMAÑO DE LOS PLANOS CON BASE EN LA ESPECIFICACION CFE 1.7.000) 1. GAS.ÁREAS VERDES Y DE DONACIÓN 1.11.5.NUMERACIÓN DE LOS REGISTROS 1.12.3.LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO 1.LOCALIZACIÓN DE REGISTROS AL LÍMITE DE PROPIEDAD 1.ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS TRANSFORMADORES 1.15.1. AGUA.6.9.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 56 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ-: FECHA: CONCEPTOS DE REVISIÓN C I OBSERVACIONES 1/6 1.CUADRO DE FIRMAS 1.LOTIFICACIÓN IDENTIFICANDO CADA LOTE 1.18 ORIENTACIÓN (NORTE GEOGRAFICO) FIRMA: No.SIMBOLOGÍA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DE CFE 1. ETC.LOCALIZACIÓN CON RESPECTO A LA CIUDAD (ESC:1:10.TRAZO DE CALLES CON SUS NOMBRES 1. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C = CORRECTO I = INCORRECTO .10.PLANOS 1..2.13.DIBUJO EN CORTE DEL ANCHO DE BANQUETAS Y CALLES.
FIRMA: CLAVE DE ABREVIACIONES: No. 2... DEBE SER CABLE XLP. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a C = CORRECTO I = INCORRECTO .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 57 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ: FECHA: CONCEPTOS DE REVISIÓN C I OBSERVACIONES 2/6 2.LOS PUENTES DE LAS TERMINALES A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN.5.EL TRAZO DE LA LINEA PROYECTADA ES EL MEJOR...SE MUESTRAN LAS PANTALLAS DE LOS CABLES PUESTAS A TIERRA 2..8.-RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN 3.3.EL CABLE PROPUESTO PARA LA RED ES EL ADECUADO CON BASE A LA CARGA Y REGULACION. CONTRACTILES EN FRIO EXTERIOR O INTERIOR Y TENSION DE OPERACIÓN.. 3. 2.. 2.3.2. 2.ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN 2.SE INCLUYEN CONECTADORES. TERMOCONTRACTIL. SON ADECUADOS..EXISTEN SOPORTES ADECUADOS PARA EL CABLE DE LAS TERMINALES 2. 3.2...INSTALACIÓN Y DISPOSICIÓN DE APARTARRAYOS. 2.EL TIPO DE TERMINALES SON LAS ADECUADAS (VERIFICAR SI ES TIPO PREMOLDEADO. UNO POR FASE EN LA ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN.EL PROTECTÓR DEL BAJANTE DE TIERRA ESTÁ DE ACUERDO A LA NORMA. ESTRIBOS Y DERIVADORES EN LOS PUENTES DE CABLE DESNUDO (HASTA CARGA DE 150KVA) 3.EN LA MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA SE MENCIONA QUE EL CABLE CONTARÁ CON PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO.4.6.7.1.1.LA CAPACIDAD Y TIPO DE LAS CUCHILLAS SECCIONADORAS MONOPOLARES O CORTA CIRCUITOS FUSIBLE SON LOS APROPIADOS.
SON ADECUADOS LOS TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES A INSTALAR.LAS DISTANCIAS ENTRE REGISTROS SON ADECUADAS DE ACUERDO A LAS TENSIONES DE JALADO Y PRESIONES LATERALES Y SU LOCALIZACION ES LA CORRECTA..LOS PUNTOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES ESTÁN EN EL CENTRO DE CARGA.5.SE PROPONEN POZOS DE VISITA EN PUNTOS DE PROTECCIÓN Y DE SECCIONAMIENTO.10. BOQUILLAS.SE PROYECTAN SISTEMAS DE TIERRA EN TODOS LOS PUNTOS QUE SE REQUIEREN. SECCIONADORES.14. DIELÉCTRICO DEL ACEITE.12. INCLUYENDO LA NUMERACIÓN 3.7.13. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C = CORRECTO I = INCORRECTO . ADAPTADORES PARA PUESTA A TIERRA. ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO EN SU CASO PORCENTAJE DE PENDIENTE EN LOS BANCOS DE DUCTOS) ENTRE REGISTROS.PROYECTAN LA INSTALACIÓN DE INDICADORES DE FALLA DE LA CAPACIDAD Y TIPO ADECUADOS.6. 3.MENCIONAN QUE LOS TRANSFORMADORES CONTARÁN CON AVISO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CFE Y PUESTA EN SERVICIO (TTR. 3. 3. 3. EN BANCOS DE DUCTOS (DIMENSIONES. 3. 3...SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 58 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ: FECHA: CONCEPTOS DE REVISIÓN 3.LOS REGISTROS Y POZOS DE VISITA ESTÁN DE ACUERDO A LAS NORMAS.16.) 3.PRESENTAN LAS CANALIZACIONES CORRECTAS. TRANSFORMADORES EN ANILLO.15..LOS ACCESORIOS PARA CONECTAR EL CABLE A LOS EQUIPOS SON LOS ADECUADOS DE ACUERDO AL ESPESOR DEL AISLAMIENTO (CODOS. CONEXIÓN Y LAS CARACTERISTICAS SON DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CFE.11..8.9.. 3.-EN LOS PUNTOS DE TRANSICIÓN Y DE SECCIONAMIENTO LOS EQUIPOS PROYECTADOS SON LOS ADECUADOS (CUCHILLAS SECCIONADORAS MONOPOLARES. ETC.. 3..17. 3... CONECTADORES MULTIPLES PARA MEDIA TENSION).LA CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES.EL CONDUCTOR PARA EL NEUTRO CORRIDO ES DEL CALIBRE ADECUADO. AISLAMIENTO Y HERMETICIDAD) C I OBSERVACIONES 3/6 FIRMA: No. 3.
. FIRMA: No..MENCIONAN EN LA MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA QUE EL CABLE DEBE SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO.. POZOS DE VISITA. 4. 4.19..5.INCLUYEN DETALLES EN POZOS DE VISITA PARA EL SOPORTE DE CABLES.18.. LA PROTECCIÓN LA DEFINEN EN BASE A FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE Y DE EXPULSIÓN..EL CALIBRE DEL CABLE QUE PROPONEN ES EL RESULTADO DEL CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN Y NO ES MENOR DE 53. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C = CORRECTO I = INCORRECTO .2. JUNTO CON LOS CONECTADORES MULTIPLES. 4. 3.LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LA CAIDA DE TENSION NO EXCEDEN DEL 1 %.20..EL NÚMERO DE CIRCUITOS QUE SE PROYECTAN DE CADA TRANSFORMADOR SON MÁXIMO 4.EN TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS.23.5 mm2 (1/0AWG) 4.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 59 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ: FECHA: CONCEPTOS DE REVISIÓN C I OBSERVACIONES 4/6 3.ES ADECUADA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS..EL CABLE PROYECTADO ES DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE-E0000-02 CON LA ADECUADA CONFIGURACION (CUADRUPLEX O TRIPLEX).21.EL CALIBRE DE LOS CABLES PARA TODOS LOS CIRCUITOS CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CAIDA DE TENSION Y PERDIDAS.. 3.4.INCLUYEN EN EL TRANSFORMADOR INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO LADO BAJA TENSIÓN. 4.1.3.. CABLES Y EQUIPO DE SECCIONAMIENTO? 3. 3.PRESENTAN CROQUIS DE DETALLE DE LOS ASPECTOS ESPECIALES QUE PROYECTAN EN LA RED DE MEDIA TENSIÓN.24. 3.INDICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN TIPO REMOVIBLE CON LA CAPACIDAD ADECUADA.RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSIÓN 4.22. 3.
.-EL CONDUCTOR PROYECTADO A LA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES ES CON AISLAMIENTO THW Y PARTE DIRECTAMENTE DE LOS BORNES DEL TRANSFORMADOR.LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LA CAÍDA DE TENSION NO EXCEDEN DEL 3 % Y 5 % PARA CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.7.-SE PROYECTAN SISTEMAS DE TIERRA CON LOS MATERIALES NORMALIZADOS EN TODOS LOS EXTREMOS DE LOS CIRCUITOS..SE PROYECTAN LAS CANALIZACIONES CORRECTAS EN BANCOS DE DUCTOS CON LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO EN SU CASO INCLUYENDO LAS PENDIENTES DE LOS BANCOS DE DUCTOS. 5.8.10.6.LA RED ESTÁ PROYECTADA CON CANALIZACIÓN Y REGISTROS INDEPENDIENTES A LA RED DE BAJA TENSIÓN.INCLUYEN CROQUIS DE DETALLE DE TODO LO QUE MENCIONAN EN LA RED DE BAJA TENSION. 4.14.12.9.PRESENTAN CÁLCULOS DE REGULACIÓN Y CAÍDA DE TENSIÓN. 4. 4.11.LA CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS AL TRANSFORMADOR ES CON LAS ZAPATAS ADECUADAS. DE REVISIÓN: C = CORRECTO 1a 2a 3a 4a I = INCORRECTO .LA CONEXIÓN Y LA POSICIÓN DE LOS CABLES EN LOS CONECTADORES MÚLTIPLES ES LA CORRECTA.13. 4..LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS ESTÁ DE ACUERDO A LAS NORMAS E INCLUYEN LA NUMERACIÓN 4.15. 4.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 60 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ: FECHA: CONCEPTOS DE REVISION C I OBSERVACIONES 5/6 4. CON SUS PROTECCIONES ADECUADAS.-PROYECTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 5.LA LONGITUD DE CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN TIENEN UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 200 METROS DEL TRANSFORMADOR AL EXTREMO DE LA DE LA RED. 4.1.INDICAN EL TOTAL DE LUMINARIAS QUE INSTALARÁN. FIRMA: CLAVE DE ABREVIACIONES: No.. 4.LA IDENTIFICACION DE LOS CABLES ESTÁ DE ACUERDO A NORMAS. 5. RESPECTIVAMENTE. 5. 4.3.2.
5..LA RED ESTÁ PROYECTADA CON CANALIZACIÓN Y REGISTROS INDEPENDIENTES A LA RED DE BAJA TENSION.PROYECTO RED DE TELEVISION POR CABLE (EN SU CASO) 6.SE INCLUYE CROQUIS DE LA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES CON BASE A LA NORMA DE MEDICIÓN.. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C = CORRECTO I = INCORRECTO . 7.... FIRMA: No.SE PROYECTA LA INSTALACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO C I OBSERVACIONES 6/6 6..1.DETALLES DE MEDICIÓN 8. 5. 8.OTRAS CARGAS 7.1.2..SE CONSULTÓ AL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN.LA CARGA DEL ALUMBRADO PÚBLICO ESTÁ INCLUIDA EN EL CUADRO DE CARGAS GENERAL.MENCIONAN CARGAS DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 8.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 61 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES SUBTERRÀNEAS ZONA: OBRA: REVISÓ: FECHA: CONCEPTOS DE REVISIÓN 5.1.4.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 62 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Guía No.POSTERIA UBICACIÓN SEGÚN PROYECTO ALTURA Y CARACTERISTICAS MECANICAS TRATAMIENTO (EN SU CASO) EMPOTRAMIENTO ESTADO FISICO LOCALIZACION AL LIMITE DE LA PROPIEDAD VERTICALIDAD DEL POSTE (PLOMEADO) 4.CEPAS LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD 3. MONTAJE.) 5.ESTRUCTURA DE PASO HERRAJE 6. 2A GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 1/4 1.ESTRUCTURA DE DEFLEXIÓN (DE PASO) HERRAJE 7.ESTRUCTURA REMATE SENCILLO HERRAJE FIRMA: No. ETC.CRUCETAS DIMENSIÓN Y TIPO TRATAMIENTO (EN SU CASO) ENSAMBLE (TORNAPUNTAS. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .RECEPCION DE MATERIALES SIEVAP-20 2. ALTURA.
APARTARRAYOS. PUENTES.ESTRUCTURA REMATE DOBLE HERRAJE 9. TUERCAS.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 63 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 2/4 8.BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPOS ELECTRICOS MONTAJE (CCF. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .CONDUCTORES PRIMARIO Y SECUNDARIO ESTADO FISICO DEL CONDUCTOR CALIBRE Y MATERIAL SEGÚN PROYECTO EMPALMES CRUCEROS (CONEXIÓN SEGÚN NORMAS CFE) HERRAJES Y ACCESORIOS (GRAPAS. CONEXIÓN Y PROTECCIONES CODIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES Y BANCOS CONECTADORES PARA LINEA VIVA Y ESTRIBOS NORMALIZADOS CALIBRE DE CONDUCTORES DE SALIDA A LA RED GOTERONES DE CONDUCTORES SECUNDARIOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 11. ETC.) HERRAJE CONECTADORES A COMPRESIÒN AMARRES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS SEGÙN NORMAS INTERCONEXIONES DEL CONDUCTOR NEUTRO FIRMA: No.ESTRUCTURA ESPECIAL HERRAJE 10. ETC.) DISTANCIAS (SEPARACIONES NORMALIZADAS ENTRE EQUIPOS) CALIBRE DEL BAJANTE A TIERRA.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 64 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 3/4 12.) 14. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO .FLECHAS (TENDIDO Y TENSIONADO) PRIMARIOS ALTURAS AL PISO Y OTROS OBSTACULOS SEGÙN NORMAS SECUNDARIOS (CASOS ESPECIALES) 13. Y MONTAJES) APARTARRAYOS CORTACIRCUITOS FUSIBLE SECCIONALIZADOR O RESTAURADOR FIRMA: No.ALUMBRADO PÙBLICO TRANSFORMADOR PROTECCIONES SEGÙN NORMAS EQUIPO DE MEDICIÒN 16.EQUIPOS DE PROTECCIÒN (ESPECIF.ALTURA Y SEPARACIÒN DE LA RED SECUNDARIA VS PRIMARIA (CASOS ESPECIALES) 15.AISLAMIENTO PRIMARIO Y ACCESORIOS (CASOS ESP.RETENIDAS PROTECCIÒN DE RETENIDA RETENIDAS AL LIMITE DE PROPIEDAD POSTE A POSTE ANCLA BANQUETA ESTACA 17.
VESTIDO DE ESTRUCTURAS 3..SISTEMA DE TIERRAS CONEXIÒN AL ELECTRODO DE TIERRA PROTECTORES DE REFERENCIA DE TIERRA (EN SU CASO) CONEXIÒN AL TRANSFORMADOR PRUEBAS A LA RED Y AL SISTEMA 19...MONTAJE DE EQUIPO 5.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 65 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS AÉREAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 4/4 18.TENDIDO..ERECCIÒN DE ESTRUCTURAS 2.MEDICIÒN PREPARACIONES SEGÙN NORMAS CFE PREPARACIÒN CORRESPONDE AL NÙMERO OFICIAL LONGITUD DE LAS ACOMETIDAS SEGÙN NORMA DE CFE CRUCE DE CALLES SEGÙN NORMA DE CFE 16.ENTREGA 35 % 15 % 15 % 15 % 15 % 5% FIRMA: No... DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO . TENSIONADO Y TIERRAS 4.ACABADO Y PRUEBAS 6.URBANIZACIÒN ANCHOS DE BANQUETAS CORDONES O GUARNICIONES DE BANQUETAS EXISTEN NÙMEROS OFICIALES EN CASAS EXISTENCIA DE NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDAS PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÒN DE CASAS EXISTENTE ETAPAS DE REVISIÒN DE LA CONSTRUCCIÒN DE OBRAS 1.
ESTAN DE ACUERDO AL PROYECTO Y LAS NORMAS DE CFE? ¿LA COLOCACIÒN Y DISPOSICIÒN DE DCUTOS ES CONFORME A LAS NORMAS DE CFE? ¿SE TOMARON MUESTRAS DEL CONCRETO PARA SU VERIFICACIÒN Y PRUEBAS? ¿LA CONSTRUCCIÒN DE REGISTROS.ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÒN ¿LOS TRABAJOS SON REALIZADOS CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS NORMALIZADOS APROBADOS EN EL PROYECTO? ¿VERIFICAR QUE EL AISLAMIENTO DEL CABLE SEA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y A LOS ACCESORIOS QUE SE VAN INSTALAR? ¿LA ELABORACIÒN DE LAS TERMINALES SE EFECTUO CON PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS? ¿SE REALIZARON PRUEBAS DE AISLAMIENTO A LOS CONDUCTORES CONJUNTAMENTE CON LAS TERMINALES? 2- RED DE MEDIA TENSIÒN ¿EL TRAZO Y LAS EXCAVACIONES DE LAS TRINCHERAS.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 66 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRÀNEAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 1/4 1. DE REVISIÓN: 1a 2a 3a 4a CLAVE DE ABREVIACIONES: C =CORRECTO I =INCORRECTO . POZOS DE VISITA Y BASES PEDESTALES ESTAN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE CFE? ¿SE DEJA EXCEDENTE DE CABLE DE LA LONGITUD ADECUADA EN EL REGISTRO QUE CONECTA A LA BASE DONDE ESTARA EL EQUIPO PARA SU CORRECTA CONEXIÒN? ¿EN LA LIMPIEZA DE LOS DUCTOS USARON CEPILLOS DE ACERO? ¿SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE TERMINADA LA OBRA CIVIL ANTES DE PROCEDER A INSTALAR EL CABLE? ¿SE DISPONE DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL CABLE DE MEDIA TENSIÒN Y SE CONFRONTO CON LOS CARRETES DE CABLE PRESENTADOS? ¿SE MIDIO EL DIAMETRO SOBRE EL AISLAMIENTO DEL CABLE COMPROBANDO QUE ES ADECUADO SEGÙN NORMA PARA CONECTAR LOS ACCESORIOS PREMOLDEADOS? ¿PRESENTO EL CONTRATISTA EL CÁLCULO DE TENSIÒN MECANICA DE JALADO DEL CABLE DE POTENCIA? ¿PARA EL PROCESO DE TENDIDO CUENTA CON EL EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA? FIRMA: No.
TTR. RIGIDEZ DIELÈCTRICA DEL ACEITE. DE REVISIÓN: C =CORRECTO 1a 2a 3a 4a I =INCORRECTO . SOBRE TODO CODOS DE OPERACIÓN CON CARGA? ¿LOS INDICADORES DE FALLA SE CONECTARON AL LADO FUENTE Y LA CARÁTULA DE ESTOS SE PUEDE OBSERVAR DESDE EL ESTERIOR SIN LEVANTAR LA TAPA DEL TRANSFORMADOR? FIRMA: CLAVE DE ABREVIACIONES: No.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 67 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRÀNEAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 2/4 ¿DURANTE EL CABLEADO SE COMPROBO QUE LA TENSIÒN DE JALADO DEL CONDUCTOR NO SOBREPASO EL CALCULO QUE FUE APROBADO? ¿SE COMPROBO QUE LOS ACCESORIOS QUE SE INSTALARON SOBRE EL CONDUCTOR SON DEL RANGO CORRECTO? ¿CONFORME SE INSTALO EL CABLE SE IDENTIFICO LA FASE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS REGISTROS Y LADO DE ALIMENTACIÒN AL EQUIPO? ¿SE DEJO LA LONGITUD DE CABLE DE RESERVA EN LOS PUNTOS SEÑALADOS POR LA NORMA? ¿LA INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS PREMOLDEADOS Y SUS CONEXIONES SE HICIERON CON LA HERRAMIENTA ADECUADA? ¿LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA SE EFECTUÓ CON EL MATERIAL NORMALIZADO Y DE ACUERDO A NORMA? ¿EN LOS SISTEMAS CON NEUTRO CORRIDO SE COMPROBO QUE ESTE SEA MULTIATERRIZADO? ¿SE PRESENCIO LA PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DEL CABLE Y ESTE SE HIZO EN TIEMPO CERCANO A SU ENERGIZACIÓN? ¿SE ENTREGARON LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA Y SE VERIFICO QUE LA APROBACIÓN INCLUYA TODAS LA PRUEBAS NORMALIZADAS? ¿LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN SOLIDAMENTE ATERRIZADOS? ¿LA CAPACIDAD DEL FUSIBLE ES LA ADECUADA PARA LOS TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES PROYECTADOS? ¿LAS PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO CUMPLEN CON LA NORMA SATISFACTORIAMENTE (RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.? ¿LA CONEXIÓN DEL CABLE LADO FUENTE LLEGA A LA BOQUILLA DEL TRANSFORMADOR MARCADO CON LA LETRA “A “? ¿LOS CABLES DE LAS FASES NO SE TRASLAPAN ANTES DE LLEGAR AL PUNTO DE CONEXIÓN CON EL TRANSFORMADOR. CON LAS PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BASE AL NÚMERO DE SERIE DEL TRANSF. HERMETICIDAD)? ¿CORRESPONDE EL PROTOCOLO DE LAPEM.
SEGÚN SEA EL CASO? ¿SE VERIFICO QUE LAS MARCAS DE IDENTIFICACIÓN ESTÉN COMPLETAS Y DEBIDAMENTE COLOCADAS EN TODOS LOS EQUIPOS? 3.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 68 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRÀNEAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 3/4 ¿LOS INDICADORES DE FALLA SON DE LA CAPACIDAD Y TIPO ADECUADOS? ¿SE ENTREGARON AL CONTRATISTA LAS PLACAS DE ÁREA Y LOS NÚMEROS ECONÓMICOS (VERIFICAR QUE SEAN INSTALADOS)? ¿SE INSTALARON CANDADOS CON LA LLAVE MAESTRA APROBADOS? ¿EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO SE RECABARON LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE LAPEM Y DE PUESTA EN SERVICIO (HERMETICIDAD.RED DE BAJA TENSIÒN ¿SE SUPERVISARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA CIVIL BAJO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE LOS DE MEDIA TENSIÓN? ¿ANTES DE INICIAR EL CABLEADO SE COMPROBO QUE LOS DUCTOS ESTÁN LIMPIOS Y GUIADOS CON LOS REGISTROS TERMINADOS? ¿EL CABLEADO SE REALIZO POR CIRCUITOS COMPLETOS? ¿SE DEJO LONGITUD EXCEDENTE DE CABLE EN LOS REGISTROS DONDE SE INSTALARON CONECTADORES DE TIPO MULTIPLE? (MÍNIMO 50 CM) ¿LOS CABLES ESTAN IDENTIFICADOS ESPECIFICACIOENS DE CFE? DE ACUERDO A ¿ES CORRECTA LA CONEXIÓN DE CABLE A LOS CONECTADORES MÚLTIPLES (TOMAR MUESTRAS DE LA COMPRESIÓN DE LA ZAPATA Q QUE CONECTA AL CABLE? ¿SE EFECTUARON SATISFACTORIAMNETE AL CABLE Y CONECTADOR LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO. DIELÉCTRICO Y AISLAMIENTO? ¿PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN SE COMPROBO LA CAPACIDAD DE LAS BOBINAS FUSIBLES O AJUSTES ELECTRONICOS. DE REVISIÓN: C =CORRECTO 1a 2a 3a 4a I =INCORRECTO . TOMANDO COMO VALOR MINIMO ACEPTABLE 300 MΩ? ¿LAS CONEXIONES DEL CABLE A LAS TERMINALES TIPO ESPADA DEL TRANSFORMADOR SON CON ZAPATAS NORMALIZADAS Y APROBADAS? FIRMA: CLAVE DE ABREVIACIONES: No.
FIRMA: CLAVE DE ABREVIACIONES: No. DE REVISIÓN: C =CORRECTO 1a 2a 3a 4a I =INCORRECTO .EL CONTRATISTA DEBE DISPONER DE UN INGENIERO RESIDENTE PARA LA OBRA..SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 69 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRÀNEAS ZONA: OBRA: REVISO: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA C I OBSERVACIONES 4/4 ¿LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA. ANOTANDO EL NÚMERO DE LOS ELECTRODOS INSTALADOS? ¿LA IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS Y CIRCUITOS ES CONFORME AL TRANSFORMADOR QUE CORRESPONDE? ¿EN SU CASO LAS CANALIZACIONES Y REGISTROS DE INSTALACIONES DE TEVECABLE SON INDEPENDIENTES DE NUESTRA RED Y ESTÁN DE ACUERDO A LOS “LINEAMIENTOS TÉCNICOS”? LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES EN POSTERÍA. REGISTROS Y DUTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RCP4405? NOTAS: 1.. SE HIZO COMO SE INDICO EN LA RED DE MEDIA TENSIÓN.TODOS LOS ACUERDOS Y OBSERVACIONES HECHAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBEN ASENTARSE Y FIRMARSE EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE 2.
Total Total 65-79 35-58 Total Descripción Ajustarse a los requerimientos de las áreas usuarias Sustitución de la Guía para revisión de proyectos.. Ignacio Morquecho Castillo . Modificación del marco jurídico Adecuación a la normatividad para la elaboración de Manuales de Procedimientos administrativos ELABORO AUTORIZO Ing.CONTROL DE CAMBIOS PROCEDIMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERECEROS CLAVE: PE-D1300-001 Revisión Fecha No. 0 89-10-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 95-02-01 95-09-27 02-05-24 04-10-20 Motivo o Causa: Nueva creación Reestructuración Revisión Revisión Actualización Hoja No. Eliud Cérqueda Pérez Ing.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 70 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 11.
Conjunto de Obras específicas o globales que conforman una necesidad. NOM. que cumpla con las normas oficiales mexicanas o.Especificaciones de materiales y equipos. APORTACION.Norma Oficial Mexicana DOF.Diario Oficial de la Federación DEMANDA. a falta de ellas. a fin de que este proporcione el servicio solicitado.. usuarios. empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 71 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 12.. CONVENIO. equipos y mano de obra. SOLICITANTE. SUMINISTRADOR.. bastando para ello conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente.Recursos en efectivo y en especie. para la correcta ubicación de los elementos que se indican sobre un mapa (Coordenadas Geográficas).Decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos.Instalación diseñada y construida hasta el punto de suministro para prestar el servicio solicitado.La lista de precios de la Comisión Federal de Electricidad.La persona física o moral que presenta una solicitud de servicio ante el suministrador.. que el solicitante entrega al suministrador para realizar obras específicas o ampliar o modificar las instalaciones del suministrador. Kilowatts..Es la carga promedio en las terminales de una instalación o sistema en un intervalo especificado expresado en Watts.. que incluye precios unitarios de materiales. con las especificaciones técnicas del suministrador.. GEOREFERENCIA... . BASES DE DISEÑO.. ampliación o modificación de las existentes..Un sistema de referencia geográfica. así como sistemas eléctricos a considerar para el desarrollo de un proyecto de obra eléctrica. aprobada por la Comisión Reguladora de Energía. si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas. en el que se hacen constar derechos y obligaciones de las partes con la relación a la ejecución de una obra especifica.El prestador de servicio público de energía eléctrica. CATÁLOGO DE PRECIOS DEL SUMINISTRADOR... PROYECTO. o respecto de un reembolso. OBRA.Acuerdo por escrito que otorgan el suministrador y el solicitante.GLOSARIO AFIRMATIVA FICTA..
para fungir como representante de otra persona o entidad...Persona asignada por el solicitante o el suministrador para la supervisión de los trabajos relacionados con la construcción de las obras necesarias para el suministro de energía eléctrica. SUPERVISOR DE OBRA.Condición que indica la posibilidad de suministrar la energía eléctrica a un solicitante de ella. REPRESENTANTE.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 72 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 FACTIBILIDAD..Persona facultada por derecho. .
HOJA DE DISTRIBUCION ● Jefe de Departamento de Planeación División Baja California ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Jefe de Departamento de Planeación División Noroeste Jefe de Departamento de Planeación División Norte Jefe de Departamento de Planeación División Golfo Norte Jefe de Departamento de Planeación División Golfo Centro Jefe de Departamento de Planeación División Bajío Jefe de Departamento de Planeación División Jalisco Jefe de Departamento de Planeación División Centro Occidente Jefe de Departamento de Planeación División Centro Sur Jefe de Departamento de Planeación División Centro Oriente Jefe de Departamento de Planeación División Oriente Jefe de Departamento de Planeación División Sureste Jefe de Departamento de Planeación División Peninsular Jefe de Departamento de Planeación Oficinas Nacionales Jefe de Oficina de Planeación Zona Sur Oficinas Nacionales Jefe de Departamento de Normalización ..SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 73 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 13.
.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 74 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 14.ANEXOS .
.Registrar todas las deficiencias que el supervisor de CFE detecte y considere relevantes.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 75 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Anexo A REQUISITOS PARA EL LLENADO DE LA BITÁCORA DE OBRA 1. siendo responsabilidad de CFE absorber los costos que estos trabajos generen. la nota deberá anularse por quien la emita.. 3. ni entre renglones.. de requerirse se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. será nula. . se deberán autorizar por el mismo nivel jerárquico que autorizo el proyecto. NOTAS a) Las observaciones relevantes independientemente de quedar registradas en la bitácora.Cuando se cometa algún error de escritura. letra de molde legible y sin abreviaturas. 6. de ser necesario se ratificarán por escrito al interesado o su representante para su corrección oportuna. 8. b) Si por algún motivo no se encontrara el supervisor durante la construcción de una sección de la obra. c) En caso de que se requieran modificaciones que afecten sustancialmente el tiempo o las características del proyecto aprobado.La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras. de intención o redacción. abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta.Cada nota deberá ser firmada de enterado por el contratista y el supervisor de la obra...Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando sin excepción. el orden establecido.No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de la bitácora. 7.El llenado se hará con tinta indeleble... 4. 2. d) El original de la bitácora será integrado al expediente de la obra y la copia entregada al responsable de la construcción..Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas. se podrán hacer muestreos excavando o desarmando accesorios y de encontrarse alguna anomalía. 5. márgenes o cualquier otro sitio. se deberá revisar toda la sección minuciosamente.
aprobado por el LAPEM.NOTA.  Carta responsiva a favor de CFE firmada por el solicitante o su representante legal ¹.  Contrato de alumbrado público a nombre del desarrollador en tanto el H. .¹  Original y copia del inventario físico valorizado. podrán ser impresos o entregarse en un archivo electrónico generado mediante el sistema desarrollador de proyectos de redes (DEPRORED). Ayuntamiento no reciba estas instalaciones.  Copia del original del aviso de prueba (AP).Los planos definitivos de construcción dependiendo el caso.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 76 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 Anexo B REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  Planos definitivos de construcción. fotocopias notariadas o facturas electrónicas)  Resultado de las pruebas de puesta en servicio de los equipos. de los productos inspeccionados  Facturas de todo el equipo y material instalado (copias al carbón.
Oficio de responsiva (Original) .Facturas de material y equipo instalado (copia al carbón o notariada) .Acta de entrega recepción (original) .Inventario físico valorizado en UPI´s obtenido del SIAD (original) .SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 77 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 ANEXO C REQUISITOS DOCUMENTALES A ENVIAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS .
Número de fases D. Tipo y calibre del conductor C.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 78 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 ANEXO D REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ CONTENER UN CROQUIS A. Carga solicitada total e individual . Dispositivos de protección y seccionamiento F. Tipo de registros y distancia entre éstos en su caso I. Altura de postes y longitud de los claros interpostales H. Características del transformador G. Tipo de aislamiento E. Orientación geográfica B.
entre otros). Completa RED SUBTERRÁNEA NIVEL DE CONFIABILIDAD 1 2 3 4 GRADO DE SUPERVISIÓN Visitas a criterio de la zona Tensión de jalado en media tensión. empotramiento de posteria. 3. Incumplimiento en la entrega de los documentos relacionados con los trámites y construcción de la obra. sistema de tierras. sistema de tierras Completa 4. Mantener un registro sin anomalías relevantes detectadas durante la supervisión de las obras. Rescisión del poder para tramitar y construir una obra por parte del otorgante.2 y 4 . debiendo iniciar del nivel cuatro. facturas y avisos de prueba apócrifos. a la Comisión Federal de Electricidad. 2. instalación de equipo. tensión de jalado en media tensión.SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 79 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 ANEXO E ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD DE UN CONSTRUCTOR 1. Los que afecten directamente la calidad de las obras (materiales de dudosa calidad y procedencia. Para asignar el nivel de confiabilidad el constructor deberá cumplir los puntos 1. instalación de equipos y accesorios. cuando la misma se encuentre en proceso de construcción. de acuerdo a lo siguiente: NIVEL DE CONFIABILIDAD 1 2 3 4 NÚMERO DE OBRAS SIN ANOMALÍAS RELEVANTES 6 4 2 0 RED AÉREA NIVEL DE CONFIABILIDAD 1 2 3 4 GRADO DE SUPERVISIÓN Visitas a criterio de la zona Empotramiento de posteria e instalación de equipo Hechura de cepas. instalación de equipos y accesorios Obra civil. Cuando a un constructor se le detecte una anomalía relevante se anotara en la bitácora de obra y perderá el nivel de confiabilidad que tenía.
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS PÁGINA 80 DE 80 CLAVE: PE-D1300-001 REVISIÓN: 4 FECHA DE ELABORACIÓN 20-10-2004 ANEXO F REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DE REVISIÓN DE PROYECTOS Para determinar el costo de revisión del proyecto se aplica al tipo de proyecto presentado por el solicitante. debiendo actualizar dicho costo con el factor de ajuste mensual aplicable al concepto de mano de obra que se encuentre vigente en la fecha de revisión. debiendo actualizar dicha cuota con el factor de ajuste mensual aplicable al concepto de mano de obra que se encuentre vigente en la fecha de revisión del proyecto. el costo total se determina multiplicando el volumen de obra contemplado en el proyecto más el IVA correspondiente. debiendo actualizar dicha cuota con el factor de ajuste mensual aplicable al concepto de mano de obra que se encuentre vigente en la fecha de revisión del proyecto. de acuerdo a las características de la obra. agregándole el IVA correspondiente. la cuota vigente por Revisión de Proyectos establecida en el Catálogo de Precios autorizado por la Comisión Reguladora de Energía. seleccionar del Catálogo de Precios autorizado por la Comisión Reguladora de Energía. el costo administrativo por concepto de Supervisión. seleccionar de acuerdo a las características de la obra. debiendo actualizar dicho valor con el factor de ajuste mensual aplicable al concepto de mano de obra que se encuentre vigente en la fecha de revisión del proyecto más el IVA correspondiente . seleccionar del Catálogo de Precios autorizado por la Comisión Reguladora de Energía de acuerdo al tipo de obra (módulo) el costo por concepto de Conexión. REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DE CONEXIÓN Y PRUEBAS Para determinar el costo de las pruebas de puesta en servicio. REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DE SUPERVISÓN Para determinar el costo de Supervisión de las obras. agregándole al costo final el impuesto al valor agregado (IVA). mismos que se sumarán para obtener el costo total de la supervisión. este costo deberá multiplicarse por el factor proporcional de los volúmenes de obra contemplados en el proyecto. la cuota base por concepto de Pruebas para puesta en Operación incluido en el Catálogo de Precios autorizado por la Comisión Reguladora de Energía. Para determinar el costo de conexión.
Documents Similar To PROTER 2004
Curso Sketchup Regular
SISPROTER INTRODUCCION
formato cfe
Sistemas Solares.txt

References: Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución