Source: http://docplayer.it/10006567-La-manutenzione-degli-impianti-elettrici.html
Timestamp: 2018-08-16 22:30:39+00:00

Document:
La manutenzione degli impianti elettrici - PDF
Download "La manutenzione degli impianti elettrici"
1 La manutenzione degli impianti elettrici 1
2 La manutenzione degli impianti elettrici Scopo dell incontro - Conoscere gli obblighi legislativi e normativi in materia di manutenzione degli impianti elettrici. - Conoscere le principali tipologie di manutenzione -Approcciare in modo completo la proposta di un contratto di manutenzione - Prestare attenzione alle modalità di svolgimento del lavoro elettrico 2
3 La manutenzione degli impianti elettrici 3
4 Manutenzione e obblighi di legge Legislazione ambienti di vita o lavoro Codice Civile e Penale Legislazione per luoghi specifici 4
5 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro Codice Civile Art Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Art Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Vizi della cosa locata. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna. Tutti gli ambiti 5
6 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro Codice Penale (art. 437 c.p.) Reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. l art. 437 c.p. assume come specifico oggetto di tutela la sicurezza del lavoro. La norma, tende a prevenire le conseguenze dannose all integrità e all incolumità fisica che possono verificarsi in conseguenza della mancata adozione ovvero della rimozione o del danneggiamento di dispositivi antinfortunistici. L oggetto giuridico del reato viene individuato nel pericolo per l incolumità pubblica nei luoghi di lavoro. L art. 437 c.p sanziona due distinte condotte: -la prima, commissiva, viene integrata da chiunque rimuova o danneggi segnali, impianti, apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro = reato comune; -la seconda, omissiva, riguarda coloro sui quali grava l obbligo di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire, oltre i disastri, gli infortuni sul lavoro=reato proprio, in quanto il soggetto attivo è individuato nel titolare della posizione di garanzia rispetto al bene della sicurezza del lavoro, ovvero in coloro che esercitano un potere di fatto sull organizzazione aziendale. Ambiti lavorativi 6
7 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro LEGGE 1 MARZO 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni di impianti elettrici ed elettronici Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte. Tutti gli ambiti 7
8 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di automazione di porte barriere e cancelli Impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici compresi (A) (B) Tutti gli ambiti 8
9 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; Tutti gli ambiti Impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell' autorizzazione, dell' installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; 9
10 Manutenzione negli ambienti di lavoro Il committente ha l obbligo di affidare i lavori di: installazione; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; degli impianti solo ad imprese abilitate in possesso dei requisiti tecnico professionali specifici per l opera da realizzare. Ampliamento Trasformazione Installazione Manutenzione ordinaria Il lavoro deve essere affidato ad imprese Abilitate, in possesso dei requisiti Tecnico - professionali Non soggette Manutenzione straordinaria Tutti gli ambiti 10
11 Tutti gli ambiti 11
12 Manutenzione negli ambienti di vita e lavoro Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. OBBLIGO DI MANTENERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL IMPIANTO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PER L USO E LA MANUTENZIONE PREDISPOSTE DALL IMPRESE INSTALLATRICI Tutti gli ambiti 12
13 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Ambiti lavorativi 13
14 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando Delega su di essa. formalizzata «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere Funzione di iniziativa agita es. caposquadra 14
15 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Ambiti lavorativi 15
16 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo24 - Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Ambiti lavorativi 16
17 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell ambito dell'intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; Ambiti lavorativi 17
18 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ambiti lavorativi 18
19 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinché: c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Ambiti lavorativi 19
20 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. Ambiti lavorativi 20
21 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. 21
22 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione..predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. 22
23 Manutenzione negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 Articolo 84 - Protezioni dai fulmini 1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Ambiti lavorativi 23
24 D.Lgs. 81/08 Manutenzione negli ambienti di lavoro Articolo 86 - Verifiche e controlli 1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 3. L esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. Ambiti lavorativi 24
25 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Ambiti lavorativi 25
26 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Il regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ispesl ed all'asl o all'arpa territorialmente competenti Ambiti lavorativi
27 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'asl o ARPA. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'asl o all'arpa o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI 2 anni Cantieri edili, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico 5 anni i rimanenti manutenzioni dell'impianto + verifiche periodiche Ambiti lavorativi
28 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Datore di lavoro Esercisce gli impianti solo dopo avere ricevuto la dichiarazione di conformità Invia entro 30 gg. la dichiarazione di conformità alle sedi ISPESL e ASL (o sportello unico) Fa eseguire regolari opere di manutenzione (ordinaria) Fa eseguire la verifica periodica degli impianti Installatore Rilascia la dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità equivale all omologazione dell impianto Organismi verificatori (ISPESL, ARPA, ASL, Organismi notificati) Eseguono le verifiche agli impianti 2 anni Cantieri edili, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, luoghi a rischio esplosione 5 anni i rimanenti
29 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Vs D.Lgs. 81/08 (I controlli manutentivi previsti dal D.Lgs 81/08 non coincidono con quelli previsti dal D.P.R. 462, i primi sono relativi a tutti gli aspetti dell impianto elettrico, i secondi solo all impianto di terra/protezione contro le scariche atmosferiche o elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione. Inoltre i D.Lgs. 81/08 non prevede intervalli temporali entro cui eseguire i controlli. Comunemente si ritiene congrua l esecuzione dei controlli ai fini manutentivi almeno con la stessa frequenza previsto dal DPR 462 ma in periodo sfalsato rispetto ai controlli del DPR 462.) Ambiente ordinario 5 anni 5 anni VERIFICHE DPR 462/01 Messa a terra Scariche atmosferiche Esplosione 5 anni 5 anni CONTROLLO MANUTENTIVO D.Lgs 81/08 Tutti i requisiti previsti dal decreto 29
30 Manutenzione negli ambienti di lavoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'asl o all'arpa territorialmente competenti. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'arpa competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'asl o all'arpa od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 2 anni Ambiti lavorativi
31 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 9 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere 14. GESTIONE DELLA SICUREZZA 14.1 Generalità Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che: -siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; 16. REGISTRO DEI CONTROLLI Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio,. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 31
32 Manutenzione in ambienti specifici D.P.R. 30/6/1995, N REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI. Art. 9. Gestione della sicurezza. b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonchè di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni; Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 32
33 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 20 MAGGIO 1992, n. 569 Edifici di interesse storico artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni; Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio. Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 33
34 Manutenzione in ambienti specifici DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 12. NORME DI ESERCIZIO A cura del titolare dell attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici, dell illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell osservanza della limitazione dei carichi d incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell autorità competente Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza. Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 34
35 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 Art Gestione della sicurezza antincendio Il titolare dell impianto o complesso sportivo h) garantire la manutenzione e l efficienza degli impianti; l) prevedere l istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici, dell illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.. Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 35
36 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative. D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 18.1 d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti Allegato 7 Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali 36
37 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 37
38 Manutenzione in ambienti specifici D.M. 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici 14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a: - riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio; - controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l efficienza; - formazione e informazione del personale; - pianificazione e gestione dell emergenza in caso di incendio. 2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli. Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori e occupanti 38
39 Manutenzione impianti con tensione < 400 kw Delibera AEEG n.246 del 8/11/06 Tra i requisiti per utenze con potenza < 400kW, per poter compilare la dichiarazione di adeguatezza, prevede: - effettuare la manutenzione ai sensi della guida CEI 0-15 refertando su apposito registro, secondo le periodicità previste dalla stessa guida CEI ; Ambiti lavorativi Specifici, tutela lavoratori 39
40 Possiamo affermare che.. Codice civile e codice penale prevedono l obbligo del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti Sia in ambito civile, sia in ambito lavorativo la legislazione specifica prevede l obbligo del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza In ambito lavorativo sono previste anche verifiche periodiche di alcune tipologie di impianti elettrici. In ambito lavorativo e in luoghi con rischi specifici sono previsti obblighi di controllo periodico e manutenzione degli impianti elettrici E evidente il ruolo designato dal legislatore delle norme tecniche, cioè sono lo strumento che permette di garantire i requisiti di sicurezza (regola dell arte). 40
41 Verifiche periodiche Verifiche 64/8 41
42 Verifiche periodiche 42
43 Verifiche periodiche Locali adibiti ad uso medico CEI 64-8/ Le verifiche periodiche, che devono essere effettuate negli intervalli di tempo di seguito indicati, sono: la prova funzionale dei dispositivi di controllo dell isolamento > sei mesi il controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili > un anno le misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare > tre anni la prova funzionale dell alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione prova a vuoto > un mese; prova a carico per almeno 30 min > quattro mesi la prova funzionale dell alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore > sei mesi la prova dell intervento, con Idn, degli interruttori differenziali > un anno 43
44 Pubblico spettacolo Manutenzione in ambienti specifici 44
45 Manutenzione in ambienti specifici CEI 0-15 Manutenzione Mt-Bt 45
46 Manutenzione in ambienti specifici CEI 0-15 Manutenzione Mt-Bt La norma CEI 0-15 è in vigore dal 1 giugno 2006 Nasce per dare un riferimento normativo alla regola dell arte della manutenzione per gli utenti con potenza disponibile < 400 kw (Delibere AEEG n. 247/04 e n. 246/06) Fornisce indicazioni sulla scelta dell impresa di manutenzione e nei confronti di quest ultima chiarisce la natura delle prestazioni assunte in appalto. Oltre a stabilire i criteri generali fornisce una serie di schede operative che codificano gli interventi manutentivi da effettuare sulle principali apparecchiature e definisce per la prima volta una periodicità. 46
47 Manutenzione in ambienti specifici CEI 0-15 Manutenzione Mt-Bt Per manutenzione la norma intende Interventi finalizzati al contenimento del degrado e per far fronte ad eventi accidentali Interventi con rinnovo e/o sostituzione di sue parti che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni Non rientrano nei lavori di manutenzione La costruzione di nuove parti La trasformazione e gli ampliamenti degli impianti di cabina Le manovre di esercizio e di messa in sicurezza Prescrizioni di sicurezza I lavori di manutenzione eseguiti su parti attive devono essere eseguiti nel rispetto delle procedure previste per i lavori elettrici dalla norma CEI (lavori su impianti elettrici) 47
48 COMPONENTI APPARECCHIATURE IN BASSA TENSIONE CEI IL COSTRUTTORE DEFINISCE LE REGOLE PER LA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE CEI IL COSTRUTTORE DEFINISCE LE REGOLE PER LA MANUTENZIONE E LA FREQUENZA 48
49 Possiamo affermare che.. Le norme tecniche rappresentano la regola dell arte per la sicurezza anche in materia di controlli, verifiche e manutenzione Le norme tecniche trovano applicazione sia in ambito civile, sia lavorativo Sono previsti requisiti di controllo specifici per impianti dedicati ad usi specifici In ambito lavorativo e in luoghi con rischi specifici sono previsti obblighi di controllo periodico e manutenzione degli impianti elettrici Sono definiti i criteri per individuare le frequenze dei controlli e verifiche 49
50 Un nuovo approccio alla manutenzione 50
51 Un nuovo approccio alla manutenzione Nessun impianto o nessun apparecchio mantiene le proprie caratteristiche di sicurezza a funzionalità per sempre, inevitabilmente dopo un certo periodo di utilizzo si verifica un guasto e questo porterà a delle condizioni di pericolo, alla perdita della funzionalità o ad entrambe le precedenti situazioni. Si rende quindi necessario progettare il controllo periodico e la manutenzione di un impianto fin dal momento della sua realizzazione e mettere in atto da subito tutti gli accorgimenti necessari per evitare pericolose conseguenze o per ridurre o evitare gli eventuali momenti in cui un impianto o un apparecchio non può essere utilizzato a causa di un guasto, minimizzando le perdite economiche derivanti da tale evenienza. 51
52 Approccio alla manutenzione DA COSTO NECESSARIO per soddisfare gli obblighi di legge A STRUMENTO DI PROFITTO INGEGNERIA DELLA MANUTENZIONE Manutenzione Produttiva Mantenere per aumentare la capacità produttiva dell azienda 52
53 Tipologie di manutenzione La manutenzione può essere organizzata con criteri diversi in funzione delle esigenze del Committente e/o definita e caratterizzata in vario modo, ad esempio: MANUTENZIONE CORRETTIVA PREVENTIVA PREDITTIVA 53
54 Tipologie di manutenzione CORRETTIVA La manutenzione correttiva è sempre necessaria si attua per riparare guasti o danni. Può essere sufficiente per gli impianti semplici a basso contenuto tecnologico e senza esigenze di continuità di esercizio, avviene generalmente a chiamata quando si verifica un guasto. Per questo tipo di intervento è importante definire a livello contrattuale i protocolli di chiamata e tempi di intervento dal ricevimento della chiamata. PREVENTIVA La manutenzione preventiva è scelta quando le esigenze di continuità di esercizio sono importanti. Si svolge ad intervalli predeterminati, generalmente durante le fermate degli impianti e serve a ridurre la probabilità di guasto di un componente dell impianto. È importante programmare tempi e preavvisi per predisporre le modalità di intervento e la disponibilità dei materiali. PREDITTIVA La manutenzione predittiva prevede l utilizzo di strumenti per il controllo e l analisi dei parametri fisici di funzionamento di impianti ed apparecchi per stabilire l esigenza o meno di interventi manutentivi. La manutenzione predittiva si sviluppa attraverso monitoraggi continui o periodici attraverso sensori e misure quali: misura correnti assorbite; riprese termografiche; monitoraggio numero di manovre. 54
55 Tipologie di manutenzione CORRETTIVA La manutenzione correttiva è sempre necessaria quindi deve essere sempre prevista Può svolgersi in condizioni di emergenza (immediata) o differita per guasti non critici. PREVENTIVA La manutenzione preventiva riduce la probabilità di guasto. Può essere prevista la sostituzioni di componenti critici indipendentemente dallo stato d'uso. PREDITTIVA Si applica ad impianti complessi dove è estremamente importante la continuità di esercizio. 55
56 Verifiche termografiche Il successo di questo tipo di indagine dipende dalla possibilità di quantificare il costo potenziale evitato. Esame a vista Controllo termografico 56
57 Manutenzione ordinaria interventi finalizzati a contenere il degrado normale. di conseguenza Manutenzione straordinaria Tipologie di manutenzione ai fini del D.M. 37/08 interventi con rinnovo e/o sostituzione di parti di impianto senza modificare sostanzialmente le prestazioni. 57
58 Pianificazione della manutenzione: gli obiettivi aumentare il tempo di vita dell impianto; ridurre la frequenza dei guasti; diminuire i tempi di riparazione dei guasti; accorciare i tempi di attesa per la disponibilità di risorse (uomini mezzi); ottimizzare la disponibilità di ricambi. 58
59 Pianificazione della manutenzione: Periodicità delle manutenzioni La manutenzione deve essere programmata tenendo conto di: modalità e gravosità del servizio; condizioni ambientali; sollecitazioni esterne; esposizione a sostanze corrosive; accumulo di polvere o di sporcizia; vetustà dell impianto. 59
60 Il piano deve contenere: la valutazione dei rischi dell intervento; le procedure di lavoro; le schede di lavoro; Pianificazione della manutenzione: il piano di manutenzione le attrezzature e DPI da impiegare; le competenze professionali degli operatori. 60
61 Pianificazione della manutenzione: il piano di manutenzione La corretta progettazione degli interventi, è rappresentata nel piano di manutenzione, la sua redazione richiede la conoscenza in particolare di: la documentazione di progetto dell impianto; la documentazione delle verifiche effettuate; i cataloghi dei fabbricanti di materiali; i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature. 61
62 Pianificazione della manutenzione: il programma di manutenzione I programmi (azioni) che costituiscono il piano di manutenzione devono essere semplici, leggibili e facilmente adeguabili ai cambiamenti e nuove strategie manutentive. Gli interventi comprendono verifiche e controlli che al sono ulteriormente suddivisibili in esami a vista e prove Programma manutenzione Pianificazione della manutenzione Programma manutenzione Programma manutenzione Verifiche/controlli Intervento manutentivo Esame a vista Prove Negativo Positivo 62
63 Pianificazione della manutenzione: verifiche a vista, misura e prove Gli interventi di verifica possono essere effettuati secondo le scadenze prestabilite, in occasione di interventi manutentivi, o in modo autonomo in base all esperienza tecnica del gestore dell impianto. Le verifiche possono essere a vista o con misure e prove. Il personale incaricato deve avere adeguata competenza a seconda del tipo di controllo. 63
64 Il programma degli interventi (azioni) deve essere predisposto su schede nelle quali sono indicati la frequenza delle verifiche, i componenti da ispezionare, modalità e strumentazione. L uso delle schede consente la tracciabilità degli atti, l analisi storica dell andamento e delle condizioni dell impianto, il monitoraggio delle condizioni di tutto l impianto, ecc. Pianificazione della manutenzione: programma 64
65 Pianificazione della manutenzione : Organizzazione delle verifiche e delle prove Le prove sono finalizzate al controllo del buon funzionamento dei dispositivi elettrici e meccanici e comprendono, ad esempio: efficienza di relè di protezione; efficienza di comandi manuali; efficienza dispositivi di sgancio; continuità dei conduttori di terra; integrità e funzionalità strumentazione di misura; controllo isolamento. 65
66 Pianificazione della manutenzione: prova dei differenziali Esempio di utilizzo del tasto di prova Le informazioni riportate in tabella sono fornite solo come esempio, sono parzialmente estratte da norme di nazioni diverse e illustrano come l utilizzo di un tasto di prova sia stato introdotto nelle norme locali. 66
67 Esempio schede di manutenzione: le cabine MT-BT 67
68 Esempio schede di manutenzione: le cabine MT-BT Guida CEI 0-15 Sono proposti esempi di schede relative a: opere civili; apparecchiature MT; apparecchiature di trasformazione; apparecchiature di BT; cavi MT e BT; accessori di cabina; altre fonti di energia. 68
69 Pianificazione della manutenzione Manutenzione correttiva Passare dalla manutenzione correttiva alla manutenzione pianificata significa aumentare la qualità della gestione e permette vantaggi per il committente e del manutentore Pianificazione della manutenzione Passare dalla manutenzione correttiva alla manutenzione pianificata significa essere in grado di pesare e documentare tutti gli aspetti della manutenzione 69
70 Il contratto di manutenzione 70
71 Il contratto di manutenzione: elementi generali Il contratto deve contenere in premessa: esposizione sintetica delle finalità; riferimenti tecnici ed economici; tipo dei manutenzione scelta (correttiva, preventiva, ecc.). 71
72 Il contratto di manutenzione: gli obblighi di legge Indicare gli adempimenti dovuti per legge, ad esempio : - manutenzione realizzata a regola d arte; -criteri di tutela e sicurezza dei lavoratori; - gestione delle interferenze tra attività lavorative diverse; - prevedere la sospensione dei lavori fino alla rimozione dei pericoli. 72
73 Tra gli elementi ricordarsi di indicare: tipo di manutenzione; tempi di intervento; modalità della reperibilità se prevista; tempo tra chiamata ed intervento; procedure di chiamata. Il contratto di manutenzione: modalità e tempi 73
74 Prevedere i programmi di intervento (schede con le azioni); Precisare che tipo di report verrà consegnato ; Definire la durata del contratto. Il contratto di manutenzione: i programmi di intervento Organigramma aziendale del manutentore. 74
75 Il contratto di manutenzione: fornitura del materiale La fornitura del materiale può essere indifferentemente a carico del committente o dell appaltatore. Definire chi debba fornire il materiale e le relative condizioni economiche. 75
76 Il contratto di manutenzione: sopralluogo preventivo degli impianti IMPORTANTE Sia nel momento della formulazione dell offerta economica, che al momento della definizione del contratto di manutenzione è indispensabile eseguire un accurato sopralluogo sull impianto e verificare al documentazione di impianto presente Il contratto andrà a precisare sia elementi economici, che tecnici relativi alla sicurezza e alla natura delle prestazioni da svolgere 76
77 Scelta del manutentore La chiarezza non deve essere solo dell installatore, il committente deve essere portato a conoscenza e considerare i propri obblighi inerenti le scelta dell installatore. 77
78 DM 37/08 Chi può eseguire la manutenzione Art. 10 Responsabilità del committente o del proprietario D.Lgs. 81/08 Art. 26 Contratto di appalto o contratto d'opera 78
79 Scelta del manutentore Indicazioni delle norme tecniche: CEI 0-15 Modalità di esecuzione dei lavori I lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispetto delle Norme CEI EN e CEI L impresa deve dimostrare la propria professionalità e quella specifica dei propri addetti alla manutenzione con le modalità riportate nella Norma CEI per i lavori elettrici. 79
80 La richiesta d offerta: contenuti tecnici Nella richiesta del committente devono essere indicati: riferimenti di legge, norme tecniche, professionalità; divieto o possibilità di sub-appalto; criteri per la definizione dei prezzi; tipo di manutenzione richiesta; oneri per la progettazione; modalità consegna Dichiarazione di Conformità e/o report di verifica, compreso la registrazione degli interventi; obbligo di riservatezza; obbligo eventuale di stipula assicurazione; risarcimento eventuali danni da chiunque causati. 80
81 Affidamento della manutenzione Sopralluogo preventivo Serve a valutare lo stato degli impianti, la consistenza dei lavori e gli eventuali elementi di difficoltà. Pertanto è opportuno effettuare i sopralluoghi durante il normale funzionamento dell impianto. 81
82 Organizzazione degli interventi Organizzazione del lavoro elettrico da parte degli installatori/manutentori. 82
83 Organizzazione degli interventi Per ogni FASE Analisi e valutazione Individuazione Dell impianto Dell ambiente Dei rischi connessi Degli attrezzi e utensili Dei mezzi ausiliari Dei provvedimenti di prevenzione e protezione Dei DPI Degli operatori Delle istruzioni e/o informazioni Ogni intervento deve essere pianificato mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare l incolumità degli addetti e garantire la rapidità e la accuratezza dei lavori. Le prescrizioni relative all esecuzione di lavori di manutenzione di tipo elettrico sono definite nelle Norme CEI EN e CEI
84 VALUTAZIONI ELEMENTI OGGETTIVI Organizzazione degli interventi LISTE DI CONTROLLO DOCUMENTI D IMPIANTO MANUALI D USO E MANUTENZIONE SCADENZIARIO INTERVENTI REGISTRO INTERVENTI Costo delle interruzioni (per perdite di produzione) Complessità impianto Obsolescenza impianto SCHEDE OPERATIVE DI MANUTENZIONE es. SCHEDE CEI 0-15 Tempestività nella ripresa del servizio Disponibilità di fonti alternative (G.E.) METODI DI LAVORO E PROCEDURE DI SICUREZZA 84
85 Esecuzione dei lavori elettrici 85
86 Esecuzione dei lavori elettrici Relativamente ai lavori elettrici sotto tensione, si ricorda che il loro svolgimento è consentito, ai sensi dell art. 82 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., solo quando le tensioni su cui si opera sono tensioni di sicurezza o nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: - le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; - per sistemi di categoria 0 (< 50V c.a.) e I (< 1000V c.a.), purché l esecuzione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro idonei per tale attività; - per sistemi di categoria II e III, purché l esecuzione sia affidata ad aziende autorizzate secondo i criteri definiti nel D.M. 4 febbraio 2011, e a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro idonei per tale attività ai sensi della norma CEI Inoltre il D.Lgs.81/2008 definisce una zona di «rischio elettrico» per lo svolgimento di qualsiasi lavoro posto a distanze inferiori da parti in tensione non sufficientemente isolate a quelle riportate nella tabella. U n (kv) DA9 (m) U n <_1 3 1 < U n < U n U n > La norma CEI definisce per le varie tipologie di lavori elettrici e non elettrici sopra definiti (esclusi i lavori elettrici sotto tensione su sistemi di categoria II e III, regolamentati dalla norma CEI 11-15): - modalità operative e prescrizioni minime di sicurezza da adottare; - qualifica professionale delle persone abilitate ad eseguire tali lavori e relativi requisiti formativi minimi richiesti. In particolare, la qualifica è attribuita dal Datore di Lavoro sulla base dell istruzione, dell esperienza e delle caratteristiche personali significative, con l indicazione della tipologia/e di lavori a cui si riferisce, oltre che dalla documentazione che oggettiva il profilo professionale attribuito. 86
87 Esecuzione dei lavori elettrici In base ai requisiti di ISTRUZIONE ESPERIENZA AFFIDABILITÀ le persone si suddividono in: PERSONA ESPERTA (PES) Persona formata, in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l'elettricità può creare PERSONA AVVERTITA (PAV) Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone Esperte, per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare PERSONA COMUNE (PEC) Persona non Esperta e non Avvertita nel campo delle attività elettriche PERSONA IDONEA ai lavori sotto Tensione (PEI) Persona Esperta o Avvertita che ha le conoscenze teorico/pratiche richieste per i lavori sotto tensione in Bassa Tensione 87
88 Esecuzione dei lavori elettrici Secondo i disposti dell art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dei rischi di natura elettrica per i lavoratori deve tenere in considerazione tre aspetti fondamentali: - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze; - i rischi presenti nell ambiente di lavoro; - tutte le condizioni di esercizio prevedibili, incluse avvio, fermata e manutenzione degli impianti elettrici e condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. LAVORO CON RISCHIO ELETTRICO SECONDO IL D.LGS 81: Tutti i lavori di qualsiasi tipo che si svolgono entro la distanza DA9 stabilita dal DLgs 81/08 da una parte in tensione accessibile Per lavoro elettrico le norme EN CEI intendono qualsiasi attività lavorativa, compresi quindi anche lavori di natura non elettrica (es.: lavori di costruzione, scavo, verniciatura, ecc.), purché svolta all interno della zona di lavoro prossima, ovvero a distanza minore o uguale a D V da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, in quanto in essa qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a un rischio elettrico. 88
89 Esecuzione dei lavori elettrici Tensione nominale del sistema (kv) Distanza minima in aria DL dalle parti attive che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione (cm) Distanza minima in aria Dv dalle parti attive che definisce il limite esterno zona prossima (cm) Distanza minima in aria DA9 definita dalla legislazione (D.lgs 81) come limite oltre il quali i lavori non sono elettrici [cm] < 1 Nessun contatto (15) 30 (65) (20) 116 (120) (28) 122 (128) (152) 300 (352) (394) 400 (594)
90 Esecuzione dei lavori elettrici Se si entra nella Dv ma non si supera la distanza D L dalla parte in tensione Lavoro elettrico in prossimità - Se viene svolto da PES o PAV, queste hanno le conoscenze per applicare le prescrizioni della norma CEI Se viene svolto da persone comuni (PEC), queste devono essere sottoposte a supervisione da parte di una PES che in pratica deve gestire il rischio elettrico, oppure a sorveglianza da parte di una PES o di una PAV. Se si va al disotto della distanza D L (in BT a contatto con la parte in tensione) Lavoro elettrico sotto tensione in bassa tensione - Può essere svolto soltanto da PES o PAV che abbiano ottenuto anche l'idoneità ai lavori sotto tensione (PEI). Se la parte attiva viene messa fuori tensione e in sicurezza Lavoro elettrico fuori tensione - Può essere svolto soltanto da PES o PAV - Se viene svolto da persone comuni (PEC), queste devono essere sottoposte a supervisione da parte di una PES che in pratica deve gestire il rischio elettrico. 90

References: art. 437
 art. 437
 Art. 1
 Art. 2
 Articolo 16
 Articolo24
 Articolo 26
 articolo 6
 Articolo 26
 articolo 47
 Articolo 64
 Articolo 80
 Articolo 80
 Articolo 80
 Articolo 84
 Articolo 85
 Articolo 86
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 26
 art. 82
 art. 80