Source: https://www.scribd.com/document/182605578/Santa-Fe-Dec-Prov-640-92-pdf
Timestamp: 2019-02-19 09:36:48+00:00

Document:
Santa Fe-Dec Prov 640-92.pdf
Uploaded by anibaldominguez
Calculo y Diseño de Calderas
Procedimiento Para Operar La Caldera
METODOLOGIA APELL TODO
Real Decreto 2060_2008.pptx
CUESTIONARIO CALDERO
TM 320 - 400 - 500 Manual de Funcionamiento
Bombeo de Calor Desde Suelos
EUROLINE_TECNICO
Generador de Vapor o Caldera
0108-Maf-Traceado & Encamisado de Tuberias-2005.pdf
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Compresion
In RadiadorSigma
Cap I y II Chocolate Servicios
gcm-03_noPW
Tec CE04203 Manual Calefactor LXDY3
Synchronize Manuals Wood Burning en Tango
soldadura tipo 3 vs tipo 1.pdf
Catalogo FV 2010
queso_ricota
Casertano - Verdade Platonica Entre Logos e Pathos
Licitação e Contratos Administrativos - Marcos Juruena Vilella Souto
DANZAS ÉTICAS.docx
Balonmano 3ºeso
PIP Luychupata
Normas de Convivencia Aldea Universitaria Mac Gregor II
Oe Procedure
Platos Tradicionales Ingleses
Clacso Ant Haiti
La Narrativa Desde Los Anos 70 a Nuestros Dias
resumen CLASIFICACION DE LAS ARMAS DE FUEGO y cartucheria (1).doc
Repercussão Geral No Recurso Extraordinário 922.144 - Mg
fav2chp1 finacc2
DECRETO 0640/92
REGLAMENTO DE LA INSPECCIÓN DE CALDERAS, MOTORES A VAPOR Y APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
CAPÍTULO I - REGISTRO DE INSPECCIÓN
Artículo 1º: Declárase obligatoria, de acuerdo a la Ley Nro. 1373, para ser permitido el uso de calderas, generadores a vapor y motores a vapor; máquinas, aparatos, depósitos o recipientes sometidos a presión , la inspección y prueba previa a los mismos a efectos de certificar las condiciones de seguridad. Declárase comprendidos en la Ley Nro. 1373 y la presente Reglamentación, las calderas, generadores y motores a vapor, máquinas, autoclaves, aparatos, depósitos y todo recipiente sometidos a presión, que puedan ser sometidos a una presión efectiva mayor a 1 kg/cm2 y el volumen sea superior a 50 litros y al que se le pueda efectuar prueba hidráulica sin que se modifique el fluido que luego contendrá. Artículo 2º: La Empresa Provincial de la Energía habilitará un registro en el que, anualmente los propietarios de los elementos declarados comprendidos en la Ley Nro. 1373 y este Reglamento, que deban trabajar con ellos durante el año o parte del mismo, los harán inscribir a los efectos de su inspección. La inscripción de las calderas, generadores y motores a vapor, aparatos, máquinas, depósitos y recipientes sometidos a presión, se efectuarán desde el 1ero. de enero hasta el 30 de junio inclusive, de cada año. Artículo 3º: La inscripción a que se refiere el artículo anterior, será solicitada por los propietarios de los elementos mencionados en el Art. 1, en formularios que a tal fin les serán suministrados por la Empresa Provincial de la Energía, debiendo además al efectuarse la inscripción por primera vez, acompañar memoria de cálculo y plano del elemento a inscribir en una escala conveniente. La documentación será avalada y visada por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe y firmada por un profesional inscripto en el mismo. Los importes de las tasas respectivas deberán ser abonados por los interesados en el Banco Provincial de Santa Fe y que a tal efecto la Empresa Provincial de la Energía entregará las boletas correspondientes. Artículo 4º: Por cada uno de los elementos mencionados en el Art. 1, el propietario deberá tener su correspondiente libreta - registro que le suministrará la Empresa Provincial de la Energía al inscribirlo por primera vez, cuyo original o fotocopia estará en el local donde esté instalado el elemento y deberá ser facilitada al inspector autorizado en el momento de la inspección. Las calderas deberán tener en algún lugar visible la chapa identificatoria entregada por esta inspección. Artículo 5º: Todo propietario o poseedor de calderas, motor a vapor o aparato sometido a presión, de los comprendidos en la Ley Nro. 1373 y este Reglamento, deberá comunicar a la Empresa Provincial de la Energía, cualquier transferencia, cesión o traslado de los mismos, dentro de los treinta (30) días siguientes desde la fecha de negociación, a los fines de su registración. Dicha comunicación será extendida en los formularios que a tal efecto se proveerá a los interesados, firmado por las partes intervinientesp en la negociación, cuyas firmas deberán ser certificadas por Juez de Paz de la Jurisdicción, Escribano Público con registro autorizado o bien por el inspector de calderas si éste se encontrara presente en el acto de suscripción.
cuando una vez condensado aquel el agua vuelve por gravitación a la caldera podrá llevar un sólo aparato de alimentación. la conexión del manómetro deberá llevar. La conexión de los manómetros deberá llevar el robinete de control con brida de 40 mm de O para poder aplicar el manómetro patrón. Artículo 9º: Toda caldera. En las calderas de gran poder de vaporización. sin que la caldera quede expuesta a los peligros que puede ocasionar la falta de la misma. máquinas y aparatos sometidos a presión. Este tapón será de bronce. Artículo 8º: Toda caldera. deberán llevar en lugar perfectamente visible y fácilmente accesible su correspondiente manómetro que indique la presión efectiva en su interior. un sifón. depósitos o recipientes sometidos a presión llevarán una válvula de seguridad tipo inaccesible. no ofrezca peligro de obstrucción. podrá exigir la colocación del mismo en todos los casos se debe tener un tapón fusible de repuesto en perfectas condiciones. salvo en caso en que teniendo una sola entrada a criterio del inspector. Las calderas destinadas a la producción de vapor para calefacción. Los aparatos. o bien la que el inspector aconseje de acuerdo a las características del elemento. Una de ellas deberá ser del tipo resorte con blindaje. de forma algo cónica y el alma fusible terminará en forma de cabeza de remache. cada uno con capacidad suficiente para proveer con exceso toda cantidad de agua necesaria. El tapón se debe llenar con una aleación de estaño y plomo cuyo punto de fusión no supere los 240 ºC. será obligatorio el uso de un aparato de alarma de nivel mínimo y máximo del nivel de agua. En caso de que la caldera. además del robinete de control. Los niveles con tubo de cristal llevarán su protección dispuesta de tal manera que no impida la vista del agua y evite la proyección de los pedazos de cristal en caso de rotura. Página 2 de 8 . En todos los casos el diámetro de la válvula de seguridad será verificado por el inspector. inaccesible y con regulador de descarga tal que permita una separación libre entre la válvula y el asiento y será numerada. generador o motor a vapor no trajera colocado de fábrica y el inspector lo creyera conveniente. Las calderas de menos de 5 m2 de superficie podrán llevar un solo aparato de alimentación de agua. siendo la entrada a la caldera independiente. Artículo 7º: Las calderas humotubulares llevarán un tapón fusible roscado en la chapa o tubo que se considere superficie de calefacción. Cuando la caldera sea de menos de 5 m2 de superficie de calefacción.CAPÍTULO II . En las calderas o generadores de vapor. Artículo 11º: Todas las cañerías que se instalen en las calderas o generadores a vapor. serán del tipo “de vapor” o de “alta presión” y llevarán aplicados todos los accesorios adecuados para que reúnan las condiciones de seguridad y a juicio del inspector podrán ser sometidos a prueba hidráulica. la otra puede ser de cualquier tipo.MEDIDAS DE SEGURIDAD Artículo 6º: Las calderas. Artículo 10º: Las calderas o generadores a vapor deberán tener dos aparatos de alimentación de agua. generadores y motores a vapor deben poseer dos válvulas de seguridad. generador o motor a vapor y demás aparatos sometidos a presión comprendidos en la Ley 1373. la altura a que debe ir el tapón no podrá ser inferior a la mínima a que puede llegar a descender el agua. o bien un nivel y dos robinetes de prueba. autoclaves. sellada o precintada por el inspector. generador o motor a vapor debe tener colocado dos niveles que indiquen la altura en que se encuentra el agua en su interior. podrá llevar una válvula de seguridad de cualquiera de los tipos indicados. cada una con capacidad suficiente para evitar que la presión exceda el límite máximo fijado. máquinas y aparatos sometidos a presión del vapor de agua. debiendo reunir condiciones de buen funcionamiento y se regulará a una presión algo mas elevada que la precintada.
de las siguientes categorías: a) Foguista de primera categoría. Artículo 15º: Cuando alguna de las calderas comprendidas en la Ley Nro. para la atención de cualquier tipo y clase de calderas. denunciando su falta o mal funcionamiento. cuidar el buen funcionamiento de los aparatos de seguridad. las mismas serán sometidas a consideración de la Empresa Provincial de la Energía a los efectos de su aceptación. de acuerdo al Art. los extenderá la Empresa Provincial de la Energía. 1373 y este Reglamento. control y alimentación. Los aspirantes deberán acompañar un certificado que acredite un mínimo de un año de práctica en calderas. se la quisiera hacer atender por personal con certificado otorgado por otros Organismos Nacionales o Provinciales. Cuando varias calderas se instalen agrupadas o en baterías.  Página 3 de 8 . deberá instalarse en terreno firme y la parte mas saliente de la misma deberá estar a una distancia de un metro de la pared medianera.ATENCIÓN Y MANEJO DE LAS CALDERAS Y MOTORES A VAPOR Artículo 12º: Ninguna caldera de las declaradas comprendidas en la Ley Nro. previo examen teórico . su atención general estará constantemente a cargo de un foguista de primera o segunda categoría según la potencia de las mismas. c) Foguista de tercera categoría.CAPÍTULO III . para la atención de calderas de hasta 200 m2 de superficie de calefacción. los que podrán ser de cualquiera de las categorías establecidas mientras se encuentren con presión. 1373 y este Reglamento. Toda caldera. el foguista de primera categoría en horas de trabajo como tal. o producirse algún accidente. cualquiera sea su superficie de calefacción. secundados por los foguistas necesarios que demande su atención. velar por el estricto cumplimiento de la Ley Nro. El lugar destinado a la instalación de las calderas a vapor será de preferencia un local segregado o separado de las instalaciones industriales cuando ello no fuera posible. comunicando al propietario. para la atención de calderas de hasta 30 m2 de superficie de calefacción. reunirá las condiciones necesarias para evitar que en los casos de roturas o explosión sufra las consecuencias el personal. b) Foguista de segunda categoría. de notarse alguna avería o desperfecto en la caldera. 13. escuelas de artes y oficios del Estado u otras autoridades competentes. cuidar el sellado de la válvula de seguridad. lo pondrá en conocimiento del propietario y éste a la inspección de calderas. Artículo 16º: Son obligaciones de los foguistas:      mantener la limpieza interior y exterior de la caldera. su atención estará permanentemente a cargo de un foguista de primera categoría o segunda. y tendrán una validez por un término máximo de cinco (5) años. siempre que las mismas se encuentren en funcionamiento. 1373 y este Reglamento. revalidación o rechazo. y deberá ofrecer las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas para el personal que en ella se desempeña. Artículo 13º: Los certificados de competencia a que se refiere el artículo anterior.práctico. Artículo 14º: En los establecimientos donde se encuentran instaladas varias calderas. siempre que en el recinto donde realice esas actividades no existan paredes o tabiques que obstaculicen la visual de los elementos de control para la seguridad de la caldera. Los certificados serán de acuerdo con las funciones y la importancia de la instalación de las calderas y máquinas. podrá realizar otras tareas complementarias. quien a su vez lo hará con esta inspección a los fines que correspondiera si se cortara. podrá ser puesta en funcionamiento y mantenida en presión sin la presencia de personal munido del certificado correspondiente de competencia. como mínimo.
Precauciones que deben tomarse para evitar los accidentes de trabajo. definición y cálculo . Cuando aquel no concurriera a dos citaciones.Clasificación .Calor específico . expedido por la policía del lugar de residencia.Combustión .Conservación de la caldera en un largo período de inactividad . húmedo y recalentado. en una caldera en funcionamiento.Artículo 17º: Queda absolutamente prohibido introducir en la caldera. Manómetros.Descripción general .Aparatos de seguridad y alarma . Artículo 20º: Los exámenes correspondientes a cada una de las categorías indicadas en el Art.Aparatos de control .Cómo proceder en los casos de rotura de los tubos de calefacción . deberán reunir las condiciones siguientes:  ser mayor de dieciocho (18) años para obtener el certificado de cualquier categoría. 13.Vapor saturado.Tubos de calefacción .Reductores de presión . Peso específico . materias grasas u otras sustancias que puedan ser perjudiciales para su normal funcionamiento. Artículo 18º: Los aspirantes a certificados de competencia que otorga la Empresa Provincial de la Energía.Humo .Corrosión en las chapas .Trampas de vapor. pudiendo ser modificados los mismos por la Empresa Provincial de la Energía cuando se produzcan adelantos técnicos que lo justifiquen.Chimeneas . Relación entre la presión y la temperatura del vapor saturado. Artículo 19º: Los exámenes que serán teórico .Superficie de calefacción.Ebullición .  gozar de buena salud. Programa de Foguista de Primera Categoría:  Primera Parte: Nociones generales .Detalles constructivos de las calderas.  certificado de conducta.Productos de la combustión . cómo proceder ante un peligro inminente de explosión . Tercera Parte: Calderas .Vaciado y limpieza de las calderas . justificada por certificado médico. Cuarta Parte: Accesorios de las calderas . se le anulará la inscripción.Purificadores de agua .Presión atmosférica.Calafateo.Combustibles industriales .Sistema métrico decimal.Barómetro . Inscripto el aspirante a foguista.Aparatos de alimentación .Cambio de tubos .Presión efectiva y absoluta.  saber leer y escribir. Estas modificaciones serán comunicadas a los aspirantes con la debida anticipación. El examen teórico se ajustará al programa que corresponda a su categoría y el práctico comprenderá la ejecución de las distintas maniobras de práctica en el trabajo. propiedades de los cuerpos. Séptima Parte: Reparaciones de Calderas . caducando automáticamente el permiso otorgado en caso contrario.Economizadores y calentadores de agua . Sexta Parte: Accidentes y Desperfectos .  no padecer defectos físicos que puedan dificultarlo para el trabajo. deberá comunicar a la Empresa Provincial de la Energía con la anticipación debida. aceites.Quemadores.Tiraje . La empresa Provincial de la Energía deberá hacer saber al aspirante la fecha y lugar en que se tomará el examen.Abolladuras .Parches .Recalentadores .Revoluciones. Vacío .Propagación del calor Vapor .Precauciones que deben tomarse al levantar presión durante el trabajo y al terminar el mismo .Rajaduras Stays .Cámara de combustión . debiendo presentarse a rendir examen en competencia dentro de este plazo.Poder calorífico . Quinta Parte: Manejo y cuidado de las calderas .prácticos los tomará una comisión compuesta por dos miembros designados por la Empresa Provincial de la Energía a propuesta de la Inspección de Calderas. equivalencias entre las distintas escalas .       Página 4 de 8 .Explosiones: sus causas.Aire para la combustión . se le acordará un permiso provisorio no mayor de seis meses. que corresponda a la categoría del aspirante.Hogar . De rendir examen en la ciudad de Santa Fe o Rosario. Segunda Parte: Combustibles . la fecha de presentación. se ajustarán a los programas confeccionados para cada una de ellas.
los responsables de la reparación o los propietarios en caso de compra en otra provincia o de elementos usados adquiridos en cualquier lugar. Tercera Parte: Accidentes y desperfectos. Artículo 24º: Los propietarios y poseedores de calderas. Cuando no pueda suspenderse en cualquier momento el funcionamiento de los mismos. los fabricantes radicados en la provincia. la fecha en que se efectuará la inspección. de acuerdo con lo que establece el Art. estará a cargo de los propietarios o poseedores de los elementos declarados comprendidos den la Ley Nro. solicitarán la inspección previa a la instalación y se deberá cumplimentar lo solicitado en el Capítulo I . Artículo 25º: El inspector hará saber a los propietarios de las calderas.Programa de Foguista de Segunda Categoría:      Primera Parte: Combustibles. a los efectos de garantizar el cumplimiento de la Ley Nro. En los casos en que aquellos elementos deban ser instalados.INSPECCIÓN Artículo 21º: Los inspectores tendrán acceso. 32. Segunda Parte: Calderas Tercera Parte: Accesorios de la caldera Cuarta Parte: Manejo y cuidado de las calderas Quinta Parte: Accidentes y desperfectos. ya sea nuevos. en los casos que sean nuevos. los propietarios comunicarán la fecha en que la inspección pueda hacerse efectiva. motor a vapor o aparato sometido a presión y demás. accesorios y locales comprendidos en la Ley Nro.Art. 3. 1373 y este Reglamento. los gastos de traslado de aquellos desde el lugar de su residencia oficial o temporaria hasta el sitio en que se encuentre el elemento a inspeccionar. Página 5 de 8 . motores a vapor o aparatos sometidos a presión inscriptos. podrán reclamar de las medidas tomadas por los inspectores ante la Empresa Provincial de la Energía. perderá en ambos casos el turno que corresponda y tendrá que solicitar nueva inspección. sin orden judicial de allanamiento y practicar o adoptar cualquier operación o medidas legales para garantizar la seguridad de los mismos. Artículo 23º: Los inspectores deberán limitarse al cumplimiento de la inspección y misión oficial que desempeñan y deberán guardar secreto respecto a los procedimientos industriales que lleguen a tomar conocimiento en ocasión del ejercicio de sus funciones. o si el propietario hubiera convenido el traslado del inspector y no lo hiciere. Artículo 27º: Si acordada una fecha e inspección los elementos comprendidos en la Ley Nro. comprendidos en la Ley Nro. 33. CAPÍTULO IV . 1373 y este reglamento. motores a vapor y demás aparatos. Artículo 26º: Mientras los inspectores no dispongan de medios de movilidad. usados o reparados. en cualquier hora del día o de la noche en todos los locales donde se ejercite alguna actividad industrial o comercial. Programa de Foguista de Tercera Categoría:    Primera Parte: Calderas y accesorios. En caso de repetirse esa situación se declarará a los mismos fuera de uso de acuerdo con el Art. En todos los casos los inspectores exhibirán en carnet que acredite esa condición. 1373 y este Reglamento. 1373 y este Reglamento. abonando los gastos que éste demande. 1373 y este Reglamento no estuvieran preparados para la misma. Artículo 22º: Los inspectores podrán recabar la cooperación de las autoridades municipales y policiales. Segunda Parte: Manejo y cuidado de las calderas. u otros lugares sometidos a inspección y vigilancia donde se encuentre una caldera. instalaciones.
poseedores o encargados tienen la obligación de acatar y cumplir o hacer cumplir las indicaciones y ejecutar las operaciones que el inspector. quedará automáticamente declarada fuera de uso y para continuar funcionando o reinstalarse una vez expirado dicho plaza. de seguridad y de alimentación y sellado de válvulas de seguridad reglamentarias. Artículo 32º: Practicados los trabajos o reparaciones y subsanadas las deficiencias se solicitará la inspección para que se autorice su funcionamiento. condiciones de funcionamiento de los aparatos de control. limpios todos los conductos de humo y demás. Durante la prueba. o aquellas con las que fueron diseñadas y construidas. o que no pueda la inspección determinar la fecha de fabricación. espesor de las mismas y condiciones en que se encuentren los refuerzos y costuras. se podrá exigir el retiro del forro aislante hasta donde se considere necesario. hayan sido utilizadas o no. que comprende: En los generadores a vapor. 32. c) Inspección externa. limpieza externa. siempre que sean reconocidas internacionalmente. o que posean la placa original de identificación aplicada por el fabricante. o no prestándose la colaboración por éste requerida. control de manómetros y sellado de válvulas de seguridad reglamentarias. sus propietarios. conforme a las Normas IRAM vigentes en la materia en caso de procedencia desconocida. empleando las normas IRAM en vigencia en la materia en caso de procedencia desconocida. o aquellas con las que fueron diseñadas y construidas. En los aparatos sometidos a presión. En base al estado de conservación y a los espesores hallados. Todas las calderas que hayan cumplido treinta (30) años desde la fecha de fabricación. siempre que sean reconocidas internacionalmente. por cuenta de los propietarios. se calculará la presión de trabajo de la caldera. ajustándose al presente Reglamento. Para la realización de esta prueba se requiere que la caldera tenga todas las puertas de inspección abiertas. de acuerdo con la Ley Nro. que en todos los casos serán de carácter no destructivo a efectos de demostrar la aptitud para funcionar: Página 6 de 8 . que durará todo el tiempo que sea conveniente para examinar las diversas partes del elemento. El inspector podrá retirar o exigir muestras de los materiales empleados o de las soldaduras siempre que no comprometa estructuralmente al equipo . no deberán notarse pérdidas ni deformaciones en la chapa. crea conveniente para el desempeño de sus funciones. 1373 y este Reglamento son las siguientes: a) Inspección interna: Consistirá en la determinación del estado de las chapas. b) Prueba Hidráulica: Se realizará siempre que. 1373 y este Reglamento. de acuerdo con los cálculos la caldera esté en condiciones de trabajo.las que serán remitidas para los ensayos de calidad a Organismos especializados. Artículo 30º: Las inspecciones de los elementos comprendidos en la Ley Nro. por los medios que el inspector lo crea mas conveniente. Si se produjeran pérdidas imposibles de localizar por el revestimiento. el inspector dejará constancia de ella y además regulará y sellará la válvula de seguridad a la presión fijada. declarará a los mismos fuera de uso en la forma establecida en el Art. Control de cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. Artículo 29º: Cuando se negare al inspector el libre acceso al lugar donde se encuentren instalados los elementos sujetos a inspección. Cuando el inspector lo crea conveniente podrá solicitar el tratamiento térmico o bien el radiografiado de las costuras.Artículo 28º: Durante las inspecciones y prueba de los elementos. pudiendo exigir además la renovación parcial de los tubos para una mejor revisión. deberán cumplimentar los ensayos técnicos que a continuación se detallan. crea conveniente. Artículo 31º: Cuando la inspección diere un resultado satisfactorio.
1373 y este Reglamento. Artículo 36º: En el caso de no dar cumplimiento al Art. Todo lo actuado será bajo la asistencia de un profesional de la rama de la ingeniería. sin previa inscripción para su inspección en el registro instituido por este Reglamento en su Art. Este ensayo deberá realizarse en entidades oficiales. Universidad Nacional del Litoral. aparato. que se encontrare en funcionamiento. El foguista.886 MT. o para hacer reconsiderar una medida tomada por el inspector o en los casos de no haberse permitido la inspección prevista en los artículos 17.394 9. Éste entregará el recibo correspondiente del importe. h. Artículo 33º: En toda inspección especial que se solicite. c. hacerse cargo de los gastos y traslado de ida y vuelta del inspector. f.686 9. el propietario recibirá por primera vez un llamado de atención y en caso de reincidir en dicha falta será penado con una multa de 5. CAPÍTULO V . e. 2) verificación de uniformidad de los espesores de paredes por procedimientos ultrasónicos. Por calderas de 20 a 50 m2 de superficie de calefacción. Por calderas de 500 a 1000 m2 de superficie de calefacción. 6) ensayo de la eficiencia teórica y funcionamiento. complicado por haberla puesto en funcionamiento. 3) detección de grietas superficiales y/o profundas. Las multas no serán aplicables en caso de presentación espontánea.639 5. si las hubiere. Por aparatos a presión de un volumen de mas e 50 lts. calderas.667 17. Por calderas de 50 a 100 m2 de superficie de calefacción. deberá el propietario. su propietario se hará pasible de una multa de 9. depósito o recipiente sometido a presión que fuera declarado fuera de uso por la inspección y se probara haber sido puesta en funcionamiento violando tal disposición.DISPOSICIONES PENALES Artículo 34º: Todo aparato a presión. hará pasible a su propietario de las siguientes multas. 2. b. pudiéndose declarar fuera de uso el artefacto. Por calderas de 100 a 200 m2 de superficie de calefacción. inscripto en el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe.235 MT MT MT MT MT MT MT MT MT . 9) determinación metalográficas de la estructura del material en lugares de compromiso. será suspendido temporaria o definitivamente en el ejercicio de sus funciones.349 61. 4 del Reglamento. 4) verificaciones de uniones remachadas o soldadas. 29 y 32 de este Reglamento. de Rosario.220 3. 5) verificación de deformaciones permanentes en las partes críticas del artefacto en la prueba hidráulica. para el caso de calderas. desde el lugar donde resida. motores a vapor y demás. g. i. Universidad Tecnológica Nacional o Empresa habilitada por Inspección Calderas de la Empresa Provincial de la Energía. Por calderas de 1 a 5 m2 de superficie de calefacción. según la gravedad del caso. Artículo 35º: Por toda caldera. 8) verificación de profundidad de picadura.. d. Página 7 de 8 1. calderas de menos de 1 m2 de superficie de calefacción y motores a vapor.684 35.033 28. Por calderas de 1000 m2 de superficie de calefacción en adelante. Por calderas de 200 a 500 m2 de superficie de calefacción.1) medición de espesor de paredes y cálculos de verificación. además de tener que efectuar la inscripción correspondiente: a.667 MT sin perjuicio de otra responsabilidad legal en pudiera incurrir. poseedor o encargado. quien de acuerdo al resultado de los ensayos certificará el tiempo de confiabilidad de la caldera. Por calderas de 5 a 20 m2 de superficie de calefacción. 7) ensayos con tintas penetrantes entre los ojales de las mandriladuras y solapas de remachado. comprendidos en la Ley Nro.
se hará pasible se una multa de 9. Artículo 41º: Todo foguista que abandone la caldera en presión o la dejare en manos de otra persona no autorizada.667 MT. previa comprobación de tales hechos de las medidas disciplinarias que según la gravedad de las mismas aplicará la Empresa Provincial de la Energía. Artículo 43º: Cuando se comprobara dolo o falsedad en lo denunciado por el fabricante. o no cumpliera con las obligaciones que le imponen los Art. Artículo 40º: La infracción a lo dispuesto en el Art. 16 de este Reglamento. 16 y 17. Artículo 46º: Los casos especiales no previstos en la presente Reglamentación serán sometidos a consideración de la Inspección de Calderas y por ésta a la Empresa Provincial de la Energía cuya resolución será definitiva. Página 8 de 8 . se procederá a declarar fuera de uso el mismo y dará derecho al Organismo de aplicación a perseguir el cobro por la vía correspondiente. 6. 5. Artículo 47º: Para la aplicación de multas por infracción a la Ley Nro. motores a vapor.235 MT sin perjuicio de las responsabilidades en las que hubiera incurrido. se seguirá el mismo procedimiento que para la inscripción anual de las calderas.Artículo 37º: No dando cumplimiento a los Arts. 8. Artículo 39º: El propietario que no diera cumplimiento a los dispuesto en el Art. Artículo 44º: En el caso que los propietarios de elementos sometidos a presión no hagan efectiva en un plazo de treinta (30) días posteriores a su imposición las multas que para los casos de infracción prevé el presente Reglamento. los infractores serán apercibidos en primera instancia y se les otorgará un plazo de treinta (30) días de la fecha de inspección para su regularización. Artículo 45º: El procedimiento a seguir para la declaración de fuera de uso será el siguiente: Se notificará al propietario de la decisión que así lo dispone si el titular se opusiera al procedimiento. depósitos o recipientes sometidos a presión que no dieran cumplimiento a lo dispuesto en los incisos c y d del Art. propietario o instalador respecto al Art. 32 se le aplicará una multa de 61. 1373 y este Reglamento. se hará pasible. Artículo 42º: Los propietarios de calderas. el inspector lo hará con intervención judicial o autoridad policial labrando un acta y comunicando su vez a la Municipalidad o Comuna correspondiente. 10 y 11. Artículo 38º: Sin perjuicio de otras penalidades en que pudiera incurrir el que viole el sellado de la válvula de seguridad o hiciera alteraciones que obstaculicen el buen funcionamiento de ésta o del tapón fusible de la caldera. será penada con una multa equivalente a la triple del valor que para su categoría se establece. será penado con una multa de 5. pudiéndose declarar fuera de uso el artefacto. caso contrario se le aplicará una multa de 5. 7. 9. 12 de este Reglamento.686 MT. Nros. motores a vapor y aparatos sometidos a presión. se hará pasible de una multa de 9.686 MT.667 MT.
Documents Similar To Santa Fe-Dec Prov 640-92.pdf
gfioro
fatima ger
atseuc
forallyou
More From anibaldominguez
Anselmo Hans
System Eugene
Kevin Nave Rivera
liucy_256548

References: Real Decreto 

Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 9
 Artículo 8
 Artículo 7
 Artículo 11
 Artículo 6
 Artículo 10
 Artículo 15
 Artículo 12
 Artículo 16
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 20
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 27
 Artículo 26
 Artículo 22
 Artículo 32
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 31
 Artículo 36
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 41
 Artículo 43
 Artículo 40
 Artículo 46
 resolución 
 Artículo 47
 Artículo 39
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 42
 Artículo 38