Source: http://docplayer.it/2359958-Nome-cognome-nato-a-provincia-il-codice-fiscale-residente-in-via.html
Timestamp: 2017-10-21 23:36:38+00:00

Document:
Nome Cognome, Nato a, Provincia, il / /, Codice Fiscale. Residente in, via - PDF
Download "Nome Cognome, Nato a, Provincia, il / /, Codice Fiscale. Residente in, via"
1 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DELL UTENTE ATTIVO IN PARALLELO CON LA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE GENERALITÀ Il presente regolamento è sottoscritto dal signor Nome Cognome, Nato a, Provincia, il / /, Codice Fiscale Residente in, via Comune, Provincia, CAP, di seguito anche Utente attivo, in qualità di (barrare l'opzione corrispondente): titolare/avente la disponibilità dell impianto di produzione di energia elettrica di seguito identificato ed avente le caratteristiche indicate all ART. 4: in qualità di del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.), con sede in, Codice Fiscale, partita IVA, pec titolare/avente la disponibilità dell impianti impianto di produzione di energia elettrica di seguito identificato ed avente le caratteristiche indicate all ART. 4: Mandatario con rappresentanza del Sig. Nome Cognome, Nato a, Provincia, il / /, Codice Fiscale, Residente in, via Comune, Provincia, CAP, Pag. 1 di 17
2 Denominazione impianto: Indirizzo: Località: Comune: Provincia di Codice POD del punto di connessione alla rete: Codice nodo elettrico MT 1 Codice rintracciabilità pratica di connessione: Potenza disponibile in immissione: [kw] Potenza disponibile in prelievo: [kw] (ripetere per ogni CENSIMP ovvero per ogni impianto barrando la tipologia e la fonte primaria) A. Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI : Potenza nominale installata 2 : [kw/kva] Rotante Sincrono: termoelettrico Rotante Sincrono: idroelettrico Rotante Asincrono: termoelettrico Rotante Asincrono: idroelettrico Rotante: eolico Doubly Fed Induction Generator Rotante: eolico Full Power Converter Statico: Fotovoltaico Altro (specificare) 1 NOTA: Indicare il Codice nodo di connessione della cabina di consegna a cui è allacciato l Utente attivo in condizioni ordinarie di esercizio 2 NOTA: Indicare la potenza nominale dell impianto di produzione scelta tra kw o kva in base alla tipologia Pag. 2 di 17
3 B. Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI : Potenza nominale installata 3 : [kw/kva] Rotante Sincrono: termoelettrico Rotante Sincrono: idroelettrico Rotante Asincrono: termoelettrico Rotante Asincrono: idroelettrico Rotante: eolico Doubly Fed Induction Generator Rotante: eolico Full Power Converter Statico: Fotovoltaico Altro (specificare) C. Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI : Potenza nominale installata 4 : [kw/kva] Rotante Sincrono: termoelettrico Rotante Sincrono: idroelettrico Rotante Asincrono: termoelettrico Rotante Asincrono: idroelettrico Rotante: eolico Doubly Fed Induction Generator Rotante: eolico Full Power Converter Statico: Fotovoltaico Altro (specificare) ed Enel Distribuzione, in seguito per brevità denominata Enel, titolare ed esercente della porzione di rete di distribuzione a cui l impianto è connesso. La regolamentazione vigente in materia di connessione alla rete prevede che le relazioni funzionali tra l Utente attivo ed Enel, nel seguito le Parti, vengano formalizzate attraverso opportuno regolamento di esercizio. Il presente documento regola gli aspetti tecnici inerenti le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT di Enel, di tensione kv, stabilendo altresì i rapporti tra le Unità interessate di Enel e dell Utente attivo, precisando le rispettive competenze e si applica sia agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete sia a quelli 3 NOTA: Indicare la potenza nominale dell impianto di produzione scelta tra kw o kva in base alla tipologia 4 NOTA: Indicare la potenza nominale dell impianto di produzione scelta tra kw o kva in base alla tipologia Pag. 3 di 17
4 per il funzionamento in parallelo di breve durata, così come definiti dalla normativa vigente e dalle norme CEI. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso. ART. 1 - REGOLE TECNICHE DI RIFERIMENTO In ottemperanza alle disposizioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, in particolare Del. ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - TICA, le Parti prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti di sistema sono contenuti nella norma CEI 0-16, che rappresenta la regola tecnica di riferimento, ed integrata nella Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione. Sulla base dell evoluzione normativa dei requisiti di sistema richiesti ai generatori e delle caratteristiche dell impianto di rete per la connessione, il presente regolamento potrà essere aggiornato su richiesta di una delle Parti e l impianto di produzione dovrà, all occorrenza, essere adeguato totalmente o parzialmente. ART.2 - SERVIZIO DI CONNESSIONE Nel caso di nuove connessioni, Enel fornirà il servizio di connessione all impianto dell Utente attivo a decorrere dall ora e dalla data riportate in calce alla Dichiarazione di conferma di allacciamento, redatta e firmata dall incaricato Enel e dall Utente attivo. Da quel momento, gli impianti elettrici della cabina di consegna devono considerarsi a tutti gli effetti in tensione e l Utente attivo potrà eseguire le prove di parallelo funzionali all avviamento dell impianto di produzione. Successivamente, dovrà essere effettuata una prova di parallelo con presa di carico e redatto il Verbale di conferma di primo parallelo con presa di carico (Allegato V), firmato dall incaricato Enel e dall Utente attivo. Nel caso di attivazioni di impianti di produzione che risultano collegati a punti di connessione esistenti dove è attiva una fornitura di energia elettrica diversa dai servizi ausiliari dell impianto, Enel fornirà il servizio di connessione all impianto di produzione a decorrere dalla data di firma del Dichiarazione di conferma di allacciamento, sia nel caso di servizio di misura svolto da parte di Enel stesso che dall Utente attivo. Da questo momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di Enel, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall esercizio dell impianto di produzione. Successivamente, dovrà essere effettuata una prova di parallelo Pag. 4 di 17
5 con presa di carico e redatto il Verbale di conferma di primo parallelo con presa di carico (Allegato V), firmato dall incaricato Enel e dall Utente attivo. L Utente attivo inoltre si impegna a comunicare per iscritto ad Enel ogni iniziativa o evento che possa comportare modifiche, anche parziali, al proprio impianto di generazione in funzione a quanto esposto nel presente Regolamento e ad evitarne l attuazione prima del consenso scritto da parte dello stesso. ART.3 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO In condizioni ordinarie di esercizio, l Utente attivo è allacciato alla cabina di consegna: n (Codice nodo elettrico MT 5 ), denominazione nodo ubicata in via Comune di Provincia di. Il punto di connessione è realizzato all interno della cabina di consegna e viene fissato in corrispondenza dei morsetti ai quali si attestano i terminali del cavo MT, di proprietà dell Utente attivo, che alimenta la sezione ricevitrice dell impianto di utenza, così come indicato nello schema elettrico che viene allegato sotto la lettera A. Nel caso di connessioni già esistenti con cabine in elevazione o posti di trasformazione su palo e consegna agli amarri, il punto di consegna è fissato in corrispondenza (selezionare il caso che ricorre): dei colli morti posti a monte dell'isolatore passamuro (quest ultimo di proprietà e competenza dell Utente attivo) della linea aerea che alimenta il locale Utente attivo ; dei morsetti del terminale del cavo di proprietà dell Utente attivo nel locale in corrispondenza della cella misura (TA-TV); dei morsetti di ingresso dell IMS (quest ultimo di proprietà e competenza del cliente) nel locale cabina Cliente. 5 NOTA: Indicare il Codice nodo di connessione della cabina di consegna a cui è allacciato l Utente attivo in condizioni ordinarie di esercizio come indicato nel paragrafo GENERALITÀ Pag. 5 di 17
6 ART.4 CARATTERISTICHE DELL IMPIANTO DELL UTENTE ATTIVO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE L Utente attivo dichiara, sotto propria responsabilità, che l impianto, oggetto del presente Regolamento, lo schema elettrico e le apparecchiature sono conformi a quanto stabilito dalla vigente Norma CEI 0-16 in merito all accesso alla rete. Lo schema elettrico unifilare semplificato dell'impianto dell Utente attivo è riportato nell allegato A, ove sono indicati i confini di proprietà e le apparecchiature di protezione e misura installate. Il sistema di protezione generale (SPG) e di interfaccia (SPI) devono avere caratteristiche conformi rispettivamente agli allegati C e/o D ed E della suddetta norma CEI. Le tarature del sistema di protezione generale e di interfaccia dovranno essere coerenti con i valori indicati da Enel nell Allegato B al presente regolamento. E di competenza dell Utente attivo installare e regolare i sistemi di protezione degli impianti di sua proprietà coerentemente con la norma CEI 0-16 vigente. Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, qualora tale alterazioni non siano state richieste da Enel, ricadranno sotto esclusiva responsabilità dell Utente attivo. L Utente attivo ha realizzato nelle aree in cui sono ubicati i propri impianti apposito impianto di terra costruito secondo le norme vigenti. Le verifiche degli impianti di terra sono regolate dal paragrafo della Norma CEI Si precisa che solo i generatori ed i trasformatori di connessione indicati nell addendum tecnico al presente regolamento, possono funzionare in parallelo con la rete Enel: è vietato collegare a tale rete altri generatori/trasformatori diversi da quelli comunicati e concordati fra le Parti. Le unità di generazione, devono interagire con la rete senza recare danno o degrado al funzionamento della stessa, pertanto devono essere comunque conformi alla norma CEI In particolare l Utente attivo s impegna ad assicurare che le unità di generazione dell impianto siano rispondenti alle prescrizioni specificatamente indicate nella Norma CEI 0-16, ai sensi dell art. 4, comma 4.1, lettera c) della deliberazione 84/2012/R/eel così come modificata dalla deliberazione 562/2012/R/eel. ART. 5 SERVIZI DI RETE Allo scopo di evitare degrado nella qualità del servizio e di garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in MT e della rete in AT, l Utente attivo è tenuto al rispetto delle prescrizioni specificatamente indicate nei paragrafi della Norma CEI 0-16, ai sensi dell art. Pag. 6 di 17
7 4, comma 4.1, lettera c) della deliberazione 84/2012/R/eel così come modificata dalla deliberazione 562/2012/R/eel. 5.1 Modalità di comunicazione riguardo alla partecipazione ai piani di difesa L Utente attivo partecipa ai piani di difesa definiti dal Codice di Rete di Terna della rete di trasmissione. In particolare, per i piani di difesa denominati PESSE e RIGEDI Enel definisce e aggiorna le informazioni relative al gruppo e alla fascia oraria di distacco comunicandole all Utente attivo. ART.6 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL IMPIANTO DELL UTENTE ATTIVO IN PARALLELO ALLA RETE L Utente attivo dichiara che l'esercizio in parallelo dell impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. Le unità di generazione dell Utente attivo devono essere in grado di rimanere in parallelo alla rete con i parametri elettrici, tensione e frequenza, entro i limiti stabiliti dalla norma CEI 0-16 nelle possibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico; 2. Il collegamento e le unità di generazione non devono causare disturbi alla tensione di alimentazione o disservizi pregiudicando così la continuità del servizio sulla rete Enel; in caso contrario, la connessione si deve interrompere automaticamente e tempestivamente; qualora il sistema di protezione dell Utente attivo risultasse indisponibile o non rispondente a quanto richiesto, Enel potrà attuare o far attuare il distacco dalla rete MT a salvaguardia del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico; 3. Enel può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono essere dell ordine di 600 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di Enel della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto l Utente attivo deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra della rete. La durata delle sequenze dei rilanci ha tempi molto variabili. L Utente attivo prende atto che il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di Enel o di altri gestori con reti interconnesse può consentire all impianto di produzione di sostenere l isola di carico con una tensione in Pag. 7 di 17
8 discordanza di fase con quella di rete determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all isola stessa; 4. i valori di regolazione prescritti dalle norme vigenti, per i sistemi di protezione generale e di interfaccia e delle medesime funzioni protettive eventualmente implementate nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter, non possono essere modificati dall Utente attivo; viceversa l Utente attivo è tenuto, di volta in volta a sua cura e spese, ad adeguare le regolazioni in questione a fronte di una richiesta formale da parte di Enel o modifica di quanto prescritto dalle normative tecniche in vigore; 5. l Utente attivo si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di competenza Enel, a mantenere efficienti il sistema di protezione, comando e controllo dell impianto di produzione effettuando le necessarie manutenzioni e verifiche; In particolare valgono le seguenti condizioni per l esercizio dell impianto: a. Enel si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nelle pratiche di connessione e riportati nelle Generalità del presente regolamento; b. in caso di mancanza di tensione sulla rete di Enel, l'impianto dell Utente attivo non è autorizzato ad immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di Enel separate dalla rete di distribuzione pubblica, fatto salvo indicazioni diverse fornite per iscritto dallo stesso; c. la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dall Utente attivo ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a partire da verifiche preliminari basate sui criteri di Enel o previsti dalle norme CEI e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di Enel, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, o richieste da parte di Terna S.p.A. ad Enel per esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale (ved. paragrafo Partecipazione ai piani di difesa), l Utente attivo è tenuto a modulare la potenza immessa in rete MT ai valori comunicati formalmente da Enel, sino al suo eventuale annullamento. Gli ordini di modulazione saranno inviati all Utente attivo secondo i termini di seguito elencati e riportati nella procedura relativa alla riduzione selettiva della generazione distribuita in condizioni di emergenza; d. di norma le richieste di modulazione sono motivate oltre che per la procedura di emergenza anche per i seguenti principali motivi ma non esaustivi: effettuare interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di Enel, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall atto di concessione di cui è titolare; Pag. 8 di 17
9 espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti; mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti; specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente, che comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l impianto di produzione. I sopracitati punti da 1 a 5 e da a) a d) sono vincolanti per l ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione. ART. 7 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI Nel periodo di vigenza del regolamento l Utente attivo è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto compete all Utente attivo relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l impianto di terra della cabina di consegna (se di proprietà). L Utente attivo si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa vigente e il sistema di protezione generale e d interfaccia verificando periodicamente le regolazioni delle soglie d intervento con un controllo minimo ogni 2 anni. Inoltre si impegna ad informare tempestivamente Enel di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo, etc.) e impianti che abbiano ripercussione sull esercizio della rete del Distributore e ad aggiornare, all occorrenza, gli allegati al presente regolamento. L Utente attivo si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l effettuazione delle opportune verifiche su SPG e SPI, anche in seguito a: eventuali modifiche ai valori di regolazione delle protezioni generali e di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di esercizio della rete (tali modifiche saranno contestualmente ufficializzate con l'aggiornamento degli Allegati B, J Addendum tecnico ); eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche. In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie nel funzionamento dei gruppi di misura, Enel ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dall Utente Attivo in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di Pag. 9 di 17
10 protezione generale e di interfaccia. Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, Enel potrà addebitare all Utente attivo le spese sostenute per le proprie attività di verifica all Utente attivo, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per ripristinare la regolarità del proprio impianto. Parimenti potranno essere addebitati all Utente attivo i danni ad impianti di proprietà di Enel e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento (Allegato B). I controlli occasionali e periodici dell impianto di terra della cabina e dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità dell Utente attivo. Enel, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere all Utente attivo una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti (incluso l impianto di terra della cabina), riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato. L Utente attivo produrrà, mediante la dichiarazione di conformità riportata nell Addendum tecnico, adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati. Nell ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell Addendum Tecnico compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione. Pag. 10 di 17
11 ART. 8 - DISPOSIZIONI OPERATIVE 8.1 Riferimenti per l esercizio dell impianto L'elenco del personale dell Utente attivo, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e Utente attivo è riportato nell Allegato D. Ciò premesso, l Utente attivo si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito. Nell elenco di cui sopra devono essere comunque specificati i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure: a) Titolare impianto (Utente attivo) b) Delegato ai rapporti di esercizio con Enel di rete (RIF) c) Responsabile Impianto (RI) Qualora le suddette figure non diano riscontro ripetutamente a richieste operative da parte di Enel, quest ultimo si riserva la possibilità di interrompere la connessione. 8.2 Disservizi In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell impianto del Utente attivo, sia il personale di Enel che quello del Utente attivo devono tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio elettrico. Il personale autorizzato dall Utente attivo deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti da Enel per necessità di servizio. In caso di mancanza dell alimentazione in tutto l impianto dell Utente attivo od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete di Enel, il personale Enel può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso. Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza di cui al successivo paragrafo. Il personale Enel può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza ai termini del regolamento imputabile ad Enel. Enel si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi. Enel si riserva, infine, la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell Utente attivo o da Pag. 11 di 17
12 inefficienza delle sue apparecchiature. 8.3 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN e 2 Esercizio degli impianti elettrici, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni di Enel che a quelle dell Utente attivo, quest ultimo deve prendere accordi con il personale autorizzato da Enel, per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione. Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra, secondo quanto riportato nella norma CEI 11-1 e sue modifiche e integrazioni, devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione. Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito. Si fa presente che, in occasione di lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi: a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento; b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento. Quindi si procederà come di seguito indicato: Caso a): 1. l Utente attivo provvederà a sezionare il cavo all estremità della sezione ricevitrice e ad attuare provvedimenti contro la richiusura accidentale dell organo di sezionamento; 2. Enel provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di consegna, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE ; 3. L Utente attivo provvederà a mettere a terra il cavo all estremità della sezione ricevitrice con un dispositivo mobile o fisso, quest ultimo se esistente; all avvenuta messa a terra del cavo eseguita a cura dell Utente attivo, Enel provvederà, qualora necessario, a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo formalmente al Utente attivo mediante rilascio (a chi ha richiesto l intervento per la messa in sicurezza degli impianti) della attestazione scritta secondo le PRE (Prescrizioni integrative per la Prevenzione del Rischio Elettrico) di Enel di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra e al punto 2.; Pag. 12 di 17
13 4. L Utente attivo provvederà all esecuzione dei lavori; di norma, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad Enel; 5. A lavori ultimati, sarà a cura dell Utente attivo, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata), riconsegnare ad Enel il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra, se di tipo mobile, tenendo presente che la manovra dei dispositivi fissi di messa a terra è equivalente alla rimozione dei dispositivi di tipo mobile, ciò costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione per gli impianti interessati. Enel rilascerà all Utente attivo apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Utente attivo in merito alle modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. Il personale dell Utente attivo, avente il ruolo di Responsabile Impianto (RI) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima dei lavori o la rimessa in servizio dopo gli stessi, dovrà essere comunicato ogni volta per iscritto ad Enel e deve essere Persona Esperta ai sensi della norma CEI EN A tale scopo, l Utente attivo riporta, nell Allegato D, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e Utente attivo e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività. Ciò premesso, l Utente attivo si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l apposito modello elenco e recapiti del personale autorizzato fornito da Enel (Allegato D). Caso b): Enel non effettuerà alcuna manovra e l Utente attivo deve applicare quanto previsto dalle norme CEI relative. Qualora, da parte di Enel o dell Utente attivo, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambe le parti. In caso di cessazione del contratto, l Utente attivo si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico al proprio impianto. 8.4 Contenimento delle emissioni elettromagnetiche L Utente attivo in riferimento al paragrafo 9.1 della Norma CEI 0-16, deve assicurare l assenza di disturbi che non consentano il regolare esercizio della rete di Enel, inficiando i servizi di Pag. 13 di 17
14 telegestione dei gruppi di misura elettronici o eventuali sistemi di telescatto od altri telecomandi/tele segnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 khz - 95 khz). Le apparecchiature dell Utente attivo non devono, pertanto, introdurre interferenze condotte nel suddetto intervallo di frequenza sulla rete BT. Qualora questo non si verifichi, l Utente attivo dovrà realizzare opportuni provvedimenti correttivi (filtri attivi) o sostituire le apparecchiature disturbanti secondo come concordato con Enel. ART. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI L Utente attivo prende atto che innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre Enel a richiedere varianti o integrazioni al regolamento di esercizio e si impegna a dare seguito a tali richieste per quanto di sua competenza. L Utente attivo, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente a Enel qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel regolamento e/o nei relativi allegati (incluso lo schema elettrico dell impianto) e a subordinare tali modifiche al consenso di Enel, attenendosi comunque alle eventuali condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di Enel, l Utente attivo si impegna a rinnovare il regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni di Enel vigenti. Qualora in seguito alla sottoscrizione del regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell impianto di produzione, quest ultimo sia oggetto di modifiche impiantistiche o variazioni dei componenti, rispetto a quanto riportato nello schema elettrico allegato o a quanto dichiarato al precedente art. 5, per effetto di interventi di modifica o di sviluppo, le Parti dovranno aggiornare o rifare il regolamento, previa sospensione della connessione. ART LIMITI DI PRODUZIONE Il valore massimo di potenza attiva che può essere immessa sulla rete elettrica di Enel è la potenza disponibile in immissione riportata nel capitolo GENERALITA. L Utente attivo risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Enel o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito. Eventuali necessità di immissione di potenza in rete maggiore a quella definita dovranno essere oggetto di richiesta formale ad Enel di adeguamento della connessione. Pag. 14 di 17
15 ART DURATA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, che annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti, decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del Contratto di connessione, ad eccezione della clausola 9.3 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell energia ed al distacco della fornitura. La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: modifica delle caratteristiche dell'impianto dell Utente attivo descritte ai precedenti articoli e/o negli allegati;inadempienza da parte dell Utente attivo rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; cessazione del contratto per la connessione. Enel si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l impianto dell Utente attivo; in questo caso sarà comunque concesso all Utente attivo un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da Enel, di norma sei mesi fatto salvo indicazioni diverse, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento, l Utente attivo si impegna a contattare Enel per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati in conformità alle norme CEI 0-16 e alle disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, l Utente attivo si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. Enel rilascerà all Utente attivo apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta dell Utente attivo in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell impianto di produzione. ART MISURA DELL ENERGIA L Utente Attivo si impegna a consentire l accesso del personale di Enel ai gruppi di misura dell energia, nei termini previsti nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura ed eventuale sigillatura, quest ultima attività non sarà svolta da Enel qualora essa sia svolta a cura dell Agenzia delle Dogane per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di antifrode. Inoltre, l Utente attivo si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-16 per il locale ove è/sono collocato/i il/i sistema/i di misura (prodotta e/o scambiata con la rete). Pag. 15 di 17
16 In caso di richiesta di spostamento dei gruppi di misura dell energia effettuata dall Utente attivo, l Utente attivo stesso prende atto di dover condividere con Enel il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato ad Enel, ai sensi delle delibere AEEG vigenti. Inoltre, nel caso abbia richiesto il servizio di misura, l Utente attivo si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel i guasti e le anomalie di funzionamento dei gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell installazione e manutenzione dei sistemi di misura. ART ALLEGATI I seguenti documenti, a cura dell Utente attivo, fanno parte integrante del presente Regolamento: Allegato A: Schema elettrico dell impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, in formato non superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all impianto verificato, con data e firma del dichiarante) Allegato B: Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale e di Interfaccia comunicate da Enel Allegato D: Elenco recapiti personale autorizzato Allegato J - Addendum Tecnico compilato, timbrato e sottoscritto da un professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37) Dichiarazione di conformità dell impianto di terra della cabina, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37 6, corredata di copia del verbale di verifica redatto ai sensi delle guide CEI e del DPR 462/01 (contenente i dati di misura dell impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di passo e contatto, qualora previste) 6 NOTA: Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell impianto di terra di cabine già connesse. Pag. 16 di 17
17 Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, qualora si tratti di nuova connessione 7, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato C alla norma CEI 0-16 se si tratta di SPG non integrato, e dei relativi riduttori di corrente e tensione (TA, TAT, TV) associati, ovvero ai sensi dell Allegato D alla norma CEI 0-16 se si tratta di SPG integrato Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dell inverter ovvero della macchina rotante e del sistema di protezione di interfaccia che attestano le prescrizioni richieste al comma 4.1 lettera c) della delibera 84/2012/R/eel così come modificata dalla delibera 562/2012/E/eel. In luogo delle dichiarazioni sostitutive sono ammesse le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti le prescrizioni richieste. Allegato AC: Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti dell Utente attivo Allegato H: Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dall Utente attivo 8 Dichiarazione di conferma di allacciamento 9 Allegato V: Verbale di primo parallelo con presa di carico 10 TIMBRO e FIRMA per Enel Distribuzione s.p.a. TIMBRO e FIRMA per l Utente Attivo (titolare o legale rappresentante) Località, Data / / 7 NOTA: Il documento va allegato anche in caso di aumento pari ad almeno 50 kw nominali della potenza dell impianto di produzione. 8 NOTA: Il documento va allegato in caso di servizio di misura dell energia prodotta svolto da Enel. 9 NOTA: Il documento va redatto e allegato all atto dell attivazione dell impianto. 10 NOTA: Il documento va redatto e allegato all atto dell attivazione dell impianto. Pag. 17 di 17
18 ALLEGATO AC: DESCRIZIONE SINTETICA DI APPARECCHIATURE SENSIBILI O DISTURBANTI DELL UTENTE ATTIVO Apparecchiature potenzialmente disturbanti Motori asincroni 1 : SI NO - a funzionamento continuo: P nom [kw] - a funzionamento intermittente: P nom [kw] Avviamenti [n/ora] Saldatrici, puntatrici, etc. 2 : SI NO potenza nominale [kva] impulsi [n/minuto] Forni ad arco in corrente alternata: SI NO potenza nominale [kva] sistema di compensazione statico SI NO [kva] reattanza serie di limitazione SI NO [mh] Elettronica di potenza 3 : SI NO potenza nominale [kva] Sistemi di rifasamento (condensatori e filtri passivi) SI NO con bobina di sbarramento 4 SI NO [ordine e kvar] Apparecchiature potenzialmente sensibili 5 Sistemi di elaborazione dati SI NO UPS SI NO Sistemi di controllo di processo SI NO UPS SI NO Sistemi di illuminazione con lampade a scarica SI NO Altro 6 SI NO UPS SI NO Data Il dichiarante (timbro e firma) 1 NOTA: Motore equivalente al complesso dei motori asincroni a funzionamento contemporaneo e ad avviamento diretto (somma delle potenze). Devono essere riportati come motori ad avviamento intermittente solo quelli che hanno avviamenti superiori a 1 per ora (riportare il valore maggiore). Nel calcolare la potenza del "motore equivalente" non si devono includere i motori alimentati da elettronica di potenza; negli "equivalenti" si devono includere le apparecchiature "assimilabili" ai motori di cui sopra. 2 Saldatrice/puntatrice equivalente al complesso (somma) delle saldatrici/puntatrici a funzionamento contemporaneo. Il numero di impulsi al minuto è pari al valore maggiore delle saldatrici/puntatrici del complesso. Nel calcolare la potenza della "saldatrice/puntatrice equivalente" non si devono includere le saldatrici/puntatrici alimentate da elettronica di potenza; negli "equivalenti" si devono includere le apparecchiature "assimilabili" alle saldatrici/puntatrici di cui sopra. 3 NOTA: Elettronica equivalente al complesso di tutte le apparecchiature installate (somma delle potenze). La potenza dell'elettronica è pari a quella dell'apparecchiatura alimentata; per esempio: - quella del motore a CC o a CA - quella del forno a induzione o a resistenza - in generale, è il valore di targa (in kva) con fattore di potenza = 0,8 4 NOTA: Sono da intendersi "Sistemi di rifasamento con bobine di sbarramento": - condensatori con induttori di blocco (con accordo sotto la 4^ armonica 200 Hz) - sistemi passivi di filtraggio armonico. 5 NOTA: Viene indicata soltanto la presenza delle apparecchiature elencate e se sono alimentate da gruppi di continuità assoluta (UPS). 6 NOTA: Indicare, per esempio, convertitori statici a tiristori, ecc. Pag. 1 di 1
19 ALLEGATO B Taratura Sistema di Protezione Generale (SPG) Vi rendiamo noto che le tarature del Sistema di Protezione Generale, devono essere impostate ai valori indicati nella tabella sottostante ( 17 ). TARATURA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE GENERALE- tabella 1 Tempo di Descrizione Tipologia impianto Soglie di intervento Intervento Protezioni (4) Con protezione per i guasti a terra costituita SOLO da massima corrente omopolare Con protezione per i guasti a terra costituita da una direzionale di terra abbinata ad una massima corrente omopolare (1) I> (51.S1) alfa I> (51.S1) beta I> (51.S1) K I> (51.S1) A I >> (51.S2) A I>>> (50.S3) A I 0 > (51N.S1) A (5) (5) (5) (2) (5) (2) (5) (2) (2) V 0 (6) I 0 (2) Φ (3) 67N.S1 V A s 67N.S2 V A s I 0 >> (51N.S2) A (2) NIT NIT NIT NIT s s s s Note richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. sempre attiva. Richiusure escluse. sempre attiva. Richiusure escluse. richiusure escluse. (1) (2) (3) (4) (5) (6) La soglia S2 della protezione 51N deve comunque essere sempre impostata in caso di neutro compensato. Corrente al primario misurata tramite TA, TA omopolare od equiv. (somma vettoriale delle 3 correnti di fase) L angolo è positivo se la I 0 è in ritardo (in senso orario) sulla V 0 Comprensivo di tempo di ritardo intenzionale e di tempo di apertura interruttore. NIT = Tempo Normalmente inverso In alternativa al valore indicato o in mancanza dello stesso è possibile disabilitare la protezione di massima corrente di fase di prima soglia I> (51.S1) a tempo normalmente inverso (NIT) ed impostare la protezione I>> (51.S2) ad un valore 51.S2 A Tensione al secondario misurata tramite 3 TV di fase con collegamento a triangolo aperto e rapporto di trasformazione complessivo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato in Tabella deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. Nella sezione gialla sono riportate le tarature richieste per la protezione direzionale di terra (67), nei casi in cui il Cliente è tenuto ad installarla nel proprio impianto, ad integrazione e parziale sostituzione della protezione di massima corrente omopolare 51N ( 18 ). 17 NOTA: Per situazioni impiantistiche particolari Enel Distribuzione SpA, a seguito di richiesta del Cliente e qualora ne ricorrano le condizioni, si riserva di valutare la possibilità di ammettere valori diversi rispetto a quelli sotto riportati. 18 NOTA: Qualora il contributo alla corrente capacitiva di guasto monofase a terra della rete MT del Cliente, calcolata con la formula di cui al punto della norma CEI 0-16, superi l 80% della soglia S1 della protezione 51N della tabella (ad esempio in caso di rete in cavo del cliente superiore a 400 m a 20 kv o 533 m a 15 kv), il Sistema di Protezione generale deve comprendere una protezione direzionale di terra (67N). Pag.1 di 2
20 Taratura Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) Vi rendiamo noto che le tarature del Sistema di Protezione di interfaccia, devono essere impostate ai valori indicati nella tabella sottostante. TARATURA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA- tabella 2 Descrizione Soglie di intervento (1) Tempo di Protezioni Intervento (3) Note V> (59.S1) (2)(6) 1,1 Vn 3 s (6) V> (59.S2) (2) 1,15 Vn 0,30 s V< (27.S1) (2) 0,85 Vn 0,50 s V< (27.S2) (2) 0,4 Vn 0,30 s V0> (59N) 0,05 Vrn (5) 25,1 s f> (81>.S1) 50,3 Hz Unipolare 0,20 s f> (81>.S2) (4) 51,5 Hz Unipolare 1,1 s f< (81<.S1) 49,7 Hz Unipolare 0,20 s SPI deve essere adeguato ai sensi del par. 8.1 dell allegato A.70 e della norma CEI f< (81<.S2) (4) 47,5 Hz Unipolare 4,1 s (1) Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del SPI (ci si riferisce tipicamente a quelli integrati nell inverter) dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra con finestre di intervento più ampie o al limite uguali a quelle riportate in tabella. (2) Se il segnale è misurato direttamente dalle tensioni concatenate in BT indicare nell allegato K il valore corrispondente in MT (tenendo conto dell effettivo rapporto di trasformazione del trasformatore riduttore). (3) Comprensivo di tempo di ritardo intenzionale e di tempo di apertura interruttore. (4) Il tempo di permanenza della fascia restrittiva di frequenza dopo l attivazione deve essere non inferiore a 30 s. (5) Tensione residua nominale ai capi del triangolo aperto o calcolata all interno del relè. (6) Misurata a media mobile su dieci minuti secondo CEI La prima soglia di massima tensione (59.S1) può essere disabilitata o non disponibile sul SPI; in tal caso per la massima tensione sarà operativa la 59.S2 con i valori di taratura riportati in tabella. Il vs. impianto di produzione dovrà soddisfare le prescrizioni tecniche di cui all art. 4 della Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL del 8 marzo 2012, così come modificata dalla Deliberazione AEEG 562/2012/R/EEL. Si precisa che al momento Enel non dispone di segnali logici da inviare da remoto sul SPI dell impianto attivo per la commutazione dalla finestra di frequenza con soglia permissiva a quella con soglia restrittiva e viceversa. Pertanto sarà cura del produttore dotarsi di un sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V) che in caso di guasto sulla rete MT di Enel Distribuzione abiliti la commutazione dalla finestra di frequenza con soglia permissiva a quella con soglia restrittiva. Di seguito la taratura del relè di sblocco voltmetrico del SPI: (1) (3) (4) Descrizione Protezioni Massima tensione omopolare (59N) Massima tensione inversa (59 INV) Minima tensione diretta (27DIR) Taratura relè di sblocco voltmetrico del SPI Tempo di Soglie di intervento (1) rilevazione del guasto 5% Vrn (3) Unipolare/tripolare 0,04 s 20% Vn/En (4) Unipolare 0,06 s 70% Vn/En (4) Unipolare 0,06 s Note SPI deve essere adeguato ai sensi del par. 8.1 dell allegato A.70 e della norma CEI 0-16 La protezione omopolare deve essere alimentata mediante una terna di TV monofase, conformi alla norma CEI 0-16 (Allegato E), collegati fase-terra sul primario e con collegamento a triangolo aperto sul secondario: il rapporto di trasformazione deve essere scelto in modo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato da Enel deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. Regolazione espressa in % della tensione residua nominale misurata ai capi del triangolo aperto o calcolata all interno del relè Regolazione espressa in % della tensione nominale concatenata o di fase a seconda del metodo di calcolo utilizzato dal SPI Pag.2 di 2

References: ART. 4
 ART. 4
 ART. 1
 ART.2
 ART.3
 ART.4
 art. 4
 ART. 5
 ART.6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 art. 5
 art. 4