Source: http://slideplayer.es/slide/1637302/
Timestamp: 2017-05-28 22:17:59+00:00

Document:
PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ MAYO 2013 – ABRIL 2017 Audiencia Pública. - ppt descargar
Publicada porFidelia Grande
Presentación del tema: "PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ MAYO 2013 – ABRIL 2017 Audiencia Pública."— Transcripción de la presentación:
PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ MAYO 2013 – ABRIL 2017 Audiencia Pública del Proceso de Fijación de Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión Noviembre 2012, Perú
CONTENIDO Marco Legal GeneralMarco Legal del Contrato de Concesión de REP Descripción de las Instalaciones de REP Proyección de la Demanda Determinación del Sistema Eléctrico a Remunerar (SER) Determinación del Costo Medio Anual E Ingreso Tarifario Compensaciones y Peajes Conclusiones PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 2
MARCO LEGAL GENERAL LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICASREGLAMENTO DE LA LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° OS/CD Norma “Tarifas y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión”. RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° OS/CD Norma “Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión”. RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° OS/CD Actualización de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2011. RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° OS/CD Porcentajes para Determinar el Costo Anual Estándar de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones de Transmisión. RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° OS/CD Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 4
MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE REP
MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE REPLos ingresos totales por la explotación de las instalaciones de transmisión que se encuentran comprendidas dentro del marco del Contrato de Concesión de REP están establecidos por la Remuneración Anual definida en dicho contrato. De acuerdo al Contrato de Concesión, las instalaciones existentes y futuras se encuentran clasificadas en: Sistema Principal de Transmisión (SPT) y Sistema Secundario de Transmisión (SST). Para fines de recaudación de la Remuneración Anual, se divide dicha remuneración en dos conceptos: Compensaciones facturadas a los titulares de Generación (SST Generación y SST Generación/Demanda, parte asignada a la generación). Peaje e Ingreso Tarifario asignado a la Demanda (SPT, SST Demanda y SST Generación/Demanda, parte asignada a la demanda) Asimismo, el Contrato de Concesión establece que para fines de determinación de las Compensaciones, Peajes e Ingresos Tarifarios a recaudar por la Remuneración Anual se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. La recaudación de dichos conceptos no deberá exceder la Remuneración Anual establecida. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 6
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REP
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REPLas instalaciones del Sistema de Transmisión de REP se encuentran ubicadas en 19 departamentos del Perú, están conformadas por 45 subestaciones, 2,386 MVA de capacidad de transformación y 6,044 kilómetros de circuitos de transmisión en los niveles de tensión de 220 kV, 138 kV y 60 kV. Las instalaciones de concesión de REP se clasifican en: Sistema Principal de Transmisión (SPT), y Sistema Secundario de Transmisión (SST). PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 8
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE REPLas instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión de la concesión de REP están clasificadas en tres tipos: Generación SST Mantaro – Lima SST Chilca – San Juan SST en la S.E. Chiclayo Oeste SST en la S.E. Chimbote SST en la S.E. Santa Rosa SST en la S.E. Ventanilla SST en la S.E. Quencoro SST Azángaro – Juliaca – Puno SST Quencoro – Tintaya SST Toquepala - Aricota Demanda Conformado por el resto de instalaciones del SST ubicadas en las áreas de demanda definidas por OSINERGMIN. Generación/Demanda Sistema Generación/Demanda de REP SST en S.E. Paramonga Nueva SST Zapallal – Paramonga Nueva – Chimbote SST Piura Oeste – Chiclayo Oeste (2do circuito). SST Chiclayo Oeste – Guadalupe – Trujillo Norte (2do circuito). SST en S.E. Ayaviri SST en S.E. Huacho SST en S.E. Pariñas SST en S.E. Reque PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 9
PROYECCIÓN DE LA DEMANDAProyección de la Demanda para Instalaciones de Demanda (SSTD) Se utilizaron los resultados del Procedimiento para la aprobación del Plan de Inversiones en Transmisión del periodo 2013 – 2017. A partir de la proyección de la demanda de las áreas de demanda 1 a 14, se procedió a realizar la proyección de la demanda del área 15. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 11
PROYECCIÓN DE LA DEMANDAProyección de la Demanda para Instalaciones de Generación y Generación/Demanda (SSTG y SSTGD) El periodo de proyección es de cuatro años. Se utilizó información correspondiente a la capacidad de las centrales de generación existentes. Se consideraron los proyectos de generación contenidos en el Plan de Obras de Generación del Proceso de Regulación de Precios en Barra Se complementó esta información con los Proyectos de Generación del Plan de Transmisión 2013 – 2022. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 12
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)Criterios Generales Para los SST de demanda existentes al 23 de julio de 2006, el SER está constituido por las instalaciones existentes a esa fecha menos las que se den de baja. Para los SST de Generación y Generación/Demanda, el SER está conformado por el Sistema Económicamente Adaptado (SEA). Asimismo, se han considerado los Proyectos de Ampliación de REP incluidos en el proceso regulatorio anterior así como las nuevas ampliaciones a entrar en operación en el nuevo periodo PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 14
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 6: Descripción: Instalación del segundo circuito de la L.T. Chiclayo Oeste – Piura Oeste y ampliación de las subestaciones asociadas. Puesta en Operación Comercial: 18/08/2011 Sistema G/D existente Asignación: Demanda 94.10% Generación 5.90% Asignación: G (5.90%), D (94.10%) PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 15
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 7: Descripción: Adecuación Integral de las Subestaciones Chavarría, San Juan, Santa Rosa, Ventanilla y Zapallal. Puesta en Operación Comercial: 26/02/2012 AMPLIACIÓN N° 8: Descripción: Ampliación de la capacidad de transmisión de 141 MVA a 180 MVA de las líneas en 220 kV Independencia – Ica (L-2209) e Ica – Marcona (L-2211). Puesta en Operación Comercial: 21/09/2011 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 16
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 9: Descripción: Segundo Circuito de la L.T. Chiclayo Oeste – Guadalupe – Trujillo y ampliación de subestaciones asociadas. Ampliación de la capacidad existente de la L.T. Chiclayo Oeste – Guadalupe Trujillo. Ampliación de las subestaciones Huacho, Chiclayo Oeste y Guadalupe. Puesta en Operación Comercial prevista: 14/10/2012 Asignación: Demanda 94.10% Generación 5.90% PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 17
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 9: SPT SPT Asignación: G (38.85%), D (61.15%) Asignación: G (19.86%), D (80.14%) Asignación: Trafo Chiclayo (Area 2) Chiclayo Oeste – Guadalupe (Generación 38.85%, Demanda 61.15%) Guadalupe – Trujillo Norte (Generación 19.86%, Demanda 80.14%) Trafo Guadalupe (Generación 3.36%, Demanda 96.64%) Área de demanda 2 Asignación: G (3.36%), D (96.64%) PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 18
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 9: PARAMONGA ZAPALLAL HUACHO 220 kV L-2214 (164 km) L-2213 (55.54 km) L-2212 ( km) Ampliación 9 Instalaciones Concesión Original NUEVA Ampliación 2 T34-261 T94-261 66 kV 10 kV 50/50/17 MVA Asignación: G (93.29%), D (6.71%) Asignación: G (100%), D (0%) Asignación: Trafo Huacho (Area 6) Celda a Paramonga (Generación 100%, Demanda 0%) Celda a Zapallal (Generación 93.29%, Demanda 6.71%) Área de demanda 6 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 19
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 10: Descripción: Segunda Etapa de la Ampliación de la SE Independencia 60 kV Puesta en Operación Comercial: 15/03/2013 Área de demanda 8 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 20
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 11: Descripción: Cambio de la configuración en 220 kV de barra simple a doble barra en la SE Pomacocha. Ampliación de la capacidad de transmisión de la L.T. Pachachaca – Pomacocha de 152 MVA a 250 MVA. Cambio de configuración en 138 kV de simple barra a doble barra en la SE Tintaya. Puesta en Operación Comercial: 15/01/2013 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 21
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 11: SST G/D existente SST Mantaro – Lima existente SST Quencoro – Tintaya existente PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 22
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 12: Descripción: Instalación de un transformador de potencia de 138/60/22.9 kV y 40/40/20 MVA de la SE Puno. Cambio de configuración de “T” a “PI” del sistema de barras en 138 kV de la SE Ayaviri, incluyendo 2 celdas en 138 kV para entrada y salida de la configuración “PI”. Puesta en Operación Comercial: 10/11/2013 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 23
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 12: AZÄNGARO TINTAYA AYAVIRI 138 kV 138 kV L-1006/2 (42.2 km) L-1006/1 (82.5 km) PUNO Ampliación 12 Instalaciones Concesión Original T68-162 60 kV 22.9 kV T53-162 40/40/20 MVA Asignación: G (15.92%), D (84.08%) Asignación: G (15.13%), D (84.87%) Area de demanda 11 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 24
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 13: Descripción: Construcción de la Nueva SE Pariñas 220 kV. Instalación de Compensación Reactiva 1x20 MVAr de 60 kV en la SE Piura Oeste. Puesta en Operación Comercial: 15/02/2014 Asignación: G (10.63%), D (89.37%) Asignación: G (9.20%), D (90.80%) Area de demanda 1 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 25
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 14: Descripción: Construcción de la Nueva Subestación Reque 220 kV y Ampliación de la Capacidad de Transformación de la Subestación Trujillo Norte Puesta en Operación Comercial: 27/04/2014 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 26
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR (SER)AMPLIACIÓN N° 14: SPT SPT Asignación: G (0.93%), D (99.07%) Asignación: G (0.85%), D (99.15%) Área de demanda 3 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 27
DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO ANUAL E INGRESO TARIFARIO
DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO ANUAL E INGRESO TARIFARIOSST Generación y SST Generación / Demanda El Costo Medio Anual (CMA) se ha determinado como la suma de la anualidad de la inversión y los costos de operación y mantenimiento (COyM), considerando una vida útil de 30 años y una tasa de actualización del 12% anual. El valor de la inversión se ha calculado en base a los Módulos Estándares de Inversión aprobados por la Resolución OSINERGMIN N° OS/CD. El COyM se ha calculado en base a los porcentajes establecidos por OSINERGMIN mediante Resolución OSINERGMIN N° OS/CD. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 29
DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO ANUAL E INGRESO TARIFARIOSST Demanda Para las instalaciones del SST de REP existentes al 23 de julio de 2006 se mantienen los costos medios anuales calculados en el anterior proceso regulatorio. Para las instalaciones del SST con fecha de operación comercial posterior al 23 de julio de 2006, el costo medio anual se ha calculado utilizando los módulos estándares de inversión y los porcentajes de COyM establecidos por OSINERGMIN. Se calculó el ingreso tarifario para las instalaciones MAT y MAT/MAT asignados total o parcialmente a la demanda, que se encuentren directamente conectadas entre dos barras para las cuales se han fijado los precios en barra. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 30
COMPENSACIONES Y PEAJES
COMPENSACIONES Y PEAJESSST Generación y SST Generación/Demanda Las compensaciones mensuales se calculan mediante la siguiente expresión: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙=𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙× 𝛽 ∝ α : Tasa de actualización anual (12%) β: Tasa de actualización mensual = (1+ α)1/12 -1 Para el caso de los SST Generación/Demanda, se mantienen los porcentajes de asignación entre la generación y demanda, en los casos en que éstos ya hayan sido establecidos por OSINERGMIN. Para el caso de las demás instalaciones se ha procedido a calcular la asignación entre la generación y la demanda. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 32
COMPENSACIONES Y PEAJESSST Demanda Para cada área de demanda, el CMA se recupera a través del peaje unitario para cada nivel de tensión: El peaje del área 15 se determina como la porción del costo medio anual de las instalaciones del SST Generación/Demanda asignada a la demanda. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 33
COMPENSACIONES Y PEAJESResultados Peaje Unitario Acumulado por Nivel de Tensión (ctm. Sol / kWh) Área de Demanda Titular MAT AT MT 1 REP 0.0366 0.1715 0.1720 2 - 0.1301 0.1316 3 0.0050 0.0620 0.0660 5 0.0056 0.0281 0.0329 6 0.0002 0.0135 REP_ADICRAG 0.0041 7 0.0029 8 0.1365 0.2407 0.3655 0.3666 9 0.0045 0.0059 0.0182 10 0.0280 0.1242 0.1507 11 0.0082 0.5373 0.5596 15 0.0735 0.0762 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 34
COMPENSACIONES Y PEAJESResultados Sistema Compensación Mensual (S/.) Sistema Generación / Demanda 1,489,566 SST en la SE Santa Rosa 52,627 SST asociado a Zapallal-Paramonga Nueva-Chimbote 1 137,258 SST Ayaviri 4,373 SST Azángaro - Juliaca - Puno 401,546 SST Chiclayo Oeste - Guadalupe - Trujillo Norte 110,868 SST Chilca - San Juan 456,101 SST en la SE Chiclayo Oeste 19,722 SST en la SE Chimbote 1 181,582 SST en la SE Pariñas 5,400 SST en la SE Quencoro 16,412 SST en la SE Ventanilla 14,251 SST en SE Paramonga Nueva 56,140 SST Huacho 41,156 SST Linea Quencoro - Tintaya 548,744 SST Mantaro - Lima 8,278,791 SST Piura Oeste - Chiclayo Oeste 12,132 SST Reque 1,089 SST Toquepala - Aricota 109,055 PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 35
CONCLUSIONES La propuesta de REP únicamente se ha realizado con el fin de adaptar el cálculo de las compensaciones, peajes e ingresos tarifarios dentro del marco de las nuevas normas vigentes, pero ello no modifica la Remuneración Anual establecida para REP en su Contrato de Concesión, que fija el limite de los ingresos que la concesionaria debe percibir por la explotación de las instalaciones que se encuentren dentro del marco del contrato. La recaudación de las compensaciones, peajes e ingresos tarifarios que se apliquen en la práctica serán definidas por el OSINERGMIN de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión, y estarán limitadas a la Remuneración Anual que se fije. PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SST DE REP 37
©Todos los derechos reservados por Red de Energía del Perú S.A.
Descargar ppt "PROPUESTA DE PEAJES Y COMPENSACIONES PARA LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ MAYO 2013 – ABRIL 2017 Audiencia Pública."
Presentaciones similares ©Todos los derechos reservados por Consorcio Transmantaro S.A. 1 PROPUESTA DE PEAJES PARA LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRANSMISIÓN DE CTM MAYO 2013.
GERENCIA COMERCIAL - SN POWER PERÚ
Propuesta de Peajes y Compensaciones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión Noviembre 2012.
Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° OS/CD “Llevamos más que luz” 20 de mayo de 2014.
2 1 | 0 5 | Endesa-EEPSA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR EEPSA CONTRA LA RESOLUCION OSINERGMIN N° OS/CD QUE FIJÓ LOS PEAJES.
Preliquidación Anual de los Ingresos de los Contratos Tipo BOOT – SST 2015 Ing. Ernán Conislla Arteaga Especialista de la División de Generación y Transmisión.
©Todos los derechos reservados por Consorcio Transmantaro S.A. 1 PROPUESTA DE PEAJES PARA LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRANSMISIÓN DE CTM MAYO 2013. Sobre el proyecto

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución