Source: http://automatic-alarm.fr/Quelques-extraits-de-texte-et-reglementation/protection-incendie/texte-et-reglementation.html
Timestamp: 2019-10-20 03:26:59+00:00

Document:
Quelques extraits de texte et règlementation | protection-incendie
Accueil - Protection incendie - Quelques extraits de texte et règlementation
Quelques extraits de texte et règlementation
Article MS 53
§1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement. La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO25) ;
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;
- extinction automatique ;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques
§2. Les systèmes de sécurité incendie (S.S.I) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées : A, B, C, D et E.
§3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie on entend par " cheminement technique protégé " une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qu'il l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par " volume technique protégé " un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf pour la traversée de locaux à risque particulier pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.
§1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat - membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garantes équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'un tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS56, §3, deuxième tiret.
§4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.

References: §1

§2

§3

§4

§1

§2

§3
 §3

§4