Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/4E1B6178EA3AEC3D03257CE700415741
Timestamp: 2020-07-14 22:22:09+00:00

Document:
Resolución ENRE 0157/2014. (no publicada en B.O.) , jueves 22 de mayo de 2014, 10 p.
Citas Legales : Especificación técnica AyEE S.E. T-80, Informe técnico DSP 2661/2014, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.552, Ley 19.552 - artículo 03, Ley 19.552 - artículo 04, Ley 19.552 - artículo 05, Ley 19.552 - artículo 06, Ley 19.552 - artículo 09, Ley 19.552 - artículo 16, Ley 19.552 - artículo 19, Ley 24.065 - artículo 16, Ley 24.065 - artículo 18, Ley 24.065 - artículo 56 incisos i) y s), Licitación pública internacional 0015/2011 (interconexión Henderson - Pehuajó - Gral. Villegas), Memorándum D.AMB. 0098/2014, Nota ENRE 109.175, Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión (AEA) (versión 2003), Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0037/2010 - artículo 2, Resolución ENRE 0269/2011, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.3. título III
Expediente Citado : ENRE 39213/2013, ENRE 40183/2014
VISTO: El Expediente ENRE N° 39.213/2013, el Expediente ENRE N° 40.183/2014, las Leyes N° 19.552 y N° 24.065, y
Que la Unión Transitoria de Empresas conformada por las empresas “ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. -UTE- Interconexión 132 kV-“, en adelante la UTE, en su carácter de adjudicataria de la construcción de la Interconexión 132 kV Henderson – Pehuajó – General Villegas, solicitó al ENRE la afectación a Servidumbre administrativa de electroducto (SAE) de las parcelas atravesadas por dicha interconexión.
Que la Resolución ENRE N° 269/2011 otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la Ampliación, que fuera originalmente solicitada por el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA) y luego continuada por la “EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.” (“EDEN S.A.”), tramitada bajo el Título III “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Concurso Público” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incluido en el Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que el ENRE aprobó, además, la documentación para el llamado a Licitación Pública Internacional N° 15/2011, que determinó la adjudicación de la construcción a la UTE.
Que a los efectos de obtener la afectación a SAE solicitada, la UTE presentó la planimetría de la línea, el listado de parcelas afectadas y la memoria de cálculo que determina los anchos de las franjas de Servidumbre, variables de acuerdo al sector de la traza.
Que de acuerdo a los cálculos presentados por la UTE a “TRANSBA S.A.”, para los distintos sectores de la traza, las franjas de seguridad máxima son las siguientes: a) para el sector de la simple terna entre estructuras de hormigón T(1) y RA(26), disposición triangular rural, es de VEINTIDOS METROS (22,00m), es decir, ONCE METROS (11,00m) medidos a cada lado del eje de la línea; b) para el sector entre estructuras de hormigón RA(26) y T(27), disposición coplanar vertical rural, de ONCE METROS (11,00m), es decir, CINCO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (5,50m) medidos a cada lado del eje de la línea; c) para el sector entre estructuras de hormigón y/o metálicas mono poste TDT(28) y TDT(32), doble terna urbana, de CATORCE METROS (14,00m), es decir, SIETE METROS (7,00m) medidos a cada lado del eje de la línea.
Que para el sector definido en el punto a) del considerando precedente, el ancho de la franja de Servidumbre se calcula sumándole a la franja de máxima seguridad la franja adyacente, que en el caso de líneas de 132 kV es de CINCO METROS (5,00m) a cada lado de aquélla, totalizando TREINTA Y DOS METROS (32m), es decir, DIECISÉIS METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (16,50m) medidos a cada lado del eje de la línea; y en el caso de los sectores b) y c), debido a que no se desarrollan en zona rural, el ancho de la franja de Servidumbre es coincidente con el de máxima seguridad.
Que la UTE ha solicitado restricciones y limitaciones al dominio que regirán sobre los predios sometidos a electroducto las que, conforme lo dispone el Artículo 5 de la Ley N° 19.552, deben ser aprobadas por la autoridad competente.
Que “TRANSBA S.A.”, mediante Nota DIR N° 0078/14, presentó al ENRE nueva documentación relacionada con la afectación a SAE, modificada de acuerdo a lo solicitado en la Nota ENRE N° 109.175, señalando que no tiene observaciones que realizar y que, en ese sentido, solicitan continuar con la tramitación de la solicitud.
Que asimismo indica que, la responsabilidad de llevar adelante todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la Servidumbre Administrativa de Electroducto de todas las parcelas sobre las que se construirá la Ampliación, inclusive las afectadas por la construcción de las estaciones transformadoras, corresponden a la UTE.
Que el Departamento Ambiental del ENRE informó, en su Memorándum D.Amb. N° 98/2014, que ha verificado que la traza de la línea presentada en los planos es similar a la prevista oportunamente al analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado por Resolución ENRE N° 269/2011, observándose que no existirían significativas diferencias respecto de aquel trazado, y que son compatibles con la magnitud de un proyecto de la envergadura de la LAT 132 kV Henderson – Pehuajó.
Que el Departamento de Seguridad Pública del ENRE emitió su Informe Técnico N° 2661/14, en el que señala que las restricciones al dominio solicitadas por la UTE no contradicen lo establecido en la Especificación T-80 de Agua y Energía Eléctrica, y en su mayoría son coincidentes con lo requerido por la Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores (Versión 2003) de la Asociación Electrotécnica Argentina, con la salvedad de uno de sus puntos, donde se observa que se podrán instalar sistemas de riego por aspersión con cañón de gran alcance solo con autorización por escrito del titular, considerando además razonable la prohibición de la fumigación aérea en la zona de electroducto.
Que, vistas las observaciones efectuadas por el Departamento de Seguridad Pública y la aquiescencia de “TRANSBA S.A.” de la presentación efectuada por la UTE, las restricciones y limitaciones que regirán sobre las parcelas afectadas serán las siguientes: a) no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, entendiéndose por construcciones toda instalación destinada a vivienda; b) está prohibida la fumigación aérea; y sólo se podrán instalar sistemas de riego por aspersión cuando sean realizados con cañón de gran alcance y con autorización por escrito del titular; c) no está permitida la circulación de maquinarias o vehículos de porte mayor a la altura superior a los CUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (4,50m) bajo la línea; d) se prohíbe la quema de pastizales u otro tipo de cultivo o material, debiendo los propietarios adoptar los recaudos necesarios para evitarlos; e) el emplazamiento de playas de estacionamiento de vehículos, la construcción de piletas de natación o lagos artificiales, y la edificación de cementerios; f) no podrán establecerse emprendimientos de naturaleza tal que puedan presentar alto riesgo de contingencias como explosión, incendio, gases o líquidos, y tampoco se permitirá el trasvasamiento de combustible o voladura de terrenos con explosivos; g) el establecimiento de espacios de recreación, deportivas en general o basurales; h) no se permitirán plantaciones de especies arbóreas que en su desarrollo final superen la altura de TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m); i) no se podrán alterar las cotas de terreno sin previa autorización del concesionario; j) al costado del electroducto no se permitirán árboles, molinos ni torres de telecomunicaciones que en su caída puedan pasar a menos de DOS (2) metros del conductor de la línea.
Que por todo lo expuesto, corresponde afectar a Servidumbre Administrativa de Electroducto las parcelas por las que atravesará la línea de 132 kV que unirá las estaciones transformadoras Henderson y Pehuajó.
Que la afectación de la Servidumbre Administrativa de Electroducto será a favor de “TRANSBA S.A.”, sin perjuicio de que la UTE, es responsable de realizar todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la misma conforme los Artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552.
Que la operación y mantenimiento están en íntima relación con las restricciones y limitaciones al dominio definidas mediante el Acto Administrativo de afectación a Servidumbre de Electroducto.
Que se ha emitido Dictamen legal conforme lo establecido en el Artículo 7 Inciso d) de la Ley N°19.549.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente Acto en virtud de lo dispuesto por el Artículo 18 y el 56 Incisos i) y s) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Aprobar, en los términos del Artículo 4 de la Ley N° 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas atravesadas por la traza de la Línea de 132 kV Henderson - Pehuajó, cuyos planos originales obran a fojas 6-9 y el listado a fojas 4-5, respectivamente, del Expediente ENRE N° 40.183/2014, acumulado al presente.
ARTÍCULO 2.- Determinar que las heredades afectadas a Servidumbre Administrativa de Electroducto por el paso de la Línea de 132 kV Henderson - Pehuajó, quedarán sometidas a lo establecido por los Artículos 3, 16 y 19 de la Ley N° 19.552 y además a las siguientes restricciones y limitaciones al dominio:
h)	no se permitirán plantaciones de especies arbóreas que en su desarrollo final superen la altura de TRES METROS CON SESENTA CENTÍMETROS (3,60m).
j)	al costado del electroducto no se permitirán árboles, molinos ni torres de telecomunicaciones que en su caída puedan pasar a menos de DOS (2) metros del conductor de la línea.
a)	para el sector de la simple terna entre estructuras de hormigón T(1) y RA(26), disposición triangular rural, el ancho de la franja de seguridad es de VEINTIDOS METROS (22,00m), es decir, ONCE METROS (11,00m) medidos a cada lado del eje de la línea y la franja de Servidumbre es de TREINTA Y DOS METROS (32,00m), es decir, DIECISÉIS METROS (16,00m) medidos a cada lado del eje de la línea;
b)	la franja de Servidumbre para el sector entre estructuras de hormigón RA(26) y T(27), disposición coplanar vertical rural, es de ONCE METROS (11,00m), es decir, CINCO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (5,50m) medidos a cada lado del eje de la línea;
c)	la franja de Servidumbre para el sector entre estructuras de hormigón y/o metálicas mono poste TDT(28) y TDT(32), doble terna urbana, es de CATORCE METROS (14,00m), es decir, SIETE METROS (7,00m) medidos a cada lado del eje de la línea.
ARTÍCULO 4.- Determinar que la Servidumbre Administrativa de Electroducto se constituirá a favor de “TRANSBA S.A.”, sin perjuicio de que “ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ DE LA FUENTE S.A. -UTE- Interconexión 132 Kv” es responsable de realizar todas las acciones tendientes a la constitución definitiva de la misma, conforme los Artículos 4 y 6 de la Ley N° 19.552.
ARTÍCULO 5.- “ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. -UTE- Interconexión 132 kV” deberá notificar fehacientemente la presente Resolución a los propietarios de los predios afectados, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de recibida la presente, remitiendo a tal efecto una copia íntegra de la misma; haciéndoles saber los derechos que les corresponden junto con las restricciones y limitaciones al dominio, debiendo acreditar su cumplimiento en las presentes actuaciones, dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos.
ARTÍCULO 6.- Notifíquese a TRANSBA S.A. y a “ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. -UTE- Interconexión 132 kV”.
ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.
RESOLUCION ENRE N° 157/2014
Resolución ENRE 0269/2011

References: artículo 07
 artículo 03
 artículo 04
 artículo 05
 artículo 06
 artículo 09
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5
 Resolución 
 Artículo 7
 Artículo 18

ARTÍCULO 1
 Artículo 4

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 Resolución 

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

Resolución