Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_40_BremLBO_Leitungen_Lueftungsanlagen_Installation-d168675,41.html
Timestamp: 2017-01-18 05:58:29+00:00

Document:
§ 40 BremLBO, Leitungen, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle | Gesetze auf anwalt24.de
§ 40 BremLBO, Leitungen, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle Suche
Bremische Landesbauordnung (BremLBO) Landesrecht Bremen…§ 40 BremLBO, Leitungen, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installation...§ 41 BremLBO, Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen§ 42 BremLBO, Wasserversorgungsanlagen§ 43 BremLBO, Anlagen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser§ 44 BremLBO, Abfall- und Wertstoffschächte§ 45 BremLBO, Abfall- und Wertstoffbehälter§ 46 BremLBO, Aufenthaltsräume§ 47 BremLBO, Wohnungen§ 48 BremLBO, Bäder und Toilettenräume§ 49 BremLBO, Stellplätze und Fahrradabstellplätze§ 50 BremLBO, Ställe§ 51 BremLBO, Behelfsbauten, untergeordnete Gebäude und Gebäudeteile§ 52 BremLBO, Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung§ 53 BremLBO, Bauliche Anlagen für besondere Personengruppen§ 54 BremLBO, Grundsatz§ 55 BremLBO, Bauherr§ 56 BremLBO, Entwurfsverfasser§ 57 BremLBO, Unternehmer§ 58 BremLBO, Bauleiter§ 59 BremLBO, Grundstückseigentümer und sonstige polizeipflichtige Personen§ 60 BremLBO, Bauordnungsbehörden, Fachaufsicht…Anhang 1 BremLBO, Verfahrensfreie Vorhaben
§ 40 BremLBO, Leitungen, Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle
§ 40 BremLBOBremische Landesbauordnung (BremLBO)Landesrecht BremenTitel: Bremische Landesbauordnung (BremLBO)Normgeber: BremenAmtliche Abkürzung: BremLBOReferenz: 2130-d-1aAbschnitt: Teil 3 – Bauliche Anlagen → Abschnitt 6 – Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen (2) Red. Anm.:Außer Kraft am 1. Mai 2010 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401). Zur weiteren Anwendung s. Artikel 1 § 86 des Gesetzes vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401), geändert durch Gesetz vom 15. November 2011 (Brem.GBl. S. 435).(1) Leitungen dürfen durch Brandwände, durch Wände nach § 32 Abs. 3 und 5, durch Treppenraumwände sowie durch Trennwände und Decken, die feuerbeständig sein müssen, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden; dies gilt nicht für Decken innerhalb von Wohnungen. (2) Lüftungsanlagen müssen betriebs- und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. (3) Lüftungsleitungen sowie deren Verkleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Ausnahmen können gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Lüftungsanlagen, außer in Gebäuden geringer Höhe, und Lüftungsleitungen, die Brandwände überbrücken, sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in Treppenräume, andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen werden können. (4) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, daß sie die Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen. Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muss gedämmt sein. (5) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame Benutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Gasfeuerstätten kann gestattet werden. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig. (6) Lüftungsschächte, die aus Mauerstein oder aus Formstücken für Schornsteine hergestellt sind, müssen den Anforderungen an Schornsteine entsprechen und gekennzeichnet werden. (7) Für raumlufttechnische Anlagen gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß. (8) Für Installationsschächte und Installationskanäle gelten die Absätze 3 und 4 sinngemäß. (9) Die Absätze 3, 4, 7 und 8 gelten nicht für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und nicht für Lüftungsanlagen innerhalb einer Wohnung. § 39 BremLBO, Fenster, Oberlichte, Kellerschächte und Türen§ 41 BremLBO, Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen

References: § 40

§ 40

§ 40
 § 86
 § 32
 § 39