Source: https://conseils.xpair.com/savoir_faire_complet/les-vannes-de-regulation-hydrauliques.htm
Timestamp: 2018-12-11 20:13:46+00:00

Document:
Une régulation de température doit être simple, précise et stable, c’est une lapalissade, mais combien d’installations souffrent de problèmes ?
Certes les conceptions ou réalisations mal faites sont responsables en partie, mais il faut allez plus loin, car l’installation de génie climatique se complique (régimes de débits variables de plus en plus utilisés pour des raisons d’économies d’énergie), l’installation se modifie durant toute sa durée de vie (extensions et travaux de transformation ou d’adaptation des locaux), etc, …
Voici les plaintes classiques, les raisons et pathologies des installations de chauffage et climatisation :
Plaintes classiques : Raisons d'occurence :
Trop chaud Chauffage : Surdébits
Refroidissement : Sous-débits
Trop froid Chauffage : Sous-débits
Refroidissement : Surdébits
Trop de bruit Variations de la pression différentielle non contrôlées
Température instable Régulation Tout Ou Rien, vanne surdimensionnée
La solution pour une température optimale et stable et finalement plus de plaintes des usagers, c’est :
Un réglage des débits simple sans interactivité avec une mise en service rapide.
Un équilibrage dynamique, aucun sur ou sous-débits.
Une optimisation de la hauteur manométrique des pompes
Soit : une vanne de régulation modulante, indépendante de la pression
Plus de 70% du temps, la puissance d’une unité terminale est inférieure à 50% de sa puissance nominale. Le débit nécessaire est alors inférieur à 20% du débit nominal.
Une vanne à courbe linéaire voit sa course opérationnelle divisée par 5, dans ces conditions, la régulation est difficile.
Une régulation Tout Ou Rien alterne débit maxi et débit nul induisant des oscillations de la température ambiante et des surdébits. Le confort n’est pas assuré et la consommation est élevée.
Seule l’association d’une vanne à courbe caractéristique égal pourcentage à un moteur modulant permet d’obtenir une course opérationnelle et une précision suffisantes pour assurer confort et économie d’énergie.
Avec TA-Modulator motorisée par nos servomoteurs EMO-TM ou TA-Slider, vous multipliez par 6 la course opérationnelle. La régulation est enfin stable et précise comme vous le souhaitez.
Exemple d’applications types :
Lorsque que l’installation est réalisée avec une conception 4 tubes, 2 tubes pour le chauffage et 2 tubes pour la climatisation, la nouvelle intégration de la régulation s’effectue désormais avec une seule vanne de régulation six voies.
Cette vanne permet avec un plus faible encombrement (1 vanne au lieu de 2 habituellement) de gérer le change-over soit le basculement automatique entre les modes de fonctionnement en chauffage et en climatisation quel que soit l’émetteur (indépendamment les uns des autres). Les avantages de cette nouvelle conception vanne 6 V sont :
Gain financier (1 vanne au lieu de 2)
Gain en commissionnement entretien maintenance
De plus, ce type de vannes 6 Voies s’adapte en fonction des besoins :
La technologie des servomoteurs de vanne de régulation entre dans une ère nouvelle avec la configuration numérique.
La nouvelle gamme de servomoteurs intelligents, c’est :
Un paramétrage simple et intuitif via une Apps sur smartphone, fini les dip switch !!
Un moteur intelligent capable de gérer le change-over.
Un moteur universel, plus de 200 configurations au bout des doigts !
La compatibilité avec tous les systèmes de régulation, avec ou sans BUS.
Un gain de 50% sur le temps de mise en service !
Les servomoteurs de vanne de régulation en configuration numérique ne demandent-ils pas plus de technique ?
Non bien au contraire, ils ont plus de possibilités et sont très simples à paramétrer. Le paramétrage via l’application Hytune sur smartphone ou tablette :
Aussi simple et intuitif que de consulter la météo
Visualisez ce que vous paramétrez
Accédez à tous les paramètres du moteur
La vanne 6 Voies va-t-elle remplacer les autres vannes pour les systèmes 4 tubes ?
Il y a fort à parier que la vanne de régulation 6 V est « la » solution moderne pour assurer automatiquement le change-over des installations 4 tubes de chauffage et climatisation ou ces modes de confort sont simultanés dans le bâtiment. Tout simplement car 1 vanne au lieu de 2, c’est plus économique en conception, en installation, en commissionnement, en maintenance etc …
Quels sont les avantages immédiats des nouveaux servomoteurs numériques ?
C’est simple, les servomoteurs TA-Slider, c’est plus de 200 configurations, un paramétrage numérique, des enregistrements des 10 dernières erreurs, une entrée binaire et sorties relais configurables, la régulation de 2 débits maxi, etc, …
Quel élément essentiel doit avoir une vanne de régulation pour assurer une stabilité de la température de confort ?
Seule l’association d’une vanne à courbe caractéristique égal pourcentage à un moteur modulant permet d’obtenir une course opérationnelle et une précision suffisantes pour assurer confort et économie d’énergie. Voici la courbe caractéristique à égal pourcentage idéale à toutes les positions offrant ainsi une course importante même aux faibles débits.
Art. 23. - Les bâtiments d’habitation doivent être équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, … Ces systèmes permettent d’informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation d’énergie (chauffage ; refroidissement ; production d’eau chaude sanitaire ; réseau prises électriques ; autres).
Art. 24. − … une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs … de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Art. 26. − … une installation de climatisation doit comporter, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Texte de référence : arrêté du 26 octobre 2010, du 28 décembre 2012
Dispositif général de la Réglementation Thermique dans l’Existant
Le marché de la rénovation vise à moyen terme un renforcement de la RT existant vers le niveau BBC équivalent au neuf, le potentiel en matière de travaux et d’équipements de régulation est des plus importants.
Rappelons que sur un parc estimé à 78 millions de radiateurs à eau chaude (15,6 millions de logement, base 5 radiateurs par logement), 26,8% seulement sont équipés de robinets thermostatiques en 2011 (source TNS-Sofres 2011).
Art. 27. Les radiateurs installés ou remplacés doivent être munis de robinets thermostatiques, sauf dans les cas de monotubes non dérivés et dans les locaux où sont situés un thermostat central. Lorsque l’installation de chauffage ne comporte pas de thermostat central, un des émetteurs de l’installation ne doit pas être équipé de robinet thermostatique.
Art. 28. Les émetteurs de chauffage à effet Joule à action directe ou à accumulation, installés ou remplacés doivent être munis d’un dispositif de régulation électronique intégré, conduisant à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K.
Son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt. Si l’émetteur possède une fonction secondaire (soufflante, sèche serviette...), celle-ci doit être temporisée.
Art.29. Les émetteurs de chauffage à effet Joule intégrés aux parois, installés ou remplacés doivent être pourvus, sauf dans le cas où l’installation en est déjà munie :
ou bien d’un dispositif de régulation raccordé à une sonde de température extérieure globale. Elle permet d’optimiser le fonctionnement des sources d’énergie par rapport à la demande.
Texte de référence : arrêté du 3 mai 2007
Nouveau catalogue 2017 de 137 pages d’IMI Hydronic Engineering composé de :
Une section complète : Maintien de pression et qualité d’eau.
Avec l’ensemble des solutions de vase d’expansion de systèmes de maintien de pression, de purgeurs automatiques et de séparateurs d’air et/ou de boues.
Une section complète : Équilibrage des réseaux.
Avec l’ensemble des solutions d’équilibrage hydraulique des circuits de chauffage et de climatisation.
Une section complète : Régulation et équilibrage.
Avec l’ensemble des solutions de régulation et équilibrage des unités terminales, ainsi que des réseaux de chauffage et climatisation en général. Aide à la sélection des régulateurs de pression différentielle et des servomoteurs de dernière génération.
Une section complète : Robinetterie de radiateurs.
Avec l’ensemble des solutions de têtes thermostatiques, de robinets thermostatiques, de kits hydro câblés avec toutes les configurations intégrées et design.
Une section complète : Plancher chauffant et Module Thermique d’Appartement.
Avec les solutions de collecteurs pour plancher chauffant et rafraîchissant, les modules CIC et les modules MTA – modules thermiques d’appartements.
Le Centre de Formation Hydraulique propose à tous les professionnels du génie climatique des formations pour des installations de chauffage et de climatisation.
Les séminaires « Hydronic Engineering Energy Insight » ont pour but de former aux effets de l’optimisation des installations de chauffage et de climatisation sur la consommation globale, et mettre en lumière des mesures spécifiques d’économie d’énergie.
Le Centre de Formation Hydraulique est un centre de formation agréé. A ce titre, les frais de formation sont pris en charge par votre organisme collecteur.
Vanne six voies pour change-over
La vanne 6 voies permet de contrôler le basculement entre les modes chauffage et refroidissement dans une unité terminale connectée à un réseau 4 tubes. En l’associant à une vanne TA-Modulator équipée de l’actionneur TA-Slider 160 Plus, il devient facile de régler et réguler 2 débits maxi distincts pour le chauffage et le refroidissement.
Équilibrage et mise en service simples
Combinée avec une vanne TA-Modulator ou TA-COMPACT-P actionnée par un moteur
TA-Slider 160 Plus, les 2 débits maxi distincts pour le chauffage et le refroidissement sont réglés et régulés très facilement.
Régulation stable et précise de la température ambiante
Régulation modulante optimale grâce à la courbe caractéristique égal pourcentage de TA-Modulator.
Combinée avec TA-Modulator, mesure du débit et de la pression différentielle pour le diagnostic du système et l’optimisation de la pompe.
Faible encombrement, une seule vanne pour gérer le change-over.
Page dédiée Vanne 6V
Vanne modulante de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression (PIBCV)
Sa courbe caractéristique égal pourcentage (EQM) et ses possibilités de diagnostic (mesure du débit et de la pression différentielle disponible) uniques sur le marché en font le produit idéal pour la régulation hydraulique des unités terminales ou CTA. La température ambiante obtenue est idéale et stable avec une consommation d’énergie minimum. La limitation du débit par maintien de la pression différentielle permet un équilibrage simple et définitif de l’installation tout en assurant une autorité élevée à la vanne de régulation. Associée à nos servomoteurs intelligents TA-Slider, elle garantit des performances de haut niveau en toute simplicité.
Page dédiée Vanne TA-Modulator
Vanne d'équilibrage et de régulation indépendante de la pression (PIBCV)
Équilibrage hydraulique précis
Réglage en douceur jusqu’au débit Max. le débit réglé ne sera jamais dépassé.
Petite et compacte, facile à installer. Toutes ses fonctions sont disponibles du même côté.
Page dédiée Vanne TA-COMPACT-P
Vannes à double fonctions, indépendantes de la pression, caractéristique à pourcentage égal (EQM)
Les vannes et les moteurs sont fournis ensemble, pour assurer une régulation optimale et simplifier la sélection.
Page dédiée Vanne TA-FUSION
Servomoteur proportionnel intelligent - 1250 N
Page dédiée Vanne TA-Slider 750
Servomoteur paramétrable par smartphone ou Bus (version KNX). Le large éventail de configurations facilite l’exécution des projets. La programmation digitale des entrées / sorties auxiliaires ainsi que de la course sur le moteur lui-même fait entrer la régulation et l’équilibrage hydrauliques dans une nouvelle ère.
Logiciel de configuration sur smartphone et liaison Bluetooth via TA-Dongle. (Sauf version KNX)
Copie simple et rapide d’un paramétrage type sur plusieurs moteurs grâce à TA-Dongle. (Sauf version KNX)
Version spécifique pour bus KNX.

References: Art. 23

Art. 24

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art.29