Source: http://med.se-todo.com/biolog/28042/index.html
Timestamp: 2020-01-20 05:46:31+00:00

Document:
En las instalaciones objeto del presente reglamento se debe aplicar el Sistema Internacional de Unidades (SI), aprobado por la Resolución No. 1823 de 1991 de la
título En las instalaciones objeto del presente reglamento se debe aplicar el Sistema Internacional de Unidades (SI), aprobado por la Resolución No. 1823 de 1991 de la
med.se-todo.com > Biología > Solución
CA-FO-03
ARTÍCULO5º.SISTEMADEUNIDADES
En las instalaciones objeto del presente reglamento se debe aplicar el Sistema Internacional de Unidades (SI), aprobado por la Resolución No. 1823 de 1991 de la Superintendencia de Industria y
Comercio. En consecuencia, los siguientes símbolos y nombres tanto de magnitudes como de unidades deben utilizarse en las instalaciones eléctricas.
e. Los símbolos de las unidades se denotan con letras minúsculas, con la excepción del ohmio (O) letra mayúscula omega del alfabeto griego. Aquellos que provienen del nombre de personas se escriben con mayúscula.
ARTÍCULO6º-SÍMBOLOGÍAYSEÑALIZACIÓN
Cuando por razones técnicas, las instalaciones no puedan acogerse a estos símbolos, se debe justificar mediante documento escrito firmado por el profesional que conforme a la ley es responsable del diseño.
6.1.1 SÍMBOLO DE RIESGO ELÉCTRICO
Donde se precise el símbolo de riesgo eléctrico en señalización de seguridad, se deben conservar las proporciones de las dimensiones, según la siguiente tabla adoptada de la IEC 60417-1. Se podrán aceptar tolerancias de ± 10% de los valores señalados.
6.2.1OBJETIVO.
Para efectos del presente reglamento, los siguientes requisitos de señalización, tomados de las normas IEC 60617, NTC 1461,ISO 3461, ANSI Z535 eISO 3864-2 son de obligatoria aplicación y el propietario de la instalación será responsable de su utilización. Su escritura debe ser en idioma castellano y deben localizarse en sitios visibles que permitan cumplir su objetivo.
El uso de las señales de riesgo adoptadas en el presente reglamento será de obligatorio cumplimiento, a menos que alguna norma de mayor jerarquía legal exija algo diferente, en tal caso las empresas justificarán la razón de su no utilización.
6.2.2CLASIFICACIÓNDELASSEÑALESDESEGURIDAD
Las señales de seguridad según su tipo se clasifican en: De advertencia o precaución, de prohibición, de obligación, de información y de salvamento o socorro; estas deben aplicar las formas geométricas y los colores de la Tabla 6.3.
Las dimensiones de la señales deben permitir ver y captar el mensaje a distancias razonables del elemento o área sujeta al riesgo; para compensar las diferencias entre las áreas triangular, redonda, rectangular o cuadrada y para asegurar que todos los símbolos parezcan relativamente iguales en tamaño, cuando se divisen a cierta distancia, se deben manejar las siguientes proporciones:
En la Tabla 6.4 se presentan algunas de las principales señales de seguridad, su respectivo uso y ladescripción del pictograma.
Tabla 6.4 principales señales de seguridad
REQUISITOSTÉCNICOSESENCIALES
Los requisitos contenidos en este capítulo, son de aplicación obligatoria en todos los niveles de tensión yen todos los procesos y deben ser cumplidos según la situación particular en las instalaciones eléctricasobjeto del presente reglamento.
ARTÍCULO9º.ANÁLISISDERIESGOSDEORIGENELÉCTRICO
En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía eléctrica ha traídoconsigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los cuales sehan incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y usofinal de la electricidad. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia sobre losriesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementosenergizados.
El resultado final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un granporcentaje de certeza, si se toman ciertas condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en qué medidainfluyen todos los factores que se conjugan en un accidente de tipo eléctrico. Por tal razón el personalque intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, proceso o situación,debe aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de origen eléctrico.
Esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que puede producirlesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de lacorriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte,dependiendo del tipo de contacto; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no essúbita. Por lo anterior, el RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personastengan en cuenta:
Los accidentes con origen eléctrico pueden ser producidos por: contactos directos (bipolar o fase-fase, fase-neutro, fase-tierra), contactos indirectos (inducción, contacto con masa energizada, tensiónde paso, tensión de contacto, tensión transferida), impactos de rayo, fulguración, explosión, incendio, sobre corriente y sobretensiones.
Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico, se clasifican en individuos tipo “A” y tipo “B”. El tipo “A” es toda persona que lleva conductores eléctricos que terminan en el corazón en procesosinvasivos; para este tipo de paciente, se considera que la corriente máxima segura es de 80 µA. Elindividuo tipo “B” es aquel que está en contacto con equipos eléctricos y que no lleva conductoresdirectos al corazón.
Algunos estudios, principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de corriente de los dispositivos de protección que evitan la muerte por electrocución (ver Tabla 9.1)
Biegelmeier estableció la relación entre el I2.t (energía específica) y los efectos fisiológicos (ver Tabla 9.2).
Cuando circula corriente por el organismo, siempre se presentan en mayor o menor grado tres efectos: nervioso, químico y calorífico.
La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual no sigue su ritmo normal y deja de enviar sangre a los distintos órganos
El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de cálculos, se ha normalizado la resistencia como 1000 Ω. Experimentalmente se mide entre las dos manos sumergidas en solución salina, que sujetan dos electrodos y una placa de cobre sobre la que se para la persona. En estudios más profundos el cuerpo humano se ha analizado como impedancias (Z) que varían según diversas condiciones (ver Figura 9.2). Los órganos como la piel, los músculos, etc., presentan ante la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos.
- Piel sumergida en agua (casos especiales): 12V
Códigos de cuenta de las tarjetas Solred objeto del presente Addendum

References: Resolución 
 Resolución 

ARTÍCULO5
 Resolución 

ARTÍCULO6

ARTÍCULO9