Source: http://docplayer.fr/17045381-Reglementation-thermique-2012.html
Timestamp: 2018-03-20 04:26:53+00:00

Document:
RÈGLEMENTATION THERMIQUE PDF
Download "RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012"
1 RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012 Performance énergétique et permis de construire Présentation de la règlementation thermique 2012 et de son vocabulaire 24 janvier 2013 / CNFPT Daniel Crison
2 LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
3 LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE RT 1974 :fine couche d isolation pour réduire les déperditions thermique liée à la hausse brutale du cout de l énergie. RT 1982 renforce l exigence d isolation et besoin de chauffage maximum RT 1988 performance minimale des équipements (rendement) RT 2000 définition de performances globales à atteindre RT 2005 définition de «gardes fous», exigence de consommation énergétique maximum (moyenne de 150 kwh au m² et par an)
4 RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012 LES TEXTES Décret du 26 octobre 2010 : caractéristiques thermiques et performances énergétique des constructions nouvelles et «parties nouvelles» de bâtiments. Arrêtédu 26 octobre 2010 : caractéristiques thermiques et performances énergétique des constructions nouvelles et «parties nouvelles» de bâtiments. Décretdu 18 mai 2011 : attestations de prise en compte de la réglementation thermique Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C- E Arrêtédu 11 octobre 2011 : attestations de prise en compte de la réglementation thermique et étude relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments Arrêté à venir fixant les nouveaux labels «HPE» et THPE»
5 RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012 NOUVEAUTÉS Moyenne de 50 kwh par m² et par an (construction neuve) Trois exigences de «résultats» : conception «bioclimatique» ou une efficacité énergétique du bâti Une faible consommation énergétique du bâtiment Un bon confort d été Exigences de «moyens» étanchéité à l air, énergie renouvelable,.
6 RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012 QUI EST CONCERNÉ? Les maîtres d ouvrage garants du respect de la loi Les maîtres d œuvre : conception basse consommation Les bureaux d études thermique : intervention dés les premières esquisses Les entreprises : obligation de réaliser de nouvelles mise en œuvre Fabricants de matériaux et des systèmes techniques Les contrôleurs techniques, les organismes certificateurs, les diagnostiqueurs
7 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
8 RÈGLEMENTATION THERMIQUE 2012 LES ATTESTATIONS Basée sur une modélisation thermique du bâtiment. A partir du 1 er janvier 2013 le calcul pourra âtre réalisé à l aide d un logiciel «national». Attestation de prise en compte de la RT 2012 de la RT 2012 lors du dépôt du permis de construire.. Attestation que la réglementation a été bien prise en compteà la fin de la construction. Attestation plus détaillée que la première, établie par un professionnel. Le maître d ouvrage est également tenu de justifier la perméabilité à l air par le biais de mesures juste avant la réception des travaux. Justificatifs à conserver pendant 5 ans
9 ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2011 ATTESTATIONS LORS DU DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE. Bâtimentsde plus de m2 de surface hors œuvre nette : Les choix d approvisionne- ment en énergie La valeur de la consommation d énergie primaire et les coûts d exploitation annuels Solution envisagée ayant recours à une source d énergie renouvelable ou solution alternative Tout type de bâtiment : La valeur de la surface hors œuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT SHONRT Les valeurs des coefficients Bbioet Bbiomaxdu bâtiment Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax Maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d habitation : La surface habitable La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau Statut du projet visà-vis de l exigence de surface minimale de baies
10 ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2011 ATTESTATIONS LORS DU DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE Données administratives : Informations (nom, adresse ) sur le maître d ouvrage Informations (adresse, référence cadastrale ) sur le projet L étude de faisabilité pour les bâtiments > 1000 m2 (choix d approvisionnement en énergie) Les caractéristiques en m2 de surfaces (SHON-RT / SHAB) La date et la signature du maître d ouvrage. Données de la RT : Le respect de l exigence Bbio Bbiomax Le respect de l exigence sur la surface de baies du logement (> à 1/6ème de la surface habitable) Le respect du recours à une EnR
11 ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2011 ATTESTATIONS A L ACHEVEMENT DES TRAVAUX Achèvement des travaux : La consommation conventionnelle d énergie primaire du bâtiment CEP Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax Le coefficient Cep du bâtiment doit être inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax
12 ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2011 ATTESTATIONS A L ACHEVEMENT DES TRAVAUX Réalisée par une visite sur site d un : organisme de contrôle ou un architecte ou un diagnostiqueur DPE (en maison individuelle seulement) ou un certificateur dans le cadre de la délivrance d un Label de performance énergétique sur le bâtiment À partir : du récapitulatif standardisé d étude thermique du rapport de test d étanchéité à l air ou de l agrément ministériel selon l Annexe VII dans le cas d une démarche qualité d un document justifiant des isolants posés sur les parois opaques donnant sur l extérieur ou sur un local non chauffé (Risolant, Sisolant, adresse du bâtiment concerné par l attestation) À fournir : Formulaire standardisé (site à signer par celui qui a réalisé l attestation et à remettre au maître d ouvrage Le maître d ouvrage devra le joindre à sa déclaration d achèvement de travaux.
13 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
14 EXIGENCES RT 2012 : BBIOMAX, CEPMAX ET TICREF Bbio: besoin bioclimatique conventionnel en énergie Cep : consommation d'énergie conventionnelle Tic : température intérieure conventionnelle Respect de la RT 2012 si seulement si : 1. Bbio Bbiomax [en points] 2. Cep Cepmax [en kwhep/m2 SHON-RT.an] 3. Tic Ticref [en C]) 4. Exigences de moyens vérifiées - Limitation des besoins - Limitations des consommations - Limitation de l'inconfort d'été
15 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
16 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LE «BBIO» Article 5 de l arrêté du 26 octobre 2010 : «Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio.» «Il est sans dimension et exprimé en nombre de points.»
17 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA COMPACITE LA COMPACITE : Plus le bâtiment est massif, moins il offre de prise aux vents et aux déperditions.
18 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA COMPACITE LA COMPACITE
19 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA COMPACITE LA COMPACITE :
20 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LES APPORTS SOLAIRES L ORIENTATION : s ouvrir au Sud, se fermer au Nord Façade la plus froide: éviter les ouvertures Façade qui reçoit le plus de soleil en été. Attention aux surchauffes! OUEST NORD E S T Façade qui reçoit le soleil levant SUD Hiver comme été c est la façade la plus intéressante
21 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LES APPORTS SOLAIRES L ORIENTATION : LES APPORTS SOLAIRES
22 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LES APPORTS SOLAIRES L ORIENTATION : LES APPORTS SOLAIRES Gain : +104 kwh au Sud Pertes : -20 kwh au Nord L hiver L été
23 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LES APPORTS SOLAIRES Vitrages orientation Répartition entre façade Proportion de la façade Sud 60% > 40% Est 20% - Ouest 15% - Nord 5% -
24 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LES APPORTS SOLAIRES
25 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE Les apports solaires, impact des protections solaires et de leur mode de gestion
26 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
27 BBIO ; LES DEPERDITIONS L ISOLATION
28 La température de confort TRS Trs = (Ta + Tb)/2
29 1/ LE COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE Caractérise un matériaux Coefficient lambda λ en Watts par mètre par degré Celsius (W/m. m. C) + il est faible, meilleur est l'isolant conductivité thermique en W(m.K m.k) : flux thermique par m² traversant 1 m d épaisseur de matériau pour une différence de température de 1 kelvin entre les 2 faces de ce matériau.
30 1/ LE COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
31 2/ LA RÉSISTANCE THERMIQUE Caractérise une paroi avec la composition de ses matériaux et son épaisseur. Plus la résistance est grande, meilleure est l isolation de la paroi. ex : un R de 4 c est environ 20cm d isolant de type «laine». La résistance thermique : R (m².k/w) = e/ λ
32 3/TRANSMISSION SURFACIQUE U Caractérise une paroi composée de plusieurs matériaux Coefficient de transmission surfacique U (W/m². W/m². C). Le «U» mesure l aptitude d un système à laisser passer la chaleur. Plus il est faible, meilleure sera la paroi.
33 3/TRANSMISSION SURFACIQUE U
34 3/TRANSMISSION SURFACIQUE U En introduisant les surfaces des parois on détermine le «U» du bâtiment (Ubat) : Son aptitude à laisser passer la chaleur.
35 LES «U» DE REFERENCE (RT 2005)
36 LE «U» DE FENÊTRES (RT 2005) Coefficient de déperdition énergétique des fenêtres : Uw Uwexprimé en Watt/m² Kelvin, qui dépend de : Ug Ug: coefficient de déperdition du vitrage Uf Uf: coefficient de déperdition énergétique du cadre
37 LE «U» DE FENÊTRES (RT 2005)
38 LES FENÊTRES Article 20 de l arrêté du 26 octobre 2010 : La surface totale des baies est égale à 1/6 de la surface habitable
39 4/ LES PONTS THERMIQUES Article 19 de l arrêté du 26 octobre 2010 Le ratio de transmission linéique moyen global, Ratioc, des ponts thermique du bâtiment n exède pas 0,28W/(m²ShonRT.K)
40 4/ LES PONTS THERMIQUES
41 4/ LES PONTS THERMIQUES Ψ coefficient de transmission linéique en W/( coefficient de transmission linéique en W/(m.K m.k).
42 4/ LES PONTS THERMIQUES
43 RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES
44 RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES
45 LES MATERIAUX D ISOLATION Trois classes d isolants : Les isolants d origine minérale (laine de verre,.) Les isolants d origine végétale ou animale (paille, ouate laine de mouton,.) Les isolants synthétiques (polystyrène, le polyuréthane,.. Les matériaux de structure (brique mono-mur, béton cellulaire,.)
46 EXIGENCES DE RESULTATS : L ISOLATION Article 18 «Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.» Article 19 «Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratioψ, des ponts thermiques du bâtiment n excède pas 0,8 W/(m² SHONRT.K). «
47 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE «BBIO» Article 5 de l arrêté du 26 octobre 2010 : Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l éclairage artificiel,, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Bbio = 2 x (Bchauffage + Brefroidissement) + 5 x Béclairage Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax.
48 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LE BBIO MAX Bbiomax = Bbiomaxmoyen x (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf) Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 Mbgeo : coefficient de modulation selon la localisation géographique Mbalt : coefficient de modulation selon l altitude Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements
49 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LE BBIO MAX
50 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA METHODE DE CALCUL TH-BCE 2012 Déperditions surfaciques et linéiques des parois opaques, Déperditions par les baies, Inertie, Apports solaires, impact des protections solaires et de leur mode de gestion Autres apports internes (conventionnels) apports par des dispositifs passifs non séparables du bâti (serres, vérandas) Infiltrations d'air par les défauts de perméabilité de l'enveloppe Scénarios d'occupation et apports internes dus aux occupants Déperditions par renouvellement d'air Accès à l'éclairage naturel des locaux.
51 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA MÉTHODE DE CALCUL TH-BCE 2012
52 LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE LA MÉTHODE DE CALCUL TH-BCE 2012
53 CONCEPTION BIO-CLIMATIQUE : PARAMÈTRES INTERVENANT DANS LES CALCULS. Prise en compte de la qualité de conception du bâtiment Compacité Surface vitrée 1/6 SHAB équi-répartie 1/5 SHAB dont 50% sud Ubat résultant 0,303 0,330 Besoin chauffage 27,7 22,5 Besoin éclairage 1,77 1,65 Bbio 64,3 53,28
54 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
55 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE L article 4 de l arrêté du 26 octobre 2010 définit un coefficient exprimé en kwh/(m².an) d énergie primaire, noté Cep. L article 7 de l arrêté du 26 octobre 2010 précise : Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax
56 L ÉNERGIE PRIMAIRE 1 kwhef pour l électricité 2,58 kwhep 1 kwhef 1 kwhep pour les autres énergies (gaz, réseaux de chaleur, bois, etc.) Article 15 de l arrêté du 26 octobre 2010 : Les coefficients de transformation de l énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à : 2,58 pour les consommations et les productions d électricité. 1 pour les autres consommations.
57 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE / LE CEP MAX L article 11 définit : Cepmax = 50 Mctype (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ; Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ; Mcalt : coefficient de modulation selon l altitude ; Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre d es énergies utilisées. Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l annexe VIII. Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SHONRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.
58 ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION D ÉNERGIE Consommation d'énergie réglementaire maximale pour un logement neuf (kwh/m²/an) 0 < >2020 0
59 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE 8 ZONES CLIMATIQUES
60 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE 4 usages de base Eclairage Eau chaude sanitaire Chauffage + auxiliaires (ventilation, ) - Production (photo électrique, cogénération) Climatisation (si présente) = conso d énergie primaire
61 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE
62 CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D ÉNERGIE PRIMAIRE
63 UN BILAN BBIO ET CEP
64 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étancheïté à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
65 RT 2012 EXIGENCE DE MOYENS Exigences de moyens art. 16 art. 17 art. 18 & 19 art. 20 art. 21 & 22 art. 23 art. 30 Recours à une énergie renouvelable en MI ou accolée Étanchéité à l'air de l'enveloppe Isolation thermique Accès à l éclairage naturel en logement (MI ou LC) Confort d'été Dispositions diverses Limitation de la prise en compte du photovoltaïque pour les usages d'habitation
66 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
67 RT 2012 EXIGENCE DE MOYENS : L ÉTANCHÉITÉ À L AIR Article 17 de l arrêté du 26 octobre 2010: Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d habitation, la perméabilité à l air de l enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale à : 0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée. 1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d habitation.
68 L ETANCHEITE A L AIR
69 L ETANCHEITE A L AIR Fente de 1mm pour 1m² d isolant : Valeur Uchute de 0.30 à 1.44W/m²K Pouvoir isolant divisé par 4.8. Mesures : Institut für Bauphysik, Stuttgart source : DBZ 12/89, page 1639 et suiv
70 CONSÉQUENCES DES DÉPERDITIONS / CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE Entre 2 et 5 kwh/m2/an (par unité de n50) Source CETE Lyon Référence RT 2005 Perméabilité (Vol/h à 50 Pa) Référence Passiv Haus Référence BBC-Effinergie Perméabilité moyenne mesurée sur 12 bâtiments tertiaires
71 L ETANCHEITE A L AIR/UNITÉS DE MESURE 2 unités de mesure de référence : n 50 = exprimé en vol/h : taux de renouvellement d air sous pression de 50 Pa (Pascal) (Volume d air extrait par le ventilateur / volume intérieur du bâtiment) Exemple et objectif : habitat «passif» : n50 0,6 vol/h Q 4 = exprimé en m 3 /h/m² paroi froide (hors plancher bas) sous pression de 4 Pa (Pascal) Volume d air parasite n 50 = Volume intérieur chauffé Q 4 Pa-surf = Volume d air parasite Surface enveloppe du bâtiment chauffée plancher bas
72 ORIGINE DES FUITES
73 ORIGINE DES FUITES
74 L ETANCHEITE A L AIR Label BBC Effinergie : 282 cm² (carré de 17 cm de côté) Label Passif 56 cm² (carré de 7,5 cm de côté) Surfaces de déperditions acceptées pour une maison individuelle de 110 m² HSP : 2,5 m
75 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES Principe de la «bulle» Principe de la «ligne rouge» + renouvellement d air régulé et garanti
76 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES Films pare-vapeur (ou frein-vapeur) Bandes adhésives Pièces complémentaires Colles de raccord
77 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES
78 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES
79 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES
80 L ETANCHEITE A L AIR : LES REMÈDES
81 L ETANCHEITE A L AIR : LES RÉSULTATS
82 L ETANCHEITE A L AIR : LES RÉSULTATS
83 L ETANCHEITE A L AIR :RECHERCHE DES FUITES Thermographie Main Diffuseur de fumée Anémomètre
84 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
85 L HYGROMETRIE
86 L HYGROMETRIE
87 L HYGROMETRIE Pvs: points de vapeur saturante Pvr: points de vapeur réel
88 LE PARE-VAPEUR Sans pare- vapeur Avec pare- vapeur C'est une barrière étanche àla vapeur d'eau, et donc à l'air qui se place du coté chaud de l'isolant.
89 L HYGROMETRIE Pour une évacuation plus rapide de la vapeur d'eau, il convient de positionner les matériaux du plus résistant a l'humidité au moins résistant (de l'intérieur ver s l'extérieur). Les films ou panneaux pare-pluie sur les toitures ou sur les parois extérieures doivent toujours être très perméables à la vapeur d'eau. - Sdou µd Coefficient de perméabilité d'un matériau à la vapeur d'eau GORE- TEX + Coef. Sd Le pare vapeur situé à l intérieur doit avoir une valeur Sd, 6 fois supérieure à la sommedes Sd des matériaux composants la paroi.
90 L HYGROMETRIE Réduction des risques de condensation par l isolation thermique Isolant thermique (extérieur) Réduction du risque au niveau d un pont thermique par une isolation extérieure
91 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
92 LE CONFORT D ÉTÉ Trois exigences de «résultats résultats» : conception «bioclimatique» ou une efficacité énergétique du bâti Une faible consommation énergétique du bâtiment Un bon confort d été
93 LE CONFORT D ÉTÉ Inertie quotidienne. L inertie quotidienne est l inertie utilisée pour calculer l amortissement des températures intérieure sur une période de vingt-quatre heures. Inertie séquentielle. L inertie séquentielle est l inertie utilisée en confort d été pour calculer l amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
94 LE CONFORT D ÉTÉ Exigences de résultats : Pour les bâtiments de catégorie CE1 : 5 jours les plus chauds, la Tic la plus faible doit être inférieure à la Ticréf dépend de l'inertie, des facteurs solaires, des modes de fonctionnement des protections mobiles (nouveauté),... pas d'exigence de confort d'été pour les bâtiments de catégorie CE2
95 LE CONFORT D ÉTÉ
96 LES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LE CONFORT D ÉTÉ Réduire les apports solaires en été Réduire les apports interne en été Utiliser l inertie Ventiler et aérer
97 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
98 LE CONFORT D ÉTÉ : LES PROTECTIONS
99 LE CONFORT D ÉTÉ : LES PROTECTIONS
100 LE CONFORT D ÉTÉ : LES PROTECTIONS
101 LE CONFORT D ÉTÉ : LES PROTECTIONS
102 LE CONFORT D ÉTÉ, LES MOYENS : LES PROTECTIONS, ARTICLE 21 Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ciaprès : Zones H1a et H2a Toutes altitudes Zones H1b et H2b Altitude > 400 m Altitude < ou = 400 m Zones H1c et H2c Altitude > 800 m Altitude < ou = 800 m Zones H2d et H3 Altitude > 400 m Altitude < ou = 400 m 1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25 Baie verticale autre que 0,45 0,25 0,15 nord Baie horizontale 0,25 0,15 0,10 2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère Baie verticale nord 0,45 0,25 0,25 Baie verticale autre que 0,25 0,15 0,15 nord Baie horizontale 0,15 0,10 0,10 3. Baies de locaux à occupation passagère Baie verticale 0,65 0,65 0,45 Baie horizontale 0,45 0,45 0,45
103 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
104 LE CONFORT D ÉTÉ : L INERTIE THERMIQUE
105 LE CONFORT D ÉTÉ : L INERTIE THERMIQUE
106 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
107 LES EQUIPEMENTS Le choix des équipements est déterminant pour la consommation en énergie primaire (CEP) Le chauffage Le refroidissement La production d eau chaude sanitaire L éclairage artificiel Les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d eau chaude sanitaire, et de ventilation (pompes, circulateurs, ventilateurs, ) La production locale d énergie locale (électricité, ) est déduite du CEP
108 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
109 LES EQUIPEMENTS : LA VENTILATION La ventilation est règlementée (arrêté du 24 mars 1982) Débit minimal défini pièces par pièces. Consommation énergétique due à : il faut chauffer l air froid entrant Consommation d énergie pour faire fonctionner les moteurs (cas des ventilations mécaniques)
110 LA VENTILATION NATURELLE Ventilation par défaut d étanchéité Ventilation par fenêtres
111 LA VENTILATION NATURELLE Solutions adoptées pour l habitat collectif (de 1850 à 1974) Fonctionnement par tirage thermique et pression du vent
112 VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX Fonctionnement par un ventilateur central qui évacue l air vicié par les pièces de services
113 LE DOUBLE FLUX Fonctionnement avec deux ventilateurs : un pour extraire l air vicié et l autre pour amener de l air neuf. Échange thermique permet de transférer la chaleur de l air extrait à l air neuf
114 LE DOUBLE FLUX
115 LES EQUIPEMENTS : LA VENTILATION
116 LE DOUBLE FLUX
117 RÉCHAUFFEMENT DE L AIR EN COMPLÉMENT DE LA VMC Association entre VMC et pompe à chaleur. Permet ainsi d atteindre une consommation énergétique de l ordre de 15 KWh/m² et par an.
118 RÉCHAUFFEMENT DE L AIR EN COMPLÉMENT DE LA VMC Association entre VMC et puits canadien.
119 RÉCHAUFFEMENT DE L AIR EN COMPLÉMENT DE LA VMC
120 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
121 LES EQUIPEMENTS : L EAU CHAUDE SANITAIRE Le calcul de la CEP est lié à la production d eau chaude Il représente 30 à 40 % des consommations conventionnelles Un ballon électrique standard a une consommation d environ 40 kwh /m². Cep inférieur à 50 kwh/m²!!! Chauffe eau solaire (50à 80% des besoins en énergie sont couvert par l énergie solaire) Chauffe eau thermodynamique (pompe à chaleur). Réduction de 50 à 75 % des consommation électrique
122 LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
123 LES EQUIPEMENTS : PRODUCTION DE CHAUFFAGE Les consommations sont liées : Aux besoins (BBIO) Aux performances du système d émission, de distribution, de régulation, de production de chaleur Pertes de génération de chaleur (rendement)
124 LES GÉNÉRATEURS À COMBUSTION : LES CHAUDIÈRES Combustibles : gaz, fioul, bois Chaudières à condensation : elles réutilisent une partie de la vapeur d eau ou des fumées (rendement plus élevés) Les chaudières à bois sont les moins performantes Rendement chaudières gaz standard : 86% Chaudières à condensation : 92% Rendement chaudières bois : de 87 à 53 %
125 LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DIRECT Rendement en énergie finale proche de 100 % Rendement en énergie primaire faible (40%)
126 LES POMPES À CHALEUR Utilisation des calories d une source froide pour les restituer à une source chaude Fonctionnement avec une pompe électrique ou à gaz Produits performants permettant de répondre à l exigence de recourir à une énergie renouvelable(arrêté du 26 octobre 2010 article 16) LES SOURCES / L eau : aquthermie La terre : géothermie L air : aérothermie
127 LES POMPES À CHALEUR
128 LE CHAUFFAGE SOLAIRE Production d une partie du chauffage grâce à l énergie solaire Efficacité dépend de la zone géographique (besoin couvert à 50% dans le sud, 30 % dans le nord Nécessité de coupler le système solaire à un système d appoint
129 LE RESEAU DE CHALEUR Mutualisation d un système de production de chaleur à l échelle d un quartier Le réseau de chaleur permet de répondre à l exigence de recours à une énergie renouvelable si la part de production provient à 50 % minimum d énergie renouvelable
130 Les références les textes Les attestations Les exigences de la RT 2012 Le BBIO La conception bioclimatique L isolation La consommation énergétique Les exigences de moyens L étanchéité à l air L hygrométrie Le confort d été Les protections L inertie Les équipements La ventilation L eau chaude sanitaire La production de chauffage La SCHON RT
131 LA SHON RT SHONRT =somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après déduction des surfaces de locaux sans équipements de chauffage
132 LA SHON RT DANS LES BÂTIMENTS AUTRE QU HABITATION SHON RT= Coef. SURT avec SU RT : surface utile
133 BATIMENT PASSIF Désigne un bâtiment dont la consommation énergétique au m² est très basse, voire entièrement compensée par les apports solaires ou par les calories émises par les apports internes (matériel électrique et habitants). 3 critères : Besoins en énergie de chauffage < 15 kwh/(m².an). Etanchéité à l air : test de la porte (blower( door). n50 < 0,6 h-1. Consommation totale d'énergie de la maison < 120 kwh/(m².an) d'énergie primaire. Le besoin en énergie finale ne doit pas dépasser 50 kwh/m²/an...
134 BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE «BEPOS» est un bâtiment qui produit plus d énergie (électricité électricité, chaleur) qu'il n en consomme pour son fonctionnement. La conception d'un bâtiment à énergie positive reprend généralement les grands principes de la maison passive, en y ajoutant des éléments de productions d'énergie, L'énergie excédentaire peut être fournie aux bâtiments voisins, mais est généralement injectée sur des réseaux électriques ou de chaleur,, privés ou publics.

References: art. 16
 art. 17
 art. 18
 art. 20
 art. 21
 art. 23
 art. 30