Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1218-2002.html
Timestamp: 2018-03-20 22:17:41+00:00

Document:
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
Vigencia desde 03 de Marzo de 2003. Revisión vigente desde 03 de Marzo de 2003
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998
IV ITE 02.6.3:
IX. ITE 02.11.2.2:
X. ITE 02.11.2.3:
RD 1027/2007 de 20 Jul. (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios)
R.D. 1218/2002, 22 noviembre, derogado por la letra b) del número 1 de la disposición derogatoria única de R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios («B.O.E.» 29 agosto), el 29 de febrero de 2008.
Artículo único Modificación del Real Decreto 1751/1998
«Artículo 2 Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
b) Estudiar y recoger, si procede, los nuevos avances de las técnicas para el uso racional de la energía, proponiendo las modificaciones oportunas a los Ministerios de Economía y de Fomento, canalizando las propuestas que a este respecto formulen las distintas Administraciones públicas, fabricantes, proyectistas, instaladores, usuarios, mantenedores y suministradores de energía.
Artículo 3 Composición de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
2. El Presidente será el Director general de Política Energética y Minas, quien podrá ser sustituido, en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por uno de los dos Vicepresidentes, indistintamente y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
3. Los Vicepresidentes serán el Subdirector general de Planificación Energética de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía y el Subdirector general de Arquitectura de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento.
a) Dos representantes de la Dirección General de Política Energética y Minas.
b) Un representante del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
B) Del Ministerio de Ciencia y Tecnología: dos representantes de la Dirección General de Política Tecnológica.
a) Dos representantes de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Un representante de la Secretaría General Técnica.
F) De la Administración de las Comunidades Autónomas: un representante de cada Comunidad Autónoma.
a) Un representante del Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja».
b) Un representante de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración.
c) Un representante de cada una de las organizaciones representativas a nivel nacional de cada uno de los sectores de proyectistas, fabricantes, instaladores, mantenedores, suministradores de energía, consumidores y usuarios, según lo establecido en el apartado 7.
7. Las organizaciones representativas a nivel nacional podrán participar previa solicitud dirigida al presidente, con la opinión favorable del pleno, siempre que su participación pueda considerarse de utilidad para el desarrollo de las funciones de la Comisión.
Artículo 4 Organización de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
3. Sin perjuicio de las particularidades previstas en esta disposición, los procedimientos de designación de representantes, de funcionamiento y de toma de decisiones del pleno y de los grupos de trabajo, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«Disposición final primera Actualización de relación de normas UNE
Disposición final segunda Disposiciones de desarrollo
Se modifica el párrafo 2.º con la siguiente redacción:
1. Si la potencia térmica de la central es mayor que 400 kW se instalarán dos o más generadores de calor.
2. Para centrales con potencia térmica igual o menor de 400 kW y con servicios de calefacción y de agua caliente sanitaria se dispondrá de un generador de calor dedicado a este último servicio, salvo cuando la potencia demandada por este servicio se adecue, dentro de un margen del > 10 por 100, a la potencia del primer escalón del quemador de un único generador de calor para ambos servicios.
400 ≤ P Tres marchas o modulante.»
Se modifica el párrafo 1.º con la siguiente redacción:
Se modifica el párrafo 2.º con la nueva redacción:
Se modifica el párrafo 3.º con la nueva redacción:
1. Para agua refrigerada: temperatura fija.
2. Para agua caliente en instalaciones equipadas de:
a) Calderas de baja temperatura y calderas de condensación: temperatura en función de la temperatura exterior en el agua que circula en las calderas, con el límite inferior indicado por el fabricante.
b) Calderas convencionales: temperaturas en función de la temperatura exterior solamente en los circuitos secundarios.
c) Bombas de calor: temperatura fija o variable en función de la temperatura exterior.
3. Para agua de circuitos cerrados del foco frío y caliente de las bombas de calor agua-aire: temperatura mantenida entre dos límites establecidos en proyecto.
Se modifica el párrafo 1.º con la redacción:
XI.02.11.4: Se modifica la Instrucción, con la redacción:
Se modifica el párrafo 9.º con la redacción:
a) Colectores de retorno: un termómetro.
b) Vasos de expansión cerrados: un manómetro.
c) Aparatos de transferencia térmica de refrigerante, gases de combustión, vapor, etc., a un fluido portador líquido: un termómetro dispuesto en el punto de entrada y otro en el de salida del fluido portador.
d) Chimeneas: un pirómetro (o pirostato con indicador).
e) Intercambiadores de maquinaria frigorífica: un manómetro para lectura diferencial.
f) Circuitos secundarios de distribución de un fluido portador: un termómetro dispuesto en la impulsión y otro en el retorno.
g) Bombas: un manómetro para lectura diferencial.
h) Baterías de transferencia térmica de unidades de tratamiento de aire: instalar puntos de medida a utilizar con instrumental portátil o sensores fijos.
i) Válvulas automáticas de regulación: tomas para la medida de la pérdida de presión en válvulas de diámetro mayor que DN 50.
j) Recuperadores de calor: termómetros dispuestos en las entradas y salidas de los fluidos.
k) Unidades de tratamiento de aire: un termómetro de capilar dispuesto a la entrada del aire de retorno y otro a la salida del aire de impulsión, en unidades de más de 3 m3/s».
Se modifica el párrafo 8.º con la redacción:
Se modifican los párrafos 1.º y 5.º con la redacción:
Se modifica el párrafo 5.º con la redacción:

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 26