Source: http://reglementsecurite.fr/coordination-ssi/scenarios-mise-en-securite/
Timestamp: 2017-08-23 19:27:15+00:00

Document:
Coordination SSI (scénarios de mise en sécurité)
Accueil » Coordination SSI » Scénarios de mise en sécurité
SCÉNARIOS TYPES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Scénarios ERP
Scénarios hors types J et U
Scénarios type J
Scénarios type U
Scénarios types : ERP particuliers autres que types J et U
En cas de détection automatique, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
DI depuis circulation, hall, atrium, local
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreinte (MS66 § 1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Diffusion de l'alarme générale après temporisation éventuelle (MS66 § 3-5) par bâtiment (MS64 § 1) pour public en situation de handicap (MS64 § 3) :
- Au moyen du système de sonorisation (M32 § 3 / NF S 61-936 § 5.7 - Annexe A / NF S 61-932 § 9.5).
- Entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés (MS67 § 4 / L16 § 2 / P22 § 3 / T50 / NF S 61-936 § 5.7 et §5.8 / NF S 61-932 § 9.5.1).
- Précédée de l’arrêt des programmes en cours (L16 § 2 / P22 § 3).
- Précédée de la mise en lumière normale des salles plongées dans l’obscurité (L16 § 2 / P22 § 3).
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (O15 § 1 / R27 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des portes à fermeture automatiques par bâtiment sauf chambres d’hôtel (O19 § 4) lorsque :
- ERP avec locaux à sommeil au-dessus du R+1 ;
- ERP avec dispositifs de franchissement avec tiers CO10 ;
- ERP de type M (M5 / M49 § 1-6).
Fermeture des trappes asservies sur gaine CO33 § 3.
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5) dans les cas suivants :
- En cas de protection par un système d’extinction automatique à eau (DF3 § 2) ;
- Dans les ERP de types P (P14 § 6), R (R19 § 5), O (O19 § 3-4), S (S9 § 2) et T (T25 § 2) (PROST) ;
- Dans les atriums (IT263 § 3.2.2c et § 3.3.1b) ;
- Dans les cages d’ascenseurs (CO53 § 1).
Mise en œuvre toujours manuelle hors SSI du désenfumage naturel des espaces scéniques isolables (L70 / L71).
En cas de déclenchement de DM, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
Déverrouillage des issues de secours après temporisation éventuelle (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
- Entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés (MS67 § 4 / L16 § 2 / P22 § 3 / T50 / NF S 61-936 § 5.7 et § 5.8 / NF S 61-932 § 9.5.1).
Pas d’exigence réglementaire Autorisé dans les conditions de la norme NFS 61-931 § 6.9.
Pas d’exigence réglementaire autres que les principes définis dans l’IT246 § 7.3 et la norme NF S 61-931 § 6.9.
Scénarios type : ERP particuliers de type J
DI depuis circulation, hall ou atrium
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / J37§4 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreint sur TRA (MS66 § 1 / J37 § 4).
Report d’alarme sur récepteurs portatifs (J37 § 5).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / J36 § 3 / J37 § 2 / NF S 61-936 § 5.9) par ZA au minimum le bâtiment (MS64 § 1 / J37 § 2).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / J21 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par ZA.
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (J30 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19 / J36 § 2) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31§1 / J36§2 / NF S 61-932 § 9.4).
- Des circulations sur DI circulation (J25 § 4 / J36 § 2) ;
Dans les atriums (IT263 § 3.2.2c et § 3.3.1b).
DI locaux
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / J37 § 4 / NF S 61-936 § 4.1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / J21 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NFS 61-932 § 9.3.3) par ZA.
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19, J36§2) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31 § 1 / J36 § 2 / NF S 61-932 §9.4).
- Des locaux sur DI locaux (J36 § 2).
Scénario J3
DI combles
Asservissements propre aux combles (J36 § 2c).
Fermeture des portes à fermeture automatiques d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment (J20 § 6 / J36 § 2c).
Scénario J4
Fermeture des DAS de compartimentage télécommandés (y compris CCF) par ZC (J10) (J19 / J36 § 2 / J37 § 3) et d’encloisonnement des escaliers pour le bâtiment si à fermeture automatique (J20 § 6 / J36 § 2 / J37 § 3).
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (J10) (J31 § 1 / J36 § 2 / J37 § 3 / NF S 61-932 § 9.4).
Interdit (J37 § 3 / IT246 § 7.3 / NF S 61-931 § 6.9).
Scénarios types : ERP particuliers de type U
Scénario U1
Alarme restreinte au CMSI (MS66§2 / NF S 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreinte sur TRA (MS66 § 1 / U45 § 4).
Récepteurs portatifs possibles (U45§6).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3 / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).
Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / U21 § 1b / U45 § 5 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Mise en état de marche des BAES en cas de coupure préalable de l’alimentation électrique (U32 / NF S 61-932 § 9.6).
Fermeture des portes à fermeture automatiques par ZC (ZP U10) (U20 § 1 / U44 § 3b).
Fermeture des Clapets Coupe-Feu situés au droit des ZP, ZMA, LRI par ZC (ZP U10) (U27 § 3 / U44 § 3) dans les limites des articles U27 § 4 et U34.
Non Arrêt des Ascenseurs par ZC (ZP U10) (U36 § 1 / U44 § 3b / NF S 61-932 § 9.4).
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5 sauf U27 § 4) dans les cas suivants :
- Des circulations sur DI circulation (U26 § 3 / U44 § 3b) ;
Scénario U2
Alarme restreinte au CMSI (MS66 § 2 / NFS 61-936 § 4.1).
Report d’alarme restreint sur TRA (MS66 § 1 / U45 § 4).
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3a / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
Fermeture des portes à fermeture automatiques par ZC (ZP U10) (U20§1 / U44§3b).Fermeture des Clapets Coupe-Feu situés au droit des ZP, ZMA, LRI par ZC (ZP U10) (U27§3 / U44§3) dans les limites des articles U27 § 4 et U34.
Mise en œuvre des DAS de Désenfumage (hors escaliers encloisonnés) avec fonctionnement des ventilateurs d’extraction et de soufflage par Zone de désenfumage (ZF) (MS60 § 1 / IT246 § 3.6.3), avec inhibition des autres ZF desservies par le même conduit hors shunt (IT246 § 3.6.4) avec arrêt de la ventilation de confort (DF3 § 5 sauf U27 § 4) dans le cas suivant :
Des locaux sur DI locaux (U44 § 3a).
Scénario U3
DI combles et circulations des niveaux ne recevant pas de public
Diffusion de l'alarme générale sélective sans temporisation (MS63 / U45 § 3 / NF S 61-936 § 5.9) par bâtiment (MS64 § 1).Déverrouillage des issues de secours sans temporisation (CO46 § 2c / MS60 § 2 / NF S 61-936 § 4.1.2 / NF S 61-932 § 9.3.3) par bâtiment.
En cas déclenchement de DM, la mise en sécurité doit s’effectuer selon la chaîne d'asservissements suivante :
Scénario U4
Pas d’exigence réglementaire, autorisé dans les conditions de la norme NF S 61-931 § 6.9.
Interdit conformément à l’IT246 § 7.3 et à la norme NF S 61-931 § 6.9.

References: § 2
 § 4
 § 1
 § 2
 § 2
 § 4
 § 9
 § 3
 § 1
 § 3
 § 3
 § 5
 § 9
 § 4
 § 2
 § 3
 § 5
 §5
 § 9
 § 2
 § 3
 § 2
 § 3
 § 1
 § 9
 § 4
 § 1
 § 3
 § 1
 § 3
 § 3
 § 5
 § 2
 § 6
 § 5
 § 3
 § 2
 § 2
 § 3
 § 3
 § 1
 § 2
 § 2
 § 4
 § 9
 § 4
 § 2
 § 3
 § 5
 § 5
 § 9
 § 6
 § 7
 § 6
 § 2
 § 4
 § 1
 § 4
 § 5
 § 3
 § 2
 § 5
 § 1
 § 2
 § 2
 § 2
 § 1
 § 2
 § 4
 § 9
 § 9
 § 2
 § 6
 § 2
 § 9
 § 4
 § 2
 § 3
 § 3
 § 2
 § 4
 § 4
 § 2
 § 2
 § 1
 § 2
 § 4
 § 9
 § 6
 § 2
 § 1
 § 2
 §9
 § 2
 § 2
 § 6
 § 2
 § 2
 § 3
 § 6
 § 2
 § 3
 § 1
 § 2
 § 3
 § 9
 § 3
 § 7
 § 6
 § 4
 § 1
 § 4
 § 3
 § 5
 § 1
 § 2
 § 2
 § 1
 § 5
 § 4
 § 9
 § 9
 § 1
 § 3
 § 3
 § 3
 § 4
 § 1
 § 3
 § 9
 § 1
 § 3
 § 3
 § 5
 § 4
 § 3
 § 3
 § 2
 § 4
 § 1
 § 4
 § 3
 § 5
 § 1
 § 2
 § 2
 § 4
 § 9
 § 4
 § 1
 § 3
 § 3
 § 5
 § 4
 § 3
 § 3
 § 5
 § 1
 § 2
 § 2
 § 4
 § 9
 § 6
 § 7
 § 6