Source: https://www.jusline.at/gesetz/fgv/paragraf/89
Timestamp: 2019-10-18 19:51:57+00:00

Document:
§ 89 (Flüssiggas-Verordnung 2002), Explosionsschutz, persönliche Schutzausrüstung - JUSLINE Österreich
§ 89 Explosionsschutz, persönliche Schutzausrüstung
(1) Abfüllräume gelten als explosionsgefährdete Bereiche, Zone 1, und müssen jeweils mit einer mechanischen Lüftungsanlage für einen mindestens fünffachen Luftwechsel versehen sein. Eine Abfüllung darf technisch nur möglich sein, wenn die Lüftungsanlage in Betrieb ist.
(2) Arbeitnehmer in Abfüllräumen müssen antistatische Kleidung, elektrostatisch leitfähige Schuhe sowie geeigneten Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen und ausschließlich nicht funkenziehendes Werkzeug verwenden.
(3) Abfüllräume müssen mit einer Flüssiggaswarneinrichtung ausgestattet sein. Die Flüssiggaswarneinrichtung muss bei einer Konzentration von 20% der unteren Explosionsgrenze des Flüssiggas-Luft-Gemisches im Abfüllraum einen optischen und akustischen Alarm auslösen. Die Alarmeinrichtung muss im Abfüllraum so angeordnet werden, dass sie von jedem Punkt des Raumes wahrgenommen werden kann. Ob bzw. an welcher Stelle eine weitere Alarmeinrichtung angebracht werden muss, hat die Behörde im Einzelfall nach den gegebenen örtlichen Verhältnissen festzulegen. Bei 50% der unteren Explosionsgrenze muss ein selbsttätiges Schließen der Hauptabsperreinrichtung in der Flüssiggaszuleitung zum Abfüllraum erfolgen. Das akustische Signal darf quittierbar eingerichtet sein.
(4) Die Hauptabsperreinrichtung in der Flüssiggaszuleitung zum Abfüllraum muss unmittelbar vor dem Eintritt der Rohrleitung in den Abfüllraum angebracht sein. Diese Hauptabsperreinrichtung muss als fernbetätigbares Schnellschlussventil ausgeführt sein.
(5) Die elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmittel in Abfüllräumen müssen den elektrotechnischen Rechtsvorschriften für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen.
(6) Die metallischen Bauteile der Abfüllanlagen müssen untereinander mit einem Potentialausgleich verbunden und zur Ableitung elektrostatischer Aufladung geerdet sein.
(7) Jede Abfüllstelle muss mit einer Absauganlage für eventuell austretendes Flüssiggas versehen sein. Eine Abfüllung darf technisch nur möglich sein, wenn die Absauganlage in Betrieb ist. Die abgesaugte Luft muss gefahrlos direkt ins Freie abgeleitet werden.
0 Kommentare zu § 89
Sie können den Inhalt von § 89 selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 89
0 Diskussionen zu § 89
Sie können zu § 89 eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 79 Kontrolle§ 80 Mindestabstand zwischen Flüssiggasbehältern§ 81 Füllvorgang§ 82 Abfüll- und Umfülllager§ 83 Explosionsschutzzone§ 84 Sicherheitsmaßnahmen bei Eisenbahnkesselwagen§ 85 Sicherheitsmaßnahmen bei Tankfahrzeugen§ 86 Arbeiten bei Gewitter§ 87 Befüllung von Versandbehältern§ 88 Abfüllräume, Abfüllgebäude§ 89 Explosionsschutz, persönliche Schutzausrüstung§ 90 Explosionsschutzzone§ 91 Brandschutzvorkehrungen und Brandbekämpfungseinrichtungen§ 92 Filter, Füllschläuche§ 93 Sicherheitshinweise auf Versandbehältern§ 94 Behandlung von Versandbehältern§ 95 Verwendung von Gasverbrauchseinrichtungen und Abgasanlagen§ 96 Flüssiggasfeuerungsanlagen§ 97 Allgemeine Betriebsvorschriften§ 98 Verhalten im Fall eines Brandes§ 99 Instandsetzungsarbeiten

References: § 89
 § 89
 § 89
 § 89
 § 89
 § 89

§ 79