Source: https://www.dehn.es/store/p/es-DE/F32157/blitzductor-vt
Timestamp: 2020-06-01 08:40:51+00:00

Document:
BLITZDUCTOR VT | DEHN
Current: BLITZDUCTOR VT
Protección de líneas de señal de varios hilos
Modelos específicos para interfaces, por ej. RS485 o aplicaciones para telecomunicaciones
Modelo para protección de suministro de tensión DC y protección catódica contra la corrosión
Carcasa BVT con un ancho de 1,5 módulos y conexión RJ:
BVT TC1 para la protección de interfaces de telecomunicación.
Variante del equipo BVT para la protección de instalaciones activas de protección contra la corrosión.
Carcasa BVT con un ancho de 3 módulos y bornas atornillables:
BVT RS485 para la protección de interfaces RS485 / RS422
Carcasa BVT con un ancho de 1.5 módulos y bornas atornillables:
BVT AVD/ALD: 2 hilos de alimentación DC protegidos
BVT RS485
Descargador de sobretensiones para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, interfaces simétricas RS485/422 a cuatro hilos o sensores de temperatura. Posibilidad de puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente así como conexión de la tierra de la señal (SG).
N.º art. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 199.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
918401.stp
Debe estar registrado para descargar 918401.stp.
918401.igs
Debe estar registrado para descargar 918401.igs.
918401.jt
Debe estar registrado para descargar 918401.jt.
918401.dwg
Debe estar registrado para descargar 918401.dwg.
918401m_E.dxf
Debe estar registrado para descargar 918401m_E.dxf.
Tensión nominal DC: 5 V
Máxima tensión permisible de servicio dc: 6 V
Corriente nominal: 0,5 A
Tipo: BVT RS485 5
Art. Nr.: 918401
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 6 V
Corriente nominal (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 0,8 kA
Resistencia serie por hilo 1,8 ohmios
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 1,7 MHz
Certificaciones CSA, EAC
Tensión nominal DC (UN ) 5 V
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 20 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 8,5 V
Tensión del nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (UP ) ≤ 600 V
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 5 nF
Conexión (entrada / salida) tornillo / tornillo
Sección de conexión (rígido) 0,08-2,5 mm2
Sección de conexión (flexible) 0,08-2,5 mm2
Par de apriete (terminales) 0,5 Nm
Toma de tierra a través de borna atornillable
Material de la carcasa termoplástico, UL 94 V-0
Norma de ensayo IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Se ha añadido el artículo 918401 a favoritos.
El artículo 918401 ha sido añadido a la cesta de compra.
BVT AVD
Descargadores de sobretensiones con excelente de protección para EMC de componentes electrónicos con tensión de alimentación d.c. Ideal para PLCs Siemens. Al utilizar un diodo unipolar, debe respetarse la polaridad de la tensión de servicio.
N.º art. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 109.10 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
918408.stp
Debe estar registrado para descargar 918408.stp.
918408.igs
Debe estar registrado para descargar 918408.igs.
918408.jt
Debe estar registrado para descargar 918408.jt.
918408.dwg
Debe estar registrado para descargar 918408.dwg.
918408m_E.dxf
Debe estar registrado para descargar 918408m_E.dxf.
Tensión nominal DC: 24 V
Máxima tensión permisible de servicio dc: 35 V
Corriente nominal a 80 °C: 10 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total: 2 kA
Tipo: BVT AVD 24
Art. Nr.: 918422
Clase de descargador W
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 35 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 10 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 2 kA
Tensión nominal DC (UN ) 24 V
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (In ) 1 kA
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 70 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 50 V
Tensión del nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (UP ) ≤ 450 V
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 7 nF
Capacidad hilo-PG (C ) ≤ 1,5 nF
Sección de conexión (rígido) 0,5-6,0 mm2
Sección de conexión (flexible) 0,5-4,0 mm2
Par de apriete (terminales) 0,8 Nm
Norma de ensayo IEC 61643-21 / EN 61643-21
Se ha añadido el artículo 918422 a favoritos.
El artículo 918422 ha sido añadido a la cesta de compra.
BVT ALD
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, coordinado energéticamente para protección de sistemas de alimentación DC sin referencia a tierra para montaje sobre carril DIN.
N.º art. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 122.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Tensión nominal DC: 36 V
Máxima tensión permisible de servicio dc: 45 V
Corriente nominal a 80 °C: 4 A
Corriente nominal a 45 °C: 7 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total: 20 kA
Tipo: BVT ALD 36
Art. Nr.: 918408
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 45 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 4 A
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 2,5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Resistencia serie por hilo 22 µH
Certificaciones UL, EAC
Tensión nominal DC (UN ) 36 V
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 80 V
Nivel de protección hilo-PG con In C2 (Up ) ≤ 1000 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 60 V
Tensión del nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (UP ) ≤ 650 V
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 1,5 nF
Capacidad hilo-PG (C ) ≤ 100 pF
Se ha añadido el artículo 918408 a favoritos.
El artículo 918408 ha sido añadido a la cesta de compra.
N.º art. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 122.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Tensión nominal DC: 60 V
Máxima tensión permisible de servicio dc: 65 V
Tipo: BVT ALD 60
Art. Nr.: 918409
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 65 V
Fusible previo de UN ≥ 45 V y IL ≥ 1 A
Tensión nominal DC (UN ) 60 V
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 120 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 90 V
Se ha añadido el artículo 918409 a favoritos.
El artículo 918409 ha sido añadido a la cesta de compra.
BVT TC
Descargador de sobretensiones coordinado energéticamente libre de corriente de fuga para lineas a/b, ISDN Uk0 o ADSL con conectores RJ45 y bornas atornillables adicionales. Los pines de los conectores RJ45 son compatibles con conectores RJ11/12. Las bornas atonillables paralelas son más robustas que los conectores RJ45 y elevan la corriente nominal de descarga a 10 kA.
N.º art. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 110.90 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Máxima tensión permisible de servicio dc: 170 V
Corriente nominal: 0,2 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total: 5 kA
Tipo: BVT TC 1
Art. Nr.: 918411
Clase de descargador R
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 170 V
Corriente nominal (IL ) 0,2 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 5 kA
Resistencia serie por hilo 4,7 ohmios
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 17 MHz
Tensión nominal (UN ) 130 V
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (In ) 2,5 kA
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 275 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 240 V
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 300 pF
Capacidad hilo-PG (C ) ≤ 15 pF
Grado de protección IP 10
Conexión (entrada / salida) RJ45 o terminales / RJ45 o terminales
Pines 4/5
Se ha añadido el artículo 918411 a favoritos.
El artículo 918411 ha sido añadido a la cesta de compra.
Descargador combinado energéticamente coordinado para la protección del rectificador en el circuito de protección (color rojo). Contacto de señalización a distancia enchufable (contacto abierto) para la indicación de descargas (vigilancia térmica de los varistores). Se recomienda su instalación en una carcasa de chapa de acero. Pro el control capacitivo se alcanza un bajo impulso de la tensión de cebado.
N.º art. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 229.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
918420.stp
Debe estar registrado para descargar 918420.stp.
918420.igs
Debe estar registrado para descargar 918420.igs.
918420.jt
Debe estar registrado para descargar 918420.jt.
918420.dwg
Debe estar registrado para descargar 918420.dwg.
918420m_E.dxf
Debe estar registrado para descargar 918420m_E.dxf.
Máxima tensión permisible de servicio dc: 75 V
Corriente nominal: 12 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total: 40 kA
Tipo: BVT KKS ALD 75
Art. Nr.: 918420
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 75 V
Corriente nominal (IL ) 12 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 3,5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) 7 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 40 kA
Resistencia serie por hilo 5 µH
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 1 MHz
Contacto de señalización a distancia contacto normalmente cerrado
Tensión nominal (UN ) 70 V
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (In ) 20 kA
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 400 V
Nivel de protección hilo-PG con In C2 (Up ) ≤ 400 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 350 V
Tensión del nivel de protección hilo-PG con 1 kV/µs C3 (UP ) ≤ 350 V
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 2 nF
Capacidad hilo-PG (C ) ≤ 2 nF
Conexión (entrada / salida) tonillo / tornillo
Sección de conexión (rígido) 0,5-6 mm2
Sección de conexión (flexible) 0,5-4 mm2
Sección de conexión para contacto de señalización remoto máx. 1,5 mm2
Se ha añadido el artículo 918420 a favoritos.
El artículo 918420 ha sido añadido a la cesta de compra.
BVT KKS APD
Descargador combinado energéticamente coordinado para la protección del circuito de medida de la tensión (color amarillo). Contacto de señalización a distancia enchufable (contacto abierto) para la indicación de sobrecarga (control térmico de los circuitos del descargador). Se recomienda su instalación en carcasas de chapa de acero. Por el control capacitivo, se alcanza un bajo impulso de la tensión de cebado.
N.º art. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, N.º de arancel aduanero: 85363010, Peso bruto: 130.30 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
918421.stp
Debe estar registrado para descargar 918421.stp.
918421.igs
Debe estar registrado para descargar 918421.igs.
918421.jt
Debe estar registrado para descargar 918421.jt.
918421.dwg
Debe estar registrado para descargar 918421.dwg.
918421m_E.dxf
Debe estar registrado para descargar 918421m_E.dxf.
Máxima tensión permisible de servicio dc: 36,8 V
Corriente nominal: 0,05 A
Tipo: BVT KKS APD 36
Art. Nr.: 918421
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 36,8 V
Corriente nominal (IL ) 0,05 A
Resistencia serie por hilo 55 ohmios
Tensión nominal (UN ) 36 V
Nivel de protección hilo-hilo para In C2 (Up ) ≤ 65 V
Nivel de protección hilo-PG con In C2 (Up ) ≤ 800 V
Tensión del nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/µs C3 (Up ) ≤ 48 V
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 4 dB para 1 MHz (100 Ω)
Capacidad hilo-hilo (C ) ≤ 1 nF
Se ha añadido el artículo 918421 a favoritos.
El artículo 918421 ha sido añadido a la cesta de compra.

References: artículo 918401
 artículo 918401
 artículo 918422
 artículo 918422
 artículo 918408
 artículo 918408
 artículo 918409
 artículo 918409
 artículo 918411
 artículo 918411
 artículo 918420
 artículo 918420
 artículo 918421
 artículo 918421