Source: http://docplayer.cz/14309394-Vulcanus-navod-k-obsluze-a-instalaci.html
Timestamp: 2018-09-20 13:37:13+00:00

Document:
VULCANUS Návod k obsluze a instalaci - PDF
Download "VULCANUS Návod k obsluze a instalaci"
Nikola Miroslava Krausová
1 Teplo pro váš domov od roku 1888 VULCANUS Návod k obsluze a instalaci CZ_2015_25 CZ_2015_42
2 Obsah: str. 1 Použití a přednosti kotle Technické údaje kotle Popis Konstrukce kotle Umístění a instalace Předpisy a směrnice Možnosti umístění Hydraulické schéma zapojení Montáž kotle Dodávka a příslušenství Postup montáže Instalace kotlového tělesa s podstavcem Montáž plášťů Montáž zásobníku a podavače paliva Montáž rozvodnice k zásobníku paliva Montáž čistícího nářadí Montáž havarijního hasicího zařízení Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení Elektrické schéma zapojení Obsluha kotle uživatelem Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky Řídicí jednotka Climatix Bezpečnostní termostat Teplotní čidlo na podavači paliva Čidlo spalin Havarijní hasicí zařízení Nucený odtah přebytečného tepla Nucený odtah přebytečného tepla kotle Nucený odtah přebytečného tepla do ohřívače vody Ovládací jednotka POL 871 k řídicí jednotce Climatix Umístění a připojení k řídicí jednotce Climatix Ovládací prvky Popis parametrů Poruchy Rozvodnice Kontrolní činnost před spuštěním Nastavení parametrů před rozběhem zařízení Uvedení kotle do provozu Provoz Údržba Důležitá upozornění Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti Záruka a odpovědnost za vady...42
3 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na tuhá paliva VULCANUS a tím projevenou důvěru k firmě VIADRUS a.s.. Abyste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív tento návod k jeho používání (především kapitolu č. 6 Obsluha kotle uživatelem, kap. č. 7 - Údržba a kap. č 8 Důležitá upozornění). Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně montážní firmy, která Vám kotel instalovala, aby byl zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz kotle k Vaší i naší spokojenosti. 1 Použití a přednosti kotle Typové označení kotle: VULCANUS Provedení: Palivo: 4 čl., 5 čl., 6 čl., 7 čl. hnědé uhlí Teplovodní automatický kotel VULCANUS na tuhá paliva je určen především pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven apod. Přednosti kotle: automatický provoz kotle, řízení ekvitermní možnost ohřevu TV; možnost řízení až 2 směšovaných topných okruhů; možnost řízení akumulační nádoby, kaskády; možnost vzdáleného přístupu pomocí internetu; možnost použití komunikačního prostorového přístroje POL 822; možnost řízení kotle pomocí GSM modulu; mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku; jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba; nízké provozní náklady; vysoká účinnost. 3
4 2 Technické údaje kotle Tab. č. 1 Rozměry, technické parametry kotle Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Hmotnost - malý zásobník kg velký zásobník kg Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 Průměr kouřového hrdla mm 156 Kapacita malého zásobníku paliva dm Kapacita velkého zásobníku paliva dm Rozměry kotle s malým zásobníkem paliva: šířka x hloubka x výška mm viz. obr. č. 1 Rozměry kotle s velkým zásobníkem paliva: šířka x hloubka x výška mm viz. obr. č. 1 Rozměry plnícího otvoru malý zásobník mm 422 x 545 Rozměry plnícího otvoru velký zásobník mm 422 x 1210 Maximální provozní přetlak vody kpa (bar) 250 (2,5) Zkušební provozní přetlak vody kpa (bar) 500 (5) Doporuč. provozní teplota topné vody C Minimální teplota vratné vody C Hydraulická ztráta kotle mbar 0,72 0,96 1,32 1,59 Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Komínový tah mbar 0,15-0,20 0,20-0,25 Přípojky kotle - topná voda Js G 2 - vratná voda Js G 2 Připojovací napětí 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 10 Elektrický příkon W 105 Elektrický příkon Qmin W Elektrický příkon QNjmen W Elektrické krytí IP 44 Elektrický proud A 0,41 Tab. č. 2 Tepelně technické parametry kotle při spalování hnědého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Třída kotle dle EN Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 4,5 5,6 6,65 7,65 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,4 1,7 2,02 2,32 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,1 0,1 0,1 0,1 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 19,17 19,17 19,17 19,17 Doba hoření při jmenovitém výkonu malý zásobník h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min Doba hoření při jmenovitém výkonu velký zásobník h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h Účinnost % až 83,1 až 85 až 87 až 89 Teplota spalin při min./jm. výkonu C 115 / / / / 160 Hmotnostní průtok spalin na výstupu při min./jm. výkonu kg.s -1 0,007 / 0,015 0,009 / 0,019 0,011 / 0,022 0,013/ 0,025! Důležité upozornění: Uvedené tepelně-technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Proto mohou být nezbytné určité korekce při nastavování přikládacího cyklu (poměr času pro podávání paliva k času pro dohořívání paliva). Např. objevují-li se na roštu a v popelníku neshořelé kusy paliva, je zřejmé, že rychlost přikládání je vyšší než rychlost hoření a je nutné přikládací cyklus snížit viz popis parametrů (kap ). 4
5 Parametry předepsaného paliva palivo, na kterém byly prováděny zkoušky v SZÚ: obsah vody max. 20 % (hnědé uhlí) obsah prchavé hořlaviny % teplota deformace popela tavením > 1150 C nízká spékavost malá bobtnatost Tab. č. 3 Předepsané palivo Palivo Tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina (úpravna uhlí Ledvice) ořech 2 Třída paliva b Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1 ] 16,5 19,5 Obsah popele [%] 9,8 (v bezvodém stavu) Obsah vody [%] max. 20 Obsah síry [%] 0,77 Měrná sirnatost [g/mj] 0,44 Obsah dehtu v sušině [%] 15,1 Obsah dehtu v hořlavině [%] 15,71 POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle. Kotel byl testován na uhlí Ridepal (z Dolů Bílina) dodávaném společností RIDERA, více na Palivo Ridepal doporučujeme pro jeho vysokou kvalitu. Kotel je provozován při podtlaku na výstupu spalin. Kotel pracuje při podmínkách bez kondenzace. 5
7 3 Popis 3.1 Konstrukce kotle 1. Podstavec 2. Hořák 3. Kotlové těleso 4. Kouřový nástavec 5. Čisticí dvířka 6. Čisticí dvířka 7. Popelníková dvířka 8. Táhlo kouřového ovládaní 9. Plášť podstavce 10. Plášť kotlového tělesa vč. popelníku 11. Bezpečnostní termostat 12. Turbulátory 13. Přepážka spalovacího prostoru přední 14. Přepážka spalovacího prostoru 15. Deflektor 16. Popelník 17. Podavač paliva 18. Motor s převodovkou 19. Ventilátor 20. Zásobník paliva 21. Rozvodnice 22. Kohout plnicí a vypouštěcí G ½ 23. Příruba topné a vratné vody 24. Ventil pojišťovací 25. Zátka s vnějším závitem Js 1/2 26. Zátka kotlová Js 1/2 27. Zátka soudková Ø 52,5 mm 28. Hák 29. Keramika přední 30. Keramika spodní 31. Šamotová deska horní 32. Keramika zadní 33. Těsnění pod zásobník Obr. č. 2 Hlavní části kotle 7
8 Obr. č. 3 Hlavní části kotle Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle ČSN EN Hlavní částí kotle je litinové těleso, které stojí na podstavci svařovaném z ocelových plechů. Kotlové těleso je sestaveno z článků spojených pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden dvěmi přírubami 2 pro připojení k otopnému systému. Mezi kotlem a přírubou je těsnění Ø 90 x 60 x 3 mm z temafastu. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části podstavce kotle je příruba vratné vody. K přednímu článku jsou připevněna čisticí dvířka. Za čisticími dvířky je umístěn sklopný rošt. Popelníková dvířka jsou připevněna k podstavci kotle. Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem (viz. obr. č. 4), který je tvořen litinovým roštem a retortou. Používáme 4 typy litinových roštů vzhledem k velikosti kotle. Jednotlivé typy roštů jsou označeny identifikačním znakem, viz obr. č. 4 detail A. V tab. č. 4 je uvedeno přiřazení jednotlivých typů roštů k danému kotli. Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem ústícím do retorty na litinový rošt. Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podavače paliva. Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn za zásobníkem paliva a napojen na hořák. Ventilátor je řízen modulačně řídicí jednotkou Climatix v závislosti na požadovaném výkonu. Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. Kotel se vyrábí v levopravém provedení. 8
9 1. Směšovač 2. Retorta 3. Šroub se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem M8 x Litinový rošt 5. Těsnění 6. Víčko 7. Podložka 8,4 8. Šroub M8 x 20 Detail A Identifikační znak Obr. č. 4 Hořák se směšovačem Tab. č. 4 Přiřazení typu roštu dle velikosti kotle Označení roštu Počet článků (identifikační znak) 4 čl. 5 čl. 6 a 7 čl. bez identifikačního znaku x 1 identifikační znak x 2 identifikační znaky 3 identifikační znaky x 9
10 4 Umístění a instalace 4.1 Předpisy a směrnice Kotel na pevná paliva smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Tab. č. 5 Doporučené hodnoty Tvrdost mmol/l 1 Ca 2+ mmol/l 0,3 Koncentrace celkového Fe + Mn mg/l (0,3)* *) doporučená hodnota POZOR!!! Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení, kdy může dojít k dopuštění vody, která neodpovídá ČSN je nutno upravit vodu v systému tak, aby této normě opět odpovídala. a) k otopné soustavě ČSN ČSN ČSN ČSN EN b) na komín ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa. Kotle pro ústřední vytápění Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kw Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Navrhování komínů a kouřovodů. c) vzhledem k požárním předpisům ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení. ČSN EN A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. d) k soustavě pro ohřev TV ČSN ČSN ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování. Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení. Vnitřní vodovody e) k elektrické síti ČSN Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. ČSN ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení ČSN EN Výbušné atmosféry Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů Výbušné plynné atmosféry ČSN EN ed.3 Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ČSN EN ed. 2 Kondenzátory pro střídavé motory Část 1: Všeobecně Provedení, zkoušení, dimenzování Bezpečnostní požadavky Pokyny pro montáž a provoz. 10
11 ČSN EN ed.2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Část 1: Všeobecné požadavky. ČSN EN Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. ČSN EN ed. 4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů ČSN EN ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-3: Kmenové normy ČSN EN ed. 3 Emise Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). ČSN EN ed. 2 (ed. 3) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-3: Meze Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení. 4.2 Možnosti umístění Kotel je opatřen pohyblivým síťovým přívodem a vidlicí. Kotel musí být dle ČSN EN ed. 2 čl umístěn tak, aby byla vidlice přístupná. Umístění kotle v obytném prostoru (včetně chodeb) je zakázáno! Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům: 1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm; je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují pomocí stavěcí nohy (viz. obr. č. 13) 2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot: při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D); pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm; bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána. Tab. č. 6 Třída reakce na oheň Třída reakce na oheň Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN A1) A1 nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky, A2 nesnadno hořlavé akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných vláken, B těžce hořlavé dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit, C (D) středně hořlavé dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové podlahoviny, E (F) lehce hořlavé asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC, Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN ed. 2; před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min mm; minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm; na straně zásobníku paliva mezera min mm pro případ vyjmutí podávacího šneku; minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm; nad kotlem alespoň 450 mm. Umístění kotle vzhledem k elektr. síti: kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná. 11
12 Umístění paliva: pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším; je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm; výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel. Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Tab. č. 7 Spotřeba vzduchu kotle počet článků spotřeba vzduchu [m 3.h -1 ] UPOZORNĚNÍ: Při napojení kotle na otopný systém musí být v nejnižším místě a co nejblíže kotle umístěn vypouštěcí kohout. Obr. č. 5 Umístění kotle v kotelně Obr. č. 6 Kotel VULCANUS (pravé provedení s malým zásobníkem) s otevřeným zásobníkem paliva 12
13 4.3 Hydraulické schéma zapojení Další hydraulická schémata jsou zpracována v projekčních podkladech automatických kotlů VIADRUS, které jsou k dispozici na internetových stránkách Obr. č. 7 Hydraulické schéma s přípravou TV čerpadlový topný okruh Obr. č. 8 Hydraulické schéma bez přípravy TV čerpadlový topný okruh 13
14 Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech: Pokud je vratné (i přívodní) potrubí vedeno od kotle vzhůru, může dojít k nechtěné cirkulaci vody v jedné trubce. Teplejší voda stoupá středem vzhůru a ochlazená pak klesá dolů po obvodu trubky. Stává se to u potrubí od DN 25 výše. V případě, že k tomuto jevu může dojít - obvykle při ohřevu TV mimo topnou sezónu, lze dané situaci zabránit vložením svislého úseku potrubí, ve kterém by muselo dojít k opačnému proudění.. Viz. obrázek Kabely čidel je možné libovolně zkracovat nebo prodlužovat při zachování následujících zásad: - neořezávejte kabel čidla ve vzdálenosti menší než 0,5 m od obalu; - nedoporučujeme prodlužování kabelu čidla o více než 10 m; - pro prodlužování kabelu doporučujeme použít např. kabel CMSM H 2 x 0,5 mm; - spojení kabelu v případě prodlužování je třeba provádět velmi pečlivě. Při zkracování nebo prodlužování kabelu zajistěte vodivý spoj. Poznámka k trojcestnému ventilu V4044C (V4044F) od fa Honeywell: Zapojení AB výstup topné vody z kotle Zapojení A výstup do ohřívače vody Zapojení B výstup do topného okruhu 14
15 5 Montáž kotle 5.1 Dodávka a příslušenství Kotel je dodáván dle objednávky tak, že na paletě je umístěno kompletní kotlové těleso včetně podstavce. Zvlášť je zabalen plášť kotle. Příslušenství je uloženo uvnitř kotlového tělesa, přístupné po otevření popelníkových dvířek. Zásobník paliva (dle požadavku malý 269 dm 3 nebo velký 528 dm 3 ) včetně sestavy podavače paliva je umístěn na druhé paletě. Kotel je zabalen do přepravního obalu a během dopravy se nesmí překlápět. Standardní dodávka kotle: 1 ks kotlové těleso s podstavcem příslušenství vložené uvnitř podstavce: - 1 ks popelník - 1 ks litinový rošt (pro velikost 4, 6, 7 čl.) - 2 ks příruba topné a vratné vody 2-1 ks hák - 1 ks deflektor - 4 ks turbulátory - 1 ks keramika zadní - 1 ks kotlový tmel tuba 310 ml - 1 ks termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC312 (vnější závit) od fy ESBE (minimální teplota vratné vody 45 C) (obj. kód: ) VULCANUS 4 čl. - 1 ks termostatický ventil (plnicí ventil) - řada VTC512 (vnější závit) od fy ESBE (minimální teplota vratné vody 50 C) (obj. kód: ) VULCANUS 5 7 čl. - 1 ks návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list - 1 ks seznam smluvních servisních organizací - 1 ks balíček: - 1 ks plnicí a vypouštěcí kohout Js 1/2-1 ks zátka Js 6/4 slepá - 1 ks hrot pro bodec - 1 ks kartáč - 2 ks těsnění φ 90 x 60 x 3-1 ks těsnění φ 60 x 48 x 2 - spojovací materiál k uchycení zásobníku paliva k podavači paliva: - 4 ks šrouby se šestihrannou hlavou M8 x 20-4 ks podložky 8,4 - spojovací materiál pro opláštění: - 4 ks úchytka pérová - 4 ks trn spojovací - 10 ks šroub ST 4,8 x 13 - spojovací materiál pro uchycení rozvodnice k zásobníku paliva: - 4 ks šroub M6 x 16-4 ks podložka 6,4-4 ks matice M6 - spojovací materiál pro montáž přírub na kotel: - 8 ks podložky 10,5-8 ks matice M10 spojovací materiál osazený na podstavci: - spojovací materiál k uchycení sestavy podavače paliva k podstavci: - 4 ks závrtný šroub M10 x 30-4 ks podložky 10,5-4 ks matice M10 - spojovací materiál pro uchycení opláštění: - 4 ks podložka 10,5-4 ks matice M10-16 ks šroub ST 4,8 x 13 1 ks zásobník paliva příslušenství vložené uvnitř zásobníku: - 1 ks ventilátor 15
16 - 1 ks termostatický ventil BVTS (fa Danfoss) nebo TS 130 (fa Honeywell) nebo STS 20 (fa Watts) - 1 ks šamotová deska horní - 2 ks keramická deska spodní (dodávka keramické desky dle velikosti kotle): 4 čl. keramická deska spodní 220 mm; 5 a 6 čl. keramická deska spodní 330 mm; 7 čl. keramická deska spodní 440 mm - 1 ks keramická deska čelní - 1 ks keramická deska krajní - keramická deska středová (dodávka keramické desky dle velikosti kotle): 4 ks keramická deska středová 4 čl.; 6 ks keramická deska středová 5 a 6 čl.; 7 ks keramická deska středová 7 čl. 1 ks sestava podavače paliva spojovací materiál osazený na sestavě podavače paliva: - 4 ks šroub s půlkulatou hlavou M6 x 12 - pro uchycení ventilátoru k sestavě podavače paliva 1 ks plášť podstavce - 1 ks kryt - 1 ks držák bezpečnostního termostatu 1 ks plášť kotlového tělesa - 2 ks konzola 1-2 ks konzola 2-2 ks záslepka - 1 ks držák čistícího nářadí typ 1 čisticí nářadí - 1 ks hák na škvárování - 1 ks násada 1 ks elektrovybavení - 1 ks rozvodnice SIMBOX WP 8GB kompletní - 1 ks ovládací jednotka POL /STD pro ovládání řídicí jednotky Climatix fa Siemens - 1 ks čidlo kotle QAZ /109-1 ks čidlo proti prohoření paliva QAZ /109-1 ks čidlo spalinové Pt ks konektor pro ventilátor zástrčka + zásuvka - 1 ks bezpečnostní termostat - 2 ks šroub s půlkulovou hlavou a křížovou drážkou M4 x 6 pro uchycení bezpečnostního termostatu - 4 ks šroub ST 4,8 x 13-4 ks vývodky PG ks stahovací páska 160 mm Povinné příslušenství pro ohřev TV (není součástí dodávky): Čidlo teplé vody Siemens QAZ36.526/109 (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV) Trojcestný ventil Honeywell V4044F (v případě, že kotel bude využíván k ohřevu TV) - v tomto případě budou zapojeny pouze vodiče fázový, pracovní a ochranný. Pozn. lze použít i ventil V4044C. Pojišťovací ventil (1 ks) dle maximálního provozního přetlaku kotle (viz. tab. č. 1) Ohřívač vody (dle nabídky VIADRUS a.s.) Povinné příslušenství pro čerpadlový topný okruh (není součástí dodávky): Oběhové čerpadlo Grundfos UPS Venkovní čidlo Siemens QAC 34/101 (NTC 1 kω) Pokojový termostat Siemens POL 822 nebo pokojový termostat Siemens REV24DC nebo bezdrátový pokojový termostat Siemens REV24RFDC/SET Povinné příslušenství pro směšovaný topný okruh (není součástí dodávky): Oběhové čerpadlo Grundfos UPS Venkovní čidlo Siemens QAC 34/101 (NTC 1 kω) Příložné čidlo Siemens QAD 36/101 (NTC 10 kω) 16
17 Pokojový termostat Siemens POL 822 nebo pokojový termostat Siemens REV24DC nebo bezdrátový pokojový termostat Siemens REV24RFDC/SET Trojcestný směšovací ventil Siemens pro TO1: 15 kw, DN 20, kv = 4,0, SXP /230 V kw, DN 25, kv = 6,3, SXP ,3/230 V kw, DN 25, kv = 10, VXP pohon SSC31 Trojcestný směšovací ventil Siemens pro TO2: 15 kw, DN 20, kv = 4,0, SXP /DC kw, DN 25, kv = 6,3, SXP ,3/DC kw, DN 25, kv = 10, VXP pohon SSC61 Vybavení kotle objednávané jako povinné příslušenství není zahrnuto v základní ceně kotle. 5.2 Postup montáže Obr. č. 9 Připojovací rozměry kotle Instalace kotlového tělesa s podstavcem 1. Ustavit kotlové těleso s podstavcem na podezdívku (podložku) do vodorovné polohy. 2. Mezi přírubu topné vody a kotel vložit těsnění φ 90 x 60 x 3, poté namontovat pomocí 4 ks podložek 10,5 a 4 ks matic M10 ke kotli (dle dispozic kotelny). Výstup topné vody spojit s topným systémem. 3. Mezi přírubu vratné vody a kotel vložit těsnění φ 90 x 60 x 3, poté namontovat pomocí 4 ks podložek 10,5 a 4 ks matic M10 ke kotli. Spodní výstup vratné vody spojit s topným systémem. 4. Namontovat vypouštěcí ventil do otvoru v zadní části podstavce. 6. Na kouřový nástavec nasadit kouřovou rouru a zasunout do komínového otvoru. Průměr kouřové roury je 160 mm. 7. Otvor se závitem Js 6/4 v předním článku zaslepit zátkou JS 6/4. Pod zátku umístit těsnění φ 60 x 48 x Doporučuje se namontovat uzavírací ventily před a za čerpadlo s filtrem, z důvodu vyčištění sítka filtru nebo výměny čerpadla. 9. Otevřít čisticí dvířka (viz obr. č. 2 poz. 6) a zavěsit hák s deflektorem tak, aby byl střed deflektoru nad středem roštu hořáku (viz obr. č. 11). 10. Otevřít čisticí dvířka (viz obr. č. 2 poz. 5) a vložit 8 ks turbulátorů (viz obr. č. 2 poz. 12), 5 ks keramik (viz obr. č. 11) a přepážky spalovacího prostoru (viz obr. č. 11). 17
18 11. Provést zatmelení roštu kotlovým tmelem. Podle používaného paliva a počtu článků vyberte rošt dle obr. č. 4 a tab. č. 4. Pro 4 čl. velikost kotle musí být oříznutí roštu vždy k zadní stěně při čelním pohledu do kotle. Pro 5-7 čl. velikost kotle musí být oříznutí roštu vždy směřováno ke vstupu podavače paliva.! Na vyznačené místo nanést kotlový tmel a rošt položit na retortu se směšovačem. Je nutné zajistit těsnost mezi hořákem a roštem. Obr. č Rošt 2. Deflektor 3. Hák 4. Keramika spodní 5. Keramická deska horní 6. Přepážka spalovacího prostoru 7. Přepážka spalovacího prostoru přední 8. Keramika přední 9. Keramika zadní Obr. č. 11 Umístění komponent a keramik uvnitř kotle 18
19 5.2.2 Montáž plášťů Obr. č. 12 Opláštění kotle 19
20 Legenda k obr. č. 12: 1. Kotlové těleso s podstavcem 2. Levý boční díl pláště podstavce 3. Držák bezpečnostního termostatu 4. Bezpečnostní termostat 5. Šroub M4 x 6 (2 ks) 6. Šroub ST 4,8 x 13 (2 ks) 7. Izolace levého bočního dílu pláště podstavce 8. Izolace do výřezu 9. Pravý boční díl pláště podstavce 10. Vývodka PG 13,5 (2 ks) 11. Izolace levého bočního dílu pláště podstavce 12. Podložka 8,4 (4 ks) 13. Matice M8 (4 ks) 14. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 15. Přední díl pláště dolní 16. Izolace předního dílu pláště dolního 17. Přední díl pláště horní 18. Izolace předního dílu pláště horního (sibral) 19. Izolace předního dílu pláště horního (rotaflex) 20. Zadní díl pláště dolní 21. Šroub ST 4,2 x 9,5 (4 ks) 22. Levý boční díl pláště 23. Izolace bočního dílu pláště 24. Průchodka HEYCO 25. Spojovací trn (2 ks) 26. Podložka 10,5 (1 ks) 27. Táhlo kouřového ovládání 28. Páčka ovládacího mechanismu 29. Podložka 10,5 (1 ks) 30. Kolík 3 x 25 (1 ks) 31. Závlačka 2,5 x 32 (1 ks) 32. Koule bakelitová 33. Pravý boční díl pláště 34. Izolace bočního dílu pláště 35. Spojovací trn (2 ks) 36. Šroub ST 4,8 x 13 (6 ks) 37. Čelo 38. Izolace čela (rotaflex) 39. Izolace čela (sibral) 40. Horní díl pláště 41. Úchytka pérová (4 ks) 42. Izolace horního dílu pláště 43. Přední díl pláště 44. Izolace předního dílu pláště (rotaflex) 45. Izolace předního dílu pláště (sibral) 46. Izolace zadního dílu pláště horní 47. Zadní díl pláště 48. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 49. Izolace zadního dílu pláště 50. Zátka soudková Ø 52,5 mm 51. Kryt 52. Šroub ST 4,8 x 13 (4 ks) 1. Vyjmout pláště z kartónového obalu. 2. Plechové komponenty osadit příslušným spojovacím materiálem dle obr. č Dle obr. č. 12 oplášťovat kotel. 4. Na držák bezpečnostního termostatu přišroubovat bezpečnostní termostat (2 ks šroub M4 x 6). Držák s bezpečnostním termostatem přišroubovat k levému plášti podstavce (2 ks šroub ST 4,8 x 13) - viz detail A. (Pozn. kapiláru bezpečnostního termostatu vést mezi pláštěm a izolací). Elektrické připojení bezpečnostního termostatu provedeme před samotným opláštěním kotle. Kabel prochází průchodkou přes boční díl pláště podstavce dle provedení buď v levém, nebo pravém bočním dílu pláště podstavce. Čidlo teploty výstupu kotle je nutné umístit do jímky kotle přes průchodku v bočním dílu pláště podstavce (dle provedení v levém nebo pravém) rovněž před samotným opláštěním kotle. 5. Nasadit levý a pravý boční díl pláště podstavce vč. izolace. Podle volby pravého nebo levého provedení vystřihnout plech pro připojení podavače. Na část vystřiženého otvoru přišroubovat kryt pomocí 4 ks šroubů ST 4,8 x 13. Boční díly k podstavci uchytit pomocí matic M8 a podložek 8,4 (pouze k přední části podstavce). 6. Nasadit přední díly pláště podstavce vč. izolace (horní a spodní) a zadní díl pláště podstavce přišroubovat k bočním dílům pláště podstavce. 7. Na kotevní šrouby nasadit boční díl pláště levý a pravý vč. izolace (do obou bočních dílů plášťů našroubovat spojovací trny, do levého pláště osadit průchodky HEYCO). 8. Levým bočním dílem pláště protáhnout táhlo kouřového ovládání a zajistit kolíkem. Na táhlo namontovat páčku kouřového ovládání a zajistit ji pomocí 2 ks podložek a kolíků. Páčku kouřového ovládání spojit s klapkou kouřového nástavce a zajistit závlačkou, poté našroubovat bakelitovou kuličku. 9. Na levý boční díl pláště nalepit nálepku pro signalizaci kouřové klapky v místě táhla kouřového ovládání. 10. Nasadit přední díl pláště vč. izolace. 11. Zadní díl pláště přišroubovat k bočním dílům. 12. Na boční díly usadit čelo s izolací. 13. Do horního dílu pláště s izolací vložit pérové úchytky a nasadit na spojovací trny bočních dílů pláště. 20
21 5.2.3 Montáž zásobníku a podavače paliva 1. Podavač paliva 2. Závrtný šroub M10 x 30 (4 ks) 3. Podložka 10,5 (4 ks) 4. Matice M10 5. Ventilátor 6. Šroub M6 x 16 (4 ks) 7. Zásobník paliva 8. Šroub M8 x 20 (4 ks) 9. Matice M8 (4 ks) 10. Podložka 8,4 (8 ks) 11. Stavěcí noha 12. Těsnění pod zásobník Obr. č. 13 Montáž podavače paliva a zásobníku ke kotli Zašroubovat stavěcí nohy na sestavě podavače paliva viz obr. č. 13 detail D. 21
22 Na podstavec kotle nanést tmel, poté sestavu podavače paliva namontovat k podstavci kotle a dotáhnout. Tímto máme zajištěnu přesnou polohu sestavy podavače paliva kolmo k podstavci. Stavěcí nohy povolit tak, aby dosedly na podlahu. Nanést tmel na přírubu pro ventilátor na sestavě podavače paliva. Poté namontovat ventilátor. Nanést tmel na sestavu podavače paliva na místo dosedací plochy zásobníku paliva. Usadit zásobník paliva a dotáhnout šrouby. POZOR!!! Před navezením paliva do zásobníku zkontrolovat volnost otáčení šnekového podavače paliva (viz kap. č uživatelské menu - ruční ovládání) Montáž rozvodnice k zásobníku paliva 1. Rozvodnice 2. Šroub M6 x 16 (4 ks) 3. Podložka 6,4 (4 ks) 4. Matice M6 (4 ks) Obr. č. 14 Montáž rozvodnice k zásobníku paliva 1. Rozvodnici přišroubovat k boku zásobníku paliva. 2. Provést elektroinstalaci dle schémat v kap
23 5.2.5 Montáž čistícího nářadí K montáži nebo demontáži kartáče a hrotu na bodec (je-li součásti dodávky) použít běžného montážního nářadí a kožených rukavic Montáž havarijního hasicího zařízení Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody s připojením 1/2, která slouží pro propojení ventilu BVTS nebo TS 130 nebo STS 20. Propojení provést např. ohebnou (nerezovou) hadicí. Musí se jednat o rozebíratelné spojení ventilu s trubkou ve víku čisticího otvoru, a to z důvodu možnosti demontáže. Čidlo ventilu umístit do držáku čidla, který je na podavači paliva. Pozn.: Čidlo ventilu se umísťuje do držáku čidla již bez vlastní jímky ventilu, která je součástí dodávky. Funkce havarijního hasicího zařízení: Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 o C), ventil BVTS nebo TS 130 nebo STS 20 otevře přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 o C zastavení přívodu vody. Poté je nutné demontovat motor s šnekovou hřídelí a nerezovou vložkou a provést vyčištění. Následně proveďte zpětnou montáž. Zkontrolujte, zda ventil nepouští i nadále studenou vodu do zásobníku, v případě že ano ventil vyměňte. 1. Víko čisticího otvoru 2. Držák čidla Obr. č. 15 Montáž havarijního hasicího zařízení 23
24 5.2.7 Přestavba kotle z pravého provedení na levé provedení Sundáme rošt a vytáhneme hořák se směšovačem z podstavce (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Z levé strany podstavce odšroubujeme zaslepovací přírubu, izolace, držák izolací (viz. obr. č. 18 detail B) a namontujeme je na pravou stranu (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M10 x 30, 8 ks podložka 10,5, 4 ks matice M10). Odstraníme starý tmel. Je nutné těsnit tmelem plechy mezi podstavcem a držákem izolací a mezi držákem izolací a zaslepovací přírubou. Na přírubu hořáku se směšovačem naneseme tmel a vložíme hořák do podstavce z levé strany a přišroubujeme (spojovací materiál je následující: 6 ks šroub M10 x 30, 12 ks podložka 10,5, 6 ks matice M10). Na dosedací plochy naneseme přiměřené množství nového tmelu a rošt osadíme do hořáku. Pozn. (Pozn.: Pro 4 čl. velikost kotle musí být oříznutí roštu vždy k zadní stěně při čelním pohledu do kotle. Pro 5-7 čl. velikost kotle musí být oříznutí roštu vždy směřováno ke vstupu podavače paliva.)! Na vyznačené místo nanést kotlový tmel a rošt položit na retortu se směšovačem. Je nutné zajistit těsnost mezi hořákem a roštem. Obr. č. 16 Dále postupujeme dle kap. 5.2 Postup montáže. Na levém bočním dílu pláště podstavce vystřihnout plech pro připojení podavače. Provedeme opláštění kotle (viz. kap ). Naneseme tmel na přírubu podavače paliva a připojíme ho k podstavci kotle (spojovací materiál je následující: 4 ks matice M 10, 4 ks podložky 10,5). Motor otočíme tak, aby byl vpředu při pohledu na kotel zepředu. Na dosedací plochu příruby podavače paliva naneseme přiměřené množství tmele. Podavač spojíme se zásobníkem paliva (spojovací materiál je následující: 4 ks šroub M8 x 20, 4 ks podložka 8,4 a 4 ks matice M8). Provedeme připojení havarijního hasicího zařízení. K zásobníku paliva připojíme rozvodnici vč. konzol. Provedeme připojení komponentů. V případě, že byla přestavba prováděná již po prvotní instalaci je nutno upravit délky kabelů dle potřeby a z roštu a příruby podavače paliva odstranit starý kotlový tmel. 24
25 1. Rozvodnice 2. Matice M6 (4 ks) 3. Podložka 6,4 (4 ks) 4. Šroub M6 x 16 (4 ks) 5. Zásobník paliva 6. Matice M8 (4 ks) 7. Podložka 8,4 (8 ks) 8. Šroub M8 x 20 (4 ks) 9. Podavač paliva 10. Šroub M10 x 20 (4 ks) 11. Podložka 10,5 (4 ks) 12. Matice M10 (4 ks) Obr. č. 17 Přestavba kotle z pravého na levé provedení odpojení zásobníku a podavače paliva 25
26 1. Podstavec 2. Hořák 3. Rošt 4. Šroub M10 x 30 (6 ks) 5. Podložka 10,5 (16 ks) Obr. č Matice M10 (10 ks) 7. Zaslepovací příruba 8. Izolace (sibral deska) 9. Izolace otvoru (sibral rohož) 10. Držák izolace Přestavba kotle z pravého na levé provedení demontáž hořáku a zaslepovací příruby Obr. č. 19 Kotel VULCANUS (levé provedení) 26
27 5.2.8 Elektrické schéma zapojení Obr. č. 20 Obvodové schéma zapojení Climatix POL
28 Obr. č. 21 Schéma zapojení Climatix POL
29 6 Obsluha kotle uživatelem 6.1 Řídicí, regulační a zabezpečovací prvky Řídicí jednotka Climatix Vytápění automatický režim Kotel musí být ve stavu ZAPNUTO (displej řídicí jednotky Climatix). Požadavek na vytápění je generován sepnutím externího ovládání. Externí ovládání je bezpotenciálový spínací kontakt, na který je možno připojit prostorový termostat (D1) při vytápění na teplotu kotle. Kotel začne vytápět na požadovanou teplotu. Rozběhne se ventilátor a podavač paliva dle nastavených parametrů pro chod a prodlevu podavače. Tento stav je signalizován svítící zelenou diodou na displeji kotle. Čerpadlo sepne při dosažení definované teploty kotle. Dojde-li během vytápění k poklesu výstupní teploty kotle o 5 C pod nastavenou teplotu zapnutí čerpadla, dojde k jeho vypnutí. Při odeznění požadavku na topení provede čerpadlo doběh. Při překročení nastavené teploty kotle přejde kotel do útlumového stavu. Trvá-li i nadále požadavek na vytápění, čerpadlo zůstává v chodu. Při poklesu výstupní teploty kotle (nastavená teplota mínus hystereze) dojde opět k automatickému režimu. Kotel je z výroby nakonfigurován tak, aby vytápěl na nastavenou teplotu kotle. Není nutno připojovat venkovní čidlo. Níže zobrazené svorky jsou z výroby překlemovány. Pro použití prostorového přístroje (D1) je nutno klemy odpojit a zapojit prostorový přístroj. Žádanou teplotu kotle je možno upravit v menu Teplota kotle/externí ovládání. Climatix POL 687 Poznámka: Řídicí jednotka umožňuje ekvitermní řízení topných okruhů s použitím venkovního čidla a směšovacích ventilů. Podmínky konfigurace a zapojení jsou popsány v samostatném Návodu k obsluze řídicí jednotky. Ohřev teplé vody (TV) Ohřev teplé vody není z výroby nakonfigurován. Podmínky konfigurace a zapojení jsou popsány v samostatném Návodu k obsluze řídicí jednotky. Pro správnou funkci ohřevu TV je nutno nastavit akční člen TV (čerpadlo nebo trojcestný ventil) v menu B3 Teplá voda/akční člen TV. Požadavek na ohřev teplé vody generuje čidlo B3. K požadavku dojde při poklesu teploty v ohřívači vody o nastavenou hysterezi. Tento stav je signalizován svítící zelenou diodou na displeji kotle. Trojcestný ventil se přetočí do okruhu teplé vody. Čerpadlo kotle u ohřevu TV je spínáno následovně: TVakt ( C) + navýšení pro kotel od TV ( C) 2 = Teplota kotle - při dosažení této teploty bude čerpadlo kotle v chodu Příklad: Aktuální teplota TVakt = 55 C Navýšení pro kotel od TV = 10 C Teplota kotle = 60 C = čerpadlo kotle bude v chodu 55 C + 10 C 2 = 60 C - při dosažení této teploty bude čerpadlo kotle v chodu Při nesplnění této podmínky bude čerpadlo pozastaveno, aby nedocházelo k ochlazování ohřívače vody. Při odeznění požadavku na teplou vodu dojde k definovanému doběhu trojcestného ventilu do ohřívače vody. Bude-li zároveň aktivní požadavek na vytápění, k doběhu trojcestného ventilu nedojde. Při ohřevu TV je teplota pro kotel navýšena o výrobně nastavenou hodnotu. Není-li požadavek na topení, trojcestný ventil zůstává otočený do okruhu TV. 29
30 Útlumový režim Není-li požadavek na topení ani teplou vodu, přechází kotel do útlumového režimu. Tento režim je signalizován blikající zelenou diodou displeje kotle. V tomto režimu je udržována minimální teplota kotle pouze min. výkonem ventilátoru bez chodu čerpadla (výrobní nastavení 55 C). Pokud je dosažena minimální teplota kotle, bude zapínán ventilátor a podavač pouze v definované časové prodlevě na určitou dobu, aby nedošlo k vyhasnutí kotle. Ventilátor je v chodu definovaně déle oproti podavači, aby došlo k dostatečnému rozhoření paliva. Kotel nedoporučujeme odpojovat od elektrické sítě. V případě odpojení kotle od el. sítě může dojít k zastavení času v řídicí jednotce a tudíž k nesprávnému spínání časových režimů. K udržení správného nastavení data a času v tomto případě slouží kondenzátor, který je součástí řídicí jednotky. Správná hodnota data a času bude udržována max. 3 dny. Do řídicí jednotky je možno doplnit baterii, typ BR2032, která zajistí udržení data a času po dobu 200 dní bez napájení el. energií. Baterie je umístěna pod horním krytem řídicí jednotky. V extrémním případě může rovněž dojít k prohoření paliva do zásobníku. Při vypnutém kotli (neodpojeném od el. sítě) je aktivní ochrana proti prohoření paliva do zásobníku. V případě dlouhodobého výpadku dodávky el. energie doporučujeme odstranit palivo z hořáku, aby nedošlo k jejich prohoření do zásobníku Bezpečnostní termostat Bezpečnostní termostat je umístěn na levém bočním dílu pláště podstavce a slouží k zastavení chodu kotle při překročení bezpečnostní teploty. Bezpečnostní termostat je nutné nastavit na teplotu 100 C, tj. na vyšší teplotu, než je nastavitelná maximální teplota kotle (90 C). Rozepnutí bezpečnostního termostatu je signalizováno na displeji kotle. Zastaví se podavač paliva a ventilátor. Deblokace bezpečnostního termostatu se musí provést manuálně po odmontování krytky a stisknutím terčíku. V případě opakovaného vypnutí bezpečnostního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle. Po rozepnutí bezpečnostního termostatu primární čerpadlo (příp. čerpadla) zůstává v chodu Teplotní čidlo na podavači paliva Objeví-li se na teplotním čidle teplota nastavená v parametru limit prohořívání, dojde ke zrychlenému podávání paliva, aby došlo k posunutí hořícího paliva do hořáku. Při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu mínus hystereze se kotel vrátí do původního režimu. Toto zabezpečení pracuje pouze tehdy, je-li kotel napájen elektrickou energií. Jímka čidla podavače paliva je umístěna ve spodní části podavače paliva Čidlo spalin Na základě teploty spalin je hlídáno vyhasnutí kotle v automatickém i útlumovém režimu Havarijní hasicí zařízení Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 C), ventil BVTS (TS 130, STS 20) otevře přívod vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva a po poklesu teploty na čidle o 6 C k zavření přívodu vody Nucený odtah přebytečného tepla Nucený odtah přebytečného tepla kotle Jestliže teplota kotle překročí výrobně nastavenou hodnotu (88 C), nastane tzv. nucený odtah přebytečného tepla do topného okruhu - je-li povolen. Ventilátor a podavač nejsou aktivní. Po podkročení aktuální žádané teploty kotle se vrátí kotel do automatického režimu. V případě, že teplota kotle dosáhla 100 C a došlo k blokaci bezpečnostního termostatu je nutná manuální deblokace bezpečnostního termostatu Nucený odtah přebytečného tepla do ohřívače vody Nucený odtah tepla do ohřívače vody je definován nastavenou hodnotou nuceného odtahu tepla do TV. 30
31 6.2 Ovládací jednotka POL 871 k řídicí jednotce Climatix Ovládací jednotku není možno použít jako prostorový přístroj Umístění a připojení k řídicí jednotce Climatix Umístění Vhodné umístění ovládací jednotky je na čelní nebo boční straně zásobníku paliva kotle VULCANUS. Součástí ovládací jednotky je magnet v její zadní části. Připojení k řídicí jednotce Climatix Součástí ovládací jednotky je připojovací kabel se síťovým konektorem. Kabel je ZAKÁZÁNO zkracovat nebo prodlužovat. Postup připojení ovládací jednotky k řídicí jednotce Climatix: - Odpojte kotel od přívodu elektrického napájení. - Odmontujte kryt rozvodnice, který je připevněn čtyřmi šrouby. - Prořežte přiměřeně kabelovou ucpávku ABB pro síťový konektor ovládací jednotky. - Protáhněte kabel se síťovým konektorem kabelovou ucpávkou ABB a zapojte do vstupu pro síťový konektor na řídicí jednotce Climatix. - Namontujte kryt rozvodnice. - Zapojte kotel k přívodu el. energie Ovládací prvky A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji Popis A i Rychlý návrat do základního menu displeje. B C D E F Zobrazení alarmů, včetně historie chyb. Návrat do předchozího menu (Esc). Přesun kurzoru o řádek výše nebo zvolení vyšší hodnoty při nastavování parametrů kotle. Podržením tlačítka na delší dobu se změna nastavovaných hodnot zrychlí. Přesun kurzoru o řádek níže nebo zvolení nižší hodnoty při nastavování parametrů kotle. Podržením tlačítka na delší dobu se změna nastavovaných hodnot zrychlí. Potvrzení úpravy daného řádku, popř. potvrzení změněné hodnoty (Enter). Obr. č. 22 Prvky ovládací jednotky POL
32 6.2.3 Popis parametrů Přes menu (počáteční stranu) a ostatní submenu se dostanete k názvům parametrů nebo přímo na nastavovací řádky. Na displeji ovládací jednotky nejsou vždy zobrazeny všechny řádky najednou (dle možností displeje). Na další řádky se dostanete tlačítkem pro volbu řádků ( / ). Kurzor se zobrazí na prvním řádku, který je možno měnit (např. u počáteční strany na řádku s datem a poté vždy na každém dalším řádku, který umožňuje změnu. Počáteční strana ovládací jednotky: Vysvětlivky: z zobrazovací parametr (uvedenou hodnotu nelze měnit) + hodnotu parametru lze měnit krok do druhé úrovně (stiskem tlačítka Enter) z+ zobrazovací parametr - hodnotu parametru lze měnit po zadání hesla Poznámka: Textové popisy jednotlivých parametrů odpovídají zobrazení na ovládací jednotce. Základní výrobní nastavení Kotel je spínán pomocí vnějšího ovládání a topí na nastavenou teplotu kotle. Pomocí servisního menu (viz Návod k obsluze řídicí jednotky Climatix) a menu konfigurace je možno nastavit pro: Řídicí jednotka Climatix POL 687 kaskáda až 4 kotlů SMS server akumulace ohřev TV ohřev až dvou směšovaných topných okruhů použití přístroje POL 822 s oboustrannou komunikací ke každému topnému okruhu externí ovládání náhradní zdroj tepla Poznámka: Nastavíme-li v servisním menu konfiguraci kaskáda: akumulace bude možná pouze u Kotel 1 Master ohřev teplé vody bude možný pouze u kotlů Kotel 2, Kotel 3 a Kotel 4 není možno nastavit náhradní zdroj. Řídicí jednotka umožňuje vzdálený přístup pomocí internetu. 32
33 Popis Rozsah VIADRUS 1/12 z :51 z Režim kotle Zapnuto Zapnuto z Vypnuto Stav kotle Odstaven Odstaven z Provoz Útlum provoz Externí útlum Útlum od teploty Zahoření Mimo provoz 1 Výkon ventilátoru 0% + 2 Dávkování paliva 0s/0s + 3 B2 Teplota kotle 21 C + B5 Teplota podavače 22 C z B8 Teplota spalin 22 C z 4 Palivo Hnědé uhlí Hnědé uhlí + 5 Uživatelské menu + Servisní menu + 6 Zadání hesla + Název aplikace AAAA + Poznámka: Pokud jsou ve sloupci Nastavení hodnoty rozepsány do čtyř sloupců, odpovídají tyto hodnoty velikosti kotle 4, 5, 6, 7 článků (zleva), na displeji řídicí jednotky je vždy zobrazena pouze jedna hodnota dle velikosti instalovaného kotle Popis Nastavení Rozsah 1 Nastavení ventilátoru 1/8 30 % Hnědé uhlí 26% 27% 26% 35% % % Hnědé uhlí 52% 48% 47% 82% % + Fixní výkon Ne Ne Ne Ne Ne/Ano + Hodnota fixní výkon 50% 50% 50% 50% % + Popis Nastavení Rozsah 2 Dávkování paliva 1/2 z Čas podávání 5s 2 15s z+ 2.1 Čas prodlevy + Popis Nastavení Rozsah 2.1 Nastavení prodlevy 1/ % Hnědé uhlí 77s 68s 47s 45s 5 200s % Hnědé uhlí 19s 15s 12s 10s 5 200s + Popis Nastavení Rozsah 3 Kotel 1/5 + Min. teplota kotle 55 C 60 C 60 C 60 C C + Max. teplota kotle 80 C min T kotle 90 C + Hystereze zap. kotle 0 C 0 10 C + Hystereze vyp. kotle 5 C 1 10 C + Externí ovládání 65 C min max T kotle + 33
34 Popis Nastavení Rozsah 4 Palivo Hnědé uhlí 1/3 + Hnědé uhlí - + Popis Nastavení Rozsah 5 Uživatelské menu 1/9 5.1 Ruční ovládání Útlum Stav binárních vstupů Stav binárních výstupů Stav analogových vstupů Stav analogových výstupů Diagnostika zdroje Diagnostika spotřebiče Diagnostika regulátoru :51 + Popis Nastavení Rozsah 5.1 Ruční ovládání 1/6 Podávání ručně vypnuto vypnuto/zapnuto + Doba podávání ručně 6.0min min + Ventilátor ručně vypnuto vypnuto/zapnuto + Doba chodu ventilátoru 15.0min min + Výkon ventilátoru ručně 30% % + Profuk vypnuto vypnuto/zapnuto + Popis Nastavení Rozsah 5.2 Útlum 1/4 Čas podávání 10s 2 15s + Čas prodlevy 30min 1 60min + Výkon ventilátoru 50% % + Doběh ventilátoru 60s 0 300s + Popis Zobrazení 5.3 Stav binárních vstupů 1/4 z Externí ovládání Zap z Bezpečnostní termostat OK z Čidlo zahoření OK z TMK podavače OK z Popis Zobrazení 5.4 Stav binárních výstupů 1/2 z Podavač Vyp z Čerpadlo kotle Zap z Popis Zobrazení 5.5 Stav analogových vstupů 1/2 z B2 Teplota kotle 74,7 C z B8 Teplota spalin 135,1 C z B5 Teplota podavače 23 C z Popis Zobrazení 5.6 Stav analogových výstupů 1/2 z Ventilátor 0% z 34
35 Popis Zobrazení 5.7 Diagnostika zdroje 1/3 z Diagnostika kotle z --Požadavky od spotřeby-- z Externí ovládání 70 C z Popis Zobrazení Diagnostika kotle 1/4 z Stav kotle Mimo provoz z Akt. žádaná teplota 70 C z Tepl. sepnutí kotle 70 C z Tepl. vypnutí kotle 75 C z Popis Zobrazení 5.8 Diagnostika spotřebiče 1/5 z Externí ovládání z Požadavek zóna C z Požadavek zóna C z Upravená venkovní teplota 0.0 C z Tlumená venkovní teplota 0.0 C z Popis Zobrazení Diagnostika ext. vstupu 1/2 z Externí ovládání žádaná 70 C z Popis Zobrazení 5.9 Diagnostika regulátoru 1/4 z Verze z Uložení/nahrávání z Čítač restartů 7 z Interní teplota 35,9 C z Popis Zobrazení Verze 1/5 z Operační systém z Info o aplikaci z z - VULCANUS 4 cl. (Typ a velikost kotle) z - POL 627 z Popis Zobrazení Rozsah Uložení/Nahrávání 1/1 z Zpět výrobní nastavení vykonat z Popis Zobrazení Rozsah 6 Zadání hesla z Heslo z Heslo
36 6.2.4 Poruchy POZOR! Při extrémně zaneseném výměníku dojde k zvýšení teploty spalin. Pokud by její hodnota dosáhla 300 C (výrobní nastavení), dojde snížení výkonu kotle. Doporučujeme provádět pravidelné čištění kotle viz kap. 7. Porucha je signalizována blikáním červené LED diody na tlačítku B a LED dioda na tlačítku A červeně svítí. Stiskem tlačítka B se zobrazí seznam poruch. Rozsah zobrazení poruch je závislé na zvolené vybavenosti kotle a topného systému. Zobrazení Reakce kotle Řešení Potvrzení - Pasivní/Aktivní + A6 Prostor TO1: Procesní Error + A7 Prostor TO2: Procesní Error + B1 Náběh TO1: xxx + B12 Náběh TO2: xxx Chod kotle podle ekvitermní křivky Chod kotle dle teploty kotle + Přehřátí TV:Chyba Odstavení ohřevu teplé vody + B2 Teplota kotle: xxx Odstavení chodu kotle + B3 Teplá voda: xxx Odstavení ohřevu teplé vody + B5 Teplota podavače: xxx Odstavení chodu kotle + B8 Teplota spalin: 400 C Odstavení chodu kotle + B8 Teplota spalin: xxx Odstavení chodu kotle + B9 Venkovní teplota: xxx Žádaná teplota je průměrována z tlumené a upravené venkovní teploty + B4 AKU horní: xxx Chod kotle bez akumulační nádoby + B41 AKU spodní: xxx Chod kotle bez akumulační nádoby + B10 čidlo kaskády: xxx Žádaná teplota čidla B10 přechází na každý kotle v kaskádě + Bezpečnostní termostat: Chyba Odstavení chodu kotle + TMK Podavače: Chyba Odstavení chodu kotle + Zahoření: Chyba Zrychlený chod podavače + Ztráta plamene: Provoz Odstavení chodu kotle + Ztráta plamene: Útlum Odstavení chodu kotle + Nízká teplota kotle Odstavení chodu kotle + Komunikace Kotel 2: Chyba + Komunikace Kotel 3: Chyba + Komunikace Kotel 4: Chyba Kotel 2 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master Kotel 3 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master Kotel 4 (kaskáda) nekomunikuje s Kotlem 1 Master Řídicí jednotka může hlásit následující poruchy čidel: xxx: Přerušeno, Nepřipojeno, Zkratováno, Nad rozsah, Pod rozsahem, Bez výstupu, Kontrola nastavení v konfiguraci. Provést manuální otevření trojcestného ventilu.* Kontrola zapojení čidla, popř. jeho výměna. Kontrola nastavení a příp. úprava parametrů. Kontrola zapojení čidla, popř. jeho výměna. Deblokace bezpečnostního termostatu. Kontrola nastavení termostatu. Kontrola el. zapojení. Kontrola funkce podavače paliva. Kontrola paliva v zásobníku (nedostatek paliva nebo jeho klenbování). Kontrola funkce podavače paliva. Kontrola útlumových parametrů dle výrobního nastavení. Kontrola paliva v zásobníku (nedostatek paliva nebo jeho klenbování). Kontrola funkce podavače paliva. Kontrola útlumových parametrů dle výrobního nastavení. Odblokování poruchy se provádí přepnutím volby pasivní na aktivní a potvrzením pomocí tlačítka (F). Kontrola propojení mezi kotli. Kontrola polarity zapojení 36

References: čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 1