Source: https://eshop.dexon.cz/clanky/konstrukce-teorie/47-otazek-nez-vyberete-spravny-evakuacni-rozhlas.html
Timestamp: 2019-06-19 08:01:49+00:00

Document:
47 otázek, než vyberete správný evakuační rozhlas | Konstrukce - teorie | DEXON | REPRODUKTORY A OZVUČOVACÍ TECHNIKA
Dávejte pozor na konfiguraci softwaru, který může být záměrně konfigurován jen pro určitý počet zón. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) to má neomezeně, rozšiřuje se po 20 zónách.
Maximální počet linek (smyček)?
Dávejte pozor na konfiguraci softwaru, který může být záměrně konfigurován jen pro určitý počet linek. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) to má neomezeně, rozšiřuje se po 20 zónách.
Maximální počet nezávislých hudebních kanálů?
Dáno hlavní propojovací maticí. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) má 4 anebo rozšiřování po 4.
Maximální počet připojených mikrofonů pro běžnou obsluhu?
Maximální instalovatelný výkon?
Jak rychle je systém schopen začít vysílat po zapnutí napájení nebo záložního napájení?
ČSN EN 60 849 § 4.1c vyžaduje 10 s. Jako záložní napájení není možné použít diesel agregáty, protože tyto toto nesplňují. Pozor, také většina softwarově řízených nouzových zvukových systémů do 10s nenastartuje. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) nastartuje do 2s.
Které normy nouzový zvukový systém splňuje?
Systém musí splňovat nejenom ČSN EN 60 849. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) splňuje ČSN EN 60849:1998, ČSN EN 60065:2003, ČSN EN 50130–4:1997, ČSN EN 55103–4:1998, ČSN EN 55022:1999, ČSN EN 61000–3–2:2001, ČSN EN 61000–3–3:1997.
Je systém certifikován v ČR?
Je systém připojitelný na tel. linku?
Umožňuje systém slučovat zesilovače?
Na větší počet zón může být použito minimum zesilovačů, tak jak to umožňuje Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo)
Maximální počet nezávislých hlášení v jednom okamžiku?
Je dáno generátorem nouzových hlášení. Obvykle 8, Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) umí 20.
Maximální počet nezávislých hlášení nahraných v ústředně (počet kanálů generátoru zpráv), jejich počet a délka?
Evakuace, evakuační hlášení II
Jak rychle začne systém vysílat signál nouze, popř. evakuační hlášení, po obdržení patřičného signálu z EPS?
Viz ČSN EN 60 849, § 4.1d – vyžaduje 3 s. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) reaguje do 1 s.
Jakým způsobem je zpracováno evakuační hlášení?
Jak se systém vypořádá s nárůstem hluku v budově?
Jakým způsobem se hlídá vedení k reproduktorům (kontrola kruhovým vedením, měření impedance, měření modulovanými signály, jiný), pokud hlídání nezajišťuje přímo ústředna, o jaký prvek se musí rozšířit (typ)?
Měření impedance, svodu, napětí, kontrola průchodnosti pilotním kmitočtem?
Pokud se používá měření impedance, používá se kapacitní člen na konci vedení? Pokud ne, jakým způsobem je kompenzována teplotní změna impedance reproduktorů?
Jakým způsobem se hlídá vnitřní vedení mezi ústřednou a zesilovači?
Je dáno technologii systému. Mnoho požárních rozhlasů hlídá pouze digitální komunikaci řízení mezi centrálou a zesilovači a ne vlastní průchodnost na signál. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) používá průchodnost signálu – pilotní kmitočet.
Obvykle se na toto zcela zapomíná. V požárním rozhlasu Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) jsou definovány impedanční stavy v EPS.
Jakým způsobem splňujte evakuační rozhlas bod 4.1.g normy – zálohováním zesilovačů či jinak?
Mnoho systému tento bod vůbec neřeší. Pouze detekují závadu zesilovače, ale neprovedou přepojení na náhradní zesilovač. Mnohdy i konfigurace počtu záloh k počtu všech zesilovačů není dostatečná. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) používá konfigurace 4/1 nebo 8/1. Je-li zjištěná závada, automaticky se přepíná na náhradní zesilovač.
Jak je zajištěno podružné napájení?
Viz ČSN EN 60 849, § 4.1 m. Akumulátory a jejich plná správa a měření.
Jak dlouho je systém schopen provozu, není-li stav evakuace, ale je poškozeno hlavní napájení?
Používá systém akumulátoru nebo UPS? Pokud ano, jaká je životnost připojených akumulátorů (kapacita/po kolika létech)?
Jak jsou řešeny reproduktory v zónách proti „ztrátě pokrytí“?
Viz ČSN EN 60 849, § 4.1f. Celková indikace celkovou kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na dohledovém přístroji v místě ostrahy, tak jak to provádí i Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo).
Viz ČSN EN 60 849, § 5.3e. Např. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) používá bias proud + indikaci dílčí kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na speciálním dohledovém přístroji v místě ostrahy.
Jakým způsobem je měřeno pouzdro cívky evakuačního mikrofonu a zobrazena jeho závada?
Viz ČSN EN 60 849, § 5.3e. Většina systémů toto měření neprovádí. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) má laděný rezonanční obvod, který odhalí i poškození obalu evakuačního mikrofonu. Indikuje dílčí kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na speciálním dohledovém přístroji v místě ostrahy.
Jak je zobrazována závada na obvodu reproduktoru?
Viz ČSN EN 60 849, § 5.3k. Např. Velký systém Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) používá bias proud + indikaci dílčí kontrolkou vizuálně a akustickým signálem v případě závady na speciálním dohledovém přístroji v místě ostrahy.
Jak rychle detekuje systém jakoukoli závadu?
Jak systém komunikuje zpět do EPS?
Je dodavatel oprávněn (certifikován) k měření srozumitelnosti evak. hlášení dle metody CIS anebo RASTI? Kdo srozumitelnos­t měří?
Je dodavatel oprávněn (certifikovaný hlukoměr) k měření SPL hluku a SPL nouzového hlášení? Kdo toto měří?
Viz ČSN EN 60 849, § 7.2. V případě Velkého systému Dexon/Jedia (předchůdce nynějšího digitálního evakuačního rozhlasu Tutondo) jsou automaticky součástí montážní a instalační schémata, návod k použití, instalační kniha, provozní kniha, protokol o vstupní zkoušce, protokol o revizi, informační a výstražné grafické cedulky, protokoly o měřeních.
Nabízí dodavatel možnost sepsání tzv. servisní smlouvy?

References: § 4
 § 4
 § 4
 § 4
 § 5
 § 5
 § 5
 § 7