Source: https://www.priorit.de/sichere-monitoreinhausungen/
Timestamp: 2019-06-19 21:52:11+00:00

Document:
Sichere Monitoreinhausungen – Brandschutzlösungen & Brandschutzprodukte von PRIORIT - www.priorit.de
Brandschutzinnovation
Home / Sichere Monitoreinhausungen
Sichere Monitoreinhausungen
PRiodis - sichere monitoreinhausungen
PRIODIS bringt Brandschutz und Kundeninformation in Rettungswegen in Einklang
Monitore sind elektrische Bauteile, die in Rettungswegen ein hohes Gefahrenpotential darstellen. Bei Defekten kann es schnell zu einem Brand und einer Verrauchung des Rettungsweges kommen.
Nach dem deutschen Baurecht ist das unzulässig!
Musterbauordnung MBO 2002 § 14
Musterbauordnung MBO 2002 § 40
„In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.“
MLAR 2005 Abschnitt 3.2 Elektrische Leitungsanlagen
3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber
a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende Abschlüsse mit umlaufender Dichtung zu verschließen;
b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen zu verschließen.“
Sichere Monitoreinhausung PRIODIS 30
Anwendungsbeispiel PRIODIS Basic im Foyer
Anwendungsbeispiel PRIODIS 30 im einem Verwaltungsgebäude
Detailbild PRIODIS Basic
„PRIODIS Basic“
Die Monitoreinhausung „PRIODIS Basic“ ist die einfachste und kostengünstigste Lösung und erfüllt die Anforderungen aus der MBO §14, §40. „PRIODIS Basic“ besteht aus nichtbrennbarem Material (A2 – s1, d0), umschließt die Monitore vollständig und verhindert im Falle eines Brandes innerhalb von 30 Minuten das Austreten von Feuer und Rauch (Erstickungsbrand) und schütz somit den Rettungsweg sicher. Als Rettungswege gelten hier notwendige Flure, notwendige Treppenräume, Räume zwischen notwendigen Treppenräumen sowie Ausgänge ins Freie.
Der Nachweis wurde über Realbrandversuche mit verschiedenen Brandbeschleunigern in einer akkreditierten Materialprüfanstalt (MPA Dresden) geführt und über ein Gutachten bestätigt.
Bei dieser Lösung wird der Monitor als angeschlossener Verbraucher und nicht als Bestandteil der Leitungsanlage nach MLAR (2005) verstanden.
Geprüfter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen
PRIODIS Basic
„PRIODIS 30“
Die Monitoreinhausung „PRIODIS 30“ erfüllt die Anforderungen aus der MBO §14, §40 und zusätzlich die Anforderung aus der MLAR. „PRIODIS 30“ besitzt eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (feuerhemmend), besteht aus nichtbrennbarem Material (A2 – s1, d0) und enthält eine technische rauchmeldergesteuerte Be- und Entlüftung. „PRIODIS 30“ verhindert im Falle eines Brandes innerhalb von 30 Minuten das Austreten von Feuer und Rauch und schütz somit den Rettungsweg sicher. Als Rettungswege gelten hier notwendige Flure, notwendige Treppenräume, Räume zwischen notwendigen Treppenräumen sowie Ausgänge ins Freie. Der Nachweis des Feuerwiderstandes und der Rauchentwicklung inkl. Be- und Entlüftung wurde durch eine Brandprüfung über 30 Minuten nach ETK (Einheitstemperaturkurve) in einer akkreditierten Materialprüfanstalt (MPA Dresden) geführt und über einen Prüfbericht bestätigt.
Bei dieser Lösung wird der Monitor als Bestandteil der Leitungsanlage nach MLAR (2005) verstanden.
Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., feuerhemmend
PRIORIT empfiehlt die Nutzung von „PRIODIS Basic“ zum sicheren Einhausen von Monitoren. Denn „PRIODIS Basic“ überzeugt durch sein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt den Brandschutz in ausreichendem Maße sicher.
Fragen Sie zur Sicherheit Ihren zuständigen Brandschutzplaner, Brandschutzsachverständigen oder die Feuerwehr, welches PRIODIS-Modell letztendlich zum Einsatz kommen soll.
Mit „PRIODIS 30“ haben Sie in jedem Fall eine Lösung, die auch die letzte gedankliche Unsicherheit eliminiert.
PRIODIS – die preisgünstige und optisch ansprechende Lösung kommt von PRIORIT!
PRIODIS ist der geprüfte Schutz für den rechtlich einwandfreien Einsatz von Monitoren in Flucht- und Rettungswegen. PRIODIS schottet Monitore wirksam gegenüber Flucht- und Rettungswegen ab! Mit PRIODIS dürfen moderne Flachbildschirme in allen Flucht- und Rettungswegen und Foyers betrieben werden. PRIODIS garantiert, dass Entstehungsbrände in Monitoren nicht entstehen und Rettungswege frei von Rauch und Brand aus Monitoren bleiben! So können problemlos Monitore in allen Fluren, Foyers und Versammlungsstätten mit neuesten Nachrichten, Videos und Werbung informieren.
Bei PRIODIS handelt es sich um ein Gehäuse, das Monitore vollständig umhaust. Nichtbrennbare Baumaterialien stellen sicher, dass die Monitore auch im Brandfall sicher von Flucht- und Rettungswegen getrennt bleiben. Dichtungen an den Laibungen und Kabeleinführungen garantieren, dass kein Rauch austreten kann. Prüfzeugnisse belegen die Eignung des Brandschutzgehäuses.
Ein brillantes Sicherheitsglas sorgt für die kontrastreiche Bildwidergabe aus jedem Betrachtungswinkel und schützt die Monitore vor Staub, Schmutz und Vandalismus. Das bedeutet maximale Sicherheit für den öffentlichen Betrieb in Schulen und Hallen und Foyers.

References: § 14
 § 40
 § 35
 §14
 §40
 §14
 §40