Source: http://docplayer.es/2549559-Informe-sobre-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-establecen-los-requisitos-y-las-condiciones-tecnicas-basicas-de-la-infraestructura-necesaria.html
Timestamp: 2017-07-22 20:51:45+00:00

Document:
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA - PDF
Download "INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA"
Guillermo Cano Bustamante
1 INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA POSIBILITAR LA RECARGA EFECTIVA Y SEGURA DE LOS VEHICULOS ELÉCTRICOS Y A TAL EFECTO SE APRUEBA LA ITC-BT-52 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REBT 26 de enero de 20122 INDICE 0 RESUMEN Y CONCLUSIONES ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO Artículo Único Disposiciones Adicionales Disposición Transitoria Única Disposiciones Finales DESCRIPCIÓN DE LA ITC-BT-52 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INSFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Esquemas de instalación para la recarga de Vehículos Eléctricos Requisitos Generales de la Instalación Protección para garantizar la seguridad Condiciones particulares de instalación NORMATIVA APLICABLE CONSIDERACIONES PRELIMINARES GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO Disposición Adicional Primera Inclusión de una nueva Disposición Adicional sobre los requerimientos mínimos exigibles a las infraestructuras para la recarga del VE Inclusión de una nueva Disposición Adicional sobre la estructura de recarga del VE en edificios o conjuntos inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal ya existentes Disposición Final Primera Disposición Final Tercera Disposición Final Cuarta Inclusión de una nueva Disposición Final sobre modificación de la ITC- BT-16 del REBT SOBRE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA3 5.4.1 Sección 2. Términos y Definiciones Sección 3. Esquemas de Instalación para la recarga de vehículos eléctricos Sección 4. Requisitos Generales de Instalación CONSIDERACIONES DE DETALLE DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-BT4 INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA POSIBILITAR LA RECARGA EFECTIVA Y SEGURA DE LOS VEHICULOS ELÉCTRICOS Y A TAL EFECTO SE APRUEBA LA ITC-BT-52 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y SE MODIFICAN OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REBT En el ejercicio de las funciones referidas en el apartado Tercero.1 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y de conformidad con el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía, el Consejo de la Comisión Nacional de Energía, en su sesión del día 26 de enero de 2012, ha acordado emitir el siguiente INFORME 0 RESUMEN Y CONCLUSIONES Mediante oficio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se remite a esta Comisión Nacional de la Energía el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y las condiciones técnicas básicas de la infraestructura necesaria para posibilitar la recarga efectiva y segura de los vehículos eléctricos y a tal efecto se aprueba la ITC-BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del REBT 1. Esta Comisión entiende adecuado que la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52 recoja, entre otros, un amplio rango de esquemas de instalación para el caso de aparcamientos colectivos en edificios de viviendas, tanto en edificios existentes como en nuevas edificaciones, otorgándole al usuario la libertad de elección del esquema que le sea más factible, al tiempo que se posibilita el desarrollo de las actividades y servicios 1 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 35 asociados al Gestor de recargas. La implantación de los mecanismos que satisfagan la inserción de esta nueva tecnología debe valorarse positivamente, de forma que se minimicen las barreras técnicas para su acceso al mercado. Finalmente, es preciso señalar que el Vehículo Eléctrico (VE) ha de favorecer una mayor integración de las energías renovables no gestionables, de forma que dicha recarga se ha de orientar a que sea realizada en los períodos de mayor producción renovable, no debiendo interferir con la demanda actual de electricidad. No obstante, esta necesidad no es objeto ni del Proyecto de Real Decreto ni la de Instrucción Técnica Complementaria que se informan, sino que deberá ser recogida en el desarrollo normativo de los modelos de negocio de los Gestores de recarga y en el marco económico del mismo. A continuación se recogen las observaciones más relevantes que esta Comisión formula en relación al Proyecto de Real Decreto e ITC-BT-52: 1. Se debe garantizar el Acceso Universal a la recarga en igualdad de condiciones para todos los potenciales usuarios y la utilización eficiente de la energía desde la gestión de recarga. Todo ello debe traducirse en una gestión adecuada del sistema eléctrico y un óptimo aprovechamiento de las infraestructuras disponibles, sin menoscabo de los derechos ya reconocidos de los distintos usuarios. Para ello resulta imprescindible que la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52 no establezca preferencia entre los distintos esquemas y que se garantice que las instalaciones ya existentes podrán acogerse a estas innovaciones tecnológicas de una manera sencilla y eficaz; así como que abogue por la instalación obligatoria de un sistema inteligente de gestión de carga (SIG) que permita, mediante la regulación de su intensidad de carga o del deslastre de cargas, la recarga inteligente del VE. En este sentido será el usuario quien, en última instancia, gestione a su conveniencia las cargas de las que dispone, en función de la potencia que contrate, de las prestaciones del equipamiento domótico que instale y de las opciones tarifarias que elija. 2. El Proyecto de Real Decreto que se informa se presenta como una norma sobre seguridad industrial referida a instalaciones energéticas. Sin embargo, 46 contiene dos disposiciones adicionales que ofrecen dudas de legalidad al encontrarse fuera del ámbito de la seguridad y calidad industrial, ya que obligan a los aparcamientos a contar con determinadas dotaciones, según corresponda: a) En nuevas viviendas unifamiliares el circuito eléctrico necesario para suministrar a un punto de conexión-, en edificios en régimen de propiedad horizontal la canalización principal que posibilite las derivaciones individuales a las plazas-, en los edificios de empresa una estación de carga por cada veinte plazas-, y en los aparcamientos públicos una estación de carga por cada veinte plazas-. b) En los aparcamientos públicos ya existentes -una estación de carga por cada treinta plazas-, confiriendo un plazo de dos años para el cumplimiento de esta obligación, plazo susceptible, según se indica, de modificación excepcional por las Comunidades Autónomas. 3. Se propone la inclusión de una nueva Disposición Adicional sobre los requerimientos mínimos exigibles a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico. Dada la juventud del desarrollo del VE, existen gran cantidad de incógnitas sobre los detalles definitivos de innumerables elementos asociados al mismo. Con la finalidad de minimizar la incertidumbre sobre los condicionantes técnicos de las infraestructuras, se considera recomendable la inclusión de una nueva Disposición Adicional en la que se establezcan, en función de las características indicadas en los párrafos 2, 3 y 4 del preámbulo y de las Directrices Europeas, cuáles deben ser las características mínimas exigibles en el futuro a las infraestructuras para la recarga del VE. Dicha nueva Disposición Adicional debería contemplar que, salvo para el caso de las viviendas unifamiliares, la recarga de VE deberá poder ser medida de forma individual e independiente del resto de consumos y que deberá hacerse de una forma "Inteligente", a través de los dispositivos que en su momento se normalicen. Además, debería quedar recogido que el acceso a las infraestructuras para la recarga del VE no deberá ser discriminatorio entre los potenciales usuarios, garantizándose la igualdad tanto en la capacidad de acceso a dichas infraestructuras como en los costes asociados para conectarse a las mismas. 57 4. Se propone una nueva definición para el dispositivo Sistema Inteligente de Gestión de carga (SIG). La definición de dicho dispositivo debería obedecer a lo siguiente: Dispositivo electrónico inteligente específico que se situará aguas abajo del contador principal y permitirá a los usuarios gestionar libremente la carga del vehículo eléctrico, desplazándola al horario que más le interese o limitando la intensidad de carga en función de los precios por períodos o de la intensidad demandada en tiempo real por el resto de cargas dentro de la misma instalación particular. De esta forma se aseguraría la libertad de elección por parte de cada usuario de la forma de gestión de cargas que desea establecer, se priorizaría de manera personalizada su paradigma de cargas, y se actuaría sin interferir en las instalaciones del resto de usuarios. 5. Se considera que el esquema de instalación para la recarga de vehículos eléctricos nº 2. Individual con contador principal común con la vivienda contenido en la propuesta de ITC, puede ser útil durante los primeros años de lanzamiento del vehículo eléctrico. No obstante, se considera que este esquema conlleva determinados inconvenientes que podrán aconsejar en su momento su derogación, una vez pasados los primeros años. 6. Se realiza una propuesta sobre la previsión de cargas para la recarga del vehículo eléctrico, así como de los coeficientes de simultaneidad de las instalaciones de recarga con el resto de la instalación. De esta manera la previsión de cargas para la recarga del VE se realizará considerando que a la suma de todas estas potencias se le aplicará un factor de simultaneidad de 0,5 con el resto de la instalación, siempre y cuando la infraestructura de recarga disponga que un sistema de gestión inteligente de la misma que garantice que la recarga se realiza en los tramos supervalle de la curva de demanda, sin que ello comprometa la capacidad del resto de instalaciones comunes. En caso contrario, el factor de simultaneidad será de 1. Además, se propone que se admita la posibilidad de que en los casos en los que el promotor prevea una potencia instalada mayor, se podrá realizar un incremento, siempre justificado, del porcentaje de plazas de aparcamiento construidas con una carga de W superior al 15% que se recoge en el Proyecto de Real Decreto. 68 7. Se propone ampliar el plazo de un año a tres que se establece en la Disposición Transitoria Única para que las instalaciones que se encuentran en fase de ejecución puedan mantenerse sin adoptar las prescripciones dispuestas en la mentada ITC BT 52. La situación socio-económica actual aconseja que el plazo de implantación se vea incrementado, en vista de la incertidumbre económica y de penetración real de la nueva tecnología. 8. Por último, se realizan una serie de consideraciones sobre las características técnicas de la instalación. Así, en el Apartado Electrificación Elevada de la ITC- BT-25, se debería recoger la obligatoriedad de que el circuito C 13 disponga de un interruptor diferencial exclusivo para el mismo conforme a las características especificadas en la ITC-BT-52. Igualmente, debería establecerse de forma expresa en la ITC-BT-52 que las instalaciones destinadas a la recarga del VE deberán diseñarse de forma que se optimice su utilización para evitar sobredimensionamientos o duplicidades. Por otro lado se recomienda que en lugar de limitar la longitud de la derivación individual a 20 m, dicho límite debería establecerse de modo que la instalación no tenga una caída de tensión superior al 5%. En lo que se refiere a las Bases de toma de corriente correspondientes, se propone eliminar las Bases correspondientes a 10 A, al restringir el REBT el uso de 10 A a circuitos de iluminación, y eliminar las Bases de toma de corriente Trifásica de 32 A ya que tampoco se admiten interruptores automáticos de 32 A. 1 ANTECEDENTES Con fecha 25 de octubre de 2011 ha tenido entrada en el registro de la Comisión Nacional de Energía (CNE) oficio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se remite para alegaciones el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y las condiciones técnicas básicas de la infraestructura necesaria para posibilitar la recarga efectiva y segura de los vehículos eléctricos y a tal efecto se aprueba la ITC-BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del REBT (ANEXO 1). 79 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO Tal y como se señala en el preámbulo del Proyecto de Real Decreto, el 6 de abril de 2010 se presentó la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico, con horizonte 2014, que recogía diferentes programas para la aplicación de medidas que contemplaban el fenómeno desde sus distintas facetas: fomento de la demanda, industrialización e I+D+i, actuaciones horizontales y fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética. En relación con este último ámbito, se señalaba en el referido documento que la infraestructura prioritaria de suministro debe ser un elemento asociado a la adquisición del propio vehículo (infraestructura vinculada), asociando el resto de infraestructura a servicios de recarga energética. De esta forma el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, reformó la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, entre otros aspectos, para incluir un nuevo agente del sector, denominado gestor de cargas del sistema, cuya función principal se explicita como la entrega de energía a través de servicios de recarga de vehículos que utilicen motores eléctricos o baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan la recarga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario y para el sistema eléctrico, mediante la futura integración con los sistemas de recarga tecnológicos que se desarrollen, que faciliten la integración de la generación en régimen especial. Lo anterior no impide que los titulares de aparcamientos puedan realizar las instalaciones correspondientes y gestionar su propio suministro o realizar una repercusión interna de gastos. En desarrollo de lo previsto en dicho Real Decreto-Ley, el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, ha regulado la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, al tiempo que ha creado una tarifa de acceso supervalle, a fin de optimizar el aprovechamiento de la potencia de generación eléctrica ya existente, disponible de manera opcional tanto en libre comercialización como en tarifa de último recurso, lo que permitirá poner a disposición de los usuarios recargas más económicas en los correspondientes periodos horarios, al tiempo que ofrecerá al sistema eléctrico la 810 posibilidad de mejorar su eficiencia global mediante un aplanamiento de la curva de demanda. Finalmente se señala que el Real Decreto objeto del presente informe, encuentra el marco adecuado en la Ley de Industria, para establecer las especificaciones técnicas que posibiliten la recarga segura de los VE en cualquiera de las situaciones que cabe esperar. Para ello, mediante el citado Real Decreto se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria (ITC) que se añade a las ya incluidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, denominada ITC BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, cuya finalidad es regular la alimentación eficiente y segura de los puntos de recarga con elementos de conexión normalizados y técnicamente seguros, como instrumento de los gestores de cargas o extensión de las instalaciones de los particulares. Además, mediante las disposiciones adicionales de este Real Decreto se prescribe que los aparcamientos y estacionamientos públicos y privados dispongan de puntos de conexión, en un porcentaje acorde con los objetivos cuantificados de la mencionada Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico. El Proyecto de Real Decreto se conforma de un Artículo Único Aprobación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT 52, Instalaciones con fines especiales. Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, del Reglamento electrotécnico para baja tensión, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales. 2.1 Artículo Único Aprueba la ITC-BT-52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, del REBT, estableciendo que dicha ITC será de aplicación a las instalaciones eléctricas necesarias para la recarga del VE en el ámbito del citado REBT independientemente de su titularidad y declarando que las condiciones económicas del sistema se habrán de regir por su normativa específica. 911 2.2 Disposiciones Adicionales Disposición Adicional Primera. Estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción. Recoge la dotación mínima a incluir en las instalaciones eléctricas para la recarga de los VE de la que se debe disponer en edificios o estacionamiento de nueva construcción. Dicha dotación conlleva desde el circuito eléctrico necesario para suministrar a un punto de conexión en aparcamientos de viviendas unifamiliares, pasando por la ejecución de una canalización principal por zonas comunitarias de longitud inferior a los 20 metros, en el caso de aparcamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, hasta las canalizaciones necesarias para suministrar a una estación de carga por cada 20 plazas en el caso de los aparcamientos de flotas y aparcamientos públicos. Disposición Adicional Segunda. Equipamiento en aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso público ya existentes. En el caso de los aparcamientos públicos ya existentes establece la obligación de ejecución de las instalaciones necesarias para poder suministrar a una estación de carga por cada 30 plazas, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto (albergando la posibilidad de modificación por los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas), de forma que dichas instalaciones queden supeditadas en términos de seguridad a las especificaciones y norma que se establece en la ITC-BT-52 o en las establecidas en norma que permitan una seguridad equivalente. 2.3 Disposición Transitoria Única. Se establece un plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto para que las instalaciones que se encuentran en fase de ejecución puedan mantenerse sin adoptar las prescripciones dispuestas en la mentada ITC-BT-52. De igual forma, se alberga la posibilidad de que los Órganos autonómicos competentes modifiquen dicho plazo. 1012 2.4 Disposiciones Finales. Disposición Final Primera. Modificación de la Instrucción técnica complementaría (ITC) BT 04 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Se modifica la redacción del apartado 3 de la ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. Dicha modificación se traduce en la inclusión de las infraestructuras de recarga del VE dentro del grupo o (en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, dicho apartado era el último y servía de cierre) de forma que se requiere la elaboración de un proyecto de las nuevas instalaciones en el caso de infraestructuras para la recarga del VE a cargo de los gestores de cargas y a las estaciones de movilidad eléctrica, siempre que superen una potencia instalada de 50 kw. En el caso de instalaciones de recarga situadas en el exterior, dicho límite se fija en 5 kw de potencia instalada. Por último, en el caso de instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de recarga 4, la exigencia de proyecto es independe de la potencia instalada. Finalmente, se incluye un nuevo grupo z, que anteriormente era el grupo o, que sirve de cierre. Disposición Final Segunda. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT 05 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Se modifica la redacción del apartado 4.1. de la ITC-BT-05, pasando a incluirse el subelemento i) Instalaciones de las estaciones de recarga que requirieron proyecto para su ejecución, dentro de las instalaciones que requerirán inspecciones iniciales previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia. Disposición Final Tercera. Modificaciones de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT 10 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Se modifica la ITC-BT- 10, de modo que dentro de la Clasificación de los lugares de Consumo, se incluyen los Aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos. 1113 Igualmente, se introduce un nuevo apartado 5 Carga correspondiente a las zonas de estacionamiento con infraestructura para la recarga de los Vehículos Eléctricos, en el que se establece la instalación de un nuevo circuito C 13 específico para la recarga de VE en viviendas unifamiliares, que además supondrá el paso a electrificación elevada. Para el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de viviendas, se establece que se considerará una carga de W para el 15% de las plazas de aparcamiento construidas y que a la suma total de dichas potencias se le aplicará un factor de simultaneidad 0.5 con el resto de la instalación. Por último, la introducción del citado apartado 5 conlleva que los apartados 5 y 6 pasen a ser el 6 y el 7, respectivamente. Disposición Final Cuarta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT 25 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Se incluye el circuito C 13 Circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, dentro de la especificación de la Electrificación elevada. Por último, en las Disposiciones Finales Quinta, Sexta y Séptima se recoge el título competencial según lo dispuesto en el artículo ª y 25ª de la Constitución, la habilitación normativa y la entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el B.O.E. 3 DESCRIPCIÓN DE LA ITC-BT-52 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INSFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Mediante dicha ITC se regula la alimentación eficiente y segura de los puntos de recarga con elementos de conexión normalizados y técnicamente seguros, como instrumento de los gestores de cargas o extensión de las instalaciones de los particulares. La citada ITC se encuentra estructurada en seis secciones a través de las que se explicitan las definiciones y terminología asociada al nuevo elemento Vehículo Eléctrico 1214 y sus necesidades asociadas de infraestructura eléctrica. Se describen hasta cuatro esquemas de recarga distintos (el tipo 3 incluye dos versiones en función de la centralización de contadores de que se disponga) que abarcan un amplio rango de soluciones tanto para el ámbito unitario privado -Viviendas unifamiliares-, como para el ámbito comunitario de uso comercial -Estaciones de recarga-. Se describen los requisitos técnico generales de la instalación asociada a la recarga del VE al tiempo que se exponen los requisitos de protección que garanticen la seguridad de las instalaciones para la totalidad de soluciones con independencia de su ubicación y características de uso, llegando a describirse en última instancia los requisitos mínimos en términos de accesibilidad de los puntos de conexión. Por último, el objeto y ámbito de aplicación de la citada ITC queda definido para cualquier sistema y modo de recarga del vehículo eléctrico por conducción de corriente, no estando comprendidos bajo su aplicación los sistemas de recarga por inducción ni las instalaciones para la recarga de baterías que produzcan desprendimiento de gases durante su recarga. 3.1 Esquemas de instalación para la recarga de Vehículos Eléctricos La sección 3 relativa a los esquemas de instalación viene a plasmar las distintas concepciones que se admitirán para la estructura de instalaciones siendo determinante para la propia tecnología del VE, en cuanto a puntos de conexión y modelos de recarga. En lo que respecta a los esquemas propuestos, se tiene que: El Esquema 1, Troncal con un contador principal en el origen de la instalación y contadores secundarios en cada estación de carga, resulta ser un esquema favorable a la implantación del gestor de recarga. La energía de recarga de los VE queda recogida en los contadores secundarios aunque la medida del contador principal es la que posibilitará verificar la actividad del gestor de recargas, siendo obligatoria la instalación del Sistema Inteligente de Gestión de carga (SIG), y no posibilitando la adopción de la discriminación horaria supervalle, salvo en casos de un número reducido de VE cuando el conjunto de potencia contratada sea inferior a los 15 kw. 1315 El Esquema 2, Individual con contador principal común con la vivienda, sí posibilita la discriminación horaria pues es común con el resto de la vivienda, no obligando a la instalación del SIG. Dicho esquema no está pensado para la implantación del gestor de recarga ya que la estación de carga comparte el punto de suministro con el resto de la vivienda, y los contadores secundarios son opcionales en este esquema. El Esquema 3, Individual con un contador principal para cada estación de carga, obliga a la instalación del SIG, admite la discriminación horaria independiente para el VE y admite la implantación del gestor de recarga. En este caso la energía de recarga se mide a través de los contadores principales, y obliga al usuario a un nuevo contrato de suministro para el VE, con el consiguiente coste en términos de potencia contratada, pero simplifica la gestión por parte del contador de la recarga. Por último el Esquema 4, Con circuito adicional para la recarga del VE, contempla la obligatoriedad del SIG, posibilita la adopción de discriminación horaria, común con el resto de la vivienda, aunque no es un esquema favorable a la implantación de un gestor de recarga, puesto que la estación de recarga cuelga del mismo punto de suministro que el resto de la vivienda. En lo que se refiere a la Instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares la ITC establece que en el caso de las viviendas unifamiliares nuevas que dispongan de aparcamiento o zona prevista para poder albergar un vehículo se instalará un circuito exclusivo para la recarga de VE. Este circuito se denominará circuito C 13, siguiendo el esquema 4. La alimentación del mismo será monofásica o trifásica y la potencia instalada responderá bien a uno de los escalones de la Tabla 1. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda unifamiliar, bien a la previsión de potencia en la estación de carga o del número de plazas previstas en la vivienda unifamiliar, en cuyo caso el circuito y sus protecciones se dimensionarán acorde con la potencia prevista. Con todo, a fin de evitar desequilibrios los circuitos C 13 monofásicos no dispondrán de una potencia instalada superior a los W. De igual forma se establece que las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de carga deberán ser conformes 1416 con alguna de las opciones recogidas en la Tabla 2. Puntos de conexión a instalar en viviendas unifamiliares. La ITC señala que las Instalaciones en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de viviendas seguirán uno de los esquemas 1, 2 ó 3 descritos anteriormente. En el caso de las instalaciones nuevas se equiparán como mínimo con una preinstalación eléctrica para la recarga de VE, de forma que se facilite la posterior adopción de cualquiera de los posibles esquemas de instalación. Cuando la modificación de una instalación existente se realice según el esquema n 2, en la memoria técnica de diseño a realizar de forma previa a la ejecución de la instalación se especificará si las características y dimensiones de la centralización de contadores y del cuarto de contadores existente permite la conexión del circuito de recarga hasta los bornes de salida de la centralización, así como la forma de realizar tal conexión. Si esta conexión no fuera posible, se utilizarán otros esquemas de instalación. Las Estaciones de recarga para autoservicio, ubicadas en la vía pública, en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, para su propio personal o asociados y en aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o de pago, de titularidad pública o privada, están destinadas a ser utilizadas por usuarios no familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica. Las instalaciones podrán ser de exterior o de interior. Dichas instalaciones de recarga seguirán los esquemas 1 ó 4 descritos anteriormente. Finalmente, las Estaciones de recarga con asistencia para su utilización, tales como las ubicadas en aparcamientos para recarga de flotas, talleres, concesionarios de automóviles, depósitos municipales de vehículos, así como otras estaciones dedicadas específicamente a la recarga del VE, están destinadas a ser utilizadas o supervisadas por usuarios familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica. De igual forma seguirán los esquemas 1 ó 4 descritos anteriormente y dispondrán preferentemente de los modos de carga 3 o 4, aunque también podrán equiparse con estaciones de carga en modo 1, cuando esté previsto recargar vehículos de baja potencia. 1517 3.2 Requisitos Generales de la Instalación En los locales de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías, siempre que dicha operación se realice sin desprendimiento de gases durante la recarga colocándose carteles indicativos a este respecto. Los circuitos de distribución colectivos discurrirán preferentemente por zonas comunes. Para los esquemas 1, 2 y 3 los contadores principales se ubicarán en el propio local o armario destinado a albergar la concentración de contadores o, en caso que no se disponga de espacio suficiente, se habilitará un nuevo local o armario al efecto. Para los esquemas 1, 3 y 4 se instalará un sistema SIG que permita la posibilidad de realizar la gestión inteligente de la demanda para la recarga del VE. Cuando se instale un circuito de distribución colectivo que alimente a varias estaciones de carga (según el esquema 1), cada circuito partirá de un interruptor automático para su protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Aguas arriba de cada interruptor automático y en el mismo cuadro se instalará un IGA (interruptor general automático) para la protección general de todos los circuitos de distribución. En aparcamientos y estacionamientos, el cuadro de mando y protección asociado a cada estación de carga estará identificado en relación a la plaza de aparcamiento asignada. Los cuadros de mando y protección, o en su caso los Sistemas de Alimentación de VE (SAVE) dedicados con protecciones integradas, deberán disponer de sistemas de cierre a fin de evitar manipulaciones indebidas de los dispositivos de mando y protección. Las estaciones de carga monofásicas se repartirán de forma equilibrada entre las tres fases del circuito de distribución colectivo, y para evitar desequilibrios en la red eléctrica tendrán una potencia instalada igual o inferior a los W. El proyectista podrá ampliar el número de estaciones de carga si justifica una potencia instalada por estación inferior. 1618 El número de estaciones de carga posibles por circuito de distribución colectivo será calculado por el proyectista, teniendo en cuenta la potencia prevista de cada una de ellas y un factor de simultaneidad igual a la unidad. Dicho número podrá verse incrementado con la instalación de un sistema inteligente de gestión de demanda y de deslastre de cargas que controle la intensidad en el circuito de distribución colectivo y que desconecte o reduzca la intensidad en las estaciones de carga, evitando que se produzcan sobrecargas en el circuito de distribución colectivo. La previsión de potencia, las características del circuito de distribución colectivo y el número de puntos de carga por circuito para el modo de carga 4 se determinará para cada proyecto en particular. La caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde su origen hasta el punto de carga no será superior al 5%. Los conductores utilizados serán de cobre y su sección no será inferior a 2,5 mm2. En instalaciones para la recarga de VE, que reúnan más de 5 estaciones de carga, el proyectista estudiará la necesidad de instalar filtros de corrección de armónicos que garanticen que se mantienen los límites admisibles de distorsión armónica de la tensión de alimentación del resto de usuarios conectados al mismo punto de la red. El circuito de alimentación del punto de carga debe ser un circuito dedicado. Cuando la instalación para la recarga sea ampliación de una instalación existente, el diseñador de la instalación comprobará que no se sobrepasa la intensidad admisible de la línea general de alimentación (o derivación individual en caso de viviendas unifamiliares), teniendo en cuenta la potencia prevista de cada estación de carga y un factor de simultaneidad igual a la unidad. Se podrá utilizar un SIG que desconecte o reduzca la intensidad en las estaciones de carga, evitando que se produzcan sobrecargas en la instalación de enlace. Cuando la instalación para la recarga del VE no se pueda proyectar como una ampliación de la instalación de baja tensión ya existente, se alimentará 1719 directamente de la red de distribución mediante una instalación de enlace propia independiente de la ya existente. En lo que se refiere a la tensión nominal de alimentación para las instalaciones eléctricas de recarga de VE, se establece que será de 220/400 V y en corriente alterna para los modos de recarga 1, 2 y 3. En lo que se refiere al modo de recarga 4, la tensión de entrada del convertidor alterna-continua podrá llegar hasta 690 V en trifásico, siempre que se garantice que el personal que opera la recarga está familiarizado con los riesgos. Respecto a los sistemas de conexión del neutro, se establece que en los casos especiales en los que la instalación esté alimentada por un esquema TN, solamente se utilizará en la forma TN-S. Las canalizaciones necesarias para la instalación de puntos de carga deberán cumplir los requerimientos establecidos en las diferentes ITC del REBT. Los cables hasta el punto de conexión que formen parte de la instalación fija deberán ser de tensión asignada mínima 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 o 6 y resistentes a todas las condiciones previstas en el lugar de la instalación. En el caso de que los cables de alimentación de las estaciones de carga discurran por el exterior serán de tensión asignada 0,6/1 kv. Las envolventes de conjuntos de aparamenta cumplirán con la UNE-EN El punto de conexión estará situado junto a la plaza a alimentar e instalarse de forma fija en una envolvente. En los modos de recarga 1 y 2 las bases cumplirán con lo especificado en la UNE Figura C2a, UNE Figura C7a y UNE /2. En el caso de los modos de recarga 3 y 4 deberán ser conformes a la UNE-EN y UNE-EN Para los modos 3 y 4 las bases y conectores deben siempre estar incorporados en un SAVE dedicado que sea conforme con la UNE-EN o sistema equivalente que haga las funciones de SAVE. 1820 Los contadores de secundarios de medida de energía eléctrica tendrán al menos la capacidad de medir energía activa y serán de clase A o mejor, tendrán una resolución mejor o igual a 0,1 kwh y estarán sujetos al Control Metrológico del Estado. Su instalación será obligatoria en el esquema 1 para cada una de las estaciones de carga ubicadas en: aparcamientos en edificios de viviendas, estaciones de servicio para la recarga u estaciones ubicadas en la vía pública. Y será opcional para los esquemas 2 y Protección para garantizar la seguridad En lo que se refiere a las medidas de protección contra contactos directos o indirectos, además de lo que ya se especifica en la ITC-BT-24 (con excepción de los apartados 3.3 y 3.4, 4.3 y 4.4 de la misma), se debe considerar que el circuito para la alimentación de las estaciones de carga de VE deberá disponer siempre de conductor de protección y la instalación general contar con toma de tierra. De igual forma, con independencia del esquema de distribución empleado la protección será garantizada mediante dispositivos de protección diferencial, de valor 30 ma de corriente residual máxima en la protección individual de cada estación de carga. Finalmente los interruptores diferenciales situados en aparcamientos públicos, estaciones de movilidad o en la vía pública deberán estar preparados para permitir el rearme automático. Respecto de las medidas de protección en función de las influencias externas el proyectista deberá prestar especial atención a las influencias externas presentes en el emplazamiento de la instalación. Se deberán contemplar las protecciones necesarias para evitar la penetración de cuerpos sólidos extraños y/o de agua, para la corrosión, los posibles daños mecánicos tanto en envolventes como en canalizaciones así como la utilización de las instalaciones por personal no cualificado. Para las medidas de protección contra sobretensiones, la ITC establece que todos los circuitos han de estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. En el caso del esquema 1 se instalará un protector contra sobretensiones transitorias en el cuadro general de mando y protección del circuito de distribución colectivo y en caso de 19 Mostrar más
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico Introducción a la ITC BT 52 Enric Fajula, Adjunto a Dirección Técnica AFME Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico 129 Miembros 15.000 Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DEL VE. Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura. Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25.
Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura para la recarga de VE Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25. 8 10 Leyenda: 1 Base de toma de corriente 2 Clavija 3 Cable de alimentación 4 Conector 5 Entrada Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Miércoles 31 diciembre 2014 Sec. I. Pág. 107459 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT-52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga vehículos eléctricos Índice 1. Más detalles La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados. Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas
La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas 1. MARCO NORMATIVO ACTUAL Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas Más detalles II FORO SOBRE EL VEHÍCULO ELÉCTRICO E INDUSTRIA ASOCIADA. ITC BT-52 del REBT sobre las infraestructuras de recarga.
25 01 11 Gestor de Carga Jornada técnica de Movilidad Barcelona, 25 de enero 1 Actuaciones de la Administración. Modificación de la Ley del Sector Eléctrico 13 de abril de 2010. Se modifica la Ley del Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 107446 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 13681 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Sábado 10 de octubre de 2015 Sec. I. Pág. 94874 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 10927 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones Más detalles regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética
Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética Mayo 2010 Publicado en el BOE nº 122 del día 23 de mayo de Más detalles D I S P O N G O: TITULO I Objeto y ámbito de aplicación
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN Más detalles COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
COMISIÓN DE METROLOGÍA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO GUÍA PARA LA APLICABILIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN ITC/3022/2007, DE 10 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL Más detalles CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN
8083 V ANUNCIOS CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN ANUNCIO de 26 de marzo de 2013 por el que se da publicidad a la Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, Más detalles Centralización de contadores
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles ÍNDICE 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2
ÍNDICE. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2 2. CIRCUITOS INTERIORES... 2 2. Protección general... 2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad... Más detalles Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1
UF0885 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1 Qué? Para realizar un montaje y un mantenimiento Más detalles PRECIOS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
PRECIOS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 1. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor doméstico 2. Precio de la tarifa de último recurso (TUR) desde el 1 de octubre de 2011 a la actualidad 3. Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas Más detalles GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A. 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA EN BT)
MT 2.80.13 Edición 01 Fecha : Enero, 2015 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS Página de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE.... GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2 2. CIRCUITOS INTERIORES...2 2. Protección general...2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 13 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía y Hacienda 1 DECRETO 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar Más detalles 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles Caso práctico: PR s en aparcamientos privados(nuevo Punto Suminstro)
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico Caso práctico: PR s en aparcamientos privados(nuevo Punto Suminstro) (Silvia Cestau, IBERDROLA) Organizan: INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PÚBLICO Más detalles MT 2.80.13 Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN
MT 2.80.13 Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA Más detalles PROYECTO DE ORDEN SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN FUNCIÓN DE LA PREVISIÓN DE CARGA SIMULTÁNEA
Versión sometida a trámite de audiencia PROYECTO DE ORDEN SOBRE EL DIENSIONAIENTO DE LAS ACOETIDAS ELÉCTRICAS Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN FUNCIÓN DE LA PREVISIÓN DE CARGA SIULTÁNEA La aprobación de Más detalles Para la elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Real Decreto /, de, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria Más detalles Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
EDL 2005/589 Mº de Industria Turismo y Comercio EL DERECHO Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Más detalles INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 298 Viernes 11 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 104924 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 19915 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. GENERALIDADES...5
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. GENERALIDADES...5 2. FORMAS DE COLOCACIÓN...6 2.1 Colocación en forma individual...6 2.2 Colocación en forma Más detalles Generalitat de Catalunya Departamento de Trabajo e Industria Dirección General de Energía y Minas
Provenza 339 08037 Barcelona Teléfono (93) 484 94 00 Telefax (93) 484 95 68 Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de interconexión Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA RED, S.A. SOBRE CONFLICTOS EN ALGUNOS TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA RED, S.A. SOBRE CONFLICTOS EN ALGUNOS TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 11 de mayo de 2006 INFORME SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR ENDESA Más detalles CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Más detalles Decreto por el que se regula el. Régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid. Actualizado a octubre de 2008
Decreto por el que se regula el Régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid Actualizado a octubre de 2008 Índice Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 24 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles Preguntas frecuentes - Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
Page 1 of 5 Preguntas frecuentes Qué ventajas ofrece la Red Inteligente a los clientes? Y para la sociedad? Por qué se lleva a cabo ahora la implantación de la Red Inteligente? Cuál es el objetivo de este Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 16 JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298 Miércoles 8 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 101853 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 18915 Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan Más detalles La empresa instaladora, implantación y mantenimiento de IRVE en viviendas
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico La empresa instaladora, implantación y mantenimiento de IRVE en viviendas Daniel Carrasco, Director Gremi Instal ladors de Barcelona Presentación Más detalles INFORME SOBRE LAS CONSULTAS DE UN PARTICULAR EN RELACIÓN CON EL CÁLCULO DEL COMPLEMENTO DE ENERGÍA REACTIVA
INFORME SOBRE LAS CONSULTAS DE UN PARTICULAR EN RELACIÓN CON EL CÁLCULO DEL COMPLEMENTO DE ENERGÍA REACTIVA 20 de junio de 2013 INFORME SOBRE LAS CONSULTAS DE D. [ ] EN RELACIÓN CON EL CÁLCULO DEL COMPLEMENTO Más detalles CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Más detalles Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid (*)
Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid (*) El Decreto de 11 de marzo de 1949, por el que se modifica el Más detalles INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN A
INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN A 400 KV DENOMINADA "ANCHUELO" INFORME SOBRE LA PROPUESTA Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles Decreto por el que se regulan las
Decreto por el que se regulan las Ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid (Plan de Rehabilitación 2009-2012) Actualizado Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE
TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE En este tema se describen los distintos tipos de suministros de energía eléctrica que se pueden contratar, tanto en baja tensión como Más detalles El REBT y la instalación de bandejas Rejiband
Núm. 82 Sábado 4 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 31971 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 5618 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
C/. NTRA. SRA. REGLA, 3 ORNANZA REGULADORA LAS INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ARTÍCULO 1.- OBJETO. El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de las instalaciones de captación y transformación Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN Las ITC-BT-12, hasta la ITC-BT-17, regulan las instalaciones de enlace, esto es, desde el Más detalles Normativa. Plazo límite de solicitud para todas las actuaciones. 26 de julio de 2013
AYUDAS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA A LAS EMPRESAS VALENCIANAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA SECTOR TRANSPORTE EJERCICIO 2012 Normativa Resolución Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles RESUMEN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS Entidades colaboradoras en prevención y seguridad contra incendios
RESUMEN ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS Entidades colaboradoras en prevención y seguridad contra incendios Una interesada informa que una Comunidad Autónoma podría estar estableciendo Más detalles Los aspectos reglamentarios y de normalización del
Los aspectos reglamentarios y de normalización del vehículo eléctrico Timoteo de la Fuente García. Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial. Observador Institucional de FOREVE 13/05/2011 1 Más detalles -determinados aspectos esenciales del procedimiento para la convalidación de estudios extranjeros por estudios parciales universitarios españoles.
BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR El artículo 149.1.30 de la Constitución Más detalles SUBVENCIONES PARA LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4)
ÓRGANO EMISOR NORMATIVA SUBVENCIONES PARA LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (E4) CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO Resolución de 31 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, Más detalles REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (Actualizado a Abril / 2010) ÍNDICE REAL DECRETO 2060/2008, Más detalles Memoria Técnica. HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia)
Memoria Técnica HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia) ÍNDICE 0. RESUMEN 3 1. MEMORIA 5 1.1 ANTECEDENTES 7 1.2 OBJETO 7 Más detalles GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO
GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO Ayuda para rellenar el nuevo modelo de certificado de baja tensión Titular En este primer apartado los datos que debemos indicar para su confección son los datos de la persona Más detalles DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat Más detalles CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009
NORMATIVA FONTANERIA: COMPARATIVA NIA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009 PUNTOS A TRATAR Introducción El CTE Régimen de aplicación Novedades Acometidas Nuevos elementos Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INTRODUCCIÓN...2 2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS...2 3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS...2 3.1 Protección por aislamiento de las partes activas...2 3.2 Protección por medio Más detalles 9 de octubre de 2014. www.cnmc.es
INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE FIJAN LOS PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Más detalles RESUMEN INDUSTRIA- Instalación de Neumáticos
RESUMEN INDUSTRIA- Instalación de Neumáticos Un empresario presenta una reclamación frente a una resolución de un Ayuntamiento por la que se le impone sanción de 60 euros por infracción leve tipificada Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de octubre de 2009)
ORDEN FORAL 425/2009, DE 1 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Más detalles PROYECTO DE REAL DECRETO /, DE DE.., POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROYECTO DE REAL DECRETO /, DE DE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PROYECTO DE REAL DECRETO /, DE DE.., POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES Más detalles CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR
ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR CAPITULO I: Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización Más detalles Protección contra el rayo y las sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior
Protección contra el rayo y las sobretensiones en instalaciones de alumbrado exterior Artículo técnico Cirprotec nº 3 Página 1 0. Introducción Los diferentes tipos de sobretensiones tienen un efecto directo Más detalles INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ARTURO PÉREZ DE LUCIA AEDIVE
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ARTURO PÉREZ DE LUCIA AEDIVE Qué es AEDIVE? Creada en 2010, es la Agrupación de Empresas Innovadoras de la Infraestructura del Vehículo Eléctrico. Más detalles PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial PROYECTO DE REAL Más detalles I. Comunidad Autónoma
Página 25018 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejo de Gobierno 8510 Decreto n.º 80/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 172/1995, de 22 de noviembre, por el que se establecen Más detalles SOLICITUD Y PROPUESTA DE CAMBIO DE NORMATIVA: SMART METER COMO ELEMENTO UNIVERSAL DE MEDIDA
SOLICITUD Y PROPUESTA DE CAMBIO DE NORMATIVA: SMART METER COMO ELEMENTO UNIVERSAL DE MEDIDA Septiembre 2011 Un sistema más justo puede ser posible En los tiempos que corren, el suministro eléctrico en Más detalles I. COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 6 JUEVES 29 DE MAYO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 126 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía e Innovación Tecnológica DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS. 1904 Más detalles CÁLCULO DE INSTALACIONES TRIFÁSICAS CON CARGA DESEQUILIBRADA
CÁLCULO DE INTALACIONE TRIFÁICA CON CARGA DEEQUILIBRADA J. M. GARCÍA ARÉVALO, ROBERTO C. REDONDO, N. R. MELCHOR Ingeniería Eléctrica, ETII Béjar, Universidad de alamanca El estudio de una instalación con Más detalles Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Modificaciones Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 real decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 1
 Resolución 
 REAL DECRETO 
 artículo 149
 Resolución 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 resolución 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Artículo 1
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto