Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_16_17_BImSchV_Kontinuierliche_Messungen-d5626822,17.html
Timestamp: 2016-12-06 02:53:48+00:00

Document:
§ 16 17. BImSchV, Kontinuierliche Messungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 16 17. BImSchV, Kontinuierliche Messungen Suche
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Vero...…§ 16 17. BImSchV, Kontinuierliche Messungen§ 17 17. BImSchV, Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen§ 18 17. BImSchV, Einzelmessungen§ 19 17. BImSchV, Berichte und Beurteilung von Einzelmessungen§ 20 17. BImSchV, Besondere Überwachung der Emissionen an Schwermetallen§ 21 17. BImSchV, Störungen des Betriebs§ 22 17. BImSchV, Jährliche Berichte über Emissionen§ 23 17. BImSchV, Veröffentlichungspflichten§ 24 17. BImSchV, Zulassung von Ausnahmen§ 25 17. BImSchV, Weitergehende Anforderungen und wesentliche Änderungen§ 26 17. BImSchV, Zugänglichkeit und Gleichwertigkeit von Normen und Arbeitsblät...§ 27 17. BImSchV, Ordnungswidrigkeiten§ 28 17. BImSchV, ÜbergangsregelungenAnlage 1 17. BImSchV, Emissionsgrenzwerte für krebserzeugende StoffeAnlage 2 17. BImSchV, ÄquivalenzfaktorenAnlage 3 17. BImSchV, Emissionsgrenzwerte für die Mitverbrennung von AbfällenAnlage 4 17. BImSchV, Anforderungen an die kontinuierlichen Messeinrichtungen un...Anlage 5 17. BImSchV, Umrechnungsformel
§ 16 17. BImSchVSiebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV)BundesrechtAbschnitt 3 – Messung und ÜberwachungTitel: Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: 17. BImSchVGliederungs-Nr.: 2129-8-17-1Normtyp: Rechtsverordnung(1) 1Der Betreiber hat unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß Anlage 4 folgende Parameter kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren und auszuwerten:1.die Massenkonzentration der Emissionen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie der Nummern 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 bis 3.6 sowie 4.1 und 4.2 gemäß Anlage 3,2.den Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas,3.die Temperaturen nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 2 sowie § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 und4.die zur Beurteilung des ordnungsgemäßen Betriebs erforderlichen Betriebsgrößen, insbesondere die Abgastemperatur, das Abgasvolumen, den Feuchtegehalt und den Druck.2Der Betreiber hat hierzu die Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen vor Inbetriebnahme mit geeigneten Messeinrichtungen und Messwertrechnern auszurüsten. 3Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 gilt nicht, soweit Emissionen einzelner Stoffe nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 oder nach Nummer 2.1, 2.3, 3.1 bis 3.5 sowie 4.1 der Anlage 3 nachweislich auszuschließen oder allenfalls in geringen Konzentrationen zu erwarten sind und soweit die zuständige Behörde eine entsprechende Ausnahme erteilt hat.(2) Messeinrichtungen für den Feuchtegehalt sind nicht notwendig, wenn das Abgas vor der Ermittlung der Massenkonzentration der Emissionen getrocknet wird.(3) 1Ergibt sich auf Grund der eingesetzten Abfälle oder Stoffe nach § 1 Absatz 1, der Bauart, der Betriebsweise oder von Einzelmessungen, dass der Anteil des Stickstoffdioxids an den Stickstoffdioxidemissionen unter 10 Prozent liegt, soll die zuständige Behörde auf die kontinuierliche Messung des Stickstoffdioxids verzichten und die Bestimmung des Anteils durch Berechnung zulassen. 2In diesem Fall hat der Betreiber Nachweise über den Anteil des Stickstoffdioxids bei der Kalibrierung zu führen und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 3Der Betreiber hat die Nachweise jeweils fünf Jahre nach der Kalibrierung aufzubewahren.(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist auf gasförmige anorganische Fluorverbindungen nicht anzuwenden, wenn Reinigungsstufen für gasförmige anorganische Chlorverbindungen betrieben werden, die sicherstellen, dass die Emissionsgrenzwerte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe c oder nach Nummer 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.1 und 4.2 gemäß Anlage 3 nicht überschritten werden.(5) Der Betreiber hat auf Verlangen der zuständigen Behörde Massenkonzentrationen der Emissionen nach § 8 Absatz 1 Nummer 3 kontinuierlich zu messen, wenn geeignete Messeinrichtungen verfügbar sind.(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können die zuständigen Behörden auf Antrag des Betreibers Einzelmessungen für Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Schwefeltrioxid und Schwefeldioxid zulassen, wenn durch den Betreiber sichergestellt ist, dass die Emissionen dieser Schadstoffe nicht höher sind als die dafür festgelegten Emissionsgrenzwerte.(7) 1Der Betreiber hat zur Feststellung des Schwefelabscheidegrades neben der Messung der Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas den Schwefelgehalt im eingesetzten Brennstoff regelmäßig zu ermitteln. 2Dabei bestimmt die zuständige Behörde näher, wie nachgewiesen wird, dass die Schwefelabscheidegrade als Tagesmittelwert eingehalten werden.(8) Für Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber, soll die zuständige Behörde auf Antrag auf die kontinuierliche Messung verzichten, wenn zuverlässig nachgewiesen ist, dass die Emissionsgrenzwerte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g und Nummer 2 Buchstabe g oder nach Anlage 3 Nummer 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.1 und 4.2 nur zu weniger als 20 vom Hundert in Anspruch genommen werden.Zu § 16: Berichtigt am 7. 10. 2013 (BGBl I S. 3754).
§ 15 17. BImSchV, Messverfahren und Messeinrichtungen§ 17 17. BImSchV, Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen

References: § 16

§ 16
 § 8
 § 6
 § 7
 § 8
 § 1
 § 8
 § 8
 § 8
 § 16

§ 15