Source: http://docplayer.cz/15602296-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-zeliv.html
Timestamp: 2018-10-18 10:28:57+00:00

Document:
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV - PDF
Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV"
1 KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004
2 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2. Cíle kanalizačního řádu 4. Technický popis stokové sítě 4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Hydrologické údaje 4.3. Grafická příloha č Údaje o čistírně odpadních vod 5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění 5.2. Současné výkonové parametry ČOV 5.3. Řešení dešťových vod 6. Údaje o recipientu 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 9. Měření množství odpadních vod 10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech 11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů Výčet a informace o sledovaných producentech Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem 13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu VODAK Humpolec,s.r.o., Pražská 544, Humpolec. 2
3 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ : ŽELIV IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Želiv zakončené čistírnou odpadních vod v obci Želiv. Vlastník kanalizace : obec Želiv Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Želiv 320, PSČ Provozovatel kanalizace : VODAK Humpolec, s.r.o. Identifikační číslo (IČ) : Sídlo : Humpolec, Pražská 544 Zpracovatel provozního řádu : VODAK Humpolec, s.r.o. Datum zpracování : Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu č. j.... ze dne razítko a podpis schvalujícího úřadu VODAK Humpolec,s.r.o., Pražská 544, Humpolec. 3
4 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26) a jejich eventuální novely VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb., b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 4
5 2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Želiv tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 3. POPIS ÚZEMÍ 3.1. CHARAKTER LOKALITY V obci Želiv je celkem 840 trvale bydlících obyvatel. Z tohoto počtu obyvatel bylo 386 ekonomicky aktivních a z nich pak cca 255 obyvatel vyjíždělo za prací z obce. Do obce dojíždělo cca 60 občanů včetně školáků (v pracovních dnech a ve dnech školního vyučování). Denní průměrná návštěvnost turistů je odhadována na 80 osob. Celkový počet trvale obydlených domů v obci byl 203. Objektů k individuální rekreaci bylo celkem 76. V obci bylo celkem 295 trvale obydlených bytů (z toho pak v rodinných domcích 214). Cca 78% místních obyvatel bydlí v rodinných domcích, větší část zbytku bydlí v novějších sídlištích a menší část ve staré zástavbě v centru obce. V obci existuje poměrně rozsáhlá, rozmanitá hospodářská (výrobní) činnost. Obec se nachází na svažujícím se území o rozloze 51 ha. Cca 10 % této plochy je zpevněno; srážkový úhrn dosahuje 658 mm/rok. V obci je na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod napojeno 830 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 200 rekreantů. Ostatní jsou napojeny na bezodtoké jímky s vyvážením na ČOV. Odpadní vody z městské aglomerace, včetně vod srážkových, jsou gravitačně i čerpáním odváděny jednotnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Stoky jsou vybudovány z trub betonových, profilů mm. Na kanalizaci jsou umístěny 2 čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vody. Před ČOV jsou vybudovány dešťové odlehčovače. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do řeky Želivka, těsně pod soutokem s řekou Trnávkou.. Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je napojeno 840 trvale bydlících 5
6 V období roku 2003 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu průměrně 177 m3/d. Ve stejném období pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací průměrně 126 m3/d ODPADNÍ VODY V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ), b) při výrobní činnosti průmyslová výroba, podniky, provozovny ( průmysl ), c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ), d) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací), e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 830 obyvatel, bydlících trvale na území obce Želiv a napojených přímo na stokovou síť. Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů (od 10 trvale bydlících obyvatel) odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Poznámka : Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře průmyslu a městské vybavenosti. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti ( průmyslu ) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu : - vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků), - vody technologické (z vlastního výrobního procesu). Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu výroby, v současné době vznikají technologické odpadní vody trvale pouze u některých v následujícím seznamu s označením TOV. Průmyslové odpadní vody vznikají zejména v podnicích : 1 - Zemědělské družstvo Vysočina [TOV] Želiv,PSČ , IČ , DIČ , telefon: , Opatství Želiv s.r.o. [TOV] odběr: Želiv 122, č.odběru 7428, adresa: Želiv 122, PSČ , IČ , DIČ ,telefon: , 3 - JEDNOTA SD [-] odběr: Želiv 291, č.odběru:7661, sídlo: Masarykova 350, Kamenice nad Lipou, PSČ , IČ ,DIČ , telefon: , e-mai 6
7 4 - Lesní družstvo ve Štokách pila [-] odběr:želiv 180, č.odběru:7414, sídlo: Štoky 261, PSČ , IČ ,DIČ , telefon: , 5 - Voborník Karel Tarakan-CZ, odběr:želiv 291, č.odběru:7652, sídlo: Smetanova 48, Humpolec, PSČ , IČ Mareček Zdeněk řeznictví odběr:želiv 164, odběr 7662, sídlo Želiv 164,PSČ , IČ , DIČ Odpadní vody z městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod (v následujícím seznamu s označením TOV). Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména : 7 - Hotel NA KOCANDĚ [TOV] odběr:želiv,č.odběru:7666, sídlo: Hotel NA KOCANDĚ, Tomáš Průša,Želiv, PSČ , IČ ,DIČ , telefon: , 8 - Restaurace NA ŽELIVCE [TOV] odběr:želiv 64,č.odběru:7669,sídlo: Ehrlich Pavel, Želiv 226,PSČ , IČ , telefon: , 9 -Psychiatrická léčebna [TOV] odběr:želiv 152, č.odběru 7454, sídlo: Želiv 152, IČ , DIČ , telefon: , 10- Základní škola Želiv [TOV] odběr:želiv 220,č.odběru:7616,sídlo:Želiv 220,PSČ , IČ , DIČ , telefon: , 11- Mateřská škola Paraplíčko [TOV] odběr:7496, odběr: Želiv 251,sídlo: Želiv 251, PSČ , IČ , telefon: , 12-Rott Vladimír, IPS-ubytovací a stravovací areál odběr č:7610, sídlo:želiv-ips ubytovací a stravovací areál, PSČ , IČ Restaurace KULTURNÍ DŮM odběr: Želiv 316, č.odběru:7670, sídlo: Siblík Miroslav, Sedlice 67, PSČ , IČ AMK Želiv- Kopecký Stanislav ing.- odběr: Želiv 290, 4.odběru 7619, sídlo Želiv 290, PSČ , IČ , 7
8 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami z velké části gravitačně, částečně čerpáním, odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka kanalizačních stok je m. délka kanalizačních výtlaků je 332 m. Popis : Spádová oblast odvodňovaná kanalizací zahrnuje zástavbu obce a správní budovu s kuchyní ZD. Obcí je vedena kmenová kanalizační stoka A, do které jsou napojeny vedlejší kanalizační stoky. Z pravého břehu řeky Želivky jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice u Mullera a přečerpány do stoky A. Oblast mezi levým břehem Želivky a pravým břehem Trnávky je odkanalizována gravitačně stokami A2 A12. Z oblasti zvané Kocanda ( levý břeh řeky Trnávky ) jsou odpadní vody odváděny čerpáním do stoky A2, který ústí do stoky A. Stoka A odvádí gravitačně odpadní vody do čistírny odpadních vod. ČOV se nachází na západ od obce na pravém břehu Želivky za mostem silnice Želiv - Křelovice. Podrobné informace o stokové síti a parametrech stok jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. Odlehčovací komory : Nejvýznamnější odlehčovací (a zároveň vypínací) komora OK 1 se nachází na kmenové stoce A v prostoru těsně před čistírnou odpadních vod. Odlehčovací komora OK 2 se nachází v místě napojení stoky A2 do kmenové stoky A1, před shybkou pod Želivkou. Odlehčovací komora OK 3 je v místě napojení kanalizačních stok A5, A6, které odvádějí odpadní vody z nové čtvrti, do kmenové stoky A. Další odlehčení OK 4 se nachází v místě napojení kanalizační stoky A6 do kmenové stoky A. Odlehčení OK5 je v prostoru čerpací stanice u Mullera. Dešťové oddělovače jsou situovány na břehu řeky Želivky v místech zaústění uličních stok do hlavního sběrače. Zajišťují oddělení dešťových vod do odlehčovacích stok a jimi do řeky Želivka. Podrobné informace o odlehčovacích komorách jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. Další objekty : V místě křížení sběrače A s řekou Želivkou je vybudována shybka, která je provedena ze dvou ocelových rour DN 200 a 250, z nichž jedna je trvale ve funkci a druhá slouží jako rezerva. K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace. 8
9 4.2. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Pro obec Želiv je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 123 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 658 mm/rok. Množství odebírané a vypouštěné vody Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci je v současnosti 840, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 830 přímo a 10 nepřímo. Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 272 přípojek. Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané pitné vody fakturované - tj. průměrně 177 m3/d, představuje specifický odběr na 1 připojeného obyvatele 210 l/d. Při současném, celkovém množství kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných - tj. průměrně 126 m3/d, představuje specifická produkce na 1 připojeného obyvatele 152 l/d GRAFICKÁ PŘÍLOHA č. 1 Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci a významných zdrojů odpadních vod. 9
10 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna pracující na principu dlouhodobé aktivace se současnou stabilizací kalu. Mechanickou část tvoří klasické hrubé předčištění (česle a lapák písku), kde dochází k odstraňování hrubých nečistot. Dále odpadní vody natékají do aktivační nádrže, která je provzdušňována BSK turbinou. Na čistírně je prováděno srážení fosforu Preflocem do aktivační nádrže. Z aktivační nádrže natéká odpadní voda do dvou dosazovacích nádrží, kde dojde k odsazení kalu do kalového prostoru a vyčištěná voda odtéká odtokovým žlabem do recipientu. Odsazený kal je odtahován a čerpán jednak jako vratný kal do aktivační nádrže nebo jako přebytečný do dvou uskladňovacích nádrží. Vodoprávní povolení bylo vydáno : dne č. j. : ŽP/3552/93-231/2-Ve vydal OÚ RŽP Pelhřimov 5.1. KAPACITA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Základní projektové kapacitní parametry : čistírna celkem biologická část čistírny Qh [l/s] 2,49 2,49 Q max. srážkový [l/s] 22,4 10 Q d [m 3 /d] Počet připojených ekvivalentních obyvatel (dle BSK5) BSK 5 [kg/d] 51,3 51,3 Odpadní hmoty ze septiků a žump budou na ČOV zneškodňovány jen výjimečně, po předchozím souhlasu technologa. Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce č SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 830 fyzických, v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 1310 ekvivalentních obyvatel, znečištění na odtoku reprezentuje 41 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 97 %. Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. Do čistírny odpadních vod přitékají i balastní vody. 10
11 Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny v tabulce č ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Projektová kapacita dešťového přítoku do mechanické části čistírny odpadních vod je 114 l/s, projektová kapacita dešťového přítoku do biologické části čistírny odpadních vod je 73 l/s. Dešťové oddělovače jsou situovány na břehu řeky Želivky v místech zaústění uličních stok do hlavního sběrače. Zajišťují oddělení dešťových vod do odlehčovacích stok a jimi do řeky Želivka. 6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU Primární recipient je řeka Želivka. Název recipientu : řeka Želivka Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. : Významný vodní tok Číslo hydrologického profilu : Identifikační číslo vypouštění odpadních vod : Q 355 : 670 l/s Kvalita při Q 355 : BSK5 = 1,7-3,3 mg/l Správce toku : Povodí Vltavy s.p. Praha 11
12 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné : 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny : 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 12
13 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku tenzidy aniontové PAL-A 10 tenzidy aniontové PAL-A pro komerční prádelny 35 fenoly jednosytné FN 1 10 AOX AOX 0,05 rtuť Hg 0,05 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,1 chrom celkový Cr 0,3 olovo Pb 0,1 arsen As 0,1 zinek Zn 0,5 kadmium Cd 0,1 rozpuštěné anorg. soli RAS kyanidy celkové CN- 0,2 extrahovatelné látky EL 75 nepolární extrahovatelné látky NEL 5 reakce vody ph 6,0-9,0 teplota T 40 C biochemická spotřeba kyslíku BSK5 400 chemická spotřeba kyslíku CHSK(Cr) 800 nerozpuštěné látky NL dusík amoniakální N-NH4+ 45 dusík celkový Ncelk. 70 fosfor celkový Pcelk. 15 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim). 3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 13
14 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Měřící zařízení ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku technologických odpadních vod budou používat tito odběratelé : - Zemědělské družstvo Vysočina Objemový přítok do čistírny odpadních vod bude zjišťován z přímého měření, z údajů vstupního měřidla průtoků, umístěného před biologickou linkou na konci štěrbinového lapáku písku Parshallův žlab se snímáním výšky hladiny ultrazvukovým čidlem. Objem (průtok) balastních + srážkových vod bude vypočten z rozdílu: voda čištěná voda fakturovaná. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 14
15 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink vodohospodářské společnosti VODAK Humpolec,s.r.o. tel. : , , fax : Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH (k datu schválení kanalizačního řádu) Průmysl 1 - Zemědělské družstvo Vysočina [TOV] Předčisticí zařízení : odlučovač ropných látek Činnost : zemědělská výroba 2 - Opatství Želiv s.r.o. [TOV] Předčisticí zařízení : není vybudováno Činnost : výroba piva 15
16 3 - JEDNOTA SD [-] Předčisticí zařízení : není vybudováno Činnost : prodej zboží 4 - Lesní družstvo ve Štokách pila [-] Předčisticí zařízení : není vybudováno Činnost : zpracování dřeva 5 - Voborník Karel Tarakan-CZ Předčisticí zařízení : není vybudováno 6 Mareček Zdeněk Předčisticí zařízení: odlučovač tuků Činnost: porážka, zpracování a prodej masa Městská vybavenost : 7 - Hotel NA KOCANDĚ [TOV] odpadní vody z hygienických zařízení, přípravy jídel a mytí nádobí 8 - Restaurace NA ŽELIVCE [TOV] odpadní vody z hygienických zařízení, přípravy jídel a mytí nádobí 9 -Psychiatrická léčebna [TOV] odpadní vody z hygienických zařízení 10- Základní a mateřská škola Želiv [TOV] odpadní vody z hygienických zařízení, přípravy jídel a mytí nádobí 12-Rott Vladimír, IPS-ubytovací a stravovací areál odpadní vody z hygienických zařízení, přípravy jídel a mytí nádobí 13-Restaurace KULTURNÍ DŮM odpadní vody z hygienických zařízení, přípravy jídel a mytí nádobí 14-AMK Želiv- Kopecký Stanislav ing. Odpadní vody ze sociálních zařízení PŘÍLOHY: kopie vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod nebo nebezpečných látek. jsou doloženy jako příloha=součást kanalizačního řádu nebo uloženy na vodohospodářském úseku ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod) Podle 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů níže specifikovaných. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace. Odběratel pořadové číslo 1,: četnost 2x ročně, ukazatele BSK 5, CHSK, NL, RL, ph, NEL Odběratel pořadové číslo 2,6: četnost 2x ročně, ukazatele BSK 5, CHSK, NL, RL, ph 16
17 KONTROLNÍ VZORKY Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v kap Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazují : Zemědělské družstvo Vysočina Zdeněk Mareček Opatství Želiv s.r.o Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : Podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 4) V případě, že dvouhodinový slévaný vzorek v místních podmínkách není representativní, je nutné pro vybrané znečišťovatele použít jiný typ odběru (od 17
18 prostého vzorku k 1 hodinovému směsnému vzorku). Záleží na délce stokové sítě, způsobu a množství vypouštěných odpadních vod apod. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) RAS TNV Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 N-NH 4 + TNV ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO 5664 ( ) Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Jakost vod Stanovení amonných iontů Odměrná metoda po
19 ČSN ISO ( ) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN ISO 6778 ( destilaci Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 1.: Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda N anorg (N-NH + 4 )+(N-NO - 2 )+(N-NO - 3 ) - N-NO 2 ČSN EN ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách N-NO 3 ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem ČSN ISO ( ) Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení ČSN EN ISO ( ) dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení ČSN EN ISO ( ) rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách AOX ČSN EN 1485 ( ) Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky 19
20 vázaných halogenů (AOX) Hg ČSN EN 1483 ( ) Jakost vod Stanovení rtuti TNV Jakost vod Stanovení rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem Jakost vod Stanovení rtuti ČSN EN ( ) metody po zkoncentrování amolgací. Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) Jakost vod Stanovení kadmia ČSN EN ISO ( ) atomovou absorpční spektrometrií BSK n ČSN ,2 Jakost vod Stanovení BSK po n dnech RL ČSN Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek (RL) Podrobnosti k uvedeným normám : a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , b) u stanovení CHSK Cr podle TNV lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia. 20
21 12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 21
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KOŠETICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KOŠETICE zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 6
 čl. 7
 zákona č. 274