Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_6_EEG_Technische_Vorgaben-d3469422,8.html
Timestamp: 2016-12-09 17:54:42+00:00

Document:
§ 6 EEG, Technische Vorgaben | Gesetze auf anwalt24.de
§ 6 EEG, Technische Vorgaben Suche
Bundesrecht und LandesrechtBundEEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz§§ 5 - 15, Teil 2 - Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung§§ 5 - 8, Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)...…§ 6 EEG, Technische Vorgaben§ 7 EEG, Ausführung und Nutzung des Anschlusses§ 8 EEG, Abnahme, Übertragung und Verteilung§ 9 EEG, Erweiterung der Netzkapazität§ 10 EEG, Schadensersatz§ 11 EEG, Einspeisemanagement§ 12 EEG, Härtefallregelung§ 13 EEG, Netzanschluss§ 14 EEG, Kapazitätserweiterung§ 15 EEG, Vertragliche Vereinbarung§ 16 EEG, Vergütungsanspruch§ 17 EEG, Verringerung des Vergütungsanspruchs§ 18 EEG, Vergütungsberechnung§ 19 EEG, Vergütung für Strom aus mehreren Anlagen§ 20 EEG, Absenkungen von Vergütungen und Boni§ 20a EEG, Zubaukorridor für geförderte Anlagen zur Erzeugung von Strom aus sola...§ 20b EEG, Absenkung der Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie§ 21 EEG, Vergütungsbeginn und -dauer§ 22 EEG, Aufrechnung§ 23 EEG, Wasserkraft§ 24 EEG, Deponiegas…Anlage 5 EEG, Höhe der Flexibilitätsprämie
§ 6 EEG, Technische Vorgaben
§ 6 EEGGesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)BundesrechtTeil 2 – Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung → Abschnitt 1 – Allgemeine VorschriftenTitel: Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EEGGliederungs-Nr.: 754-22Normtyp: Gesetz(1) Red. Anm.:Außer Kraft am 1. August 2014 durch Artikel 23 Satz 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066). Zur weiteren Anwendung s. §§ 100 bis 104 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066).(1) Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber sowie Betreiberinnen und Betreiber von KWK-Anlagen müssen ihre Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt mit technischen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit1.die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und2.die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann.(2) Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie1.mit einer installierten Leistung von mehr als 30 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt müssen die Pflicht nach Absatz 1 Nummer 1 erfüllen,2.mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt müssena)die Pflicht nach Absatz 1 Nummer 1 erfüllen oderb)am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen.(3) 1Mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn1.sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und2.innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.2Entsteht eine Pflicht nach den Absätzen 1 und 2 für eine Anlagenbetreiberin oder einen Anlagenbetreiber erst durch den Zubau von Anlagen einer anderen Anlagenbetreiberin oder eines anderen Anlagenbetreibers, kann sie oder er von dieser anderen Anlagenbetreiberin oder diesem anderen Anlagenbetreiber den Ersatz der daraus entstehenden Kosten verlangen.(4) 1Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der Erzeugung des Biogases1.ein neu zu errichtendes Gärrestlager am Standort der Biogaserzeugung technisch gasdicht abgedeckt ist und die hydraulische Verweilzeit in dem gasdichten und an eine Gasverwertung angeschlossenen System mindestens 150 Tage beträgt und2.zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden.2Die Anforderung nach Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn zur Erzeugung des Biogases ausschließlich Gülle im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 4 des Düngegesetzes eingesetzt wird.(5) Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber von Windenergieanlagen müssen sicherstellen, dass am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die Anforderungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllt werden.(6) 1Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen Absatz 1, 2, 4 oder 5 richten sich bei Anlagen, für deren Stromerzeugung dem Grunde nach ein Anspruch auf Vergütung nach § 16 besteht, nach § 17 Absatz 1. 2Bei den übrigen Anlagen entfällt der Anspruch der Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber auf vorrangige Abnahme, Übertragung und Verteilung nach § 8 für die Dauer des Verstoßes gegen Absatz 1, 2, 4 oder 5; Betreiberinnen und Betreiber von KWK-Anlagen verlieren in diesem Fall ihren Anspruch auf Zuschlagszahlung nach § 4 Absatz 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes oder, soweit ein solcher nicht besteht, ihren Anspruch auf vorrangigen Netzzugang nach § 4 Absatz 4 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes.Zu § 6: Neugefasst durch G vom 28. 7. 2011 (BGBl I S. 1634).
§ 5 EEG, Anschluss§ 7 EEG, Ausführung und Nutzung des Anschlusses

References: § 6

§ 6

§ 6
 § 2
 § 16
 § 17
 § 8
 § 4
 § 4
 § 6

§ 5