Source: http://docplayer.it/18285772-Art-1-caratteristiche-del-collegamento.html
Timestamp: 2018-12-13 21:41:48+00:00

Document:
ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO - PDF
Download "ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO"
Marisa Borghi
1 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE IN PARALLELO CON LA RETE MT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI VIPITENO GENERALITÀ Il Regolamento di Esercizio fra l AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI VIPITENO, in seguito per brevità denominata AEC Vipiteno, ed il Produttore, titolare dell impianto di produzione o suo Legale Rappresentante C.F. /P. IVA, in seguito per brevità Utente Attivo; in seguito nel loro insieme anche denominate Parti. Il presente documento regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT di AEC Vipiteno di tensione kv, valore di tensione riportato nel preventivo di connessione, dell impianto di produzione di seguito descritto. Denominazione: Indirizzo: Località: Comune: Provincia di Bolzano. Codice POD del punto di connessione alla rete AEC Vipiteno: IT 162E Codice rintracciabilità pratica di connessione: Codice CENSIMP rilasciato dalla procedura GAUDI: Potenza disponibile in immissione: [kw] Potenza disponibile in prelievo: [kw] Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete o per il funzionamento in parallelo di breve durata, cosi come definiti dalla normativa vigente e dalle norme CEI. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso. AEC Vipiteno è distributore sotteso al distributore di riferimento SELNET. Dal 1 gennaio 2011 ha efficacia il conferimento da Enel Distribuzione S.p.A. a SELNET, del Ramo d Azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alla attività di distribuzione di energia elettrica nella Provincia di Bolzano. E stato, inoltre, stipulato un apposito contratto di servizio, in cui SELNET ha conferito a ENEL Distribuzione ESERCIZIO RETE TRIVENETO, l attività di Esercizio e Conduzione della rete AT ed MT di proprietà SELNET, che sarà svolta principalmente dal Centro Operativo di UDINE fino al ; dal verrà svolta dal Centro di Teleconduzione di SEL, in seguito per
2 brevità CTSEL. Il Regolamento di Esercizio si applica agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete di AEC Vipiteno e le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le caratteristiche dell impianto dell Utente Attivo devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera AEEG 84/2012/R/EEL Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. In particolare secondo quanto prescritto nell Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, l impianto di produzione, in ogni condizione di carico, deve essere in grado di rimanere permanentemente connesso alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn, e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. L impianto di produzione non deve in alcun caso sostenere, per oltre 200 ms, l isola di carico MT formatasi per l apertura di uno o più interruttori sulla rete, fatto salvo indicazioni diverse fornite formalmente da AEC Vipiteno, pertanto fra AEC Vipiteno ed Utente Attivo si stabiliscono le seguenti condizioni: ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO In condizioni ordinarie di esercizio, l Utente Attivo è allacciato alla cabina di consegna: n (Codice nodo di connessione), Denominazione nodo ubicata in via Comune di Provincia di Bolzano. Il punto di connessione è realizzato all interno della cabina di consegna e viene fissato in corrispondenza dei morsetti ai quali si attestano i terminali del cavo MT, di proprietà dell Utente Attivo, che alimenta la sezione ricevitrice dell impianto di utenza, così come indicato nello schema elettrico che viene allegato. Nel caso di connessioni già esistenti con cabine in elevazione o posti di trasformazione su palo e consegna agli amarri, il punto di consegna è fissato in corrispondenza (selezionare il caso che ricorre): dei colli morti posti a monte dell'isolatore passamuro (quest ultimo di proprietà e competenza dell Utente Attivo ) della linea aerea che alimenta il locale Utente Attivo ; dei morsetti del terminale del cavo di proprietà del utente attivo nel locale AEC Vipiteno in corrispondenza della cella misura (TA-TV).
3 ART. 2 - SERVIZIO DI CONNESSIONE Nel caso di nuove connessioni, AEC Vipiteno fornirà il servizio di connessione all impianto dell Utente Attivo a decorrere dall ora e dalla data riportate in calce alla dichiarazione di conferma di allacciamento, redatta e firmata dall Utente Attivo al termine della esecuzione dei lavori per la realizzazione dell impianto per la connessione, prima della messa in parallelo dell impianto di produzione alla rete AEC Vipiteno. Da quel momento, gli impianti elettrici della cabina di consegna devono considerarsi a tutti gli effetti in tensione. Nel caso di attivazioni di impianti di produzione che risultano collegati a punti di connessione esistenti dove è attiva una fornitura di energia elettrica diversa dai servizi ausiliari dell impianto, AEC Vipiteno fornirà il servizio di connessione all impianto di produzione a decorrere dalla data di firma del verbale di attivazione dei contatori dell energia scambiata con la rete, sia nel caso di servizio di misura svolto da parte di AEC Vipiteno o dal Produttore stesso. Da quel momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di AEC Vipiteno, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall esercizio dell impianto di produzione. ART. 3 - REGOLE TECNICHE DI RIFERIMENTO In ottemperanza alle disposizioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, in particolare Del. ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - TICA, le Parti prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti di sistema sono contenuti nella Guida per le Connessioni alla rete elettrica di AEC Vipiteno formulata sulla base della norma CEI 0-16 e nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati. Sulla base dell evoluzione normativa dei requisiti di sistema richiesti ai generatori, il presente regolamento potrà essere aggiornato su richiesta di una delle Parti e l impianto di produzione dovrà, all occorrenza, essere adeguato totalmente o parzialmente. ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL IMPIANTO DELL UTENTE ATTIVO IN PARALLELO ALLA RETE SELNET L Utente Attivo dichiara che l'esercizio in parallelo dell impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete AEC Vipiteno; in caso contrario, la connessione si deve interrompere
4 automaticamente e tempestivamente; qualora il sistema di protezione dell Utente Attivo risultasse indisponibile o non rispondente a quanto richiesto, AEC Vipiteno potrà attuare o far attuare il distacco dalla rete MT a salvaguardia del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico. 2. AEC Vipiteno può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono essere dell ordine di 400 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di AEC Vipiteno della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto l Utente Attivo deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra della rete; La durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa almeno pari a 5 minuti. In particolare per gli impianti statici in servizio dal la riconnessione è ammessa se il valore della frequenza permane per almeno 5 minuti nel range compreso tra Hz e 50,05 Hz. L Utente Attivo prende atto che il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di AEC Vipiteno può consentire all impianto di produzione di sostenere l isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all isola stessa. 3. in caso di qualunque evento anomalo della rete (comprese le variazioni di frequenza, tensione e della potenza generata) il funzionamento dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti deve essere rispondente alle modalità previste dalle norme CEI, con particolare riferimento alla Norma CEI 0-16, dalla delibera 84/12 ed dall Allegato A.70 del Codice di Rete di Terna e successive modifiche; a tal fine, l Utente Attivo si impegna a predisporre l impianto con apparati conformi. 4. i valori di regolazione prescritti dalle norme vigenti, per i sistemi di protezione generale e di interfaccia e delle medesime funzioni protettive eventualmente implementate nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter, non possono essere modificati dall Utente Attivo; viceversa l Utente Attivo è tenuto, di volta in volta, ad adeguare le regolazioni in questione a fronte di una richiesta formale da parte di AEC Vipiteno o modifica di quanto prescritto dalle normative tecniche in vigore ;
5 5. l Utente Attivo si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di competenza di AEC Vipiteno e a mantenere efficiente il sistema di protezione, comando e controllo dell impianto di produzione con la verifica almeno una volta ogni due anni e per l impianto di terra ad eseguire le verifiche secondo la normativa vigente; In particolare: a. AEC Vipiteno si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nelle Generalità del presente regolamento; b. in caso di mancanza di tensione sulla rete di AEC Vipiteno, l'impianto del Utente Attivo non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di AEC Vipiteno separate dalla rete di distribuzione pubblica, fatto salvo indicazioni diverse fornite per iscritto da AEC Vipiteno; c. la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dall Utente Attivo ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a partire da verifiche preliminari basate sui criteri di AEC Vipiteno o previsti dalle norme CEI e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di AEC Vipiteno, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, o richieste da parte di TERNA, l Utente Attivo è tenuto a modulare la potenza immessa in rete MT nei valori comunicati formalmente da AEC Vipiteno compreso il valore pari a zero. Gli ordini di modulazione saranno inviati all Utente Attivo secondo i termini di seguito elencati e riportati nella procedura di AEC Vipiteno relativa alla riduzione selettiva della generazione distribuita in condizioni di emergenza. d. Di norma le richieste di modulazione sono motivate oltre che per la procedura di emergenza anche per i seguenti principali motivi ma non esaustivi: effettuare interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di AEC Vipiteno, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall atto di concessione di cui è titolare; espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti; mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti; specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o in attuazione del PESSE, che comportino la mancanza di
6 alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l impianto di produzione. e. Secondo le disposizioni riportate nell Allegato A.70 del 2012 del Codice di rete, tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo alla rete MT, in ogni condizione di carico, per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. L Utente Attivo si impegna a garantire il funzionamento dell impianto di produzione in parallelo con la rete nei suddetti intervalli di funzionamento, regolando opportunamente sia le protezioni di interfaccia che le protezioni interne dell impianto di produzione. AEC Vipiteno ha la facoltà di vigilare sul rispetto di tali requisiti, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi preconcordati atti a verificare la conformità a quanto previsto nel presente regolamento. I sopracitati punti da 1 a 5 e da a) a e) sono vincolanti per l ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione; in particolare quelli citati al punto d) devono essere attuati con le modalità tecniche prescritte dalle norme CEI vigenti e dall Allegato A.70 del Codice di rete (fatti salvi i provvedimenti dell Autorità in materia). All occorrenza, su richiesta di AEC Vipiteno, l'utente Attivo si renderà disponibile a ricevere segnali di comunicazione impartiti dai sistemi di telecontrollo di AEC Vipiteno per mettere in atto uno o più provvedimenti sopra citati e a scambiare dati significativi dello stato dell impianto e livelli di produzione. A tal proposito, può essere richiesto da AEC Vipiteno che l impianto di produzione venga dotato di specifiche apparecchiature conformi alle specifiche tecniche fornite all uopo da AEC Vipiteno. ART. 5 - IMPIANTO DEL UTENTE ATTIVO L impianto, lo schema elettrico di collegamento e le apparecchiature devono essere conformi alla norma CEI 0-16 e all Allegato A.70 del Codice di rete; in particolare il sistema di protezione generale (SPG) e di interfaccia (SPI) devono avere caratteristiche conformi rispettivamente agli allegati D ed E della suddetta norma CEI o alle prescrizioni AEC Vipiteno. Le tarature del sistema di protezione generale e di interfaccia dovranno essere coerenti con i valori indicati da AEC Vipiteno nell Allegato B. E di competenza dell Utente Attivo installare e regolare i sistemi di protezione degli impianti di sua proprietà. Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, qualora tale alterazioni non siano state richieste da AEC Vipiteno, ricadranno sotto la responsabilità del Utente Attivo.
7 L esito delle verifiche, comprese quelle periodiche all impianto di terra della cabina di consegna e quelle del sistema di protezione generale e del sistema di protezione di interfaccia, dovranno essere comunicate a AEC Vipiteno agli indirizzi riportati nell allegato per i riferimenti. Si precisa che solo i generatori ed i trasformatori di connessione indicati nell addendum al presente regolamento, possono funzionare in parallelo con la rete AEC Vipiteno: è vietato collegare a tale rete altri generatori/trasformatori diversi da quelli comunicati e concordati fra le Parti. 5.1 Avviamento e sincronizzazione dei gruppi di produzione Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto prescritto dal CEI e dall Allegato A.70 del Codice di rete. Il dispositivo/funzione di parallelo dell'impianto di produzione non deve consentire il parallelo con la rete stessa, in caso di mancanza della tensione di rete o di valori di tensione e frequenza, non compresi entro i valori di seguito stabiliti. La messa in funzione di generatori asincroni non deve causare l intervento intempestivo delle protezioni di AEC Vipiteno. Se necessario dovranno essere previsti opportuni dispositivi per limitare la corrente di avviamento. Nel caso di avviamento mediante motore primo, prima della chiusura del dispositivo di generatore, è necessario verificare che la velocità di rotazione sia prossima a quella di sincronismo con una tolleranza del ± 2 %; AEC Vipiteno ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso anche a valori inferiori al suddetto limite. L avviamento e la sincronizzazione del generatore sincrono devono essere effettuati tramite il motore primo. Il dispositivo di parallelo del generatore può essere chiuso alle seguenti condizioni: la tensione generata dall impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete nel punto di parallelo con una tolleranza del ± 10 % (per potenze nominali di impianto fino a 400 kva) e del ± 5 % (per potenze di impianto superiori a 400 kva); la frequenza dell impianto di produzione ha valore prossimo a quello nominale della rete del Distributore, con una tolleranza del ± 0,1 %; in situazioni particolari AEC Vipiteno ha comunque la facoltà di elevare tale limite; la differenza di fase tra la tensione dell impianto di produzione e quella della rete del Distributore, è inferiore o uguale a ± 10. In occasione della sincronizzazione con la rete di generatori rotanti, è opportuno, in caso di
8 dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo d attesa, almeno pari a 5 minuti. Inoltre, fra l avviamento di un generatore e quello degli eventuali successivi generatori deve intercorrere un intervallo di almeno 30 s. In impianti di produzione con generatori statici, il collegamento alla rete e la riconnessione, a seguito d intervento delle protezioni di interfaccia, deve avvenire esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l 85 % e il 110 % del valore nominale e la frequenza di rete si trovi per almeno 5 minuti entro il range di frequenza 49,95 Hz e 50,05 Hz. L impianto deve effettuare il parallelo con la rete automaticamente incrementando gradualmente l erogazione di potenza da zero alla massima potenza erogabile con un gradiente massimo non maggiore al 20 % della potenza massima per minuto. ART. 6 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI Nel periodo di vigenza del regolamento l Utente Attivo è tenuto a eseguire i controlli necessari ed un adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto compete all Utente Attivo relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l impianto di terra della cabina di consegna (se di proprietà). L Utente Attivo si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa vigente e il sistema di protezione generale e d interfaccia verificando periodicamente le regolazioni delle soglie d intervento con un controllo minimo ogni 2 anni. Inoltre si impegna ad informare tempestivamente AEC Vipiteno di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo, etc.) e impianti che abbiano ripercussione sull esercizio della rete del Distributore e ad aggiornare, all occorrenza, gli allegati al presente regolamento. L Utente Attivo si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l effettuazione delle opportune verifiche su SPG e SPI, anche in seguito a: eventuali modifiche ai valori di regolazione delle protezioni generali e di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di esercizio della rete (tali modifiche saranno contestualmente ufficializzate con l'aggiornamento degli Allegati B, K, J Addendum tecnico ); eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche. In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie nel funzionamento dei gruppi di misura, AEC Vipiteno ha la facoltà di
9 richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dall Utente Attivo in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione generale e di interfaccia. Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, AEC Vipiteno potrà addebitare all Utente Attivo le spese sostenute per le proprie attività di verifica all Utente Attivo, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per ripristinare la regolarità del proprio impianto. Parimenti potranno essere addebitati all Utente Attivo i danni ad impianti di AEC Vipiteno e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento (Allegato B). I controlli occasionali e periodici dell impianto di terra della cabina e dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità dell Utente Attivo. AEC Vipiteno, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere all Utente Attivo una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti (incluso l impianto di terra della cabina), riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato. L Utente Attivo produrrà, mediante la dichiarazione di conformità riportata nell Addendum tecnico, adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati. Nell ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell Addendum Tecnico compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione. ART. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE 7.1 Disservizi In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell impianto dell Utente Attivo, sia il personale AEC Vipiteno che quello dell Utente Attivo devono tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio elettrico. Il personale autorizzato dall Utente Attivo deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti da AEC Vipiteno per necessità di servizio. L'elenco del personale dell Utente Attivo, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra AEC Vipiteno e l Utente Attivo è riportato
10 nell Allegato C. Ciò premesso, l Utente Attivo si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito. In caso di mancanza dell alimentazione in tutto l impianto dell Utente Attivo od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete AEC Vipiteno, il personale di AEC Vipiteno può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso. Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza di cui al successivo paragrafo. Il personale di AEC Vipiteno può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza ai termini del regolamento imputabile a AEC Vipiteno. AEC Vipiteno si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi. AEC Vipiteno si riserva, infine, la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell Utente Attivo o da inefficienza delle sue apparecchiature. 7.2 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN e 2 Esercizio degli impianti elettrici, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni di AEC Vipiteno che a quelle dell Utente Attivo, quest ultimo deve prendere accordi con il personale autorizzato di AEC Vipiteno, per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione. Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra, secondo quanto riportato nella norma CEI 11-1 e sue modifiche e integrazioni, devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione. Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza
11 che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito. Si fa presente che, in occasione di lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi: a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento; b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento. Quindi si procederà come di seguito indicato: Caso a): 1. l Utente Attivo provvederà a sezionare il cavo all estremità della sezione ricevitrice e ad attuare provvedimenti contro la richiusura accidentale dell organo di sezionamento; 2. AEC Vipiteno provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di consegna, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE ; 3. L Utente Attivo provvederà a mettere a terra il cavo all estremità della sezione ricevitrice con un dispositivo mobile o fisso, quest ultimo se esistente; all avvenuta messa a terra del cavo eseguita a cura dell Utente Attivo, AEC Vipiteno provvederà, qualora necessario, a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo formalmente all Utente Attivo mediante rilascio (a chi ha richiesto l intervento per la messa in sicurezza degli impianti) della attestazione scritta secondo le PRE (Prescrizioni contro i Rischi da Elettrocuzione) di AEC Vipiteno di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra e al punto 2.; 4. l Utente Attivo provvederà all esecuzione dei lavori; di norma, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato a AEC Vipiteno; 5. a lavori ultimati, sarà a cura dell Utente Attivo, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata), riconsegnare a AEC Vipiteno il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra, se di tipo mobile, tenendo presente che la manovra dei dispositivi fissi di messa a terra è equivalente alla rimozione dei dispositivi di tipo mobile, ciò costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione per gli impianti interessati. AEC Vipiteno rilascerà all Utente Attivo apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Utente Attivo in merito alle modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. Il personale dell Utente Attivo, avente il ruolo di Responsabile Impianto (RI) autorizzato ad
12 effettuare la messa fuori servizio prima dei lavori o la rimessa in servizio dopo gli stessi, dovrà essere comunicato ogni volta per iscritto a AEC Vipiteno e deve essere Persona Esperta ai sensi della norma CEI EN A tale scopo, l Utente Attivo riporta, nell Allegato C, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra AEC Vipiteno e Utente Attivo e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività. Ciò premesso, l Utente Attivo si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l apposito modello elenco e recapiti del personale autorizzato fornito da AEC Vipiteno ( Allegato C). Caso b): 1. AEC Vipiteno non effettuerà alcuna manovra e l Utente Attivo deve applicare quanto previsto dalle norme CEI relative. Qualora, da parte AEC Vipiteno o dell Utente Attivo, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambe le parti. In caso di cessazione del contratto, l Utente Attivo si impegna, inoltre, a contattare AEC Vipiteno al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico al proprio impianto. ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI I termini tecnici riportati nel regolamento sono definiti nelle norme CEI 0-16, nell Allegato A.70 del Codice di rete e nella Guida per le Connessioni alla rete elettrica di AEC Vipiteno. L Utente Attivo prende atto che innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre AEC Vipiteno a richiedere varianti o integrazioni al regolamento di esercizio e si impegna a dare seguito a tali richieste per quanto di sua competenza. L Utente Attivo, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente a AEC Vipiteno qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel regolamento e/o nei relativi allegati (incluso lo schema elettrico dell impianto) e a subordinare tali modifiche al consenso di AEC Vipiteno, attenendosi comunque alle eventuali condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di AEC Vipiteno, l Utente Attivo si impegna a rinnovare il
13 regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni AEC Vipiteno vigenti. Qualora in seguito alla sottoscrizione del regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell impianto di produzione, quest ultimo sia oggetto di modifiche impiantistiche o variazioni dei componenti, rispetto a quanto riportato nello schema elettrico allegato o a quanto dichiarato al precedente art. 5, per effetto di interventi di modifica o di sviluppo, le Parti dovranno aggiornare o rifare il regolamento, previa sospensione della connessione. ART. 9 - IMPOSTAZIONE DINAMICA DELLE SOGLIE DI FREQUENZA Per tutti gli impianti di produzione connessi alla rete MT, l Utente Attivo deve dotare l impianto di un SPI in grado di ricevere segnali da remoto (provenienti dai sistemi di protezione e telecontrollo di AEC Vipiteno), e di implementare due soglie di massima e minima frequenza: Massima frequenza: o una soglia restrittiva a 50,3 Hz (con tempo 0,1 s) o una soglia permissiva a 51,5 Hz (con tempo 1 s) Minima frequenza: o una soglia restrittiva a 49,7 Hz (con tempo 0,1 s) o una soglia permissiva a 47,5 Hz (con tempo 4 s) Le soglie permissive di frequenza sono normalmente abilitate. Le soglie restrittive sono abilitate dall attivazione di una delle seguenti funzioni di protezione facenti parte del relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V): 59N (max. tensione omopolare) 59INV (max. tensione di sequenza inversa) 27DIR (min. tensione di sequenza diretta) Le impostazioni delle sopradette soglie sono descritte nell Allegato B. In presenza di segnali logici inviati da AEC Vipiteno a seconda delle condizioni della rete di distribuzione, il SPI dovrà abilitare il funzionamento delle soglie restrittive di frequenza e della funzione di tele-distacco (se richiesta). ART LIMITI DI PRODUZIONE E PIANO DI SCAMBIO DELL ENERGIA REATTIVA Il valore massimo di potenza attiva che può essere immessa sulla rete elettrica di AEC Vipiteno è riportato nel capitolo GENERALITA. L Utente Attivo risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a AEC Vipiteno o a terzi in
14 conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito. Eventuali necessità di immissione di potenza in rete maggiore a quella definita dovranno essere oggetto di richiesta formale a AEC Vipiteno di adeguamento della connessione. La tabella seguente indica i valori di cos φ medio mensile nel punto di connessione alla rete AEC Vipiteno che l Utente Attivo è tenuto a rispettare nelle diverse fasce orarie (inclusa l azione di eventuali sistemi di rifasamento interni). Generatori sincroni cosϕ Fonte caso A Periodo iniziale Fasce orarie F1, F2, F3 A regime Fasce orarie F1, F2, F3 Idroelettrica Termoelettrica P 1 MW P 3 MW 1 In casi particolari può essere fissato un valore diverso da 1, in base a misure AdM e condizioni di rete cosϕ Fonte caso B Fasce orarie F1 Fascia oraria F2, F3 Idroelettrica 1< P 10 MW < 1 stabilire valore puntuale Termoelettrica 3 <P 10 MW (generatore in sovraeccitazione) 1 Generatori asincroni (assorbono energia reattiva induttiva) Fasce orarie F1, F2, F3 cosϕ (medio mensile) 0,9 Generatori statici Fasce orarie F1 Fasce orarie F2, F3 1 >cosϕ (medio mensile) 0,9 (assorbono energia reattiva capacitiva) 1 >cosϕ (medio mensile) 0,9 (assorbono energia reattiva induttiva)
15 In alcuni periodi di basso carico passivo, AEC Vipiteno potrà richiedere mediate richiesta scritta o con un apposito segnale inviato dal CTSEL, la modifica della potenza reattiva immessa o ritirata dalla rete MT. In casi particolari può essere richiesto da AEC Vipiteno un regime di funzionamento specifico a seconda delle esigenze di esercizio della rete alla quale l impianto di produzione è connesso. Eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati, saranno soggetti a penalizzazioni economiche conformemente a quanto stabilito dall Autorità in materia. Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti dell Utente Attivo devono comportarsi come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all assorbimento di energia reattiva induttiva da parte dei Clienti finali. Eventuali termini di partecipazione al controllo della tensione saranno disciplinati, su richiesta di AEC Vipiteno mediante allegato tecnico al presente regolamento di esercizio. ART DURATA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, che annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti, decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di connessione, ad eccezione della clausola 7.2 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell energia ed al distacco della fornitura. La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: modifica delle caratteristiche dell'impianto dell Utente Attivo descritte ai precedenti articoli e/o negli allegati; inadempienza da parte dell Utente Attivo rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; cessazione del contratto per la connessione. AEC Vipiteno si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l impianto dell Utente Attivo; in questo caso sarà comunque concesso all Utente Attivo un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da AEC Vipiteno, di norma sei mesi fatto salvo indicazioni diverse, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento, l Utente Attivo si impegna a contattare AEC Vipiteno per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati in conformità alle norme CEI 0-16 e alle disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, l Utente Attivo si impegna, inoltre, a contattare AEC Vipiteno al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. AEC
16 Vipiteno rilascerà all Utente Attivo apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta dell Utente Attivo in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell impianto di produzione. ART MISURA DELL ENERGIA L Utente Attivo si impegna a consentire l accesso del personale di AEC Vipiteno ai gruppi di misura dell energia, nei termini previsti nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura ed eventuale sigillatura, quest ultima attività non sarà svolta da AEC Vipiteno qualora essa sia svolta a cura dell Agenzia delle Dogane per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di antifrode. Inoltre, l Utente Attivo si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-16 per il locale ove è/sono collocato/i il/i sistema/i di misura (prodotta e/o scambiata con la rete). In caso di richiesta di spostamento dei gruppi di misura dell energia effettuata dall Utente Attivo, l Utente Attivo stesso prende atto di dover condividere con AEC Vipiteno il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato a AEC Vipiteno, ai sensi delle delibere AEEG vigenti. Inoltre, nel caso abbia richiesto il servizio di misura, l Utente Attivo si impegna a comunicare tempestivamente a AEC Vipiteno i guasti e le anomalie di funzionamento dei gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell installazione e manutenzione dei sistemi di misura. ART ALLEGATI I seguenti documenti, a cura dell Utente Attivo, fanno parte integrante del presente Regolamento: Allegato A: Schema elettrico dell impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, in formato non superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all impianto verificato, con data e firma del dichiarante); Allegato B: Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale e di Interfaccia comunicate da AEC Vipiteno;
17 Allegato C: Elenco recapiti personale autorizzato; Allegato J - Addendum Tecnico compilato, timbrato e sottoscritto da un professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione (fac-simile Allegato K a Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione ); Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Dichiarazione di conformità dell impianto di terra della cabina, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37, corredata di copia del verbale di verifica redatto ai sensi delle guide CEI e del DPR 462/01 (contenente i dati di misura dell impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di passo e contatto, qualora previste). Procedura di AEC Vipiteno per la riduzione selettiva della generazione distribuita in situazione di emergenza Procedura di AEC Vipiteno per la modifica cosϕ; Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, qualora si tratti di nuova connessione, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato D alla norma CEI 0-16, e dei relativi riduttori di corrente e tensione (TA, TAT, TV) associati. Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato E alla norma CEI 0-16 (fino a _tale dichiarazione non riguarda gli aspetti trattati dall Allegato A70), e dei relativi riduttori di tensione (TV) associati. Allegato AC: SCHEDA APPARECCHIATURE SENSIBILI E DISTURBANTI DELL UTENTE ATTIVO; Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dall Utente Attivo (fac-simile Allegato H della Guida per le connessioni alla rete elettrica di AEC Vipiteno ). TIMBRO e FIRMA per AEC Vipiteno TIMBRO e FIRMA dell Utente Attivo (titolare o legale rappresentante) Vipiteno, Data / /
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con il presente contratto, tra: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA RetiPiù, con sede legale in Seregno (MB), via Palestro, n. 33, Capitale Sociale Euro 77.575.801,19
MAGRIOLA sul torrente Magriola
COMUNE DI PONTREMOLI Provincia Di Massa Carrara Magriola srl IMPIANTO IDROELETTRICO MAGRIOLA sul torrente Magriola DATI TECNICI DI INTERESSE DEL GONIP PER IL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA IN MERITO

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 art. 5
 ART. 9