Source: https://www.slideshare.net/jpocalles/protocolo-auditoria-energetica-alumbrado-publico-exterior
Timestamp: 2017-07-24 19:24:17+00:00

Document:
El objeto de este documento es facilitar un procedimiento de actuación con el alcancede los trabajos para la realización de una auditoría energética de instalaciones dealumbrado público exterior.Por auditoría energética entendemos el análisis de situación que nos permite conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación, con el objetivo de: Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica.
Yorleny Patricia Marquéz , Ing. Eléctrica
at C.N.F.L
3.- TOMA DE DATOS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO.
4.- AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
5.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
6.- REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
7.- RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
8.- OTRAS RECOMENDACIONES
ANEXO I.- EFICIENCIA ENERGÉTICA, NIVELES DE ILUMINACIÓN Y RESPLANDOR
ANEXO II.- FICHAS DE CAMPO
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 2/33
El objeto de este documento es facilitar un procedimiento de actuación con el alcance
de los trabajos para la realización de una auditoría energética de instalaciones de
Por auditoría energética entendemos el análisis de situación que nos permite conocer el
modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de
alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus
correspondientes costes de explotación, con el objetivo de:
La auditoría energética debe abarcar a todas las instalaciones de alumbrado público de
titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento como recibidas o
asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la iluminación vial, sea funcional
o ambiental, como a la ornamental y a cualquier otro tipo de instalación de iluminación
exterior fija que se considere susceptible de incluir en la auditoría.
Auditoría energética de cada una de las instalaciones de alumbrado
El trabajo a desarrollar en la auditoría debe permitir conocer el estado físico de las
instalaciones de alumbrado respecto a un uso racional de la energía que consumen y a su
aptitud para cumplir el fin para el que fueron diseñadas y ejecutadas, cumpliendo la
normativa que le sea de aplicación.
El punto de partida del presente trabajo es el acceso a la información de base del diseño
y características de las instalaciones de alumbrado, con los criterios asumidos en su día
como premisas respecto a la funcionalidad perseguida en los espacios iluminados.
Esta información deberá ser aportada por los servicios técnicos del Ayuntamiento, al
estar contenida en la documentación y planos de los proyectos originales y replanteos o
reformas acometidas con posterioridad.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 3/33
Analizada esta información de base, el Auditor procederá a realizar una labor de campo
in situ para la toma de datos de la situación actual de las instalaciones de alumbrado
que sirva para la realización de los distintos análisis técnicos. Para ello, realizará sobre
cada una de las instalaciones de alumbrado público el análisis de los elementos
integrantes de la misma, de acuerdo con las fichas que se adjuntan en el Anexo 2, que
deberán ser identificadas de forma absoluta a la misma.
a) El Auditor realizará las mediciones correspondientes de todos los parámetros
eléctricos incluidos en las fichas, como pueden ser:
• Tensión entre fases, fases y neutro
• Corriente en cada fase
b) Igualmente, realizará las mediciones y cálculos de los parámetros lumínicos de
cada tipo de instalación:
• Luminancias e iluminancias
c) Para la realización de estas mediciones y la obtención de los datos necesarios, el
Auditor deberá disponer de los equipos de medida necesarios, tales como:
Luxómetro - luminancímetro
A tal efecto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se analizarán los siguientes
Identificación de la situación de cada uno de los centros de mando existentes,
sus elementos, su estado, etc.
• Cuadros eléctricos de mando y control.
- Identificación de los componentes.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 4/33
- Líneas de salida.
- Puntos de luz por línea.
- Características de los puntos.
Identificación de cada uno de los suministros eléctricos a cada cuadro de mando
• Líneas de distribución y acometida.
- Ubicación y características.
Identificación de los puntos de luz en cuanto a su distribución, que pertenecen a
cada cuadro de mando y control.
• Puntos de luz. Disposición.
Identificación de todas y cada una de las luminarias en cuanto a sus
características, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
• Tipo de luminarias.
Identificación de todas y cada una de las lámparas en cuanto a sus
• Tipos de lámparas.
Identificación de todos y cada uno de los equipos de arranque de las lámparas
en cuanto a sus características, tipo electromagnético o electrónico, nivel de
encendido, etc., que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
• Equipos de encendido.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 5/33
- Identificación de los elementos
- Posibilidades de variación.
Identificación de cada uno los sistemas de regulación y control, por lámpara,
por línea o general, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
- Capacidad del mismo.
Identificación de todas y cada una de las protecciones, tanto de entrada como
de salida de línea, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
Realización de una valoración general de la situación y estado de cada uno de
los componentes en cada instalación.
Se realizará un análisis de la tipología de funcionamiento de las distintas
• Tipos de vía.
• Niveles de iluminación (Iluminancia)
• Niveles de iluminación (luminancia)
• Flujo hemisférico superior instalado
• Parámetro y criterios de calidad
• Uniformidades x Parámetros eléctricos
• Cumplimiento del REBT-ITC-09
Se analizarán los parámetros de consumo y eficiencia energética.
• Potencia instalada
• Potencia reducida
• Elementos de medida
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 6/33
- Número de elementos.
• Elementos de reducción de potencia
• Sistemas de maniobra y protección.
• Índices de eficiencia energética.
• Coeficientes de utilización.
• Rendimiento de la instalación.
4) Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento:
Por ultimo es importante conocer bajo que condiciones se está gestionando y
manteniendo cada una de las instalaciones que conforman el alumbrado público
• Régimen de funcionamiento general.
• Régimen de funcionamiento reducido.
• Régimen general de utilización.
• Horario anual de funcionamiento.
Esta fase contempla el análisis de la información obtenida, persiguiendo repartir el
gasto energético por ratios relativos a la actividad desarrollada o el servicio atendido, y
evaluando la eficiencia de los distintos equipos e instalaciones, determinando con ello
las posibles actuaciones a acometer para su optimización en el gasto energético o su
adecuación a normativas y reglamentos.
En este sentido, el análisis de eficiencia energética versará en gran medida sobre el
diseño de este tipo de instalaciones, basándose en aspectos relativos a la definición de
espacios iluminados, implantación de sistemas de regulación y control, optimización de
potencias instaladas, limitación del resplandor luminoso y de la luz intrusa, y de todo
ello, valorando la calidad de las instalaciones en estos aspectos.
Además, serán tenidos en consideración los criterios establecidos por organismos
competentes en el uso y optimización energética de instalaciones como, por ejemplo,
los establecidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.- IDAE y el
Comité Español de la Iluminación.- CEI en su Guía Técnica de Eficiencia Energética en
Iluminación, u otros criterios o recomendaciones como las que se relacionan más
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 7/33
Igualmente, se analizarán las posibles pautas, procedimientos o sistemas adoptados en
el municipio para el uso racional de la energía en sus instalaciones de alumbrado, como
programas de gestión, de contabilidad energética, etc.
La presentación de los resultados seguirá el guión establecido en este documento y
deberá reflejar los datos obtenidos en la cumplimentación del cuestionario de
características, las mediciones realizadas sobre equipos, instalaciones y espacios
iluminados, los ratios o consumos específicos obtenidos, así como la evaluación del
grado de eficiencia de aquellos sistemas o subsistemas que se considere afectan de
forma propia al consumo global de las instalaciones.
a) Se incluirá una evaluación técnica del funcionamiento de cada instalación, con
observaciones relativas a las medidas correctoras que se deberían adoptar para
la perfecta explotación de la misma.
b) El Auditor propondrá las reformas que fueran precisas para alcanzar el máximo
ahorro energético en la explotación de las instalaciones y el cumplimiento de los
parámetros de calidad de las mismas, en función del análisis de todos los datos
obtenidos del estudio de la instalación.
El documento final incluirá el escenario de la situación actual del alumbrado en
el municipio mediante un cuadro resumen donde se refleje el nº de puntos de
luz, la potencia instalada, las horas de funcionamiento anuales y su consumo y
coste anuales de energía. Este mismo cuadro se cumplimentará para el escenario
futuro, asumidas las reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y
económicas derivadas de su implantación.
La evaluación económica incluirá el alcance de la realización de las medidas
propuestas, así como los periodos de amortización propuestos de menor a mayor:
Medidas con periodo de amortización menor de un año.
Medidas con periodo de amortización menor de tres años.
Medidas con periodo de amortización superior a tres años.
El informe final será complementado, en sus distintos capítulos, con información
descriptiva de aquellas técnicas o nuevas tecnologías que le fueran de aplicación,
puestas en el mercado para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y
la reducción de su impacto ambiental: lámparas de menor consumo específico,
luminarias con limitación de flujo al hemisferio superior, sistemas de regulación y
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 8/33
El Auditor presentará la documentación en soporte gráfico y en soporte informático, lo
que permitirá la posterior utilización por parte del Ayuntamiento. Asimismo, realizará la
preparación técnica suficiente del personal encargado de la explotación y gestión de las
instalaciones para la utilización de esta Auditoría.
• Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER
"Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". Órgano emisor: Ministerio Obras
Públicas y Urbanismo. BOE 19/06/1984
• Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL. Especificaciones
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y
Energía. BOE 24/01/1986
• Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real Decreto
2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su
homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 15/07/1989
• Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto
2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía.
BOE 26/04/1989
• Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa a la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 07/07/1989
• Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas
particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en
el ámbito de esta Comunidad Autónoma Órgano emisor: Conserjería de Innovación,
ciencia y empresa. BOJA 22/11/2005
• Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Órgano emisor: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 18/09/2002
• Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 9/33
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano emisor: Ministerio
Economía. BOE 27/12/2000
Y todas aquellas que, aunque no se relacionen en este listado, pudieran ser de obligado
cumplimiento en función del tipo de tarea a realizar.
• Vocabulario internacional de iluminación. Publicación CIE 17.4: 1987
• Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los Parámetros de Alumbrado
en las Prestaciones Visuales. Publicación CIE 19.21/22: 1981
• Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. Publicación CIE 23: 1973
• Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el alumbrado de
carreteras. Publicación CIE 30.2: 1982
• Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de carreteras.
Publicación CIE 31: 1936
• Puntos especiales en alumbrado público. Publicación CIE 32/AB: 1977
• Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. Publicación
CIE 33: 1977
• Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos, clasificación y
prestaciones. Publicación CIE 34: 1977
• Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. Publicación CIE 47: 1979
• Retrorreflexión: definición y mediciones. Publicación CIE 54: 1982
• Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la luminancia en
la zona de umbral. Publicación CIE 61: 1984
• Pavimentos de carreteras y alumbrado. Publicación CIE 66: 1984
• Medición del flujo luminoso. Publicación CIE 84: 1989
• Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. Publicación CIE 88: 1990
• Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes. Publicación CIE 93:
• Guía para la iluminación con proyectores. Publicación CIE 94: 1993
• Contraste y visibilidad. Publicación CIE 95: 1992
• Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.- Publicación CIE 100:
• Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico motorizado y
peatonal. Publicación CIE 115: 1995
• Fotometría y gonio fotometría de las luminarias. Publicación CIE 121: 1996
• Guía para minimizar la luminosidad del cielo. Publicación CIE 126: 1997
• Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores. Publicación CIE 129: 1998
• Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. Publicación CIE 132: 1999
• Guía para la iluminación de áreas urbanas. Publicación CIE 136: 2000
• Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. Publicación CIE 140: 2000
• Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el Transporte.
Publicación CIE 143: 2001
• Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las Señales de
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 10/33
Tráfico. Publicación CIE 144: 2001
• Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto
Astrofísica de Canarias).
• Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso
nocturno"(Marzo 1999).
• Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de
Fomento de 1999.
• Recomendaciones CELMA.
• Recomendaciones relativas al Alumbrado de las Vías Públicas, de la Asociación
Francesa de Iluminación AFE.
• Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en
recintos abiertos. (Ofic. Tec. para la protección de la calidad del cielo: versión junio
• CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications.
• TC5.12-Obstrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obstrusive light
from outdoor lighting installations (Final Draft –January 2001).
• Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de
• Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de
• Normativa para la protección del cielo (Instituto de Astrofísica de Canarias).
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 11/33
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 12/33
Se adjunta en el presente documento una relación de definiciones, valores y niveles de
iluminación que deberán servir como referencia en la ejecución de la auditoría del alumbrado
exterior de un municipio a la hora de cuantificar, valorar y comparar los resultados obtenidos.
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación
entre la potencia activa total instalada.
S ⋅Em  m 2 ⋅ lux 
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 . lux/W)
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto
(lux);
εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);
fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
 m 2 ⋅ lux 
ε=ε L ⋅ fm ⋅ fu 
 W  
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre el flujo luminoso emitido
por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar.
Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales.
Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que
llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la
intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación,
tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y
anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de
implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 13/33
Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar
incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la instalación
más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores -eficiencia de las lámparas y
equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo.
A la hora de proponer una reforma de la instalación de alumbrado, se tendrán en consideración
b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos
cromáticos de la instalación.
c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado.
d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas.
e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible.
f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 14/33
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece
Clasificación Tipo de vía
A de alta velocidad v > 60
B de moderada velocidad 30 < v ≤ 60
C carriles bici --
D de baja velocidad 5 < v ≤ 30
E vías peatonales v≤5
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de
proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores.
Situaciones de Clase de
proyecto Alumbrado(*)
• Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y
accesos controlados (autopistas y autovías).
Alta (IMD) ≥ 25.000 ................................................................ ME1
Media (IMD) ≥ 15.000 y < 25.000..........................................................
A1 Baja (IMD) < 15.000................................................................ ME3a
• Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y
accesos limitados (vías rápidas).
Alta (IMD) > 15.000................................................................ ME1
Media y baja (IMD) < 15.000................................................................ ME2
• Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici.
A2 Intensidad de tráfico
IMD ≥ 7.000 ..........................................................................................
IMD < 7.000 ..........................................................................................
ME3a / ME4a
A3 Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.
IMD ≥ 25.000 ................................................................
IMD ≥ 15.000 y < 25.000 ................................................................ ME1
IMD ≥ 7.000 y < 15.000................................................................ ME2
ME4a / ME4b
Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas
las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 15/33
• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico
• Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.
B1 Intensidad de tráfico
ME2 / ME3c
ME4b / ME5 / ME6
B2 carretera. ME2 / ME3b
ME4b / ME5
Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las
vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
• Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades
en área abierta y de unión en zonas urbanas
C1 Flujo de tráfico de ciclistas
Alto ................................................................................................ S1 / S2
Normal................................................................................................ S3 / S4
D1 - D2 • Estaciones de autobuses.
Alto ................................................................................................ CE1A / CE2
Normal................................................................................................ CE3 / CE4
• Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo
D3 - D4 • Zonas de velocidad muy limitada
Alto ................................................................................................ CE2 / S1 / S2
Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros),
todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo
largo de la calzada.
E1 • Áreas comerciales peatonales.
CE1A / CE2 / S1
Alto ................................................................................................
Normal................................................................................................ / S3 / S4
• Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de
E2 Flujo de tráfico de peatones
Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 16/33
Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse
distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado,
el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes
a las diferentes clases de alumbrado.
Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones Deslumbramiento Iluminación de
secas Perturbador alrededores
Uniformidad Uniformidad Incremento Relación
Luminancia (4) Media Global Longitudinal Umbral Entorno
Lm (cd/m2)(1) Uo U TI (%)(2) SR (3)
[mínima] [mínima] [máximo] [mínima]
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse
un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de
contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión),
puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a
la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será
igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el
coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.
En la tabla 7 se concretan los niveles de iluminación de las series MEW de clases de alumbrado a
aplicar en aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y persistencia de la lluvia provoque
que, durante una parte significativa de las horas nocturnas a lo largo del año, la superficie de la
calzada permanezca mojada (aproximadamente 120 días de lluvia anuales). En ella se incluye un
requisito adicional de uniformidad global con calzada húmeda para evitar la degradación de las
prestaciones durante los periodos húmedos.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 17/33
y húmedas Deslumbramiento
Clase de Calzada Perturbador
Calzada seca alrededores
Alumbrado húmeda
Uniformidad Uniformidad Uniformidad Incremento Relación
Global Longitudinal Global Umbral Entorno
Uo Ul (2)
U0 TI (%) (3) SR (4)
[mínima] [mínima] [mínima] [máximo] [mínima]
MEW1 2,00 0,40 0, 60 0,15 10 0,50
MEW2 1,50 0,40 0, 60 0,15 10 0,50
MEW3 1,00 0,40 0, 60 0,15 15 0,50
MEW4 0,75 0,40 Sin requisitos 0,15 15 0,50
MEW5 0,50 0,35 Sin requisitos 0,15 15 0,50
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un
factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de
Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y carreteras de calzada única de
doble sentido de circulación y accesos limitados.
puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI)
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan áreas contiguas a la
calzada con sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual
como mínimo a la de un carril de tráfico recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
Iluminancia horizontal en el área de la calzada
Clase de Alumbrado(1) Iluminancia Media Iluminancia mínima
Em (lux)(1) Emin (lux)(1)
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 18/33
Clase de Alumbrado Iluminancia Media Uniformidad Media
Em (lux) Um
[mínima mantenida ] [mínima]
CE0 50 0,40
CE1 30 0,40
CE1A 25 0,40
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CE5 7,5 0,40
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación
de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria,
grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.
Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, escaleras y
rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de peatones, parques y
jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores,
aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro
que pueda asimilarse a los anteriores.
• Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas
La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá
adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el
plano vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se asegure
una buena percepción de los peldaños.
• Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales
La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 pudiendo elevarse, en el
caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma uniformidad.
Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija,
deberá preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad
media de 0,5.
• Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones
En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en
aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano vertical será de
40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos
y G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas
comerciales e industriales y CE2 en zonas residenciales.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 19/33
• Alumbrado de Parques y Jardines
Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de
estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán
iluminarse como las vías de tipo E (tabla 5).
• Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril
El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima de 40 m y
finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado CE1.
• Alumbrado de Fondos de Saco
El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen con
exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia
será CE2.
• Alumbrado de Glorietas
Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso
a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos.
Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayor que los niveles de los accesos o
entradas, con los valores de referencia siguientes:
Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux
Uniformidad media Um ≥ 0,5
Deslumbramiento máximo GR ≤ 45
En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de
las glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel
• Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores
Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la
Publicación CIE 88 de 2004.
• Aparcamientos de vehículos al aire libre
El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de las
clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2, establecidos en la
• Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 20/33
norma EN 12464-2.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 21/33
Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de
edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de ríos, riberas,
frondosidades, equipamientos acuáticos, etc.
Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de
la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 11.
NIVELES DE ILUMINANCIA COEFICIENTES MULTIPLICADORES DE
MEDIA (Lux) (1) CORRECCIÓN (2)
DE LOS MATERIALES Iluminación de los Corrección para el
DE LA SUPERFICIE alrededores tipo de lámpara
H.M. S.A.P. Muy
Baja Media Elevada Sucia
V.M. S.B.P. Sucia
Piedra clara, mármol claro 20 30 60 1,0 0,9 3,0 5,0
Piedra media, cemento, mármol coloreado claro 40 60 120 1,1 1,0 2,5 5,0
Piedra oscura, granito gris, mármol oscuro 100 150 300 1,0 1,1 2,0 3,0
Ladrillo amarillo claro 35 50 100 1,2 0,9 2,5 5,0
Ladrillo marrón claro 40 60 120 1,2 0,9 2,0 4,0
Ladrillo marrón oscuro, granito rosa 55 80 160 1,3 1,0 2,0 4,0
Ladrillo rojo 100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0
Ladrillo oscuro 120 180 360 1,3 1,2 1,5 2,0
Hormigón arquitectónico 60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0
- Terminación natural 200 300 600 1,2 1,1 1,5 2,0
- termolacado muy coloreado (10%) rojo,
marrón, amarillo 120 180 360 1,3 1,0 1,5 2,0
- termolacado muy coloreado (10%) azul
– verdoso 120 180 360 1,0 1,3 1,5 2,0
- termolacado colores medios (30 – 40%)
rojo, marrón, amarillo 40 60 120 1,2 1,0 2,0 4,0
azul – verdoso 40 60 120 1,0 1,2 2,0 4,0
- termolacado colores pastel (60 – 70%)
rojo, marrón, amarillo 20 30 60 1,1 1,0 3,0 5,0
azul - verdoso 20 30 60 1,0 1,1 3,0 5,0
Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie limpia
iluminada con lámparas de incandescencia.
Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.M.), vapor de mercurio (V.M.), de
vapor de sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el estado de limpieza de la superficie
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 22/33
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo
nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en
la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien
por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.
En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.
ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:
Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de
interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.),
donde las carreteras están sin iluminar.
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y
sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales,
donde las carreteras están iluminadas.
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
E3 Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están
ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
E4 Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad
durante la franja horaria nocturna.
Limitaciones de las Emisiones Luminosas
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior,
con excepción de las de alumbrado festivo y navideño.
La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo
hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su
nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento
El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en
cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 23/33
CLASIFICACIÓN DE FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO
ZONAS FHSINST
E1 ≤ 1%
E2 ≤ 5%
E3 ≤ 15%
E4 ≤ 25%
Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado
Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto
directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las luminarias
- Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
- Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en las tablas
de los Niveles de Iluminación.
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 24/33
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 25/33
Se adjunta en el presente documento una relación de fichas de campo que deberán servir como
soporte o modelos de referencia en la ejecución de la auditoría del alumbrado exterior de un
municipio a la hora de estructurar la información de los resultados obtenidos.
Se establecen tres bloques diferenciados de tipos de fichas:
a) El primero, relativo a los datos de los cuadros generales de alumbrado, donde se
contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a su localización, acometida
eléctrica, protecciones, equipos de medida, datos de facturación de la compañía eléctrica
y los circuitos que de él parten hacia el resto de la instalación.
De este bloque se confeccionarán tantas fichas como cuadros eléctricos sean objeto de la
b) El segundo, relativo a los datos de las características propias de las instalaciones de
alumbrado en los distintos tipos de vías, donde se contempla la descripción y la medida de
parámetros relativos a la tipología de la instalación de alumbrado, sus niveles de
iluminación y su grado de eficiencia energética.
De este bloque se confeccionarán tantas fichas como viales o espacios exteriores
iluminados sean objeto de la auditoría.
c) El tercero, relativo a la obtención de un conjunto de ratios o números índice que
permitirán situar cualitativamente el nivel de alumbrado del municipio a efectos
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 26/33
DATOS GENERALES DEL CUADRO
CIF. ABONADO COOR. UTM
Nº IDENTIFICACIÓN SUMINISTRO
SI LONGITUD (m)
NO SECCIÓN (mm )
AÉREA Cu
SUBTERRÁNEA Al
TIPO CONDUCTOR AISLAMIENTO
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (kW)
ALOJADA EN CUADRO SI NO
EXTERIOR SI NO
OTRA SITUACIÓN (ESPECIFICAR)
GRADO DE IP INT. NOMINAL FUSIBLE (A)
DIMENSIONES (m) ANCHO INTERIOR
MONTAJE ROTULACIÓN
SI TIPO ENCENDIDO
ENCENDIDO MANUAL PROGRAMADOR ASTRONÓMICO
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 27/33
PUESTA A TIERRA DEL CUADRO
SECCIÓN LÍNEA PRINCIPAL (mm ) RESISTENCIA ( )
INTERRUPTOR POLOS (Nº) INTENSIDAD (A)
MAGNETOTÉRMICO TENSIÓN (V) PODER DE CORTE (kA)
POLOS (Nº) INTENSIDAD (A)
TENSIÓN (V) PODER DE CORTE (kA)
REGULADOR EN SI ESTÁTICO
CABECERA TIPO REGULADOR DINÁMICO
EQUIPOS DE MEDIDA DE COMPAÑÍA
REL. TRANSFORMACIÓN
TRAFOS MEDIDA CLASE DE TRAFO
INTENSIDAD CONTADOR
CONTADOR SI TENSIÓN CONTADOR
ACTIVA RELACIÓN LECTURA
REACTIVA RELACIÓN LECTURA
SI TENSIÓN CONTADOR
RELACIÓN LECTURA
INTEGRAL RELACIÓN LECTURA
ICP Nº DE POLOS
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 28/33
DATOS FACTURA COMPAÑÍA
SUMINISTRO Nº
PERÍODO de hasta
POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN EL
MAXÍMETRO (kW)
REACTIVA (KVA)
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 29/33
PROTECCIÓN, DIMENSIONADO Y CONSUMO DE LOS CIRCUITOS
CIRCUITO Nº 1 2 3
INTERRUPTOR POLOS (Nº)
MACNETOTÉRMICO INTENSIDAD (A)
POLOS (Nº)
DIFERENCIAL INTENSIDAD (A)
MONTAJE AÉREO SUBTERRÁNEO
FASES (Nº)
FASE R SI NO
DOBLE ENCENDIDO FASE S SI NO
FASE T SI NO
Sin reducción de flujo
Con reducción de flujo
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 30/33
EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y ESPACIOS ILUMINADOS
Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ILUMINADO
POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA
UNIDADES(Nº) ALTURA (m) INTERDISTANCIA (m)
TIPO BRAZO MURAL
SOPORTES COLUMNA/BÁCULO
UNILATERAL MAGNETOTÉRMICO
TRESBOLILLO FUSIBLE
OPOSICIÓN NO EXISTE
DERIVACIÓN ESTADO
(mm ) SOPORTE
POLIMERO BIEN
ALUMINIO ESTADO MAL
FUNDICIÓN TIPO REGULAR
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 31/33
TIPO Nº DE LÁMPARAS POTENCIA UNITARIA
REDUCCIÓN DE FLUJO
CON HILO DE SIN HILO VÍA
MANDO DE MANDO TELEFONO
ESTABILIZADOR-REDUCTOR
U med = min
 E med 
U ext = min
 E max 
S ⋅ Em
EFICIENCIA ENERGÉTICA ε =
FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 32/33
NUMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO hab
POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE W/hab
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE Wh/hab año
PUNTOS DE LUZ POR 1.000 HABITANTES PL/1000 hab
SUPERFICIE VIALES ASOCIADOS AL CUADRO m /c
RELACIÓN POTENCIA INSTALADA SUPERFICIE POBLACIÓN W/m
FACTURACIÓN ANUAL DIVIDIDA POR POTENCIA ÚTIL INSTALADA €/kW
kWH ANUALES CONSUMIDOS POR NUMERO DE kW INSTALADOS kWh/kW
IDAE.- Servicios y Agricultura. AE.AP. v 1.2 33/33

References: Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto

 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto