Source: http://audiobookchicoxavier.com.br/92849731-1-memoria-descriptiva.html
Timestamp: 2018-09-19 10:34:27+00:00

Document:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA - PDF
Download "1. MEMORIA DESCRIPTIVA"
Ángeles Rey San Segundo
1 I. MEMORIA
2 ÍNDICE 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1. Identificación y objeto del proyecto 1.2. Agentes Promotor Proyectista Otros técnicos Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 1.4. Descripción del proyecto Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE Limitaciones de uso del edificio 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1. Sustentación del edificio 2.2. Sistema estructural 2.3. Sistema envolvente Suelos en contacto con el terreno Fachadas Medianerías Cubiertas 2.4. Sistema de compartimentación Compartimentación interior vertical Compartimentación interior horizontal 2.5. Sistemas de acabados 2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones Sistemas de transporte y ascensores Fontanería Evacuación de aguas Instalaciones térmicas del edificio Ventilación
3 ÍNDICE Suministro de combustibles Electricidad Instalaciones de iluminación Telecomunicaciones Protección contra incendios Pararrayos 2.7. Equipamiento 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 3.1. Seguridad estructural Aplicación del DB SE Seguridad estructural 3.2. Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior SI 2 Propagación exterior SI 3 Evacuación de ocupantes SI 4 Instalaciones de protección contra incendios SI 5 Intervención de los bomberos SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SUA 9 Accesibilidad 3.4. Salubridad HS 1 Protección frente a la humedad HS 2 Recogida y evacuación de residuos HS 3 Calidad del aire interior HS 4 Suministro de agua HS 5 Evacuación de aguas 3.5. Protección frente al ruido 3.6. Ahorro de energía HE 1 Limitación de demanda energética HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
4 ÍNDICE 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 4.1. ICT - Normativa de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 4.2. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 4.3. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión ANEJOS A LA MEMORIA INSTALACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
5 1. MEMORIA DESCRIPTIVA
6 I. Memoria 1. Memoria descriptiva 1.1. Identificación y objeto del proyecto Título del proyecto ADAPTACIÓN Y REFORMA DE ACCESOS Y VESTUARIOS DE PISCINA CLIMATIZADA Situación C/ NICOLÁS MEGÍAS, S/N, ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 1.2. Agentes Promotor. Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo CIF/NIF: P A; Dirección: C/ Mérida, Nº11 Almendralejo (Badajoz ) Proyectista. Víctor Asuar Bote, Arquitecto, Nº Colegiado: , Colegio: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura CIF/NIF: H; Dirección: C/ Nicolás Megías, Nº55, 2ºB Almendralejo (Badajoz ) Otros técnicos. Director de Obra Víctor Asuar Bote, Arquitecto, Nº Colegiado: , Colegio: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura CIF/NIF: H; Dirección: C/ Nicolás Megías, Nº55, 2ºB Almendralejo (Badajoz ) Director de Ejecución Víctor Asuar Bote, Arquitecto, Nº Colegiado: , Colegio: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura CIF/NIF: H; Dirección: C/ Nicolás Megías, Nº55, 2ºB Almendralejo (Badajoz ) Autor del estudio de seguridad y salud Víctor Asuar Bote, Arquitecto, Nº Colegiado: , Colegio: Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura CIF/NIF: H; Dirección: C/ Nicolás Megías, Nº55, 2ºB Almendralejo (Badajoz ) 1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida Emplazamiento El edificio en la zona periférica de la ciudad, junto a edificaciones donde predomina la tipología de vivienda plurifamiliar aislada. Página 2-18
7 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Datos del solar El edificio objeto del presente proyecto se encuentra dando fachada a la C/ Nicolás Megías, dentro del Complejo Polideportivo Municipal Tomás de la Hera y tiene una configuración más o menos rectangular. Datos de la edificación existente El edificio tiene una configuración más o menos rectangular con una superficie en planta de m², de los cuales m² están destinado a zona de piscina climatizada y zona de playa. Los metros restantes están dispuestos en dos plantas y se destinan a vestuarios, gimnasio, zona de administración y graderío. Antecedentes de proyecto La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente memoria Descripción del proyecto Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Descripción general del edificio El edificio objeto de la intervención, como ya hemos mencionado antes, está dedicado a piscina climatizada y a los usos derivados de la misma (accesos a la misma, vestuarios, gimnasio, zona de administración, cuartos de clubes y zona de instalaciones). Actualmente, el acceso principal a las instalaciones se encuentra anulado, debido a que se está utilizando de almacén, accediéndose a las mismas a través de una puerta situada cerca de los vestuarios. Los accesos a el graderío se realiza normalmente a través de la zona de administración, habilitándose un acceso directo al mismo cuando se producen eventos a través de la salida de emergencia de dicha zona. Debido a la nulidad del acceso principal el recinto de graderío solo dispone de un salida, incumpliendo la normativa contra incendios vigente actualmente. Programa de necesidades El programa de necesidades propuesto por el promotor se basa en la reestructuración y reforma de los accesos a las instalaciones y los vestuarios de las mismas, para dotar al edificio de una mayor funcionalidad. Uso característico del edificio El uso característico del edificio es dotacional. Otros usos previstos No se preveé dotar al edificio de nuevos usos. Página 3-18
8 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Relación con el entorno El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología de vivienda unifamiliar, como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona. Espacios exteriores adscritos No existen espacios adscritos al edificio que se incorporen al presente proyecto Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. Exigencia básica HR: Protección frente al ruido Se trata de una reforma/rehabilitación parcial. Por lo tanto, las exigencias básicas de protección frente al ruido no son de aplicación. Exigencias básicas HE: Ahorro de energía Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética Se trata de una modificación/reforma/rehabilitación de un edificio existente con una superficie útil menor de 1000 m² donde no se renuevan más del 25% de los cerramientos. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica Página 4-18
9 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Se trata de un edificio cuyo uso no se encuentra recogido en el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la exigencia básica HE 5, por lo que no requiere de instalación solar fotovoltaica. Cumplimiento de otras normativas específicas: Estatales ICT RITE REBT RIGLO RIPCI RCD R.D. 235/13 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) Producción y gestión de residuos de construcción y demolición Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios Autonómicas D.8/2003 Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Exremadura Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. Normas de disciplina urbanística Categorización, clasificación y régimen del suelo Clasificación del suelo Urbano Planeamiento de aplicación P.G.O.U. de Almendralejo de Otros planes de aplicación Normativa Básica y Sectorial de aplicación No existe un planeamiento complementario. Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto Superficie mínima de parcela 1000 m² 6165 m² Fachada mínima 20m 1135m Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto Ocupación máxima en planta baja 100% <100% Ocupación máxima en otrsa plantas 100% <100% Página 5-18
10 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto Nº máximo de plantas - Nº mínimo de plantas - Altura máxima permitida 10,50m <10,50m Tipologías autorizadas MD, MM, AS, BQ AS Edificabilidad máxima 2 m²/m² <2 m²/m² Usos permitidos DEPORTIVO DEPORTIVO Retranqueos mínimos a fachada 0 m 0 m Retranqueos mínimos a linderos 0 m 0 m Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Descripción de la geometría del edificio Se trata de un edificio destinado a piscina climatizada con dos plantas sobre rasante y un sótano destinado a instalaciones. Volumen El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas. Superficies útiles desglosadas ZONA DE CONTROL DE ACCESO Y ALMACENES Referencia Superficie útil (m²) CONTROL DE ACCESO 9.50 ALMACÉN ALMACÉN ALMACÉN CUARTO DE LIMPIEZA 3.20 ZONA DE SUBIDA INSTALACIONES 7.76 Total Referencia ZONA DE PÚBLICO Superficie útil (m²) HALL HALL_GRADERÍO 9.11 HALL_GRADERÍO ZONA DE CIRCULACIÓN_GRADERÍO GRADERÍO Página 6-18
11 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Referencia ZONA DE PÚBLICO Superficie útil (m²) Total ZONA DE DEPORTISTAS Referencia Superficie útil (m²) PASILLO PIES SUCIOS DISTRIBUIDOR PASILLO PIES SUCIOS GIMNASIO HALL VESTUARIOS VESTUARIOS_PADRES E HIJOS VESTUARIO MASCULINO VESTUARIO FEMENINO PASILLO PIES LIMPIOS BOTIQUÍN Total Referencia PISCINA Superficie útil (m²) VASO DE PISCINA Y ZONA DE PLAYA ZONA DE ADMINISTRACIÓN Referencia Superficie útil (m²) ZONA DE CIRCULACIÓN ZONA DE CIRCULACIÓN ZONA DE CIRCULACIÓN ZONA ADMINISTRACIÓN ZONA ADMINISTRACIÓN ZONA ADMINISTRACIÓN ZONA ADMINISTRACIÓN VESTUARIOS ADMINISTRACIÓN VESTUARIOS ADMINISTRACIÓN ASEO ASEO Página 7-18
12 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Superficies útiles y construidas ZONA DE ADMINISTRACIÓN Referencia Superficie útil (m²) Total SÓTANO _ INSTALACIONES Referencia Superficie útil (m²) ZONA DE INSTALACIONES ZONA INFERIOR DEL VASO DE PISCINA Total Uso (tipo) Sup. útil (m²) Sup. cons. (m²) ZONA DE CONTROL DE ACCESO Y ALMACENES ZONA DE PÚBLICO ZONA DE DEPORTISTAS PISCINA ZONA DE ADMINISTRACIÓN SÓTANO _ INSTALACIONES Notación: Sup. útil: Superficie útil Sup. cons.: Superficie construida Total Accesos El acceso se produce por la fachada de la calle Nicolás Megías. Evacuación La evacuación del edificio se produce por la fachada que da a la calle Nicolás Megías Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto Sistema estructural Se ejecutará un forjado bajo la zona del graderío para aprovechar la parte baja del mismo comoi almacén. Tipo de forjado considerado FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS: Fabricante: URFI FORJADOS VIGUETAS AUTORRESISTENTES (doble t) Tipo de bovedilla: De hormigón Canto del forjado: 22 = (cm) Página 8-18
13 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5 Acero pretensar: AH-159/180 R-2 Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: t/m² (simple) y t/m² (doble) Sistema de compartimentación Particiones verticales 1. Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. Forjados entre pisos 1. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado unidireccional - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar. Página 9-18
14 I. Memoria 1. Memoria descriptiva 2. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado unidireccional Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar. 3. Forjado unidireccional - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares Sistema envolvente Fachadas 1. Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 4 cm de espesor, compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; Aislante térmico: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. Página 10-18
15 I. Memoria 1. Memoria descriptiva 2. Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 4 cm de espesor, compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; Aislante térmico: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. Medianerías 1. Medianería de dos hojas de fábrica Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 2. Medianería de dos hojas de fábrica Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. Página 11-18
16 I. Memoria 1. Memoria descriptiva 3. Medianería de dos hojas de fábrica Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Forjados sanitarios 1. Forjado sanitario - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir. 2. Forjado sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 80 mm de espesor. Pavimento de linóleo en rollo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, acabado liso, en color a elegir, fijado con adhesivo de contacto; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana mineral, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²k/w, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir. Página 12-18
17 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Soleras 1. Solera - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I. Azoteas 1. Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional) REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida; barrera de vapor: lámina de oxiasfalto, LO-30-PE, acabada con film plástico termofusible en ambas caras colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 60 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar Sistemas de acabados -Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). -Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo monocolor "TAU CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, 19,8x19,8 cm, colocadas sobre una superficie soporte de fábrica en paramento interior, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. -Solado de gres porcelánico, serie CIVIS'AGORA, modelo Inter SF "TAU CERÁMICA", con coeficiente de absorción de agua E<5%, grupo BIa, de 40x40 cm, 15 mm de espesor, y color a elegir, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido Página 13-18
18 I. Memoria 1. Memoria descriptiva y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color gris plomo, para junta de entre 1,5 y 3 mm. -Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 7,5x30 cm y 7 mm de espesor, estilo mármol "TAU CERÁMICA", recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm. -Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. -Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. -Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, exteriores en zona de rampa de acceso, colocada a pique de maceta con mortero. -Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado mixto, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para meseta de acceso, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. -Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. -Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería oculta Sistema de acondicionamiento ambiental En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto. En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad) Sistema de servicios Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. Página 14-18
19 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Evacuación de aguas Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar. Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. Telefonía y TV Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores. Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. Recogida de residuos El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. Otros 1.5. Prestaciones del edificio Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: - Seguridad estructural (DB SE) - Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. - Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. - Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. - Seguridad en caso de incendio (DB SI) - Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. - El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. Página 15-18
20 I. Memoria 1. Memoria descriptiva - El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. - No se produce incompatibilidad de usos. - La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. - No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. - Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) - Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. - Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. - Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. - Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. - En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. - El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. - En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. - El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. - El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica. Página 16-18
21 I. Memoria 1. Memoria descriptiva Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: - Salubridad (DB HS) - Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. - Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. - Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. - El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. - Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) - El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. - El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. - Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio - Utilización - Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas. - En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. - Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. Página 17-18
22 I. Memoria 1. Memoria descriptiva - Acceso a los servicios - Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. - Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad Limitaciones de uso del edificio - Limitaciones de uso del edificio en su conjunto - El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. - La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. - Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. - Limitaciones de uso de las dependencias - Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. - Limitaciones de uso de las instalaciones - Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. Página 18-18
23 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
24 I. Memoria 2. Memoria constructiva 2.1. Sustentación del edificio No se modifica la cimentación del edificio, que está realizada con zapatas de hormigón armados y posee muros de sótano, también de hormiagón armado Sistema estructural Se ejecutará un forjado bajo la zona del graderío para aprovechar la parte baja del mismo comoi almacén. Tipo de forjado considerado FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS: Fabricante: URFI FORJADOS VIGUETAS AUTORRESISTENTES (doble t) Tipo de bovedilla: De hormigón Canto del forjado: 22 = (cm) Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5 Acero pretensar: AH-159/180 R-2 Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: t/m² (simple) y t/m² (doble) 2.3. Sistema envolvente Página 2-33
25 I. Memoria 2. Memoria constructiva Suelos en contacto con el terreno Página 3-33
26 I. Memoria 2. Memoria constructiva Forjados sanitarios Forjado sanitario - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir Listado de capas: 1 - Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 3 cm 2 - Mortero de cemento 3.2 cm 3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm Espesor total: 38.2 cm Limitación de demanda energética Altura libre: 60 cm U s : 0.34 kcal/(h m² C) (Para una longitud característica B' = 7.9 m) Detalle de cálculo (U s ) Superficie del forjado, A: m² Protección frente al ruido Perímetro del forjado, P: m Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 0.98 m Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.31 m² h C/kcal Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h m² C) Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 Tipo de terreno: Arcilla semidura Masa superficial: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 61.7(-1; -6) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 68.8 db Página 4-33
27 I. Memoria 2. Memoria constructiva Forjado sanitario - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir Listado de capas: 1 - Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 3 cm 2 - Mortero de cemento 3.2 cm 3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm Espesor total: 38.2 cm Limitación de demanda energética Altura libre: 60 cm U s : 0.57 kcal/(h m² C) (Para una longitud característica B' = 3.3 m) Detalle de cálculo (U s ) Superficie del forjado, A: m² Protección frente al ruido Perímetro del forjado, P: m Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 0.98 m Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.31 m² h C/kcal Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h m² C) Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 Tipo de terreno: Arcilla semidura Masa superficial: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 61.7(-1; -6) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 68.8 db Forjado sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 80 mm de espesor. Pavimento de linóleo en rollo Página 5-33
28 I. Memoria 2. Memoria constructiva REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, acabado liso, en color a elegir, fijado con adhesivo de contacto; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana mineral, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²k/w, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir Listado de capas: 1 - Pavimento de linóleo 0.25 cm 2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 cm 4 - Lana mineral 8 cm 5 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm Espesor total: cm Limitación de demanda energética Altura libre: 60 cm U s : 0.18 kcal/(h m² C) (Para una longitud característica B' = 7.9 m) Detalle de cálculo (U s ) Superficie del forjado, A: m² Perímetro del forjado, P: m Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.02 m Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m Resistencia térmica del forjado, Rf: 2.96 m² h C/kcal Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h m² C) Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 Tipo de terreno: Arcilla semidura Página 6-33
29 I. Memoria 2. Memoria constructiva Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 56.3(-1; -6) db Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 6 db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 74.0 db Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, L D,w : 33 db Soleras Solera - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I Listado de capas: 1 - Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 3 cm 2 - Mortero de cemento 3.2 cm 3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 4 - Solera de hormigón en masa 20 cm Espesor total: 28.2 cm Limitación de demanda energética U s : 0.49 kcal/(h m² C) (Para una solera con longitud característica B' = 3.7 m) Detalle de cálculo (U s ) Superficie del forjado, A: m² Perímetro del forjado, P: m Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.17 m² h C/kcal Sin aislamiento perimetral Tipo de terreno: Arcilla semidura Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 65.2(-1; -7) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 65.5 db Página 7-33
30 I. Memoria 2. Memoria constructiva Fachadas Parte ciega de las fachadas Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 4 cm de espesor, compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; Aislante térmico: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. Listado de capas: Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista clinker, Salmón 11.3 cm 2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm 3 - Lana mineral 6 cm Exterior Interior 4 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 7 - Pintura plástica Espesor total: 30.8 cm Limitación de demanda energética U m : 0.35 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 54.6(-1; -5) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 2 Condiciones que cumple: B1+C1+H1+J2+N1 Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada Página 8-33
31 I. Memoria 2. Memoria constructiva Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 4 cm de espesor, compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; Aislante térmico: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. Listado de capas: Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista clinker, Salmón 11.3 cm 2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm 3 - Lana mineral 6 cm Exterior Interior 4 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm Espesor total: 31.3 cm Limitación de demanda energética U m : 0.35 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 54.6(-1; -5) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 2 Condiciones que cumple: B1+C1+H1+J2+N1 Página 9-33
32 I. Memoria 2. Memoria constructiva Huecos en fachada Ventana fija de PVC, de 600x600 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul CARPINTERÍA: Ventanal fijo de PVC dimensiones 600x600 mm, compuesto de marco y junquillos con acabado natural en color blanco. VIDRIO: Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. Características del vidrio Características de la carpintería Transmitancia térmica, U g : 1.38 kcal/(h m² C) Factor solar, g: 0.39 Transmitancia térmica, U f : 1.89 kcal/(h m² C) Tipo de apertura: Fija Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 1 Absortividad, α S : 0.4 (color claro) Dimensiones: 60 x 60 cm (ancho x alto) nº uds: 6 Transmisión térmica U w 1.52 kcal/(h m² C) Soleamiento F 0.29 F H 0.14 Caracterización acústica R w (C;C tr ) 35 (-2;-4) db Dimensiones: 60 x 60 cm (ancho x alto) nº uds: 10 Transmisión térmica U w 1.52 kcal/(h m² C) Soleamiento F 0.29 F H 0.29 Caracterización acústica R w (C;C tr ) 35 (-2;-4) db Dimensiones: 60 x 60 cm (ancho x alto) nº uds: 6 Transmisión térmica U w 1.52 kcal/(h m² C) Soleamiento F 0.29 F H 0.18 Caracterización acústica R w (C;C tr ) 35 (-2;-4) db Página 10-33
33 I. Memoria 2. Memoria constructiva Notas: U w : Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h m² C)) F: Factor solar del hueco F H : Factor solar modificado R w (C;C tr ): Valores de aislamiento acústico (db) Ventana oscilobatiente de PVC, de 600x600 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul CARPINTERÍA: Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 600x600 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco. VIDRIO: Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 6/12/6 Templa.lite Azur.lite color azul. Características del vidrio Características de la carpintería Transmitancia térmica, U g : 1.38 kcal/(h m² C) Factor solar, g: 0.39 Transmitancia térmica, U f : 1.89 kcal/(h m² C) Tipo de apertura: Oscilobatiente Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 1 Absortividad, α S : 0.4 (color claro) Dimensiones: 60 x 60 cm (ancho x alto) nº uds: 5 Transmisión térmica U w 1.79 kcal/(h m² C) Soleamiento F 0.10 F H 0.05 Caracterización acústica R w (C;C tr ) 35 (-2;-4) db Notas: U w : Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h m² C)) F: Factor solar del hueco F H : Factor solar modificado R w (C;C tr ): Valores de aislamiento acústico (db) Página 11-33
34 I. Memoria 2. Memoria constructiva Medianerías Medianería de dos hojas de fábrica Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado Listado de capas: 1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 2 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 cm 3 - Enfoscado de cemento 1.5 cm Exterior Interior 4 - Lana mineral 6 cm 5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 7 - Pintura plástica Espesor total: 28.5 cm Limitación de demanda energética U m : 0.36 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 56.2(-1; -6) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 Condiciones que cumple: R1+B2+C1+H1+J2+N1 Medianería de dos hojas de fábrica Página 12-33
35 I. Memoria 2. Memoria constructiva Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. Listado de capas: Enfoscado de cemento 1.5 cm 2 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 cm 3 - Enfoscado de cemento 1.5 cm Exterior Interior 4 - Lana mineral 6 cm 5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm Espesor total: 29 cm Limitación de demanda energética U m : 0.37 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 56.2(-1; -6) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 Condiciones que cumple: R1+B2+C1+H1+J2+N1 Medianería de dos hojas de fábrica Medianería de dos hojas, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Página 13-33
36 1 Proyecto ADAPTACIÓN Y REFORMA DE ACCESOS Y VESTUARIOS DE PISCINA CLIMATIZADA I. Memoria 2. Memoria constructiva Exterior 2 4 Interior Listado de capas: 1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 2 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 cm 3 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 4 - Lana mineral 6 cm 5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm Espesor total: 27 cm 3 5 Limitación de demanda energética U m : 0.37 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 55.5(-1; -6) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 Condiciones que cumple: R1+B2+C1+H1+J2+N1 Página 14-33
37 I. Memoria 2. Memoria constructiva Cubiertas Parte maciza de las azoteas Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional) REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida; barrera de vapor: lámina de oxiasfalto, LO-30-PE, acabada con film plástico termofusible en ambas caras colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, de 60 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar Listado de capas: 1 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.45 cm 2 - Lana mineral soldable 6 cm 3 - Barrera de vapor con lámina asfáltica 0.27 cm 4 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco 10 cm 5 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 6 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 7 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm Espesor total: cm Limitación de demanda energética Protección frente al ruido Protección frente a la humedad U c refrigeración: 0.31 kcal/(h m² C) U c calefacción: 0.32 kcal/(h m² C) Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 58.8(-1; -6) db Tipo de cubierta: No transitable, con lámina autoprotegida Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado Página 15-33
38 I. Memoria 2. Memoria constructiva 2.4. Sistema de compartimentación Compartimentación interior vertical Parte ciega de la compartimentación interior vertical Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. 2 Listado de capas: 1 - Pintura plástica Guarnecido de yeso 1.5 cm 3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm Espesor total: 8.5 cm 3 Limitación de demanda energética U m : 1.93 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 35.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. Página 16-33
39 2 Proyecto ADAPTACIÓN Y REFORMA DE ACCESOS Y VESTUARIOS DE PISCINA CLIMATIZADA I. Memoria 2. Memoria constructiva 4 Listado de capas: 1 - Pintura plástica Guarnecido de yeso 1.5 cm 3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 5 - Pintura plástica --- Espesor total: 10 cm 3 Limitación de demanda energética U m : 1.82 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 37.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor Listado de capas: 1 - Pintura plástica Guarnecido de yeso 1.5 cm 3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento Espesor total: 0.5 cm 10.5 cm Limitación de demanda energética U m : 1.86 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 37.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Página 17-33
40 I. Memoria 2. Memoria constructiva Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor Listado de capas: 1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 5 - Pintura plástica --- Espesor total: 10.5 cm Limitación de demanda energética U m : 1.86 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 37.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. 2 Listado de capas: 1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 3 - Pintura plástica --- Espesor total: 8.5 cm 1 Página 18-33
41 I. Memoria 2. Memoria constructiva Limitación de demanda energética U m : 1.93 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 35.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. 2 4 Listado de capas: 1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm 4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm Espesor total: 11 cm Limitación de demanda energética U m : 1.91 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 37.5(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Tabique de una hoja, con revestimiento Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor. Página 19-33
42 I. Memoria 2. Memoria constructiva Listado de capas: 1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco (B) 7 cm Espesor total: 7 cm 1 Limitación de demanda energética U m : 2.05 kcal/(h m² C) Protección frente al ruido Seguridad en caso de incendio Masa superficial: kg/m² Apoyada en bandas elásticas (B) Caracterización acústica por ensayo, R w (C; C tr ): 33.1(-1; -1) db Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. Resistencia al fuego: Ninguna Huecos verticales interiores Puerta de paso interior, de madera Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina, con alma alveolar de papel kraft; con herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 10 Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.41 kcal/(h m² C) Absortividad, α S : 0.6 (color intermedio) Caracterización acústica Absorción, α 500Hz = 0.06; α 1000Hz = 0.08; α 2000Hz = 0.10 Página 20-33
43 I. Memoria 2. Memoria constructiva Compartimentación interior horizontal Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado unidireccional - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar Listado de capas: 1 - Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 3 cm 2 - Mortero de cemento 3.2 cm 3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 5 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 6 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm Espesor total: 69.8 cm Limitación de demanda energética Protección frente al ruido U c refrigeración: 1.21 kcal/(h m² C) U c calefacción: 1.01 kcal/(h m² C) Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 61.7(-1; -6) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 68.8 db Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado unidireccional Página 21-33
44 I. Memoria 2. Memoria constructiva Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. REVESTIMIENTO DEL TECHO Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar Listado de capas: 1 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm 2 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 3 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm Espesor total: 61.6 cm Limitación de demanda energética Protección frente al ruido U c refrigeración: 1.31 kcal/(h m² C) U c calefacción: 1.08 kcal/(h m² C) Masa superficial: kg/m² Masa superficial del elemento base: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 56.3(-1; -6) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 74.0 db Forjado unidireccional - Base de árido. Solado de terrazo REVESTIMIENTO DEL SUELO PAVIMENTO: Solado de baldosas de terrazo, 33x33 cm, color gris, colocadas sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. ELEMENTO ESTRUCTURAL Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN B 500 S, sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares. Página 22-33
45 4 Proyecto ADAPTACIÓN Y REFORMA DE ACCESOS Y VESTUARIOS DE PISCINA CLIMATIZADA I. Memoria 2. Memoria constructiva Listado de capas: 1 - Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) 3 cm 2 - Mortero de cemento 3.2 cm 3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 cm Espesor total: 38.2 cm Limitación de demanda energética Protección frente al ruido U c refrigeración: 1.84 kcal/(h m² C) U c calefacción: 1.41 kcal/(h m² C) Masa superficial: kg/m² Caracterización acústica, R w (C; C tr ): 61.7(-1; -6) db Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w : 68.8 db 2.5. Sistemas de acabados -Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). -Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo monocolor "TAU CERÁMICA", capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, 19,8x19,8 cm, colocadas sobre una superficie soporte de fábrica en paramento interior, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. -Solado de gres porcelánico, serie CIVIS'AGORA, modelo Inter SF "TAU CERÁMICA", con coeficiente de absorción de agua E<5%, grupo BIa, de 40x40 cm, 15 mm de espesor, y color a elegir, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA", y rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix, color gris plomo, para junta de entre 1,5 y 3 mm. -Rodapié cerámico de gres porcelánico, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 7,5x30 cm y 7 mm de espesor, estilo mármol "TAU CERÁMICA", recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" y rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm. -Pavimento de linóleo, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, en color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. -Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. -Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220. Página 23-33
46 I. Memoria 2. Memoria constructiva -Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, exteriores en zona de rampa de acceso, colocada a pique de maceta con mortero. -Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado mixto, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para meseta de acceso, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. -Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. -Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfilería oculta Sistemas de acondicionamiento e instalaciones Sistemas de transporte y ascensores Fontanería Datos de partida Tipos de suministros individuales Cantidad Viviendas 0 Oficinas 0 Locales 0 Objetivo El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. Prestaciones El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua. Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. Página 24-33
47 I. Memoria 2. Memoria constructiva Evacuación de aguas Datos de partida La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. Objetivo El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente. Prestaciones El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas Instalaciones térmicas del edificio Datos de partida El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: Altitud sobre el nivel del mar: 337 m Percentil para invierno: 97.5 % Temperatura seca en invierno: 2.50 C Humedad relativa en invierno: 90 % Velocidad del viento: 3.6 m/s Temperatura del terreno: 6.83 C Objetivo El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. Página 25-33
48 I. Memoria 2. Memoria constructiva Prestaciones El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Bases de cálculo Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Ventilación Datos de partida Tipo Área total (m²) Viviendas 0 Trasteros y zonas comunes 0 Aparcamientos y garajes 0 Almacenes de residuos 0 Objetivo El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. Prestaciones El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Bases de cálculo El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach Suministro de combustibles No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio. Página 26-33
49 I. Memoria 2. Memoria constructiva Electricidad Datos de partida La potencia total demandada por la instalación será: Potencia total Esquema P Dem (kw) Potencia total demandada - Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: Objetivo Potencia total prevista por instalación: CPM-1 Concepto P Total (kw) Viviendas (Factor de simultaneidad: 1.00) Cuadro individual El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. Prestaciones La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. Bases de cálculo En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: - REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. - UNE : Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. - UNE : Sistema de designación de cables. Página 27-33
50 I. Memoria 2. Memoria constructiva - UNE Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kv. - UNE Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. - UNE Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. - EN-IEC :1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. - EN-IEC :1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. - EN-IEC :1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. - EN-IEC : Fusibles de baja tensión. - EN : Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades Instalaciones de iluminación Datos de partida Objetivo Recintos Referencia Superficie total (m²) ZONA DE ENTRADA (Zona de circulación) PASILLO PIES SUCIOS (Zona de circulación) INSTALACIONES (Cuarto técnico) 2.63 Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: - Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. - Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. Prestaciones La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de Página 28-33
51 I. Memoria 2. Memoria constructiva pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en base a la siguiente normativa: - DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. - DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. - UNE : Norma Europea sobre iluminación para interiores Telecomunicaciones Página 29-33
52 Datos de partida La instalación de telecomunicaciones necesaria para el edificio la determinan: el emplazamiento de la obra, la distribución de viviendas y el número de estancias de cada una de ellas. En el emplazamiento de la obra se reciben las siguientes señales de televisión y radiodifusión terrestre, emitidas por entidades con el pertinente título habilitante: La distribución de las viviendas en el edificio se refleja en la siguiente tabla: Número de unidades de ocupación y estancias comunes Planta TOTAL TOTAL 0 Objetivo Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, que desarrolla el citado Reglamento. Prestaciones La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para: La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -SAFI- y otros titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones). La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo. Página
53 Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres y de satélite, Anexo II: Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha, Anexo III: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, del Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones Protección contra incendios Datos de partida Uso principal previsto del edificio: Pública Concurrencia Altura de evacuación del edificio: 3.0 m Objetivo Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio Sector / Zona de incendio Uso / Tipo EDIFICIO COMPLETO Pública Concurrencia Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. Prestaciones Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones: En el sector EDIFICIO COMPLETO, de uso Pública Concurrencia: Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. Un sistema de detección y alarma de incendio, según UNE Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4. Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones. Página
54 I. Memoria 2. Memoria constructiva Bases de cálculo El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación Pararrayos Datos de partida Edificio 'pública concurrencia' con una altura de 6.0 m y una superficie de captura equivalente de m². Objetivo El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Prestaciones Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección contra la acción del rayo. Bases de cálculo La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B del anejo B del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra Equipamiento Se enumera a continuación el equipamiento previsto en los vestuarios: -Lavabo de porcelana sanitaria bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con temporizador, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. -Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con temporizador, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. -Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 Página 32-33
55 I. Memoria 2. Memoria constructiva mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. -Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2". -Grifería monomando con cartucho cerámico para ducha, con temporizador, serie básica, acabado cromado, compuesta de ducha empotrada a la pared a una altura de 2,00 m, según UNE-EN Grifería monomando con cartucho cerámico para ducha, serie básica, acabado cromado, compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN Urinario con alimentación empotrada y desagüe visto, serie básica, color blanco, de 250x320 mm, grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe visto, acabado blanco. Página 33-33
56 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
57 3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
58 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Aplicación del DB SE. Se trata de una reforma en la que no se modifica la cimentación del edificio ni se transmiten nuevas cargas. Por lo tanto, no es necesaria la presentación de estudio geotécnico Seguridad estructural Normativa En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE): DB SE: Seguridad estructural DB SE AE: Acciones en la edificación DB SE A: Acero DB SI: Seguridad en caso de incendio Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural Documentación El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) Análisis estructural y dimensionado Proceso El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: - Determinación de situaciones de dimensionado. - Establecimiento de las acciones. - Análisis estructural. - Dimensionado. Página 2-18
59 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Situaciones de dimensionado - Persistentes: Condiciones normales de uso. - Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. - Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). Periodo de servicio (vida útil): En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. Métodos de comprobación: Estados límite Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. Estados límite últimos Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: - Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. - Deformación excesiva. - Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. - Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. - Inestabilidad de elementos estructurales. Estados límite de servicio Situación que de ser superada afecta a: - El nivel de confort y bienestar de los usuarios. - El correcto funcionamiento del edificio. - La apariencia de la construcción. Página 3-18
60 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Acciones Clasificación de las acciones Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: - Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. - Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). - Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). Valores característicos de las acciones Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)) Datos geométricos La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto Características de los materiales Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE Modelo para el análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y forjados unidireccionales. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. Cálculos por ordenador Nombre del programa: CYPECAD. Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, ALICANTE. CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y forjados unidireccionales. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. Página 4-18
61 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral Verificaciones basadas en coeficientes parciales En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. Verificación de la estabilidad: E d, estab E d, desestab - E d, estab : Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. - E d, desestab : Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. Verificación de la resistencia de la estructura: R d E d - R d : Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. - E d : Valor de cálculo del efecto de las acciones. Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: - Con coeficientes de combinación - Sin coeficientes de combinación Página 5-18
62 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural - Donde: G k P k Q k γ G γ P γ Q,1 γ Q,i ψ p,1 ψ a,i Acción permanente Acción de pretensado Acción variable Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento Coeficiente de combinación de la acción variable principal Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A Característica Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Página 6-18
63 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Frecuente Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Cuasipermanente Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A Persistente o transitoria Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Accidental de incendio Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Tensiones sobre el terreno Página 7-18
64 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Característica Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Desplazamientos Característica Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) Favorable Desfavorable Principal (ψ p ) Acompañamiento (ψ a ) Carga permanente (G) Sobrecarga (Q) Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales Según lo expuesto en el artículo del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en de dicho documento. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. Página 8-18
65 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: Flechas relativas para los siguientes elementos Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos Integridad de los elementos constructivos (flecha activa) Confort de usuarios (flecha instantánea) Apariencia de la obra (flecha total) Característica G+Q Característica de sobrecarga Q Casi permanente G + Ψ 2 Q 1 / / / / / / / / / 300 Desplazamientos horizontales Local Total Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: δ/h < 1/250 /H < 1/500 Vibraciones No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura Acciones en la edificación (DB SE AE) Acciones permanentes (G) Peso propio de la estructura Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kn/m³ - Acero 78,5 kn/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kn/m³). Cargas permanentes superficiales Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. Página 9-18
66 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. Cargas superficiales generales de plantas Acciones variables (Q) Sobrecarga de uso Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) Planta Carga superficial (kn/m²) Forjado Cimentación 0.00 Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. Cargas superficiales generales de plantas Viento Planta Carga superficial (kn/m²) Forjado Cimentación 0.00 No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. Acciones térmicas No se ha considerado en el cálculo de la estructura. Nieve Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. Página 10-18
67 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Acciones accidentales Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Sismo Incendio No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. Planta R. req. F. Comp. Datos por planta Revestimiento de elementos de hormigón Forjado 1 R Sin revestimiento ignífugo Revestimiento de elementos metálicos Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente Notas: - R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. - F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación Cimientos (DB SE C) La cimentación no se ha tenido en cuenta en el cálculo de la estructura Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) Bases de cálculo Requisitos La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: - Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. - Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Página 11-18
68 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural - Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. Comprobación estructural La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la estructura. Situaciones de proyecto Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: - Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. - Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. - Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. Métodos de comprobación: Estados límite Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. Estados límite últimos La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: - fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella; - pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; - fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. Página 12-18
69 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición: R d S d donde: R d : Valor de cálculo de la respuesta estructural. S d : Valor de cálculo del efecto de las acciones. Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: E d, estab E d, desestab donde: E d, estab : Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. E d, desestab : Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. Estados límite de servicio La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: C d E d donde: C d : Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.). E d : Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.) Acciones Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales). Página 13-18
70 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Método de dimensionamiento El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura Solución estructural adoptada Componentes del sistema estructural adoptado La estructura está formada por los siguientes elementos: - Soportes: - Pilares de hormigón armado de sección rectangular. - Vigas de hormigón armado planas. - Vigas metálicas - Forjados de viguetas prefabricadas. Deformaciones Flechas Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M / E Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable. Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: Elemento Valores límites de la flecha Vigas de hormigón Instantánea de sobrecarga: L/ 350 A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ cm, L/ 300 Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 Vigas de acero laminado Instantánea de sobrecarga: L/ 350 A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300 Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 Viguetas Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 Total a plazo infinito: L/ cm, L/300 Activa: L/ cm, L/500 Página 14-18
71 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Desplomes en pilares Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes valores máximos de desplome: Planta Desplome local máximo de los pilares (d / h) Situaciones persistentes o transitorias Dirección X Dirección Y Forjado Desplome total máximo de los pilares (D / H) Situaciones persistentes o transitorias Dirección X Dirección Y Cuantías geométricas Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla de la instrucción EHE-08. Características de los materiales Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE. Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales ( γ c y γ s ) para el estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación: Hormigones Elemento Hormigón f ck (MPa) γ c Naturaleza Árido Tamaño máximo (mm) Todos HA Cuarcita 15 Aceros en barras Elemento Acero f yk (MPa) Todos B 500 S γ s Página 15-18
72 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Recubrimientos Pilares (geométrico): 3.0 cm Vigas (geométricos): 3.0 cm Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm Características técnicas de los forjados Forjados de viguetas Nombre AAAAAA Descripción FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS Fabricante: URFI FORJADOS VIGUETAS AUTORRESISTENTES (doble t) Tipo de bovedilla: De hormigón Canto del forjado: 22 = (cm) Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5 Acero pretensar: AH-159/180 R-2 Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 2.66 kn/m² (simple) y 2.84 kn/m² (doble) Elementos estructurales de acero (DB SE A) Generalidades Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero. En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento Bases de cálculo Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) Estados límite últimos La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los materiales seleccionados. Página 16-18
73 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo indicado en el Anejo D del documento DB SI. Estados límite de servicio Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales Durabilidad Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente Materiales Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son: γ M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. γ M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. γ M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión. Características de los aceros empleados Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: Módulo de elasticidad longitudinal (E): N/mm² Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): N/mm² Coeficiente de Poisson (ν): 0.30 Coeficiente de dilatación térmica (α): 1, ( C) -1 Densidad (ρ): 78.5 kn/m³ Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) Módulo de elasticidad (GPa) Acero conformado S Acero laminado S Página 17-18
74 3. Cumplimiento del CTE 3.1. Seguridad estructural Análisis estructural El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles. Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado del Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación Muros de fábrica (DB SE F) No hay elementos estructurales de fábrica Elementos estructurales de madera (DB SE M) No hay elementos estructurales de madera. Página 18-18
75 3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
76 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior Compartimentación en sectores de incendio Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI 2 t-c5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. El uso principal del edificio es Pública Concurrencia y se desarrolla en un único sector. Sector EDIFICIO COMPLETO (4) Sectores de incendio Sup. construida Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (m²) Uso previsto (1) Paredes y techos (3) Puertas Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Pública Concurrencia EI 90 EI 90 EI 2 45-C5 EI 2 60-C5 EI 120 EI 120 EI 2 60-C5 EI 2 60-C5 Notas: (1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). (3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. (4) Sector con plantas sobre y bajo rasante, que originan requerimientos distintos en las paredes, techos y puertas que delimitan con otros sectores de incendio, según la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior) Locales de riesgo especial No existen zonas de riesgo especial en el edificio Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Página 2-9
77 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, B L -s3-d2 o mejor. La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado) Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). Situación del elemento Reacción al fuego Revestimiento (1) Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 B FL -s2 (5) Notas: (1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. (2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. (3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. (4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. (5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. Página 3-9
78 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior Medianerías y fachadas No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal ni en sentido vertical de abajo arriba. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque Cubiertas No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI SI 3 Evacuación de ocupantes Compatibilidad de los elementos de evacuación Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m² Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación Página 4-9
79 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio Planta (1) (2) Número de Longitud del S útil ρ ocup Itinerario Anchura de las Ref. P(3) calc salidas (4) recorrido (5) (m) accesible salidas (7) (m) (6) (m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto EDIFICIO COMPLETO (Uso Pública Concurrencia), ocupación: 300 personas Sótano INSTALACIONES No Planta baja Planta 1º VESTUARIO FEMENINO VESTUARIO MASCULINO VESTUARIO PADRES CON HIJOS Sí Sí Sí BOTIQUIN Sí HALL DE ENTRADA Sí GIMNASIO Sí ALMACÉN _ MAS DESFAVORABLE Sí GRADERIO No ZONAS DE HALL _ GRADERÍO ZONA DE ADMINISTRACIÓN No No Notas: (1) Superficie útil con ocupación no nula, S útil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). (2) Densidad de ocupación, ρ ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). (3) Ocupación de cálculo, P calc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto (DB SI 3). (4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). (5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). (6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A Terminología para los 'itinerarios accesibles'. (7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). Página 5-9
80 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio Señalización de los medios de evacuación Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo ZONA DE REFUGIO. h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo ZONA DE REFUGIO acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE :2003. Página 6-9
81 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio Control del humo de incendio No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada planta con orígenes de evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta salidas de edificio accesibles o hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo. Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una salida de emergencia accesible para personas con discapacidad diferente de los accesos principales del edificio SI 4 Instalaciones de protección contra incendios Dotación de instalaciones de protección contra incendios El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. Dotación Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio Extintores portátiles (1) Bocas de incendio equipadas (2) EDIFICIO COMPLETO (Uso 'Pública Concurrencia') Columna seca Sistema de detección y alarma (3) Instalación automática de extinción Norma Sí Sí No Sí No Proyecto Sí (4) Sí (2) No Sí (33) No Notas: (1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. (2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. (3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula. Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B). Página 7-9
82 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los siguientes: La superficie construida de uso 'Pública Concurrencia' es de 2439 m². Requiere, al menos, un hidrante Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE : SI 5 Intervención de los bomberos Condiciones de aproximación y entorno Como la altura de evacuación del edificio (3.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio Accesibilidad por fachada Como la altura de evacuación del edificio (3.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. Página 8-9
83 3. Cumplimiento del CTE 3.2. Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Elementos estructurales principales La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones: a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). Sector o local de riesgo especial (1) EDIFICIO COMPLETO EDIFICIO COMPLETO EDIFICIO COMPLETO Uso de la zona inferior al forjado considerado Pública Concurrencia Pública Concurrencia Pública Concurrencia Resistencia al fuego de la estructura Planta superior al forjado considerado Planta baja Planta 1º Cubierta Material estructural considerado (2) Soportes Vigas Forjados estructura de hormigón estructura de hormigón estructura de hormigón estructura metálica estructura metálica estructura metálica estructura de hormigón estructura de hormigón estructura de hormigón Estabilidad al fuego mínima de los elementos estructurales (3) Notas: (1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. (2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) (3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. R 120 R 90 R 90 Página 9-9
84 3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
85 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas Discontinuidades en el pavimento NORMA PROYECTO Resaltos en juntas 4 mm Elementos salientes del nivel del pavimento 12 mm Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 45 Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso desde espacio exterior 25% Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø 15 mm 0 mm Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de circulación 0.8 m Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un itinerario accesible 3 Excepto en los casos siguientes: a) en zonas de uso restringido, b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda, c) en los accesos y en las salidas de los edificios, d) en el acceso a un estrado o escenario Desniveles Protección de los desniveles Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' Señalización visual y táctil en zonas de uso público h 550 mm h 550 mm Diferenciación a 250 mm del borde Características de las barreras de protección Altura NORMA Diferencias de cota de hasta 6 metros 900 mm Otros casos 1100 mm Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm 900 mm PROYECTO Página 2-17
86 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) Resistencia Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) Características constructivas No son escalables No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura accesible NORMA 300 Ha 500 mm 500 Ha 800 mm Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø 100 mm Altura de la parte inferior de la barandilla 50 mm PROYECTO Página 3-17
87 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Escaleras y rampas Escaleras de uso restringido Escalera de trazado lineal NORMA Ancho del tramo 0.8 m Altura de la contrahuella 20 cm Ancho de la huella 22 cm Escalera de trazado curvo NORMA Ancho mínimo de la huella 5 cm Ancho máximo de la huella 44 cm PROYECTO PROYECTO Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 2.5 cm Escaleras de uso general Peldaños Tramos rectos de escalera NORMA Huella 280 mm Contrahuella 130 C 185 mm Contrahuella 540 2C + H 700 mm PROYECTO Página 4-17
88 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Escalera de trazado curvo NORMA Huella en el lado más estrecho 170 mm Huella en el lado más ancho 440 mm Tramos NORMA Número mínimo de peldaños por tramo 3 Altura máxima que salva cada tramo 3,20 m En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en las partes rectas PROYECTO PROYECTO Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo NORMA PROYECTO Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE Mesetas Entre tramos de una escalera con la misma dirección: Anchura de la meseta Longitud de la meseta, medida sobre su eje Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): Anchura de la meseta Longitud de la meseta, medida sobre su eje NORMA Anchura de la escalera 1000 mm Anchura de la escalera 1000 mm PROYECTO Página 5-17
89 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Pasamanos Pasamanos continuo: Obligatorio en un lado de la escalera Obligatorio en ambos lados de la escalera NORMA Desnivel salvado 550 mm Anchura de la escalera 1200 mm PROYECTO CUMPLE Pasamanos intermedio: Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la norma NORMA 2400 mm PROYECTO CUMPLE Separación entra pasamanos intermedios 2400 mm CUMPLE Altura del pasamanos 900 H 1100 mm 900 mm Configuración del pasamanos: NORMA PROYECTO Firme y fácil de asir Separación del paramento vertical 40 mm 50 mm El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano Página 6-17
90 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Rampas Pendiente NORMA Rampa de uso general 6% < p < 12% l < 3, p 10 % Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p 8 % Otros casos, p 6 % Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p 16 % PROYECTO Tramos: Longitud del tramo: NORMA Rampa de uso general l 15,00 m Para usuarios en silla de ruedas l 9,00 m PROYECTO Ancho del tramo: NORMA Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 3 PROYECTO Rampa de uso general a 1,00 m Para usuarios en silla de ruedas a 1,20 m Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm Mesetas: Entre tramos con la misma dirección: Anchura de la meseta NORMA Anchura de la rampa Longitud de la meseta l 1500 mm PROYECTO Página 7-17
91 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad Entre tramos con cambio de dirección: Anchura de la meseta NORMA Anchura de la rampa PROYECTO Ancho de puertas y pasillos a 1200 mm Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d 400 mm Para usuarios en silla de ruedas d 1500 mm Pasamanos Pasamanos continuo en un lado Para usuarios en silla de ruedas Pasamanos continuo en ambos lados NORMA Desnivel salvado > 550 mm Desnivel salvado > 150 mm Anchura de la rampa > 1200 mm PROYECTO CUMPLE CUMPLE Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 h 1100 mm Para usuarios en silla de ruedas 650 h 750 mm Separación del paramento 40 mm Características del pasamanos: El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y fácil de asir Limpieza de los acristalamientos exteriores Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura). Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles NORMA PROYECTO Página 8-17
92 3. Cumplimiento del CTE 3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento Impacto Impacto con elementos fijos: NORMA PROYECTO Altura libre en zonas de circulación de uso restringido 2 m 2.5 m Altura libre en zonas de circulación no restringidas 2.2 m 2.5 m Altura libre en umbrales de puertas 2 m 2.1 m Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2 m Impacto con elementos practicables: 2.2 m.15 m En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. CUMPLE Impacto con elementos frágiles: Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA 1, Apartado 3.2 Página 9-17

References: artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 3