Source: https://www.scribd.com/document/88571735/Guia-Mantenimiento-e-Inspeccion-JYCL
Timestamp: 2019-08-22 20:08:39+00:00

Document:
Guia Mantenimiento e Inspeccion JYCL | Electrical Wiring | Boiler
Original Title: Guia Mantenimiento e Inspeccion JYCL
Uploaded by Esteban Marcos Reguero
saveSave Guia Mantenimiento e Inspeccion JYCL For Later
GRUNDFOS Bombas.pdf
Curso Experto Climatizacion Atecyr Fenercom 2012
Saltare Las Olas (Titania Fresh - Castro, Elena Castillo
Documentos Memoria Electric Id Ad e75e4b5f
Gua para inspeccin y mantenimiento en instalaciones
de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len y sus Organismos Autnomos
I. Introduccin II. Objeto III. Alcance IV. Elaboracin V. Instalaciones VI. Estructura de la gua Instalacin elctrica
Instalacin elctrica en centros de transformacin y subestaciones. Ficha de control
Modelos de mantenimiento de lneas de alta tensin y centros de transformacin
Instalacin elctrica en baja tensin. Ficha de control
Calefaccin y climatizacin. Ficha de control Ascensores y aparatos de elevacin. Ficha de control Instalaciones de proteccin contra incendios. Ficha de control Almacenamiento de productos qumicos. Ficha de control Instalaciones petrolferas.Ficha de control Almacenamiento de combustibles y GLP. Ficha de control Equipos a presin. Ficha de control Plantas e instalaciones frigorficas. Ficha de control Redes y acometidas de combustibles gaseosos. Ficha de control Prevencin y control de la legionelosis. Ficha de control Maquinaria y equipos de trabajo. Ficha de control Instalaciones nucleares y radioactivas / modelo informe. Ficha de control
Las instalaciones industriales se han convertido en elementos claves para el desarrollo de la sociedad de nuestros das. El contexto laboral no es ajeno a esta realidad. En los centros de trabajo pertenecientes a la Junta de Castilla y Len y a sus Organismos Autnomos encontramos gran variedad de instalaciones reguladas cada una de ellas por una extensa reglamentacin especfica en materia de seguridad industrial. Una deficiente gestin del mantenimiento de las mismas puede suponer un riesgo para la seguridad y salud ya no solo de las personas encargadas directamente de su manipulacin sino que tambin puede serlo para el resto de los trabajadores y usuarios de los centros de trabajo. Teniendo en cuenta que tanto el mantenimiento de los equipos e instalaciones as como las inspecciones o revisiones de seguridad son actividades preventivas que coinciden tanto en los objetivos, como en los mtodos de actuacin y en muchos casos en las personas que con la debida competencia puedan llevarlas a cabo, es necesario plantearse una estrategia comn para el desarrollo de ambas con el fin de optimizar recursos y unificar actuaciones. Con la publicacin de esta gua, en definitiva, se pretende dar un primer paso para integrar de una
manera efectiva la prevencin de riesgos laborales en los procesos tcnicos, as como en la organizacin del trabajo, que se realiza para garantizar el cumplimiento de los requisitos, estndares o requerimientos establecidos en los distintos reglamentos de seguridad industrial, consiguiendo de esta manera poner a disposicin de los empleados y usuarios de los centros, instalaciones adecuadas y seguras en su utilizacin. La Gua para la inspeccin y mantenimiento de instalaciones tiene como objetivo mostrar de forma prctica y esquemtica los aspectos ms relevantes contenidos en los distintos reglamentos de seguridad industrial: documentacin requerida para cada tipo de instalacin, planificacin temporal de las revisiones e inspecciones reglamentarias, , as como facilitar un resumen normativo actualizado. Todo con el objetivo de facilitar a los directores/responsables de centros de trabajo, la integracin de este tipo de actividades en la gestin preventiva diaria. En este sentido, la gua se divide en diferentes apartados en los que se recoge la descripcin de los distintos tipos de instalaciones existentes en nuestros centros incluyendo las condiciones tcnicas de seguridad exigidas para cada una de ellas. Como herramienta de gestin, se aportan una serie de fichas de trabajo en las que se detallan las diferentes actuaciones en forma de inspecciones o
PRLOGO.1
Gua para inspeccin y mantenimiento en instalaciones de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len y sus Organismos Autnomos
revisiones que se deben realizar de forma peridica estableciendo en todo caso quien debe realizar las mismas. Pretende, por tanto, convertirse en una herramienta de consulta que facilite la gestin preventiva del mantenimiento las instalaciones industriales, til tanto para los responsables, como para los trabajadores que realicen las tareas de mantenimiento de los centros de trabajo pertenecientes a la Junta de Castilla y Len y a sus Organismos Autnomos, aportando unos conocimientos bsicos necesarios para realizar un adecuado seguimiento de sus condiciones de funcionamiento, mantenimiento, revisiones e inspecciones peridicas reglamentarias exigidas a cada una de las instalaciones. Por ltimo, es importante tener en cuenta que este documento no trata, en ningn caso, de trasmitir informacin nueva que sustituya a los reglamentos industriales en vigor, sino de presentar los contenidos ms relevantes de estos de forma que facilite su aplicacin.
Se incluye un resumen de las diferentes reglamentaciones existentes en el mbito de la Seguridad Industrial, as como el tipo de revisiones, inspecciones, mantenimiento y pruebas que hay que realizar a las instalaciones y las periodicidades con las que stas se deben realizar. De igual forma, se incluye la documentacin mnima de la que se debe disponer referida a cada tipo de instalacin.
Esta gua ser de aplicacin en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y Len a todos los centros de trabajo de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len. Las instalaciones que se incluyen en este documento son las consideradas ms habituales y extendidas en los centros de nuestro mbito, no obstante se podrn ir incluyendo en esta gua, otro tipo de instalaciones u otras reglamentaciones existentes o nuevas que vayan surgiendo.
La presente gua pretende ser una referencia y una herramienta eficaz para la realizacin del seguimiento y cumplimiento de la normativa en materia de seguridad industrial, til para los responsables de los centros de trabajo de la Junta de Castilla y Len y para el personal de mantenimiento de los mismos. As, se trata de una gua de aplicacin prctica en el control de las revisiones, inspecciones y mantenimiento de las principales instalaciones que permitir disponer de instalaciones adecuadas y seguras en los centros de trabajo de la Junta de Castilla y Len.
IV. Elaboracin
La presente gua ha sido promovida y supervisada por el Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales de la Secretara General de la Consejera de Administracin Autonmica de la Junta de Castilla y Len, correspondiendo a este rgano su actualizacin. En la misma han participado el grupo de trabajo formado por los tcnicos de ese Servicio y tcnicos de la Gerencia Regional de Salud, habiendo sido revisada por tcnicos del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
PRLOGO.2
A continuacin se presenta un compendio no exhaustivo, sobre normativa y reglamentacin de Seguridad Industrial que afecta a las instalaciones y equipos en cuanto a su mantenimiento y revisiones peridicas. Gran parte de las instalaciones que son objeto de esta gua estn situadas en edificios, por lo que se deber disponer en los mismos del Libro del Edificio en el cual se recoger la informacin relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, as como el plan de mantenimiento del edificio y sus instalaciones y los documentos relativos a los suministros tales como certificados de garanta del fabricante y documentos de conformidad o autorizaciones administrativas (gas, electricidad, equipos de trabajo). El Libro del Edificio solamente tendr carcter obligatorio a partir del 6 de mayo de 2000, cuando sea de aplicacin al edificio la Ley de Ordenacin de la Edificacin. En lo no previsto en esta gua de aplicacin, se seguirn las normas legales marcadas por la comunidad autnoma de Castilla y Len y por la propia legislacin y Reglamentacin Industrial.
VI. Estructura de la gua
Cada uno de los apartados estn divididos en tres partes que se indican a continuacin: 1. Documentacin necesaria en el centro de trabajo En esta parte se indica una serie de documentos necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones segn normativa especfica y que deberan estar en el centro de trabajo. 2. Revisiones y mantenimiento En esta parte se indica las obligaciones en cuanto a las revisiones peridicas y mantenimiento de las distintas instalaciones segn la normativa vigente que se debe realizar por los mantenedores autorizados por los Servicios Territoriales de Industria de la Junta de Castilla y Len. 3. Inspecciones En esta ltima parte se indica las obligaciones en cuanto a las inspecciones necesarias por parte de los Organismos de Control Autorizados por la Junta de Castilla y Len y acreditados por ENAC. Para comprobar los organismos de control autorizados visitar la pgina web www.enac.es.
PRLOGO.3
INSTALACIN ELCTRICA EN CENTROS DE TRANSFORMACIN
La reglamentacin actual referente a centros de transformacin y subestaciones se aplica a instalaciones de corriente alterna, cuya tensin nominal es superior a 1.000 V (1 kV), entre dos conductores cualesquiera. DEFINICIONES Centrales elctricas. Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa e indirectamente para la produccin de energa elctrica. Subestaciones. Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta elctrica y de los edificios necesarios para realizar alguna de las funciones siguientes: transformacin de la tensin, de la frecuencia, del nmero de fases, rectificacin, compensacin del factor de potencia y conexin de dos o ms circuitos. Centros de transformacin. instalacin provista de uno o ms transformadores reductores de alta a baja tensin, con la aparamenta y obra complementaria precisas. Centro de transformacin prefabricado. Instalacin diseada y construida en fbrica y de serie que comprende transformador, aparamenta de alta tensin, interconexiones (cables, barras, etc.), y en su caso, aparamenta de baja tensin y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar energa en baja tensin desde un sistema de alta tensin. Si la envolvente es metlica y los elementos componentes no son funcionalmente independientes, el centro se denomina centro de transformacin integrado.
Clasificacin de las instalaciones
Primera categora. Tensin nominal > 66 kV Segunda categora. 30 kV < Tensin nominal 66 kV Tercera categora. 1 kV < Tensin nominal 30 kV
Documentacin necesaria en el centro de trabajo
En el centro de trabajo segn normativa especfica, debe existir: > Autorizacin de la puesta en servicio. > Contrato de mantenimiento con empresa competente, excepto si el propietario de la instalacin,a juicio del rgano competente, dispone de los medios y organizacin necesarios para efectuar su propio mantenimiento. Segn modelo adjunto. > Certificado de Inspeccin peridica cada 3 aos por un Organismo de Control Autorizado. > Documentacin de la instalacin: instrucciones de operacin y el libro de instrucciones de control y mantenimiento.
> Placa con instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados por contactos con elementos en tensin y en toda instalacin que requiera servicio permanente de persona, debern disponer de elementos indispensables para primeros auxilios: botiqun de urgencia, camilla, mantas ignfugas, etc. e instrucciones para su uso. > Elementos y dispositivos de seguridad personal para la realizacin de las maniobras de las instalaciones. > En las puertas de acceso a los recintos en instalaciones interiores o en el vallado en instalaciones exteriores deber sealizarse el riesgo debido a la presencia de alta tensin. Adems, si dentro del recinto existen aparatos o elementos que puedan ser movilizados durante la maniobra debern sealizarse glibos, cargas mximas, etc. > Los esquemas de la instalacin (diagramas unifilares) y las instrucciones de servicio debern estar accesibles en puestos de mando u oficinas prximas. > En instalaciones prefabricadas de envolvente metlica debe existir una placa de caractersticas por cada cabina o celda separable con identificacin de:
Nombre del fabricante o marca de identificacin Tensin nominal Frecuencia nominal Intensidad mxima de cortocircuito soportable - Nmero de serie o designacin de tipo - Intensidad nominal en barras generales y circuitos - Ao de fabricacin - Nivel de aislamiento nominal
Los propietarios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento, debern tener suscrito un contrato con instalador autorizado en el que stas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el debido estado de conservacin y funcionamiento. Se adjunta un contrato tipo de mantenimiento.
Inspecciones realizadas por organismo de control autorizado
Se debern realizar inspecciones por organismos de control autorizados (OCA) al menos cada tres aos. Se levantar Acta de la Inspeccin y las deficiencias deben ser corregidas en 6 meses salvo peligro inminente que supone el paro de la instalacin. El titular de la instalacin cuidar de que dichas inspecciones se efecten en los plazos previstos.
R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE 01-12-82), sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin. Orden 6-7-84 (BOE 01-08-84), que aprueba las Instrucciones Tcnicas Complementarias del Reglamento anterior, y sus modificaciones.
FICHA DE CONTROL INSPECCIN
Tipo de Prueba/Revisin
Fechas Inspeccin
Inspeccin peridica.
(Modelo recomendado por la Direccin General de Industria, Energa y Minas de la Junta de CyL) En a de de 20
De una parte, D./D. , con D.N.I. , con C.I.F. en representacin de Y de otra parte, D./D. , con D.N.I. , con C.I.F. en representacin de Ambas partes se reconocen mutua capacidad jurdica para la celebracin del presente contrato.
es Titular de una Lnea de Alta Tensin (LAT) 1. Que y de un Centro de Transformacin (CT), cuyos datos identificativos son los siguientes: Expte. de Industria (LAT-CT) Titular del Expte. de Industria Empresa Distribuidora y N de C.T. Finalidad del suministro Emplazamiento de la instalacin Municipio instalacin y CP LAT (longitud, tensin,) Origen de la lnea Red de distribucin Lnea compartida CT (n, potencia, tensin) Domicilio del titular Telfono/fax de contacto
Red de distribcin
Lnea compartida
2. Que es una Empresa Mantenedora de Alta Tensin (EM-AT), cuyos datos identificativos son los siguientes: N de Registro Industrial N de Autorizacin de E.M. Domicilio Telfono/Fax de contacto
3. Que la legislacin vigente, por una parte los apartados 4 y 7 de la LEY 3/1190, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial de Castilla y Len (BOCyL de 04-04-90), por otra parte el artculo 12 del Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE de 01-12-82), y por ltimo el artculo 3 del Decreto 11/1996, de 8 de enero, por el que se regula la intervencin de las empresas e instaladores, mantenedores o conservadores y otras personas o entidades, en actividades derivadas de los Reglamentos de Seguridad Industrial (BOCyL de 23-01-96), exige tener un contrato de mantenimiento de la Lnea de Alta Tensin (LAT) y del Centro de Transformacin (CT). 4. Que ambas partes, de mutuo acuerdo, se comprometen a llevar a efecto el presente Contrato de Mantenimiento con las clusulas que figuran al dorso de la presente.
CDIGO DE CONTRATO: ...................................
PRIMERA. El objetivo del presente contrato es el mantenimiento de la Lnea de Alta Tensin y Centro de Transformacin (en adelante LAT-CT), descritos, en condiciones reglamentarias desde el punto de vista de seguridad y operativo, realizando para ello las visitas (una al ao como mnimo) y trabajos necesarios. SEGUNDA. El precio anual del presente contrato es de ( ( euros) con un IVA de pta pta
euros) pagaderas de la forma que ms adelante se indica.
No estn incluidos en este precio las averas, sean generales o producidas por agentes atmosfricos, ni tampoco la reposicin o sustitucin de equipos, piezas, materiales o componentes, derivados de dichas averas, o como consecuencia de su desgaste, envejecimiento o uso. La forma de pago ser la siguiente:
TERCERA. La duracin del presente contrato es de un ao desde su firma, prorrogable indefinidamente y de forma automtica a su vencimiento, salvo rescisin del mismo por una de las partes. CUARTA. La Empresa Mantenedora de Alta Tensin (en adelante EM-AT) comunicar al Titular, por escrito, las anomalas o defectos observados en la instalacin de la Lnea de Alta Tensin y del Centro de Transformacin, y tambin al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente a la ubicacin de la instalacin, cuando las mismas supongan riesgos importantes y el Titular no las corrija en los plazos fijados en el Protocolo de Inspeccin. QUINTA. La EM-AT al Titular, por escrito, de los cambios en la legislacin vigente que afecte a estas instalaciones en el caso de tener que modificar dichas instalaciones, con cargo al Titular, en un determinado plazo. Transcurrido dicho plazo sin haberse acometido las modificaciones oportunas, la EM-AT lo comunicar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente. SEXTA. La rescisin del contrato por una de las partes, o de mutuo acuerdo, se comunicar mediante escrito presentado en el registro del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, o conforme a lo dispuesto en el artculo 38.4 de la Ley 30/1192, en evitacin de responsabilidades. Esta rescisin de contrato no surtir efectos hasta haber efectuado dicha comunicacin. En el caso de que la rescisin se efecte por decisin del Titular de la LAT-CT, en el escrito de comunicacin deber figurar la nueva Empresa Mantenedora de Alta Tensin y adjuntar un nuevo contrato.
SPTIMA. Las operaciones mnimas obligatorias de mantenimiento sern las que figuran en los protocolos editados por la Direccin General de Industria, Energa y Minas de la Junta de Castilla y Len, y que se incorporan al presente contrato. OCTAVA. La EM-AT est obligada a presenciar la inspeccin trianual correspondiente y prestar la debida asistencia al Organismo de Control autorizado que realice la misma, de conformidad con el art. 8 del Decreto 11/1996. NOVENA. La EM-AT informar a los titulares de las instalaciones, por escrito y con suficiente antelacin, de las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento peridicas, as como de las inspecciones obligatorias, de conformidad con el art. 8 del citado Decreto 11/1996. DCIMA. Para la resolucin de cualquier duda, como consecuencia de la interpretacin o cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a su propio fuero, a los Tribunales y Juzgados correspondientes, siendo de cuenta de la parte incumplidora de alguna de las Clusulas anteriores, cuantos gastos se produzcan por el litigio, incluso los honorarios de abogados y procurador, aunque no hubiera preceptiva condena en costas. El Titular La Empresa Mantenedora
INSTALACIN ELCTRICA EN BAJA TENSIN
Se tratan de instalaciones elctricas receptoras con los siguientes lmites de tensin nominal (tambin se incluyen generacin y distribucin de energa elctrica): Corriente alterna 1.000 voltios. Corriente continua 1.500 voltios.
Locales de espectculos y actividades recreativas. Cualquiera que sea su capacidad de ocupacin: cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, etc. Locales de reunin, trabajo y usos sanitarios. Cualquiera que sea su ocupacin: templos, museos, salas de conferencias y congresos, hostales, bares, cafeteras, restaurantes o similares, estacionamientos cerrados y cubiertos para ms de 5 vehculos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderas. Si la ocupacin prevista segn clculo de ocupacin indicado al final de este prrafo, es de ms de 50 personas: bibliotecas, centros de enseanza, consultorios mdicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de pblico, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. Clculo de la ocupacin prevista. 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie til, a excepcin de pasillos, repartidores, vestbulos y servicios, o bien utilizar normativa de clculo de ocupantes de proteccin contra incendios, Cdigo Tcnico de la Edificacin Documento Bsico Seguridad Incendios. (CTE DB SI). Locales con riesgo de incendios o explosin de clase I. Son aquellos en los que puede existir presencia de sustancia en forma de gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmsferas explosivas o inflamables; se incluye en esta clase los lugares en los que hay o puede haber lquidos inflamables, tales como lugares donde se transvasen lquidos voltiles inflamables de un recipiente a otro, garajes y talleres de reparacin de vehculos, interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverizacin y su entorno cercano cuando se utilicen disolventes secaderos de material con disolventes inflamables, locales con depsitos de lquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir, zonas de lavanderas o tintoreras en las que se empleen lquidos inflamables, salas de gasgenos, instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases inflamables, salas de bombas y/o compresores de lquidos y gases inflamables, interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen materias inflamables en recipientes abiertos, fcilmente perforables o con cierres poco consistentes.
Es necesario poseer en el centro de trabajo los siguientes documentos: Certificado de instalacin o boletn emitido por el instalador autorizado en baja tensin que ha efectuado o modificado la misma. Verificacin realizada por el instalador con la supervisin del Director de Obra en su caso. Documentacin tcnica (proyecto o memoria tcnica de diseo segn corresponda). Certificado de la direccin de obra, cuando exista proyecto. Certificado de inspeccin inicial, si procede. Certificados de inspeccin peridica emitidos por la OCA, si proceden. Instalaciones que necesitan proyecto, direccin de obra e inspecciones iniciales.
PROYECTO Y DIRECCIN DE OBRA
P > 10 kW Las correspondientes a: b.1 Locales hmedos, polvorientos o con riesgo de corrosin. b.2 Bombas de extraccin o elevacin de agua, sean industriales o no. Las correspondientes a: c.1 Locales mojados. c.2 Generadores y convertidores. c.3 Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas. P > 10 kW Mojados > 25 kW
d.1 De carcter temporal para alimentacin de maquinaria de obras P > 50 kW en construccin. d.2 De carcter temporal en locales o emplazamientos abiertos. Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideracin de locales de pblica concurrencia, en edificacin vertical u horizontal. Las correspondientes a viviendas unifamiliares. Las de garajes que requieren ventilacin forzada. Las de garajes que dispongan de ventilacin natural. Las correspondientes a locales de pblica concurrencia. P > 100 kW por caja general de proteccin
P > 50 kW Cualquiera que sea su ocupacin De ms de 5 plazas de estacionamiento Sin lmite Los de ms de 25 plazas Los de ms de 25 plazas Sin lmite
GRUPO TIPO DE INSTALACIN
Las correspondientes a: Sin lmite de potencia j.1 Lneas de baja tensin con apoyos comunes con las de alta tensin. j.2 Mquinas de elevacin y transporte. j.3 Las que utilicen tensiones especiales. j.4 Las destinadas a rtulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Baja tensin segn lo establecido en la ITC-BT 44. j.5 Cercas elctricas. j.6 Redes areas o subterrneas de distribucin. Instalacin de alumbrado exterior. Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosin, excepto garajes. Las de quirfanos y salas de intervencin. Las correspondientes a piscinas y fuentes. P > 5 kW Sin lmite Sin lmite P > 5kW > 5 kW Todos los de clase I Sin lmite > 10 kW
Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos Segn corresponda anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, mediante la oportuna Disposicin. P = Potencia prevista en la Instalacin, tendiendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT-10. Asimismo, requerirn elaboracin de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones siguientes: a. Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instalaciones sealadas en el cuadro anterior. b. Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos sealados en el cuadro anterior no alcanzasen los lmites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliacin. c. Las ampliaciones e instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50% de la potencia prevista en el proyecto anterior. Si una instalacin esta comprendida en ms de un grupo de los especificados anteriormente se le aplicar el criterio ms exigente de los establecidos para dichos grupos. Ampliaciones y Modificaciones de Importancia de las indicadas anteriormente
Los titulares de las instalaciones debern mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizndolas de acuerdo con sus caractersticas y abstenindose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, stas debern ser efectuadas por un instalador autorizado. En las instalaciones elctricas sujetas a inspecciones peridicas tales como locales de pblica concurrencia es muy importante garantizar su estado de funcionamiento, mediante su mantenimiento adecuado. A tal efecto el titular, salvo cuando disponga de medios adecuados, deber contratar su mantenimiento a un instalador autorizado.
REVISIONES ADICIONALES DE LAS TOMAS DE TIERRA Anualmente: comprobacin por personal tcnico competente de la instalacin de puesta a tierra en la poca en la que el terreno est ms seco. Quinquenalmente: Puesta al descubierto de los electrodos y los conductores de enlace para su examen si el terreno no es favorable para la buena conservacin de los mismos.
INSPECCIN PERIDICA CADA 5 AOS Es necesario realizar inspeccin peridica en las instalaciones que precisan inspeccin inicial. Se debe realizar cada 5 aos por Organismo de Control Acreditado. Esta primera inspeccin se realizar antes de la fechas que se indican a continuacin, en funcin de la antigedad de las mismas: Antigedad > 25 aos 18 de septiembre de 2005 15 aos < Antigedad 25 aos 5 aos < Antigedad 15 aos Antigedad 5 aos 18 de septiembre de 2006 18 de septiembre de 2007 18 de septiembre de 2008
FECHA DE ANTIGEDAD DE LAS INSTALACIONES Fecha de la primera autorizacin, o en su caso, de las ampliaciones o modificaciones de importancia. En caso de no existir documentacin, se considerar la fecha del primer suministro de energa o, en su caso, del suministro de la ltima ampliacin de potencia; pudindose tambin tomarse otras referencias de las que pueda deducirse la antigedad, tales como la cdula de habitabilidad, la licencia municipal u otras anlogas.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin (BOE 18-09-02) y sus ITCs. Orden EYE 236/2005 por el que se regula el rgimen de inspecciones peridicas de las instalaciones elctricas de baja tensin existentes a la entrada en vigor del R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotcnico para Baja Tensin.
FICHA DE CONTROL DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO
Tipo de Instalacin Empresa Mantenedora Periodicidad mantenimiento Tipo de Revisin Fechas Revisin/ Mantenimiento Observaciones
Personal tcnico Anualmente competente Personal tcnico Cada 5 aos competente
Comprobacin peridica en la poca de mayor sequa del terreno. Puesta al descubierto de electrodos y conductores de enlace.
Toma de tierra con terrenos no favorables para conservacin de electrodos Quirfanos y salas de intervencin
Personal tcnico Semanalmente competente
Funcionamiento correcto del dispositivo de vigilancia de aislamiento y de los dispositivos de proteccin. Medidas de continuidad y de resistencia de aislamiento de los circuitos. Revisin oficial.
FICHA DE CONTROL INSPECCIONES PERIDICAS REALIZADAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO
Tipo de Instalacin Organismo de Control Autorizado Periodicidad mantenimiento Tipo de Revisin Fechas Inspeccin Observaciones
Instalaciones que precisan inspeccin inicial
CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN
Aquellas Instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar trmico e higiene de las personas a travs de calefaccin climatizacin y agua caliente sanitaria.
Certificado de instalacin o boletn emitido por el instalador autorizado que ha efectuado o modificado la misma. Documentacin tcnica (proyecto o memoria tcnica de diseo segn corresponda). Certificado de la direccin de obra, cuando exista proyecto. Certificados de inspeccin peridica emitidos por la OCA, si proceden. Manual de Uso y Mantenimiento. Toda instalacin deber disponer de un libro de registro donde se recojan las operaciones de mantenimiento y reparaciones que se produzcan en la instalacin, el titular de la instalacin ser responsable de su existencia ante cualquier inspeccin o requerimiento, y se debern conservar al menos 5 aos desde la fecha de la ejecucin de la operacin de mantenimiento. Necesidad de proyecto o memoria: Todas cuando la potencia trmica nominal a instalar en generacin de calor o fro sea mayor que 70 kW, se requerir la realizacin de un proyecto; cuando la potencia trmica nominal a instalar en generacin de calor o fro sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podr ser sustituido por una memoria tcnica.
Las prestaciones y el rendimiento de las instalaciones y de cada uno de sus componentes deben mantenerse, durante la vida til prevista debiendo para ello estar debidamente atendidas las instalaciones por empresas mantenedoras autorizadas por los Servicios Territoriales de Industria. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE ser realizado atendiendo a los siguientes casos: a. Instalaciones trmicas con potencia trmica nominal total instalada en generacin de calor o fro igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. Estas instalaciones se mantendrn por una empresa mantenedora, que debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. b. Instalaciones trmicas con potencia trmica nominal total instalada en generacin de calor o fro mayor que 70 kW. Estas instalaciones se mantendrn por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalacin trmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento.
c. Instalaciones trmicas cuya potencia trmica nominal total instalada sea igual o mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en fro, as como las instalaciones de calefaccin o refrigeracin solar cuya potencia trmica sea mayor que 400 kW. Estas instalaciones se mantendrn por una empresa mantenedora con la que el titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la direccin de un tcnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora. En los cuadros siguientes se indica las operaciones a realizar en el mantenimiento de estas instalaciones: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Operacin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Limpieza de los evaporadores Limpieza de los condensadores Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeracin Comprobacin de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorficos Comprobacin y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas Comprobacin y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea Limpieza del quemador de la caldera Revisin del vaso de expansin Revisin de los sistemas de tratamiento de agua Comprobacin de material refractario Comprobacin de estanquidad de cierre entre quemador y caldera Revisin general de calderas de gas Revisin general de calderas de gasleo Comprobacin de niveles de agua en circuitos Comprobacin de estanquidad de circuitos de tuberas Comprobacin de estanquidad de vlvulas de interceptacin Comprobacin de tarado de elementos de seguridad Revisin y limpieza de filtros de agua Revisin y limpieza de filtros de aire Revisin de bateras de intercambio trmico Revisin de aparatos de humectacin y enfriamiento evaporativo Revisin y limpieza de aparatos de recuperacin de calor Revisin de unidades terminales agua-aire Revisin de unidades terminales de distribucin de aire
Periodicidad P 70 kW P > 70 kW
t t t t t t t t t . t t t t . . . . t . t t t t t t 2t m 2t 2t m m m 2t m t t m t 2t m 2t m t m 2t 2t 2t
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Revisin y limpieza de unidades de impulsin y retorno de aire Revisin de equipos autnomos Revisin de bombas y ventiladores Revisin del sistema de preparacin de agua caliente sanitaria Revisin del estado del aislamiento trmico Revisin del sistema de control automtico Revisin de aparatos exclusivos para la produccin de agua caliente sanitaria de potencia trmica nominal 24,4 kW 32. Instalacin de energa solar trmica 33. Comprobacin del estado de almacenamiento del biocombustible slido 34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible slido 35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible slido 36. Control visual de la caldera de biomasa 37. Comprobacin y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa 38. Revisin de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa P s m t 2t
t t . t t t 4a * s 2t m s t m t 2t m m t 2t * s 2t m s m m
Potencia Trmica Nominal. una vez cada semana. una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. una vez por temporada (ao). dos veces por temporada (ao); una al inicio de la misma y otra a la mitad del perodo de uso, siempre que haya una diferencia mnima de dos meses entre ambas. 4a cada cuatro aos. * cada cuatro aos. El mantenimiento de estas instalaciones se realizar de acuerdo con lo establecido en la Seccin HE4 Contribucin solar mnima de agua caliente sanitaria del Cdigo Tcnico de la Edificacin.
MEDIDAS DE GENERADORES DE CALOR Y SU PERIODICIDAD Medidas de generadores de calor Periodicidad
20 kW < P 70 kW < P P > 1.000 kW 70 kW 1.000 kW
1. Temperatura o presin del fluido portador en entrada y salida del generador de calor 2. Temperatura ambiente del local o sala de mquinas 3. Temperatura de los gases de combustin 4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustin 5. ndice de opacidad de los humos en combustibles slidos o lquidos y de contenido de partculas slidas en combustibles slidos 6. Tiro en la caja de humos de la caldera
MEDIDAS DE GENERADORES DE FRO Y SU PERIODICIDAD Medidas de generadores de fro
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador Prdida de presin en el evaporador en plantas enfriadas por agua Prdida de presin en el condensador en plantas enfriadas por agua Temperatura y presin de evaporacin Temperatura y presin de condensacin Potencia elctrica absorbida Potencia trmica instantnea del generador, como porcentaje de la carga mxima 9. CEE o COP instantneo 10. Caudal de agua en el evaporador 11. Caudal de agua en el condensador m una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 3m cada tres meses; la primera al inicio de la temporada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
70 kW < P 1.000 kW P > 1.000 kW
3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
Las instalaciones trmicas y, en particular, sus equipos de generacin de calor y fro y las instalaciones solares trmicas se inspeccionarn peridicamente a lo largo de su vida til, a fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energtica de este RITE. PERIODICIDAD DE LAS INSTALACIONES DE GENERADORES DE CALOR 20 P 70 P > 70 Gases y combustibles renovables Otros combustibles Gases y combustibles renovables Otros combustibles Cada 5 aos Cada 5 aos Cada 4 aos Cada 2 aos
Para los generadores de fro todava no se han indicado las periodicidades. Para las instalaciones anteriores al 29 de febrero de 2008, a fecha de edicin de esta gua, no se han indicado las fechas de realizacin de la primera inspeccin.
REQUISITOS TCNICOS Instalaciones Trmicas anteriores al 5-11-98 > Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio (BOE 06-08-80). Reglamento de calefaccin climatizacin y agua caliente. > Instrucciones Tcnicas. O.M. 16-7-81 (BOE 13-08-81). IC.22 (Mantenimiento) IC.25 (Instaladores y mantenedores) IC.26 (Instalaciones preexistentes) Instalaciones Trmicas posteriores al 05-11-98 > Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios (RITE), y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITE) de la misma fecha. Instalaciones Trmicas posteriores al 29-02-08 > Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueban el Reglamento de Instalaciones Trmicas de los Edificios. REQUISITOS DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PARA CUALQUIER INSTALACIN Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueban el Reglamento de Instalaciones Trmicas de los Edificios.
FICHA DE CONTROL DE REVISIN Y MANTENIMIENTO
Tipo de instalacin Empresa mantenedora autorizado Periodicidad mantenimiento Tipo de prueba/revisin Fechas/revisin /mantenimiento
FICHA DE CONTROL DE INSPECCIN
Tipo de instalacin Organismo de Control Autorizado Periodicidad inspeccin Tipo de prueba/revisin Fechas inspeccin
ASCENSORES Y APARATOS DE ELEVACIN
Ascensores. Aparatos elevadores movidos elctricamente, instalados de forma permanente, que sirvan niveles definidos, provistos de una cabina destinada a transporte de personas, o de personas y objetos, o de objetos nicamente, si la cabina es accesible (esto es, si una persona puede entrar en ella sin dificultad y est equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de la persona que se encuentre en el interior de la misma), suspendida por cables o cadenas, que se desplaza, al menos parcialmente, a lo largo de vas verticales, y cuya inclinacin sobre la horizontal sea superior a 15.
En el centro de trabajo deber existir la documentacin de registro de la instalacin debidamente diligenciada por el Servicio Territorial de Industria.
El responsable del centro de trabajo deber: Contratar la conservacin del ascensor por empresa de mantenimiento autorizada, la cual deber realizar este mantenimiento al menos una vez al mes. Impedir el funcionamiento de la instalacin cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que la misma no rene las debidas condiciones de seguridad. Solicitar inspeccin peridica, que ser realizada por Organismo de Control debidamente autorizada por la Administracin.
Los ascensores se sometern a las inspecciones peridicas realizadas por organismo de control autorizado segn la periodicidad siguiente: Cada dos aos: ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pblica concurrencia. Cada cuatro aos: ascensores instalados en edificios de ms de 20 viviendas o ms de cuatro plantas servidas. Cada seis aos: los no incluidos en los apartados anteriores. Adems: cada vez que se realice una transformacin importante o despus de un accidente.
Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre (BOE 11-12-85). Reglamento de Aparatos de Elevacin y Manutencin de los mismos. Art. 10, 11, 13, 14, 16 y 19 y su modificacin segn Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto. Resolucin de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevacin y Manutencin aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. lTC MIE-AEMI O.M. 23 de septiembre, de 1987 (BOE 06-10-87). Instruccin Tcnica Complementaria del anterior Reglamento. Art. 16.1.3.4 (Inspecciones) y art. 16.3 (Mantenimiento). Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, sobre disposiciones mnimas de ascensores. A pesar de derogarse la normativa anterior, permanece vigente en todo lo especificado, incluido el mantenimiento y las inspecciones peridicas. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero (BOE 04-02-05), por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Norma UNE-EN 81-1 noviembre 2001. Normas de seguridad para la construccin e instalacin de los ascensores.
Tipo de Instalacin Empresa mantenedora Periodicidad mantenimiento Fechas revisin/ mantenimiento
Revisin oficial
Tipo de Instalacin Organismo de Control Autorizado Periodicidad inspecciones Fechas inspeccin
Edificios industriales y lugares de pblica concurrencia (ascensores) Edificios de + 4 plantas o + 20 viviendas (ascensores) No incluidos en los apartados anteriores
Cada 6 aos
Se incluyen los equipos y sistemas destinados a la extincin del incendio como por ejemplo extintores, bocas de incendio equipas, rociadores, grupos de abastecimiento, sistemas de extincin fijos por gas, etc.
Documentacin disponible en el centro de trabajo
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Documentacin tcnica de las instalaciones de proteccin contra incendios. Relacin actualizada de los aparatos, equipos o sistemas de proteccin contra incendios. Registros de los resultados de los controles Trimestrales y Semestrales realizados por personal propio (o empresa mantenedora si se delega en ella). Contrato de mantenimiento suscrito con empresa mantenedora autorizada (recomendable). Copia de los resultados de los mantenimientos Anuales y Quinquenales realizados por empresa mantenedora autorizada y facilitados por ella. Acreditacin de la empresa mantenedora de su autorizacin por la Administracin e inscripcin en el Libro-Registro establecido al efecto.
En la normativa de aplicacin se establece una programacin de revisiones y mantenimiento de las instalaciones de proteccin contra incendios a realizar por personal de la empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin; y otro programa a realizar por personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada, indicada en las fichas de control siguientes. En cuanto a los Mantenedores: > Debidamente autorizados por la Administracin, e inscritos en el Libro-Registro establecido al efecto. > Copia de las operaciones de mantenimiento se entregar al titular de los aparatos, equipos o sistemas.
No establece necesidad de las inspecciones peridicas por organismo de control autorizado.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (BOE 14-12-93). Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios.
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apndices del mismo (BOE 28-04-98).
Proteccin contra incendios en establecimientos industriales
MBITO DE APLICACIN Establecimientos industriales que se construyan o implanten y los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad a partir de 02/2005. Tambin a aquellos establecimientos industriales en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrnseco a partir de 02/2005. Se entiende por establecimiento industrial: a. Las industrias, tal como se definen en el artculo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Se consideran Industrias, las actividades dirigidas a la obtencin, reparacin, mantenimiento, transformacin o reutilizacin de productos industriales, el envasado y embalaje, as como el aprovechamiento, recuperacin y eliminacin de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos tcnicos utilizados. b. Los almacenamientos industriales. c. Los talleres de reparacin y los estacionamientos de vehculos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancas. d. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los prrafos anteriores. Se aplicar, adems, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ). Inspecciones por OCA: Slo para centros incluidos en el mbito de aplicacin. Riesgo
5 aos 3 aos 2 aos
Acta firmada por tcnico competente de la OCA y titular del establecimiento industrial
OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EDIFICACIONES INDUSTRIALES Comunicacin de Incendios al rgano competente de la Comunidad Autnoma. NORMATIVA APLICABLE Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE 17-12-04).
Tipo de Instalacin Empresa mantenedora /usuaria Periodicidad mantenimiento Fechas revisin/ mantenimiento
Personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin
Comprobacin de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitucin de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicin de agua destilada, etc.). Verificacin integral de la instalacin. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificacin de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de rels. Regulacin de tensiones e intensidades. Verificacin de los equipos de transmisin de alarma. Prueba final de la instalacin con cada fuente de suministro elctrico. Comprobacin de funcionamiento de la instalacin (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicin de agua destilada, etc.). Verificacin integral de la instalacin. Limpieza de sus componentes. Verificacin de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalacin con cada fuente de suministro.
Personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada Sistema manual de alarma de incendios
Personal de una Trimestral empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin Personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada Anual
Empresa mantenedora /usuaria
Fechas revisin/ mantenimiento
Comprobacin de la accesibilidad, sealizacin, buen estado aparente de conservacin. Inspeccin ocular de seguros, precintos, inscripciones, mangueras, etc. Comprobacin del peso y presin en su caso. Inspeccin ocular del estado externo de las partes mecnicas (boquilla, vlvula, manguera, etc.). Comprobacin del peso y presin en su caso. (En el caso de extintores de polvo con botelln de gas de impulsin se omprobar el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botelln). Inspeccin ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, vlvulas y partes mecnicas. A partir de la fecha del timbrado del extintor (y por tres veces) se proceder al retimbrado del mismo de acuerdo con el Anexo III del Reglamento de Equipos a Presin.
Personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada
Comprobacin de la buena accesibilidad y sealizacin de los equipos. Comprobacin por inspeccin de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensin y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobacin, por lectura del manmetro, de la presin de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. Desmontaje de la manguera y ensayo de sta en lugar adecuado. Comprobacin del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobacin de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobacin de la indicacin del manmetro con otro de referencia (patrn) acoplado en el racor de conexin de la manguera. La manguera debe ser sometida a una presin de prueba de 15 Kg/cm2
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sealizacin en los hidrantes enterrados. Inspeccin visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cmara de aceite del mismo. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la vlvula principal y del sistema de drenaje. Comprobacin de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. Comprobacin de la sealizacin. Comprobacin de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario). Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas estn cerradas. Comprobar que las llaves de seccionamiento estn abiertas. Comprobar que todas las tapas de racores estn bien colocadas y ajustadas.
Personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin Columnas secas Personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin
Sistemas fijos de extincin: - Rociadores de agua. - Agua pulverizada. - Polvo. - Espuma. - Agentes extintores gaseosos.
Comprobacin de que las boquillas del agente extintor o rociadores estn en buen estado y libres de obstculos para su funcionamiento correcto. Comprobacin del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la vlvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalacin de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. Comprobacin del estado de carga de la instalacin de los sistemas de polvo, anhdrido carbnico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobacin de los circuitos de sealizacin, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes. Comprobacin integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: Verificacin de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. Comprobacin de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presin). Comprobacin del estado del agente extintor. Prueba de la instalacin en las condiciones de su recepcin.
Verificacin por inspeccin de todos los elementos, depsitos, vlvulas, mandos, alarmas, motobombas, accesorios, seales, etc. Comprobacin de funcionamiento automtico y manual de la instalacin de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicin de agua destilada, etc.). Verificacin de niveles (Comb., agua, aceite, etc.). Verificacin de accesibilidad a elementos, (limpieza general, ventilacin de sala de bombas, etc.). Accionamiento y engrase de vlvulas. Verificacin y ajuste de prensaestopas. Verificacin de velocidad de motores con diferentes cargas. Comprobacin de alimentacin elctrica, lneas y protecciones. Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Limpieza de filtros y elementos de retencin de suciedad en alimentacin de agua. Prueba del estado de bateras y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Prueba, en las condiciones de su recepcin, con realizacin de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energa.
Personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacin Personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada
INSPECCIONES PERIDICAS REALIZADAS POR ORGANISMO DE CONTROL Proteccin contra Incendios en Establecimientos Industriales
Configuracin del establecimiento Organismo de Control Autorizado Periodicidad de inspecciones Fecha de inspeccin
Riesgo bajo: 5 aos Riesgo medio: Inspeccin peridica 3 aos Riesgo alto: 2 aos
Instalaciones, almacenamiento, manutencin y trasiego de productos qumicos, tanto en estado lquido como gaseoso, as como sus servicios auxiliares, en todos los establecimientos industriales y almacenes al por mayor. Quedan excluidos del mbito de aplicacin, los almacenamientos de productos qumicos de capacidad inferior a la que se indican a continuacin: + Slidos txicos: clase T 50 Kg, clase T 250 kg, clase Xn 1.000 kg Comburentes: 500 kg. Slidos corrosivos: clase a 200 kg, clase b 400 kg, clase c 1.000 kg Irritantes: 100 kg Sensibilizantes: 1.000 kg Carcinognicos: 1.000 kg Mutagnicos: 1.000 kg Txicos para la reproduccin: 1.000 kg Peligrosos para el medio ambiente: 1.000 kg
La instalacin, ampliacin, modificacin o traslado de las instalaciones deber de existir un proyecto o documento ms sencillo en algunos casos dependiendo de la cantidad de producto qumico de acuerdo con la instruccin tcnico complementaria correspondiente firmado por tcnico competente y visado por el Colegio Oficial que corresponda. ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma. Finalizadas las obras de ejecucin de las instalaciones, el titular comunicar la puesta en servicio y solicitar la inscripcin en el Registro de Establecimientos Industriales al rgano competente de la Comunidad Autnoma: Certificacin suscrita por el tcnico titulado director de obra. Para las instalaciones que no precisen proyecto se requerir un certificado, suscrito por un organismo de control autorizado. Documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas por las dems disposiciones legales que afecten a la instalacin. Podr sustituirse el proyecto por otro documento ms sencillo en los almacenamientos con capacidad comprendida entre los valores que se indican en la siguiente tabla:
Slidos txicos + Clase T Clase T Clase Xn Comburentes Slidos corrosivos Clase a Clase b Clase c Irritantes Carcinognicos Sensibilizantes Mutagnicos Txicos para la reproduccin Peligrosos para el medio ambiente
50 250 1.000 500 200 400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Q < 250 Q < 1.250 Q < 5.000 Q < 2.500 Q < 1.000 Q < 2.000 Q < 5.000 Q < 5.000 Q < 5.000 Q < 5.000 Q < 5.000 Q < 5.000 Q < 5.000
Cada instruccin tcnica complementaria indica el mantenimiento y revisiones necesarias.
Cada 5 aos: a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalacin para el almacenamiento de productos qumicos, o de sus modificaciones o ampliaciones presentar en el Servicio Territorial de Industria un Certificado de conformidad emitido por Entidad Colaboradora debidamente autorizada por la Administracin u OCA indicando tambin: 1. Que se han efectuado las correspondientes revisiones peridicas, segn la ITC de aplicacin. 2. Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberas enterradas, conforme a norma, cdigo o procedimiento de reconocido prestigio, excepto si estn dotadas de sistema de deteccin de fugas, aunque s se exige la comprobacin del correcto funcionamiento del sistema de deteccin.
Instalaciones anteriores a 10-08-2001. Los almacenamientos existentes anteriores que no puedan cumplir alguna de las prescripciones establecidas en la ITC, presentarn para su autorizacin un proyecto suscrito por un tcnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, en el que se justifiquen las razones de tal imposibilidad y en el que se especifiquen las medidas sustitutorias que van a tomarse. Adems con este proyecto se presentar un certificado extendido por un organismo de control autorizado para la aplicacin del reglamento de almacenamiento de productos qumicos en el que se haga constar que las medidas adoptadas tienen un grado de seguridad equivalente o superior que aquellas a las que sustituyen. Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero (BOE 14-04-80). Reglamento de Almacenamiento de Productos Qumicos. Art. 6. (Modificado el Reglamento por Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, BOE 20-02-84), as como los criterios tcnicos para la revisin e inspeccin de instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 379/2001. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-05-01). Reglamento de Almacenamiento de Productos Qumicos y sus instrucciones tcnicas complementarias, que determina exigencias tcnicas para almacenamientos nuevos as como las modificaciones o ampliaciones de las existentes. Determina adems los criterios para la revisin e inspeccin de los almacenamientos instalados a partir de la aplicacin de este real decreto. Adems determina la periodicidad de las revisiones e inspecciones de todas las instalaciones. Lquidos inflamables y combustibles MIE APQ 1. O.M. 9-3-82 (BOE 20-05-82) modificada por O.M. 26-10-83 (BOE 09-03-84) y O.M. 18-07-91 (BOE del 30). MIE APQ 1. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-05-01). xido de etileno MIE APQ 2. O.M. 12-3-82 (BOE 30-03-82). MIE APQ 2. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-05-01). Cloro MIE APQ 3. O.M. 1-3-84 (BOE 09-03-84). MIE APQ 3. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-5-01).
Amonaco anhidro MIE APQ 4. O.M. 29-6-87 (BOE 10-07-87). MIE APQ 4. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-5-01). Gases comprimidos a presin, licuados y disueltos MIE APQ 5. O.M. 21-7-92 (BOE 14-08-92). MIE APQ 5. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-5-01). Lquidos corrosivos MIE APQ 6. R.D. 1830/1995, de 10 de noviembre (BOE 06-12-95), modificado por R.D. 988/1998, de 22 de mayo (BOE 03-06-98). MIE APQ 6. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-05-01). Lquidos txicos MIE APQ 7. R.D. 379/2001, de 6 de abril (BOE 10-05-01) aplicable a almacenamientos nuevos y desde 10-5-2006 a almacenamientos ya existentes el 10-5-2001. Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amnico con alto contenido en nitrgeno MIE APQ 8. R.D. 2016/2004, de 11 de octubre. Cuando en una misma instalacin se almacenen, carguen y descarguen o trasieguen distintas clases de productos qumicos, que d lugar a la aplicacin de diferentes ITCs ser exigible la observancia de las prescripciones tcnicas ms severas.
FICHA DE CONTROL DE REVISIN, INSPECCIN Y MANTENIMIENTO
Empresa mantenedora /organismo de control autorizado Periodicidad mantenimiento /inspecciones Fechas revisin/ mantenimiento
Entidad Colaboradora autorizada por la Administracin u OCA
INSTALACIONES PETROLFERAS
Almacenamientos para uso propio en instalaciones industriales, agrcolas, ganaderas, domsticas o de servicio como son: Instalaciones industriales fijas (hornos, quemadores para aplicaciones diversas...). Instalaciones de almacenamiento de recipientes mviles que contengan carburantes y combustibles de uso industrial. Instalaciones de combustibles para calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria. Instalaciones fijas para usos interno no productivos en las industrias (grupo electrgeno). Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno, que operen slo dentro de las empresas (carretillas elevadoras, etc.). Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a maquinaria que no sea vehculo. Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles lquidos a vehculos. Las sustancias almacenadas tendrn un punto de inflamacin < 150 C.
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Documento justificativo del registro de la Comunidad Autnoma de los almacenamientos de carburantes y combustibles lquidos. Certificado de instalacin por empresas instaladoras autorizadas conforme a la legislacin vigente. Documentacin Tcnica proyecto tcnico y certificado final de obra de la direccin facultativa, visado por tcnico competente y el colegio oficial correspondiente en las instalaciones con capacidad de almacenamiento superior a: CLASE B Almacenamiento interior 300 litros Almacenamiento exterior 500 litros CLASES C y D Almacenamiento interior 3.000 litros Almacenamiento exterior 5.000 litros
No es preciso el proyecto en instalaciones con capacidad CLASE B Almacenamiento interior entre 50 y 300 litros Almacenamiento exterior entre 100 y 500 litros CLASES C y D Almacenamiento interior entre 1.000 y 3.000 litros Almacenamiento exterior entre 1.000 y 5.000 litros Ser suficiente la presentacin ante el rgano territorial competente, de documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma, y certificado final acreditativo de la adaptacin de las instalaciones a la ITC, responsabilizndose de la instalacin, firmados ambos por el responsable tcnico de la empresa instaladora de la obra. El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las anteriormente establecidas, quedan excluidas del trmite administrativo de inscripcin, pero cumpliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en la ITC correspondiente. Debe existir un manual de seguridad de la instalacin que contiene: > Normas bsicas de seguridad. > Proteccin contra incendios. > Seguridad e Higiene del personal. > Normas de seguridad de trabajos de mantenimiento. > Normas de seguridad de trabajos y operaciones. > Normas de manejo de productos. > Normas de empresas de servicios. En tanques de disposicin flotante, deber existir un certificado de calidad del material utilizado para la tubera emitido por el fabricante del mismo. Las reparaciones en tanques de acero debern realizarse de acuerdo a un estudio-proyecto especfico firmado por tcnico competente, visado y presentado a un Organismo de Control Autorizado, quien emitir certificado. Se deben sealizar en el acceso los recintos destinados a almacenamientos de clase B o los de Clase C y D con capacidad superior a 5.000 l. Los almacenamientos de recipientes mviles se realizarn como mximo a una altura de 1 metro por debajo de vigas, cerchas, boquillas pulverizadoras u obstculos verticales y siempre por debajo de la altura mxima especificada en las tablas II y III de la MI- IP 03. Si se almacenan en armario, ste deber llevar exteriormente una sealizacin de material inflamable.
El titular de las instalaciones deber solicitar la actuacin de empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalacin inscritas en el registro, a fin de revisar y comprobar dentro de los plazos que se sealan en la normativa, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones conforme a lo indicado en su normativa. Del resultado de estas revisiones se emitirn los correspondientes certificados, informes o dictmenes debidamente diligenciados, los cuales sern conservados por el titular a disposicin de la Administracin que lo solicite. Estas revisiones podrn ser llevadas a cabo por organismos de control autorizados.
Se inspeccionarn cada diez aos todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto. Esta inspeccin se realizar por organismos de control autorizados. Esta revisin consistir fundamentalmente de la comprobacin del cumplimiento por parte del titular responsable de la instalacin de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones pruebas, verificaciones peridicas u ocasionales indicadas para cada tipo de la instalacin en esta ITC. Del resultado de la inspeccin se levantar un Acta por triplicado suscrita por el tcnico inspector de la Administracin u OCA y el titular expresando as la conformidad de ste ltimo la misma o sus alegaciones.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre (BOE 27-01-95). Reglamento de Instalaciones Petrolferas, modificado por Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio (BOE 08-08-98). Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99). Real Decreto 1523/1999, Instruccin tcnica complementaria MI-IP03. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalacin. Parques de almacenamiento de lquidos petrolferos. MIE-IP02. Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, modificado por Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio (BOE 08-08-98). Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99). Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones tcnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre BOE n 253 publicado el 22/10/99. Correccin de errores: BOE n 54 de 03-03-00. ITC-MI-IP-05: Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolferos lquidos.
Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instruccin tcnica complementaria MI-IP05 Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolferos lquidos. BOE n 100 publicado el 27-04-05. ITC-MI-IP-06: Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos. Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccin Tcnica Complementaria MI-IP 06 Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolferos lquidos BOE n 307 publicado el 25-12-06. La obtencin de los distintos carns profesionales en la Comunidad Autnoma de Castilla y Len se regula a travs de la Orden de 7 de noviembre de 2000 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre carns profesionales y empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas (BOCyL n 232 de 30-11-00).
Tipo de Instalacin Empresa mantenedora Organismo Periodicidad de Control Tipo de Prueba/Revisin Autorizado mantenimiento Tcnico Inspeccin. Cada 10 aos inspector Se emite Acta firmada por en las que de la el tcnico u OCA y el titular. precisen administ. u proyecto Organismo de Control Organismo de Cada 10 aos Control Autorizado Estado de paredes, cimentaciones, vallados, cerramientos, drenajes, etc. Si existe puesta a tierra, continuidad elctrica de las tuberas si no existe documento de revisiones peridicas de mantenimiento. Estado de paredes y medicin de espesores en tanques y tuberas Correcto estado de bombas, surtidores, mangueras y boquereles. Fechas revisin/ mantenim.
Todas De superficie Si no requieren proyecto
Para uso propio en instalaciones industriales, agrcolas, ganaderas, domsticas o de servicio
Si requieren Organismo de Cada 5 aos proyecto Control Autorizado
Enterradas Con proteccin activa catdica mediante corriente impresa Con tanques de capacidad < 10 m3 Con tanques de capacidad > 10 m3 y < 60 m3 Con tanques de capacidad > 60 m3
Organismo de Cada tres meses Funcionamiento de los aparatos Control de proteccin activa. Autorizado
Funcionamiento de la proteccin activa.
Cada 2 aos Organismo de Control Autorizado
En cubeto Personal de la estanco con instalacin tubo buzo
Ausencia de producto en el tubo buzo.
Empresa mantenedora Periodicidad Organismo Tipo de de Control mantenimiento Instalacin inspecciones Tipo de Prueba/Revisin Autorizado Enterradas Si se puede OCA y 5 aos Prueba de estanqueidad del tanque. laboratorio realizar con Prueba de estanqueidad de ensayo producto en de las tuberas cada 5 aos. acreditado el tanque y la instalacin > El rgano Territorial en funcion. Competente en materia de industria de Castilla y Len puede conceder la exencin de las pruebas peridicas de estanqueidad o aumentar su periodicidad. Primera prueba > No es necesaria la prueba de estanqueidad de a los 10 aos tanques enterrados de su de fuelleo. instalacin o reparacin
Fechas revisin/ mantenim.
Si no requieren proyecto
Cada 10 aos
Si requieren proyecto
Organismo de Cada 5 aos Control Autorizado
El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones de tanques, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc. En caso de existir puesta a tierra, se comprobar la continuidad elctrica de las tuberas o del resto de elementos metlicos de la instalacin en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado revisiones peridicas por el servicio de mantenimiento de la planta. En los tanques y tuberas se comprobar el estado de las paredes y medicin de espesores si se observa algn deterioro en el momento de la revisin. Comprobacin del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.
Instalaciones para suministro a vehculos
Tipo de Instalacin Enterradas Tanques de capacidad no superior a 10 m3 Tanques y grupos de tanques con capacidad global hasta 60 m3 Tanques y grupos de tanques con capacidad global de ms de 60 m3 * Tanques de doble pared con deteccin automtica de fugas los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo * Tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo Tanques que no se encuentren en las situaciones*
Empresa mantenedora Periodicidad Organismo de Control mantenimiento inspecciones Tipo de Prueba/Revisin Autorizado 5 aos Proteccin activa. Organismo de Control Autorizado
Personal instalacin
Pruebas de estanqueidad. La ausencia de producto en el tubo buzo.
Pudindose realizar con producto en el tanque y la instalacin en funcionamiento. Tanque vaco, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie Interior y medicin de espesores en tanques metlicos no revestidos.
ALMACENAMIENTO DE GASES COMBUSTIBLES GLP
Instalaciones de depsitos fijos de Gas Licuado de Petrleo GLP, y todos sus accesorios dispuestos para alimentar a redes de distribucin o directamente a instalaciones receptoras.
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Certificado de instalacin. Certificado de inspeccin. Memoria tcnica o proyecto constructivo de la instalacin (si no ha sido ya entregado para solicitar autorizacin administrativa previa para la ejecucin de la instalacin). Certificado de direccin de obra, cuando exista proyecto. Certificado de un tcnico facultativo competente, al que se refiere la norma UNE 60250 para depsitos instalados en azotea, en el que se refleje la capacidad de la cubierta de la edificacin para soportar las cargas que se produzcan. Contrato de mantenimiento.
El titular de la instalacin o en su defecto los usuarios, sern los responsables del mantenimiento, conservacin, explotacin y buen uso de la instalacin de tal forma que se halle permanentemente en disposicin de servicio, con el nivel de seguridad adecuado. Asimismo atendern las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el suministrador. Para ello, debern disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora autorizada, que disponga de un servicio de atencin de urgencias permanente, por el que sta se encargue de conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento, de la realizacin de las revisiones dentro de las prescripciones contenidas en esta norma y de forma especial, del funcionamiento de la proteccin contra la corrosin, proteccin catdica y del control anual del potencial de proteccin o trimestral en el caso de corriente impresa. Para cada instalacin existir un Libro de Mantenimiento o bien, si la empresa instaladora encargada del mantenimiento dispone de acreditacin de su sistema de gestin de calidad implantado, un archivo documental con copia de las actas de todas las operaciones realizadas, que deber poder ser consultado por el rgano competente de la Comunidad Autnoma, cuando ste lo considere conveniente.
La empresa instaladora encargada del mantenimiento, dejar constancia de cada visita en el Libro de Mantenimiento o en el archivo documental, anotando el estado general de la instalacin y, si es el caso, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas de potencial de proteccin. El titular se responsabiliza de que est vigente en todo momento el contrato de mantenimiento, y de la custodia del Libro de Mantenimiento o copia del archivo documental, as como del certificado de la ltima revisin peridica realizada de acuerdo a lo establecido en la ITC correspondiente. Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depsitos fijos debern ser revisadas por parte de la empresa instaladora que haya suscrito con el titular de la instalacin el preceptivo contrato de mantenimiento antes citado. La periodicidad de esta revisin ser la que se establece a continuacin: Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribucin: revisin cada cinco aos. Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisin coincidir con la de la instalacin receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debindose realizar ambas revisiones de forma conjunta. Cuando la revisin sea favorable, la empresa instaladora emitir un certificado de revisin que entregar al usuario o titular. En caso contrario, se cumplimentar un informe de anomalas que deber ser entregado al titular, el cual ser responsable de que se realicen las correspondientes subsanaciones. El titular deber tener siempre en su poder un ejemplar del certificado de la ltima revisin realizada, quedando dicho documento a disposicin del rgano competente de la Comunidad Autnoma y del suministrador que en su momento efecte suministros de GLP en la instalacin afectada. No podr suministrarse GLP a ninguna instalacin, si el titular no acredita ante el suministrador la realizacin de las revisiones indicadas en esta ITC, en los plazos oportunos y con resultado favorable.
Cada quince aos debe realizarse una prueba de presin con arreglo a los criterios que se establecen en la norma UNE 60250 respecto a pruebas y ensayos. El titular de la instalacin debe encargar las pruebas peridicas de presin a un organismo de control quien, asistido por la empresa que tiene suscrito el mantenimiento de la instalacin, realizar la prueba y emitir un acta de pruebas una vez concluida con resultado favorable la citada operacin.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento tcnico de distribucin y utilizacin de combustibles gaseosos y sus instrucciones tcnicas complementarias ICG 01 a 11.
Mantenedor autorizado
Tipo de Instalacin Organismo de Control Periodicidad mantenimiento Fechas revisin/ mantenimiento
Cada 15 aos
Prueba de presin a los depsitos.
EQUIPOS A PRESIN
Segn Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presin y sus instrucciones tcnicas complementarias. Vigente a partir del 5 de agosto de 2009.
Todos los equipos a presin y de los conjuntos sometidos a una presin mxima admisible superior a 0,5 bar y ms concretamente: ITC EP-1 SOBRE CALDERAS Caldera. Todo aparato a presin en donde el calor procedente de cualquier fuente de energa se transforma en utilizable, en forma de caloras, a travs de un medio de transporte en fase lquida o vapor. Caldera de vapor. La que utiliza como fluido calor importante o medio de transporte el vapor de agua. Caldera de agua sobrecalentada. Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110 C. Caldera de agua caliente. Toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o inferior a 110 C. Caldera de fluido trmico. Toda caldera en la que el medio de transporte de calor es un lquido distinto del agua. Caldera automtica. Caldera que realiza su ciclo normal de funcionamiento sin precisar de accin manual alguna, salvo para su puesta inicial en funcionamiento o en el caso de haber actuado alguno de los dispositivos de seguridad que hayan bloqueado la aportacin calorfica. Caldera manual. La que precisa de una accin manual para realizar algunas de las funciones de su ciclo normal de funcionamiento. Caldera mvil. La que est en servicio mientras se desplaza. Se excluyen, entre otras, las incluidas en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios (RITE). ITC EP-4 SOBRE DEPSITOS CRIOGNICOS Con volmenes superiores a 1.000 litros de capacidad geomtrica, destinados a almacenamiento y utilizacin de los gases criognicos como por ejemplo: argn, nitrgeno, anhdrido carbnico, helio, protxido de nitrgeno N2O, criptn, nen, oxgeno, xenn, etano, etileno, hidrgeno y aire. Depsito criognico. Conjunto formado por el recipiente, aislamiento, envolventes, soportes, tuberas, vlvulas, manmetros, termmetros, niveles, etc., para almacenar lquidos criognicos. Lquido criognico. Aquel cuya temperatura de ebullicin a la presin atmosfrica es inferior a -40 C, en el caso del CO2 inferior a -20 C.
ITC EP-5 SOBRE BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTNOMOS En actividades subacuticas y en trabajos de superficie con un contenido de oxgeno inferior al 40 por ciento. Botella de equipo de respiracin autnomo. Recipiente de fcil manejo, que sirve para almacenar y transportar un fluido respirable, utilizado en actividades subacuticas y en trabajos de superficie. ITC EP-6 SOBRE RECIPIENTES A PRESIN TRANSPORTABLES Tales como botellas, botellones, botellones criognicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus vlvulas y dems accesorios utilizados para su transporte para usos industriales, alimentarios y medicinales. Recipiente a presin transportable. Trmino genrico para designar una botella, botelln, botelln criognico, cilindro o un bloque de botellas. Las inspecciones peridicas de los recipientes a presin transportables sujetos a lo dispuesta en la presente ITC, se realizarn conforme a lo establecido en el artculo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo. Botella. Recipiente a presin transportable con capacidad no superior a 150 litros. Bidn a presin o botelln. Recipiente a presin transportable soldado con capacidad superior a 150 y menor de 1.000 litros. Botelln o recipiente criognico. Recipiente a presin transportable aislado trmicamente para el transporte de gases licuados refrigerados cuya capacidad no exceda de 1.000 litros. Cilindro o tubo. Recipiente a presin transportable sin soldadura con capacidad superior a 150 y no superior a 3.000 litros. Bloque de botellas. Conjunto de botellas unidas entre s, conectadas mediante una tubera colectora y transportadas como un conjunto indisociable, con capacidad no superior a 3.000 litros, o en caso de gases txicos de 1.000 litros. Nota 1. Los equipos a presin que se excluyan expresamente del mbito de aplicacin de una ITC y no estn incluidos en el de otra, quedarn excluidos del cumplimiento del reglamento, con excepcin de lo indicado en el artculo 9 sobre obligaciones de los usuarios. Nota 2. Los extintores de incendios, como excepcin, se sometern exclusivamente a las pruebas de Nivel C cada cinco aos por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de instalaciones de proteccin contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y tendrn una vida til de veinte aos a partir de la fecha de fabricacin.
Equipo a presin. Recipiente, tubera, accesorio de seguridad y accesorio a presin, formando parte de estos equipos los elementos fijados a las partes sometidas a presin, tales como bridas, tubuladuras, acoplamientos, abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. Recipiente. Una cubierta diseada y fabricada para contener fluidos a presin, incluidos los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la conexin con otros equipos. Un recipiente puede constar de ms de una cmara. Tuberas. Los elementos de canalizacin destinados a la conduccin de fluidos, cuando estn conectados para integrarse en un sistema a presin. Las tuberas comprenden, en particular, un tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de ajuste, juntas de expansin, tubos flexibles o, en su caso, otros elementos resistentes a la presin. Se equipararn a las tuberas los carburadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el calentamiento de aire. Accesorios de seguridad. Los dispositivos destinados a la proteccin de los equipos a presin frente al rebasamiento de los lmites admisibles. Estos dispositivos podrn ser: > rganos para la limitacin directa de la presin, tales como las vlvulas de seguridad, los dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de pandeo y los dispositivos de seguridad dirigidos (CSPRS). > rganos limitadores que accionen medios de intervencin o produzcan el paro o el paro y el cierre, tales como los presostatos, los interruptores accionados por la temperatura o por el nivel del fluido y los dispositivos de medida, control y regulacin que tengan una funcin de seguridad (SRMCR). Accesorios a presin: los dispositivos con fines operativos cuya cubierta est sometida a presin. Conjuntos: varios equipos a presin ensamblados por un fabricante de forma que constituyan una instalacin funcional. Inspeccin peridica. El examen, reconocimiento, pruebas y ensayos, necesarios para garantizar que se mantienen las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridos por este reglamento.
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Declaracin de conformidad, en su caso, instrucciones del fabricante, y si procede, certificado de la instalacin, junto con otra documentacin acreditativa (en su caso, proyecto de la instalacin, acta de la ltima inspeccin peridica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los equipos, as como cualquier otra documentacin requerida por la correspondiente instruccin tcnica complementaria (ITC) del reglamento).
Inspecciones y pruebas peridicas
Se efectuarn en presencia del usuario. Realizadas por personal competente autorizado. Se extender acta por triplicado. 1. Para el usuario. 2. Para el instalador o empresa que realiza la prueba. El usuario dispondr los medios materiales y humanos necesarios y la preparacin de los equipos o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de seguridad. ITC EP-1 sobre calderas, ITC EP-2 sobre centrales generadoras de energa elctrica, ITC EP-3 sobre refineras y plantas petroqumicas, ITC EP-4 sobre depsitos criognicos, ITC EP-5 sobre botellas de equipos respiratorios autnomos Adems de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarn, al menos, el nivel de inspecciones y pruebas, con la periodicidad y por los agentes indicados en las tablas del anexo III del reglamento de aparatos a presin. Estas tablas se realizan en funcin de la categora del equipo y grupo del fluido, por lo que teniendo en cuenta la amplia casustica y complejidad de la clasificacin se recomienda que para determinar el agente y la periodicidad de las pruebas e inspecciones, consulte con el OCA que ha realizado la ltima inspeccin, con la empresa instaladora o instalador autorizado que ha realizado la misma, con el tcnico competente redactor del proyecto, con el tcnico competente director de ejecucin de obra o con los Servicios Territoriales de Industria de la localidad. ITC EP-6 sobre recipientes a presin transportables Las inspecciones peridicas de los recipientes a presin transportables sujetos a lo dispuesta en la presente ITC, se realizarn conforme a lo establecido en el artculo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo. Recipientes para gases y lquidos incluidos o asimilados, segn lo indicado en el artculo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo II de mismo.
Agente y periodicidad Nivel de inspeccin I-2 y II-2 Nivel A Nivel B Nivel C Empresa instaladora 4 aos OCA 8 aos No obligatorio Categora del equipo y grupo de fluido I-1, II-1, III-2 y IV-2 Empresa instaladora 3 aos OCA 6 aos OCA 12 aos III-1 y IV-1 Empresa instaladora 2 aos OCA 4 aos OCA 12 aos
PS (Presin mxima admisible): presin mxima para la que est diseado el equipo, especificada por el fabricante. V (volumen interno de una cmara); incluido el volumen de las tubuladuras hasta la primera conexin o soldadura y excluido el volumen de los elementos internos permanentes.
Gra co1
PS (bar) 10.000
Gra co2
PS= 3.000
1.000 200 100
PS= 1.000
PS= 200
PS 0 00 3. 00 V= 1.0 0 20 50
1 Apartado 3 del artculo 3 0,5
PS= 0,5
Fluidos del grupo 1. Gases, gases 10 licuados, gases disueltos a presin, vapores y lquidos cuya presin de vapor 1 Apartado 3 del artculo 3 a la temperatura mxima admisible sea 0,5 superior en ms de 0,5 bar a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
V(I) 0,1 1 10
V= 25
Gra co7 Gra co6
PS (bar) PS (bar)
Gra co3 Gra co2
PS= 500
PS V=
0 00 0 3. 00 1. 0 20
PS= 4
II Fluidos del grupo 2. Gases, gases 10 licuados, gases disueltos a presin, vapores y lquidos cuya presin de vapor a la Apartado 3 del artculo 3 1 temperatura mxima I admisible 0,5 superior en ms de sea 0,5 bar a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
PS= 10
Gra co3
Gra co4
Gra co7
Gra co8
1.000 PS (bar) 500 100 1.000 10 100
DN= 250
1 Apartado 3 del artculo 3 0,5 10 Apartado 3 del artculo 3
PS = V 0 20
PS= 5.000
cuya presin1 de vapor a la temperaturaPS= 0,5 0,5 mxima admisible sea inferior o igual 10 a 0,5 bar por Apartado 3 del artculo 3 encima a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
= DN 0 00 2.
100 Fluidos Apartado 3 del1. Lquidos del grupo artculo 3
0 00 5. N= 500 D 3. 0 PS N= 1.00 D PS DN= PS
10.000 PS= 0,5
10.000 V(I) PS= 0,5
32 100 250 1.000
Gra co9
Gra co5
Apartado 3 del artculo 3
Fluidos del grupo presin de vapor a 1 mxima admisible sea inferior oI igual 0,5 a 0,5 bar por encima a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
10.000 V(I) 0,1 1 2 10
PS= 32 PS V PS = 3 PS V 2. Lquidos cuya = 20 .000 V = 0 la temperatura 50
PS = V . 10 00
Equipos sometidos a la accin de una llama o aportacin de calor incluidos en el cuadro 5 del Gra de anexo II del Real Decreto 769/1999,co9 7 de mayo, para la obtencin de vapor o agua sobrecalentada; excepto las ollas a presin.
Agente y periodicidad Nivel de inspeccin
Categoras I, II, III y IV Empresa instaladora o fabricante II 1 ao
500 Nivel B
DN= 200
OCA 3 aos
Nivel C 100
0 00 2.
OCA 6 aos
PS = DN
5. 0 00
0 250 1.000
PS= 32 PS V PS = 3. PS V 00 V =2 0 00 = 50
Tuberas incluidas o asimiladas, segn lo indicado en el artculo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 6, 7, 8 y 9 del anexo II del mismo.
Agente y periodicidad Nivel de inspeccin Nivel B Nivel C Categoras I-2 y II-2 OCA 12 aos No obligatorio Categora III-2 OCA 6 aos No obligatorio Categora I-1, II-1 y III-1 OCA 6 aos OCA 12 aos
Categoras: PS= 3.000
Gra co6
200 PS (bar) 100
100 1 Apartado 3 del artculo 3 0,5 10
100 1 Apartado 3 del artculo 3 0,5
0,1 1 0,5
25 100 350 1.000
10 Fluidos del grupo 1. Gases, gases licuaApartado 3 del artculo 3 dos, gases disueltos a presin, vapores y lquidos cuya presin de vapor 10 la tempe- 1.000 10.0 a 0,1 1 100 1 ratura mxima admisible sea superior en 0,5 ms de 0,5 bar a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar). 0,1 32 100 250 1.000 1 10
DN= 350
00 3.5 N= D 00 1.0 N= D
00 5. N= 500 D 3. 0 PS N= 1.00 D PS DN= PS
Fluidos del grupo 2. Gases, gases licua10 Apartado 3 del artculo 3 dos, gases disueltos a presin, vapores y lquidos cuya presin de vapor a la temperatura mxima 1admisible sea superior en 0,5 ms de 0,5 bar a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
DN 0,1 1 10
10 Gra co4
Gua para inspeccin y mantenimiento en instalaciones de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len y sus Organismos Autnomos Gra co8
PS (bar) 1.000 PS (bar)
32 500 10
IV PS=
Fluidos del grupo 1. Lquidos cuya presin100 de vapor a la temperatura mxima admisible 0,5 sea 1 PS= inferior o igual a 0,5 0,5 por encima a la presin bar atmosfrica normal (1.013 mbar).
Apartado 3 del artculo 3 0,1 1 10 2
32 co9 Gra 100 250
PS = DN 5. 0 00
Fluidos del grupo 2. Lquidos cuya presin de vapor a la temperatura mxima admisible sea inferior o igual a 0,5 bar por encima a la presin atmosfrica normal (1.013 mbar).
1.000 10.000 DN
Niveles de inspeccin Nivel A. Inspeccin de servicio Consistir, al menos, en una comprobacin de la documentacin de los equipos a presin y en una completa inspeccin visual de todas las partes sometidas a presin, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos. Nivel B. Inspeccin fuera de servicio Consistir, como mnimo, en una comprobacin de nivel A y en una inspeccin visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosin, comprobacin y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Nivel C. Inspeccin fuera de servicio con prueba de presin Consistir como mnimo, en una inspeccin de nivel B adems de una prueba de presin hidrosttica, en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de sta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en sus instalaciones o previamente autorizada por el rgano competente de la comunidad autnoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalacin.
Tipo de Instalacin Empresa mantenedora Periodicidad de Organismo de Control mantenimiento inspecciones Autorizado Fechas revisin/ mantenim.
Nivel A: 4 aos Empresa instaladora I-2 y II-2 Nivel B: 8 aos OCA Nivel C: No bligatorio Nivel A: 3 aos Empresa instaladora Recipientes para gases y lquidos I-1, II-1, III-2 y IV-2 Nivel B: 6 aos OCA Nivel C: 12 aos OCA
Nivel A: 2 aos Empresa instaladora III-1 y IV-1 Nivel B: 4 aos OCA Nivel C: 12 aos Equipos sometidos a la accin de una llama o aportacin de calor (Categoras I, II, III y IV) OCA
Nivel A: 1 ao Empresa instaladora o fabricante Nivel B: 3 aos OCA Nivel C: 6 aos OCA Nivel B: 12 aos Nivel C: No obligatorio OCA
Tuberas III-2
Nivel B: 6 aos OCA Nivel C: No obligatorio Nivel B: 6 aos OCA I-1, II-1 y III-1 Nivel C: 12 aos OCA
Todas las instalaciones frigorficas, entendiendo como tales toda instalacin que utilice mquinas trmicas para enfriamiento de materias que sean objeto de un proceso de produccin o acondicionamiento determinado. Quedan comprendidas en dicho concepto las instalaciones fijas de almacenes frigorficos, las fbricas de hielo, las instalaciones fijas y centralizadas de acondicionamiento de aire y las plantas para congelacin o enfriamiento de productos varios, excepto: Las correspondientes a medios de transporte areos, martimos y terrestres. Aquellas con potencia absorbida mxima de 1kW, que utilicen refrigerantes del primer grupo (refrigerantes de alta seguridad detallados en la tabla I de la Instruccin Tcnica Complementaria MI-IF-002, es decir, refrigerantes no combustibles y de accin txica ligera o nula).
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Inscripcin de la instalacin en el Servicio Territorial de Industria. Libro de registro; en el que consten los aparatos instalados, procedencia, suministrador, instalador, fechas de la primera inspeccin y de las inspecciones peridicas, inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas, conservador-reparador autorizado que las efectu y fecha de su terminacin. Boletn de reconocimiento de la inspeccin peridica expedido por el instaladores frigoristas autorizados. Designacin de una persona encargada de la instalacin frigorfica; para comprobar despus del cese del trabajo que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cmaras y visitar cada hora al personal que trabaje solo si la temperatura es negativa o la atmsfera es artificial. Cartel en el interior y exterior de la sala de mquinas; en el que se indiquen las instrucciones claras y precisas para la parada de la instalacin en caso de emergencia, nombre, direccin y telfono de la persona encargada y del taller o talleres para solicitar asistencia, y direccin y telfono del servicio de bomberos ms prximo a la instalacin o planta. Placa metlica de caractersticas; fijada en la sala de mquinas o en alguno de sus elementos principales, en lugar bien visible, con el nombre del instalador, presin mxima de servicio, carga mxima del refrigerante para el cual se ha proyectado y construido, y ao de fabricacin. Manual o tabla de instrucciones de servicio y averas; situado en lugar visible en la sala de mquinas, suministrado por el Instalador Frigorista Autorizado antes de la puesta en marcha de la instalacin. Expresamente, deber indicar entre otros aspectos, instrucciones sobre prevencin de accidentes y actuacin en caso de que sobrevengan, y modo de empleo de las mscaras antigs, equipos autnomos de aire comprimido y trajas de proteccin. Hacha tipo bombero; junto a la puerta por el interior de cmaras frigorficas con funcionamiento a temperatura bajo cero o con atmsfera artificial.
Equipos de proteccin individual: > Instalaciones con carga superior a 500 kg de refrigerante: dos equipos autnomos de aire comprimido dotados de sus trajes de proteccin estancos al gas refrigerante. > Instalaciones con atmsfera artificial: un equipo autnomo de aire comprimido. Instalaciones con amonaco o anhdrido sulfuroso como refrigerante y con carga superior a 50 kg e inferior a 500 kg: dos mscaras antigs.
Inspecciones y revisiones peridicas
Inspeccin anual: por un instalador frigorista autorizado. Locales institucionales Locales de pblica reunin Locales residenciales Inspeccin cada cinco aos: por un instalador frigorista autorizado. Resto de instalaciones Cada diez aos: por un instalador frigorista autorizado. > Desmontaje y revisin de todos los limitadores de presin y elementos de seguridad, procediendo a las reparaciones y sustituciones que resulten recomendables, tarando, a continuacin a las presiones que correspondan, e instalndolos en el sistema. > Inspeccin visual de los recipientes a presin, desmontando si hubiera lugar, aislamientos, tapas, etc., en aquellos elementos que aparezcan como daados, y efectuando un ensayo de presin hidrulica. Otras inspecciones: por el conservador-reparador frigorista autorizado. Revisar las instalaciones que sean reparadas por el conservador-reparador frigorista autorizado que las realice, hacindose constar tanto las reparaciones como inspecciones en el libro de registro. > Revisin peridica de los medios de extincin segn el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios. > Inspecciones peridicas de los elementos a presin segn el Reglamento de Equipos a Presin.
Real Decreto 3099/1977, de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas y sus modificaciones posteriores. Orden de 24 de Enero de 1978, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorficas y sus modificaciones posteriores.
Empresa mantenedora Organismo Periodicidad de de Control mantenimiento inspecciones Autorizado Fechas inspeccin/ revisin/mantenimiento
Locales institucionales, de pblica reunin y residenciales
Cada diez aos como mximo, los limitadores de presin y elementos de seguridad. Inspeccin visual Ensayo presin hidrulica. Se examinan las instalaciones siempre que se efecte una reparacin en las mismas. Las instalaciones frigorficas, por su consideracin de conjuntos de elementos de presin: debern ser examinadas al menos anualmente los aparatos o recipientes a presin, por personal competente
En el centro de trabajo deber existir la siguiente documentacin: Memoria o proyecto tcnico en su caso. Certificados de instalacin y direccin de obra por tcnico competente en su caso. Certificado de instalacin de la compaa distribuidora. La ejecucin de instalaciones receptoras precisar de un proyecto en los siguientes casos: Las instalaciones individuales, cuando su potencia til sea superior a 70 kW. Las instalaciones comunes, cuando su potencia til sea superior a 2.000 kW. Las acometidas interiores, cuando su potencia til sea superior a 2.000 kW. Las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presin de operacin superior a 5 bar, para cualquier tipo de uso e independientemente de su potencia til.
Las instalaciones objeto de este reglamento estarn sometidas a un control peridico que vendr definido en la normativa correspondiente. Cuando el control peridico se realice sobre instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribucin (gas natural o GLP), ste se denominar inspeccin peridica. En cualquier otro caso, se denominar revisin peridica. Las revisiones se realizarn en todas aquellas instalaciones que no estn conectadas a redes de distribucin. Es obligacin del titular de la instalacin, o en su defecto, del usuario, la realizacin de la misma, para lo que deber solicitar los servicios de una de las entidades indicadas en la normativa correspondiente. Las inspecciones peridicas de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribucin por canalizacin, de acuerdo con el artculo 83 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, debern ser realizadas por el distribuidor, utilizando medios propios o externos. La inspeccin peridica de la parte comn de las instalaciones receptoras deber ser efectuada por el distribuidor, utilizando medios propios o externos. Los titulares de estas instalaciones abonarn el importe derivado de las inspecciones peridicas al distribuidor.
Cada cinco aos, y dentro del ao natural de vencimiento de este perodo, los distribuidores de gases combustibles por canalizacin debern efectuar una inspeccin de las instalaciones receptoras de sus respectivos usuarios, repercutindoles el coste derivado de aqullas, segn se establezca reglamentariamente, y teniendo en cuenta lo siguiente: En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspeccin comprender desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos. Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribucin, son responsables de encargar una revisin peridica de su instalacin, utilizando para dicho fin los servicios de una empresa instaladora de gas autorizada. El mantenimiento de las instalaciones receptoras cuando se traten de instalaciones trmicas se debern realizar segn las indicaciones del Reglamento de instalaciones trmicas en los edificios.
Plan de inspecciones por organismos de control autorizados
No se establece obligacin de inspeccin peridica a travs de OCA.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento tcnico de distribucin y utilizacin de combustibles gaseosos y sus instrucciones tcnicas complementarias ICG 01 a 11.
Empresa mantenedora Organismo de Control Autorizado
Periodicidad de mantenimiento inspecciones
Fechas inspeccin/ revisin/ mantenimiento
Redes y acometidas
PREVENCIN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Las instalaciones que de forma genrica con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella son: Los sistemas de distribucin de agua sanitaria caliente y fra, instalaciones que tienen todos los centros de trabajo de la Junta de Castilla y Len. Los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como torres de refrigeracin, presentes slo en determinados centros de la Junta de Castilla y Len. Las torres de refrigeracin y los sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno son instalaciones con mayor probabilidad de proliferacin y dispersin de Legionella. Los sistemas de instalacin interior de agua fra de consumo humano y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno son instalaciones con menor probabilidad de proliferacin y dispersin de Legionella.
Las acciones bsicas que para la prevencin y control de la legionelosis, los responsables de los centros de trabajo de la Junta de Castilla y Len deberan desarrollar en los sistemas de distribucin de agua sanitaria caliente y fra, y, en caso de existir, en los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, se recogen en los siguientes puntos: 1. RECONOCIMIENTO DE TITULARIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO El titular de los sistemas de distribucin de agua sanitaria y de los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, es el responsable del cumplimiento de las disposiciones que establece la normativa para la prevencin y control de la legionelosis que esas instalaciones pudieran producir. Como paso previo se identificar la titularidad del centro de trabajo, circunstancia que determinar la pauta a seguir: Si el titular es la Junta de Castilla y Len se observarn los siguientes puntos de este apartado. En el caso de que el centro de trabajo cuente con torres de refrigeracin o condensadores evaporativos, se constatar que se ha notificado su existencia a la administracin sanitaria competente, y de no ser as se proceder inmediatamente a su notificacin. Si la Junta Castilla y Len no es titular de esas instalaciones, se requerir al titular la informacin que acredite el cumplimiento de la normativa. 2. ESQUEMA O PLANO DE LAS INSTALACIONES En cada centro de trabajo se dispondr de esquemas de funcionamiento hidrulico de los sistemas de instalacin interior de agua fra de consumo humano y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
Cuando el sistema de agua caliente sanitaria del centro de trabajo disponga de acumulador y circuito de retorno, se elaborar, de no existir, un plano sealizado de la instalacin que contemple todos sus componentes, indicando los puntos o zonas crticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua. Este plano se actualizar cada vez que se realice alguna modificacin. En los centros de trabajo que existan torres de refrigeracin debern existir planos actualizados de esas instalaciones en los que figuren todos sus componentes y los puntos o zonas crticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua. 3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES Los programas de mantenimiento sern especficos para cada tipo de instalacin, si bien en todos los casos las acciones que se contemplan se agrupan en 3 categoras: revisin de las instalaciones, tratamiento del agua, y limpieza y desinfeccin de la instalacin. La organizacin de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del programa de mantenimiento se realizar distribuyendo las tareas entre personal especializado del centro de trabajo, o recurriendo a una entidad o servicio externo contratado, si bien se pueden combinar ambas opciones. Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higinico-sanitario deber haber realizado los cursos que a tal efecto homologue el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y Len. En caso de no disponer de personal autorizado, habr que contratar las operaciones de mantenimiento con una empresa autorizada. 3.1. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria (ACS) Control diario de la temperatura en los depsitos finales de acumulacin. No ser inferior a 60 C. Purga semanal del fondo de los acumuladores. Apertura semanal de puntos terminales (grifos y duchas) no utilizados, dejando correr el agua unos minutos. Purga mensual de vlvulas de drenaje de las tuberas. Limpieza y control mensual de temperatura en un nmero representativo de puntos terminales (grifos y duchas). La temperatura no ser inferior a 50 C y al final del ao se habrn comprobado todos los puntos finales de la instalacin. Revisin del estado de conservacin y limpieza de los depsitos acumuladores trimestralmente. Determinacin anual de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalacin. Limpieza y desinfeccin anual de la instalacin. Esta limpieza se realizar tambin cuando se ponga en marcha la instalacin por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparacin o modificacin estructural, cuando una revisin general as lo aconseje y cuando as lo determine la autoridad sanitaria.
3.2. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua fra de consumo humano (AFCH) Limpieza mensual en un nmero representativo, rotatorio a lo largo del ao, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del ao se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalacin. Control mensual de la temperatura en el depsito; donde las condiciones climatolgicas lo permitan la temperatura deber mantenerse por debajo de 20 C. Revisin del estado de conservacin y limpieza de los depsitos trimestralmente. Cuando el agua fra del consumo humano proceda de un depsito, se comprobarn los niveles de cloro residual libre o combinado en un nmero representativo de los puntos terminales. Los niveles mnimos debern ser 0,2 miligramos por litro (mg/l). Limpieza y desinfeccin anual de la instalacin. Esta limpieza se realizar tambin cuando se ponga en marcha la instalacin por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparacin o modificacin estructural, cuando una revisin general as lo aconseje y cuando as lo determine la autoridad sanitaria. 3.3. Mantenimiento de torres de refrigeracin y condensadores evaporativos Determinacin diaria de nivel de cloro o biocida utilizado. Determinacin mensual de la temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro total y recuento total de aerobios del agua del sistema. Comprobacin mensual del funcionamiento, conservacin y limpieza de la bandeja. Determinacin trimestral de Legionella en el agua. Comprobacin semestral del funcionamiento, conservacin y limpieza del condesador y del relleno. Comprobacin anual del funcionamiento, conservacin y limpieza del separador de gotas. Limpieza y desinfeccin semestral de la instalacin completa, preferiblemente al comienzo de la primera y del otoo cuando sean de funcionamiento no estacional, y adems en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalacin por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparacin o modificacin estructural, cuando una revisin general as lo aconseje y cuando as lo determine la autoridad sanitaria. 4. REGISTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Cada instalacin tendr un registro de mantenimiento que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha tcnicas de la instalacin, incluyendo su motivo. A tal fin, se adjuntan fichas para control de las operaciones de mantenimiento a realizar, a las que habra que aadir los certificados segn formato oficial, de limpieza y desinfeccin de la instalacin. (Fichas)
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higinico-sanitarios para la prevencin y control de la Legionelosis. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccin de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccin de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes qumicos durante el trabajo. Orden SAN/1807/2003, de 15 de diciembre, por la que se regula el procedimiento para la tramitacin de la autorizacin, vigilancia y control de los cursos de formacin del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higinico-sanitario de las instalaciones de riesgo para la dispersin de Legionella, con fines de prevencin y control de las legionelosis. Normativa aplicable a productos qumicos y biocidas.
Programa de mantenimiento y revisiones en sistemas de A.C.S. y A.F.C.H. segn R.D. 865/2003 Centro de trabajo: Equipo:
Operacin de mantenimiento Limpieza y desinfeccin general en instalaciones de A.C.S. y A.F.C.H. Segn R.D. 865/2003 Anexo 3B. (1) Toma de muestra para anlisis microbiolgico (Legionella) en puntos representativos de la instalacin de A.C.S. Revisin del estado de conservacin y de la limpieza en acumuladores de A.C.S. y depsitos de A.F.C.H. Revisin del estado de conservacin y de la limpieza en terminales de A.C.S. y A.F.C.H. (grifos y duchas) Purga de vlvulas de drenaje de las tuberas de A.C.S. Comprobacin de temperaturas en puntos terminales de A.C.S. en nmero representativo. (2) Comprobacin de temperaturas en depsitos de A.F.C.H. Purga del fondo de acumuladores de A.C.S. Semanal Nombre Apertura de grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos. (A.C.S.) Comprobacin de temperaturas en depsitos acumuladores de A.C.S. Ver hoja de revisin semanal en A.C.S. Fecha Semanal Nombre Fecha Diario Ver hojas de medicin diaria de temperaturas en depsitos de A.C.S. Nombre Periodicidad Anual (mnimo) Anual (mnimo) Fecha Nombre Fecha Nombre Fecha Nombre Mensual Fecha Nombre Mensual Fecha Nombre Fecha Mensual Nombre Fecha Mensual Nombre Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(1) Tambin se har desinfeccin y limpieza cuando se ponga en marcha una instalacin por primera vez, tras una parada superior a 1 mes, despus de una reparacin o modificacin estructural, cuando una revisin general as lo aconseje o cuando lo determinen las autoridades sanitarias. (2) Al cabo de uno ao se debe haber comprobado en todos los puntos terminales.
Control de parmetros en torres de refrigeracin Centro de trabajo: Torres de refrigeracin:
1 Nivel de biocida ppm Temperatura pH Conductividad S Torre 1 Turbidez Hierro total Aerobios totales UFC/L Legionella UFC/L Nivel de biocida ppm Temperatura pH Torre 2 Conductividad S Turbidez Fe total Aerobios totales UFC/L Legionella UFC/L 2 3 4 5 6 7 8
Nivel de biocida: diariamente. Temperatura, pH, Conductividad, Turbidez, Hierro total, Aerobios totales: mensualmente. Legionella: trimestralmente.
Medicin diaria de temperaturas en depsitos acumuladores de A.C.S. (C) segn R.D. 865/2003 Centro de trabajo: Equipo:
Firma del responsable de la operacin:
Hoja de revisin semanal en sistemas de A.C.S. (segn R.D. 865/2003) Centro de trabajo: Equipo:
Purga del fondo de acumuladores de A.C.S. Das Das
Apertura de grifos y duchas (instalaciones no utilizadas)
Firma del responsable de la instalacin:
Medicin de temperaturas en los terminales de la red de distribucin de agua caliente sanitaria Centro:
Terminal A.C.S. Fecha T (C) Terminal A.C.S.
Fecha T (C)
Nota. De acuerdo con el R.D. 865/2003 de 4 de julio (Anexo 3A), se medir la temperatura (...) mensualmente en un numero de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los ms cercanos y los mas alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 C. Al final del ao se habrn comprobado todos los puntos finales de la instalacin.
Hoja de control mensual de temperaturas en depsitos de agua fra de consumo humano Centro: Equipo:
Mes Fecha T (C) Tcnico
Nota. Segn el R.D. 865/2003 de 4 de julio (Anexo 3), la temperatura se medir mensualmente en el deposito, de forma que se mantenga lo ms baja posible, procurando, donde las condiciones climatolgicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 C.
Equipo de trabajo. Cualquier mquina, aparato, instrumento o instalacin utilizada en el trabajo. Por ejemplo: Mquinas-herramienta. Mquinas para movimiento de tierras y otras mquinas mviles. Mquinas para la elevacin de cargas. Mquinas para la elevacin de personas. Conjuntos de mquinas. Equipos a presin. Aparatos a gas. Equipos de soldadura. Compresores. Herramientas porttiles y manuales. Equipos informticos y de reproduccin. Equipos intercambiables. Componentes de seguridad (resguardos y protecciones). Elementos auxiliares (escaleras, andamios).
La obligacin de los fabricantes de que por diseo, fabricacin e instalacin (si procede), garanticen la seguridad y proteccin de su producto, as como la documentacin aportada con ellos, depende del tipo concreto de equipo de trabajo, y de la fecha de fabricacin: 1. EQUIPOS CON NORMATIVA ESPECFICA Equipos para los que existe algn Reglamento de Seguridad Industrial que establece las exigencias de diseo, fabricacin, instalacin, mantenimiento, revisin y documentacin, como por ejemplo (ver otros apartados de esta Gua): Instalaciones elctricas. Aparatos y sistemas de proteccin en atmsferas explosivas. Instalaciones frigorficas. Aparatos elevadores. Instalaciones contra incendios. Aparatos a gas. Instalaciones nucleares. Aparatos a presin. Instalaciones petrolferas Aparatos de rayos X. Productos qumicos. Instalaciones de climatizacin.
2. MQUINAS Y CONJUNTOS DE MQUINAS, AS COMO SUS EQUIPOS INTERCAMBIABLES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD Fabricados a partir del 21/01/1987 > Cumplir las reglas generales de seguridad del Real Decreto 1495/1986, emitiendo un autocertificado (o a travs de un organismo de control) de este cumplimiento. > Instrucciones de uso, manutencin, instalacin, normas de seguridad y planos y esquemas para mantenimiento y verificacin. > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta. Fabricados a partir del 01/01/1993 (con un perodo transitorio hasta 01/01/1995) > Comercializar y poner en servicio nicamente las mquinas que no comprometan la seguridad ni la salud de las personas. > Cumplir los requisitos esenciales de seguridad y de salud del Real Decreto 1435/1992 o Real Decreto 1644/2008 (segn fecha de entrada en vigor el 29/12/2009). > Declaracin CE de conformidad. > Examen CE de tipo (si procede). > Manual de instrucciones. > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta. 3. OTROS EQUIPOS SIN NORMATIVA LEGAL Se aplica la obligacin general para todo fabricante de un producto (Real Decreto 44/1996 y Real Decreto1801/2003) de garantizar su seguridad y que no pueda causar dao al usuario. Por ello deber basarse en las normas tcnicas existentes (UNE, EN, ISO, DIN, etc.), cdigos de buenas prcticas del sector, y su propia experiencia.
Las obligaciones del empresario, en cambio, se aplican a todos los equipos de trabajo que posea (con las matizaciones propias del tipo de equipo de que se trate), independientemente de la fecha de fabricacin o adquisicin. Estas obligaciones son: Garantizar que los equipos sean adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a l, respetando las condiciones y limitaciones de uso del fabricante. Reducir al mnimo los riesgos en su utilizacin, cumpliendo como mnimo las condiciones generales establecidas en el Anexo II del Real Decreto 1215/1997. Utilizar nicamente equipos que satisfagan: > Cualquier disposicin legal o reglamentaria que les sea de aplicacin. > Como mnimo, las condiciones generales previstas en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997.
En la eleccin de equipos de trabajo tener en cuenta: > Condiciones y caractersticas especficas del trabajo a desarrollar. > Riesgos ya existentes y los que puedan derivarse de la presencia o utilizacin de dichos equipos o agravarse por ellos. > En su caso, adaptaciones necesarias para su uso por trabajadores con discapacidad. Tener en cuenta los principios ergonmicos, especialmente en el diseo del puesto y la posicin de los trabajadores durante la utilizacin del equipo de trabajo. Designar a los trabajadores autorizados para el uso de equipos que requieran conocimientos o aptitudes especiales. Realizar un mantenimiento adecuado que mantenga sus condiciones de seguridad, respetando las instrucciones del fabricante. Estas operaciones sern encomendadas a personal especialmente capacitado si supone riesgos especficos. Realizar una comprobacin inicial en aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalacin, as como en cualquier modificacin o traslado. Revisar peridicamente aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas. Realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad (transformaciones, accidentes, fenmenos naturales o falta prolongada de uso). Todas estas comprobaciones y revisiones sern efectuadas por personal competente, debidamente documentadas y a disposicin de la autoridad laboral. Dichos resultados debern conservarse durante toda la vida til de los equipos. Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa debern ir acompaados de una prueba material de la realizacin de la ltima comprobacin. Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se ajustarn a lo dispuesto en la normativa especfica que les sea de aplicacin. Garantizar que los empleados pblicos y sus representantes reciban una formacin e informacin adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilizacin de los equipos de trabajo, as como sobre las medidas de prevencin y proteccin adoptadas. La informacin, preferentemente por escrito, clara y comprensible, contendr: > Condiciones y forma correcta de utilizacin, segn instrucciones del fabricante, as como las situaciones o formas de utilizacin anormales y peligrosas previsibles. > Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilizacin de los equipos de trabajo. > Cualquier otra informacin de utilidad preventiva. > Riesgos derivados de la presencia de otros equipos en su entorno de trabajo inmediato.
Obligaciones de los empleados pblicos
Las obligaciones de los operarios de equipos de trabajo son las mismas que como trabajadores, y que personalizadas al uso de equipos de trabajo seran: Velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Usar adecuadamente los equipos de trabajo con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccin. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Informar de inmediato acerca de cualquier situacin que, a su juicio, entrae, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Gestin de equipos de trabajo
La gran cantidad y variedad de equipos de trabajo que puede presentarse en un centro de trabajo, requiere establecer un procedimiento general para su gestin: 1. 2. 3. 4. Equipo seguro. Riesgos residuales. Uso seguro y adecuado. Designacin operarios. 5. Capacitacin, formacin e informacin. 6. Comprobaciones y revisiones. 7. Mantenimiento.
1. EQUIPO SEGURO Verificacin de que el equipo es seguro y dispone de las protecciones legalmente requeridas, es decir, lo que se denomina un equipo legalmente seguro, dependiendo de si se trata de equipos existentes, adquisicin de nuevos equipos y alquiler de equipos. EQUIPOS EXISTENTES. Clasificarlos en primer lugar en equipos con normativa especfica, mquinas, y resto de equipos.
Inventario de equipos de trabajo Equipos con normativa especfica Mquinas Fabricadas despus del 21/01/1987 01/01/1993? Resto de equipos de trabajo
Adecuacin al RD 1215/1997 (Checklist)
Cumplimiento normativa especfica (reglamentos) Cumplimiento RD 1495/1986 o del RD 1435/1992 o del RD 1644/2008
Comprobar que disponemos de la siguiente documentacin (reclamando al fabricante, suministrador o instalador lo que nos falte) Equipos con normativa especfica > Proyecto de instalacin (si procede). > Manual de uso y mantenimiento. > Contrato de mantenimiento con empresa autorizada. > Declaracin CE de conformidad (si procede). Mquinas fabricadas a partir de: 21/01/1987 > Autocertificado del fabricante (o de un organismo de control) de cumplimiento del Real Decreto 1495/1986. > Instrucciones de uso, manutencin, instalacin, normas de seguridad, planos y esquemas de mantenimiento/verificacin. > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta. 01/01/1993 01/01/1995 > Declaracin CE de conformidad. > Manual de instrucciones. > Marcado CE y otras indicaciones en el equipo. Resto de equipos > Instrucciones de uso. Equipos con normativa especfica > Normas UNE que cumple o tiene en cuenta.
Inventario de equipos de trabajo Mquinas Fabricadas despus del 21/01/1987 01/01/1993?
Clasificarlos en equipos certificados y equipos no certificados S Cumplimiento normativa especfica Cumplimiento Equipos certificados. Equipos con normativa especfica o mquinas para los que dispongamos (reglamentos) RD de la documentacin indicada. Tambin incluiremos el resto de equipos que1495/1986 o del RD 1435/1992 cumplan normas o del RD 1644/2008 UNE. Estos equipos se consideran legalmente seguros (en las condiciones de uso especificadas por el fabricante o instalador) ya que el cumplimiento de las normativas correspondientes garantizan unas adecuadas condiciones de seguridad en diseo y fabricacin. Equipos sin certificar. El resto de equipos. En ellos, no tenemos esta garanta, por lo que deberemos comprobar sus condiciones de seguridad llevando a cabo lo que se denomina estudio de adecuacin que consiste en comprobar el cumplimiento de las disposiciones mnimas aplicables a los equipos de trabajo del anexo I del Real Decreto 1215/1997. Nota. En el caso de equipos con normativa especfica, debido a la antigedad de algunos reglamentos tcnicos, puede requerirse hacer tambin un estudio de adecuacin.
ADQUISICIN DE EQUIPOS NUEVOS. Elegir aquellos que cumplan la normativa legal correspondiente, a fin de poder garantizar su seguridad intrnseca. En los que no poseen normativa legal, debemos adquirir los que cumplan normas UNE. ALQUILER DE EQUIPOS. Exigir que nos garanticen sus condiciones de seguridad (por ejemplo una fotocopia de la declaracin CE de conformidad), y nos aporten manual de uso e instrucciones, y prueba documental de la ltima comprobacin o revisin (si procede). 2. RIESGOS RESIDUALES De la documentacin del fabricante extraemos los riesgos que, por diseo y fabricacin, no ha sido posible proteger, en todo o en parte, para establecer las normas concretas de seguridad a respetar en el posterior uso del equipo, como por ejemplo: Normas de seguridad en su uso. Usos y/o condiciones de trabajo prohibidos (ambientes hmeros, atmsferas explosivas, etc.). Procedimientos de trabajo. Uso restringido a determinados trabajadores especialmente designados. Supervisin y vigilancia de tareas peligrosas. Formacin e informacin de operarios. Sealizacin. Uso de equipos de proteccin individual. 3. USO SEGURO Y ADECUADO Para garantizar que se utilizan de forma segura y adecuada, debemos verificar que en su utilizacin se cumplen las disposiciones del anexo II del Real Decreto 1215/1997. 4. DESIGNACIN OPERARIOS Dependiendo de la complejidad del equipo, la magnitud de sus riesgos y los conocimientos y capacidades requeridas, puede ser necesario designar los operarios que, con carcter exclusivo, estarn autorizados a utilizarlo (o instalarlo, ajustarlo, revisarlo o mantenerlo). A este respecto debemos recordar que hay ciertos equipos (gras torre, gras autopropulsadas) que legalmente requieren que los operarios que las manejen posean un curso de capacitacin, con determinado contenido y duracin. El uso de estos equipos estar limitado a los trabajadores que posean esta capacitacin.
5. CAPACITACIN, FORMACIN E INFORMACIN A partir de la informacin del fabricante, planificar la capacitacin (ver apartado anterior), formacin e informacin que debemos aportar a los trabajadores que van a utilizar los equipos. En determinados equipos que requieran normas concretas, cambio de tiles, montaje o desmontaje de piezas, etc. puede requerirse entregar a los trabajadores folletos o esquemas con las indicaciones necesarias. Entregar manual completo (en original o en fotocopias), no asegura una adecuada formacin e informacin de los trabajadores. Estos manuales suelen tener un contenido tcnico y, sobre todo, una extensin, que dificulta su asimilacin por parte de los trabajadores. 6. COMPROBACIONES Y REVISIONES Siempre siguiendo las indicaciones del fabricante o la normativa legal (reglamentos tcnicos) puede requerirse hacer comprobaciones y/o revisiones, iniciales y/o peridicas, que quedarn documentadas. Recordamos que si se va a utilizar fuera de la empresa (o se va a alquilar), una prueba documental de dichas pruebas debe acompaar al equipo. 7. MANTENIMIENTO Conforme la normativa legal (reglamentos de seguridad industrial) o las instrucciones del fabricante, programar, realizar y documentar las operaciones de mantenimiento especificadas. Los equipos con normativa especfica suelen exigir que este mantenimiento se realice por empresas mantenedoras autorizadas.
Adecuacin de equipos de trabajo
Para los equipos sin certificar debe realizarse un estudio de adecuacin que nos permita garantizar que son seguros por s mismos, verificando el cumplimiento del Anexo I (disposiciones mnimas aplicables a los equipos de trabajo) del Real Decreto 1215/1997. Adems, para todos los equipos (certificados o no), y a fin de garantizar su uso seguro, debe comprobarse tambin el cumplimiento del Anexo II (disposiciones relativas a la utilizacin de los equipos de trabajo) del mismo real decreto. Estos anexos abarcan aspectos tales como: ANEXO I. DISPOSICIONES MNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO rganos de accionamiento, puesta en marcha y parada de emergencia. Cada de objetos y proyecciones. Dispositivos de captacin y extraccin. Riesgos mecnicos y estallido o rotura de herramientas.
Iluminacin. Contactos trmicos. Dispositivos de alarma. Dispositivos de separacin de fuentes de energa. Sealizacin. Incendio. Explosin. Riesgos elctricos. Ruidos, vibraciones y radiaciones. Lquidos corrosivos o a alta temperatura. Herramientas manuales. Disposiciones adicionales aplicables a determinados equipos (equipos mviles automotores o no y de elevacin de cargas). ANEXO II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Instalacin, disposicin y uso Uso, ajuste y mantenimiento. Contraindicaciones de uso. Comprobacin previa a su uso. Riesgos no protegidos totalmente. Eliminacin de restos en puntos peligrosos. Cada, vuelco o desplazamiento incontrolado. Sobrecargas, sobrepresiones, etc. Proyecciones o radiaciones. Golpes por desplazamientos. Locales o atmsferas peligrosas. Riesgo de descarga por rayo. Montaje y desmontaje. Desconexin previa en intervenciones. Actualizacin diario de mantenimiento. Retirada de servicio. Herramientas manuales. Disposiciones adicionales aplicables a determinados equipos (equipos mviles automotores o no, de elevacin de cargas y trabajos temporales en altura).
1. FABRICANTES Y SUMINISTRADORES Artculo 41 de la Ley 31/1995, de Prevencin de Riesgos Laborales. Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Mquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Seguridad en Mquinas y Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que lo modifica. (Vigentes hasta el 28 de diciembre de 2009). Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacin y puesta en servicio de las mquinas, que entrar en vigor el da 29 de diciembre de 2009, excepto el artculo 14, donde se regula el procedimiento de autorizacin y notificacin de los organismos de control espaoles para la aplicacin de los procedimientos de certificacin, que entr en vigor el 11 de octubre de 2008. Real Decreto1801/2003, sobre seguridad general de productos. Reglamentos de Seguridad Industrial. 2. USUARIOS (EMPRESAS) Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Reglamentos de Seguridad Industrial. 3. USUARIOS (EMPLEADOS PBLICOS) Artculo 29 de la Ley 31/1995, de Prevencin de Riesgos Laborales.
FICHA DE MQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
Mquina/ Equipo de trabajo Manual instrucciones Declaracin de conformidad CE Marcado CE Adecuacin al RD 1215/1997
Libro de instrucciones Mantenimiento
INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS
Instalaciones nucleares son las centrales nucleares, los reactores nucleares y determinadas instalaciones que procesan, reprocesan o almacenan combustible nuclear. Las instalaciones nucleares, por sus caractersticas propias, incorporan como elemento esencial una componente muy importante de seguridad y proteccin radiolgica desde su proyecto inicial, su diseo y su construccin hasta su explotacin y control en funcionamiento normal o de emergencia. Por ello, su anlisis precisa un tratamiento muy especializado y no se aborda en este texto Las instalaciones radiactivas son todas aquellas que no son nucleares y se clasifican en tres categoras en funcin del riesgo radiolgico asociado a los equipos o materiales radiactivos que utilizan o almacenan. Las de mayor riesgo potencial son las de primera categora, las de segunda tienen un riesgo intermedio y las de tercera un riesgo bajo. CATEGORA 1 CARACTERSTICAS Instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear, como las fbricas de produccin de uranio, torio y sus compuestos, y las de produccin de elementos combustibles del uranio natural. Instalaciones industriales de irradiacin. Instalaciones radiactivas con fines cientficos, mdicos, agrcolas, comerciales o industriales en que intervengan sustancias radiactivas, cuando se cumpla que, para alguno de los radionucleidos utilizados: actividad 1.000 x nivel de exencin y en los casos de mezcla de nucleidos cuando se cumpla:
actividad / nivel de exencin 1.000
Instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X con tensin de pico 200 kV. Aceleradores de partculas e instalaciones donde se almacenen fuentes de neutrones. 3 Instalaciones radiactivas con fines cientficos, mdicos, agrcolas, comerciales o industriales en que intervengan sustancias radiactivas, cuando se cumpla que, para alguno de los radionucleidos utilizados: nivel de exencin actividad < 1.000 x nivel de exencin y en los casos de mezcla de nucleidos cuando se cumpla: 1 actividad / nivel de exencin < 1.000 Instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X con tensin de pico < 200 kV.
Un caso particular de instalaciones radiactivas lo constituyen las instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico, que se clasifican entre las de tercera categora pero presentan dos caractersticas relevantes: Son con diferencia las ms abundantes y se distribuyen por todo el territorio Estn sometidas a una normativa especfica que, aunque con objetivos comunes, se separa sensiblemente de la que regula el resto de las instalaciones en lo que se refiere a rgimen de autorizaciones y a sistemas de control.
De acuerdo con la legislacin vigente en Espaa las instalaciones radiactivas deben tener una autorizacin de funcionamiento otorgada por la Direccin General de Poltica Energtica y Minas del Ministerio de Economa o del organismo competente de la comunidad autnoma correspondiente, cuando esta competencia haya sido transferida. En el caso de Castilla y Len dicho organismo es la Consejera de Economa y Empleo a travs de su Direccin General de Industria e Innovacin Tecnolgica, cuyo Servicio de Reglamentacin y Seguridad Industrial se encarga de la tramitacin de las autorizaciones de instalacin, funcionamiento, modificacin, cambio de titular y declaracin de clausura de instalaciones radiactivas de 2 y 3 categora. La autorizacin de funcionamiento emitida por el rgano competente permite al titular de una instalacin radiactiva proceder a su construccin y montaje. Para su concesin se requiere un informe previo y vinculante del CSN en el que se evalen los aspectos de seguridad y proteccin radiolgica. Realizada la construccin y el montaje, el CSN debe llevar a cabo una inspeccin en la que se comprueba que se cumplen adecuadamente los requisitos relativos a la seguridad y proteccin radiolgica. Tras esta comprobacin, informa al ejecutivo competente para que ste permita el comienzo del funcionamiento de la instalacin y emita una notificacin de puesta en marcha. El proceso de autorizacin descrito se aplica igualmente para modificaciones de las instalaciones que ya se encuentran en funcionamiento y que puedan tener impacto en la seguridad y la proteccin radiolgica.
En el caso de las instalaciones existentes en los centros dependientes de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len y sus Organismos Autnomos se tendrn en cuenta las siguientes: Instalaciones radiactivas con fines cientficos, mdicos (excluidas las de rayos X con fines de diagnstico mdico), agrcolas, comerciales o industriales. Precisan las siguientes autorizaciones: > Autorizacin de funcionamiento. > Declaracin de clausura.
y en su caso: > Autorizacin de modificacin. > Autorizacin de cambio de titularidad. Con respecto a las instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico, debern ser declaradas a la autoridad competente y registradas en el "Registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico". Los equipos de rayos X con destino a este tipo de instalaciones, debern corresponder, con carcter preceptivo, a modelos con marcado y declaracin de conformidad CE. La Comunidad Autnoma de Castilla y Len tiene transferidas las competencias en lo referente a la autorizacin y registro de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categora. No tiene, sin embargo, hasta la fecha, la encomienda que algunas otras Comunidades poseen de una parte de las funciones atribuidas al Consejo de Seguridad Nuclear.
Solicitudes de autorizacin
INSTALACIONES RADIACTIVAS CON FINES CIENTFICOS, MDICOS, AGRCOLAS, COMERCIALES O INDUSTRIALES. (excluidas las de rayos X con fines de diagnstico mdico) Para este tipo de instalaciones se solicitar una autorizacin de funcionamiento, que ir acompaada de la siguiente documentacin: Memoria descriptiva de la instalacin. Se describir el emplazamiento y los detalles constructivos de los suelos, paredes, ventilacin y otros elementos anlogos. Se justificar en su caso la eleccin de los radionucleidos o fuentes radiactivas que tengan que utilizarse, as como los sistemas de gestin de residuos previstos para el funcionamiento normal y en caso de accidente. Estudio de seguridad. Consistir en el anlisis de la evaluacin de riesgos que puedan derivarse de su funcionamiento normal o a causa de algn accidente. Verificacin de la instalacin. Se incluir una descripcin de las pruebas a que ha de someterse la instalacin y, en los casos necesarios, el plan de mantenimiento previsto. Reglamento de funcionamiento. Incluir los mtodos de trabajo y las reglas de manipulacin que garanticen la operacin segura de la instalacin, tambin se describirn las medidas de proteccin radiolgica. Se incluir una relacin del personal, de la organizacin proyectada y responsabilidades que correspondan a cada puesto de trabajo, tanto en condiciones normales como en caso de emergencia. Plan de emergencia interior. Se detallarn las medidas previstas por el titular y la asignacin de responsabilidades para hacer frente a las condiciones de accidente. Tambin se establecern las actuaciones previstas por el titular para prestar ayuda en las intervenciones de proteccin en el exterior de la instalacin. Previsiones para la clausura y cobertura econmica para garantizar la misma en condiciones de seguridad.
EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE IRRADIACIN QUE TIENEN FUENTES RADIACTIVAS, la descripcin del emplazamiento incluir informacin sobre los terrenos circundantes. Adems para estas instalaciones se adjuntar la organizacin prevista por el solicitante para garantizar la calidad durante la construccin y el funcionamiento, incluyendo el manual de garanta de calidad. DECLARACIN DE INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNSTICO MDICO Las instalaciones de diagnstico con rayos X han de ser declaradas por el titular ante el mismo rgano al que se le solicita la autorizacin de las otras instalaciones radiactivas, con el objeto de que se proceda a su registro. La solicitud de inscripcin ha de ir acompaada de los siguientes documentos: Declaracin sobre previsiones de uso de la instalacin. Con indicacin de sus condiciones de funcionamiento, cargas de trabajo, medidas de proteccin, nombre del facultativo que dirige la instalacin, etc. Certificados de conformidad CE. Correspondientes a los equipos de rayos X y a los componentes o accesorios fundamentales de la instalacin. Certificados expedidos por un Servicio o Unidad Tcnica de Proteccin contra Radiaciones Ionizantes. Uno que asegure la conformidad del proyecto de la instalacin con las especificaciones tcnicas aplicables y otro de verificacin de que la construccin y el montaje se han llevado a cabo de acuerdo con el proyecto antes mencionado.
Cuando una instalacin radiactiva deja de funcionar debe obtener una declaracin de clausura, emitida por el rgano ejecutivo que en su momento concedi la autorizacin de funcionamiento. Tambin en este caso es necesario un informe del CSN indicando que se han retirado todos los equipos o materiales radiactivos de la instalacin y que se ha procedido a su limpieza y descontaminacin. Para la emisin de este informe el CSN realiza, cuando es necesario, una visita de inspeccin a la instalacin. Ser responsabilidad del titular de la instalacin, e ir acompaada de la siguiente documentacin: Estudio tcnico de clausura, indicando el inventario de materiales y residuos radiactivos y de los aparatos productores de radiaciones ionizantes, as como su destino y las medidas tomadas para desmantelar y descontaminar la instalacin. Informe econmico en el que se incluya el coste y financiamiento de la misma. En el caso de las instalaciones de rayos X para fines de diagnstico mdico no se precisa autorizacin de clausura; pero de manera consistente con lo que sucede en el trmite de puesta en funcionamiento el titular est obligado a declarar la baja total o parcial de la instalacin, as como a obtener los correspondientes certificados de destruccin o traspaso a otra instalacin por parte de una empresa autorizada al efecto.
Una vez que las instalaciones se encuentran en operacin, el CSN realiza el seguimiento y control de su funcionamiento. Este seguimiento se lleva a cabo por dos vas: Realizacin de visitas de inspeccin, y evaluacin de las actas de las mismas. Evaluacin de la informacin que se recibe sobre las instalaciones.
Inspeccin de las instalaciones nucleares y radiactivas
La inspeccin y verificacin de las instalaciones nucleares y radiactivas ser realizada por personal facultativo del Ministerio de Industria y Energa y del Consejo de Seguridad Nuclear que ser considerado como agente de la autoridad y podr ir acompaado de los expertos acreditados que considere necesario, pudiendo acceder, sin previo aviso y tras identificarse, a las instalaciones objeto de inspeccin.
Deben presentar al CSN un informe anual sobre las actividades realizadas las instalaciones radiactivas de 2 y 3 categora en funcionamiento (modelo), las de rayos X para radiodiagnstico (modelo). Diario de operacin. El titular de una instalacin nuclear o radiactiva est obligado a llevar un diario de operacin donde se refleje de forma clara y concreta toda la informacin referente a la operacin de la instalacin. CONDICIONES > Debe ser numerado, estar autorizado, sellado y registrado por el Consejo de Seguridad Nuclear, el titular solicitar este trmite a dicho organismo con la debida antelacin. > Los ejemplares que se hayan completado se archivarn y permanecern bajo la custodia del titular de la autorizacin. Su destruccin o prdida se comunicar lo ms brevemente posible al Consejo de Seguridad Nuclear. > El diario de operacin podr ser comprobado y revisado por el personal de inspeccin, y cuando lo estimen conveniente, anotarn en el mismo las observaciones pertinentes. CONTENIDO Considerando la naturaleza de la instalacin, y sin carcter limitativo, debern figurar, con fecha y hora: > Puesta en marcha. > Nivel de potencia y de operacin. > Paradas.
> Incidencias de cualquier tipo. > Comprobaciones. > Operaciones de mantenimiento. > Modificaciones. > Niveles de actividad. > Descarga de efluentes radiactivos al exterior. > Almacenamiento y evacuacin de residuos radiactivos slidos. En el diario de operacin deber figurar el nombre y firma del supervisor o, en su caso del operador del servicio, anotando los correspondiente relevos o sustituciones. Cualquier operacin que pueda dejar fuera de servicio el equipo, instrumento o sistema que afecte a la seguridad nuclear o proteccin radiolgica, deber ser autorizada por el supervisor del servicio, quien anotar en el diario la fecha y hora en que se inicia y finaliza la operacin as como el nombre de la persona responsable de realizarla.
El equipamiento propio de las instalaciones radiactivas de cualquier categora, incluidas en este caso las de rayos X para usos mdicos, ha de someterse al necesario mantenimiento preventivo y correctivo que slo podr ser llevado a cabo por empresas especficamente autorizadas para ello. Las intervenciones que no afecten a los sistemas de produccin ni de deteccin de radiaciones ionizantes podrn ser efectuadas por otras empresas, servicios o profesionales sin autorizacin especial. No obstante, en la medida que ello suponga el acceso a zonas clasificadas de personas no declaradas como trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, ser preciso que el servicio de proteccin radiolgica, la unidad tcnica de proteccin radiolgica, el supervisor o el facultativo que dirige la instalacin tomen las medidas previas necesarias e informen de los riesgos y de los procedimientos a utilizar a los individuos afectados
En el caso de Instalaciones radiactivas con fines cientficos, mdicos (con excepcin de las instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico), agrcolas, comerciales o industriales el personal que manipule material o equipos radiactivos, o que dirija dichas actividades en una instalacin de este tipo, deber estar provisto de una licencia especfica. Existen dos clases de licencias: LICENCIA DE SUPERVISOR Capacita para dirigir y planificar el funcionamiento de una instalacin radiactiva y las actividades de los operadores. Las licencias de supervisor podrn ser solicitadas por personas con titulacin universitaria, como mnimo, de grado medio o equivalente.
LICENCIA DE OPERADOR Capacita para la manipulacin de materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, conforme procedimientos e instrucciones preestablecidos. Las licencias de operador podrn ser solicitadas por personas con formacin, como mnimo, de enseanza secundaria obligatoria o equivalente. CARACTERSTICAS Y VIGENCIA DE LAS LICENCIAS Las licencias de operador y supervisor para este tipo de instalaciones tendrn un plazo mnimo de validez de cinco aos. Sern de carcter personal e intransferible. Sern especficas por campo de aplicacin. Las licencias de supervisor y operador se renovarn por periodos iguales al de la primera concesin. La solicitud de licencias y diplomas deber dirigirse al Consejo de Seguridad Nuclear, que ser quien conceder las licencias, por campo de aplicacin e instalacin, e inscribir en el correspondiente registro a las personas a las que se les haya otorgado. En el caso de las instalaciones de radiodiagnstico el rgimen de los trabajadores es algo diferente. Las instalaciones de rayos-X con fines de diagnstico mdico, debern ser dirigidas por mdicos, odontlogos o veterinarios que posean los conocimientos adecuados sobre el diseo y uso de los equipos, sobre el riesgo radiolgico asociado y sobre las medidas de proteccin radiolgica. Los titulados que dirijan el funcionamiento de estas instalaciones, as como los operadores que acten bajo su supervisin, debern estar acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Al igual que en el caso anterior, el Consejo de Seguridad Nuclear, considerando el riesgo radiolgico, podr requerir a los titulares de estas instalaciones radiactivas disponer de un servicio de proteccin radiolgica propio o contratado, al frente del cual deber existir, al menos, una persona acreditada al efecto por el CSN. Servicios de proteccin radiolgica. Entidades que se constituyen con carcter interno en las empresas titulares de una instalacin compleja (por ejemplo una central nuclear) o de varias instalaciones radiactivas (por ejemplo las existentes en un gran hospital) con el fin de realizar de forma centralizada y homognea las funciones de proteccin radiolgica, a peticin del CSN. Unidades tcnicas de proteccin radiolgica. Entidades independientes de cualquier instalacin radiactiva que realizan funciones de proteccin radiolgica en empresas titulares de instalaciones nucleares y radiactivas que lo solicitan con carcter de servicio externo contratado.
El CSN podr eximir de la obligatoriedad de obtener licencia a las personas que dirijan o manipulen materiales y equipos productores de radiaciones ionizantes en aquellas instalaciones que, a su juicio, no ofrezcan riesgo significativo.
Ley sobre Energa Nuclear, de 29 de abril de 1964 (Ley 25/1964) y sus Modificaciones. Ley de creacin del Consejo de Seguridad Nuclear, de 22 de abril de 1980 (Ley 15/1980). Ley de Tasas y Precios Pblicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, de 4 de mayo de 1999 (Ley 14/1999). Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear. Real Decreto 1891/1991,de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Aparatos de Rayos X (BOE 03-01-92) sus modificaciones. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccin sanitaria contra radiaciones ionizantes. Publicado en el BOE (26-07-01). Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Publicado en el BOE (31-12-99). Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes radiactivas. Real Decreto 1132/1990 de 14 de septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de proteccin radiolgica de las personas sometidas a exmenes y tratamientos mdicos (BOE 18-09-90). Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo, sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada (BOE 16-04-97). Real Decreto 1841/1997 de 5 de diciembre, por el que se establecen los Criterios de Calidad en Medicina Nuclear (BOE 19-12-97). Real Decreto 1566/1998 de 17 de julio, por el que se establecen los Criterios de Calidad en Radioterapia (BOE 28-08-98). Real Decreto 1976/1999 de 23 de diciembre, por el que se establecen los Criterios de Calidad en Radiodiagnstico (BOE 29-12-99). Real Decreto 815/2001 de 13 de julio sobre justificacin del uso de las radiaciones ionizantes para la proteccin radiolgica de las personas con ocasin de exposiciones mdicas (BOE 14-07-01). Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes radiactivas. Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre (BOE 18-02-08).
Obligaciones del titular de la instalacin Tipo de Instalaciones Seguimiento y control del funcionamiento Mantenimiento de las instalaciones Licencias y acreditaciones del personal Proteccin radiolgica
Instalaciones radiactivas con fines cientficos, mdicos (excluidas las de rayos X con fines de diagnstico mdico), agrcolas, comerciales o industriales. Categora 2 y 3 Instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico. Categora 2 y 3
Autorizacin de Informe anual funcionamiento sobre las Declaracin de actividades clausura realizadas Autorizacin de (modelo I) modificacin Autorizacin de cambio de titularidad Declaradas a la Informe anual autoridad sobre las competente y actividades registradas en el realizadas "Registro de (modelo II) instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico"
Mantenimiento preventivo y correctivo que slo podr ser llevado a cabo por empresas especficamente autorizadas para ello Mantenimiento preventivo y correctivo que slo podr ser llevado a cabo por empresas especficamente autorizadas para ello
Licencias de Servicios de supervisor proteccin Licencias de operador radiolgica (propio) unidades tcnicas de proteccin radiolgica (contratado) Dirigidas por mdicos, Servicios de odontlogos o proteccin veterinarios que radiolgica posean los (propio) conocimientos unidades adecuados sobre tcnicas de el diseo y uso de proteccin los equipos, sobre radiolgica el riesgo radiolgico (contratado) asociado y sobre las medidas de proteccin radiolgica Licencias de operador
Informe anual para instalaciones de Rayos X con fines de diagnstico mdico
Los titulares de estas instalaciones tienen la obligacin legal de remitir cada ao al Consejo de Seguridad Nuclear un Informe Anual relativo a su instalacin. (Especificacin 2 del Anexo I.2 del Real Decreto 1891/1991) que resuma las actividades e incidencias habidas en el ao anterior. Esta obligacin puede ser cumplida por el propio titular o por la Unidad Tcnica de Proteccin Radiolgica (UTPR) o Servicio de Proteccin Radiolgica (SPR) con quin tenga contratada o delegada esta funcin. El contenido que como mnimo ha de incluir el Informe Anual es el que figura en el modelo de Informe Anual que aqu se facilita. El resultado del control de calidad es solo una parte del Informe. El modelo que se presenta ms abajo, o cualquier otro que contenga los datos esenciales, puede ser enviado al CSN en papel aunque es preferible en formato electrnico. Esta ltima es la aconsejable en el caso de que el Informe sea remitido por la UTPR/SPR. En este ltimo caso, el disco o soporte con la informacin deber reunir algunas condiciones: Adjuntar una carta en la que se detallen las instalaciones (el cdigo y el nombre) con el fin de que quede constancia formal de su entrada en el Registro del Organismo. Contendr el informe completo del control de calidad y revisin de reas. Especificar las dosis personales a finales del ao del que se informa, tanto si son medidas como si son estimadas como consecuencia de realizarse por dosimetra de rea. El informe electrnico deber permitir la realizacin de bsquedas, al menos por el nombre de los titulares y por las direcciones.
Modelo de informe anual para instalaciones de rayos X con fines de diagnstico mdico
1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIN 1.1 Identificacin Nombre completo del titular ............................................................................................................ NIF/CIF del titular .............................................................................................................................. Direccin completa .......................................................................................................................... Cdigo administrativo de la instalacin ............................................................................................ Nombre del director acreditado ....................................................................................................... 1.2 Actividad de la instalacin (radiodiagnstico general, dental, veterinario, mamografa, podolgico) ....................................................................................................................................................... 1.3 Modificaciones de la instalacin, si las ha habido en el ao anterior. Indicar en qu han consistido (cambio del nmero o modelo de los equipos, de salas, de ubicacin, de titular, etc.) y la fecha en que se ejecutaron ................................................................................ 2. DATOS DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RADIACIONES
Nombre completo Funcin (dirige, opera, otras) Tipo de dosimetra (personal/de rea) Dosis acumulada en el ao oficial (enero-diciembre)
Funcin (dirige,
Tipo de dosimetra
3. DATOS SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD Y REVISIN DE REAS 3.1 Fecha y UTPR/SPR que los realiz .............................................................................................. 3.2 Resultado del control de calidad: ................... 3.3 Resultado de la vigilancia de reas: ................
Correcto Correcto Con anomalas Con anomalas
3.4 Recomendaciones hechas por la UTPR/SPR en su informe ......................................................... 4. INCIDENCIAS HABIDAS (AVERAS, ANOMALAS EN LA DOSIMETRA, ETC.) ....................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
Modelo de informe anual para instalaciones radiactivas de 2 y 3 categora
1. DATOS DE REFERENCIA DE LA INSTALACIN Denominacin ................................................................................................................................. Titular .............................................................................................................................................. Direccin .......................................................................................................................................... Localidad ......................................................................................................................................... Provincia .......................................................................................................................................... Telfono ........................................................................................................................................... N Referencia (1): .............................................................................................................................. Tipo de instalacin(2): ......................................................................................................................
(1) Referencia del Registro de la Autoridad Competente de Industria. (2) Tipo de instalacin: Comercializadora, Industrial, Investigacin/Docencia, Mdica
2. DATOS SOBRE EL PERSONAL DE OPERACIN DE LA INSTALACIN
Funcin en la instalacin (4) Licencia (S/No) Tipo (5) Fecha alta/baja en la instalacin Dosis acumulada (mSv) (6) Fecha Dosis mxima Resultado mensual (mSv) reconocimiento reconocimiento mdico (6) (apto/no apto)
(S) Superficial (P) Profunda (4) Mdico especialista, ATS, tcnico, almacenista, conductor, ayudante de radiografa, etc. (5) Operador o supervisor. (6) Si se dispone de dosimetra de manos/mueca, se consignarn tambin los datos de la misma.
Centro lector dosimetra.................................................................................................................... Servicio mdico especializado............................................................................................................ Dosimetra area (cumplimentar slo si se aplica esta dosimetra)
Ubicacin dosmetro Periodicidad lectura Dosis acumulada (mSv)
3. DATOS DE LA VIGILANCIA RADIOLGICA AMBIENTAL
Zonas de medida Tipo medida (radiacin/contaminacin) Equipo utilizado Periodicidad Nivel mx. detectado Fecha medida
4. DATOS OPERACIONALES (cumplimentar segn tipo de instalacin radiactiva) 4.1 Tiempo de funcionamiento de la instalacin
(cumplimentar nicamente por las instalaciones cuyo funcionamiento es discontinuo)
Equipo marca/modelo Horas de funcionamiento (7)
(7) Se indicar si algn equipo o fuente ha quedado fuera de uso definitivamente.
4.2 Verificaciones y/o asistencia tcnica
4.2.1 Monitores de radiacin
Equipo marca/modelo Fijo o porttil Verificacin Fecha Responsable Fecha Calibracin Entidad acreditada
Nota. Si se utilizan dosmetros de lectura directa se incluirn los datos de sus verificaciones. 4.2.2 Equipos emisores de radiaciones ionizantes
Equipo marca/modelo/ n serie Fecha Revisiones Entidad Resultado
4.2.3 Fuentes radiactivas encapsuladas
Istopo Actividad N Serie Fecha Pruebas de hermeticidad Entidad Resultado
4.2.4 Sistemas de seguridad. (blindajes, enclavamientos, sealizaciones, etc.)
Revisin Sistema Fecha Resultado
4.3 Simulacros de emergencia (cumplimentar slo si procede) Fecha: .............................................................................................................................................. Resultado: ........................................................................................................................................ 4.4 Comercializacin de equipos y material radiactivo (a cumplimentar nicamente por instalaciones radiactivas de comercializacin, la informacin puede ser suministrada en Anexo al informe anual) Listado de suministradores Listado de clientes: identificacin Total equipos importados/vendidos (si con fuente, identificar istopo y actividad) Total desglosado por istopos de material radiactivo importado/vendido. (Actividad en MBq/mCi) Inventario de instalacin a 31 de diciembre 4.5 Adquisicin de material radiactivo (excepto para instalaciones de comercializacin)
4.5.1 Material radiactivo no encapsulado
Istopo Frecuencia de recepcin Actividad max. recibida Suministrador
4.5.2 Fuentes encapsuladas (a cumplimentar nicamente si se ha realizado adquisicin o cambios de fuentes)
Caracterizacin de la fuente Istopo N Serie Equipo asociado (marca/modelo) Actividad Fecha suministro
4.5.3 Equipos emisores de radiacin
Marca Modelo Fecha suministro Suministrador
4.6 Gestin de residuos
4.6.1 Contrato con ENRESA (si se dispone de contrato con ENRESA, cumplimentar la siguiente tabla)
Fecha retirada Tipo de residuo
4.6.2 Gestin por la propia instalacin. (Si dicha gestin est considerada en la Autorizacin de la instalacin radiactiva)
Istopo Estado fsico Tiempo almacenamiento Actividad medida o estimada Fecha evacuacin Va de evacuacin Persona responsable
4.6.3 Otro tipo de gestin. (Retirada por suministrador, transferencia a otra instalacin autorizada, etc.) Material retirado Destino Fecha
4.6.4 Gestin a clientes (a cumplimentar nicamente por entidades autorizadas que presten este servicio)
Cliente Tipo de fuente (encap. o no encapsulada)/Istopo Actividad residual Fecha de recepcin Devolucin a pas origen (fecha)
4.7 Tabla resumen de funcionamiento de la instalacin (contendr anotaciones breves y claras)
(8) Contenido: Incidencias/accidentes (en el funcionamiento general, en el transporte, con equipos/fuentes en la propia instalacin o comunicadas por el fabricante y que han tenido lugar en otros pases, dosis superiores a lmites o a niveles de investigacin o de restriccin de dosis): descripcin, anlisis y medidas adoptadas, personas que han intervenido, y en su caso referencia al informe mandado al CSN en los diez das posteriores. Cambios en procedimientos y su adaptacin en el Reglamento de Funcionamiento o Plan de Emergencia. Cualquier otra informacin que se estime conveniente.
Documents Similar To Guia Mantenimiento e Inspeccion JYCL
Elias Santibañez Sandoval
Yasira Paucar Hinostroza
Catalogo 2016-2017 - Repuestos de Frio y Climatizacion - Remle (37)
Tarifa TECNA 2016 Completa
KAEFER Espuma_Elastomérica

References: Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto