Source: http://docplayer.es/689335-Respuestas-por-la-comision-de-ingenieria-electrica-cie-consultas.html
Timestamp: 2016-12-10 03:21:04+00:00

Document:
⭐RESPUESTAS POR LA COMISIÓN DE INGENIERIA ELECTRICA (CIE) CONSULTAS
RESPUESTAS POR LA COMISIÓN DE INGENIERIA ELECTRICA (CIE) CONSULTAS
Download "RESPUESTAS POR LA COMISIÓN DE INGENIERIA ELECTRICA (CIE) CONSULTAS"
Eva Camacho Quintana
1 Decreto No MEIC Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (publicado en La Gaceta No. 33, del 15 de febrero de 2012) CONSULTAS RESPUESTAS POR LA COMISIÓN DE INGENIERIA ELECTRICA (CIE) 1. -De acuerdo al Artículo 90 "Para uso Exclusivo en Costa Rica", sección 5.3 ".. se debe verificar que cada material y equipo que se utilice en la instalación eléctrica, cuente con un proceso de evaluación de conformidad, evidenciado mediante un certificado que garanticen la seguridad... ", como bien es cierto se pide un certificado mas no queda claro cuales certificaciones o sellos van a ser reconocidas o homologadas por el CFIA y MEIC, tienen actualmente un listado de las certificaciones que se van a aceptar. n. Quien va ser el ente rector o encargado de velar por la venta y distribución de productos cumpliendo las normas de seguridad aplicables. 2.- Era para consultarles sobre que requisitos que se ocupan para certificarse como profesional para inspeccionar y avalar instalaciones eléctricas clasificadas como riesgosas según el punto 5.2 del RTCRR 458 (nuevo código eléctrico de Costa Rica). Aplicaría llevar los cursos de diseño eléctrico de Victor Rojas para En cuanto al requisito de que materiales, equipos y productos deben ser certificados, lo anterior no está limitado a los fabricados bajo los estándares de producto ANSIINEMA y certificados por UL. Se entiende que estos deben estar certificados por lo que existen otros entes certificadores que ofrecen por ejemplo CSA, ETL, NOM, CE, lec, entre otras. En cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No MEIC tal y como se establece en el artículo 5.3 de Decreto antes mencionado. Lo anterior quiere decir que la certificación debe indicar claramente las características eléctricas y de condiciones de instalación de los materiales, equipos y productos para que el ingeniero decida, bajo su responsabilidad, si se usa cumpliendo siempre las normas de instalación establecidas en el Código. 2. Ampliando el punto anterior, respecto a las certificaciones de materiales y equipos, éstas pueden ser nacionales o internacionales. Las que se realicen por parte de las organizaciones nacionales, éstas deben estar debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), conforme lo establece la ley No.8279, del Sistema Nacional para la Calidad. Los entes extranjeros de certificación deberán ser reconocidos internacional mente o bien obtener su aceptación por el ECA. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) establecerá los requisitos en su momento pero definitivamente los cursos formarán parte de estos requisitos.2 este fin? hay espacios disponibles para 3.- Me podrías por favor indicar cuales son los requisitos para sacar el CAP en detalle?? El reglamento de CAP los tiene establecidos y los puede consultar en nuestra página Cómo lograr acreditarse como UVIE? Esto no entra en vigencia con el Código sino hasta varios años después. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) establecerá los requisitos. 5.- Le comentaba a su compañera que me gustaría ser una UVIE de acuerdo con el nuevo decreto de la presidencia de la República. Que tengo que hacer para inscribir mi empresa (que ya está inscrita en el colegio pero no como UVIE) 6.- Mi consulta es la siguiente: según el nuevo código eléctrico es permitido colocar cable de aluminio de la acometida principal hasta la caja de brekers, conectando los mismos dentro de la caja. 7.- Por este medio solicito formal consulta sobre el RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, con relación en concreto de los fabricantes, importadores, y comercializadores de productos eléctricos, cual es el procedimiento a seguir para que dichos productos cumplan con este Reglamento, existe un procedimiento de acreditación o validación de la calidad de los productos o bien, un proceso de inscripción de fabricantes? Esto es la preocupación de clientes que son propietarios de Ferreterías y/o Depósitos, cuyos productos tienen acreditaciones internacionales, cual es en ese sentido el procedimiento a seguir en Costa Rica, y estar dentro del marco legal. Para que Ustedes me puedan solventar la consulta en ello y que mis clientes se encuentren legales en los productos a comercializar dentro del territorio nacional. Los requisitos para ser unidad de verificación esta descrito en el decreto RTCR458:2011 en el artículo 4 y 5.2. Para contar con la Constancia de Actualización Profesional, el ingeniero deberá cumplir con el programa de cursos de actualización, demostrar su experiencia y otros requisitos que el CFIA comunicara oportunamente. Se permite todo lo que permite el Código. 1. En cuanto al requisito de que materiales, equipos y productos, según el articulo 5.3 estos deben ser certificados. En cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 3S979-MEIC tal y como se establece en el artículo 5.~ de Decreto antes mencionado. Lo anterior quiere decir que la certificación debe indicar claramente las características eléctricas y de condiciones de instalación de los materiales, equipos y productos para que el ingeniero decida, bajo su responsabilidad, si se usa cumpliendo siempre las normas de instalación establecidas en el Código. 2. Ampliando el punto anterior, respecto a las certificaciones de materiales y equipos, éstas pueden ser nacionales o internacionales. Las que se realicen por parte de las organizaciones nacionales, éstas deben estar debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), conforme lo establece la ley NO.8279, del Sistema3 Nacional para la Calidad. Los entes extranjeros de certificación deberán ser reconocidos internacionalmente o bien obtener su aceptación por el ECA. 8.- Como queda el tema de las UVIE. Además del profesional que Diseña, el que Inspecciona, se quiere ahora el profesional constructor ó alguno de los responsables de diseño ó inspección puede asumir esa labor. En la declaración jurada aparece un espacio para el "Profesional responsable de la construcción del proyecto eléctrico" y se le asigna un espacio para el W de carnet del CFIA, en algunos proyectos se contrata el servicio de ingeniería por el "Diseño e inspección", la persona o empresa que realiza la construcción de la obra no necesariamente cuenta con un ingeniero, este es el caso de proyectos como unidades de vivienda o pequeño comercio donde es el propietario el que contrata al electricista, en este caso quien debe firmar la declaración jurada. Existen algunos materiales que no son norma UL ejemplo del cable dado en MM, se puede seguir utilizando en combinación con breaker UL ó eso es criterio dellng. Se puede seguir utilizando el tubo conduit nacional (Durman - Amanco). Pasa a ser obligatorio el uso de solo tubería EMT "UL". 1. Los requisitos para ser unidad de verificación esta descrito en el decreto No MEIC en el artículo 4 y 5.2. Para contar con la Constancia de Actualización Profesional, el ingeniero deberá cumplir con el programa de cursos de actualización, demostrar su experiencia y otros requisitos que el CFIA comunicara oportunamente. 2. La declaración jurada se tiene que firmar tanto para una obra mayor como para una obra menor y la pueden firmar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el trámite de planos y la conexión de servicios eléctricos, de telecomunicaciones y de otros en edificios. 3. En cuanto al requisito de que materiales, equipos y productos deben ser certificados, lo anterior no está limitado a los fabricados bajo los estándares de producto ANSI/NEMA y certificados por UL Se entiende que estos deben estar certificados por lo que existen otros entes certificadores que ofrecen por ejemplo CSA, ETL, NOM, CE, lec, entre otras. En cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No MEIC tal y como se establece en el artículo 5.3 de Decreto antes mencionado. Lo anterior quiere decir que la certificación debe indicar claramente las características eléctricas y de condiciones de instalación de los materiales, equipos y productos para que el ingeniero decida, bajo su responsabilidad, si se usa cumpliendo siempre las normas de instalación establecidas en el Código. 4. Ampliando el punto anterior, respecto a las certificaciones de materiales y equipos, éstas pueden ser nacionales o internacionales. Las que se realicen por parte de las organizaciones nacionales, éstas deben estar debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), conforme lo establece la ley No.8279, del Sistema Nacional para la Calidad. Los entes extranjeros de certificación deberán ser reconocidos internacionalmente o bien obtener su aceptación por el ECA.4 9.- Me refiero al Decreto Ejecutivo citado en la referencia para lo cual y en virtud en que en el mismo no se especifica claramente cuales son los materiales de construcción(eléctricos) que serán afectos con estas disposiciones le agradecería me lo indicara esta misma vía Podemos usar tubo PVC ced 40 con otros elementos EMT -i. Como se deben conectar las cajas EMT y si se pueden unir con conectores PVC? - Cajas PVC (Rectangulares, Redondas, Octogonales, cuadradas) de PVC y de EMT cuales normas aplican para interior y exterior? - En que parte de la norma dice que el tubo y accesorios tiene que ser sellados. Podría ser solo fijado. Considerando interior exterior? - Alguna limitante a usar material plástico con el metálico? El Código Eléctrico es un manual de instalaciones y no certifica productos. Los productos a usarse en las instalaciones deben cumplir con la normas del Código. El profesional a cargo de cada proyecto será el responsable de utilizar los adecuados y que cumplen con lo establecido en el Código. Quien debe definir el uso de uno u otro producto es el profesional responsable de la obra Referente al reglamento publicado el pasado 15 de febrero del 2012 en la Gaceta N 33, le informo que nuestra Institución ha realzado una revisión de! mismo y procederá a tomar las medidas pertinentes para cumplir con el inciso e del Artículo 4 de dicho reglamento "Compañías de Servicios Eléctricos. La compañía suministradora del servicio eléctrico respectiva, para proceder a la conexión de la electricidad por medio del medidor definitivo o autorizar el cambio de medidor en proyectos o edificaciones que as! lo requieren, serán responsables de requerir al solicitante del servicio el documento que el CFIA establezca al efecto. Sin este requisito, ninguna compañía podrá brindar el servicio. No obstante. y debido a que el reglamento en mención no tipifica el documento (copia de Declaración Jurada, documento sellado, registro electrónico a emitir por el CFIA, el cual respaldará el recibo de la declaración Jurada, es interés de nuestra Institución conocer el mecanismo y control de documentación que utilizara el CFIA para evitar potenciales falsificaciones de documentos. mismos que podrían incurrir a las empresas prestadoras del servicio eléctrico en instalar un medidor en un inmueble que no fue previamente avalado por un profesional del CFiA Adicional a cumplir con este requerimiento previo a la instalación de un medidor también JASEC debe velar por el cumplimiento del Articulo 4 de la Ley 8990 en cuanto a la Publicidad de los trámites. de ahí la importancia de conocer el tipo de documento que utilizara el CFIA y las medidas de control entre Instituciones que garanticen la validez de la documentación que respaldará la verificación y cumplimiento de las Se les indicará en la reunión con las distribuidoras que se llevara a cabo el próximo viernes 25 de mayo de 2012 en un horario de 2:00 a 5:00 p.m en el auditorio Ing. Jorge ML Dengo Obregón (CFIA) y será de acuerdo al Decreto.5 instalaciones eléctricas Los planos eléctricos deberían incluir en el cajetín, al profesional responsable de la construcción de la instalación eléctrica? Se mantienen además en el cajetín al profesional o profesionales responsables del diseño e inspección? Es de práctica común, que el profesional encargado del diseño eléctrico, se encargue también de la inspección de la instalación eléctrica. Se podrá mantener esta práctica? En atención a sus consultas, le informo que este próximo viernes 4 de mayo en el Edificio de la Antigua Aduana en San José, se realizará una charla acerca del Código Eléctrico a cargo del Ing. Fernando Escalante, mimbro de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, en un horario de 3:00 a 4:00 p.m. Por lo que le reiteramos la invitación para que pueda evacuar sus consultas. La declaración jurada mencionada en el artículo de Reglamento de Oficialización del NEC, se debe entregar al CFIA para todas las obras, o solo cuando se requiera conexión con el servicio eléctrico del proveedor? Cuando aplican las inspecciones de las UVIE? Una vez finalizada una construcción, se debe obtener la verificación de funcionamiento de las UVIE? La fórmula B del Anexo A del Reglamento de Oficialización del NEC, "Proyectos con uno o varios transformadores de media tensión", se debe entregar una vez finalizada la obra? Dicha formula debe ser firmada por el Ing. Inspector o el Ing. Responsable de la construcción? 13.- Somos el área que tramita bonos de vivienda de interés social en el Banco Popular. Tenemos en trámite un proyecto de vivienda de interés social, cuya construcción de las viviendas se terminó el año anterior. El ingeniero fiscal del proyecto está solicitando a la empresa desarrolladora una nota del ingeniero eléctrico del proyecto en la que se indique que el sistema eléctrico de las viviendas cumple con las especificaciones del NEC La empresa desarrolladora atiende el requerimiento indicando que mediante el artículo 1 del RTCR Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad fue oficializado el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, por tanto no procede la aplicación de la norma a dichas viviendas, por cuanto la publicación en La Gaceta de esta norma es de fecha 15 de febrero Requerimos su colaboración para que nos aclaren si a las viviendas construidas antes de la entrada en vigencia de este Reglamento, les aplica la citada normativa, o si por el contrario la norma NEC 2008 empieza a regir a partir de la fecha de vigencia de dicho documento. En Costa Rica las normas del Código lo utilizan los ingenieros desde la década de los 60s. Para los todos los ingenieros su uso es obligatorio desde que se publicó el Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y otros hace más de 10 años, por lo que los diseños y construcciones hechas por ingenieros deben cumplir con lo ahí establecido. De lo contrario estarían cometiendo una falta grave sancionable por el CFIA. El Código 2008 está vigente y de obligatorio cumplimiento para los ingenieros desde octubre de 2009 que salió la versión en español. Antes de esa fecha el vigente era el Código 1999, versión en español. Con la publicación del Decreto Ejecutivo del 15 de febrero de 2012, lo que se tiene es que el cumplimiento con lo establecido en las normas del Código no es sólo obligatorio para los ingenieros sino para toda la población como una medida para garantizar la seguridad de la vida y la propiedad. Es importante garantizarse que las casas de interés social cuenten con una instalación eléctrica que cumpla con las normas del Código pues el CFIA ha hecho auditorias en que se demuestra que en muchas edificaciones lo construido no cumple con ninguna norma y representa un peligro para la vida y la propiedad.6 Por lo tanto, la solicitud hecha por el ingeniero fiscal está correcta y en todo su derecho A. En la tabla B, en el capítulo de motores del Nec 2008, no aparecen los motores clasificados con letra E. En los códigos anteriores si aparecían. Si se requiere aplicar un diseño con este tipo de motores, entonces donde los puedo ubicar en el NEC 2008, o porque razón no aparecen? B. Le agradeceré me envié los cursos que se deben cumplir para obtener la Constancia de Actualización Profesional ( CAP ) 15.- existe alguna definición respecto al monto de la remodelación o ampliación que deba ser atendida por un Ingeniero Eléctrico? hay alguna definición de lo que es una remodelación o ampliación? 16.- una remodelación de un salón haciendo varios cuartos, con su respectivo cambio de circuitos ramales. O bien, una ampliación de un cuarto. Esto puede ser en menor o mayor grado.? Por tanto puede ser con Declaración Jurada o no de quién es la responsabilidad? el que hace el cambio asume la responsabilidad de lo que pase en toda la instalación en lo futuro? Si no hay declaración jurada cómo asume la responsabilidad por el cambio, el nuevo responsable? Asumirá el Responsable original, que sí firmó una Declaración Jurada, la responsabilidad sobre una falla en su instalación, que ha sufrido un cambio? 18.- Hay diferencia entre remodelaciones realizadas sobre casas "viejas" y remodelaciones realizadas sobre casas nuevas, después del 15 de agosto 2012? 19.- Podemos usar tubo PVC ced 40 con otros elementos EMT? Cómo se deben conectar las cajas EMT y si se pueden unir con conectores PVC? Cajas PVC (Rectangulares, Redondas, Octogonales, cuadradas) de PVC y de EMT cuales normas aplican para interior y exterior? En qué parte de la norma dice que el tubo y accesorios tiene que ser sellados. Podría ser solo fijado. Considerando interior exterior? Alguna limitante a usar material plástico con el metálico? Los motores clasificados con la letra E no se fabrican. En el documento que se indica seguidamente podrá conocer detalles. En una remodelación o ampliación siempre es responsabilidad del ingeniero verificar el estado de la instalación eléctrica existente. En caso de estar en mal estado o requerir modificaciones o cambios para garantizar la seguridad de la vida y la propiedad, debe obligatoriamente hacerlo. Toda ampliación o remodelación de un inmueble debe considerarse obra mayor. Siempre al finalizar una obra eléctrica de este tipo, el profesional debe presentar la declaración jurada. Como se indicó en el primer párrafo, el ingeniero tiene la responsabilidad de verificar el estado de la instalación eléctrica existente. Si aprueba que está bien, no debiera pasar nada. De lo contrario, fue que no lo hizo como debía de ser. Con declaración jurada o no, la responsabilidad es la establecida para toda obra de ingeniería. Las instalaciones en propiedades viejas, construidas antes del 15/08/2012, deben ser seguras a criterio del ingeniero, según el Anexo B del Decreto. No deben cumplir con el NEC 2008 por ser construidas antes de esa fecha. El profesional siempre debe presentar la declaración jurada. Todas las tuberías y accesorios de PVC que se instalen, deben cumplir con lo establecido en el Código en el artículo 352. En cuanto al requisito de que materiales, equipos y productos deben ser certificados, lo anterior no está limitado a los certificados por UL. Se entiende que estos deben estar certificados por lo que existen otros entes certificadores. Éstos pueden ser nacionales o internacionales. Los que se realicen por parte de las organizaciones nacionales, éstas deben estar debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), conforme lo establece la ley7 No.8279, del Sistema Nacional para la Calidad. Los entes extranjeros de certificación deberán ser reconocidos internacional mente o bien obtener su aceptación por el ECA Quisiera saber específicamente para los siguientes productos que se requiere: -Varilla Copperweld o de tierra: Necesita tener certificación UL? Cuantas micras deben tener? - Curvas EMT: Necesitan tener certificación UL? Y si la necesitan, cada curva debe tener el sello que diga UL o con solo que la tubería utilizada para hacer las curvas sea UL es suficiente? 21.- Consulta actualmente nosotros vendemos interruptores de cuchilla. Cuál es la posición de la nueva ley respecto a este articulo y si debo descontinuarlo que artículo me recomiendan como sustituto. En cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No MEIC tal y como se establece en el artículo 5.3 de Decreto antes mencionado. Lo anterior quiere decir que la certificación debe indicar claramente las características del producto y las condiciones de instalación y operación para que el ingeniero decida, bajo su responsabilidad, si se usa cumpliendo siempre las normas de instalación establecidas en el Código. El Código es un manual de instalaciones, nada tiene que ver con las especificaciones de los productos. Los productos los debe escoger el profesional de manera que cumplan con los requisitos de instalación establecidos en el Código. El Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad no tiene la intención de ser una especificación de diseño ni de servir como un manual de instrucciones para personal no calificado. El Código contiene disposiciones para la salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de electricidad. No es un manual de especificación o de fabricación de productos o materiales. El Código es una norma de instalaciones eléctricas por lo que el uso de los productos y materiales en una instalación siempre debe cumplir con que se establezca él. Su consulta es muy escueta y general; no se indica el tipo de interruptores de cuchilla y si es un producto certificado o no. Le comentamos que existen interruptores de seguridad cuya fabricación está certificada y puede usarse de acuerdo a lo que cada instalación requiera. Nuestra recomendación es que presten atención para poner a la venta materiales eléctricos certificados de acuerdo a lo establecido en los artículos Exigencia de Cumplimiento y 5.3 del Decreto No MEIC y que puedan utilizarse de acuerdo a los requisitos de instalación que tiene el Código.8 22.- Cuales normas o certificaciones de productos eléctricos están aprobadas según el nuevo código eléctrico? Me refiero a normas como UL, CE En cuanto al requisito de que materiales, equipos y productos deben ser certificados, lo anterior no está limitado a los fabricados bajo los estándares de producto ANSI/NEMA y certificados por UL. Se entiende que estos deben estar certificados por lo que existen otros entes certificadores que ofrecen por ejemplo CSA, ETL, NOM, CE, IEC, entre otras. En cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No MEIC tal y como se establece en el artículo 5.3 de Decreto antes mencionado. Lo anterior quiere decir que la certificación debe indicar claramente las características eléctricas y de condiciones de instalación de los materiales, equipos y productos para que el ingeniero decida, bajo su responsabilidad, si se usa cumpliendo siempre las normas de instalación establecidas en el Código. Como usted lo apunta en su nota, ratificamos que lo indicado en el Anexo A del documento NEC 2008 en español es meramente informativo. Ampliando el punto anterior, respecto a las certificaciones de materiales y equipos, éstas pueden ser nacionales o internacionales. Las que se realicen por parte de las organizaciones nacionales, éstas deben estar debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), conforme lo establece la ley No.8279, del Sistema Nacional para la Calidad. Los entes extranjeros de certificación deberán ser reconocidos internacionalmente o bien obtener su aceptación por el ECA. 23.-En qué momento se requiere la Declaración Jurada? 24.-Qué vigencia tiene la Declaración Jurada? 25.-En la Declaración Jurada Quién es el que firma como responsable de la Por último, el código no es un manual de fabricación de materiales, sino que es un manual de normas de instalación con las que personas capacitadas pueden diseñar y construir instalaciones eléctricas seguras para la vida y la propiedad. Así que su pregunta sobre cuáles normas o certificaciones deben cumplirse, estas no están en el código. Ustedes como fabricantes deben producir materiales y equipos que se puedan usar de acuerdo a las normas de instalación del Código. Y como se le indicó al Ing. Guzmán, en cada caso, el ingeniero encargado de la inspección del proyecto eléctrico será el responsable de escoger el que a su juicio sea el más apropiado para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto No MEIC tal y como se establece en el artículo 5.3 de Decreto antes mencionado La Declaración Jurada "regirá para todos los planos cuyo trámite de permisos se inicia el 15 de Agosto de 2012." La vigencia es el mismo tiempo que el profesional adquiere la responsabilidad civil y penal cuando ejecuta un proyecto. En caso de que no sea un Ingeniero Eléctrico el responsable de la Dirección9 construcción del proyecto eléctrico: el Maestro de Obras? el Responsable General del Proyecto? el electricista? 26.-Hasta qué monto en colones (o detalle técnico) de una modificación o ampliación a una Instalación Eléctrica se hace necesaria la participación de un Ingeniero Eléctrico? 27.-Hasta que grado de ampliación o modificación se requiere una Declaración Jurada? 28.-En un edificio que no tenga declaración jurada (viejo) y se hace una remodelación que origina Declaración Jurada, el Ingeniero Eléctrico que hace la Declaración Jurada absorve la responsabilidad completa sobre la Instalación?. 29.-La Directriz 27 del MIVAH queda derogada legalmente con la vigencia del Decreto? 30.-Podrán algunas malas costumbre eléctricas permanecer luego de la vigencia del Decreto, al ser consideradas como costumbres que se hacen reglas? Técnica de una obra, el Ingeniero responsable del proyecto eléctrico debe también firmar como responsable de la construcción del proyecto eléctrico, aunque sea el mismo Ingeniero para ambas firmas. Toda ampliación o remodelación de un proyecto eléctrico es obra mayor por lo que es necesaria la participación de un ingeniero eléctrico La Declaración Jurada regirá para todos los casos, sean proyectos nuevos, ampliaciones o modificaciones que sean sellados por el CFIA para permisos. "Cuando se requiere de una remodelación o modificación, a un proyecto, el Ingeniero que lo realiza no puede olvidarse de lo que está construido. Si lo encuentra en mal estado e insegura que representa un peligro para la vida y la propiedad, es su obligación hacer, además del nuevo trabajo contratado, los ajustes o reparaciones para que la instalación sea segura." El Ingeniero a cargo de la Modificación o Remodelación Eléctrica tendrá toda la responsabilidad de la Instalación del Edificio, a través de la Declaración Jurada. Si el dueño del edificio no quiere que se corrija alguna anomalía en la Instalación vieja, debe dejar por escrito esa decisión. La Directriz 27 no queda derogada expresamente, pero sí tásitamente, puesto que el responsable eléctrico, después de la vigencia del Decreto, deberá firmar una Declaración Jurada indicando que cumple con el Código Eléctrico. El Ingeniero Responsable del Proyecto Eléctrico debe cumplir todo lo indicado en el Código Eléctrico. Una costumbre no hace una Norma. Si el Ingeniero quiere continuar una costumbre bajo su responsabilidad, se expone a una demanda por incumplimiento de una normativa del Código Eléctrico, aunque no haya existido falla inmediata. Documentos relacionados
BOLETÍN CIEMI 06-2012 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA Junio 2012
BOLETÍN CIEMI 06-2012 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA Junio 2012 Tabla de Contenido Publique su información con nosotros.... 2 Editorial... 2 Consultas y respuestas Más detalles Ing. Manuel Badilla Sánchez TEC Ing. Raquel Delgadillo Orozco GRUPO ABC
Ing. Humberto Guzmán León CNFL Ing. José Guillermo Marín Rosales SIAR DE COSTA RICA Ing. César Monge Rodríguez INDEPENDIENTE Ing. Randall M. Mora Delgado ITM, S.A. Ing. Marcos González Miranda SIESA, S.A. Más detalles REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE PLANOS Y LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS EN EDIFICIOS
La Junta Directiva General, en su sesión Nº 37-03/04-G.E. de fecha 30 de setiembre del 2004, acordó lo siguiente: Acuerdo Nº 4: Aprobar la propuesta de modificación al Reglamento para el trámite de planos Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015)
República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015) Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Más detalles REGLAMENTO ESPECIAL DEL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (APC) DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS
La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, acordó en la sesión Nº 34-04/05-G.E. de fecha 1º de setiembre del 2005, según el acuerdo Nº 11 y en uso de las atribuciones Más detalles Decreto Ejecutivo Nº -MEIC LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto Ejecutivo Nº -MEIC LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Más detalles Área Vinculación Clientes Energía. Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía
Área Vinculación Clientes Energía Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía EPM Conexión y Vinculamos Clientes al Mercado de Energía Disponibilidad Punto de Conexión Proyecto, estudios, Más detalles REGLAMENTO DE EMPRESAS CONSULTORAS Y CONSTRUCTORAS
REGLAMENTO DE EMPRESAS CONSULTORAS Y CONSTRUCTORAS Artículo 1.- Toda empresa consultora para poder desarrollar sus actividades en el país, deberá inscribirse previamente en el Registro que para tales efectos Más detalles manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS electricas
manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS electricas PRESENTACIÓN Preocupados por mejorar la información que deben tener presente las constructoras e inmobiliarias al momento de contratar un proyecto y ejecución Más detalles Modalidad Presencial INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS Y EL DECRETO 36979 PARA EL CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA
Modalidad Presencial INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS Y EL DECRETO 36979 PARA EL CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA Profesor: Ing. Eduardo Gómez Laurent Es Ingeniero Eléctrico-Mecánico, con énfasis en Más detalles División Marìtimo Portuaria Dirección General
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 932-2007 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. DIVISION MARITIMA PORTUARIA San José, a las 10:00 horas del 12 de noviembre del dos mil siete. En uso de las facultades Más detalles Guía de Trámites Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional
Guía de Trámites Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional 1. Visado de Planos. Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del Colegio Federado y la firma del Director Más detalles A. NUMERO DE LINEAS, CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN POR ADQUIRIR
Estimados proveedores Página 1 de 6 La Contraloría General de la República a través de la Unidad de Gestión Administrativa, les invita a participar en la Contratación Directa que seguidamente se detalla: Más detalles REPUBLICA DE PANAMA AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. El Administrador General, en uso de sus facultades legales, CONSIDERANDO:
No. 26273-A Gaceta Oficial Digital, lunes 04 de mayo de 2009 1 REPUBLICA DE PANAMA AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Resolución AN No. 2291-Elec Panamá, 29 de diciembre de 2008 "Por la cual Más detalles NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES Artículo 1.- Son actores del proceso de la edificación las personas, naturales o jurídicas e instituciones que intervienen en el proceso de edificación. Los actores Más detalles Consideraciones previas
Consideraciones previas Es necesario definir en éste u otra reglamentación la relación entre la distribuidora, la empresa transportista y el estado, referente a la fiscalización de los volúmenes y calidad Más detalles CONSULTAS FRECUENTES Programa de Regularización de Abastecimiento a Instalaciones - PRAI
CONSULTAS FRECUENTES Programa de Regularización de Abastecimiento a Instalaciones - PRAI Consulta sobre los documentos necesarios para inscribir instalaciones fijas de CL (abastecimiento vehicular, industriales, Más detalles ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Generalidades Las obras a acometer en el edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas Más detalles Nº 0--MINAET LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES CONSIDERANDO:
Nº 0--MINAET LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, inciso 3) y 18) y el artículo 146 de Más detalles JUNTA DIRECTIVA APROBACIÓN REGLAMENTO
Reglamento : 8485 del 16/12/2010 Reglamento que regula la relación del Residente y su compromiso como especialista en Ciencias de la Salud con la Caja Costarricense de Seguro Social por medio del sistema Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles PREOCUPADOS POR MEJORAR LA INFORMACIÓN
Manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS ELÉCTRICAS Manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS ELÉCTRICAS PRESENTACIÓN PREOCUPADOS POR MEJORAR LA INFORMACIÓN que deben tener presente las constructoras e inmobiliarias al Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA Más detalles BOLETÍN CIEMI 05-2011 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA. Mayo 2011
BOLETÍN CIEMI 05-2011 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA Tabla de contenido Mayo 2011 Publique su información con nosotros.... 2 Recordatorio:... 2 Cambio de boletas Más detalles Reglamento para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las PYME Nº 37168-MICIT-MEIC
Decreto Ejecutivo : 37168 del 08/05/2012 Observaciones Reglamento para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las PYME Datos generales: Ente emisor: Poder Ejecutivo Más detalles Guía Básica Para la Construcción de su Vivienda
Guía Básica Para la Construcción de su Vivienda Guía Básica Para la Construcción de su Vivienda Para la mayoría de las familias, la construcción de su vivienda es la materialización de un sueño que a su Más detalles A. NUMERO DE LINEAS, CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN POR ADQUIRIR. Línea Cantidad Descripción
Estimados proveedores Página 1 de 6 La Contraloría General de la República a través de la Unidad de Gestión Administrativa, les invita a participar en la Contratación Directa que seguidamente se detalla: Más detalles Contratación de un punto de suministro
Contratación de un punto de suministro Qué es un punto de suministro? El punto de suministro es el punto físico donde la acometida se conecta con la red eléctrica del distribuidor. Qué se entiende por Más detalles Imprenta Nacional. Registro Nacional. Notario Publico. BCR Tributación CCSS COMIENZO. Pagar. deposito de viabilidad ambiental
Procedimientos Registro Nacional Notario Publico Imprenta Nacional BCR Tributación CCSS COMIENZO Consultar disponibilidad del nombre Obtener escritura publica Pagar derecho de publicación Pagar deposito Más detalles Reglamento Ley Reguladora de las Agencias de Viajes
Reglamento Ley Reguladora de las Agencias de Viajes N o 24779-MEIC-TUR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE TURISMO Con fundamento en lo dispuesto en el Más detalles Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción:
PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA 1 GENERALIDADES Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: - al proyecto y sus modificaciones Más detalles Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito Costarricense
Decreto Ejecutivo : 34918-0 del 19/11/2008 Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito Costarricense Ente emisor: Fecha de vigencia Más detalles ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 46, 51, 52, 54, 56 Y 59 DE LA LEY N. 7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DIPUTADO VICTOR Más detalles I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes
2003/039 - Miércoles 26 de Febrero de 2003 I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes 337 decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, Más detalles CONCEPTO 951 DE 2009 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CONCEPTO 951 DE 2009 (Diciembre 09) SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Radicado No.: 20091301118661 Fecha: 09-12-2009 Bogotá, D.C. CONCEPTO SSPD-OJ-2009-951 Más detalles BOLETÍN CIEMI 05-2012 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA Mayo 2012
BOLETÍN CIEMI 05-2012 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICISTAS, MECÁNICOS E INDUSTRIALES DE COSTA RICA Mayo 2012 Tabla de Contenido Publique su información con nosotros.... 2 Editorial... 2 Actividades del Más detalles REGLAMENTO DE COMPRAS POR CAJA CHICA CAPÍTULO I DEFINICIONES
REGLAMENTO DE COMPRAS POR CAJA CHICA CAPÍTULO I DEFINICIONES ARTÍCULO 1: a. Fondo de Caja Chica: Es el dinero que se utiliza para adquirir Bienes y Servicios menores. b. Empleado o funcionario: Toda persona Más detalles Reglamento de Patentes Municipales del Cantón Central de San José N 6755 G DANIEL ODUBER QUIROS
Decreto Ejecutivo : 6755 del 20/01/1977 Reglamento de Patentes Municipales del Cantón Central de San José Datos generales: Ente emisor: Poder Ejecutivo Fecha de vigencia desde: 10/02/1977 Versión de la Más detalles Cruz Roja Costarricense Departamento de Proveeduría
Indicaciones Generales 1. El formulario debe ser completado con letra clara y legible (preferiblemente en computadora o máquina de escribir), sin borrones, ni tachaduras y el mismo debe ser entregado únicamente Más detalles LEY 8707 GACETA No. 44 del 04 de marzo de 2009.
LEY 8707 GACETA No. 44 del 04 de marzo de 2009. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: CREACIÓN DEL REGISTRO FISCAL DE IMPORTADORES, ARTÍCULO 1.- FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE Más detalles REGLAMENTO NACIONAL DE COLEGIATURA E INSCRIPCIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
REGLAMENTO NACIONAL DE COLEGIATURA E INSCRIPCIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ BASE LEGAL El presente Reglamento tiene por base legal: Constitución Política del Perú. Ley Nº 14085. Ley de creación Más detalles Instructivo y Requerimientos para la Habilitación de los Establecimientos y Servicios de Salud que Tramitan su Solicitud a través del Plan de Mejora.
Instructivo y Requerimientos para la Habilitación de los Establecimientos y Servicios de Salud que Tramitan su Solicitud a través del Plan de Mejora. Santo Domingo, D.N. 02 de octubre de 2014 INDICE Descripción Más detalles Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC
Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, LA MINISTRA DE SALUD Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Más detalles LICENCIA EN ELECTRICIDAD
LICENCIA EN ELECTRICIDAD La ley del Estado de Israel establece que quien se ocupa de trabajos en electricidad, debe contar con una licencia vigente y correspondiente al tipo de labor específico. Efectuar Más detalles Resolución Nº 026-2016-SETENA
Ministerio del Ambiente y Energía Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA Tel: 2234-3420 fax: 2253-7159 y 2225-8862 www.setena.go.cr Resolución Nº 026-2016-SETENA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles DECRETO NÚMERol12 2. Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER.
~t!~mi\'~\;.:g", ~. \!"!" M;. i., I!lOr+6P,t',~f~'!~\~'_tl4 República de Colombia MINISTERIO Libertod y Orden DE MINAS Y ENERGIA DECRETO NÚMERol12 2 (1 Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero Más detalles JTL VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A.
JTL VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A. 1. PREGUNTA: Numeral 2.2.1.3. Certificado de Existencia y Representación Legal Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 117 del Código de Comercio Más detalles DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat Más detalles DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AVIACION CIVIL
Página 1 de 15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AVIACION CIVIL PLAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN RECINTOS AEROPORTUARIOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMÁ 2011 Más detalles SANTIAGO, DECRETO SUPREMO Nº / VISTO:
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE ENERGÍA APRUEBA REGLAMENTO TECNICO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SANTIAGO, DECRETO SUPREMO Nº / VISTO: Lo dispuesto en los artículos 32, Más detalles RECEPCIÓN DE BIENES SUMINISTRADOS PARA OBRAS POR TERCEROS PROCEDIMIENTO CFE DCSIGLA3 MAYO 2014 MÉXICO
MAYO 2014 MÉXICO C O N T E N I D O 1 OBJETIVO 1 2 CAMPO DE APLICACIÓN 1 3 DOCUMENTOS APLICABLES 1 4 SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 1 4.1 Área Usuaria 1 4.2 Aviso de Prueba 1 4.3 Bienes 1 4.4 CFE 2 4.5 Comercializador Más detalles norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.
norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.ESS Edición: 2. Histórico de Revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o Más detalles Derecho a la Vivienda
Informacion General sobre Trámites para tener Acceso al Bono Familiar de la Vivienda La Defensoría Habitantes de los Derecho a la Vivienda In f o r m a c i ó n General So b r e Tr á m it e s Pa r a Tener Más detalles D.S. Nº 425, DE 1996, SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO TELEFONICO. CAPITULO I De las disposiciones generales
D.S. Nº 425, DE 1996, SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO TELEFONICO (Publicado en el Diario Oficial de 9 de Agosto de 1997) CAPITULO I De las disposiciones generales Artículo Más detalles LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: #slv00010# TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE LOS CHILES
7341 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: #slv00010# TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE LOS CHILES ARTICULO 1.- Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al Más detalles DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Más detalles PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO CREDITO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO CREDITO DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES Objetivo del Programa Otorgar recursos a las Entidades Autorizadas del SFNV en condiciones muy favorables a efecto Más detalles de Diseño en Puerto Rico
Consideraciones Profesionales de Diseño en Puerto Rico Carlos J. Ortega, PE, RCDD OC Engineering Group, PSC Presidente IIE 1er Vice Presidente Nota: El autor no se resposabiliza por la información presentada. Más detalles CONCURSO Nº 014-2014
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA UNIDAD DE RECLUTAMIENTO CONCURSO Nº 014-2014 El Departamento de Gestión Humana, con el fin de nombrar en propiedad, invita a las personas interesadas a participar Más detalles 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Revisado por: CCPMC Aprobado por: Gerente General Revisión: 09 Página 1 de 12 7.1 Planificación de la Realización del Servicio (Arriendo de Inmuebles y Aprobación del Trámite de Importación y Exportación Más detalles Reglamento para el Control y Revisión Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos Automotores
- Reglamento para el Control y Revisión Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos Automotores Nº 28280 MOPT-MINAE-S Nº Gaceta: 236 del: 06/12/1999 Alcance: 97A (Nota: De Más detalles 1. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE REDES. Requisitos para solicitud 2. PAZ Y SALVO. Requisitos para solicitud
Disponibilidad de servicio de redes 1. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE REDES Solicitud escrita de certificación expedida por la empresa acerca de la disponibilidad inmediata del servicio en el predio o predios Más detalles MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MT Y BT
Página:1 de 20 MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MT Y BT Elaborado por: Dpto Normas Técnicas Revisión #: 01 Revisado por: COMITÉ DE NORMAS Entrada en Vigencia: Diciembre de 2004 Aprobado por: Más detalles POR LA CUAL SE IMPLEMENTAN LAS FASES DE TRABAJO Y LOS PUNTOS CLAVES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS ESPECIFICO PARA POSTES
1 POR LA CUAL SE IMPLEMENTAN LAS FASES DE TRABAJO Y LOS PUNTOS CLAVES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS ESPECIFICO PARA GERENTE DE LA EMPRESA CARSOLCOM S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO. CAPÍTULO I Disposiciones Generales. Artículo 1 Para los efectos de este reglamento se entenderá:
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE MAYCA DISTRIBUIDORES Y AFINES REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1 Para los efectos de este reglamento se entenderá: a) La Más detalles I. Principado de Asturias
11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de Más detalles Convenio de Cooperación MEP - FVR 1. Anexo 1.16
1 Anexo 1.16 PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUSCRITO POR EL MINISTERIO EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA RURAL COSTA RICA-CANADA. Más detalles ILUSTRATIVAS FIGURAS. tercera. 120/240 Voltios. Media Tensión PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
FIGURAS ILUSTRATIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 120/240 Voltios Media Tensión tercera Edición Basadas en la Norma Técnica: Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas Más detalles CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION AREA DE APROVISIONAMIENO CONTRATACION DIRECTA 2007CD-000045-01
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION AREA DE APROVISIONAMIENO CONTRATACION DIRECTA 2007CD-000045-01 COMPRA DE CINCO CONVERTIDORES DE MEDIO FIBRA MULTIMODO SC A RJ45 10/100/1000 NOVIEMBRE, 2007 CONSEJO NACIONAL Más detalles Promoción Hágalo Usted Mismo 2014
1 Promoción Hágalo Usted Mismo 2014 1 4 Paneles Solares con Micro Inversor PAQUETE QUE INCLUYE: 4 Paneles Solares marca Renesola Modelo Virtus II, Micro inversor End Cap (Tapa final) Trunk Cable (Cable Más detalles Catálogo de trámites:
Catálogo de trámites: USO DE SUELO: Ingeniería Este trámite es necesario para el solicitar patente, es parte de los requisitos para el solicitar el permiso del funcionamiento del ministerio de salud y Más detalles REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Providencia N 110 Caracas, 30 de abril de 2012.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Providencia N 110 Caracas, 30 de abril de 2012 Año 201 y 153 De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 26 Más detalles Según el artículo segundo del decreto 4248 se establece que la solvencia laboral
?? Qué es la Solvencia Laboral? Cómo obtener la Solvencia Laboral? Según el artículo segundo del decreto 4248 se establece que la solvencia laboral es un documento administrativo emanado del Ministerio Más detalles RESOLUCION N. La Ley Nº 3481/08 De fomento y control de la producción orgánica.
RESOLUCION N POR LA CUAL SE ESTABLECE LA REGLAMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION ORGANICA DE ORIGEN VEGETAL EN EL MARCO DE LA LEY N 3481 DE FOMENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA. VISTO: La Más detalles REPÚBLICA DE COLOMBIA '2", ~,':, .,. ~ Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
REPÚBLICA DE COLOMBIA DECRETO NÚME~Ó ~ 267 4 DE 2012 '2", ~,':,, - ~j.,. ~ Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Más detalles INSTRUCTIVO PARA CASAS COMERCIALES
INSTRUCTIVO PARA CASAS COMERCIALES PROPÓSITO Este instructivo ha sido elaborado para establecer el procedimiento a seguir en la matriculación de vehículos nuevos, previo a su salida de las Casas Comerciales Más detalles Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta Directiva
REGLAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO INTRODUCCIÓN La adecuada gestión documental de una Institución, es determinante para la conservación de la Más detalles AREA DE APROVISIONAMIENTO CONTRATACION DIRECTA 2010CD-000048-01 COMPRA DE CABLES VARIOS. (Fotos con fines ilustrativos) AGOSTO, 2010
AREA DE APROVISIONAMIENTO CONTRATACION DIRECTA 2010CD-000048-01 COMPRA DE CABLES VARIOS (Fotos con fines ilustrativos) AGOSTO, 2010 2010CD-000048-01 Compra de cables varios 1 CONTRATACION DIRECTA 2010CD-000048-01 Más detalles RESOLUCIÓN DE 23/6/95 CREACIÓN DEL REG. NACIONAL DE ASESORES EN SEGURIDAD E HIGIENE
RESOLUCIÓN DE 23/6/95 CREACIÓN DEL REG. NACIONAL DE ASESORES EN SEGURIDAD E HIGIENE MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Montevideo, 23 de junio de 1995. VISTO : El Decreto 89/95 de fecha 14 de marzo Más detalles Boletín Informativo PROCESO DE VERIFICACIÓN
legislación en materia de seguridad. Incrementar la productividad. QUÉ ES UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN? La Ley Federal sobre Metrología y Normalización define a las Unidades de Verificación (UV), como a Más detalles CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
4820 CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO DECRETO 19/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. (2013040021) La Comunidad Más detalles REGLAMENTO REGULACIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA PRIVADA EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES CAPITULO I. De las definiciones
En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva tomado en sesión No. 5185, artículo único, inciso III, del 1 de julio del presente año, publíquese el siguiente REGLAMENTO REGULACIONES GENERALES PARA LA Más detalles Conozca los Sistemas de Información del Mercado de Valores
Conozca los Sistemas de Información del Mercado de Valores SIMEV - SIAMV Las definiciones contenidas en el presente documento están redactadas en un lenguaje de fácil comprensión para el consumidor financiero, Más detalles CONSIDERANDO. noviembre de 2006. 7 Proemio modificado mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS OPERADORES DE BOLSA Y APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES PARA LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON EL PÚBLICO Publicadas en el Diario Oficial de la Más detalles Adquisición Adquisición de Bienes Raíces para Programas y Proyectos Federales y con Asistencia Federal
Adquisición Adquisición de Bienes Raíces para Programas y Proyectos Federales y con Asistencia Federal Junio 2005 Publicación N.º FHWA-HEP-15-031 ÍNDICE Introducción 2 Términos Importantes que se Utilizan Más detalles Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 Fecha de inspección: Entrega del informe: Número de oficio: Notificación de inspección: Funcionario que Más detalles INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2012
INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2012 CONTRATAR INTERCONEXIÓN EN FIBRA OPTICA DEL EDIFICIO NUEVO DE LABORATORIOS A LA RED DE LA SEDE CENTRAL (INCLUYE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO) CON DESTINO Más detalles DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL COORDINADORA NACIONAL DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS
DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL COORDINADORA NACIONAL DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS PERSONA NATURAL R.U.T.: de de 20 Nombre Más detalles RESOLUCIÓN 00009 ( )
RESOLUCIÓN 00009 ( ) DEL 28 DE ENERO DE 2013 Por la cual se adiciona la Resolución 4240 de 2000 y se dictan otras disposiciones. EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES En ejercicio de las Más detalles Procedimiento de Recibo de Productos Nuevos (Doc. N AM CO 1)
Procedimiento de Recibo de Productos Nuevos (Doc. N AM CO 1) Estimado Proveedor: El ingreso de muestras de todas las categorías se realizará única y exclusivamente por medio de la página web habilitada Más detalles 3. La toma de medidas necesarias para asegurar la separación de las garantías reales respecto a otros activos cuando la garantía real esté bajo
(164) ANEXO 24 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS GARANTÍAS REALES Y OTROS INSTRUMENTOS ASIMILABLES, A FIN DE SER CONSIDERADAS POR LAS INSTITUCIONES PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE Más detalles Nº36575-MICIT-MEIC LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Nº36575-MICIT-MEIC LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO En uso de las atribuciones que les confieren los incisos 3) y 18) del Más detalles INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD OPN Reglamento de Traspaso de Redes e Instalaciones de Distribución Eléctrica y de Telecomunicaciones.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD OPN Reglamento de Traspaso de Redes e Instalaciones de Distribución Eléctrica y de Telecomunicaciones. Versión: 1 Página 1 de 10 Solicitud de cambio N : Revisión Más detalles NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA NTDOST- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMAS TECNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA NTDOST GUATEMALA, C.A. Página 1/10 INDICE TITULO I Artículo No. 1. Artículo Más detalles LA GACETA 4 DE MAYO DEL 2010 REGISTRO NACIONAL
LA GACETA 4 DE MAYO DEL 2010 REGISTRO NACIONAL Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria Nº 12-2010 celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil diez. Más detalles BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS ADQUISICIÓN, FABRICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO/MÁQUINAS BUENAS PRÁCTICAS
Página 1 de 14 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 0 Junio 2013 Dic. 2013 Elaboración del borrador inicial Ratificado por el Comité de Seguridad y Salud de la UCLM ELABORADO POR: de la UCLM RATIFICADO POR: Más detalles La certificación de los materiales se realizará a la entrega de los mismos o, en caso de ser materiales con montaje, con su puesta en marcha.
ANEXO PAÍS ESPAÑA 1. MODELO ECONÓMICO 1.1 CERTIFICACIONES 1.1.1 OBRAS Y/O SERVICIOS La certificación de la obras y/o servicios se realizará al finalizar los mismos o, en su caso, según acuerdo con la Unidad Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 90
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 Artículo 4
 artículo 1
 artículo 352
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 140
 artículo 146
 Artículo 2
 Resolución 
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución