Source: http://docplayer.it/1604266-Particolare-importanza-riveste-nell-opera-in-oggetto-lo-studio-e-l-organizzazione-del-servizio-di-conduzione-e-manutenzione.html
Timestamp: 2017-06-29 10:00:55+00:00

Document:
Particolare importanza riveste nell opera in oggetto lo studio e l organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione. - PDF
Particolare importanza riveste nell opera in oggetto lo studio e l organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione.
Download "Particolare importanza riveste nell opera in oggetto lo studio e l organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione."
1 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI ESECUTIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. di 90 ),$/,7$ Gli impianti meccanici, elettrici e speciali e quanto altro costituente l opera nel suo complesso, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza. Il presente piano di manutenzione si ritiene debba essere aggiornato ed ampliato durante la costruzione dell opera in modo che i responsabili dell esercizio abbiano poi a disposizione un manuale d uso perfettamente corrispondente a quanto realizzato e con elencate le modalità di conduzione, di verifiche periodiche e manutenzione. Particolare importanza riveste nell opera in oggetto lo studio e l organizzazione del servizio di conduzione e manutenzione. I principali vantaggi di una corretta ed efficace organizzazione sono essenzialmente: œ quello di consentire un alta affidabilità delle opere, prevedendo e quindi riducendo i possibili inconvenienti che possono comportare notevoli disagi nella fase di esercizio; œ quello di gestire l opera durante tutto il suo ciclo di vita con particolare riferimento agli impianti, con ridotti costi e comunque con un favorevole rapporto fra costi e benefici in quanto è noto che interventi in emergenza (più frequenti nei casi di cattiva conduzione degli impianti) oltre che ad avere una maggiore possibilità di rischio per gli utenti, sono notevolmente costosi; œ quello infine di consentire una pianificazione degli oneri economici e finanziari connessi alla gestione del complesso in virtù di valutazione dei costi prevedibili e ripartibili fra le diverse attività e funzioni del complesso edilizio.2 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 2 di 90 0(72'2/2*,( &RQGX]LRQH Il servizio di conduzione dovrà assicurare l avviamento, il controllo di corretto funzionamento (sia nelle centrali sia ai piani dell edificio) e la fermata (o disattivazione) di tutti gli impianti tecnologici qualora non avvengano in automatico. Il servizio di conduzione dovrà essere strettamente collegato al servizio di manutenzione. Esso curerà anche l approvvigionamento dei materiali necessari e segnalerà tempestivamente a chi di dovere; l esaurimento delle scorte, e l andamento dei consumi di energia (fluidi, gas, elettricità, ecc.), eventuali guasti e/o disservizi dei componenti costituenti gli impianti tecnologici. 9LJLDQ]D La vigilanza sullo stato di conservazione dei componenti in genere deve essere permanente. Il personale incaricato effettuerà con la frequenza prestabilita la visita e la verifica ai vari componenti, onde accertare ogni fatto nuovo, l insorgere di anomalie, cattivi funzionamenti, ecc. e dovrà immediatamente segnalare tali fatti all Ufficio da cui dipende. L Ufficio, dietro la segnalazione di cui sopra, disporrà una ispezione o un controllo adeguato all importanza dell anomalia segnalata. Ispezioni o controlli straordinari dovranno essere altresì disposti per quei manufatti che dovessero essere stati interessati da aventi eccezionali quali incendi, alluvioni, piene, sismi, che potessero avere interessato le strutture, ecc. La documentazione delle operazioni di cui sopra dovrà essere allegata al manuale di manutenzione.,vsh]lrqh L Ente proprietaria deve predisporre un sistematico controllo delle condizioni dell impiantistica statiche e di buona conservazione delle opere in genere. La frequenza delle ispezioni deve essere effettuata con scadenza almeno semestrale o inferiore in relazione alle risultanze della vigilanza. Il controllo, da eseguire sulla base della documentazione disponibile, sarà volto ad accertare periodicamente le condizioni di conservazione dell opera e dei suoi elementi impiantistici e strutturali delle parti accessorie in generale. L esito di ogni ispezione deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo stato dell opera.3 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 3 di 90 In caso in cui l opera presentasse segni di gravi anomalie, il tecnico dovrà promuovere ulteriori controlli specialistici e nel frattempo adottare direttamente, in casi di urgenza, eventuali accorgimenti per evitare danneggiamenti alla pubblica o privata incolumità. 0DQXWHQ]LRQH Le norme UNI 8364 classificano le operazioni di manutenzione in: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria. D 0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULD Per tutte le opere e gli impianti dell intero complesso dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria volte a mantenere in efficienza le parti costituenti l impianto, tutto il macchinario, le apparecchiature, gli equipaggiamenti principali e a verificare il regolare funzionamento dell impianto. Le operazioni ordinarie dovranno sempre salvaguardare nei casi di impianti in funzione la continuità di esercizio. Esse includeranno controlli, pulizie e lavaggi, tarature, verifiche, sostituzione periodica di materiali degradabili (quali: filtri, lampade, guarnizioni, cinghie, fusibili, ecc.). Il programma di manutenzione è sviluppato con la finalità di evitare di intervenire su un componente quanto questo sia collassato, ma bensì di verificare il regolare funzionamento periodicamente, ciò al fine di prendere gli opportuni provvedimenti prima che si verifichi il guasto. E 0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD Rientrano in questa categoria: - interventi non prevedibili inizialmente (quali: rottura e/o degradazione di componenti costituenti gli impianti); - interventi che, se pur prevedibili, per la esecuzione richiedono mezzi di particolare importanza (quali: scavi, ponteggi, gru, ecc.); - interventi che comportano la sostituzione di parti di ricambio in quanto non conveniente la riparazione4 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 4 di 90 7HPSLGLDWWXD]LRQHGHJLLQWHUYHQWL Gli interventi manutentivi determinati da guasto o da altra causa, data la necessità di ridurre al minimo la durata di un eventuale disservizio, dovrà essere eseguito dall Appaltatore secondo le modalità seguenti, in funzione della gravità attribuita al guasto: Œ emergenza (elevato indice di gravità del guasto): rischio per la salute o per la sicurezza, compromissione delle attività che si stanno svolgendo, interruzione del servizio, rischio di gravi danni. Inizio dell intervento immediato, entro pochi minuti dal guasto. L elenco dei guasti dovrà essere definito di comune accordo tra Amministrazione ed Appaltatore almeno 6 mesi prima dell inizio del servizio; in ogni caso si intendono ad elevato indice di gravità i seguenti guasti: a) blocco dei gruppi di continuità elettrica, b) mancanza acqua potabile fredda; c) mancanza energia elettrica agli impianti di illuminazione di sicurezza. Œ Œ urgenza (indice medio di gravità del guasto): compromissione parziale delle attività che si stanno svolgendo, scarsa efficienza del funzionamento dell elemento tecnico o dell unità tecnologica interessata al guasto, possibile rischio di danni. Inizio dell intervento entro un ora dal guasto. L elenco dei guasti dovrà essere definito di comune accordo tra Amministrazione ed Appaltatore almeno 6 mesi prima dell inizio del servizio; in ogni caso si intendono a medio indice di gravità i seguenti guasti: a) interruzione riscaldamento; b) guasto ai sistemi elevatori (ascensori); c) guasto per intervento interruttore elettrico; d) interruzione erogazione acqua sanitaria calda e fredda; e) guasto all'impianto rivelazione fumi; f) guasto all'impianto antintrusione; g) perdita pressione anello antincendio; h) otturazione/intasamento colonna di scarico-fogna; normale (basso indice di gravità del guasto): inconveniente secondario per le attività che si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. Inizio dell intervento entro 8 ore dal guasto. L elenco dei guasti dovrà essere definito di comune accordo tra Amministrazione ed Appaltatore almeno 6 mesi prima dell inizio del servizio; in ogni caso si intendono a basso indice di gravità tutti i guasti non elencati nei punti precedenti. a) interruzione aria condizionata; b) guasto impianto orologi; c) guasto impianto diffusione sonora; d) mancanza illuminazione in un locale; e) rottura porta/blocco serratura; f) rottura sanitario/asse wc/rubinetteria5 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 5 di 90 Œ g) presa elettrica divelta e/o non funzionante; i) impianto di condizionamento rumoroso/fastidioso; da programmare (indice molto basso di gravità del guasto): inconveniente minimo per le attività che si stanno svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettabilità. E possibile concordare l inizio dell intervento con il Responsabile del Procedimento. L intervento dovrà avere inizio come sopra specificato e, per i casi emergenza e urgenza, proseguire ininterrottamente fino alla eliminazione del guasto e al ripristino della funzionalità del sistema. In ogni caso l intervento dovrà essere organizzato in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. La data e l orario dell intervento dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile Ufficio Tecnico.6 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 6 di $7,9(',5,)(5,0(72 Tutte le attività e/o operazioni oggetto del Piano di Manutenzione dovranno far riferimento alle prescrizioni di leggi e/o normative vigenti. In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte dalle seguenti leggi, normative e/o raccomandazioni (comprese le successive modificazioni e varianti) di carattere generale: Norme e raccomandazioni CEI e in particolare: œ Norme per impianti elettrici utilizzatori e varianti œ Norme generali per gli impianti elettrici - (987) e varianti œ Raccomandazioni per l esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili 64-2 œ Norme per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione di incendio 64-2 (987) œ Norme per la protezione contro i fulmini 8- e varianti œ Norme per gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica linee in cavo -7 Norme per apparecchiature costruite in fabbrica ACF CEI 7-3/ e CEI 7-3/2 Norme per apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensioni da a 73,5 KV CEI EN (988). Leggi e prescrizioni e in particolare: œ Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici Legge n. 86 œ Attuazione della direttiva n. 72/73 CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico. Legge n. 79 œ Prestazioni riguardanti Vigili del Fuoco Legge 966/ e legge 88/ e successive modifiche œ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR n. 303 del œ Regolamento locale d igiene œ Legge 65 del e relative norme e regolamenti œ Legge 39 del per tutela delle acque œ Legge 0 del œ Legge 46 del œ Legge 626 del œ Legge 494 del 996 œ Legge 64 del 974 œ Legge 086 del 97 œ Norme UNI7 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 7 di 90 œ Norme ISPESL (ex ANCC) per i serbatoi in pressione œ Norme ASSISTAL per gli impianti sanitari œ Norme UNI CIG per la rete gas metano e DM Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate per le relative competenze dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti e autorizzati che comunque possono interessare direttamente le operazioni di manutenzione. Inoltre si farà riferimento per i singoli componenti alle norme specifiche.8 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 8 di 90,03,$7,(/(775,&,9 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 9 di 90 0$8$/(' (0(66$ Nel presente capitolo vengono elencati ed illustrati i componenti principali degli impianti elettrici e speciali. Inoltre viene riportato l elenco degli elaborati e tavole con la rappresentazione grafica delle apparecchiature e la relativa ubicazione nell ambito dell edificio. Infine, vengono indicate le modalità di conduzione corretta e ottimale delle apparecchiature in oggetto. (/(&2 '(//( $33$5(&&+,$785( (/(775,&+( ( 63(&,$/, 35,&,3$/, - Cabina elettrica - Quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria - Impianto di illuminazione normale - Impianto di illuminazione di sicurezza - Impianto di rilevazione incendi - Impianto di rilevazione C ed idrocarburi - Impianto controllo accessi - Impianti di sicurezza ed antieffrazione - Impianto di diffusione sonora - Sistema integrato trasmissione dati-telefonia - Sistema di telecontrollo e supervisione Per la rappresentazione grafica e collocazione delle apparecchiature si rimanda all elenco degli elaborati riportato nel paragrafo rappresentazione grafica dell opera. '(6&5,=,2((02'$/,7 ' 862 &DELQHHHWWULFKH - realizzazione di una cabina di trasformazione M.T./B.T.; - installazione di un gruppo di continuità assoluta predisposto per il funzionamento in parallelo ridondante, per l alimentazione delle apparecchiature informatiche del Lotto B; - installazione di due gruppi di continuità assoluta, funzionanti in parallelo ridondante, per l alimentazione degli impianti di illuminazione di sicurezza; - quadri generali di Bassa tensione e distribuzione elettrica primaria;10 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 0 di 90 La gestione degli allarmi, gli assorbimenti e relativi picchi vengono direttamente telecontrollati dal sistema di supervisione. 4XDGULHHWWULFLGLGLVWULEX]LRQHSULPDULDHVHFRQGDULD Dai quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria vengono alimentati attraverso linee radiali tutte le utenze principali quali: quadri elettrici di zona, impianti elevatori, quadri di impianti di condizionamento. Gli interventi di gestione e manutenzione su tali quadri sono riservati a personale addetto qualificato. I quadri elettrici di zona alimentano, attraverso linee dorsali e/o radiali, le utenze finali quali: impianti di illuminazione, prese f.m., ventilconvettori, ecc. Anche su tali quadri le operazioni di accensione, spegnimento e controllo sono gestite direttamente dal sistema di telecontrollo e supervisione. Gli interventi di eventuali ripristini e/o sezionamenti devono essere sempre svolti da personale addetto. I centralini di distribuzione locale alimentano e comandano gli impianti di illuminazione, f.m., oscuramento, ventilconvettori, nelle singole aule e/o laboratori didattici. L intervento di ripristino e sezionamento è sempre riservato a personale addetto qualificato. Costruttivamente i quadri saranno realizzati in lamiera d'acciaio verniciata, incassati o fissati esternamente alle pareti. La suddivisione dei quadri in scomparti rispecchia la suddivisione dei servizi: luce, forza motrice, normale, continuità, sicurezza.11 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. di 90,PSLDQWLGLLXPLQD]LRQHQRUPDH Gli impianti di illuminazione interna sono previsti mediante lampade a fluorescenza ad elevata efficienza luminosa, con reattori elettromeccanici a bassa perdita per ambienti normali quali corridoi, scale, depositi e con reattori elettronici per ambiente con necessità di un elevato comfort visivo quali aule, laboratori didattici, uffici, sale lettura. Al fine di consentire un risparmio energetico in quasi tutti gli ambienti (ad eccezione dei locali di modeste dimensioni) sono previste due o più accensioni gestite dall utente (come per gli uffici) e/o dal sistema di telecontrollo. Di seguito si illustrano i programmi di funzionamento e gestione dell impianto: a) Impianti di illuminazione connettivi (corridoi, scale, atri, passaggi comuni in genere): è prevista un accensione di tipo centralizzata con due livelli di illuminamento (50% e 00%). L accensione e la selezione del livello è gestita direttamente dal sistema centralizzato secondo programmi ottimizzati per i diversi ambienti e compensata in funzione del livello di illuminazione esterna. L accensione copre il periodo di funzionamento dell edificio: dalle ore 6,30 alle ore 20,00. Al di fuori di tale orario è previsto un sistema di illuminazione notturna costituito dalle lampade di illuminazione di sicurezza del tipo S.A. uniformemente distribuite. b) Impianti di illuminazione aule, laboratori e zone di lavoro in genere: in tali ambienti gli impianti di illuminazione prevedono un doppio sistema di accensione: - comando locale costituto da interruttori e/o relè passo-passo; - comando centralizzato gestito sempre dal sistema di centrali di telecontrollo, sulle linee dorsali di alimentazione. Anche in questi ambienti il periodo di funzionamento normale degli impianti è previsto dalle 6,30 alle 20,00. Al di fuori dell orario normale, comunque, è possibile accendere gli impianti di illuminazione nelle singole zone mediante forzatura del sistema di telecontrollo attraverso appositi comandi a tempo previsti in corrispondenza dei quadri elettrici di zona. Tale comando è costituito da un pulsante che, azionato, riprogramma l accensione esclusivamente per la zona interessata per un tempo reimpostato nel sistema. Al termine di tale tempo l impianto ritornerà nelle condizioni previste dal programma. c) Impianti di illuminazione esterna gestiti direttamente dal sistema di telecontrollo mediante appositi programmi ottimizzati, compensati in funzione del livello di illuminazione esterna naturale.12 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 2 di 90,PSLDQWLGLLXPLQD]LRQHGLVLFXUH]]D L illuminazione di sicurezza è prevista mediante alimentazione di tipo centralizzato con U.P.S. in tampone. In tutti gli ambienti e/o zone l illuminazione di sicurezza è sempre suddivisa su due linee elettriche di tipo dorsale: una per l alimentazione degli apparecchi, sempre accesi che svolgono la funzione di segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza e la funzione di illuminazione notturna, l altra per l alimentazione degli apparecchi al servizio di emergenza che si accendono, indipendentemente nelle diverse zone, alla mancanza di alimentazione sulle linee di alimentazione normale. Qualunque situazione di anomalia, intervento, mancanza di tensione, ecc. viene segnalata e registrata dal sistema di telecontrollo e supervisione.,psldqwrglulhyd]lrqllqfhqgl L impianto di rilevazione incendi, data la particolare destinazione dell edificio, è esteso a tutti gli ambienti quali: connettivi, aule, laboratori, uffici, servizi igienici, locali tecnici in genere. La centrale e gli elementi costituenti l impianto sono di tipo ad indirizzo e quindi in grado di indicare esattamente le zone e/o il locale da dove proviene l allarme. La centrale di rilevazione incendi provvede: - controllo rilevatori di fumo; - controllo pulsanti manuali; - controllo stato delle serrande tagliafuoco; - comando segnalazioni acustiche di allarme; - comando impianti di spegnimento automatico; - comando porte tagliafuoco; - fermo impianti di ventilazione; - memorizzazione di eventi su memoria non volatile e invio su stampante; - autodiagnostica in grado di rilevare i guasti hardware e/ eventuali interruzioni del collegamento. La centrale è interfacciata con il sistema di supervisione degli impianti. La programmazione e la manutenzione sono riservate a personale qualificato.,psldqwrfrqwurrdffhvvl L impianto di controllo accessi è previsto in tutte le aree del complesso scolastico dove l accesso è riservato solo a personale addetto ed autorizzato. Il sistema essenzialmente è costituito da: - unità centrale di controllo accessi; - concentratori controllo accessi;13 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 3 di 90 - lettori di badges controllo accessi; - lettori di stato; - sistema di interfaccia all unità centrale di supervisione e programmazione. Le funzioni principali del sistema si possono così riassumere: - acquisizione dei dati e comando dei dispositivi di campo (terminali, lettori) per mezzo di linee di comunicazione seriale che collegano i concentratori di zona; - creazione di un data-base degli elementi rilevati per consentire una analisi aggregata del comportamento degli apparati e degli impianti; - autodiagnostica in grado di rilevare i guasti hardware e/ eventuali interruzioni del collegamento; - gestione degli allarmi. La manutenzione e gestione dell impianto è riservata a personale addetto, qualificato e autorizzato.,psldqwlglvlfxuh]]dhdqwlhiiud]lrqh L impianto è costituito essenzialmente da: - centrale antintrusione a microprocessore; - sensori volumetrici; - contatti magnetici. La funzione del sistema è la protezione contro i furti, atti vandalici ed effrazioni in genere delle aree contenenti materiali e/o documenti di elevato valore. La centrale di controllo è interfacciata direttamente alla centrale di gestione dell impianto TVCC. La gestione, programmazione e manutenzione del sistema è riservata a personale addetto, qualificato e autorizzato.14 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 4 di 90,PSLDQWRGLGLIIXVLRQHVRQRUD L impianto di diffusione sonora ha, nel caso specifico, lo scopo di diffondere comunicazioni urgenti e/o di pericolo alle persone presenti nell edificio. Essenzialmente l impianto è costituito da: - centrale di amplificazione; - rete di distribuzione diffusori sonori distribuiti in modo tale da raggiungere qualsiasi area del complesso; - basa microfonica da tavolo. L accensione e l uso della centrale sono riservate a personale addetto, qualificato e autorizzato. 6LVWHPDGLWHHFRQWURRHVXSHUYLVLRQHGHJLLPSLDQWL L impianto è costituito essenzialmente da: - concentratori programmabili installati essenzialmente nei quadri di alimentazione delle utenze elettriche e degli impianti di condizionamento; - reti di elementi in campo quali sonde, regolatori, attuatori, contattori, ecc.; - unità centrale di gestione costituita da PC con monitor e stampante. La programmazione, gestione e manutenzione è riservata a personale addetto, qualificato e autorizzato. 5$335(6(7$=,2(*5$),&$'(// 23(5$ L opera risulta rappresentata dai seguenti elaborati costituenti il progetto esecutivo: %I.REL. %I.REL.2 %I.CSIE %I.PMI %-IE.0 %-IE.02 %-IE.03 Lotto B - Relazione Tecnica Descrittiva Impianti Lotto B - Relazione Tecnica di Calcolo Impianti Elettrici e Speciali Lotto B - Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche di Esecuzione Impianti Elettrici Lotto B Piano di Manutenzione Impianti cantinato Settore E Impianto di illuminazione e F.M. cantinato Settore F Impianto di illuminazione e F.M. terra Settore C Impianto di illuminazione e F.M.15 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 5 di 90 %-IE.04 %-IE.05 %-IE.06 %-IE.07 %-IE.08 %-IE.09 %-IE.0 %-IE. %-IE.2 %-IE.3 %-IE.4 %-IE.5 %-IE.6 %-IE.7 %-IE.8 %-IE.9 %-IE.20 terra Settore D Impianto di illuminazione e F.M. terra Settore E Impianto di illuminazione e F.M. terra Settore F Impianto di illuminazione e F.M. Settore C Impianto di illuminazione e F.M. Settore D Impianto di illuminazione e F.M. Settore E Impianto di illuminazione e F.M. Settore F Impianto di illuminazione e F.M. 2 Settore C Impianto di illuminazione e F.M. 2 Settore D Impianto di illuminazione e F.M. 2 Settore E Impianto di illuminazione e F.M. 2 Settore F Impianto di illuminazione e F.M. 3 Settore C Impianto di illuminazione e F.M. 3 Settore D Impianto di illuminazione e F.M. 3 Settore E Impianto di illuminazione e F.M. 3 Settore F Impianto di illuminazione e F.M. 4 Settore C Impianto di illuminazione e F.M. 4 Settore D Impianto di illuminazione e F.M.16 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 6 di 90 %-IE.2 %-IE.22 %-IE.23 %-IE.24 %-IE.25 %-IE.26 %-IE.27 %-IE.28 %-IE.29 %-IE.30 %-IE.3 %-IE.32 %-IE.33 %-IE.34 %-IE.35 %-IE.36 4 Settore E Impianto di illuminazione e F.M. 4 Settore F Impianto di illuminazione e F.M. volumi tecnici Settore C Impianto di illuminazione e F.M. volumi tecnici Settore D Impianto di illuminazione e F.M. volumi tecnici Settore E Impianto di illuminazione e F.M. volumi tecnici Settore F Impianto di illuminazione e F.M. cantinato Settore E Impianti speciali cantinato Settore F Impianti speciali terra Settore C Impianti speciali terra Settore D Impianti speciali terra Settore E Impianti speciali terra Settore F Impianti speciali Settore C Impianti speciali Settore D Impianti speciali Settore E Impianti speciali Settore F Impianti speciali17 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 7 di 90 %-IE.37 %-IE.38 %-IE.39 %-IE.40 %-IE.4 %-IE.42 %-IE.43 %-IE.44 %-IE.45 %-IE.46 %-IE.47 %-IE.48 %-IE.49 %-IE.50 %-IE.5 %-IE.52 %-IE.53 2 Settore C Impianti speciali 2 Settore D Impianti speciali 2 Settore E Impianti speciali 2 Settore F Impianti speciali 3 Settore C Impianti speciali 3 Settore D Impianti speciali 3 Settore E Impianti speciali 3 Settore F Impianti speciali 4 Settore C Impianti speciali 4 Settore D Impianti speciali 4 Settore E Impianti speciali 4 Settore F Impianti speciali volumi tecnici Settore C Impianti speciali volumi tecnici Settore D Impianti speciali volumi tecnici Settore E Impianti speciali volumi tecnici Settore F Impianti speciali cantinato Distribuzione elettrica primaria :20018 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 8 di 90 %-IE.54 %-IE.55 %-IE.56 %-IE.57 %-IE.58 %-IE.59 %-IE.60 %-IE.6a %-IE.6b %-IE.62 %-IE.63 %-IE.64 %-IE.65 %-IE.66 %-IE.67 %-IE.68 terra Distribuzione elettrica primaria distribuzione elettrica primaria 2 Distribuzione elettrica primaria 3 Distribuzione elettrica primaria 4 Distribuzione elettrica primaria volumi tecnici Distribuzione elettrica primaria Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schemi Quadri elettrici Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema cabina di trasformazione MT/BT 2 Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Allestimento cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione centrale frigorifera Schema funzionale Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Legenda simboli Impianti elettrici e speciali Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema a blocchi Distribuzione elettrica primaria Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schemi funzionali Impianti di sicurezza Controllo accessi Sistema antintrusione Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema a blocchi sistema integrato trasmissione dati-telefonia Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema funzionale Impianto tvcc Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema funzionale Impianto di rilevazione incendi e fughe gas Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema funzionale Impianto di ricezione e trasmissione Segnale TV :200 :200 :200 :200 :200 :20019 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 9 di 90 %-IE.69 Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Schema funzionale Impianto di diffusione sonora %-IE.70 Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Planimetria generale Impianto di illuminazione esterna %-IE.7 Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Pianta piano volumi tecnici di protezione dalle scariche atmosferiche %-IE.72 cantinato Maglia di terra %-IE.73 Lotto B - Scavalchi e Manica d Approdo Lay-out distributivo Sistema integrato trasmissione dati telefonia %-IE.74 Lotto B Scavalchi e Manica d Approdo Particolari costruttivi e di installazione. Sezioni manica d approdo, piani terra primo e secondo %-IE.75 Lotto B Particolari costruttivi e di installazione. Sezioni su manica d approdo, piani terzo e quarto %-IE.76 Lotto B Scavalchi e Manica d Approdo Particolari %-IE.77 costruttivi e di installazione. Sezione su scavalco Lotto B Scavalchi e Manica d Approdo Schema funzionale sistema di telecontrollo e supervisione impianti :200 :200 :200 - :25 :25 :25 -20 PLITECNIC DI TRIN PRGETT DI RADDPPI DEFINITIV LTT B SCAVALCHI E MANICA D APPRD Pag. 20 di 90 3,$2',0$87(=,2(,03,$7,2**(772'(/6(59,=,2',0$87(=,2( La manutenzione/gestione dovrà prevedere tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di manutenzione annua integrale ordinaria e straordinaria e gestione del complesso. Verrà assicurata la perfetta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti sotto elencati nonché la perfetta funzionalità ed efficienza delle strutture e finiture tutte, così come realizzate al momento del collaudo. Gli impianti tecnologici da manutenere, inseriti nel complesso, e la gestione dell edificio riguarderanno: ) cabine elettriche MT/BT; 2) gruppi elettrogeni e gruppi di continuità assoluta; 3) impianto di illuminazione generale; 4) impianto di illuminazione di sicurezza; 5) impianto di utilizzazione forza motrice; 6) impianto di messa a terra; 7) impianti di comunicazione e di sicurezza: 8) impianto telefonico e trasmissione dati; 9) impianto antintrusione; 0) impianto antenna TV; ) impianto di diffusione sonora e annunci d emergenza; 2) impianto TVcc; 3) impianto rivelazione incendi; 4) impianto controllo accessi; 5) impianto supervisione sicurezza; 6) impianto di telecontrollo e supervisione. 0$87(=,2(25',$5,$±'(),,=,2( Per manutenzione ordinaria si intendono quelle operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità abbisognevoli, unicamente, di minuterie e che comportano l impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (cinghie, premistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.). La finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di funzionamento l impianto, al fine di assicurare le condizioni contrattuali. La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: œ YHULILFD: per verifica si intende un attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità contenute nelle norme tecniche e/o manuali d uso delle apparecchiature. L effettuazione di tale attività è subordinata alle indicazioni dei Vedere altro
1. Finalità... 2. 2. Metodologie... 2. 2.1. Conduzione... 2. 2.2. Vigilanza... 3. 2.3. Ispezione... 3. 2.4. Manutenzione... 3
SOMMARIO 1. Finalità... 2 2. Metodologie... 2 2.1. Conduzione... 2 2.2. Vigilanza... 3 2.3. Ispezione... 3 2.4. Manutenzione... 3 2.5. Manutenzione ordinaria... 4 2.6. Manutenzione straordinaria... 4 2.7. Dettagli Manuale di manutenzione Opere elettromeccaniche
Manuale di manutenzione Opere elettromeccaniche N Opera oggetto di manutenzione Risorse necessarie per l intervento manutentivo Livello minimo delle prestazioni Anomalie riscontrabili personale comune Dettagli PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA E DELLE SUE PARTI a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R.207/2010.
PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA E DELLE SUE PARTI a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art. 38 del D.P.R.207/2010. 1. GENERALITÀ 1.1 FINALITA DEL PIANO Il presente documento dovrà Dettagli POLITECNICO DI TORINO MANICA DA 24 M: NEW RESEARCH CENTER PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI SPECIALI
C.so Duca degli Abruzzi n. 24 10129 TORINO POLITECNICO DI TORINO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROF. ING. FRANCESCO OSSOLA STUDIO VALLE PROGETTAZIONI Roma PROGER S.p.A. INGEGNERIA PER IL TERRITORIO PROGETTAZIONE Dettagli AZIENDA ALLEGATO 2 PIANO GUIDA MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ALLEGATO 2 - PIANO DI MANUTENZIONE pag.
ALLEGATO 2 PIANO GUIDA MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLEGATO 2 - PIANO DI MANUTENZIONE pag.1 di 12 1A) QUADRO ELETTRICO GENERALE QUADRO ELETTRICO GENERALE DI BASSA TENSIONE SEZIONATORI Dettagli Impianti elettrici ELENCO DELLE OPERE DI CONTROLLO PERIODICO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Impianti elettrici All. E ELENCO DELLE OPERE DI CONTROLLO PERIODICO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINE DI TRASFORMAZIONE Verifiche e controlli almeno semestrale con annotazione sull apposito registro specifico Dettagli Allegato C - Operazioni di manutenzione programmata
IPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPARECCHIO ILLUMINANTE Mensile Ispezione notturna mensile per impianti non telecontrollati sorveglianza sistematica dell'efficienza dei corpi illuminanti, necessaria per Dettagli Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata
Esempio tipo di Lista controlli di manutenzione programmata CAT. A Descrizione dell intervento Lavori di ispezione e pulizia G M S A 2A Note A1 Pulizia canaline A2 Ispezione ed eventuale pulizia di pozzetti Dettagli PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/BT
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CABINA MT/BT L esercizio e la manutenzione delle cabine hanno come scopo quello di assicurarne un elevata affidabilità (intesa come pronta individuazione delle anomalie,della Dettagli LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE
LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO: ESAMI A VISTA, PROVE, VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE E VERIFICHE PERIODICHE La norma CEI 64 8 per impianti elettrici utilizzatori prevede che prima di Dettagli ESTRATTO NORMA UNI CEI 11222
ESTRATTO NORMA UNI CEI 11222 Art. 4 VERIFICHE PERIODICHE 4.1 Generalità Per l esecuzione delle verifiche periodiche deve essere resa disponibile la documentazione tecnica relativa all impianto, compresa Dettagli Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza
Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza Ing. Roberto Vinchi Associazione Imprese di Impianti tecnologici Unione Industriale di Torino D.Legs. 81/08 e s.m.i. CAPO III - Gestione Dettagli 2/14 Progetto Esecutivo Sistema Rete Radio Adeguamento Siti Radio Piano di Manutenzione dell Opera
2/14 Progetto Esecutivo Sistema Rete Radio Adeguamento Siti Radio Piano di Manutenzione dell Opera INDICE 1. INDICAZIONI GENERALI... 5 1.1. MANUTENZIONE ORDINARIA... 6 1.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA... Dettagli Schede Attività Programmate
Servizi di manutenzione integrata edifici-impianti degli immobili istituzionali della Scuola Normale Superiore Schede Attività Programmate Pisa, lì 13 gennaio 2014. Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa-Italy Dettagli 1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.1 ELENCO DEGLI IMPIANTI Saranno realizzati i seguenti impianti elettrici e speciali: - modifica al quadro generale di distribuzione esistente (QOO1) esistente - alimentazione Dettagli Un edificio, adibito ad albergo, è costituito da tre piani fuori terra e da un piano interrato.
In questo numero riportiamo uno svolgimento possibile al quesito posto dal Ministero per l esame di stato di abilitazione all esercizio della libera professione di perito industriale della sessione 2008. Dettagli Capitolo 8 Documenti di progetto
Capitolo 8 Documenti di progetto (8.1) Guida CEI 0-2 In questo capitolo è riportata la descrizione dei documenti richiesti dalla Guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto Dettagli Elbana Servizi Ambientali s.p.a.
REGISTRO DI MANUTENZIONE CABINA MT/bt (CEI 0-15) Elbana Servizi Ambientali s.p.a. Sede Legale: Viale Elba, 9 Portoferraio (LI) Sede Impianto: Località Literno, sn Campo nell'elba (LI) ANNO 20 - N cabina Dettagli ALLEGATO A7 CABINE MT/BT
ALLEGATO A CABINE MT/BT N PROGRESSIVO Esame del fabbricato SCHEDA F NB: Gli interventi Muri e tetto relativi alla cabina - Verifiche/interventi: integrità dei muri, degli intonaci e del tetto, infiltrazioni Dettagli 0.0.2 Normalmente si considerano le seguenti tipologie di attività di manutenzione:
0.0.0 PREMESSA 0.0.1 Come manutenzione si identifica un tipo di attività il cui scopo è quello di mantenere funzionanti ed in sicurezza, con le prescrizioni qualitative e quantitative gli impianti elettrici. Dettagli COMUNE DI PORTO TOLLE Provincia Di Rovigo AREA TECNICA
COMUNE DI PORTO TOLLE Provincia Di Rovigo AREA TECNICA ALLEGATO A Traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria Programmata preventiva e straordinaria AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA Dettagli ALLEGATO - C ATTIVITA' DI CONDUZIONE IMPIANTI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO ALLEGATO - C Generatore di acqua Dettagli MANUTENZIONE SIAT Energy S.p.A.
MANUTENZIONE SIAT Energy S.p.A. 1 - Il modello di Manutenzione e Gestione di SIAT Energy S.p.A. I servizi proposti da SIAT Energy S.p.A. hanno l obiettivo di assicurare il programma e le azioni necessarie Dettagli Comune di Cologna Veneta - Rifacimento dell impianto termico della scuola sec.ria di 1 grado Dante Alighieri PIANO DI MANUTENZIONE...
I N D I C E PIANO DI MANUTENZIONE... 2 RISORSE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI... 2 IMPIANTI TERMOMECCANICI E FRIGORIFERI... 2 Linea adduzione gas metano... 2 Caldaia a metano ad acqua calda... 3 Canna Dettagli MANUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
Manuale d'uso Comune di: Provincia di: Oggetto: Corigliano Calabro Cosenza LAVORI DI RIPRISTINO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI E DI ALIMENTAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI Dettagli COMUNE DI GORLAGO PROVINCIA DI BERGAMO
PRESTAZIONALE IMPIANTI ELEVATORI E ASCENSORI, ANTINCENDIO, ANTIFURTO CITTOFONO E CONTROLLO ACCESSO 1. IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI, Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli Dettagli PER L'USO E LA MANUTENZIONE
MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI QUADRI ELETTRICI SECONDARI DI DISTRIBUZIONE INDICE: 1) AVVERTENZE 2) CARATTERISTICHE TECNICHE 3) INSTALLAZIONE 4) ACCESSO AL QUADRO 5) MESSA IN SERVIZIO 6) OPERAZIONI Dettagli Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa
Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di Dettagli PROGRAMMA GESTIONE AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI
PROGRAMMA GESTIONE AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI Aggiornamento: Agosto 2014 Indice Check up impianto elettrico parti comuni Check up sistemi di rivelazione fumi e spegnimento incendi Check up tecnico strumentale Dettagli - Verifica funzionalità, pulizia e controllo connessioni altro tipo di trasformatori
Impianto elettrico Cabine elettriche Quadri elettrici media e bassa tensione e c.c Interruttori media e bassa tensione Trasformatori Batteria di rifasamento Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche Dettagli IMPRESA SICURA s.r.l.
REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. 151/2011 IMPRESA SICURA s.r.l. Via N. Bixio n. 6 47042 - Cesenatico (FC) Tel. 0547.675661 - Fax. 0547.678877 e-mail: info@impresasicurasrl.it Dettagli 14 Piano di manutenzione delle opere
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA DISTRIBUZIONE IRRIGUA NELL AREA SANTERNO - SENIO IN DESTRA DEL C.E.R. 3 STRALCIO - 1 LOTTO PERIZIA DI VARIANTE PER IL DISTRETTO IRRIGUO VILLA SAN MARTINO NEI COMUNI Dettagli PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Installazione di un impianto fotovoltaico da 1,2 kwp su un Istituto Scolastico
PINO DI MNUTENZIONE IMPINTI FOTOVOLTICI Installazione di un impianto fotovoltaico da 1,2 kwp su un Istituto Scolastico PREMESS Il presente elaborato ha lo scopo di pianificare e programmare l attività Dettagli PREMESSA MANUALE D USO MANUALE DI MANUTENZIONE PIANO DI MANUTENZIONE 1/17
PREMESSA MANUALE D USO QUADRO ELETTRICO E LINEE DI DISTRIBUZIONE TERMINALI : PRESE IMPIANTI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO DI MESSA A TERRA UPS GRUPPO DI CONTINUITA IMPIANTO Dettagli Manutenzione Edifici: scheda mensile delle operazioni programmate da contratto per impianti elevatori fissi
Manutenzione Edifici: scheda mensile delle operazioni programmate da contratto per impianti elevatori fissi Edificio 03 Scuola elementare Barbusi Quadro sinottico delle attività Mese di Giugno Anno 2015 Dettagli RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 1. premessa Il complesso immobiliare oggetto dell intervento consta di due edifici, CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L ARTE E LA CULTURA e OSTELLO DELLA GIOVENTU Dettagli Documento: Revisione: 0 MANUTEN NZIONE E. Pagina: 1 di
1 PROGETTO DI MANUTEN NZIONE E CONDUZIONE Documento: Revisione: 0 Data: Pagina: 1 di Progetto esecutivo di Manutenzione e Conduzione Infrastrutture ed Impianti Meccanici Elettrici e Speciali dellaa Nuova Dettagli Techne s.r.l. società di servizi per lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. TECHNE S.r.l. via degli orti, 2 Marsciano (PG)
Techne s.r.l. società di servizi per lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. LA SOCIETA Techne è una società di servizi che nasce per favorire lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili. Techne, Dettagli Manuale utente Power Station. POWER STATION Manuale utente. IV360 REV00 Siel s.p.a
POWER STATION Manuale utente Pagina 1 di 22 + FR 1 INTRODUZIONE... 4 2 AVVERTENZE DI SICUREZZA... 5 2.1 Simboli usati... 5 3 CONTROLLO ALLA RICEZIONE... 7 4 IMMAGAZZINAGGIO... 7 5 SOLLEVAMENTO... 7 5.1 Dettagli ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA verifica e riparazione programmata o a guasto compresi materiali di consumo.
IMPIANTI ELETTRICI, AUTOMAZIONI E ALLARMI Le operazioni sono volte a mantenere in efficienza le parti elettriche degli immobili comunali e comprendono sia gli interventi di manutenzione ordinaria, come Dettagli 1. Manutenzione dell opera
PREMESSA Il piano di manutenzione dell opera e delle sue parti deve prevedere, pianificare e programmare l attività di manutenzione dell opera, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche Dettagli FASCICOLO GENERALE E PIANO PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO IPPICO COMUNALE E DELLE IPPOVIE
COMUNE DI NORMA (Provincia di LATINA) PSR del Lazio 2007-2013 Attuativo Reg. (CE) n 1968/05 PIT "Piano Strategico dei Monti Lepini" Promotore XIII COMUNITA' MONTANA DEI LEPINI-AUSONI MISURA 313 Azione Dettagli Strutture alberghiere (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Prescrizioni particolari Segnaletica di sicurezza o La segnaletica di sicurezza deve rispondere a quanto previsto dalla Norma UNI EN 1838 (cioè dal Dlgs 493/96) sia per quanto concerne le dimensioni sia Dettagli Perché e cosa offre il Programma di manutenzione.
Proposta manutentiva di verifica e controllo Sistematico dello stato degli Impianti La presente proposta di manutenzione viene redatta sulla base dei controlli sicurezza degli impianti con verifica ciclica Dettagli Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw
Istruzioni d uso e manutenzione degli impianti termici a gas con portata termica fino a 35 kw Allegati alla Dichiarazione di conformità n data Committente. Le presenti istruzioni d uso e manutenzione dell Dettagli DISCIPLINARE TECNICO. Art. 1. PREMESSA. Art. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA. Art. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
INDICE ART. 1. PREMESSA... 2 ART. 2. SERVIZIO DI REPERIBILITA... 2 ART. 3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO... 2 ART. 4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE... 2 ART. 5. REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI... Dettagli Capitolato Manutenzione Impianto Elettrico
Capitolato Manutenzione Impianto Elettrico Si descrivono le parti dell impianto elettrico e di trasformazione che sono presenti presso l incubatore di Catania Impianto Elettrico - Cabina Trasformazione Dettagli LA MANUTENZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO SECONDO IL DLgs 81/08
LA MANUTENZIONE DELL IMPIANTO ELETTRICO SECONDO IL DLgs 81/08 DEFINIZIONE Per manutenzione di un impianto elettrico si intende l insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per conservare Dettagli QUADRI DI BASSA TENSIONE MANUALE PER LA MESSA IN OPERA, L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE
1 Febbraio 2005 Rev. 2 QUADRI DI BASSA TENSIONE MANUALE PER LA MESSA IN OPERA, L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE 1 INDICE 1- Istruzione per la messa in opera 1.1 Ispezione al ricevimento.3 1.2 Immagazzinamento Dettagli committenza SAL S.r.l. Via dell Artigianaton 1/3 Loc. San Grato 26900 Lodi (Lo) comune COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia Dettagli COMUNE DI ANCONA AREA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO
COMUNE DI ANCONA AREA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO Direzione Pregettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza. (Edilizia Scolastica ed Asili Nido) Progetto per l'ampliamento Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA RAGIONE SOCIALE O TIMBRO DELL AZIENDA : Responsabile della gestione del registro : DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO: REV. REDAZIONE DESCRIZIONE Dettagli GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
NORME CEI 0-10 GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI La guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento Dettagli IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
IE 080 Uffici Novembre 2015 L impianto elettrico negli uffici deve essere molto flessibile al fine di consentire l allacciamento di nuovi utilizzatori o servire nuovi impianti. La flessibilità dipende Dettagli LISTINO I.E. IMPIANTI ELETTRICI ASCENSORI
CITTÀ DI IMOLA SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE PREZZIARIO DEL COMUNE DI IMOLA (ai sensi dell art. 133 D.Lgs. 163/2006) LISTINO I.E. IMPIANTI ELETTRICI ASCENSORI Anno 2013 *** INDICE *** Dettagli Comune di Livorno. UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA
Ing. Pietro Marco SIMONI Via Roncari, 39/A 21023 BESOZZO (VA) Tel/fax 0332-970793 PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA (ai sensi Dettagli PIANO ILLUMINAZIONE CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO
INDICE F - LINEE GUIDA MANUTENZIONE IMPIANTI... 2 F.1 - PIANO DI MANUTENZIONE E ATTIVITÀ MANUTENTIVE... 2 F.1.1 - MANUALE D USO E CONDUZIONE... 3 F.1.2 - MANUALE DI MANUTENZIONE... 3 F.1.3 - PROGRAMMA Dettagli SCHEDA II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE CODICE SCHEDA C 01 DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA. VERIFICA FUNZIONAMENTO TERMINALI E RUBINETTI, VERIFICA DEGLI SCARICHI, VERIFICA DELLE TUBAZIONI Dettagli INDICE. 1. Scopo del piano di manutenzione pag. 2. 2. Azioni di manutenzione pag. 2
INDICE 1. Scopo del piano di manutenzione pag. 2 2. Azioni di manutenzione pag. 2 2.1 Azioni di manutenzione preventiva pag. 3 2.1.1 Ingrassaggio e lubrificazione organi in movimento pag. 3 2.1.2 Manutenzione Dettagli Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica. Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI
Le verifiche negli impianti elettrici: tra teoria e pratica (Seconda parte) Guida all esecuzione delle verifiche negli impianti elettrici utilizzatori a Norme CEI Concluso l esame a vista, secondo quanto Dettagli Comune di Sovico Concessione per la l affidamento del servizio di pubblica illuminazione - Capitolato speciale
Comune di Sovico (MB) CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO 4 PROVE TECNICHE E ILLUMINOTECNICHE rif. art. 25 L elenco seguente comprende le attività minime di esecuzione delle prove tecniche ed illuminotecniche Dettagli REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio per il Personale, Ufficio per la sicurezza sul lavoro EDIFICIO REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 2014 Responsabile della gestione del Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli IE 010 Centrale idrica Ottobre 2014
IE 010 Centrale idrica Ottobre 2014 Riferimenti normativi: Norma CEI 64-8 Guida CEI 64-50 Prima di effettuare il progetto dell impianto elettrico è necessario acquisire tutte le informazioni relative alla Dettagli TREVIGLIO FUTURA S.p.a. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI A DUE PIANI INTERRATI
Committente: TREVIGLIO FUTURA S.p.a. Societa' Trasformazione Urbana Piazza Manara, 1-24047 Treviglio (BG) Progetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI A DUE PIANI INTERRATI 00 REVISIONE Emissione disegno Dettagli Impianti d illuminazione di sicurezza. Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.
Impianti d illuminazione di sicurezza Procedure per la verifica e la manutenzione periodica. Leggi e Norme di riferimento Leggi e Norme di riferimento Rispetto della legge e della norma tecnica I parametri Dettagli Computo metrico impianto elettrico
Documento: Computo metrico impianto elettrico Oggetto: Progetto impianti elettrici locale CED piano interrato, bagni disabili piano terra e primo, ampliamento ufficio polizia locale piano terra, impianti Dettagli titolo e contenuto della tavola: ELETTRICO CDZ STUDIO ING. MICHELE DESIATI
sezione: ELETTRICO CDZ titolo e contenuto della tavola: VERBALE DI REGOLARE ESECUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO STUDIO ING. MICHELE DESIATI - Energia - Sicurezza luoghi lavoro - Acustica Dettagli INDICE Manuale Volume 2
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli Allarmi tecnici MY HOME. Allarmi. tecnici
R Allarmi tecnici MY HOME R 65 Caratteristiche generali Tramite gli allarmi tecnici si possono mettere sotto controllo i dispositivi dell abitazione che in caso di malfunzionamento potrebbero provocare Dettagli TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI STANDARD MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TECNICO Dettagli SOMMARIO. STUDIO CANALI per. ind. LEONARDO GOZZI
Relazione Illustrativa impianti elettrico e speciali - Pag.1 SOMMARIO SOMMARIO... 1 1. OGGETTO E LIMITI DELLA FORNITURA... 2 2. ELENCO ELABORATI... 3 3. DESTINAZIONE e CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI... 3 4. Dettagli PERCHE SCEGLIERE QUESTO PRODOTTO
PERCHE SCEGLIERE QUESTO PRODOTTO CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE CRS8 Pannello sinottico La centrale antincendio mod. CRS8, controllata a microprocessore, è stata progettata per alimentare e gestire Dettagli Corso di Progettazione esecutiva degli Impianti Elettrici in media e bassa tensione
Corso di Progettazione esecutiva degli Impianti Elettrici in media e bassa tensione anno 2016 Programma del Corso Parte 1 - Criteri metodologici (16 ore) Argomenti rif. didattici Sistema elettrico Scheda Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
SEMINARIO TECNICO Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14 Ing. Sergio Sanfratello Scopo e campo di applicazione La presente Norma descrive Dettagli La sicurezza elettrica nel condominio
La sicurezza elettrica nel condominio Relatore Francesco Mirabile Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari 16/11/2014 EN Measure s.r.l 1 Indice del corso 1. Leggi di riferimento 2. Norme tecniche Dettagli < Apparecchiatura di controllo di fiamma > RIVELAZIONE FIAMMA BI ELETTRODO. SAITEK srl
Serie CF3q < Apparecchiatura di controllo di fiamma > SAITEK srl www.saitek.it info@saitek.it Casalgrande (RE) ITALY Tel. +39 0522 848211 Fax +39 0522 849070 CONTROLLO DI FIAMMA SERIE C F 3 Q pag. 1 di Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli www.libriprofessionali.it per i tuoi acquisti di libri, banche dati, riviste e software specializzati
MANO D OPERA Classificazione del lavorato Lavoro notturno e festivo 01 - IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI Cavi e tubi protettivi Dispositivi di comando Componenti per impianti tipo bus Aspiratori Dettagli PIANO DI MANUTENZIONE
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO PROVINCIA DI GROSSETO PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE sito in via Cellane, 23 PIANO DI MANUTENZIONE TAV.: Dettagli IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
Aprile 2006 CARTA DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI Tutto quello che c è da sapere per utilizzare al meglio il servizio. AEM TORINO Via Bertola, 48 10122 Torino PREMESSA Indice 1 Premessa 2 Principi Dettagli PREMESSA IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI
IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI PREMESSA La presente relazione riguarda la realizzazione dell impianto elettrico e di trasmissione dati per l allestimento dell aula informatica della scuola G. Dettagli COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale, ivi compreso le linee elettriche Dettagli IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI
IMPIANTO ANTINCENDIO Le prestazioni richieste sono: A- conduzione degli impianti; B- controlli e manutenzioni preventive; Serramenti REI della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di Dettagli AMPLIAMENTO DEL PERCORSO MUSEALE PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE SUGLI IMPIANTI
1 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PROVINCIA DI PERUGIA) PROGRAMMA URBANO COMPLESSO PUC 2/2008 (D.G.R.351/08) LA CITTA DEL LAGO CENTRO STORICO AREA MONUMENTALE AMPLIAMENTO DEL PERCORSO MUSEALE PROGETTO Dettagli 2) Nome e cognome del titolare o legale rappresentante della ditta installatrice;
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Alla fine del lavoro l installatore è tenuto a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti, tale dichiarazione per essere valida deve essere Dettagli Tali impianti elettrici saranno ubicati nella scuola elementare e materna di Marliana, in Via Goraiolo, Marliana (PT).
ndividuazione degli impianti Gli impianti oggetto del progetto sono previsti all interno di una struttura scolastica. Gli impianti esistenti sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, pertanto saranno Dettagli Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende:
Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende: - tre piani fuori terra con una scala interna; - tre appartamenti per piano aventi rispettivamente una superficie di circa 50 m 2, 100 Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli Comune di Arcore Provincia di Monza e Brianza
Comune di Arcore Provincia di Monza e Brianza Servizio: Sviluppo del Territorio Largo V. Vela, 1 Tel. 039 60171 BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE D USO DI SUPERFICI DI PROPRIETA COMUNALE SU CUI INSTALLARE Dettagli LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: MANUTENZIONE E ASPETTI NORMATIVI
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: MANUTENZIONE E ASPETTI NORMATIVI A. PREMESSA Nell affrontare la problematica in esame è utile precisare cosa si intenda con manutenzione, effettivamente con tale Dettagli A M M I N I S T R A Z I O N E C O M U N A L E
File: 09046_ Sett. 13 Rev: 00 Pag. 1 INDICE 1 - Premessa - stato di fatto... 2 2 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti... 3 3 - Normativa di riferimento... 4 4 - Distribuzione dell energia Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE 1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE Dettagli ANALISI DEL PREZZO N 5. REGOLATORE STABILIZZATO DI FLUSSO LUMINOSO 50 KVA (con quadro comando della zona A incorporato)
ANALISI DEL PREZZO N 5 REGOLATORE STABILIZZATO DI FLUSSO LUMINOSO 50 KVA (con quadro comando della zona A incorporato) Fornitura e posa in opera di Regolatore Stabilizzato di Flusso Luminoso per potenza Dettagli Studio Tecnico Dott. Ing. Paolo Caruana La Spezia
1 PREMESSA 2 2 QUADRO NORMATIVO 2 2.1 NORME UNI 2 2.2 NORME CEI 3 3 DESCRIZIONE GENERALE 4 4 IMPIANTI ELETTRICI 4 4.1 ILLUMINAZIONE 4 4.2 AUSILIARI 5 4.3 TERMOVENTILAZIONE 5 4.4 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE Dettagli ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA
ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è la progettazione relativa all illuminazione di servizio e di emergenza della zona tecnica della piscina Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 art. 133
 art. 25

Art. 1