Source: http://docplayer.it/12602410-Tra-amento-delle-acque-di-scarico-aspe5-tecnici-e-norma6vi-della-regione-emilia-romagna-relatore-geol-fabio-bussetti.html
Timestamp: 2018-01-21 07:09:05+00:00

Document:
Tra$amento delle acque di scarico Aspe5 tecnici e norma6vi della regione Emilia Romagna. Relatore: Geol. Fabio Bussetti - PDF
Download "Tra$amento delle acque di scarico Aspe5 tecnici e norma6vi della regione Emilia Romagna. Relatore: Geol. Fabio Bussetti"
1 Tra$amento delle acque di scarico Aspe5 tecnici e norma6vi della regione Emilia Romagna Relatore: Geol. Fabio Bussetti
2 Riferimen6 Norma6vi Testo Unico 152/06 Delibera 1053/03 della Regione Emilia-Romagna Delibera 285/05 della Regione Emilia-Romagna Delibera 1860/06 della Regione Emilia-Romagna
3 Testo Unico 152/06 Art.100 comma 2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportano costi economicamente ammissibili Art.100 comma 3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
4 Testo Unico 152/06 Art.124 comma 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati Art.124 comma 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi in acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell ambito della disciplina di cui all art.101 comma 1 e 2. Art.124 comma 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione allo scarico è presentata alla provincia ovvero all Autorità d ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L autorità competente provvede entro 90 gg. dalla ricezione della domanda.
5 Testo Unico 152/06 Art.125 comma 1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acque da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dall eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
6 TABELLA RIFERIMENTO PER GLI SCARICHI RIF. ALLEGATO 5 TABELLA 3 RIF. ALLEGATO 5 TABELLA 4
7 Delibera 1053/03 Regione Emilia Romagna Competenze relative all autorizzazione agli scarichi di acque reflue. 1.La competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie 2.Al comune compete il rilascio dell autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suole e degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale caso il comune autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento ed alle prescrizioni tecniche previste dalle norme regolamentari. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel parere eventualmente espresso da ARPA.
11 Un caso semplice ABITAZIONE MONOFAMIGLIARE NON ALLACCIATA A PUBBLICA FOGNATURA Come ci dobbiamo comportare?
12 Un caso semplice L autorizzazione allo scarico va indirizzata al comune competente Individuare il corretto dimensionamento degli abitanti equivalenti Utilizzare il riferimento della tabella b per il sistema di trattamento acque di scarico.
13 Un caso semplice Quante camere da letto ci sono? Cinque in totale, tre matrimoniali (14<S<21mq)e quattro singole (S< 14 mq), totale di 10 A.E. Abbiamo il dato del dimensionamento, ora guardiamo quali sono le possibili soluzioni.
14 Un caso semplice
15 Un caso semplice Di cosa necessitiamo per il pretrattamento? 1.Degrassatore per 10 A.E. 1.Fossa Imhoff per 10 A.E.
21 Fossa imhoff Degrassatore
22 Un caso semplice Cosa utilizziamo come trattamento secondario? 1.Filtro percolatore anaerobico, 2.Filtro percolatore aerobico, 3.Fitodepurazione 4.Impianto a Fanghi attivi
23 Filtro percolatore anaerobico Il volume della massa filtrante dovrà essere proporzionato in ragione di 1 m 3 per persona (a. e.) qualora l altezza del filtro sia di 1 metro. In tal caso, la superficie del filtro sarà quella del numero degli abitanti equivalenti espressa in m 2.Sono tuttavia ammessi volumi inferiori per altezze della massa filtrante superiori al metro.sono invece necessari volumi superiori se l altezza della massa filtrante è inferiore a 1 m. o superiore a 1,50 m; detti valori si debbono fissare in 1 metro cubo di massa filtrante per ogni abitante equivalente.per il calcolo dovrà essere utilizzata la seguente formula:s = N:h 2 dove:s = superficie della massa filtrante N = numero delle persone equivalenti h = altezza della massa filtrante S = N/h 2, dove nel nostro caso 10/(1,5) 2 = 4,44 m 2 è la minima sup/sezione necessaria Consideriamo l interro con una superficie della sezione media di 5m 2 L altezza del letto percolatore sarà quindi: h= N/S= 10/5=1,4m Ne consegue che il volume della massa filtrante deve essere SXh=5x1,4=7 m 3 Il volume del letto percolatore del PLANPERCOLANS 10ER è infatti 7,04 m 3
24 Planpercolans 10 E.R.
27 Un caso semplice, in collina
28 Un caso semplice, fitodepurazione
29 Un caso semplice, fitodepurazione
30 Alcune cose sulla fitodepurazione Necessità di spazio verde Delibera 1053/03 della regione Emilia Romagna Dimensionamento 5 mq/a.e. a flusso orizzontale Dimensionamento 3 mq/a.e a flusso verticale
31 Impian6 a fanghi a5vi
32 Applicazione del biosystem
33 U6lizzo dell impianto a fanghi a5vi VANTAGGI 1.Spazio di utilizzo ridotto 2.Depurazione efficace con carichi organici elevati SVANTAGGI 1.Costi di manutenzione elevati 2.Più delicato da un punto di vista gestionale
34 Sub-IrrigazioneLa dispersione negli strati superficiali del terreno (sub-irrigazione) dei reflui civili è un particolare sistema di trattamento e smaltimento dei liquami che può essere adottato qualora non siano disponibili corpi recettori idonei e qualora le caratteristiche del suolo e del sottosuolo non presentino controindicazioni.consiste nell immissione del liquame stesso, tramite apposite tubazioni, direttamente sotto la superficie del terreno ove viene assorbito e gradualmente assimilato e degradato biologicamente in condizioni aerobiche. L'idoneità del terreno per la posa di una rete disperdente e la lunghezza della stessa, commisurata anche al numero di A.E. serviti, debbono essere chiaramente indicate in specifica relazione geologicail liquame chiarificato, proveniente dalla fossa Imhoff mediante condotta a tenuta, perviene in un pozzetto, anch esso a tenuta, dotato di sifone di cacciata che serve a garantire una distribuzione uniforme del liquame lungo tutta la condotta disperdente e consente un certo intervallo tra una immissione di liquame e l altra nella rete di sub-irrigazione, in modo tale da agevolare l ossigenazione e l assorbimento del terreno.la condotta disperdente è realizzata preferibilmente in elementi tubolari continui in P.V.C. pesante (UNI 302), del diametro di mm e con fessure, praticate inferiormente e perpendicolarmente all asse del tubo, distanziate cm e larghe da 1 a 2 cm.la condotta disperdente deve avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%.Essa viene posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea per almeno 30 cm è occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70.La condotta disperdente viene collocata al centro del letto di pietrisco.la parte superiore della massa ghiaiosa prima di essere coperta con il terreno di scavo, deve essere protetta con uno strato di materiale adeguato che impedisca l intasamento del terreno sovrastante ma nel contempo garantisca l aerazione del sistema drenante. Materiale particolarmente idoneo allo scopo risulta essere il cosiddetto "tessuto non tessuto".a lavoro finito la sommità della trincea deve risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.la condotta disperdente può essere:unica;ramificata;su più linee in parallelo.in quest ultimo caso le tubazioni vanno disposte a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.distanze maggiori, ove possibile, sono comunque più favorevoli all efficienza di funzionamento.se il terreno ha notevole pendenza l adozione di uno scarico in subirrigazione deve essere attentamente valutata in relazione al possibile manifestarsi di fenomeni franosi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni interessati. In ogni caso non è conveniente applicare questa soluzione in terreni con pendenze superiori al 15% onde evitare possibili fenomeni di emergenza del liquame distribuito nelle quote più basse.lo sviluppo della condotta deve comunque seguire l andamento delle curve di livello in modo da non superare le pendenze idonee sopra riportate della condotta disperdente.per ragioni igieniche e funzionali le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontano da fabbricati, aree pavimentate o sistemate in modo da impedire il passaggio dell aria nel terreno.a tale riguardo si possono indicare le seguenti distanze minime che è opportuno rispettare:fabbricati Distanza di sicurezza definita in reg. locali Pozzi, condotte, serbatoio o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile (Allegato V Del C. I. 4/2/77) 30 m Pozzi, condotte, serbatoi o altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile (D.P.R. 24/5/88 n 236 per le acque destinate al consumo umano) 200 m In presenza di falda acquifera la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda stessa non deve essere inferiore a 1 m (Allegato V Delibera del C. I ).A tal fine per livello massimo della falda deve intendersi la quota, rispetto al piano di campagna, raggiunta dalla tavola d acqua nelle condizioni di massima morbida.l assenza della falda acquifera o il livello massimo dovranno essere esplicitamente dichiarati nella relazione tecnica.lo sviluppo della condotta disperdente è variabile, per ogni utente servito, in ragione del tipo di terreno disponibile.a tale riguardo si riporta come riferimento la tabella seguente, desunta dall allegato V della Delibera del Comitato Interministeriale del Sabbia sottile o materiale leggero di riporto 2 m/ab Sabbia grossa e pietrisco 3 m/ab. Sabbia sottile con argilla 5 m/ab. Argilla con un po' di sabbia 10 m/ ab. Argilla compatta NON ADATTO Nel corso dell esercizio si dovrà controllare che:non aumentino gli abitanti serviti;il sifone di cacciata funzioni regolarmente;non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale;non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente;non si verifichi un progressivo innalzamento della falda.
38 Conclusioni In Emilia Romagna la delibera di riferimento è la 1053/03 ed è abbastanza chiara ed onnicomprensiva di diverse caratteristiche. Trovare l impianto di depurazione più idoneo alle casistiche che misceli buon senso/ economicità e gestione. Cercare sempre di informarsi con gli enti preposti. Per impianti complessi è sempre necessaria una valutazione ad hoc (es. cantine vinicole, caseifici, stalle, industrie meccaniche ed alimentari)
42 Grazie per l a$enzione 42

References: Art.100
 Art.100
 Art.124
 Art.124
 art.101
 Art.124
 Art.125