Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/166/033.html
Timestamp: 2013-06-19 02:21:08+00:00

Document:
BOC - 2000/166. Viernes 22 de Diciembre de 2000 - 4542
BOC Nº 166. Viernes 22 de Diciembre de 2000 - 4542
4542 - Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de agosto de 2000, que notifica la Resolución relativa a la denuncia presentada por D. Francisco del Pino González Godoy, sobre facturaciones de suministro de agua.- Expte. nº DA-99/0300.
Habiéndose dictado Resolución sobre denuncia por facturación excesiva del suministro de agua interpuesta por D. Francisco del Pino González Godoy, recaída en el expediente DA-99/300, e intentada la notificación de la misma al denunciante por dos veces sin éxito es por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Industria y Energía R E S U E L V E:
ASUNTO: RESOLUCIÓN DENUNCIA DE AGUA (EXPTE. DA-99/0300).
Visto el escrito de fecha 5 de julio de 1999, presentado por D. Francisco del Pino González Godoy en esta Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas, por medio del cual viene a expresar su disconformidad con las facturaciones giradas por la entidad suministradora Emalsa, prestataria del servicio de aguas de Las Palmas de Gran Canaria.
Resultando que siendo las 12,00 horas del día 25 de octubre de 1999, y a instancia de la citada denuncia, por personal técnico de esta Dirección Territorial, ha sido verificado en cuarto de contadores sito en calle Nueva Urbanización El Lasso, 31, 2-B, el contador marca: Schlumberger; tipo: Unimag; clase: B; Qn: 1,5 m3/h; calibre: 13 m/m; número de serie: 98306087; año de fabricación: 1998; con precinto de verificación primitiva; y con lecturas, inicial de 234,455 m3, y final de 234,563 m3, con un volumen pasado de 100 litros, y en presencia de Dña. Ana Perdomo Rodríguez, en representación del abonado Residencial Los Granjeros, I resulta que dicho contador de agua funciona con un error de + 8% (error máximo tolerado Qt ² Q ² Qmax = ± 2%).
Resultando que con fecha 30 de diciembre de 1999, Emalsa informa a esta Dirección Territorial sobre la referida denuncia en el sentido de acompañar datos del abonado y del contador instalado, así como histórico de los contadores instalados, de las lecturas tomadas y de las facturaciones giradas del abonado nº 98.04.00.391.07.
Considerando que, de acuerdo con los puntos 2.1 y 3.1 del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (B.O.E. de 6 de marzo de 1989), por la que se regulan los contadores de agua fría y aplica la Directiva 75/33/CEE de fecha 17 de diciembre de 1974, los contadores deberán fabricarse de manera que se ajusten a las prescripciones de la citada disposición en condiciones normales de uso, es decir, el contador debe funcionar regularmente con un error máximo tolerado dentro del rango Qt ² Q ² Qmax = ± 2%.
Considerando que el artículo 46 del Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (B.O.E. de 15 de abril de 1954), de aplicación a los servicios de abastecimiento de aguas por mor de las Órdenes de 15 de marzo de 1963 y 21 de marzo de 1964, dispone que si un contador funciona regularmente con error positivo superior al autorizado, la Administración procederá a determinar la cantidad que debe ser reintegrada por la entidad suministradora al abonado, que será la cantidad satisfecha, menos la que hubiera debido abonar, teniendo en cuenta los consumos realmente efectuados durante los meses a que debe retrotraerse la liquidación y aplicando a los mismos las tarifas contratadas.
1º) De acuerdo con el punto 2.2 del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 y a la vista del acta de verificación del contador nº 98-306087, de la que se deduce un error máximo tolerado de funcionamiento del + 8%, se considera que el funcionamiento del citado contador no es reglamentario.
2º) En relación con los consumos de las tres últimas facturaciones emitidas por la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., Emalsa, recibos febrero-99, abril-99 y junio-99, así como las siguientes facturaciones, recibos agosto-99, octubre-99 y diciembre-99, de 44 m3, 43 m3, 44 m3, 38 m3, 44 m3 y 43 m3, respectivamente, las mismas se corregirán en el porcentaje de corrección del (100 - 108 / 108) x 100 = - 7,41%, por lo que quedarán corregidas dichas facturaciones a 41 m3 (recibo febrero-99); a 40 m3 (recibo abril-99); a 41 m3 (recibo junio-99): a 35 m3 (recibo agosto-99); a 41 m3 (recibo octubre-99) y a 40 m3 (recibo diciembre-99), respectivamente.
3º) Dicho porcentaje de corrección se aplicará a la siguiente facturación, recibo febrero-00, y siguientes facturados con consumos registrados por el contador verificado.
4º) Por Emalsa se deberá instalar un nuevo contador verificado, homologado y puesto a 0 m3.
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2000.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.d., el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial (Resolución de 11.10.99), Manuel Sánchez Rodríguez.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 RESOLUCIÓN 
 artículo 46