Source: https://www.slideshare.net/MIGUELMUN/manual-ice
Timestamp: 2017-08-17 02:27:59+00:00

Document:
Grade 9 Mathematics Module 5 Quadri... by Paolo Dagaojes 68915 views
Isabel Argente Daroqui
1. REDACCIÓN:Instituto Valenciano de la EdificaciónTres Forques, nº 98 - 46018 ValenciaTels. 96 398 65 05 Fax 96 398 65 04E-mail: ive@five.es Web: www.five.esCoordinadoraBegoña Serrano Lanzarote. Dra. ArquitectaRedactoresAlejandra García-Prieto Ruiz. ArquitectaBegoña Serrano Lanzarote. Dra. ArquitectaRedactor manual de usuario de la aplicación ICEWinGRUPO IBERMÁTICAConstantino Argüello GonzálezColaboradoresCarmen López Cuesta. Estudiante de ArquitecturaLaura Soto Francés. ArquitectaLeticia Ortega Madrigal. ArquitectaTeresa Soto Vicario. ArquitectaCoordinador por la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos:Alberto Sanchís Cuesta. Jefe del Servicio de Rehabilitación y del Observatorio de Vivienda.Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat ValencianaColaboradores por la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos:Isabel Argente DaroquiClara Gil RiusJosé Luis Olcina LlorensFrancisco Romero SánchezColaboradores por los Colegios profesionalesColegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad ValencianaConsejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad ValencianaVersión 2.0 BetaAbril del 2011
2. SALUDALa Generalitat incentiva la rehabilitación de edificios y viviendas y regula mediante la normativaautonómica el uso, conservación, mantenimiento y adaptación de las viviendas, así como laobligatoriedad, por parte de los propietarios, de realizar inspecciones técnicas en edificios de más de 50años.Para ello, la Generalitat viene impulsando políticas de fomento y medidas de apoyo para la realización deinspecciones técnicas relativas al estado de conservación del edificio. A finales de 2007, la Generalitatestableció la necesidad de disponer del Informe de Conservación del Edificio (ICE) como requisito previopara los ciudadanos que se acogen a actuaciones de rehabilitación protegidas y financiadas dentro delplan de vivienda vigente. Esta medida ha permitido inspeccionar del orden de 40.000 viviendas de lascuales aproximadamente el 80% pertenecen al período comprendido entre los años 1940-1980,caracterizado por una escasa calidad constructiva.Con este nuevo manual, la Generalitat actualiza y renueva el Informe de Conservación del Edificio (ICE)para incorporar en él la evaluación energética de los edificios residenciales. Con ello, ampliamos nuestrosobjetivos en aras a conocer y poder evaluar el consumo energético de la edificación, así como lasmedidas correctoras que pueden contribuir a la disminución del mismo y de las emisiones de los gases deefecto invernadero (CO2).El análisis de la energía que consumen nuestros edificios se suma así a los objetivos promovidos por laGeneralitat, como la implantación de medidas de fomento que garanticen la obligación del deber deconservación, la obtención de información relativa al estado de conservación del parque residencial y elimpulso al cumplimiento de la normativa urbanística relativa a las inspecciones periódicas de los edificios.Junto a ello, la Generalitat adopta medidas para simplificar la gestión y los trámites a realizar por elciudadano y las comunidades de propietarios. A partir de ahora, los ciudadanos aportarán el ICE como undocumento más para la tramitación de sus expedientes de ayuda y podrán encomendar su elaboración acualquier técnico cualificado para ello.La Generalitat se convierte así en una Administración pionera en la implantación y difusión de informesque permiten conocer el estado de conservación y, al mismo tiempo, la evaluación energética de lasedificaciones de carácter residencial. Gracias al nuevo Informe de Conservación del Edificio (ICE), laComunitat Valenciana se erige en un modelo para el resto de las autonomías.Es por ello que la Generalitat seguirá trabajando en esta línea para consolidar y avanzar los trabajos yestrategias en el ámbito de la rehabilitación, mantenimiento y conservación del parque residencialexistente en el marco de una estrategia sostenible. Juan Gabriel Cotino Ferrer Vicepresidente Tercero del Consell y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
3. SALUDALa atención a la demanda y necesidad de rehabilitación sobre el parque de viviendas existente seconstituye como una de las estrategias prioritarias de intervención de la Generalitat.El efecto multiplicador que supone la rehabilitación – por cada 1.000 euros en ayudas a la rehabilitaciónse genera una inversión productiva de seis mil euros y la consiguiente creación de puestos de trabajo (entorno a los cinco puestos por cada 100.000 euros de inversión) – requiere sin duda del establecimiento,no solo de medidas de fomento y ayudas, sino también de instrumentos adecuados para garantizar lacoherencia de las intervenciones de rehabilitaciónEl desarrollo reglamentario tanto de la Ley 8/2004 de Vivienda y como de la Ley 16/2005 UrbanísticaValenciana ha establecido el Informe de Conservación del Edificio (ICE), como una herramienta eficaz ala hora de recabar información sobre las condiciones en que se encuentran los edificios, pues garantiza lacoherencia de las intervenciones de rehabilitación y con ello el buen uso de los fondos públicos y, por otraparte, como modelo a seguir para la realización de las Inspecciones Técnicas de los Edificios (ITEs).El contenido del ICE contemplaba, hasta ahora, las condiciones generales del edificio, la presencia deposibles anomalías de seguridad o aptitud al servicio, instalaciones, accesibilidad, fachadas y cubiertacomo el primer paso clave para el desarrollo del proceso de mejora o adecuación que se precise yposibilitar la coherencia de las intervenciones de rehabilitación.La actualización del ICE, que ahora se presenta, incorpora la evaluación energética en el marco delpropio documento, lo que permite no sólo conocer el estado de las edificaciones residenciales, sinotambién sus características energéticas y propuestas de mejora. Para ello, siguiendo la estructura que eldocumento disponía en un principio, se han introducido nuevas variables que permiten definir en sutotalidad la envolvente térmica para la evaluación y análisis del comportamiento térmico de los elementospasivos del edificio, que son en buena parte los responsables de la demanda energética del mismo, o loque es lo mismo, la necesidad de energía que precisa ese edificio por sus condiciones constructivasindependientemente de las características tecnológicas de sus instalaciones.En la labor de revisión de las fichas se han dirigido los esfuerzos a simplificar, más si cabe, el criterio deintroducción de la información, facilitando su cumplimentación – especialmente la relativa a la evaluaciónenergética- así como la obtención de los resultados, aspectos todos ellos que recoge este manual.También se han introducido determinadas mejoras en la clasificación de los tipos de elementosconstructivos, haciéndolos converger con clasificaciones existentes y permitiendo una mayor definición enlos mismos. Se ha revisado la información relativa a la accesibilidad del edificio para que aspectos tanbásicos como es la movilidad de las personas estén garantizados, en la medida de lo posible.Por último y como novedad el informe permite la obtención de resultados justificativos de la demandaenergética y de emisiones de CO2 del edificio existente, que va acompañado de propuestas de mejora enlas soluciones constructivas y el porcentaje de ahorro de energía que las mismas supondrían, así comosu equivalencia en emisiones de CO2. Dicha información se corresponde con las estrategias europeasmedio ambientales y de sostenibidad, y permite identificar de forma sencilla el tipo de intervención derehabilitación más eficiente energéticamente.Con todo ello el ICE pretende seguir siendo un instrumento para la generación de conocimiento sobre elparque edificado, con vocación de permanencia y sistemática, que permita una gestión más eficiente parala regeneración urbana y la rehabilitación de edificios, ampliando el conocimiento sobre las emisiones yconsumo energético del edificio y haciendo partícipes al ciudadano y a los técnicos en la selección de lasmedidas a adoptar que mejor respondan a las necesidades de reducción de consumo energético y deCO2. Mª Jesús Rodríguez Ortiz Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos Conselleria de medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
4. ÍNDICEGUÍA 11 INTRODUCCIÓN 13 Marco normativo del ICE 13 ¿Por qué evaluar energéticamente los edificios existentes? 14 La rehabilitación y el Informe de Conservación del edificio y Evaluación Energética 17 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA 21 Objeto 21 Naturaleza de la inspección 22 Aplicación y obligación de realizar el ICE 23 Efectos del ICE 23 ETAPAS DE LA INSPECCIÓN 27 Procedimiento 27 Obtención de datos previos 30 Reconocimiento visual del edificio 32 Caracterización de la envolvente térmica del edificio 36 Evaluación del estado de edificio y propuesta de actuaciones. 38 CÓMO CUMPLIMENTAR LAS FICHAS DE LA GUÍA 41 Consideraciones previas 41 Relación de fichas ICE 41 FICHAS Nº 0: Datos generales 42 FICHAS Nº 1: Resultados de la inspección 51 FICHA Nº 2: Actas de inspección 88ANEJOS 97 A.1. FICHAS INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA 101 A.2. ESTIMACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE LOS HUECOS 133 A.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE CATAS DESCRIPTIVAS EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 137 Ensayo de caracterización de fachadas y otros muros 137 Ensayo de caracterización de cubiertas planas 142 A.4. LEYENDA DE TIPOS DE MATERIALES DE LA ENVOLVENTE. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 149 A.5. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ENVOLVENTE 159 A.6. LESIONES Y SUS SÍNTOMAS EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 167 Lesiones en fachadas y cubiertas 167 Lesiones en elementos estructurales 181 A.7. EJEMPLO DE APLICACIÓN 187
5. GUÍA11/190
6. 13/190 1 INTRODUCCIÓN
7. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 1Marco normativo del ICELa Ley 8/20041 de Vivienda de la Comunitat Valenciana presta una especial atención a las actuaciones deconservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de vivienda en el Titulo III. . En su desarrollo,el Decreto 75/20072 aprobó el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, derogadoposteriormente por el Decreto 189/20093, por el que se regula el marco técnico y normativo relativo a larehabilitación de edificios de viviendas de protección pública. Entre sus objetivos, se establecen los deproporcionar instrumentos para abordar el conocimiento del estado de conservación de los edificios devivienda como requisito previo para las actuaciones de rehabilitación protegidas, garantizar la coherenciatécnica entre el estado del edificio y las actuaciones derivadas, así como incentivar de qué formaconcertada entre ayuntamientos y Generalitat se establezcan planes de inspección para conocer elestado de conservación de los edificios.De este modo se ajusta el cumplimiento de la exigencia de la inspección técnica y la armonización con lasactuaciones de rehabilitación, de conformidad con lo establecido por el Titulo III Capítulo III de la Ley8/20041 de Vivienda de la Comunidad Valenciana y con las exigencias urbanísticas respecto al deber deconservación y de mantenimiento de los edificios establecido por los artículos 206 y 207 de la Ley16/20054 Urbanística Valenciana, que exige se haya de pasar en la forma y plazos establecidos unainspección técnica que acredite su estado en edificios con más de 50 años.El Decreto 66/2009, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana2009-20125 pretende apoyar la actividad de rehabilitación de edificios y fomentar la mejora de la calidadde edificación y de la eficiencia energética de las viviendas. En su capítulo VI aborda la necesidad delInforme relativo al estado de Conservación del Edificio (ICE), que ajusta los contenidos de la inspeccióntécnica de los edificios, como referente para conocer y llevar a término una política coherente deintervención sobre el parque residencial.El presente documento pretende ampliar los objetivos iniciales del procedimiento ICE, transformándolo enel Informe de Conservación del edificio y Evaluación Energética, incorporando las herramientasnecesarias para efectuar un análisis energético de aquellos edificios que van a ser objeto de unarehabilitación protegida, en coherencia con las exigencias de justificar la mejora energética en lasintervenciones de rehabilitación protegidas, al tiempo de servir de herramienta eficaz para sugeneralización en el marco de las inspecciones técnicas en los edificios, a fomentar por lasadministraciones locales y la propia Generalitat.1 Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Ley de la Vivienda de la ComunidadValenciana. DOGV nº 4867, de 21 de octubre de 20042 Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a laVivienda. DOCV nº. 5.517, de 22 de Mayo de 20073 Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Rehabilitación deEdificios y Viviendas. [2009/12108]. DOCV nº. 6.131, de 27 de Octubre de 20094 Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana. BOE nº44, de 21 de febrero de 20065 Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de laComunitat Valenciana 2009-2012. DOCV nº. 6.016, de 19 de Mayo de 2009 13/190
8. INTRODUCCIÓN¿Por qué evaluar energéticamente los edificios existentes?AntecedentesEn España, especialmente entre los años 1950 y 1980, la construcción de edificios de viviendasexperimentó un crecimiento sin precedentes, de manera que el parque actual de viviendas en Españaconsta, en una proporción muy significativa, de viviendas construidas durante aquel período.Por otra parte, la ausencia casi total de inspección y de mantenimiento durante la vida útil de aquellosedificios, cuya calidad constructiva inicial era escasa, ha empeorado su estado de conservación, comopuede constatarse a partir de las conclusiones de las inspecciones de edificios promovidas por distintosorganismos públicos.Además, estos edificios fueron concebidos y diseñados, en algunos de sus aspectos, sin normativaalguna, especialmente en el campo de la sostenibilidad, que estableciera unos niveles mínimos decalidad o que, al menos, pudiera orientar a los técnicos. Así, por ejemplo, la Norma Básica de laEdificación sobre Condiciones Térmicas de los edificios apareció en una fecha tan tardía como el año1979. Por lo tanto, los edificios construidos con anterioridad es muy probable que carezcan deaislamiento térmico. En consecuencia, poseen un pésimo comportamiento energético y son responsablesde un consumo significativo de energía.En conclusión, todo lo anteriormente expuesto ha derivado en un envejecimiento prematuro de eseamplio parque de edificios de viviendas.Los planes de rehabilitación de las distintas Administraciones contemplan acciones enfocadas aminimizar esta situación. En este marco se regula por primera vez en el año 2007 el Informe deConservación del Edificio, que desde su puesta en marcha ha permitido inspeccionar casi 40.000viviendas como requisito previo a la concesión de ayudas a la rehabilitación. En un avance más seprofundiza en la necesidad de que el ICE incorpore las condiciones energéticas del edificio en función desus características, surgiendo el ….surge el Informe de Conservación del y Evaluación Energética deledificio (ICE), a modo de inspección preliminar, con objeto de generar una información no sólo del estadode conservación del edificio, sino también de efectuar una evaluación energética del mismo, comocondición previa a la posible concesión de ayudas públicas para la intervención.Directivas Europeas para la eficiencia energéticaDirectiva 2002/91/CE6 y su refundición en la Directiva 2010/31/UE7. Eficiencia energética de los edificiosEsta Directiva establece la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética de los mismos y seinscribe en el marco de las iniciativas de la Unión Europea contra el cambio climático (obligaciones delprotocolo de Kioto) y busca una reducción del consumo de energía mediante la mejora de la eficienciaenergética de los edificios.En España la transposición de esta directiva se plantea mediante tres instrumentos:El Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/20068.6 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficienciaenergética de los edificios. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DO L 1 de 4 de enero de 20037 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficienciaenergética de los edificios (refundición). DO L 153 de 18 de junio de 20108 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº74, de28 marzo 2006 14/190
9. El Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE). Real Decreto 1027/20079. 1El Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción:Real Decreto 47/200710, comentada más adelante. Actualmente existe un borrador de un Real Decretopara certificación energética de edificios existentes.Directiva 2006/32/CE11 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticosEsta Directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar un objetivo de ahorro energético del 9% en elaño 2016, con la finalidad de fomentar la mejora de la eficiencia del uso final de la energía de la UniónEuropea. Las medidas que cada Estado desarrolle para alcanzar este objetivo estarán contenidas en tresPlanes de Acción para la Eficiencia energética (PAEE): 2008-2011, 2012-2014 y 2015-2016.En España, el Consejo de Ministros aprobó el 20 de julio de 2007 el primer PAEE que finaliza en 2012, unaño más tarde de lo estipulado por la Unión Europea. Esto es debido a que España se adelantó a dichaDirectiva con la aprobación de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia en España 2004-2012.Tres de las seis medidas del Plan están dirigidas al parque de edificios existentes, lo cual prueba laimportancia que se concede a la rehabilitación energética de su envolvente térmica y de las instalacionesmás consumidoras de energía, como son las térmicas y las de iluminación. Estas tres medidas son: larehabilitación energética de la envolvente térmica, la mejora de la eficiencia energética de lasinstalaciones térmicas y de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes.El certificado de eficiencia energéticaReal Decreto 47/200710. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios denueva construcción.El Real Decreto establece el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de lacalificación de eficiencia energética del edificio, con el que se inicia el proceso de certificación. En esteReal Decreto se aprueba un distintivo común para todo el territorio nacional, denominado etiqueta deeficiencia energética.Este Real Decreto transpone de la Directiva 2002/91/CE6 y complementa el nuevo marco normativo sobreeficiencia energética de la edificación, iniciado con la aprobación del Código Técnico de la Edificación(desde septiembre de 2005 es de obligado cumplimiento el Documento Básico de Ahorro de Energía),impulsado por el Ministerio de Vivienda. Asimismo forma parte de las medidas de desarrollo del Plan deAcción 2008-201212 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para el sector de la edificación enEspaña impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para laDiversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).9 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en losEdificios. BOE nº207, de 29 agosto 200710 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación deeficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE nº27, de 31 enero 200711 Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 sobre la eficiencia del uso finalde la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (Texto pertinentea efectos del EEE). DO L 114 de 27 de abril de 200612 Plan de Acción 2008-2012 (PAE4 2008-2012) de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4)aprobado por Consejo de Ministros de 20 de Julio de 2007 15/190
10. INTRODUCCIÓNSegún contempla el Real Decreto 47/200710, a partir del año 2007, los edificios de nueva construcción ylos edificios existentes que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una extensión determinada, (con unasuperficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% total de sus cerramientos), debenobligatoriamente disponer de la Certificación de eficiencia energética. La norma no afecta, por elmomento, a los edificios existentes.Decreto 112/200913. Actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.El Real Decreto 47/200710 prevé, en diversos artículos, actuaciones a llevar a cabo por lasadministraciones de las comunidades autónomas. Es por ello que se precisa la regulación, a nivelautonómico, del procedimiento para la certificación de eficiencia energética de edificios, así como ladeterminación del órgano competente encargado de establecer el procedimiento de certificación.El Real Decreto 112/2009 regula las actuaciones de la Generalitat Valenciana así como las de agentes deedificación implicados en el proceso de certificación de eficiencia energética de edificios, con objeto deverificar dicho proceso, el otorgamiento y la renovación del certificado.Proyecto de Real Decreto. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificiosexistentes.Actualmente existe un proyecto de Real Decreto que está preparando el Ministerio de Industria, Turismo yComercio como trascripción de la Directiva 2002/91/CE6, en el que se establecerá la obligación de losedificios existentes sean vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario o, por parte delpropietario, a disposición del posible comprador o inquilino, un certificado de eficiencia energética de losmismos.Políticas de ayudas en el marco de la rehabilitación.La apuesta creciente por la rehabilitación en Europa, y el recorrido que tiene que afrontar España paraaproximarse a la media de los países de nuestro entorno en lo referente a la mis (en España el sector derehabilitación supone el 25% de la actividad de construcción, en tanto que en países como Francia, Italia,Reino Unido y Alemania superan el 50%.en particular en España, queda patente por el respaldo que hatenido con el Plan de reactivación de la UE y las medidas de estímulo económico del Gobierno español.En este sentido se han redactado las siguientes figuras legales:Real Decreto 2066/200814. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR)Dos de los objetivos fijados por este plan es incrementar la actividad de rehabilitación y la mejora delparque construido. Concretamente, este plan contempla ayudas a las intervenciones de rehabilitación conla exigencia de que al menos en un 25% del presupuesto de las mismas se destine a mejoras energéticasy/o de accesibilidad que mejoren la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medioambiente en los edificios y viviendas, y la utilización de energías renovables, las actuaciones paragarantizar la seguridad y la estanqueidad de los edificios y las actuaciones para mejora de laaccesibilidad al edificio y/o a sus viviendas.13 Decreto 112/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que regula las actuaciones en materia de certificación deeficiencia energética de edificios. DOCV nº. 6.071, de 4 de Agosto de 200914 Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación2009-2012. BOE nº309, de 24 diciembre 2008 16/190
11. Decreto 66/200915. Plan Autonómico de Vivienda de la Comunidad Valenciana 2009-2012Este marco establece cuatro líneas estratégicas. La tercera de ellas es apoyar la actividad de 1rehabilitación de edificios y, también, la rehabilitación de determinadas zonas y ámbitos urbanos.Para desarrollar estas líneas se plantean diversas acciones. Una de ellas es apoyar la actividad derehabilitación en el sector de la construcción para estimular la creación de empleo, no sólo en los trabajosnecesarios para la recuperación de los edificios existentes, sino también para mejorar, entre otras, lascondiciones de eficiencia energética y accesibilidad de los edificios, al tiempo que se debe garantizar elconocimiento del estado de conservación de los mismos. Además, se pretende potenciar las medidas derehabilitación, también en ámbitos más acotados y reducidos para garantizar una mayor efectividad.De todo lo expuesto anteriormente, se prevé que el número de obras de rehabilitación podríaexperimentar un incremento que debería acentuarse en el futuro, tendencia ya constatada en Europa. Porlo tanto, se plantea la necesidad de elaborar procedimientos técnicos, a modo de guías, herramientasinformáticas,…etc., pues la normativa técnica existente solo está orientada a edificación de nueva planta,por lo que no puede aplicarse directamente en rehabilitación. El desarrollo de estos documentos tambiénes importante como apoyo a la política de rehabilitación de edificios que llevan a cabo las distintasAdministraciones. La existencia de una herramienta que evalúe el tipo de intervención más adecuadapermite que los niveles de mejora sean cuantificables, y puede suponer un instrumento de ayuda para laconcesión de ayudas económicas de manera objetiva.La rehabilitación y el Informe de Conservación del edificio y EvaluaciónEnergéticaEn la medida que las actuaciones de rehabilitación de edificios y sus viviendas tienden a la recuperacióndel parque residencial, se trata de que las condiciones y prestaciones del mismo vayan cumpliendopaulatinamente la legislación vigente en materia de vivienda y edificación atendiendo a los requisitosbásicos determinados por la Ley 38/199916 de Ordenación de la Edificación (LOE) y lo previsto a losefectos de rehabilitación en el Código Técnico de la Edificación (CTE)8.En este sentido, la LOE regula las condiciones y prestaciones de los edificios y establece las exigenciasbásicas de seguridad, aptitud al servicio, funcionalidad, habitabilidad y vida útil de los mismos. Elconjunto de edificios existente deberá irse adecuando en la medida de lo posible a estas exigenciasbásicas.El edificio, como conjunto construido, está sujeto en el tiempo a procesos de degradación que limitan suvida útil en servicio, así como a adecuaciones, reformas y otras intervenciones, incluso a cambios de usoy operaciones de mantenimiento. Es por tanto necesario el conocimiento del estado de conservación delmismo, tanto para la mejora de sus condiciones y adaptación a las exigencias de la LOE, con el alcanceque esta establece para edificios existentes, como para la gestión de las posibles intervenciones quesean necesarias.15 Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de laComunitat Valenciana 2009-2012. DOCV nº. 6.016, de 19 de Mayo de 200916 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº266, de 6 noviembre 1999 17/190
12. INTRODUCCIÓNLa determinación del estado de conservación que recoja las condiciones generales del edificio, lapresencia de posibles anomalías de seguridad o aptitud al servicio, las deficiencias en materia deeficiencia energética y las propuestas de actuaciones necesarias es el primer paso clave para eldesarrollo del proceso de mejora ó adecuación que se precise y la definición y coherencia de lasintervenciones de rehabilitación, tanto protegidas como, también sería de esperar aunque no se trate derehabilitaciones protegidas..El ICE, necesario en aquellos edificios que opten a la calificación y financiación de las actuaciones derehabilitación, es la pauta para el inicio de todo el proceso de gestión necesario para el mantenimiento ymejora de las características mínimas del edificio y los requisitos mínimos que en cada caso sean deaplicación.Por otra parte, para definir los marcos de actuación de las nuevas políticas de rehabilitación yregeneración urbana de las distintas Administraciones, es imprescindible disponer de la información sobreel estado de conservación del parque de viviendas actual de manera sistemática, para evaluar y detectarlas vulnerabilidades y potencialidades que permitan establecer unas líneas de actuación y unos procesosmás adecuados en cada una de las áreas de la ciudad, con especial atención a los barrios degradados,aspecto este que también se contempla por la reciente Ley 2/2011 de 4 de marzo de economíasostenible.Es de sobra conocido el problema existente relativo a la escasez de bases de datos y de información parallevar a cabo estos análisis y diagnósticos previos. Por ello el ICE pretende ser un instrumento para lageneración de ese conocimiento sobre el parque edificado alimentado de manera permanente ysistemática, que permita una gestión más eficiente para la regeneración urbana y la rehabilitación deedificios. 18/190
13. 19/190 2PLANTEAMIENTO GENERAL DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA
14. 20/190
15. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIOY EVALUACIÓN ENERGÉTICAPLANTEAMIENTO GENERAL DEL 2INFORME DE CONSERVACIÓN DELEDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAObjetoEl objetivo del nuevo ICE es realizar una inspección del edificio existente para generar un documentotécnico que recoja la información relativa sobre el estado de conservación de los elementos comunes deledificio, es sus aspectos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad y, también, una evaluaciónenergética del mismo de cara a conocer la demanda energética y las emisiones de CO2 que en su estadoactual está produciendo.Con ello, se pretende alcanzar el objetivo final del ICE que es establecer las actuaciones necesarias arealizar y asesorar sobre las necesidades y prioridades a la hora de plantear una futura intervención en eledificio, contemplando también las posibles actuaciones que permitan mejorar el comportamiento térmicodel edificio existente y con ello reducir las emisiones de CO2.Complementariamente a la labor de inspección del informe, se podrá realizar, por titulado cualificado, otroinforme cuando, como consecuencia o simultáneamente a la solicitud del ICE, se deduzca la existenciade riesgo estructural en edificios de viviendas construidos entre los años 1950 y 1980. En este caso sepuede realizaron informe de inspección y evaluación preliminar en estructuras de hormigón de edificiosexistentes, mediante el correspondiente documento reconocido DRB/04/06.La información generada sobre el estado de conservación de edificios permitirá, además de tener unmayor conocimiento, establecer las condiciones generales de conservación del parque de viviendas, y portanto, introducir dichas condiciones en el sistema de gestión para sentar los mejores criterios para laadecuación y rehabilitación de los edificios. La herramienta clave para cumplir este objetivo es lainspección técnica sistematizada que permita conocer el estado general de la edificación residencial y suevaluación.De ahí la importancia que se le confiere al ICE como se contempla en la modificación (en tramitación) delReglamento de Rehabilitación, en el sentido de adoptar el ICE como documento de referencia para larealización de las ITE o Inspecciones Técnicas de Edificios, que deben realizar todos los propietarios deedificios cuya antigüedad sea superior a 50 años.La inspección del edificio existente se elabora, fundamentalmente, a partir de la observación visual y sólose incluye la realización de catas, para caracterizar su envolvente térmica del edificio. No obstante, puederesultar conveniente la ejecución de otro tipo de catas y/o ensayos, si así se considera. 21/190
16. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIOY EVALUACIÓN ENERGÉTICANaturaleza de la inspecciónEl deterioro y envejecimiento de los edificios por el paso del tiempo supone una reducción de susprestaciones de seguridad, funcionales y vida útil llegando en algún caso a alcanzarse los umbralescríticos en períodos de tiempo inferiores a la vida media útil de referencia. Las inspecciones periódicasson la herramienta necesaria para la evaluación del estado de mantenimiento y conservación de losedificios.Está comúnmente aceptado por la comunidad técnica y así se recoge en la mayor parte de guías yrecomendaciones internacionales, considerar las inspecciones de edificios clasificadas en dos tiposfundamentales: inspecciones rutinarias o de mantenimiento e inspecciones especiales.Estas últimas se salen del contexto del programa de mantenimiento y están motivadas por una serie decircunstancias que pueden introducir incertidumbres en las condiciones de seguridad y servicio deledificio, como podría ser la presencia de lesiones, degradación, etc., es decir, de una serie de anomalíasaparentes, o bien la propia edad del edificio, o la necesidad de una intervención de mejora, adecuación orehabilitación, planteándose para estos casos la inspección especial.A su vez, es conocida y aceptada la división de inspecciones especiales en dos fases o categorías, laprimera es la inspección preliminar y la segunda la inspección de detalle.La inspección preliminar es una inspección previa, en general visual o con algunas pruebas limitadasque permite realizar una primera evaluación del estado del edificio y a su vez, establecer un plan deinspección detallada si así fuese conveniente.El Informe de Conservación del edificio y Evaluación Energética se enmarca en el contexto de inspecciónpreliminar con objeto de producir una información previa del estado del edificio y establecer, en su caso,las recomendaciones oportunas de inspecciones de detalle que puedan realizar técnicos especialistas,así como para sentar las bases para la coherencia de las posibles intervenciones de rehabilitación.Según el artículo 18 del Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba elReglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas, la inspección se elabora, mayoritariamente, apartir de la observación visual.No obstante, el técnico inspector puede contemplar recomendaciones respecto a la conveniencia de laejecución de algunas catas y/o ensayos, para caracterizar con más detalle la envolvente térmica deledificio o para tener acceso visual a la estructura oculta por revestimientos, como por ejemplo los forjadosocultos por falsos techos.En consecuencia, el alcance del informe ICE no pretende una definición de detalle y de aspectoscomplejos del estado del edificio y la posible rehabilitación. Se encuadra en el marco de inspeccióngeneral preliminar del estado aparente, complementada con la evaluación de la eficiencia energética deledificio. No obstante, se permite al técnico inspector sugerir recomendaciones e inspecciones detalladascomplementarias posteriores, si existiera alguna circunstancia que lo aconseje, a consecuencia delresultado de la inspección efectuada, orientando de esta forma las actuaciones de rehabilitación quedeban emprenderse. 22/190
17. 2Aplicación y obligación de realizar el ICEEl ICE se llevará a cabo en cualquier edificio de viviendas, destinado mayoritariamente a uso residencial,habitual y permanente de sus ocupantes, con independencia de su localización, su situación urbanística osu titularidad, y específicamente en aquellas situaciones que por el estado de los edificios y las viviendasse requiera recabar la necesaria información sobre su estado para acometer actuaciones derehabilitación.La obligación de realizar el ICE se establece: - a) como requisito imprescindible y obligatorio con carácter previo a la calificación provisional de las actuaciones de rehabilitación en edificios plurifamiliares de viviendas, para determinar la necesidad de las mismas y evaluar su coherencia con el estado de la edificación, surtiendo los efectos de inspección previa, al inicio de las obras. Se exceptúa la obligación de realizar el ICE cuando se trate de rehabilitación integral del edificio o rehabilitación en elementos privativos. - b) cuando se lleven a cabo planes de actuación para inspecciones técnicas se adoptará el modelo del ICE para el conocimiento del estado de conservación de edificios de viviendas por parte de los ayuntamientos y la Generalitat. - c) como condición exigible, en ámbitos de rehabilitación y renovación urbana, cuando así se acuerde entre el Ayuntamiento y la Dirección General competente en materia de vivienda, se podrá realizar el ICE como inspección técnica a los efectos de la legislación urbanística, sin necesidad de iniciar expediente de rehabilitación, pudiendo acogerse, en su caso, a las medidas de financiación reguladas por los Planes de Vivienda, o que se establezcan en el Convenio correspondiente.El ICE se constituye así en el documento de referencia y exigencia para evaluar las actuaciones derehabilitación sobre las que se solicita la calificación protegida, determinando la necesidad de las mismasy evaluando la coherencia de las obras que se pretendan acometer con el objeto de hacer más efectivaslas ayudas establecidas para tal fin. El Informe de Coherencia, regulado al efecto, está basado en eldocumento ICE.Efectos del ICEEl ICE del edificio surte los efectos del documento que acredita el cumplimiento del deber deconservación y rehabilitación de los edificios de más de 50 años establecido por el artículo 206 de la Ley16/2005 respecto a la exigencia legal de la inspección técnica de los edificios.La disponibilidad del informe posibilita la tramitación de la calificación provisional de actuación protegidade rehabilitación y poder acogerse a las ayudas que se hallen vigentes.En estos momentos, el Decreto 66/2009 de ayudas a la rehabilitación establece la antigüedad de 25 añosdel edificio para poder acogerse a ayudas, (a excepción de los supuestos de obras para mejorar laaccesibilidad del edificio), y por tanto la obligatoriedad de realizar el ICE. 23/190
18. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIOY EVALUACIÓN ENERGÉTICA 24/190
19. 3GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA 25/190
20. 26/190
21. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAETAPAS DE LA INSPECCIÓN 3ProcedimientoGeneralidadesLa presente guía constituye una ayuda para realizar una inspección técnica y elaborar el correspondienteinforme, ICE, que contiene información sobre los siguientes aspectos: J estado de conservación de los elementos constructivos e instalaciones J accesibilidad de los espacios comunes del edificio J comportamiento energético del edificio.En este último caso, se hace imprescindible identificar cada uno de los elementos constructivos quecomponen la envolvente térmica, así como sus correspondientes características. De todas ellas, a losefectos de este documento, interesan especialmente los datos necesarios para poder determinar latransmitancia térmica de cada uno de los elementos constructivos de la envolvente, así como lasinfiltraciones de aire a través de los huecos. No se contempla la caracterización de las instalacionestérmicas del edificio debido a la gran variabilidad que presentan dentro de un mismo edificio, pero si sehan considerado unos sistemas estándar para poder efectuar la evaluación.Como ayuda a la identificación de las características de los elementos constructivos de la envolventetérmica del edificio en su estado actual, se ha elaborado el Catálogo de Soluciones Constructivas para laRehabilitación, que incluye tanto los tipos y las características de los elementos constructivos másfrecuentes en el periodo comprendido entre los años 1940 y 1980, (fachadas, cubiertas, particiones yhuecos), como las posibles soluciones a las que se puede optar para mejorar las prestaciones térmicasde la envolvente del edificio y, en definitiva, reducir su demanda energética y sus emisiones de CO2.Para facilitar la elaboración del informe ICE se ha diseñado una aplicación informática que permiteintroducir todos los datos que recoge el técnico inspector sobre el estado de conservación del edificio ylos correspondientes a la evaluación energética del mismo. El motor para efectuar este último análisisestá basado en el módulo de cálculo de la herramienta informática CERMA [R}17, gracias a la cual sepuede cuantificar la demanda energética y las emisiones de CO2 que el edificio inspeccionado estágenerando en su estado actual y además orientar sobre cuáles generaría con futuras intervenciones demejora en la envolvente o en instalaciones.17 CERMA [R] Rehabilitación. Calificación Energética Residencial. Método Abreviado para edificios existentes.Documento reconocido para la calidad en la edificación por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo yVivienda de la Generalitat Valenciana según resolución de 7 de julio de 2010, del ConsellDocumento Reconocido, según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que seaprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 27/190
22. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAEstructura y etapasEl procedimiento ICE está estructurado en una serie de fichas de contenido general, administrativo ytécnico. Éstas últimas están ordenadas según los elementos arquitectónicos que componen el edificio.Con el fin de agilizar el proceso de redacción del informe ICE y facilitar la recogida y posterior análisis dela base de datos generada, la cumplimentación de las fichas se ha planteado mediante una aplicacióninformática.El desarrollo de la inspección se basa en un muestreo representativo del conjunto del edificio atendiendotanto a sus elementos constructivos e instalaciones, para detectar posibles lesiones y evaluarenergéticamente el edificio, como a los elementos espaciales implicados en las condiciones deaccesibilidad del mismo. Estos elementos arquitectónicos son los siguientes:Elementos constructivos- Fachadas- Huecos- Otros muros- Cubiertas- Techos- Suelos- Cimientos y EstructuraInstalaciones- Suministro de agua- Evacuación de agua- Suministro eléctricoElementos espaciales relevantes en la accesibilidad del edificio- Escaleras- Ascensores- Pasos y espacios de maniobrasEl ICE se establece con una estructura procedimental definida que unifica el proceso de inspección, loscriterios y la información resultante.El procedimiento se desarrolla en varias etapas, indicadas según los epígrafes siguientes: 28/190
23. J Obtención de datos previos 3J Reconocimiento visualJ Caracterización de la envolvente térmica del edificioJ Evaluación del edificioJ Propuesta de actuaciones.El diagrama de flujo siguiente representa el proceso con las etapas, así como los Anejos y demásdocumentación que sirven de apoyo: 29/190
24. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA OBTENCIÓN DE DATOS PREVIOS FICHAS Nº0 Datos administrativos Documentación gráfica Descripción del edificio RECONOCIMIENTO VISUAL Designación de elementos constructivos e instalaciones FICHAS Nº1 del edificio División en unidades de inspección Intensidad del muestreo Identificación y calificación de lesiones y estado de conservación CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE FICHAS Nº1 TÉRMICA DEL EDIFICIO PROCEDIMIENTOS CATÁLOGO Estimación de datos relativos a las orientaciones y a las sombras arrojadas Identificación de los elementos de la envolvente térmica Determinación de superficies de muros y huecos Obtención de los valores de transmitancia de los elementos: estimados o mediante ejecución de cata Estimación de la permeabilidad de los huecos de las fachadas EVALUACIÓN DEL EDIFICIO Evaluación estado de conservación Actuaciones y plazos por componentes Evaluación eficiencia energética Cuantificación de la demanda energética y de emisiones de CO2 PROPUESTA DE ACTUACIONES FICHAS Nº2 Actas de inspección ACTAS INSPECCIÓN Actuaciones y plazos por grupos de elementos Orden de intervención Propuesta de mejoras para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 Certificado de eficiencia energética. 30/190
25. Obtención de datos previos 3Documentación administrativaLa documentación administrativa, se refiere a toda aquella información que el inspector debe recogerpara identificar claramente el edificio inspeccionado, así como los datos relativos al promotor,representante,…Documentación para la descripción del edificioEste apartado se refiere a los datos que el inspector ha de elaborar, basándose tanto en la informaciónque puede recopilar previamente a su visita de inspección como en la que recoge durante las posterioresvisitas al edificio. El inspector ha de procurar que su información sea lo más completa y objetiva posible,omitiendo juicios de valor o conclusiones impropias de la descripción del edificio.El contenido de este apartado debe ser descriptivo y no contener indicación de daños o lesiones, que sonobjeto del apartado siguiente.Los datos generales que describen el edificio y que son indispensables para la realización del informe,son:J Fecha de inspecciónJ Localización y zona climáticaJ Tipología edificatoriaJ Características de los tipos de viviendas y elementos comunesJ Características dimensionales del edificioJ Información descriptiva del edificioJ Características de los obstáculos del entornoJ Características de los elementos constructivos del edificioJ Información gráfica del edificio- Orientación- Designación y ubicación de elementosJ Puentes térmicos del edificioJ Análisis de las unidades de inspecciónSe recomienda que el técnico cumplimente, previamente a la primera visita de inspección al edificio, elmayor número de datos que pueda recopilar. En este sentido, se aconseja consultar la página web de laoficina virtual del catastro, por contener una valiosa información del edificio a inspeccionar, tanto escritacomo gráfica. También conviene solicitar a la comunidad de propietarios documentación del proyectooriginal o de posteriores intervenciones en el edificio, bien por actuaciones de reparación o bien porcambios de uso. Otra opción es consultar los correspondientes archivos de distintos organismos oentidades como los municipales, colegios profesionales,… 31/190
26. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAEn cualquier caso, si no se localiza información gráfica del edificio, es necesario generarla, aunque seaincluyendo unos esquemas de planta y sección del estado actual, en los que se puedan designar y ubicarlos diferentes elementos constructivos del edificio. No se trata, en consecuencia, de realizar unlevantamiento exhaustivo del edificio inspeccionado, pues sería tarea más propia de actuaciones deprofundización y análisis de etapas posteriores.Reconocimiento visual del edificioGeneralidadesLos objetivos del reconocimiento visual, son:J Detectar, identificar y calificar las lesiones (fisuras, grietas, humedades…) en los diferentes elementos constructivos e instalaciones, que puedan afectar a la seguridad y funcionalidad del edificio, así como a su vida útil.J Recopilar los datos de situación, ubicación, superficies, dimensiones… de cada uno de los elementos constructivos que componen la envolvente térmica del edificio.J Analizar las condiciones de accesibilidad al edificio en su estado actual.A la hora de realizar el reconocimiento visual, se tendrán en cuenta los antecedentes disponibles de lahistoria del edificio, conseguidos bien por información documental o por información directa de losusuarios, que puede indicar la existencia de lesiones, anomalías, reformas…Esta información puede centrar algunos puntos concretos para la inspección, sin reducir el muestreomínimo de unidades de inspección, ni el alcance de las mismas. Debe evaluarse con cautela lainformación suministrada por los usuarios y verificarla en la medida de lo posible.Antes de iniciar el reconocimiento visual, esta guía establece unos pasos previos cuyo objetivo principal,es identificar y designar las distintas partes del edificio para su correcta identificación posterior. Estasfases serían:J Identificación y designación de los distintos elementos constructivos e instalaciones del edificioJ División en unidades de inspección, para efectuar un muestreo 32/190
27. Identificación y designación de elementos constructivos e instalaciones del edificio 3El desarrollo de la inspección se basa en un muestreo representativo del conjunto del edificio, atendiendoa sus elementos constructivos e instalaciones más representativos. Estas partes son:J Elementos constructivos Fachadas Huecos Otros muros Cubiertas Techos Suelos Cimientos y estructuraJ Instalaciones Suministro de aguas Evacuación de aguas Suministro eléctricoJ Espacios comunes implicados en la accesibilidad del edificio Escaleras Ascensores Pasos y espacios de maniobraAntes de iniciar la inspección del edificio, el técnico debe establecer una designación de las partes delmismo. En una sección y planta esquemática, han de numerarse correlativamente cada uno de loselementos constructivos del edificio.Se recomienda identificar cada elemento constructivo distinto con la letra mayúscula asignada al mismo,por ejemplo para fachadas la “F”, a continuación un número con el que reconocemos dentro de unelemento constructivo sus variables físicas (orientación, situación…) definidas por el técnico (fachadaprincipal-F1, fachada a patio-F2, fachada a norte…cubierta principal-C1, cubierta de patio interior-C2…).Y por último una letra minúscula que nos indica variaciones del tipo dentro de un mismo elementoconstructivo. Por ejemplo, dentro de una misma fachada F1, que ésta pertenezca o no a la envolventetérmica del edificio (F1a y F1b) o que tenga soluciones constructivas distintas en paños diferentes defachada, con la correspondiente variación en la transmitancia (F1a y F1b). 33/190
28. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICADivisión en unidades de inspecciónEn el presente documento, se entiende por unidad de inspección:J Una vivienda, independientemente de su superficie construida y del número de niveles en que se desarrolla.J Un local de uso comercial, trastero, garaje u otro uso distinto de vivienda, desarrollado en un mismo nivel y de hasta 200m2 de superficie construida o fracción.Una unidad de inspección es el espacio accesible y cubierto, delimitado por el pavimento, losparamentos, cerramientos y elementos estructurales verticales y por el forjado superior inclusive.En el caso de existencia en planta baja de un forjado sanitario con espacio accesible por su parte inferior,dado el alto riego de condensaciones y por tanto de presentar lesiones, estos espacios deben serinspeccionados. Para ello se dividen en una o varias unidades de inspección, asimilándolos los localescomerciales.Intensidad de muestreoLa inspección debe abarcar el conjunto del edificio desde la planta en contacto con el terreno hasta lacubierta, analizando los puntos críticos y otros que a juicio del técnico sean esenciales por posibledesarrollo de cuadros patológicos.El inspector deberá acceder a los elementos comunes, siempre que sea posible.Durante la inspección, deben revisarse un número mínimo de unidades de inspección, con los siguientescriterios:J Elementos de inspección total (100%) Fachadas: Se inspeccionarán cada una de las fachadas recayentes a calles o a patios de luces, por su cara exterior, y las medianeras que queden vistas. Cubiertas: Se inspeccionará cada una de las cubiertas existentes, tanto las de uso comunitario como privativo. En caso de que la cubierta sea inaccesible el inspector lo reflejará en el apartado de observaciones y analizará la cubierta desde su cara inferior con acceso desde las unidades mínimas de inspección. Elementos comunes de circulación horizontal o vertical: Se inspeccionarán todos y cada uno de los zaguanes y núcleos de escalera en todas sus plantas, además de cualquier local accesible independientemente de su uso. 34/190
29. J Elementos con inspección por muestreo. Se inspeccionarán las siguientes unidades mínimas en 3 función del número de unidades de que disponga el edificio, según figura en la tabla siguiente: Unidades de inspección existentes Unidades mínimas a inspeccionar Hasta 2 2 De 3 a 4 3 De 5 a 9 4 De 10 a 19 6 De 20 a 39 10 De 40 a 60 16 El resto, por cada fracción de 20 que +4 supere las 60 Tabla 1 Unidades mínimas de inspecciónEn la sección y planta esquemática, donde el inspector ha designado cada uno de los elementosconstructivos del edificio, deberá identificar las unidades de inspección que ha seleccionado para visitar.Realización del reconocimiento visualDurante la inspección del edificio, el inspector deberá realizar el reconocimiento visual con el objetivo dedetectar posibles lesiones y síntomas en elementos constructivos e instalaciones.Igualmente deberá prestar especial atención al análisis de aquellos elementos constructivos quepertenecen a la envolvente térmica del edificio, para además de detectar posibles daños, podercaracterizar los mismos según se indica en el capítulo siguiente.El inspector debe revisar los elementos en las áreas del edificio que pueden suponer mayor riesgo. Hayque destacar que en consecuencia esta inspección está sesgada y dirigida a los puntos críticos de modoque puedan identificarse las circunstancias más desfavorables, ya que el muestreo es reducido.Es por ello que se debe racionalizar la elección de las unidades de inspección sujetas a muestreo, siendoconveniente tratar de situar las inspecciones en las viviendas o locales más críticos, susceptibles depresentar una mayor problemática, como por ejemplo, viviendas bajo cubiertas, plantas bajas, áticos,proximidad a patios y zonas húmedas como baños, cocinas,...El reconocimiento visual concluirá con una calificación del daño y del estado de conservación de cadacomponente del elemento constructivo o instalación inspeccionado, en función de las lesiones y síntomasdetectados, mediante una serie de indicadores.En este sentido el indicador para evaluar la importancia del daño es el siguiente: Importancia del daño Indicador ID Despreciable 0 Bajo 1 Moderado 2 Alto 3 Tabla 2 Indicadores de importancia del dañoEl indicador para evaluar el estado de conservación es: Estado de conservación Indicador EC Bueno 0 Deficiente 1 Malo 2 Tabla 3 Indicadores de estado de conservación 35/190
30. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICACaracterización de la envolvente térmica del edificioGeneralidadesEl objetivo principal de este punto es poder caracterizar cada uno de los elementos constructivos quecomponen la envolvente térmica del edificio.Se entiende por envolvente térmica el conjunto de cerramientos que delimitan los recintos habitables conuso de vivienda (incluyendo zonas comunes de acceso), separándolos del ambiente exterior o de otrosrecintos habitables con otros usos, o no habitables, que a su vez estén en contacto con el ambienteexterior. Los elementos implicados son los siguientes: Fachadas. Huecos. Otros muros en contacto con el terreno, con espacios no habitables y/o adiabáticos. Cubiertas. Techos adiabáticos. Suelos en contacto con el terreno, con ambiente exterior, con vacío sanitario, con espacios no habitable y/o adiabáticos.Para ello es indispensable conocer, además de las superficies, orientaciones, etc. de cada elementoconstructivo de la envolvente del edificio, también es necesario obtener el valor de su transmitanciatérmica18. La cuantificación de esta propiedad se puede realizar a través de dos grados de aproximación:J Valores estimadosJ Valores obtenidos por cataValores estimadosEn aquellos casos, en los que el técnico, tras un reconocimiento visual de un elemento concreto, puedaobtener suficiente información acerca de la composición del mismo, esta guía propone unos valores detransmitancia aproximados. Por ejemplo, en el caso de fachadas, sólo se le pide al inspector queidentifique si es de una hoja simple o de doble, para asignarle un valor de transmitancia.Las transmitancias estimadas que se han considerado en esta guía son las correspondientes a losvalores más desfavorables dentro de las soluciones consideradas más representativas de cada elementoconstructivo. Son valores muy conservadores, es por ello que se recomienda utilizarlos únicamente enaquellos casos en los que no exista ninguna posibilidad de realizar una cata para caracterizar loselementos.Los valores de transmitancias estimados para cada elemento constructivo según su situación y/ocomposición, son los reflejados en la siguiente tabla:18 U, expresada en W/m2ºK, es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los mediossituados a cada lado del elemento que se considera. Es el inverso a la resistencia térmica. 36/190
31. Elementos constructivos Transmitancia estimada U 3 (w/m2k) Ligera 3,25 Hoja simple Fachadas Pesada 2,65 Doble hoja 1,70 Muros en contacto con el terreno 1,20 Otros muros Muros en contacto con espacios no Habitables / No habitable 2,30 habitables No habitable / Exterior 2,90 Cubierta No ventilada 1,90 Cubierta en contacto con plana Ventilada 2,55 ambiente exterior Cubiertas Cubierta inclinada 2,55 Habitables / No habitable 2,30 Cubierta con espacio no habitable No habitable / Exterior 2,90 Suelos apoyados en el terreno 0,85 Suelos en contacto con ambiente exterior 2,40 Suelos Suelos en contacto con vacío sanitario 2,00 Suelos en contacto con espacios no Habitables /No habitable 1,70 habitables No habitable / Exterior 3,20 Tabla 4 Valores de transmitancia estimados para los diferentes elementos constructivosValores obtenidos por cataEn estos casos, tras la ejecución de una cata, el inspector ha identificado y caracterizado cada uno de loselementos componentes de un elemento de la envolvente. El conocimiento que se tiene de lascaracterísticas del elemento es mucho más riguroso, hecho que permite obtener un valor de transmitanciamás ajustado al real.La presenta guía recomienda el cálculo de la transmitancia de cada elemento constructivo de laenvolvente térmica, mediante realización "in situ" de una serie de catas y observaciones.Respecto a la ejecución de catas, podemos hablar de dos tipos, en función de la profundización en elconocimiento de las propiedades de los materiales que se quiera efectuar:J Catas descriptivas (CD ) En general, para caracterizar la envolvente y determinar la transmitancia de cada elemento exigido en esta guía, se recomienda ejecutar unas catas "in situ". El objetivo es reconocer e identificar los distintos componentes de los elementos, indicando los materiales que los componen y sus espesores. Estos datos permitirán posteriormente determinar la transmitancia del elemento en cuestión mediante; La identificación del tipo y subtipo de elemento de entre los contenidos en el Catálogo de Soluciones Constructivos de Rehabilitación, que nos informa sobre las características técnicas del mismo y en especial nos proporciona el dato relativo a la transmitancia. El cálculo de la transmitancia realizado por el técnico según la metodología propuesta para ello en el Apéndice E- Cálculo de los parámetros característicos de la demanda del Documento HE1- CTE. Dentro de los Anejos se han incluido diversos procedimientos de cómo ejecutar estas catas en los distintos elementos y las observaciones a realizar, los datos a obtener y, por último, cómo proceder para reponer las mismas. 37/190
32. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAJ Catas con extracción de muestras (CM) Es una cata descriptiva, CD, en la que se amplía información para cuantificar con más criterio las propiedades de un elemento. Una vez abierta dicha cata descriptiva, se extrae la muestra del material que se quiere investigar para realizar sobre él los ensayos en laboratorio que determinen una serie de propiedades, entre otras, la transmitancia térmica del elemento con una mayor fiabilidad. La presente guía considera que la cata descriptiva es suficiente para la caracterización de la envolvente térmica del edificio y que no hace falta realizar otras pruebas de profundización más complejas que exijan la participación de laboratorios especializados, bajo unas normas de ejecución concretas. No obstante, si el técnico lo cree oportuno, puede realizar otros ensayos para completar o ampliar la información relativa a las características térmicas de la envolvente.Evaluación del estado de edificio y propuesta de actuaciones.Tipos de actuaciones y plazos.Esta guía no propone la utilización de procedimientos de inferencia que, combinando los resultados de lainspección visual, proponga de un modo determinista las actuaciones sobre el edificio. Sí pretendeconstituir una herramienta de ayuda para el técnico en su toma de decisiones posteriores.Hasta ahora, la información que se ha generado durante el reconocimiento visual hace referencia a laslesiones identificadas y al estado de conservación de cada uno de los componentes de un elementoconstructivo. También se han detectado posibles barres arquitectónicas en los desplazamientos verticalesy horizontales en materia de accesibilidad. Todos estos aspectos han sido evaluados por el técnico y,posteriormente, ha de proponer una serie de posibles actuaciones, así como los correspondientes plazosorientativos de ejecución, según el indicador AP, reflejado en la siguiente tabla: Actuaciones y plazos Indicador AP Descripción Mantenimiento MNT Estado de conservación bueno y/o daños despreciables Intervención a medio plazo INTm Estado de conservación deficiente o malo y/o daños bajos Intervención urgente INTu Daños moderados y/o altos Tabla 5 Indicadores de actuaciones y plazosJ Actuación de mantenimiento MNT. Se incluyen aquí los elementos que no presentan anomalías, o que presentan lesiones aparentes no generalizadas, con una calificación de daño en materiales como despreciable o con un estado de conservación bueno, de modo que se considere que en su conjunto no afectan a la durabilidad a medio plazo. Se recomienda la inclusión en el Informe de instrucciones sobre actuaciones de uso y mantenimiento del edificio.J Intervención a medio plazo INTm. Se incluyen aquí los elementos que presentan anomalías o lesiones aparentes medianamente generalizadas, con calificación de daño en materiales como bajo o con un estado de conservación deficiente o malo, de modo que se considere que en su conjunto no afectan a la durabilidad a corto plazo. 38/190
33. J Intervención urgente INTu. 3 Se incluyen aquí los elementos que presentan lesiones aparentes generalizadas, con calificación de moderada o alta, de modo que se considera que en su conjunto afectan a la durabilidad a corto plazo, y que, consecuentemente, requieran una intervención urgente. En el caso de detectar lesiones importantes en la estructura del edificio, el inspector podrá recomendar la realización de una Inspección y Evaluación Preliminar, según el procedimiento IPE, en el menor plazo posible. Deberá tomar las medidas oportunas que garanticen la estabilidad de las piezas afectadas y la seguridad de los usuarios, como apuntalamiento inmediato de algún elemento de la estructura, vallado de determinadas áreas,… para evitar posibles riesgos. La determinación de las operaciones de intervención se llevará a cabo mediante el oportuno proyecto posterior. Si durante el transcurso de la inspección el técnico detectara alguna situación de riesgo inminente, el inspector indicará las actuaciones de carácter urgente a establecer y deberá cumplimentar la correspondiente “Comunicación de riesgo inminente”, incluida en el Anejo de Fichas del Informe de Conservación del edificio y Evaluación Energética, del presente documento. Se hará llegar una copia a la propiedad y otra al Ayuntamiento correspondiente, sin esperar la conclusión del informe, para que se tomen las medidas necesarias. Las decisiones adoptadas deben incluirse dentro del apartado de conclusiones. Con los datos, los índices, las calificaciones obtenidas y los tipos de actuación decididos, se da por concluida la inspección y se procede a la redacción del informe.Toda la información plasmada según unos indicadores AP para cada uno de los componentes de unelemento queda agrupada en las FICHAS nº 2 del acta final, lo cual ofrece al técnico tener una ideageneral del estado de conservación del edificio y permite la toma de decisiones con más criterio de cara aestablecer las actuaciones finales y sus respectivos plazos por cada grupo de elementos.Orden de intervenciónCon el fin de garantizar una coherencia técnica en la futura intervención del edificio, el inspectorrecomendará un orden de intervención de las actuaciones propuestas sobre cada grupo de elementos,atendiendo a toda la información generada, y deberá justificar los criterios seguidos para establecer dichoorden, a modo de conclusión general de la inspección efectuada.Estas decisiones quedan reflejadas en las FICHAS nº 2 del acta final.Evaluación eficiencia energéticaEvaluación del estado actual de demanda energética y emisiones de CO2.El programa informático ICE cuantifica la demanda energética y emisiones de CO2 que el edificio en suestado actual está generando. Para ello, el ICE incorpora como motor de cálculo interno el programaCERMA-[R]19. Este instrumento es una herramienta informática basada en un procedimiento para laestimación de la calificación de eficiencia energética en edificios de viviendas existentes.19 CERMA [R] Rehabilitación. Calificación Energética Residencial. Método Abreviado para edificios existentes.Documento reconocido para la calidad en la edificación por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo yVivienda de la Generalitat Valenciana según resolución de 7 de julio de 2010, del ConsellDocumento Reconocido, según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que seaprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 39/190
34. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICAA partir de datos de entrada sencillos se obtiene la demanda anual de energía de calefacción,refrigeración y ACS del edificio en su estado actual.Además, la simulación completa del edificio en su estado actual, considerando unas instalacionesestándar por defecto, permite obtener otros datos para la evaluación energética del edificio: consumo deenergía anual (kWh/m²) de calefacción, refrigeración y ACS; emisiones anuales de CO2 (kg/m²) porcalefacción, refrigeración y ACS.Desde el punto de vista del diseño energético el programa permite evaluar a qué elementos es debida lademanda energética existente y por tanto “estimar” la aportación en CO2 que se emite debido a cada unode dichos componentes. Todo ello facilita el conocer de una manera “cuantificada” dónde y cuánto sepuede ahorrar.Propuesta de actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificioEl uso de esta herramienta permite el análisis energético de las posibles actuaciones a realizar por elproyectista.Por una parte, el programa propone, de una manera sencilla, diferentes situaciones de mejora (estándar),con una previsión del comportamiento del edificio/sistema ante esas diferentes mejoras referidas aledificio (aislamientos, vidrios,..). Esto permite analizar la repercusión de estas mejoras estándar en laproducción de emisiones de CO2. Este análisis supone la rápida ejecución de un conjunto elevado desimulaciones.Por otra parte, al ofrecer de forma detallada las emisiones de CO2 asociadas a elementos constructivos,ventilación, puentes térmicos y otras cargas, se puede analizar las repercusiones de cambios en dichoselementos, detectar cuáles son más sensibles a mejorar debido a su influencia sobre el conjunto, etc. ytomar decisiones de mejora que incidan directamente en la reducción de las emisiones de CO2.El detalle de toda esta información queda reflejado en las FICHAS nº 2 de actas finales.El fichero generado por el programa ICE, puede ser ejecutado con el software CERMA [R]. Ello permiteque, en una futura intervención, a partir del análisis energético efectuado con el ICE, el proyectista puedarecuperar todos los datos acerca del estado actual del edificio y, a partir de ahí, plantear y cuantificaraquellas mejoras más eficientes para el correspondiente proyecto de rehabilitación energética.La herramienta “comparativa” dentro de CERMA-[R] analiza los cambios más significativos entre eledificio existente y el edificio mejorado, tanto a nivel descriptivo de envolvente e instalaciones comodesde el punto de vista de análisis energético. 40/190
35. CÓMO CUMPLIMENTAR LAS FICHAS 3DE LA GUÍAConsideraciones previasEn este capítulo se expondrán los criterios seguidos para que el técnico cumplimente las fichas con lainformación recogida, bien mediante los datos que pueda recabar antes de reconocer el edificio, o biendurante su visita de inspección.Con el objeto de agilizar el trasvase de la información recabada por el técnico en las fichas de campo,preparadas para tal fin, hay que indicar que estas fichas han sido diseñadas con una apariencia similar alas pantallas del programa informático.Los colores de los sombreados de las celdas que aparecen en las distintas fichas y pantallas informáticasindican una serie de criterios a la hora de incorporar datos en las mismas. En este sentido, el inspectorsólo introducirá información en las celdas de color blanco, pues las celdas sombreadas en colores gris onaranja no ha de rellenarlas, bien porque son datos que el programa informático introduce de maneraautomática, bien porque simplemente esa celda no procede rellenarla.Como criterio general para proceder a volcar los datos recabados en las fichas de campo en lascorrespondientes pantallas del programa informático, se aconseja seguir el orden establecido en laspestañas que abren las distintas pantallas en la propia herramienta informática, es decir, de izquierda aderecha, pues algunas de las pantallas iniciales, ubicadas a la izquierda, contienen datos que seincorporan de manera automática en pantallas situadas hacia la derecha.Hay que indicar que al inspector no se le pide la caracterización de los equipos de calefacción yrefrigeración existentes, pero el programa informático sí considera un sistema de climatización estándarpara efectuar el correspondiente análisis energético.Relación de fichas ICEA continuación se presentan las distintas fichas que componen el procedimiento ICE y que constituyen lasfichas de campo que, posteriormente, tienen su reflejo en las pantallas de la herramienta informáticaICEWIN.J Ficha Nº 0: Datos generales. Ficha Nº 0.A: Datos generales. Documentación gráfica Ficha Nº 0.B: Datos generales. Administrativos Ficha Nº 0.C: Datos generales. Descripción del edificioJ Ficha Nº 1: Resultados de la inspección Ficha Nº 1.A: Elementos constructivos. Fachadas 41/190
36. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA Ficha Nº 1.B: Elementos constructivos. Huecos Ficha Nº 1.C: Elementos constructivos. Otros muros Ficha Nº 1.D: Elementos constructivos. Cubiertas Ficha Nº 1.E: Elementos constructivos. Techos Ficha Nº 1.F: Elementos constructivos. Suelos Ficha Nº 1.G: Elementos constructivos. Cimentos y estructura Ficha Nº 1.H: Instalaciones. Ficha Nº 1.I: Espacios comunes. AccesibilidadJ Ficha Nº 2: Actas de inspección Ficha Nº 2.A: Acta final de inspección del edificio Ficha Nº 2.B: Acta evaluación energética del edificioFICHAS Nº 0: Datos generalesFicha Nº 0.A: Datos generales. Documentación gráficaEs el inspector el que debe cumplimentar la presente ficha de “Datos generales. Documentación gráfica”,del edificio sobre el que se realiza la inspección y el informe ICE.Adjuntará un plano de emplazamiento del edificio y una fotografía de su fachada principal, que permitanlocalizar e identificar fácilmente el edificio sobre el que se realiza la inspección.En la parte superior derecha de la ficha, aparece un número de expediente ICE y RHB, que no deberácumplimentar el técnico, sino que lo rellenarán los Servicios Territoriales (en adelante, SSTT) de laConselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, una vez les sea remitido el informe. 42/190
37. ICE + 3 Nº DE EXPEDIENTE FICHA Nº0.A: DATOS GENERALES. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Nº DE EXPEDIENTE RHB Foto fachada principal Plano de emplazamiento F. Nº: 0.A F. Nº: 0.B F. Nº: 0.C F. Nº: 1.A F. Nº: 1.B F. Nº: 1.C F. Nº: 1.D F. Nº: 1.E F. Nº: 1.F F. Nº: 1.G F. Nº: 1.H F. Nº: 1.I F. Nº: 2.A F. Nº: 2.B Imagen 1 Ficha Nº 0.A: Datos generales. Documentación gráficaFicha Nº 0.B: Datos generales. AdministrativosCuando el inspector recibe el encargo a través del propietario, del promotor de la rehabilitación integraldel edificio, de la comunidad de propietarios, del inquilino, del arrendatario, del usuario u otros, debecumplimentar los datos administrativos reflejados en la presente ficha: 43/190
38. GUÍA DEL INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y EVALUACIÓN ENERGÉTICA ICE + Nº DE EXPEDIENTE FICHA Nº0.B: DATOS GENERALES. ADMINISTRATIVOS Nº DE EXPEDIENTE RH Datos del promotor Datos del representante Apellidos: Nombre: Apellidos: Nombre: NIF/ CIF: NIF/ CIF: Teléfono: Dirección: Nº: Dirección: Nº: Municipio: Municipio: Código postal: Código postal: Provincia: Provincia: En su condición de: En su condición de: Datos del inspector Información administrativa del edificio Apellidos: Nombre: Dirección: Nº: Titulación: Municipio: Nº de colegiado: Código postal: Provincia: Colegio profesional: Referencia catastral: Tipo de promoción: Teléfono fijo: Edificio catalogado: Nivel de protección: Teléfono móvil: Año de construcción: Número de plantas: E-mail: Número de viviendas: Número de locales: F. Nº: 0.A F. Nº: 0.B F. Nº: 0.C F. Nº: 1.A F. Nº: 1.B F. Nº: 1.C F. Nº: 1.D F. Nº: 1.E F. Nº: 1.F F. Nº: 1.G F. Nº: 1.H F. Nº: 1.I F. Nº: 2.A F. Nº: 2.B Imagen 2 Ficha Nº 0.B: Datos generales. Administrativos Número de expediente ICE y RHB Es el número correspondiente al informe y asignado por los SSTT de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, una vez les sea remitido el mismo. Datos del promotor En este apartado figurarán los datos identificativos del promotor, nombre y apellidos, NIF/CIF, dirección y tipo de promotor, que solicita el informe ICE. La condición del promotor puede ser la de propietario, promotor de la rehabilitación integral del edificio, comunidad de propietarios, inquilino, arrendatario, usuario u otros. Datos del representante En este apartado, como en el anterior, figurarán los datos identificativos del representante, nombre y apellidos, NIF/CIF, dirección, y el tipo de representante, es decir, presidente de la comunidad o representante legal. Datos del inspector En lo que respecta al inspector, los datos a los que se hará referencia son nombre y apellidos, titulación, número de colegiado y colegio profesional al que pertenece, teléfonos de contacto y correo electrónico. Información administrativa del edificio En este apartado figurarán los datos administrativos del edificio inspeccionado, es decir: Dirección, municipio, código postal y provincia. 44/190
39. Referencia catastral relativa a la finca. Se corresponde con los catorce primeros caracteres de la referencia catastral de los bienes inmuebles urbanos que consta de veinte caracteres. Los siete 3 primeros identifican la finca o parcela y los siete siguientes la hoja del plano donde se ubica. Tipo de promoción, pública o privada. Si el edificio está o no catalogado/ nivel de protección Fecha de construcción Número de plantas, viviendas y localesFicha Nº 0.C: Datos generales. Descripción del edificioEsta ficha está dividida en tres subfichas (a b y c) más otra de ayudas para la cumplimentación. El objetode esta ficha es describir en una primera parte, las características físicas del edificio y de su entorno y acontinuación constatar que el número de unidades inspeccionadas es el exigido en el manual.SUBFICHA a: Esta subficha debe ser rellenada por el inspector. Consta de los siguientes apartados: ICE + FICHA Nº0.C: DATOS GENERALES. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Fecha inspección Características de los obstáculos del entorno (5) Localización Zona climática Oeste Sur Oeste Sur Sur Este Este Provincia Temperatura Do (m) Ho (m) Dso (m) Hso (m) Ds (m) Hs (m) Dse (m) Hse (m) De (m) He (m) Municipio Radiación Tipología edificatoria (1) Hasta planta baja+2 Aislada A partir de planta baja+3 Unifamiliar Hasta planta baja+2 En hilera o adosada A partir de planta baja+3 Hasta planta baja+2 En bloque A partir de planta baja+3 Plurifamiliar Hasta planta baja+2 Entre medianeras A partir de planta baja+3 Características de los tipos de viviendas y elementos comunes (2) Elementos Viviendas Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Comunes Número PROCEDIMIENTO Superficie útil (m2) A Trazar el Centro Hipotético del edificio objeto de estudio y situar las orientaciones según la figura 3.1 del CTE-HE1 B Para cada orientación, localizar el obstáculo remoto susceptible de ocasionar sombra en el edificio según este orden Características dimensionales del edificio de prioridad Altura entre forjados de la planta tipo (m) 1. el objeto más alto 2 Superficie útil habitable (m ) (3) 2. a igualdad de alturas el más cercano a la bisectriz Volumen habitable (m3) (4) C Para cada objeto hay que definir dos parámetros Di: distancia horizontal entre el edificio y el objeto Información descriptiva del edificio Hi: altura del obstáculo respecto al edificio F. Nº: 0.A F. Nº: 0.B F. Nº: 0.C F. Nº: 1.A F. Nº: 1.B F. Nº: 1.C F. Nº: 1.D F. Nº: 1.E F. Nº: 1.F F. Nº: 1.G F. Nº: 1.H F. Nº: 1.I F. Nº: 2.A F. Nº: 2.B Imagen 3 Ficha Nº 0.C: Datos generales. Descripción del edificio (a) Fecha de la inspección El inspector anotará la fecha en que visita el edificio. En caso de haber efectuado varias, sólo constará la correspondiente a la primera visita de inspección. Localización/ Zona climática Los datos de provincia y municipio serán rellenados automáticamente por la herramienta a partir de su cumplimentación en la ficha Nº0.A. En función de los datos de provincia y municipio, la herramienta ofrecerá automáticamente el valor de temperatura de la zona climática correspondiente teniendo en cuenta las severidades climáticas de 45/190
Mc f-005

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 206
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto