Source: https://www.tikcr.cz/uvodni-stranka/2019/05/27/jak-postupovat-pri-kolaudaci-objektu-s-instalovanym-kominem-bez-pripojeneho-spotrebice-v-pripade-ze-spotrebic-neni-zakladnim-zdrojem-pro-vytapeni-objektu-nebo-pripravu-tuv/
Timestamp: 2020-08-14 23:49:18+00:00

Document:
Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV) | Technické informace – komíny
Technické informace – komíny
nezávislý informační web – cesta k úspěchu je závislá na znalostech
Díky za přihlášení k odběru příspěvků
Je nám líto ,že odcházíte…
Projektování a realizace spalinových cest
Projektování a realizace-zděné komíny
Projektování a realizace-nerezové komíny
Projektování a realizace-plastové a přetlakové spalinové cesty
Komíny nad střechou
Bezpečné začlenění komína do stavby
Časté dotazy ke spalinovým cestám
Převody jednotek online
Revize a kontroly spalinových cest
Kontroly a čištění spalinových cest
Strojní čistění komínů
Technické konzultace-spalinové cesty
Základní legislativa – spalinové cesty
ČSN normy,vyhlášky,zákony,informace
ČSN EN 1443-Komíny-Obecné požadavky-leden 2020
ČSN 734201-část z roku 2002
ČSN 734201-prosinec 2016
Komentované vydání ČSN 734201 ed.2
ČSN 1443- CEN TC revidované normy 1443 ….. G50a
ČSN 734230-Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Vyústění komínů
Vyhláška 34/2016 Sb
Orientační dimenzovací diagramy
Technická dokumentace staveb
TPK Revize spalinových cest
TPK K 01-02 Kontrola spalinových cest
TPK K 02-02 Vložkování komínů
TPK K 03-02 Čištění spalinových cest
TPK K 04-01 Analýza popela
TPK K 06-01 Vypalování komínů
TPK K 07-01 Měření spalovacích zdrojů
Prohlášení o vlastnostech výrobku
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby-aktuální znění
TPG 70401
Požární bezpečnost staveb-všeobecné požadavky
Měricí technika a nastavování kotlů
Vyhláška 246/2001
Nedostatky spalinových cest
Zatřídění komínů-prohlášení o vlastnostech
Kovové komínové systémy
Plastové komínové systémy
Jiné komínové sytémy
← Projektování a používání komínových systémů
Instalace odkouření od kondenzačních kotlů →
Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV)
Publikováno 27.5.2019 | Autor: doktor
autor : Ing.Waltr Sodomka,Messy s.r.o.
V novostavbách, a to nejen rodinných domků, je často během výstavby instalován komín, ke kterému ale není v době kolaudace objektu připojen žádný spotřebič. Může se jednat o komíny pojistné, ale častějším případem je, že majitel neměl na výběr spotřebiče čas, chuť nebo finance.
Stavební úřady ovšem i na tyto komíny požadují „revizi“, a to přesto, že revizní zprávu spalinové cesty, dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění a dle vyhlášky 34/2016 Sb., na neúplnou spalinovou cestu vystavit nelze.
Jak tedy v těchto případech postupovat, aby nedošlo ke kolizi s platnou legislativou?
Pokusme se situaci rozebrat v několika krocích:
1 – kolaudace
Při kolaudaci objektu se obecně vychází z dikce §152 zákona č.183/2006 Sb. v aktuálním znění (stavební zákon), který mimo jiné uvádí:
152 Stavebník
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru.
Z výše uvedeného vyplývá oprávněnost požadavku stavebního úřadu na posouzení komínu i bez připojeného spotřebiče, a to i přesto, že citovaná vyhláška 111/1981 Sb. již není platná. Komín sám o sobě, jako nedílná součást stavby musí (i bez připojeného spotřebiče) obecně splňovat požadavky dané § 8 vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění (o technických požadavcích na stavby), který mimo jiné uvádí:
(3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.
Pro praktické požadavky, týkající se nikoliv celé spalinové cesty, ale pouze komínů je v dalším textu vyhlášky několik odstavců např. v §24 a §38.
Je tedy zřejmé, že posouzení komínu a vydání zprávy je pro stavební řízení nezbytné.
Současně je nutné vycházet i z obecného předpokladu, že je uživatelsky jednoduché osadit spotřebič paliv jako v podstatě designový spotřební produkt bez přímého a nezbytného vlivu na provoz stavby, který současně není pevně spojen se stavbou a není tedy její součástí v rámci kolaudace a nelze tedy kolaudaci objektu podmínit jeho osazením.
2 – jedná se o revizi ?
Klíčovou otázkou ovšem zůstává rozsah a označení této zprávy, což je problematika, která není přímo legislativně zpracována.
Lze poměrně jednoduše dovodit, že se nemůže jednat o revizní zprávu spalinové cesty, protože podle §24 odst.1 výše citované vyhlášky 268/2009 Sb.:
…. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.
Z výše uvedeného vyplývá, že revizní zprávu spalinové cesty lze tedy vystavit pouze a jedině pro potvrzení bezpečnosti spalinové cesty již instalovaného spotřebiče.
Rovněž aktuálně platná definice spalinové cesty jako takové vylučuje možnost její redukce pouze na komín, ale za spalinovou cestu musí být považován i kouřovod a hrdlo spalinové komory spotřebiče. Viz.například § 43 odst.2, zákona č.133/1985 Sb. (požární zákon) v aktuálním znění:
Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.
Rovněž související vyhláška č.34/2016 Sb. (o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) v § 3 definuje požadavek na revizi v přímé návaznosti na provoz, tj. na osazení spotřebiče:
a)před uvedením nové spalinové cesty do provozu ………
V příloze výše uvedené vyhlášky je pak definován rozsah revize tak, že přímo vyžaduje připojení spotřebiče, mimo jiné:
c)posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
V technickém protokolu vzoru revizní zprávy je pak vyhláškou požadováno mimo jiné:
Popis připojeného spotřebiče paliv – uvede se druh, typ, provedení, určení a výkon připojeného spotřebiče paliv.
Popis kouřovodu – samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška svislé části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní/čistící/měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce.
Výpočet spalinové cesty – přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty
Lze tedy poměrně jednoznačně dovodit, že bez připojeného spotřebiče paliv nelze vystavit revizní zprávu spalinové cesty.
3 – zákonná rizika
Lze tedy poměrně s jistotou konstatovat, že nelze vystavit „revizní zprávu spalinové cesty“, ale pravděpodobně ani žádný jiný dokument se slovem „revize“ ve svém názvu. Pojem „revize“ je totiž legislativně jasně vyhrazen pouze pro komplexní posouzení provozní funkčnosti celé spalinové cesty a nelze ho tudíž použít v jiné souvislosti.
Případné vystavení revizní zprávy na neúplnou spalinovou cestu lze považovat například za porušení § 2950 zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v aktuálním znění, kde je uvedeno mimo jiné:
Vystavení revize na neúplnou spalinovou cestu tedy může uvést v omyl jednak majitele (provozovatele), ale především zaměstnance stavebního úřadu při kolaudaci objektu. Ti mohou mít za to, že již byla splněna zákonná povinnost revize spalinové cesty a následně připojit (povolit připojení) a začít provozovat spotřebič paliv. Pokud přitom komín např. nemá pro daný spotřebič patřičnou certifikaci nebo požární odolnost a dojde k destrukci objektu nebo poškození zdraví, může se majitel objektu pravděpodobně úspěšně opřít o výše uvedený § 2950 a přenést odpovědnost na zpracovatele „revize“.
Jak tedy prakticky postupovat:
Jak bylo uvedeno, legislativní rámec není pro tento případ zcela konkrétně vymezen, nicméně pro kolaudaci je posudek komínu nezbytně nutný.
Prakticky nejjednodušším řešením je tedy vyhnout se v názvu i textu slovu „revize“ a provést zpracování „posudku komínu“ s výslovným uvedením, že se jedná pouze o podklad ke kolaudaci objektu a že se nejedná o revizní zprávu dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění. Pro praktický vzhled lze vycházet ze vzoru revizní zprávy uvedeného ve vyhlášce 34/2016 Sb. s tím, že údaje o kouřovodu, spotřebiči a výpočtu funkčnosti spalinové cesty jsou vynechány. Jako zpracovatele lze doporučit revizního technika spalinových cest, který je současně držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominík.
Takto provedeným dokumentem bude z hlediska stavebního zákona osvědčena vhodnost komínu dle § 8 jako nedílné součásti stavby. Současně by měl majitel stavby (provozovatel) jasně pochopit, že před budoucím připojením a uvedením spotřebiče do provozu musí zajistit vystavení revizní zprávy spalinové cesty a stavební úřad by měl tento požadavek zapsat do kolaudačního protokolu.
Stavebnictví prochází v posledních letech poměrně značným inovačním procesem, který sebou nese mimo jiné i specifické požadavky na jednotlivé stavební celky. Ze spalinové cesty (komínu) se stává poměrně sofistikované zařízení s jasně vymezenými vlastnostmi a určením, které prakticky vylučují možnost universálního použití. To zvyšuje nezastupitelnost komplexní revizní zprávy spalinové cesty, která nemůže a nesmí být nahrazena jakýmkoliv jiným dokumentem. Pokud se tak stane, byť i shodou okolností, může být odpovědnostní dopad na znalou osobu poměrně značný.
Ing.Waltr Sodomka
soudní znalec v oboru kominictví, komíny
znalec@messy.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Revize spalinových cest. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.
Rychlý kontakt-administrace webu
Administrace,správa a úprava webu :
e-mail na správu webových stránek :
kontaktní e-mail : info@tikcr.cz
správce webových stránek : Ing. Miloslav Drlíček
Rychlý kontakt – DAMING
Ing. Miloslav Drlíček +420 739 290 829
www.daming.cz
Rychlý kontakt – Volše
Patrik Volše +420 775 640 610
patrikvolse@kominictvi-volse.cz
www.kominictvi-volse.cz
Rubriky Vybrat rubriku Evidence tržeb-EET (7) Jiné informační zdroje (3) Kamna,krby,sporáky (7) Komerční sdělení (7) Kontroly a čištění spalinových cest (1) Kontroly kotlů – zákon 201/2012 Sb. (46) Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty (20) Novinky- kominické technologie (3) Ochrana osobních dat (11) Odborná školení-celoživotní vzdělávání (4) Projektování a realizace-nerezové komíny (72) Projektování a realizace-plastové spalinové cesty (44) Projektování a realizace-zděné komíny (71) Provoz spotřebičů (62) Publikace ke komínové technice (3) Revize spalinových cest (31) Revize,kontroly a čištění spalinových cest (20) Sanace a rekonstrukce komínů (4) Seznam revizních techniků spalinových cest (3) Technické vybavení kominických firem (2) Z deníku soudního znalce a soudní praxe (4) Závady a nedostatky spalinových cest (12)
Přihlašte se k odběru příspěvků
Min vnitra – sbírka zákonů
Kominické muzeum
Informace o minulosti a dějinách kominíků
Nezávislý informační web s cílem napomoci vzdělávání kominické komunity
Spoluautoři projektu
Ing. Miloslav Drlíček
DAMING s.r.o.
Patrik Volše
Kominictví Volše
Technické informace – komíny	Zásady ochrany osobních údajů

References: §152
 zákona č.183
 § 8
 §24
 §38
 §24
 § 43
 zákona č.133
 § 3
 § 2950
 zákona č.89
 § 2950
 § 8