Source: https://www.codexisuno.cz/3Ye
Timestamp: 2019-05-22 03:44:26+00:00

Document:
(4) V seznamu vybraných zařízení musí být označena vybraná zařízení, u kterých podle § 12 odst. 2 posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "posouzení shody") provádí autorizovaná nebo akreditovaná osoba.
(1) Při navrhování vybraného zařízení, které zahrnuje jeho vývoj, konstrukci a projektování, (dále jen "proces návrhu") musí být zpracována výstupní dokumentace procesu návrhu (dále jen "návrh vybraného zařízení").
b) stanoven způsob výběru a kritéria pro hodnocení dodavatele výrobku nebo služby (dále jen "dodavatel").
(1) Zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "zajišťování shody") musí být prováděno a dokumentováno tak, aby byly zajištěny podklady a doklady nezbytné pro zajištění technické bezpečnosti.
a) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní třídy 1, která tvoří hranici primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (dále jen "primární okruh), a to u
4. tlakových zařízení sekundárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (dále jen "sekundární okruh"), u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního média při pracovní teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 200,
b) elektrického vybraného zařízení a vybraného zařízení automatizovaných systémů řízení technologických procesů, včetně jejich softwaru, (dále jen "řídicí vybrané zařízení"),
c) vybraného zařízení, které je součástí stavební části jaderného zařízení, (dále jen "stavební vybrané zařízení") zařazeného do bezpečnostní třídy 3 a
(1) Prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "prověřování shody") musí být prováděno způsobem a v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této vyhlášce a v souladu s dokumentací prověřování shody podle § 17 odst. 2.
Vypočet pevnosti, návrh základních rozměrů a kontrolní vypočet
2.17.1. výpočet pro návrh základních rozměrů zařízení (dále jen "návrh základních rozměrů") a
2.17.2. kontrolní výpočet tlakového zařízení (dále jen "kontrolní výpočet").
5.2.2. použity schválené výpočtové metody
a musí být použity bezpečnostní rezervy stanovené konzervativním přístupem a přiměřená bezpečnostní opatření k vyloučení možného neočekávaného selhání tlakového zařízení.
2.2. bodech 1, 3 až 5, 6.1 až 6.4, 6.5 věta první, 6.6, 6.8, 7.1, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13.1 až 13.5, 13.7, 13.8, 13.9.3 a 14 až 17 se vztahují na vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 písm. a) a d).
3.3. provozním programem řízeného stárnutí pro první energetické spouštění a zkušební provoz
tak, aby byla ověřena jejich shoda s technickými požadavky dle přílohy č. 1 k této vyhlášce, které se uplatňují za provozu, a bylo tak umožněno funkční ověření celého jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu.
2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení počáteční zkoušky vzorku vybraného zařízení, které má být vyráběno, (dále jen "výrobní typ") a posoudit, zda výrobní typ odpovídá technickým předpisům, stanoveným technickým normám nebo technickým podmínkám, jde-li o stavební vybrané zařízení podle § 12 odst. 3 písm. c).
1.2. návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu podle postupu posouzení shody B1
a splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě.
1.3. typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona, jde-li o vybrané zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. b) bod 5,
6.5. ověřit, zda je vybrané zařízení ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a splňuje požadavky této vyhlášky, včetně provedení nezbytných kontrol s tím souvisejících, a
6.6. vypracovat inspekční zprávu o hodnocení činností uvedených v bodech 6.1 až 6.5 a jejich výstupů.
§ 1 - Předmět úpravy1 § 2 - Pojmy2 § 3 - Obsah seznamu vybraných zařízení3 § 4 - Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu navrhování vybraného zařízení4 § 5 - Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu výroby a montáže vybraného zařízení5 § 6 - Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu obstarávání vybraného zařízení6 § 7 - Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení7 § 8 - Druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení8 § 9 - Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení9 § 10 - Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky10 § 11 - Požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky11 § 12 - Postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky12 § 13 - Značka shody13 § 14 - Požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky14 § 15 - Jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky15 § 16 - Rozsah a způsob prověřování shody provozovaných vybraných zařízení s technickými požadavky16 § 17 - Způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky17 § 18 - Oznámení18 § 19 - Přechodná ustanovení19 § 20 - Účinnost20 Příloha č. 1 - Technické požadavky na vybrané zařízení a části vybraného zařízení A. Technické požadavky na tlaková zařízení a některá další vybraná zařízení a obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva 1. Všeobecné požadavky 2. Výpočtová metoda Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další hlediska zatížení Pevnost Výpočtová zatížení Provozní zatížení Zkušební zatížení Vypočet pevnosti, návrh základních rozměrů a kontrolní vypočet 3. Experimentální metoda provedení návrhu tlakového zařízení 4. Návrh bezpečné manipulace a provozu tlakového zařízení 5. Prostředky přezkoušení 6. Prostředky odvodnění a odvzdušnění 7. Koroze a jiné chemické účinky 8. Opotřebení 9. Sestava tlakového zařízení 10. Plnění a vypouštění 11. Ochrana proti překročení dovolených mezí 12. Bezpečnostní výstroj 13. Elektrická výstroj 14. Ochrana proti vnějšímu požáru 15. Hydraulická a pneumatická zařízení, která zajišťují ovládání, regulaci, signalizaci a měření B. Technické požadavky na řídicí vybraná zařízení C. Technické požadavky na stavební vybraná zařízení Příloha č. 2 - Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení A. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži tlakových zařízení a některých dalších vybraných zařízení a jejich částí a obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva Navrhování tlakového zařízení Výroba tlakového zařízení Montáž tlakového zařízení B. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži řídicího vybraného zařízení a jeho části Navrhování řídicího vybraného zařízení Výroba řídicího vybraného zařízení Montáž řídícího vybraného zařízení C. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži stavebního vybraného zařízení a jeho části Navrhování stavebního vybraného zařízení Výroba a montáž stavebního vybraného zařízení D. Požadavky na způsob zajišťování shody při uvádění vybraného zařízení a jeho části do provozu E. Požadavky na způsob zajišťování shody při provozu vybraného zařízení a jeho části Příloha č. 3 - Požadavky na technickou dokumentaci vybraného zařízení A. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž tlakového zařízení a některých dalších vybraných zařízení a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva B. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž řídicího vybraného zařízení C. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž stavebního vybraného zařízení Příloha č. 4 - Požadavky na průvodní technickou dokumentaci vybraného zařízení A. Průvodní technická dokumentace tlakového zařízení a některých dalších vybraných zařízení a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva B. Průvodní technická dokumentace řídicího vybraného zařízení C. Průvodní technická dokumentace stavebního vybraného zařízení Příloha č. 5 - Náležitosti prohlášení o shodě Příloha č. 6 - Požadavky na provádění kontrol vybraného zařízení a konečného posouzení A. Všeobecné požadavky na kontroly B. Požadavky na konečné posouzení a kontroly vybraného zařízení po ukončení výroby a montáže a kontroly vybraného zařízení prováděné v rámci prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení 1. Konečné posouzení Konečné posouzení tlakového zařízení Konečné posouzení řídicího vybraného zařízení 2. Další kontroly po ukončení výroby nebo montáže vybraného zařízení C. Požadavky na kontroly vybraného zařízení v rámci pravidelného prověřování shody Příloha č. 7 - Postupy posouzení shody 1. Postup posouzení shody A (vnitřní řízení výroby) 2. Postup posouzení shody A1 (vnitřní řízení výroby s dohledem nad konečným posouzením) 3. Postup posouzení shody B (přezkoušení výrobního typu) 4. Postup posouzení shody B1 (přezkoušení návrhu vybraného zařízení) 5. Postup posouzení shody D (shoda založená na zajišťování kvality výroby) 6. Postup posouzení shody D1 (zajišťování kvality výroby) 7. Postup posouzení shody E (zajišťování kvality vybraného zařízení) 8. Postup posouzení shody E1 (zajišťování kvality kontrol vybraného zařízení) 9. Postup posouzení shody F (ověřování vybraného zařízení) 10. Postup posouzení shody G (ověřování celku) Příloha č. 8 Požadavky na prověřování shody Ověření části vybraného zařízení (postup F1) Požadavky na rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky Příloha č. 9 - Značka shody

References: § 12
 § 17
 § 12
 § 12
 § 137
 § 12
 § 137

§ 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5
 § 6
 § 7
 § 8
 § 9
 § 10
 § 11
 § 12
 § 13
 § 14
 § 15
 § 16
 § 17
 § 18
 § 19
 § 20