Source: http://www.febelettrica.it/prodotti/domotica/feb-home/moduli-bus/
Timestamp: 2018-01-24 07:39:17+00:00

Document:
Moduli Bus | FEB Elettrica
Moduli da BUS
Adattatore bus
Art.9510
– Alimentazione: 20-28 Vdc (24Vdc nominale)
– Assorbimento: 12 mA
– Installazione: Barra DIN
– Dimensioni: 2 DIN – 35.5x90x66 mm
Adattatore bus: è un dispositivo di polarizzazione per la linea dati. Monitora inoltre il traffico sul bus e la presenza dell’alimentazione 24Vdc. Viene impiegato dal Wizard di programmazione per la scansione e download della configurazione dei moduli e successivamente dal Bridge 9595 per far comunicare l’interfaccia con i moduli da bus.
Modulo 6in/6out LED
Art.9521
– Ingressi: 6 analogici/digitali
– Uscite: 6 N.A. (collettore aperto) 24Vdc 2.4mA
– Tensione uscita: 5/24 Vdc
– Assorbimento: 15 mA
– Installazione: scatola 2/3M
– Connessione: Morsetti a vite e cavi 0.5mm2 20cm
– Dimensioni: 42x40x10 mm
Modulo miniaturizzato per installazione in scatole porta apparecchi. Il dispositivo dispone di 6 ingressi liberamente configurabili come digitali o analogici e 6 uscite adatte per controllare piccoli LED (es. 14504) di segnalazione o collegabili ai moduli relè 16A da frutto art. 14303.
Art.9522
– Ingressi: 3 analogici/digitali
– Uscite: 2 relè (6A 250VAC/30VDC)
– Assorbimento: 25 mA
– Connessione: Morsetti a vite
– Dimensioni: 40x55x15 mm
Modulo miniaturizzato adatto ad essere installato in scatole porta apparecchi. Il dispositivo dispone di 2 uscite a relè liberamente programmabili, adatte a collegare luci o motori per tapparelle.
Modulo 4in/4out 16A
Art.9535
– Ingressi: 4 analogici/digitali
– Uscite: 4 relè (16A 250VAC/30VDC)
– Assorbimento: 100 mA
– Segnalazioni: 4 LED di stato del relè
– Dimensioni: 4 DIN – 72x90x63 mm
Modulo adatto ad essere installato in quadri o scatole con barra DIN; il dispositivo dispone di 4 uscite relè da 16A 250VAC/30VDC a contatti puliti e 4 ingressi configurabili come analogici (sensori) o digitali (pulsanti, interruttori, allarmi, ecc).
Modulo 4in/1out 500W
Art.9530
– Uscite: 1 dimmerata (220-240Vac/500W)
– Assorbimento: 30 mA
– Segnalazioni: 1 LED di stato del relè
Modulo adatto all’installazione in quadri o scatole con barra DIN. Il dispositivo dispone di 1 uscita dimmerabile e 4 ingressi configurabili come analogici o digitali. Un relè interno disconnette la fase al circuito di potenza ed il carico ad esso collegato quando la regolazione giunge al minimo. Il modulo permette un risparmio energetico proporzionale alla dimmerazione delle lampade.
Modulo 4in/3out PWM
Art.9531
– Uscite: 3 – con controllo PWM
– Assorbimento: 11 mA
– Segnalazioni: LED di stato del modulo
Modulo con 4 ingressi configurabili come analogici o digitali adatto ad essere installato in quadri o scatole con barra DIN. Il dispositivo dispone di 3 uscite PWM adatte a pilotare luci LED, strisce LED RGB e qualsiasi carico con un driver che accetta un controllo di tipo PWM. Per ogni canale di uscita la massima differenza di potenziale rispetto al comune è di 28V DC.
Modulo 4in/3out 0-10V
Art.9532
– Uscite: 3 di tipo 0-10V con erogazione max di 20mA per canale.
– Assorbimento: 105 mA
– Segnalazioni: 3 LED di stato delle uscite
Modulo con 4 ingressi configurabili come analogici o digitali, adatto ad essere installato in quadri o scatole DIN. Il dispositivo dispone di 3 uscite per il controllo di carichi con driver 0-10V.

References: Art.9510

Art.9521
 art. 14303

Art.9522

Art.9535

Art.9530

Art.9531

Art.9532