Source: https://es.scribd.com/document/246027381/D-23-1999-Reglamento-Sanitario-de-Las-Piscinas-de-Uso-Colectivo
Timestamp: 2019-04-22 20:30:35+00:00

Document:
Cómo Hacer Una Piscina_ 12 Pasos (Con Fotos) - WikiHow
DOG 119 de 22 de Junio Reglamento de Canon Del Agua y Vertidos de Galicia
HT - Sika Ceram Standard
Reglamento de Asignación de Áreas Para La Exploración y Producción de Hidrocarburos
Palahniuk Chuck - Tripas
0gda t01 El Ordenamiento Juridico Administrativo
Sevilla, 25 de marzo 1999
BOJA núm. 36
Página núm. 3.587
DECRETO 23/1999, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas
La Constitución en su artículo 43 reconoce el derecho
a la protección de la salud y declara que compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
En este sentido, los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía atribuyen a esta Comunidad
Autónoma la competencia en materia de sanidad e higiene,
así como el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en
sus artículos 1.1 y 24, establece la regulación general de
todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a
la protección de la salud, y contempla la intervención pública
en las actividades públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la
salud, mediante las correspondientes limitaciones preventivas
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en su artículo 19, establece que la Administración Sanitaria
de la Junta de Andalucía realizará entre otras actuaciones el
establecimiento de normas y directrices para el control y la
inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de funcionamiento de las actividades en locales de convivencia colectiva.
La aprobación por Decreto 77/1993, de 8 de junio, del
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, implicó
un cambio sustancial en lo que había sido hasta el momento
la normativa en materia de piscinas en Andalucía, en lo referente a construcción, instalaciones y servicios de vigilancia.
Durante el tiempo transcurrido en la aplicación del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, se ha producido
una evolución de las técnicas de construcción y diseño de
este tipo de instalaciones, así como de los métodos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad.
Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento que, basándose en el anterior,
introduzca estos nuevos conceptos, garantice al usuario una
mejor calidad del agua y de las instalaciones y no suponga
un gasto excesivo en la ejecución de las reformas necesarias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23
de febrero de 1999,
Artículo Unico. Objeto.
Se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de
Uso Colectivo, que figura como Anexo al presente Decreto.
Disposición Transitoria Unica. Período de adaptación.
1. Las piscinas de uso colectivo existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y del Reglamento
que se aprueba deberán adaptarse a las exigencias del mismo
en el plazo de dos años, siempre que tal adaptación se refiera
a requisitos de carácter estructural que supongan modificaciones de instalaciones o elementos constructivos, que no afecten a la seguridad de los usuarios.
2. Se exceptúa de la exigencia de adaptación prevista
en el apartado anterior el sistema de rebose superficial establecido en el apartado 3 del artículo 21 del citado Reglamento,
para los vasos de superficie de lámina de agua superior a
trescientos metros cuadrados construidos con anterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto. En estos vasos se utilizará
el rebosadero o dispositivo perimetral continuo, o los «skimmers», a razón de uno cada 25 metros cuadrados de lámina
de agua o fracción.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto y en
el Reglamento que se aprueba y, en particular, el Decreto
77/1993, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, así como la Orden
de 7 de junio de 1994 por la que se consideran válidas determinadas titulaciones para la realización de actividades de salvamento y socorrismo acuático en las piscinas de uso colectivo.
Se faculta al Consejero de Salud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo
establecido en este Decreto y en el Reglamento que se aprueba.
El presente Decreto y el Reglamento que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de febrero de 1999
REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS
OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las
normas que regulan la calidad higiénico-sanitaria de las piscinas de uso colectivo, el tratamiento y control de la calidad
del agua del vaso, su aforo, las normas de régimen interno
y el régimen de autorizaciones, vigilancia e inspecciones sanitarias, así como el régimen sancionador aplicable en los
2. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las piscinas privadas de uso unifamiliar o plurifamiliar pertenecientes
a comunidades de vecinos de menos de veinte viviendas, las
de baños termales, centros de tratamiento de hidroterapia y
otras dedicadas exclusivamente a usos médicos, así como las
dedicadas exclusivamente a usos y competiciones deportivas
que estarán sometidas a su normativa específica.
- Piscina, el recinto que comporta la existencia de uno
o más vasos artificiales destinados al baño o a la natación,
Artículo 7. Duchas. 1. La cifra correspondiente a este aforo se expondrá en lugar visible. Sevilla. 1. así como obstrucciones subacuáticas de cualquier naturaleza que puedan retener al bañista bajo el agua. Flotadores salvavidas. en los que no es obligatorio. debiendo conservarse en perfectas condiciones higiénicas. con una profundidad no superior a cuarenta centímetros. No existirán ángulos.1. aristas redondeadas y pasamanos.Playa o andén. la superficie que circunda el vaso de las piscinas. Con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar a las personas. Escaleras. Vasos: Clasificación. antideslizantes. las duchas contarán con un sistema adecuado de grifos para el lavado de los pies. lisos e impermeables. . Las escaleras estarán empotradas en su extremo superior. 2. . a no ser que en la piscina existan pediluvios previos a la zona de baño. con bordes redondeados. Características de la playa o andén. Las paredes y el fondo del vaso serán de color claro. Artículo 5. tendrán suelo antideslizante. El fondo del vaso tendrá una pendiente mínima del dos por cien (2%) y máxima del diez por cien (10%) en profundidades menores a un metro cuarenta centímetros. Artículo 6. De recreo y uso polivalente. se señalará y delimitará de forma clara el límite entre zonas destinadas a usos diversos. Artículo 4. Su diseño se realizará de forma que se impidan los encharcamientos y vertidos de agua al interior del vaso y estará libre de obstáculos que dificulten su correcta limpieza a fin de evitar riesgos para la salud de los usuarios.2. el descanso o la permanencia de los usuarios. tanto en la entrada de la piscina como en su interior. La pendiente no podrá superar el treinta y cinco por cien (35%) en profundidades mayores o iguales a un metro cuarenta centímetros y menores a dos metros. y cuyo emplazamiento sea totalmente independiente. destinados al público en general. 2. El agua de la ducha se ajustará a lo establecido en el artículo 15. El plato de la ducha será de material antideslizante. 1. 3. La playa o andén. y en las piscinas cubiertas tres metros cuadrados por usuario. con una profundidad de al menos diez centímetros y una longitud no inferior a dos metros. sin llegar al fondo del vaso. Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos y estarán señalados. así como los puntos de máxima y mínima profundidad. Canalillo lavapiés. 1. Artículo 8. y. En su construcción se utilizarán materiales que permitan una fácil limpieza y desinfección y serán resistentes a los productos utilizados en el tratamiento y conservación del agua. . mediante rótulos u otro tipo de señalización. Las escaleras serán de material inoxidable. Queda prohibida la existencia de canalillo lavapiés circundante al vaso de la piscina. 1. recodos u obstáculos que dificulten la circulación del agua en el vaso. el sistema estará protegido mediante rejillas u otro dispositivo de seguridad resistente a la acción corrosiva del agua. En caso de existir escalinatas ornamentales o rampas. 2. teniendo los dos brazos una diferencia de altura de al menos treinta centímetros. 25 de marzo 1999 4. de fácil limpieza y desinfección y con peldaños de superficie plana y antideslizante. Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo. 1. El sistema de desagüe del fondo del vaso debe permitir el vaciado total del agua. CAPITULO II INSTALACIONES Y SERVICIOS Sección 1. 2. la constituida por el vaso y el andén o playa que rodea éste. será de material antideslizante. Infantiles o de «chapoteo». 4. se colocarán de forma que no sobresalgan del plano de la pared del vaso. Al finalizar la temporada de baño.588 BOJA núm. Artículo 10. Cuando la utilización de un vaso sea múltiple. debiendo contar con zonas de profundidad inferior a un metro cuarenta centímetros. que serán visibles desde dentro y fuera del vaso.ª Características de las zonas de baño Artículo 3. dos metros cuadrados de superficie de lámina de agua por usuario. cuyo fondo no ofrezca pendientes superiores al diez por cien (10%). éstas no sobresaldrán del plano de la pared del vaso. de fácil limpieza y desinfección y con la pendiente suficiente para permitir un desagüe sin retenciones. Cuando la zona que rodea la playa sea de tierra. destinados exclusivamente a menores de seis años. para el acceso al vaso se instalará una escalera como mínimo cada veinticinco metros del perímetro del vaso o fracción. en particular en el uso simultáneo para saltos y natación. Su sistema de depuración será también independiente del de los demás vasos existentes en la piscina.Página núm. 3. A efectos de este Reglamento.Zona de baño. Se entenderá por aforo del vaso el resultante de establecer. se colocarán flotadores salvavidas en número no inferior al de escaleras. tendrán las características determinadas por los Organismos competentes en la práctica de cada deporte. . alcanzando bajo el agua la profundidad suficiente para subir con comodidad. césped o arena. en su ausencia. las áreas de hierba u otro pavimento que sirven para el juego. Aforo. 36 así como las diferentes instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades. que será evacuada en la red de saneamiento cuando ésta exista. Cada flotador dispondrá de una cuerda unida a él de longitud no inferior a la mitad de la máxima anchura del vaso más tres metros. que tendrá una anchura mínima de un metro. Protección de los vasos. para evitar accidentes. que dispongan de una lámina de agua desinfectada en circulación continua. sin perjuicio de su acompañamiento o vigilancia.3. Artículo 9. Características del vaso. en las piscinas al aire libre. donde se determine por la Administración competente.Zona de descanso. instalados en lugares visibles y de fácil acceso para los bañistas. 3. Deportivos de competición y de saltos. y. los vasos de las piscinas de uso colectivo se clasifican en: 1. Artículo 11. donde no será obligatorio. 3. los vasos permanecerán protegidos mediante lonas u otros sistemas de cerramiento con objeto de prevenir accidentes. Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo. de forma que dichos menores no puedan acceder accidentalmente a otros vasos. En las proximidades del vaso se instalará un número de duchas al menos igual al número de escaleras de acceso al vaso.
Para la recogida de basuras se utilizarán papeleras y contenedores. 3. En tal supuesto. En supuestos excepcionales. Si tuviera otro origen. 4.ª Saneamiento e Higiene de las Piscinas de Uso Colectivo Artículo 17. tendrán al menos un armario botiquín. Los deslizadores y toboganes serán de material inoxidable. 2.Sevilla. Sección 4. siempre que se cuente con el informe favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud. 1. Procedencia del agua de los vasos. La entrada de agua al vaso se realizará de forma que se imposibilite el reflujo o retrosifonaje del agua de éste a la red de distribución. deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos en el Anexo 1 del presente Reglamento. será preciso que todos los puntos de suministro de agua lleven el rótulo de «agua no potable» y que en el recinto exista. lisos.ª Calidad y tratamiento del agua de los vasos Artículo 19. durante el período en que no se utilicen. al menos. 2. 1. de cantos redondeados y sin aristas vivas. 2. en contenedores de tamaño suficiente. desinsectación y desratización. ojos y mucosas. hasta su gestión por los servicios municipales. respetando los plazos de seguridad señalados en la etiqueta de los productos y al menos un período de veinticuatro horas para aquéllos en los que no se especifique plazo alguno. 1. cebos u otros plaguicidas no volátiles quedará restringida a las zonas no accesibles al público o a la épocas de cierre de la piscina. según lo establecido en la normativa vigente en la materia. Trampolines y deslizadores. Aseos y vestuarios. tales como grifos y duchas. recibirá un tratamiento adecuado para cumplir las características que se determinan en los artículos siguientes. Las piscinas de uso colectivo atenderán lo dispuesto en la normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas. diariamente. Sección 2. 2. completamente impermeables y herméticamente cerrados. siendo. 25 de marzo 1999 BOJA núm. 1. Artículo 15. desinsectación y desratización en zonas de pública concurrencia. papel higiénico. deberán adoptarse las medidas preventivas o correctivas que impidan el desarrollo de larvas de mosquitos culícidos en el agua contenida en el vaso o en cualquiera de las instalaciones anexas al mismo que contengan agua estancada. Si tuviera otro origen. Desinfección. que serán almacenados en lugar seguro. 2. . 2. mediante operaciones de limpieza. Artículo 16. no será irritante para la piel.589 ser utilizado durante todo el tiempo de funcionamiento de la piscina. y sus accesos estarán provistos de barandillas de seguridad y peldaños de superficie plana y lisa. 36 Artículo 12. toallas monouso y dosificador de jabón.ª Características de las instalaciones anexas Artículo 14. deberán ser tratados al menos una vez al año. o en zonas acotadas en los vasos de uso polivalente. de fácil acceso y bien señalizado. Local de primeros auxilios y armario botiquín. será preceptivo el informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud sobre la calidad del agua y los mínimos necesarios para su potabilización. durante su uso para finalidades recreativas. Los elementos o dispositivos últimos de los sistemas de agua. Cuando se realicen tratamientos de desinfección. 1. en cualquier caso. destinado a la prestación de los primeros auxilios. señalizadas de forma inequívoca y visible. Las piscinas dispondrán de aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos y ventilados. 1. será preceptivo un informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud sobre la calidad del agua utilizada. La utilización de polvos. 3. 3. dotado con el material de cura especificado en el Anexo 3 de este Reglamento. El agua disponible en todas las instalaciones procederá de la red de abastecimiento público siempre que sea posible. 4. Características del agua de los vasos. Residuos sólidos. Características del agua de las instalaciones. durante el cual no se permitirá el acceso de los usuarios a los recintos tratados. sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente. La Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud podrá modificar los parámetros del citado Anexo 1. Las piscinas de uso colectivo cuyos vasos tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a seiscientos metros cuadrados deberán contar con un local adecuado e independiente. antideslizante y no astillable. no resbaladiza. Los aseos dispondrán en todo momento de agua corriente. 5. cuya reposición habrá de ser continua y podrá Página núm. 4. Los trampolines y plataformas serán de material inoxidable. en cualquier caso. En el proceso se utilizarán productos de uso doméstico. Se efectuará una recogida diaria de los residuos producidos. En los alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado y en comunidades de vecinos donde las viviendas estén próximas no será obligatoria la existencia de vestuarios. deberán adoptarse cuantas medidas de seguridad garanticen su inocuidad para las personas. 2. aislados del público. El agua contenida en los vasos deberá ser filtrada y desinfectada. por razones de salud pública. Sección 3. Todos los espacios e instalaciones de las piscinas de uso colectivo deberán reunir las condiciones de saneamiento e higiene que impidan la proliferación de insectos y roedores. En cualquier caso. En las piscinas de uso temporal. 3. tales como registro del sistema de depuración y rebosadero. Artículo 13. Artículo 20. a fin de evitar riesgos para la salud de los usuarios. 1. y. pudiendo incluir otras determinaciones que considere necesarias para garantizar la calidad del agua. Barreras arquitectónicas. sin juntas ni solapas que puedan producir lesiones a los usuarios. desincrustación y desinfección con productos autorizados para tal fin. Las piscinas de uso colectivo no comprendidas en el apartado anterior. el agua de las instalaciones podrá no cumplir los requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de abastecimiento y control de las aguas potables. Queda prohibida la utilización de trampolines y palancas de altura superior a un metro en vasos de recreo y uso polivalente. como mínimo. Este local deberá disponer del equipamiento señalado en el Anexo 3 del presente Reglamento. Artículo 18. Las características de construcción y montaje de todos los elementos garantizarán la seguridad de los usuarios. Los accesorios a que se refieren los apartados anteriores se colocarán en vasos independientes. un punto de abastecimiento de agua potable debidamente señalizado. La limpieza y desinfección deberá hacerse con la frecuencia necesaria para garantizar que no existan riesgos sanitarios y. de reposición continua. El agua de llenado de los vasos procederá de la red pública de distribución de agua de consumo siempre que sea posible.
podrá fijar un número de socorristas distinto del que resulte de aplicar las normas establecidas en los apartados anteriores. debiendo ser del cinco por cien (5%) de su volumen total en los períodos de máxima afluencia de bañistas. Si el desinfectante usado es cloro. 3. como mínimo. Los vasos deberán disponer de un sistema adecuado de rebose superficial. Piscinas cubiertas. El aporte diario de agua nueva a los vasos será el necesario para reponer las pérdidas producidas y facilitar el mantenimiento de la calidad del agua. Al menos dos veces al día. 1. situados. 1. Para conocer diariamente la proporción de agua renovada y depurada será obligatorio instalar como mínimo dos sistemas de medición de agua. se determinará el cloro residual libre combinado. 6. Para el cálculo del número de socorristas de una piscina se deberán sumar todas las superficies de lámina de agua de sus distintos vasos. Sin perjuicio de lo determinado en los apartados anteriores. cuando la separación entre los distintos vasos no permita una vigilancia eficaz. a la entrada de alimentación del vaso y. 3. será obligatoria la presencia del personal socorrista en las inmediaciones de los vasos. 2. Sistema de depuración. el agua de los vasos deberá ser renovada continuamente. No obstante. otro. o por entrada de agua nueva. Durante el tiempo de funcionamiento de la piscina. se prohíbe la aplicación directa de productos. bien por recirculación previa depuración. expresado en miligramos por litro (mg/l). VIGILANCIA Y USUARIOS Artículo 25. será obligatoria la presencia de un socorrista. Personal socorrista. Tratamiento y productos. El ciclo de depuración de todo el volumen de agua del vaso no será superior a una hora en los vasos de chapoteo. En el Libro de Registro aparecerán los datos de identificación del vaso y los registros analíticos de la calidad del agua. 1. El Delegado Provincial de la Consejería de Salud. Los productos utilizados para el tratamiento del agua deberán cumplir todos los requisitos exigidos para su uso por la normativa de aplicación.Concentración de desinfectante utilizado.Página núm. conteniendo al menos los datos indicados en el Anexo 2. cuyas funciones consisten fundamentalmente en la prevención. siempre que se realice fuera del horario de apertura al público. Para el tratamiento del agua de los vasos. 5. en relación con los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua. Excepcionalmente y por causas muy justificadas. 6. El número de socorristas será de un mínimo de: a) Un socorrista en piscinas cuya lámina de agua esté comprendida entre doscientos y quinientos metros cuadrados. cuatro horas en los vasos recreativos y polivalentes descubiertos y cinco horas en los cubiertos. 4. Los sistemas de desinfección del agua sin efecto residual requerirán la utilización adicional de cloro u otro desinfectante con efecto residual. que funcionarán conjuntamente con el de recirculación del agua permitiendo la disolución total y homogénea de los productos utilizados en el tratamiento. 1. CAPITULO III PERSONAL. 3. Toda piscina de uso colectivo cuya superficie de lámina de agua sea de doscientos metros cuadrados o superior deberá contar con un servicio de socorristas acuáticos con titulación válida para el desarrollo de actividades de Salvamento y Socorrismo Acuático expedido por Organismo competente o Entidad privada cualificada. El libro estará siempre a disposición de las autoridades sanitarias y de los usuarios que lo soliciten. se permitirá la aplicación directa de algún producto. Artículo 23. 2. Libro de Registro y Control. 7. se sumarán las de los vasos infantiles o de chapoteo. 2. Los sistemas de entrada y salida del agua a los vasos estarán colocados de forma que se consiga una correcta recirculación de todo el volumen de agua. 1. En aquéllos en los que la superficie de lámina de agua sea superior a trescientos metros cuadrados. previamente diligenciado por la Delegación Provincial de la Consejería de Salud. se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las diferentes disposiciones normativas sobre productos y sustancias químicas. así como en la prestación de primeros auxilios. 25 de marzo 1999 cuadrado de superficie de lámina de agua y una humedad ambiental relativa no superior al ochenta por cien (80%). 3. en función de las circunstancias especiales que concurrieran en las piscinas. quedará encargado y responsabilizado del mantenimiento del local de primeros auxilios y del armario botiquín a que se refiere el artículo 16 del presente Reglamento. Por cada vaso se llevará un Libro de Registro y Control de la calidad del agua. después del tratamiento del agua depurada. manteniendo un volumen de ocho metros cúbicos de aire por metro Sevilla. Las piscinas cubiertas dispondrán de instalaciones que garanticen la renovación constante del aire del recinto. serán analizados y anotados en el Libro de Registro y Control los siguientes parámetros: . uno. 3. Artículo 22. en el momento de apertura y en el de máxima concurrencia. vigilancia y actuación en caso de accidentes. La manipulación y almacenamiento de los productos químicos se hará en lugares no accesibles a los bañistas y de máximo aislamiento. El personal señalado en este artículo. 36 Artículo 21. Durante el horario de funcionamiento.590 BOJA núm. por lo que las instalaciones contarán con sistemas de dosificación automáticos. Ciclos de depuración. c) En piscinas de más de mil metros cuadrados de lámina de agua deberá haber un socorrista más por cada vaso o fracción de quinientos metros cuadrados. en cada vaso. La velocidad máxima de filtración del agua será la necesaria para garantizar un eficaz proceso en función de las características del filtro y granulometría del material de relleno. 3. b) Dos socorristas en piscinas cuya lámina de agua esté comprendida entre quinientos y mil metros cuadrados. Artículo 24. 2. 4. Artículo 26. en las condiciones establecidas en el Anexo 1 de este Reglamento. a razón de uno cada veinticinco metros cuadrados de lámina de agua o fracción. Estas piscinas deberán contar con equipos que permitan la medida de los distintos parámetros señalados anteriormente. 2. La temperatura del agua estará comprendida entre veinticuatro y treinta grados centígrados y la temperatura ambiente será superior a la del agua de dos a cuatro grados centígrados. Si la superficie de la lámina de agua es inferior o igual a trescientos metros cuadrados. Lo establecido en el presente artículo. el paso del agua del vaso a la depuradora se hará mediante rebosadero o dispositivo perimetral continuo y dispondrán de un depósito regulador o de compensación. . se podrán utilizar «skimmers». si la suma de las superficies de lámina de agua de los distintos vasos fuese inferior a doscientos metros cuadrados. 5. utilizando al efecto un sistema de depuración que mantenga la calidad de agua establecida en el presente Reglamento. El agua recirculada será sometida a un tratamiento físico-químico. a excepción de los vasos infantiles o de chapoteo.
de la correspondiente licencia de reapertura. se tipifican como infracciones sanitarias en la materia objeto del presente Reglamento las siguientes: A) Infracciones leves: 1. 5. 1.En las piscinas cubiertas se controlará además la temperatura del agua. Autorización. que requerirá el informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud. B) Infracciones graves: 1. de 25 de abril. contendrá las siguientes prescripciones: . a la calidad y tratamiento del agua de los vasos y al personal. .Prohibición de entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. 36 . 2. la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud supervisará el cumplimiento de lo regulado en el presente Reglamento y ordenará las visitas de inspección que procedan. 4. Con anterioridad a la fecha prevista de apertura o reapertura al público. General de Sanidad. los Municipios darán cuenta a las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud o a los Servicios Sanitarios de Atención Primaria de las licencias Página núm. Larvas y Algas. Personas responsables. y el artículo 131. cuando la alteración o riesgo sanitario producidos fueran de escasa entidad. 4. Sin perjuicio de las competencias de inspección que tienen atribuidas las Entidades Locales u otros órganos administrativos. . artículo 35 de la Ley 14/1986. adecuado al tipo de parámetro a analizar. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 2/1998. 3. Coliformes fecales y totales. . El resto de parámetros fijados en el Anexo 1 del presente Reglamento serán analizados y anotados mensualmente. Infracciones. Usuarios. Las determinaciones analíticas de los parámetros señalados en los apartados 4 y 5 deberán ser realizadas por Laboratorios de Salud Pública debidamente autorizados conforme a la normativa vigente. se entenderá favorable.Transparencia del agua.Prohibición de entrar en la piscina con animales. por razón de su ubicación. Inspección. La ocultación. La inactividad de las piscinas por un período de tiempo superior a seis meses requerirá la concesión por parte del Ayuntamiento competente. 4.Obligatoriedad de utilizar la ducha antes de la inmersión.Sevilla. relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales. alteración o ausencia de datos en el Libro de Registro y Control. cuando supongan un riesgo para la salud de los usuarios.Utilización de gorros de baño en las piscinas cubiertas. la temperatura ambiental y la humedad relativa del aire. Turbidez. sin transcendencia directa para la salud. de 23 de noviembre. . Staphylococcus aureus. Amoníaco. CAPITULO IV AUTORIZACION E INSPECCION Artículo 28. 6.Cantidad de agua depurada y renovada en cada vaso. Bacterias aerobias a 37º C. siempre que se produzca un daño grave para la salud de los usuarios. Artículo 31. 2. Para la realización de estos controles se deberá disponer de los reactivos y del instrumental necesario. Las acciones u omisiones que supongan vulneración de las disposiciones relativas a las características de las zonas de baño y de las instalaciones anexas.Espumas. así como en el tratamiento del agua. El Reglamento de régimen interno será obligatorio en toda piscina de uso colectivo y.Prohibición de abandonar desperdicios o basuras en la piscina. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la prestación de primeros auxilios y personal socorrista. CAPITULO V INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 30. al saneamiento e higiene de las piscinas.591 concedidas. funcionamiento y control de las instalaciones. incidiendo directamente en la salud de los usuarios. Las acciones u omisiones que supongan la vulneración de las disposiciones relativas a la depuración y desinfección del agua de los vasos. . El incumplimiento de las disposiciones relativas a la calidad y tratamiento del agua de los vasos. La simple negligencia en el mantenimiento. que estará expuesto públicamente y en lugares visibles. Los usuarios de piscinas de uso colectivo deberán seguir las instrucciones de los socorristas y cumplir las normas que establezca el Reglamento de régimen interno. El informe citado en los apartados anteriores se solicitará por el Ayuntamiento a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Salud. 3.Color y olor. cuando supongan un riesgo para la salud de los usuarios. 25 de marzo 1999 BOJA núm. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. tanto en la entrada de la piscina como en su interior. vigilancia y usuarios. con el fin de comprobar el estado sanitario de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios. 5. a fin de su inclusión en los programas de inspección correspondientes. Pseudomonas aeruginosa. Cada quince días se determinarán y anotarán: La Conductividad.pH. como mínimo. 3. La concesión de las licencias municipales para la construcción o reforma de las piscinas de uso colectivo estará condicionada a la existencia de un informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud. La reincidencia en la comisión de infracciones leves en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme. Artículo 29. . de Salud de Andalucía. quien en el plazo de un mes deberá emitir informe sanitario. . de 26 de noviembre. El incumplimiento de las disposiciones relativas a los aseos y vestuarios. . C) Infracciones muy graves: 1. debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes destinados al efecto. Artículo 27. sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998. . de 15 de junio.3 de la Ley 30/1992. 1. a las características de las zonas de baño y de la estructura y conservación de los vasos y las playas. 2. Si al vencimiento del plazo no se ha evacuado informe. 2. . Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas que sean propietarias u ostenten por cualquier otro título jurídico la explotación de la piscina e incurran en las acciones u omisiones previstas como infracciones en este Reglamento.
pudiéndose rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 3.06 euros).001 a 100.500. a propuesta del Consejero de Salud. General de Sanidad.000. y artículo 36 de la Ley 14/1986.07 a 15. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 2/1998. en el supuesto de infracciones muy graves.005.001 a 2.000 pesetas (3.000 pesetas (3. Sanciones. desde 2. b) Infracciones graves. hasta 500. pudiéndose rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. de 25 de abril.592 BOJA núm. Artículo 32.005. c) Infracciones muy graves. de 15 de junio. 25 de marzo 1999 .31 a 601. 1. podrá acordar el cierre de la piscina por un plazo máximo de cinco años. desde 500. el Consejo de Gobierno. 2. las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación: a) Infracciones leves. Asimismo.10 euros).000 de pesetas (15.Página núm.012.025. La reincidencia en la comisión de faltas graves en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme. de Salud de Andalucía. 36 2.30 euros). Sevilla.500.025.
25 de marzo 1999 BOJA núm.593 . 36 Página núm.Sevilla. 3.
25 de marzo 1999 .594 BOJA núm.Página núm. 3. 36 Sevilla.
Sevilla. 25 de marzo 1999 BOJA núm. 3. 36 Página núm.595 .
Página núm. 25 de marzo 1999 . 3.596 BOJA núm. 36 Sevilla.
4. reguladora del Derecho a la Educación. para propiciar una mejora en la calidad de la educación que haga posible una sociedad más justa y solidaria. La Ley Orgánica 8/1985. Dichas actividades deberán estar en consonancia con las finalidades recogidas en los Estatutos de dichas organizaciones y con la normativa vigente. recoge la libertad de asociación de los padres y las madres en el ámbito educativo. con cargo a la partida presupuestaria 03. La participación de los padres y madres de alumnos y alumnas en la labor educativa y en la gestión democrática de los Centros es un elemento de suma importancia para la consecución de los objetivos que se marca un sistema educativo de calidad en el contexto de una sociedad moderna y plural cuyos valores fundamentales sean la libertad. General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solicitantes. la cual en nuestra Comunidad Autónoma fue desarrollada por el Decreto 27/1988. las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas son un importante instrumento canalizador de las actividades de este colectivo. al menos. Tijeras curvas y rectas. adulto e infantil. f) Otras propuestas de actividades que favorezcan la implicación de las Federaciones y Confederaciones de APAs en el Sistema Educativo. Vendas. Pinzas de lengua y abrebocas. de 19 de julio. Federaciones y Confederaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas.0000. Analgésico general. b) Estar inscritas en los correspondientes Registros de Asociaciones de las Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia. En este sentido. de 3 de octubre. Férula y tablillas para inmovilización. por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Finalidades de las ayudas. A efectos de subvención por la Consejería de Educación y Ciencia quedan excluidas aquellas propuestas de actividades que puedan acogerse a beneficios de promoción asociativa . en su artículo 15. HA DISPUESTO Artículo 1. de 10 de febrero. e) Realizar actividades que impliquen a los padres y a las madres de los alumnos y las alumnas en la prevención y tratamiento de la violencia en los Centros escolares. c) Apoyar la formación de los padres y las madres del alumnado con actividades de información y asesoramiento. y disposiciones que lo desarrollan. de acuerdo con el citado Decreto 27/1988.º.00. de 10 de febrero. El mencionado Decreto. cuyos objetivos se dirijan a: a) Propiciar actividades que promuevan la participación de los padres y las madres en la labor educativa de los Centros docentes en general. 25 de marzo 1999 BOJA núm. b) Fomentar la creación de Asociaciones. de la Cultura Andaluza y de la dimensión europea de la educación. 1. 36 ANEXO 3 EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y DEL ARMARIO BOTIQUIN 1. con vistas a la profundización en el conocimiento de la nueva estructura del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 1/1990. la tolerancia y la solidaridad. de 10 de febrero. de Ordenación General del Sistema Educativo. o en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Ciencia. Federaciones y Confederaciones de Padres de Alumnos y Alumnas mediante la concesión de ayudas económicas dentro de las asignaciones que para tales fines estén previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. favoreciendo un adecuado clima de convivencia en los mismos.Sevilla. cuya implantación exige un compromiso de participación activa de todos los sectores de la comunidad educativa. de acuerdo con el Decreto 27/1988. Material de cura: Algodón. Solución antiséptica desinfectante. Las finalidades para las que se convocan las ayudas se centran en las actividades de las citadas entidades de padres y madres de alumnos y alumnas. Desinfectante de manos. Ambú clínico. de 10 de febrero. Camilla o mesa basculante. promoviendo la acción cooperativa y el trabajo en equipo. por la que se convocan ayudas económicas para financiar actividades de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas durante el año 1999. y con vistas a facilitar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las actividades de las Federaciones y Confederaciones de APAs. d) Apoyar la formación de los padres y las madres en su papel de educadores. hasta la finalización del presente año 1999. c) Las entidades solicitantes deberán permanecer inscritas en los mencionados Registros. para propiciar un mejor conocimiento del Sistema Educativo. Antihistamínico.597 Esta Consejería de Educación y Ciencia. 3. Antipruriginoso de uso tópico. El armario botiquín deberá contar con el material de cura especificado en el apartado anterior.00. Esparadrapo. de 3 de julio. en virtud de la facultad que le otorga el artículo 104 de la Ley 5/1983.12J. Podrán solicitar estas ayudas económicas las Federaciones o Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar constituidas de acuerdo con el Decreto 27/1988. CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA ORDEN de 2 de marzo de 1999. y en sus órganos colegiados en particular. Guantes desechables. 2. Bala de oxígeno con regulador de flujo y mascarilla. por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Apósitos estériles. Objeto y ámbito de aplicación. 2. Artículo 3. Página núm. Convocar ayudas económicas destinadas a colaborar en el desarrollo de las actividades de las Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de ámbito geográfico superior al provincial ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1999. El local de primeros auxilios deberá disponer de: - Lavabo. Artículo 2.486. dispone que la Consejería de Educación y Ciencia fomentará las actividades de Asociaciones.
Documentos similares a D. 23-1999 Reglamento Sanitario de Las Piscinas de Uso Colectivo
Informe Lab 2 Lodos
2003. Hacienda Botella. Elche
Para Hacer Contigo Lo Que Quier - Raquel Mingo
Resumen Segunda Unidad Biofica
Urg Medic
Informe Practica de Elaboración de Elaboración Arequipe
SergioAndrésFlórezRodríguez
03 Eia 386 Articulo Periodistrico
Por qué funciona la dieta para personas con
Prolapso Genital 04
Guia Primer Trabajo Aplicativo
Caso (Grupo Gloria)

References: artículo 43
 artículo 19
 artículo 21

Artículo 7
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 4
 artículo 15
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 3
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 13
 Artículo 20
 Artículo 18
 Artículo 25
 Artículo 23
 artículo 16
 Artículo 22
 Artículo 21
 Artículo 24
 Artículo 26
 artículo 131
 artículo 35
 artículo 25
 Artículo 28
 Artículo 31
 Artículo 30
 resolución 
 Artículo 29
 Artículo 27
 artículo 36
 artículo 27
 Artículo 32
 resolución 
 artículo 15
 Artículo 1
 artículo 104
 Artículo 3
 Artículo 2