Source: http://docplayer.es/4633725-6-instrumentacion-en-las-unidades-de-filtracion.html
Timestamp: 2019-01-16 17:46:52+00:00

Document:
6. INSTRUMENTACION EN LAS UNIDADES DE FILTRACION - PDF
Download "6. INSTRUMENTACION EN LAS UNIDADES DE FILTRACION"
Gonzalo Rivas del Río
1 F-COM-02 V INSTRUMENTACION EN LAS UNIDADES DE FILTRACION 6.1 DESCRIPCION En este capítulo se realizará el inventario y diagnóstico de la instrumentación existente en las baterías de filtros Antiguos y Nuevos para que se pueda determinar los instrumentos con que cuentan los filtros de la PTAP. Igualmente se implementará la instrumentación necesaria para el correcto funcionamiento de los filtros, de donde EMPOPASTO pueda obtener toda la información para la operación de los mismos e integrada al sistema tecnológico existente en la PTAP y así lograr que los filtros queden operativamente con tecnología de punta. Carrera 7A Teléfono PBX: Fax: MIEMBROS Bogotá Colombia Nit: ACODAL AIDIS SCI AWWA WEF
2 6.2 INSTRUMENTACION EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE FILTRACION FILTROS ANTIGUOS FILTROS No 1, 2, 3 y 4 Estos cuatro (4) filtros cuentan con la siguiente instrumentación cada uno: Mesón de operación manual de dos (2) filtros. 2
3 Mesón de operación manual de filtros Válvula de Mariposa marca Pratt de 10 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro. Válvula de Mariposa de 10 con actuador neumático 3
4 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de retrolavado del filtro. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático 4
5 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de desagüe de lavado del filtro. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático 5
6 Jorge Triana & Cia Ltda Memoria Técnica Contrato de Consultoría No 356 de 2009 Compuerta de 16 de diámetro con actuador neumático marca Alkon, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro. Compuerta de 16 con actuador neumático Compuerta de 16 con actuador neumático 6
7 Válvula de compuerta de 4 de diámetro, de operación manual, instalada en la tubería de drenaje del filtro. Esta válvula está suspendida en los filtros No 2 y 4.Es Válvula de Compuerta de 4 de operación manual 7
8 Válvula Reguladora de Caudal marca Allis Chalmers de 12 de diámetro, instalada en la tubería que viene del tanque elevado para lavado del filtro. Válvula Reguladora de Caudal de 12 8
9 FILTROS No 5, 6, 7 y 8 Estos cuatro (4) filtros cuentan con la siguiente instrumentación cada uno: Mesón de operación manual de dos (2) filtros. Mesón de operación manual de filtros 9
10 Válvula de Mariposa marca Pratt de 8 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro. Válvula de Mariposa de 8 con actuador neumático 10
11 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca D ura-cyl, instalada en la tubería de retrolavado del filtro. Dos (2) de estas válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro tienen actuador neumático marca FRS 04. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático Dura Cyl 11
12 Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático FRS 04 12
13 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de drenaje de lavado del filtro. Dos (2) de estas válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro tienen actuador neumático marca FRS 04. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático Dura Cyl 13
14 Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático FRS 04 14
15 Válvula de compuerta marca Vikins de 4 de diámetro, de operación manual, instalada en la tubería de drenaje del filtro. Válvula de Compuerta de 4 de operación manual 15
16 Compuerta de 16 de diámetro con actuador neumático marca Alkon, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro. Compuerta de 16 con actuador neumático 16
17 Jorge Triana & Cia Ltda Memoria Técnica Contrato de Consultoría No 356 de FILTROS NUEVOS Estos cinco (5) filtros cuentan con la siguiente instrumentación cada uno: Compuerta en lámina metálica de 0.30 m x 0.80 m con actuador neumático marca FESTO referencia DNC PPV-A incluye dos (2) válvulas reguladoras de presión marca Alton F2, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro. Compuerta de 0.30 m x 0.80 m con actuador neumático 17
18 Compuerta deslizante de 14 de diámetro con actuador neumático marca FESTO referencia DNC PPV-A incluye dos (2) válvulas reguladoras de presión marca Alton F2, instalada para el desagüe de lavado del filtro. Compuerta de 14 con actuador neumático 18
19 Jorge Triana & Cia Ltda Memoria Técnica Contrato de Consultoría No 356 de 2009 Compuerta de 8 de diámetro de operación manual, instalada para el desagüe del filtro. Compuerta de 8 de operación manual 19
20 6.3 DIAGNOSTICO DE LA INSTRUMENTACION EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE FILTRACION FILTROS ANTIGUOS FILTROS No 1, 2, 3 y 4 Mesón de operación manual, opera neumáticamente las válvulas y compuertas de dos (2) filtros. En la actualidad funciona correctamente pero por su antigüedad y que el sistema requiere de automatización se debe reemplazar por uno moderno con PLC, desde donde se pueda operar y visualizar todos los parámetros de operación del filtro. Mesón de operación manual de filtros 20
21 Mesón de operación manual neumático de filtros 21
22 Válvula de Mariposa marca Pratt de 10 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, adicionalmente el diámetro de salida de acuerdo a los cálculos para el correcto funcionamiento del filtro a tasa declinante se debe aumentar a 12, por lo tanto esta será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 12 de diámetro con actuador eléctrico con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Mariposa de 10 con actuador neumático que debe ser cambiada a 12 con actuador eléctrico 22
23 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de retrolavado del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 12 de diámetro con actuador eléctrico con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 23
24 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de desagüe de lavado del filtro tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 12 de diámetro con actuador eléctrico con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 24
25 Compuerta de 16 de diámetro con actuador neumático marca Alkon, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento, no tiene estanqueidad por el desgaste operativo de la misma, el actuador debe ser ayudado manualmente para su operación, presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 16 de diámetro con actuador eléctrico con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Compuerta de 16 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 16 con actuador eléctrico 25
26 Jorge Triana & Cia Ltda Memoria Técnica Contrato de Consultoría No 356 de 2009 Compuerta de 16 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 16 con actuador eléctrico Compuerta de 16 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 16 con actuador eléctrico 26
27 Válvula de compuerta de 4 de diámetro, de operación manual, instalada en la tubería de drenaje del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento, por ser de operación manual y que con el nuevo sistema de operación lavado Aire Agua debe ser operada frecuentemente para bajar el nivel, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 4 de diámetro con actuador eléctrico con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Compuerta de 4 de operación manual que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 4 con actuador eléctrico 27
28 Válvula Reguladora de Caudal marca Allis Chalmers de 12 de diámetro, instalada en la tubería que viene del tanque elevado para lavado del filtro, no cumple su función porque esta calibrada para los filtros No 1, 2, 3, y 4 que tienen mayor área que los No 5, 6, 7, y 8, por lo tanto, y de acuerdo a la solución encontrada en el capitulo No 3 será cambiada por dos válvulas reguladoras nuevas instaladas una al centro de los filtros No 1, 2, 3, y 4 y la otra al centro de los No 5, 6, 7, y 8, esto para mantener un caudal de lavado constante en los filtros. La válvula reguladora de caudal en los filtros No. 1, 2, 3, y 4 debe ser calibrada a una presión de 13.2 psi y caudal de 326 LPS. Válvula Reguladora de Caudal de 12 que será cambiada por dos válvulas reguladoras 28
29 No existe medición y control de flujos de entrada y salida de los filtros. No existe medición para el control de pérdida de carga en los filtros. No existe medición de turbiedad de entrada y salida de los filtros FILTROS No 5, 6, 7 y 8 Mesón de operación manual, opera neumáticamente las válvulas y compuertas de dos (2) filtros. En la actualidad funciona correctamente pero por su antigüedad y que el sistema requiere de automatización se debe reemplazar por uno moderno con PLC, desde donde se pueda operar y visualizar todos los parámetros de operación del filtro. Mesón de operación manual de filtros 29
30 Mesón de operación manual neumático de filtros 30
31 Válvula de Mariposa marca Pratt de 8 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, adicionalmente el diámetro de salida de acuerdo a los cálculos para el correcto funcionamiento del filtro a tasa declinante se debe aumentar a 10, por lo tanto, esta será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 10 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Mariposa de 8 con actuador neumático que debe ser cambiada a 10 con actuador eléctrico 31
32 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca D ura-cyl, instalada en la tubería de retrolavado del filtro. Dos (2) de estas válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro tienen actuador neumático marca FRS 04. Esta válvula que tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 12 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático Dura Cyl que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 32
33 Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático FRS 04 que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 33
34 Válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro con actuador neumático marca Dura-Cyl, instalada en la tubería de drenaje de lavado del filtro. Dos (2) de estas válvula de Mariposa marca Pratt de 12 de diámetro tienen actuador neumático marca FRS 04. Esta válvula que tiene más de 30 años de funcionamiento y el actuador presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 12 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático Dura Cyl que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 34
35 Válvula de Mariposa de 12 con actuador neumático FRS 04 que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 12 con actuador eléctrico 35
36 Válvula de compuerta marca Vikins de 4 de diámetro, de operación manual, instalada en la tubería de drenaje del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento, por ser de operación manual y que con el nuevo sistema de operación lavado Aire Agua debe ser operada frecuentemente para bajar el nivel, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 4 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Válvula de Compuerta de 4 de operación manual que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 4 con actuador eléctrico 36
37 Válvula Reguladora de Caudal marca Allis Chalmers de 12 de diámetro, instalada en la tubería de que viene del tanque elevado para lavado del filtro, no cumple su función porque esta calibrada para los filtros No 1, 2, 3, y 4 que tienen mayor área que los No. 5, 6, 7, y 8, por lo tanto, y de acuerdo a la solución encontrada en el capitulo No. 3 será cambiada por dos válvulas reguladoras nuevas instaladas una al centro de los filtros No. 1, 2, 3, y 4 y la otra al centro de los No. 5, 6, 7, y 8, esto para mantener un caudal de lavado constante en los filtros. La válvula reguladora de caudal en los filtros No. 5, 6, 7, y 8 debe ser calibrada a una presión de 11.5 psi y caudal de 293 LPS. Válvula Reguladora de Caudal de 12 que será cambiada por dos válvulas reguladoras 37
38 Compuerta de 16 de diámetro con actuador neumático marca Alkon, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro, tiene más de 30 años de funcionamiento, no tiene estanqueidad por el desgaste operativo de la misma, el actuador debe ser ayudado manualmente para su operación, presenta problemas frecuentemente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 16 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Compuerta de 16 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 16 con actuador eléctrico 38
39 Compuerta de 16 con actuador neumático que debe ser cambiada por válvula de mariposa de 16 con actuador eléctrico No existe medición y control de flujos de entrada y salida de los filtros. No existe medición para el control de pérdida de carga en los filtros. No existe medición de turbiedad de entrada y salida de los filtros 39
40 6.3.2 FILTROS NUEVOS Compuerta en lámina metálica de 0.30 m x 0.80 m con actuador neumático marca FESTO referencia DNC PPV-A incluye dos (2) válvulas reguladoras de presión marca Alton F2, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro será suspendida y retirada, fundiendo concreto en el agujero del muro, debido que, para que estos filtros operen a tasa declinante, el nivel del canal de entrada debe ser bajado a m y en este se instalará válvula de mariposa de 16 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Compuerta de 0.30 m x 0.80 m con actuador neumático que debe ser retirada 40
41 Compuerta deslizante de 14 de diámetro con actuador neumático marca FESTO referencia DNC PPV-A incluye dos (2) válvulas reguladores de presión marca Alton F2, instalada para el desagüe de lavado del filtro, tiene más de 20 años de funcionamiento, no tiene estanqueidad por el desgaste operativo de la misma, el actuador neumático opera correctamente, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 14 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Compuerta de 14 con actuador neumático que debe ser reemplazada por válvula de mariposa de 14 con actuador eléctrico 41
42 Jorge Triana & Cia Ltda Memoria Técnica Contrato de Consultoría No 356 de 2009 Compuerta de 8 de diámetro de operación manual, instalada para el desagüe del filtro, tiene más de 20 años de funcionamiento, por ser de operación manual y que con el nuevo sistema de operación lavado Aire Agua debe ser operada frecuentemente para bajar el nivel, será reemplazada en cada filtro por una válvula de mariposa de 8 de diámetro, con actuador eléctrico, con salida de comunicación Modbus, para la integración con el PLC de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Compuerta de 8 de operación manual que debe ser reemplazada por válvula de mariposa de 8 con actuador eléctrico 42
43 No existe medición y control de flujos de entrada y salida de los filtros. No existe medición para el control de pérdida de carga en los filtros. No existe medición de turbiedad de entrada y salida de los filtros. 43
44 6.4 INSTRUMENTACION EN LAS UNIDADES DE FILTRACION En esta sección seleccionaremos la instrumentación necesaria para la automatización de la operación de los filtros y su integración con el sistema existente de la PTAP FILTROS ANTIGUOS FILTROS No 1, 2, 3 y 4 La instrumentación que llevara cada uno de estos cuatro (4) filtros es la siguiente: Mesón de operación automática de filtros, uno para cada dos (2) filtros, con controlador embebido compacto ViewPAC modelo VP 25-W1 o similar (PLC), con display gráfico de 5,7, CPU de 520 MHz, sistema operativo Windows CE.NET 5.0, puertos USB, Ethernet, RS-232/485, 3 slots I/O, Indusoft embebido, tarjeta de memoria SD formato HD, desde donde se pueda operar y visualizar todos los parámetros de operación del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de retrolavado del filtro. 44
45 Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de desagüe de lavado del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 16 de diámetro, bridada, con vástago de extensión de 2.0 m, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 4 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de drenaje del filtro. Válvula Reguladora de Caudal marca Dorot o similar, de 12 de diámetro, bridada, incluye sensor de presión y algoritmo de control que asegure velocidad ascensional optima de lavado, incluye sensor de presión IP 67, el módulo de control se comunicará con el sistema vía MODBUS, instalada en la tubería que viene del tanque elevado para lavado y que entra por el centro de los filtros No. 1, 2, 3, y 4. La válvula reguladora de caudal debe ser calibrada a una presión de 13.2 psi y caudal de 326 LPS. Válvula de Ventosa marca Torino o similar, de 2 de diámetro, roscada o bridada, de cámara sencilla, para la expulsión de aire, instalada en la tubería de lavado de filtros después de la válvula reguladora de caudal y en el canal central de cada filtro. Medidor de flujo para canales abierto marca Siemens/Milltronics modelo OCM III, Nivus o similar, carcaza en policarbonato, programador portátil infrarrojo, display LCD de 5 filas por 7 columnas con indicación del flujo, total y estado, 3 relés de salida multipropósito, data logger que almacena datos de flujo de 1 a 24 meses en ratas de 1 a 60 min, comunicación serial RS-232 con software de comunicación Milltronics 45
46 utilities, salida de 4 a 20 ma. Implementación de algoritmos matemáticos para encontrar el flujo de acuerdo al tipo de elemento primario utilizado exponencial, rectangular, redondo, trapezoidal, en V, vertedero, entre otros. Incluye transductor o sensor Echomax XRS-5 con ángulo de haz de ultrasonido de 10, el transductor XRS-5 provee un confiable y continuo monitoreo del nivel de líquidos y líquidos espesos en canales, vertederos, filtros, pozos etc. Rango de medición: min. 0.3 m (1 ft), max. 8 m (26 ft); Sensor de temperatura de aire TS-2, provee una fuente de corriente de entrada para la compensación de temperatura, que es esencial en aplicaciones donde se tenga variación de temperatura en el medio ambiente donde está instalado el transductor o sensor; programador manual para el OCM III; Kit Flowreporter V. 4.0 FOR OCM III, la salida de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir el caudal de entrada de agua a todos los filtros No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Medidor de Nivel marca Siemens/Milltronics modelo The Probe 3 Wire, Nivus o similar, rango de medición 0.25 a 5m, precisión en aire 0.25% del rango, resolución 3 mm, temperatura de operación C, con compensación de temperatura incluida, con procesador sónico inteligente Echo, alimentación de corriente18 a 30VDC, incluye adaptador de 24 VDC 100mA, máximo consumo de corriente 24VDC, salida de 4 a 20 ma con graduación proporcional, compatible con PLC, carcaza moldeada en PVC, transductor o sensor en Tefzel, encerramiento 4X/NEMA 4X/IP65, montaje con rosca 2 NPT, accesorio de montaje con brida de 3 con rosca de 2 NPT, la salida de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir la perdida de carga de todos los filtros No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Medidor de Turbiedad marca WTW, Siemens, Hach o similar, con sonda de turbidez VisoTurb 700IQ, para medición en línea, con sistema de limpieza por ultrasonido; parámetro que se puede calibrar FNU; NTU; TEF mg/l SiO2; ppm SiO2 g/l TSS; rango de medición FNU
47 4000 mg/l SiO g/l TSS; aplicaciones típicas Agua potable, aguas superficiales, plantas de tratamiento de aguas: salida, tanque de aireación 3 g/l TSS; calibración de fábrica con formazin, calibración de fábrica con SiO2, calibración de usuario, los TSS están regulados por la norma DIN 38414; coeficiente de variación del proceso según la norma DIN parte 51 <1 % (en el rango de hasta 2000 FNU); repetitividad según las normas DIN ISO 5725 o DIN 1319 < 0,015 % o ³ 0,006 FNU; resolución Automática, según el rango de medición FNU, mg/l g/l, mg/l g/l; SensCheck detección de contaminantes en la ventana óptica; fallos del limpiador; Condiciones ambientales Temperatura de operación: 0-60 C; limpiador ultrasónico: 0-40 C (protección para sobrecalentamiento); temperatura de almacenamiento: C; componentes mecánicos Ventana de medición: Zafiro; cuerpo: Acero inoxidable V4A ; protección: IP 68; resistencia a la presión Máximo 10 bar (incluye cable de conexión); consumo de energía 1.5 Watts; dimensiones 365 x 40 mm (longitud x diámetro), incluye cable de conexión SACIQ; para ser integradas al sistema IQ Sensor Net marca WTW de Alemania existente en la PTAP; incluye módulos de comunicación para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Este será instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No 1. Un medidor servirá para medir la turbiedad del agua de entrada a todos los filtros No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 y otros iguales serán instalados a la salida de cada filtro en la cámara de salida de agua filtrada para medir la turbiedad de cada filtro FILTROS No 5, 6, 7 y 8 La instrumentación que llevará cada uno de estos cuatro (4) filtros es la siguiente: Mesón de operación automática de filtros, uno para cada dos (2) filtros, con controlador embebido compacto ViewPAC modelo VP 25-W1 o similar (PLC), con display gráfico de 5,7, CPU de 520 MHz, sistema operativo 47
48 Windows CE.NET 5.0, puertos USB, Ethernet, RS-232/485, 3 slots I/O, Indusoft embebido, tarjeta de memoria SD formato HD, desde donde se pueda operar y visualizar todos los parámetros de operación del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 10 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de retrolavado del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de desagüe de lavado del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 16 de diámetro, bridada, con vástago de extensión de 2.0 m, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada a la entrada de agua sedimentada del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 4 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de drenaje del filtro. Válvula Reguladora de Caudal marca Dorot o similar, de 12 de diámetro, bridada, incluye sensor de presión y algoritmo de control que asegure velocidad ascensional optima de lavado, incluye sensor de presión IP 67, el módulo de control se comunicará con el sistema vía MODBUS, 48
49 instalada en la tubería que viene del tanque elevado para lavado y que entra por el centro de los filtros No. 5, 6, 7, y 8. La válvula reguladora de caudal debe ser calibrada a una presión de 11.5 psi y caudal de 293 LPS. Válvula de Ventosa marca Torino o similar, de 2 de diámetro, roscada o bridada, de cámara sencilla, para la expulsión de aire, instalada en la tubería de lavado de filtros después de la válvula reguladora de caudal y en el canal central de cada filtro. Medidor de flujo para canales abierto, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1, es el mismo medidor de los filtros No 1, 2, 3 y 4. Medidor de Nivel, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No 1, es el mismo medidor de los filtros No. 1, 2, 3 y 4. Medidor de Turbiedad marca WTW, Siemens, Hach o similar, con sonda de turbidez VisoTurb 700IQ, para medición en línea, con sistema de limpieza por ultrasonido; parámetro que se puede calibrar FNU; NTU; TEF mg/l SiO2; ppm SiO2 g/l TSS; rango de medición FNU mg/l SiO g/l TSS; aplicaciones típicas Agua potable, aguas superficiales, plantas de tratamiento de aguas: salida, tanque de aereación 3 g/l TSS; calibración de fábrica con formazin, calibración de fábrica con SiO2, calibración de usuario, los TSS están regulados por la norma DIN 38414; coeficiente de variación del proceso según la norma DIN parte 51 <1 % (en el rango de hasta 2000 FNU); repetibilidad según las normas DIN ISO 5725 o DIN 1319 < 0,015 % o ³ 0,006 FNU; resolución Automática, según el rango de medición FNU, mg/l g/l, mg/l g/l; SensCheck detección de contaminantes en la ventana óptica; fallos del limpiador; Condiciones ambientales Temperatura de operación: 0-60 C; limpiador ultrasónico: 0-40 C (protección para sobrecalentamiento); temperatura de almacenamiento: C; componentes mecánicos Ventana de medición: Zafiro; cuerpo: Acero inoxidable V4A ; protección: IP 68; resistencia a la presión Máximo 10 bar (incluye cable de conexión); consumo de energía 1.5 Watts; dimensiones 365 x 40 mm (longitud x diámetro), incluye cable de conexión SACIQ; para ser integradas al 49
50 sistema IQ Sensor Net marca WTW de Alemania existente en la PTAP; incluye módulos de comunicación para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Estos serán instalados a la salida de cada filtro en la cámara de salida de agua filtrada. Estos medidores servirán para medir la turbiedad del agua de salida de cada filtro. Medidor de caudal marca Nivus o similar, modelo Nivusonic, consiste en un sistema de múltiples caminos (dos caminos 4 sensores) para medición de caudal. Sistema de medida con un error inferior al 2%. Incluye: Transmisor para medición de caudal para montaje en pared (IP 65) para tuberías llenas. Medición de caudal por medio de la tecnología de tiempo de tránsito y correlación cruzada. Teclado de membrana, pantalla gráfica de 128 x 128 pixel. Compact flash card slot para almacenamiento de datos. Acceso a internet vía HTML protocol TCP/IP vía Internet. Comunicación Modbus. Incluye una licencia para el software NivuDat para Windows NT/2000/XP. 5 relés, 4 salidas análogas de 0/4 20 ma (aisladas galvánicamente), 1 entrada análoga (aislada galvánicamente). Resolución 0,1 l/s, visualización del caudal instantáneo, volumen acumulado y velocidad, en unidades del sistema Ingles o internacional. Visualización del volumen total diario. Dos (2) caminos (cuatro sensores) para medición de velocidad de acuerdo al principio de tiempo de tránsito y correlación cruzada, sensor tipo inserción en tubería de alta resistencia, incluye 10 m de cable coaxial con blindaje Twinax. Protección IP 68 (sumergibles). Operación hasta 20 bar (290 PSI). La salida de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. 50
51 Este será instalado en la tubería de salida de agua filtrada hacia el tanque de almacenamiento. Este medidor servirá para medir el caudal de salida de agua filtrada de todos los filtros No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y FILTROS NUEVOS La instrumentación que llevara cada uno de estos cinco (5) filtros es la siguiente: Tablero de operación automática de filtros, uno para los cinco (5) filtros, con controlador embebido compacto ViewPAC modelo VP 25-W1 o similar (PLC), con display gráfico de 5,7, CPU de 520 MHz, sistema operativo Windows CE.NET 5.0, puertos USB, Ethernet, RS-232/485, 3 slots I/O, Indusoft embebido, tarjeta de memoria SD formato HD, desde donde se pueda operar y visualizar todos los parámetros de operación del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 16 de diámetro, bridada, con vástago de extensión de 2.0 m, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada a la entrada de agua sedimentada al filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 14 de diámetro, bridada, con vástago de extensión de 4.6 m, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de desagüe de lavado del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 8 de diámetro, bridada, con vástago de extensión de 4.6 m, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de desagüe del filtro. 51
52 Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 18 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de salida de agua filtrada del filtro. Válvula de Mariposa marca Bray, Vag, Pratt o similar, de 12 de diámetro, bridada, con actuador eléctrico marca Rotork, Auma o similar, con salida de comunicación Modbus para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalada en la tubería de retrolavado del filtro que viene del tanque elevado. Válvula Reguladora de Caudal marca Dorot o similar, de 12 de diámetro, bridada, incluye sensor de presión y algoritmo de control que asegure velocidad ascensional optima de lavado, incluye sensor de presión IP 67, el módulo de control se comunicará con el sistema vía MODBUS, instalada en la tubería que viene del tanque elevado y antes de entrar al filtro No. 5. La válvula reguladora de caudal debe ser calibrada a una presión de 2.3 psi y caudal de 216 LPS. Válvula de Ventosa marca Torino o similar, de 2 de diámetro, roscada o bridada, de cámara sencilla, para la expulsión de aire, instaladas en cada filtro en la cámara de salida de agua filtrada. Medidor de flujo para canales abierto marca Siemens/Milltronics modelo OCM III, Nivus o similar, carcaza en policarbonato, programador portátil infrarrojo, display LCD de 5 filas por 7 columnas con indicación del flujo, total y estado, 3 relés de salida multipropósito, data logger que almacena datos de flujo de 1 a 24 meses en ratas de 1 a 60 min, comunicación serial RS-232 con software de comunicación Milltronics utilities, salida de 4 a 20 ma. Implementación de algoritmos matemáticos para encontrar el flujo de acuerdo al tipo de elemento primario utilizado exponencial, rectangular, redondo, trapezoidal, en V, vertedero, entre otros. Incluye transductor o sensor Echomax XRS-5 con ángulo de haz de ultrasonido de 10, el transductor XRS-5 provee un confiable y continuo monitoreo del nivel de líquidos y líquidos espesos en canales, vertederos, filtros, pozos etc. Rango de medición: min. 0.3 m (1 ft), max. 8 m (26 ft); 52
53 Sensor de temperatura de aire TS-2, provee una fuente de corriente de entrada para la compensación de temperatura, que es esencial en aplicaciones donde se tenga variación de temperatura en el medio ambiente donde está instalado el transductor o sensor; programador manual para el OCM III; Kit Flowreporter V. 4.0 FOR OCM III, la salida de de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir el caudal de entrada de agua a todos los filtros No. 1, 2, 3, 4 y 5. Medidor de Nivel marca Siemens/Milltronics modelo The Probe 3 Wire, Nivus o similar, rango de medición 0.25 a 5m, precisión en aire 0.25% del rango, resolución 3 mm, temperatura de operación C, con compensación de temperatura incluida, con procesador sónico inteligente Echo, alimentación de corriente18 a 30VDC, incluye adaptador de 24 VDC 100mA, máximo consumo de corriente 24VDC, salida de 4 a 20 ma con graduación proporcional, compatible con PLC, carcaza moldeada en PVC, transductor o sensor en Tefzel, encerramiento 4X/NEMA 4X/IP65, montaje con rosca 2 NPT, accesorio de montaje con brida de 3 con rosca de 2 NPT, la salida de de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir la pérdida de carga de todos los filtros No. 1, 2, 3, 4 y 5. Medidor de Turbiedad marca WTW, Siemens, Hach o similar, con sonda de turbidez VisoTurb 700IQ, para medición en línea, con sistema de limpieza por ultrasonido; parámetro que se puede calibrar FNU; NTU; TEF mg/l SiO2; ppm SiO2 g/l TSS; rango de medición FNU mg/l SiO g/l TSS; aplicaciones típicas Agua potable, aguas superficiales, plantas de tratamiento de aguas: salida, tanque de aereación 3 g/l TSS; calibración de fábrica con formazin, calibración de fábrica con SiO2, calibración de usuario, los TSS están regulados por la norma DIN 38414; coeficiente de variación del proceso según la norma DIN parte 51 <1 % (en el rango de hasta 2000 FNU); repetibilidad según las normas DIN ISO 5725 o DIN 1319 < 0,015 % o ³ 0,006 FNU; 53
54 resolución Automática, según el rango de medición FNU, mg/l g/l, mg/l g/l; SensCheck detección de contaminantes en la ventana óptica; fallos del limpiador; Condiciones ambientales Temperatura de operación: 0-60 C; limpiador ultrasónico: 0-40 C (protección para sobrecalentamiento); temperatura de almacenamiento: C; componentes mecánicos Ventana de medición: Zafiro; cuerpo: Acero inoxidable V4A ; protección: IP 68; resistencia a la presión Máximo 10 bar (incluye cable de conexión); consumo de energía 1.5 Watts; dimensiones 365 x 40 mm (longitud x diámetro), incluye cable de conexión SACIQ; para ser integradas al sistema IQ Sensor Net marca WTW de Alemania existente en la PTAP; incluye módulos de comunicación para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Este será instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir la turbiedad del agua de entrada a todos los filtros No. 1, 2, 3, 4 y 5. Medidor de flujo para canales abierto marca Siemens/Milltronics modelo OCM III, Nivus o similar, carcaza en policarbonato, programador portátil infrarrojo, display LCD de 5 filas por 7 columnas con indicación del flujo, total y estado, 3 relés de salida multipropósito, data logger que almacena datos de flujo de 1 a 24 meses en ratas de 1 a 60 min, comunicación serial RS-232 con software de comunicación Milltronics utilities, salida de 4 a 20 ma. Implementación de algoritmos matemáticos para encontrar el flujo de acuerdo al tipo de elemento primario utilizado exponencial, rectangular, redondo, trapezoidal, en V, vertedero, entre otros. Incluye transductor o sensor Echomax XRS-5 con ángulo de haz de ultrasonido de 10, el transductor XRS-5 provee un confiable y continuo monitoreo del nivel de líquidos y líquidos espesos en canales, vertederos, filtros, pozos etc. Rango de medición: min. 0.3 m (1 ft), max. 8 m (26 ft); Sensor de temperatura de aire TS-2, provee una fuente de corriente de entrada para la compensación de temperatura, que es esencial en aplicaciones donde se tenga variación de temperatura en el medio ambiente donde está instalado el transductor o sensor; programador manual para el OCM III; Kit Flowreporter V. 4.0 FOR OCM III, la salida de de 4 a 20 ma va a un convertidor de señal MODBUS para la integración 54
55 con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP, instalado en el canal de agua filtrada y antes del vertedero de salida. Este medidor servirá para medir el agua filtrada de todos los filtros No. 1, 2, 3, 4 y 5. Medidor de Turbiedad marca WTW, Siemens, Hach o similar, con sonda de turbidez VisoTurb 700IQ, para medición en línea, con sistema de limpieza por ultrasonido; parámetro que se puede calibrar FNU; NTU; TEF mg/l SiO2; ppm SiO2 g/l TSS; rango de medición FNU mg/l SiO g/l TSS; aplicaciones típicas Agua potable, aguas superficiales, plantas de tratamiento de aguas: salida, tanque de aereación 3 g/l TSS; calibración de fábrica con formazin, calibración de fábrica con SiO2, calibración de usuario, los TSS están regulados por la norma DIN 38414; coeficiente de variación del proceso según la norma DIN parte 51 <1 % (en el rango de hasta 2000 FNU); repetibilidad según las normas DIN ISO 5725 o DIN 1319 < 0,015 % o ³ 0,006 FNU; resolución Automática, según el rango de medición FNU, mg/l g/l, mg/l g/l; SensCheck detección de contaminantes en la ventana óptica; fallos del limpiador; Condiciones ambientales Temperatura de operación: 0-60 C; limpiador ultrasónico: 0-40 C (protección para sobrecalentamiento); temperatura de almacenamiento: C; componentes mecánicos Ventana de medición: Zafiro; cuerpo: Acero inoxidable V4A ; protección: IP 68; resistencia a la presión Máximo 10 bar (incluye cable de conexión); consumo de energía 1.5 Watts; dimensiones 365 x 40 mm (longitud x diámetro), incluye cable de conexión SACIQ; para ser integradas al sistema IQ Sensor Net marca WTW de Alemania existente en la PTAP; incluye módulos de comunicación para la integración con el PLC del tablero de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Este será instalado en el canal de agua sedimentada y antes del filtro No. 1. Este medidor servirá para medir la turbiedad del agua de salida de todos los filtros No. 1, 2, 3, 4 y INSTRUMENTACION ADICIONAL NECESARIA 55
56 La instrumentación adicional necesaria para la correcta automatización y la integración con el sistema existente en la PTAP es la siguiente: Medidor de nivel por presión hidrostática marca Keller o similar para tanque elevado de agua de lavado de filtros protección IP67, comunicación Modbus. Este medidor servirá para controlar el nivel del tanque e integrar este parámetro al sistema automático y al sistema existente en la PTAP. Medidor de caudal marca Fuji Electric Systems o similar, tipo Time Delta- C, ultrasónico tipo clamp-on basado en el principio de tiempo de tránsito. Fabricado con electrónica de última tecnología para el procesamiento de señal que aumenta el nivel de precisión y estabilidad durante la medición gracias a su sistema de anti-burbujas. Incluye: Controlador compacto FSV de alta precisión gracias a su corrección dinámica del perfil de velocidad completamente desarrollado. Menú en idioma Español. Alimentación de V AC. Salida análoga de 4 20 ma. Salida digital para totalizador. Salida de comunicación MODBUS para la integración con el PLC del mesón de operación de filtros y del sistema central de la PTAP. Protección IP66. Sensores FLW41 para tuberías con diámetros entre 200 y 1200 mm. Protección IP 67. Este será instalado en la tubería de salida del tanque elevado. Este medidor servirá para medir el caudal de salida de agua de lavado de todos los filtros de esta batería Antiguos y Nuevos. Servidor cuya tarea será alojar la aplicación y la base de datos que administrará la información generada por esta, este servidor deberá tener doble disco duro en redundancia para asegurar los datos generados. Especificaciones tipo: SYSTEM COMPONENTS Procesador Procesador Adicional Intel Xeon E5520, 2.26Ghz, 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT Intel Xeon E5520, 2.26Ghz, 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT 56
57 Memoria Sistema Operativo 4GB Memory (4x1GB), 1066MHz, Single Ranked UDIMMs for 2 Processors Windows Server 2008 R2, Standard Edition, incluye 5 CAL Configuración Disco Duro de No RAID for SAS 6/iR Controller (Mixed / Non-Mixed SAS/SATA Drives) Múltiple Selección 146GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 3.5" Hot Plug Hard de Discos Duro Drive Segundo Duro Disco Disco duro de conexión en marcha de 146 GB a 15K RPM SCSI serial de 3.5 pulgadas Administración Integrada Configuración BIOS Controlador Primario idrac6 Express de Configuración de Ahorro de Energía en BIOS SAS 6/iR Integrated Característica opcional para One Dual Port Embedded Broadcom$#174; NetXtreme II Mejora de Puertos 5709 Gigabit Ethernet NIC de Red Integrados Fuente de Poder Cable de Corriente Fuente de Poder, No-Redundante, 375W Cable de Corriente IEC60320 C13 a IEC60320 C14, Estilo PDU, 12 AMP, 6.5 pies (2 metros) Up-grade del Software supervisorio Indusoft para 4000 tags. 57
58 Modulo de comunicación Modbus para sistema IQ Sensor NET marca WTW de Alemania o similar. Desarrollo de la aplicación de supervisión, control y operación de los filtros. Incluye: Integración de los actuadores de las válvulas, válvulas reguladoras de caudal, medidores de canal abierto, medidores de nivel, medidores de turbiedad, medidor de salida, vía Modbus-RTU, por medio de los controladores ViewPAC; Lógica para el control para operación de los filtros; Desarrollo del mímico de proceso para los filtros; Diseño redundante del sistema, en caso de falla de un view pack los otros ejercerán las funciones sin efecto sobre la operación del sistema. 58
59 6.5 SUMINISTRO DE POTENCIA En esta sección describiremos la distribución de la alimentación de energía eléctrica para los PLC s en los mesones y tablero de operación de filtros Antiguos y Nuevos, actuadores de las válvulas, instrumentación y sopladores. La selección de tipo y calibres de los cables que realizaremos, sigue los lineamentos del Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE y lo establecido en la norma NTC Igualmente los cables y alambres marca Centelsa que seleccionaremos cumplen con los requisitos RETIE y con las especificaciones de las normas NTC correspondiente a cada tipo de cable. El sistema de alimentación de energía eléctrica lo dividimos así: Alimentación PLC s de los mesones y tablero de operación de filtros 24 VDC. Alimentación instrumentos medición 110 VAC regulada, 1 fase, 60 Hz. Alimentación actuadores de las válvulas 220 VAC, 3 fases, 60 Hz. Alimentación eléctrica sopladores 460 VAC, 3 fases, 60 Hz ALIMENTACION ELECTRICA MESONES Y TABLERO DE OPERACIÓN FILTROS ANTIGUOS Y NUEVOS El circuito de potencia para la alimentación eléctrica de 24 VDC necesaria para los PLC s de los mesones y tablero de operación de filtros Antiguos y Nuevos se tomará de la red regulada que distribuye energía regulada a los laboratorios y se distribuirá partiendo de un tablero que independice la alimentación eléctrica a cada PLC s, como se muestra en los planos. Este circuito de potencia para la alimentación eléctrica de 24 VDC cuenta con sistema de respaldo existente en la PTAP, para prever interrupciones o falla del suministro de energía de la red externa de distribución para garantizar que los equipos de supervisión, control y de comunicaciones continúen operando de 59
60 forma normal y puedan almacenar la información recopilada durante el tiempo de interrupción del sistema externo de alimentación eléctrica. Se utilizará para esta red: Cable calibre No.18 marca Centelsa o similar, referencia TFN 90 C 18 AWG 600V (cumple las Normas NTC 2356, UL 66 y Certificaciones RETIE Cert No 1673 y CIDET, como se muestra en los planos eléctricos. Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. Tubería conduit metálica galvanizada marca Colmena o similar, cuando la red es superficial, de los diámetros y cantidades que se muestra en los planos eléctricos. Cumple la norma ANSI C 80.6 Intermediate Metal Conduit, NTC 169, UL Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. Tubería conduit de PVC, marca Pavco o similar, cuando la red es enterrada, de los diámetros y cantidades que se muestra en los planos eléctricos. Cumple la norma de fabricación NTC 979 y está garantizada para la conducción de cables en las instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo a lo establecido en Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas Norma NTC Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. La carga de los PLC S se estimaría de acuerdo con la siguiente tabla. Equipo Cantidad Consumo Total (w) PLC 5 8 W 40 W ALIMENTACION ELECTRICA INSTRUMENTACION El circuito de potencia para la alimentación eléctrica de 110 VAC 1 fase, 60 Hz, regulada necesaria para la instrumentación (servidor, medidores caudal, nivel, turbidimetros, etc) de filtros antiguos y nuevos se tomara de la red regulada que distribuye energía regulada a los laboratorios y se repartirá partiendo de un 60
61 tablero que independice la alimentación eléctrica a cada instrumento, como se muestra en los planos. Este circuito de potencia para la alimentación eléctrica de 110 VAC, cuenta con sistema de respaldo, para prever interrupciones o falla del suministro de energía de la red externa de distribución para garantizar que los equipos de supervisión, control y de comunicaciones continúen operando de forma normal y puedan almacenar la información recopilada durante el tiempo de interrupción del sistema externo de alimentación eléctrica. Se utilizara para esta red: Cable calibre No. 12 marca Centelsa o similar, referencia THHW-LS 90 C 12 AWG 600V (cumple las Normas NTC 1332, UL 83, NMX-J-010 y Certificaciones RETIE Cert No 1673, CIDET, ANCE (México) NOM 063, LAPEM (México) CFE E ), como se muestra en los planos eléctricos. Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. Tubería conduit metálica galvanizada marca Colmena o similar, cuando la red es superficial, de los diámetros y cantidades que se muestra en los planos eléctricos. Cumple la norma ANSI C 80.6 Intermediate Metal Conduit, NTC 169, UL Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. Tubería conduit de PVC, marca Pavco o similar, cuando la red es enterrada, de los diámetros y cantidades que se muestra en los planos eléctricos. Cumple la norma de fabricación NTC 979 y está garantizada para la conducción de cables en las instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo a lo establecido en Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas Norma NTC Demás especificaciones de acuerdo al catálogo adjunto. La carga de la instrumentación se estimaría de acuerdo con la siguiente tabla. Equipo Cantidad Consumo Total (w) Equipos de medición W 190 W Servidor W 450 W 61

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución