Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/es/vari-knx-3l-896.html
Timestamp: 2020-03-29 09:08:10+00:00

Document:
Vari KNX 3L - Elsner Elektronik
Inicio > Vari KNX 3L
Sensor de luminosidad/combinado para KNX
Los sensores Vari KNX 3L para el sistema de bus de edificio KNX miden la luminosidad. Otros modelos miden además la temperatura, la humedad del aire y la presión del aire, y reciben la señal GPS para la hora y la ubicación.
Todos los valores medidos pueden utilizarse para el control de salidas de conmutación dependientes de valores límite. Los estados pueden asociarse mediante puertas lógicas AND y puertas lógicas OR. En caso necesario, módulos multifuncionales modifican los datos de entrada mediante cálculos, consulta de una condición o conversión del tipo de punto de datos.
En la compacta carcasa se alojan los sensores, la electrónica de evaluación y la electrónica del acoplamiento de bus.
N° 70382 Vari KNX 3L Sensor de luminosidad
N° 70383 Vari KNX 3L-T Sensor de luminosidad y temperatura con compensación de verano y controlador de temperatura
N° 70384 Vari KNX 3L-TH Sensor de luminosidad, temperatura y humedad con compensación de verano, controlador de temperatura y ventilación, y cálculo del punto de rocío
N° 70389 Vari KNX 3L-TH-D Sensor de luminosidad, temperatura, humedad y presión del aire con compensación de verano, controlador de temperatura y ventilación, y cálculo del punto de rocío
N° 70390 Vari KNX 3L-TH-D GPS Sensor de luminosidad, temperatura, humedad y presión del aire con receptor GPS, compensación de verano, controlador de temperatura y ventilación, y cálculo del punto de rocío
Sensores sin medición de luminosidad: véanse los sensores combinados de temperatura Vari KNX T
Medición de luminosidad: La intensidad de luz actual se mide con tres sensores. De los tres valores medidos se puede emitir alternativamente el valor máximo o un valor mixto calculado.
Medición de temperatura con cálculo de valores mixtos. El porcentaje de valor medido interno y valor externo se puede ajustar de manera porcentual
Compensación estival para enfriamientos. Mediante una curva característica se adapta la temperatura especificada en la sala a la temperatura exterior y se determina el valor mínimo y máximo de la temperatura especificada
Medición de humedad del aire (relativa, absoluta) con cálculo de valores mixtos. El porcentaje de valor medido interno y valor externo se puede ajustar de manera porcentual. Asimismo, en el bus se emite si los valores se encuentran dentro del campo de confort (DIN 1946). Se calcula el punto de rocío
Regulador PI para ventilación según la humedad: Aireación/ventilación (de un nivel) o aireación (de uno o dos niveles)
4 comparadores de magnitudes de ajuste para emitir valores mínimos, máximos o promedio. 5 entradas respectivamente para valores recibidos a través de objetos de comunicación
Medición de la presión del aire: Emisión del valor como presión normal y opcionalmente como presión barométrica
Receptor GPS con indicación de la hora actual y de las coordenadas del emplazamiento. Al mismo tiempo, el Sensor Vari KNX 3L-TH-D GPS calcula la posición del sol (acimut y elevación)
Temporizador semanal y calendario: Todas las salidas de conmutación de tiempo pueden utilizarse como objetos de comunicación.
El temporizador semanal tiene 24 intervalos de tiempo. Cada intervalo de tiempo se puede parametrizar como salida o como entrada. Si el periodo de tiempo es una salida, el tiempo de conmutación se determinará mediante parámetro o mediante objeto de comunicación.
El temporizador de calendario tiene 4 intervalos de tiempo. Para cada intervalo de tiempo pueden determinarse dos conexiones/desconexiones que se realizan diariamente
Dimensiones aprox. 65 × 80 × 30 (A x H x L, en mm)
Ámbito de medición del sensor de luminosidad: 0 Lux … 150.000 Lux
Evitar la acción del rocío
Objetos de comunicación 274
Objetos de comunicación 339
Ámbito de medición del sensor de temperatura -30°C … +50°C
Temperatura ambiente Funcionamiento -25°C…+80°C, almacenamiento -40°C…+100°C
Objetos de comunicación 421
Ámbito de medición del sensor de temperatura -25...+80°C
Ámbito de medición del sensor de humedad 0% HR … 100% HR
Temperatura ambiente Funcionamiento -25 °C … +80 °C, Almacenamiento -40 °C … +85 °C
Objetos de comunicación 455
Ámbito de medición del sensor de presión 300 mbar … 1100 mbar
Objetos de comunicación 603
Cinta de montaje de acero inoxidable para montaje en poste
Cintas de montaje de acero inoxidable
Vari KNX variantes con 3L Ficha Tecnica N.º artículo 70382-84, 70389-90
Versión 17.06.2019 ES pdf
Vari KNX variantes con 3L Manual N.º artículo 70382-84, 70389-90
Versión 18.06.2019 ES pdf
Vari KNX 3L Applikation 1.0 N.º artículo 70382
Versión 16.12.2016 D, EN, FR, IT, ES zip
Vari KNX 3L-T Applikation 1.0 N.º artículo 70383
Vari KNX 3L-TH Applikation 1.0 N.º artículo 70384
Vari KNX 3L-TH-D Applikation 1.0 N.º artículo 70389
Vari KNX 3L-TH-D GPS Applikation 1.0 N.º artículo 70390

References: artículo 70382
 artículo 70382
 artículo 70382
 artículo 70383
 artículo 70384
 artículo 70389
 artículo 70390