Source: https://issuu.com/osinergmin/docs/proyectos-relevantes-gte-construcci_4636806b9e5e56
Timestamp: 2018-07-20 22:41:52+00:00

Document:
Proyectos relevantes de generación y transmisión de energía en construcción by Osinergmin - Issuu
División de Supervisión de Electricidad PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN
Patio de llaves S.E. Mollepata L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (92 km)
Vista panorámica Ampliación C.T. Santo Domingo de los Olleros (100 MW)
Aerogeneradores montados C.E. Wayra I (126 MW)
PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN Documento de trabajo desarrollado por: División de Supervisión de Electricidad (DSE) Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (SIE)
“Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. La información contenida en él se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su exactitud. Las opiniones e ideas expuestas pertenecen a sus autores, se sustentan en la información disponible y están sujetas a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión”. 2
PRESENTACIÓN La División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin realiza la fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión eléctrica en el ámbito nacional, y particularmente, sobre la Supervisión de los Contratos del Sector Eléctrico, a través del presente se describe la situación de los proyectos relevantes de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en su etapa de construcción. En ese sentido, se ha elaborado el presente documento titulado: “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”, el cual contiene información actualizada del estado de los proyectos. La información ha sido recopilada mediante supervisiones de campo y de la proporcionada por las empresas supervisadas, que en conjunto muestran un panorama general del estado situacional de los proyectos.
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad
División de Supervisión de Electricidad Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Febrero 2018
ÍNDICE “PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”
INTRODUCCIÓN ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 3.1 Centrales Hidroeléctricas C.H. Renovandes H1 C.H. La Vírgen 3.2 Centrales Termoeléctricas C.T. Santo Domingo de los Olleros-Ciclo Combinado (Ampliación) 3.3 Centrales Solares Fotovoltaicas C.S. Intipampa 3.4 Centrales Eólicas C.E. Wayra I (Parque Nazca) 3.5 Centrales de Biomasa C.B. Huaycoloro II LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno (450 MVA) L.T. 220 kV Moyobamba–Iquitos (150 MVA) L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata (250 MVA) S.E. Carapongo (750 MVA- 500/220 kV) L.T. 220 kV Montalvo – Los Héroes (250 MVA) L.T. 138 kV Aguaytía – Pucallpa (80 MVA-segundo circuito)
Pág. 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
“PROYECTOS RELEVANTES DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN”
1. INTRODUCCIÓN La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054‐2001‐PCM) y la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que Osinergmin es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos en el sector eléctrico de las empresas que han sido privatizadas u otorgadas en concesión y/o autorización. Esta labor la realiza la División de Supervisión de Electricidad a través de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad. Con D.S. N° 088‐2013‐PCM, que aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, se precisa entre otras, la Función Técnica de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía. En el presente documento se describe la situación de los principales proyectos de generación y transmisión eléctrica que se encuentran en construcción, los montos de inversión no consideran el Impuesto General a las Ventas (IGV).
2. ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN"
Concesión Autorización
C.H. Renovandes H1 (Junín)
Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.
Potencia (MW) 20,0
Monto de Inversión (MM US$) 71,6
Puesta en Operación Comercial
Proyecto atrasado. Las obras civiles y electromecánicas están concluidas. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 28.02.2018.
C.H. La Vírgen (Junín)
La Vírgen S.A.C.
En construcción. Existen demoras en el permiso para la conexión de la captación de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 22.06.2018.
C.T. Santo Domingo de los Olleros Ciclo Combinado (Lima)
En construcción. El 17.02.2018 la unidad de generación con turbina a vapor se sincronizó con el SEIN.
En construcción. Se continúan con el conexionado de los módulos fotovoltaicos. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 31.03.2018.
C.E. Wayra I (Parque Nazca) (Ica)
En construcción. Pendiente el montaje de 9 aerogeneradores, los fuertes vientes impiden el montaje. Solicitó ampliación de plazo de la POC hasta el 30.05.2018.
Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.
En construcción. Los grupos llegaron al lugar de las obras el 10.07.2017 y fueron instalados en sus bases. Solicitó ampliación de la POC hasta el 31.03.2018.
El Monto de Inversión (MM US$) es el reportado por la Concesionaria
(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad División de Supervisión de Electricidad Febrero 2018
CONTRATOS DE CONCESIÓN Y AMPLIACIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "EN CONSTRUCCIÓN" Ítem
Capac. de Monto de Longitud Transmisión Inversión (km) (MVA) (MM US$)
En Construcción. El cronograma de pruebas finales y conexión al SEIN debido a que el COES no autorizó el corte solicitado. Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad.
L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno (Construcción de la L.T. 220 kV TRANSMISORA ELÉCTRICA 18.06.2015 Azángaro‐Juliaca‐Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva, S.E. DEL SUR 2 S.A. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno.)
L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos (Construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva ‐ S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia ‐ Iquitos de 201 km; Enlace 06.10.2014 60 kV S.E. Iquitos Nueva‐S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos)
Se presenta incumplimiento de los hitos Aprobación de EIA (28.06.2017) y Cierre Financiero (28.08.2017). La Concesionaria solicitó la Resolución del Contrato de Concesión.
L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya (Construcción de: Línea de 13.06.2013 transmisión de 354 km aproximadamente. Ampliación de la S.E. Suriray y S.E. Tintaya. Construcción de la S.E. Onocora Nueva y S.E. Quencoro Nueva (Kayra)
ATN 3 S.A.
La construcción se encuentra paralizada desde marzo del 2016. El MINEM y la Concesionaria iniciaron el "Trato Directo por Controversia".
L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata (Construcción de: L.T. 220 kV Friaspata ‐ Mollepata, en simple terna, de aproximadamente 92 km de longitud. Ampliación de 19.11.2014 la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica). Ampliación de la S.E. existente Mollepata)
Se finalizó la construcción del proyecto. El 25.02.2018 el proyecto se energizó con carga. La POC está prevista para el 10.04.2018. Está pendiente el otorgamiento de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica.
S.E. Carapongo (Construcción de la S.E. Carapongo y las líneas de enlace con la L.T. 11.11.2015 500 kV Chilca - Carabayllo, la L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla y la L.T. 220 kV Huinco - Santa Rosa)
En construcción. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo de la POC. Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad y el otorgamiento de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica.
L.T. 220 kV Montalvo - Los Héroes (Construcción de 128,8 km de línea de simple TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 3 S.A. terna y ampliaciones de las Subestaciones Montalvo y Los Héroes)
La Concesionaria está en condiciones de iniciar la fase constructiva del proyecto.
L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (Construcción de 132 km de línea de simple terna y ampliaciones de las Subestaciones Aguaytía y Pucallpa)
La firma de contrato se dio el 05.09.2017.
3. CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENOVANDES H1 EMPRESA CONCESIONARIA
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L - EGESA
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 20 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Huatziroki con una altura neta de 293,7 m y un caudal de diseño de 7,85 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 60 kV S.E. Renovandes - S.E. Chanchamayo - S.E. La Virgen, de simple circuito de 34,7 km. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo Perené 1 546 msnm Desarenador hacia aguas abajo del río Huatziroki
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Neto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
20 MW 293,7 m 7,85 m3/s 1 Turbina Pelton de 20 MW Río Huatziroki De pasada
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial (POC)
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (2da Subasta RER) 30.09.2011 30.06.2017 (no cumplido)
INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 20 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.M. N° 214-2012-MEM/DM.  Esta Central ha sido diseñada y está construyéndose para alojar dos unidades de generación de 20 MW c/u, que se instalarán en dos etapas, lo que totalizará en su momento una potencia instalada de 40 MW.  El 30.11.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  La supervisión de la obra está a cargo de la empresa brasileña Grupo Energía.  La turbina ha sido fabricada por RAINPOWER, el generador por INDAR y los transformadores por ABB.  Las obras civiles como el montaje del equipo electromecánico están concluidos.  El avance físico del proyecto es 99,9%.  El 18.12.2017, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la C.H. Renovandes H1.  Actualmente la Central está en pruebas, entregando parcialmente energía al SEIN. El 28.02.2018, durante pruebas generó 20,1 MW.  La Concesionaria solicitó al MINEM-DGE la modificación del Hito Puesta en Operación Comercial hasta el 28.02.2018 por problemas de interconexión con la S.E. La Vírgen, que ya fue superado.  El monto de inversión aproximado será de 71,6 MM US$.
Vista hacia debajo de la Tubería Forzada
COMENTARIOS Hubo demoras en la construcción de la S.E. La Vírgen, que es de responsabilidad del proyecto C.H. La Vírgen.
Casa de Máquinas – Generador con su Turbina Pelton
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VÍRGEN EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 84 MW, que se obtendrá mediante el aprovechamiento del río Tarma y Quebrada Guayabal, con una altura bruta de 345,9 m y un caudal nominal de 30,45 m³/s. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 138 kV S.E. La Vírgen - S.E. Caripa, de simple terna de 63,5 km. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Junín Chanchamayo San Ramón 1 440 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Salto Bruto Caudal Nominal Número de Unidades de Generación Recurso hídrico Tipo
84 MW 345,9 m 30,45 m3/s 3 Turbinas Pelton de 28,81 MW Río Tarma y Quebrada Guayabal De derivación
Plataforma de compuertas deslizantes
Contrato de Concesión Definitiva de Generación 14.10.2005 26.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 84 MW, fue otorgada por el MINEM mediante R.S. N° 060-2015-EM.  Con R.M. N° 195-2017-MEM/DM del 24.05.2017, el MINEM aprobó la sexta modificación del Contrato de Concesión Definitiva siendo la nueva fecha POC el 26.12.2017.  El 07.12.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad de la C.H. La Virgen - Etapa 2, que corresponde a la energización de los transformadores y a la sincronización de las unidades.  Se concluyó la instalación del sistema oleohidráulico de las compuertas de Bocatoma, Desarenador y Vertedero fijo de las compuertas radiales.  Concluyó el montaje de los sistemas rotatorios y fijos de turbinas y generadores; así como de ejes de cojinete combinado, guía y de empuje de la unidad 3.  Se realiza el montaje de las compuertas en el tramo de captación inicial cerca a la descarga de las aguas turbinadas de la C. H. Yanango.  Las obras continúan con recursos propios hasta que se obtenga la ampliación del financiamiento.  Se realizó el desarmado y traslado al exterior de la Casa de Máquinas de las 3 torres de enfriamiento.  El 19.01.2018, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Etapa 1 de la C.H. La Virgen.  El avance global acumulado de obras de la Central es 92 %.  El monto de inversión aproximado será de 140,4 MM US$.  La Concesionaria solicitó al MINEM una nueva ampliación de plazo de la POC de las tres unidades en conjunto hasta el 22.06.2018, debido principalmente a la demora de la aceptación de la empresa Chinango para el uso de las aguas turbinadas de la C.H. Yanango.
Compuerta de descarga de aguas turbinadas de la C.H. Yanango
COMENTARIOS Existe demora en la obtención de ampliación de financiamiento; y la demora en el permiso de la conexión de la captación con las aguas turbinadas de la C.H. Yanango
Subestación La Virgen (13,8/138 kV) y Casa de Máquinas
3.2. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - CICLO COMBINADO (AMPLIACIÓN) EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la instalación de una nueva unidad de generación de ciclo combinado (turbina a vapor), que aprovechará el calor de los gases calientes del ciclo simple que opera con gas natural, tendrá una potencia de 99,96 MW. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Lima Cañete Chilca 140 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Potencia Total Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Tipo
99,96 MW (TV) 295,96 MW (TG+TV) 1 (TV Siemens) Gas Natural Ciclo Combinado
Vista General del Ciclo Simple y Ciclo Combinado
DATOS DE CONTRATO Tipo de contrato Fecha de Resolución de Modificación Puesta en Operación Comercial (POC)
Modificación de Autorización Definitiva 17.07.2013 31.07.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE  Con R.M. N° 277-2013-MEM/DM del 12.07.2013, se autorizó a Termochilca a ejecutar el proyecto C.T. Santo Domingo de los Olleros (ciclo combinado), otorgándoles un plazo de 44 meses para su realización.  Con R.M. N° 282-2016-MEM/DM publicada el 15.07.2016, se aprobó la modificación de la autorización de la central térmica, precisando que la nueva fecha de POC será el 31.07.2018.  El proyecto, para el ciclo combinado, cuenta con: el CIRA, el Estudio de Pre Operatividad y Contratos con Pluspetrol, TGP y Cálidda, para el suministro y transporte del 100% del gas natural requerido.  SIEMENS es el contratista EPC de la central térmica y CTM del Patio de Llaves.  Se concluyó con el montaje de la Caldera de Recuperación de Calor y su Chimenea; con el montaje del Aerocondensador, sus ventiladores y tuberías; con el montaje y alineamiento de la Turbina con el Generador; con la construcción de la Sala Eléctrica y la instalación del sistema de Agua de Refrigeración; con la instalación del Transformador Principal de 125,7 MVA (13,8/500 kV); y con el enlace del Pórtico con el Patio de Llaves en 500 kV que está concluido.  El 16.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto conversión al ciclo combinado de la Central.  El 19.01.2018, el COES autorizó la conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio.  El 17.02.2018, la Unidad de Generación con Turbina a Vapor del proyecto se sincronizó con el SEIN. El 28.02.2018, la Unidad generó 36,6 MW durante las pruebas. El avance global es 98 % y el avance valorizado es 80,74% (145,7 MM US$).  El monto de inversión aproximado será de 180,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.
COMENTARIOS Se prevé que el proyecto ingresará en Operación Comercial en la fecha prevista.
Tanques de Agua del Sistema de Vapor
3.3. CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS
CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA INTIPAMPA (40 MW) EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 40 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 138 120 módulos fotovoltaicos de 320 W. La conexión al SEIN se realizará a través de una derivación tipo "PI" de la L.T. 138 kV S.E. Moquegua - S.E. Mill Site. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 410 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Cantidad de Centros de Transformación Cantidad de Inversores Tensión de Salida a Inversores Tipo
40 MW 9 18 0,66 kV – AC Solar Fotovoltaica
Vista Panorámica de Paneles Solares
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.12.2017
INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 40 MW, fue otorgada mediante R.M. N° 312-2017-MEM/DM del 01.08.2017.  El 20.07.2017, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 02.11.2017, el COES autorizó la conexión para las pruebas de puesta en servicio de la central.  La construcción de la Central Solar Fotovoltaica Intipampa está en su etapa final. Las obras de subestación y línea de transmisión se encuentran concluidas, las obras del parque fotovoltaico se encuentran en ejecución, faltando concluir con el conexionado de los módulos, comisionamiento y pruebas del parque solar.  Actualmente la S.E. Intipampa está conectada al SEIN, estando el transformador energizado al igual que la barra de interconexión.  Se culminó el conexionado de la malla a tierra.  El avance físico es de 93%.  La POC estaba programada para el 31.12.2017, plazo que no se cumplió, por ello en cumplimiento del numeral 8.3 del contrato, la Concesionaria incrementó la carta Fianza de fiel cumplimiento en 20% y solicitó la modificación de la POC hasta el 31.03.2018.  El monto de inversión será de 52,3 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.
Caseta con Inversores y Transformadores
COMENTARIOS Problemas por reclamo de los trabajadores y robo del cable de puesta a tierra, que a la fecha no se han definido, son los principales factores de frenaje, que de no solucionarlos oportunamente no será posible la POC para la fecha reprogramada.
Comisionamiento de módulos
3.4. CENTRALES EÓLICAS
CENTRAL EÓLICA WAYRA I (126 MW) EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN La central tendrá una capacidad de 126 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 42 Aerogeneradores de 3,15 MW. La conexión al SEIN se realizará a través dela L.T. 220 kV S.E. Flamenco - S.E. Poroma, de simple circuito de 0,685 km. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Ica Nazca Marcona 27 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Cantidad de Aerogeneradores Potencia de Aerogeneradores Cantidad de Circuitos
126 MW 42 marca ACCIONA 3,15 MW c/u 7
Vista de Aerogeneradores instalados
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN (4ta Subasta RER) 17.05.2016 31.03.2018
INFORMACIÓN RELEVANTE  La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 126 MW, fue otorgada mediante R.M. N° 290-2016-MEM/DM del 18.07.2016.  Con R.M. N° 314-2017-MEM/DM del 25.07.2017, se aprobó el cambio de nombre de la Central Eólica Nazca, por Central Eólica Wayra I.  El 18.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  El 26.01.2018, El COES autorizó la Conexión para las Pruebas de Puesta en Servicio de la Central.  La C.E. Wayra I, actualmente viene inyectando energía al SIEN a través de los Circuitos 6 y 7, con una potencia de 8 a 34,4 MW.  El avance físico global es de 92%.  La POC está prevista para el 31.03.2018.  Para concluir la obra falta el montaje de nueve (9) aerogeneradores que por motivo de fuertes vientos impiden el montaje.  Este factor es la principal causa de que los trabajos se realicen a ritmo lento, lo cual ha dificultado el avance físico de la obra afectando la ruta crítica de la obra, motivo por el cual la Concesionaria solicitó al MINEM la ampliación de plazo de la POC hasta el 30.05.2018.  El monto de inversión aproximado será de 165,8 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  Para ingresar a realizar los trabajos programados en la Subestación Poroma, cuyo propietario es Abengoa. Los permisos para realizar los trabajos no se cumplen.
Obras civiles en la Subestación Flamenco
COMENTARIOS La ruta crítica del proyecto, está en el montaje de los componentes de los aerogeneradores, debido a las condiciones especiales del viento, necesarios para el montaje de los nacelles, aspas y torres.
Transformador de potencia 150 MVA
3.5. CENTRALES DE BIOMASA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE BIOMASA HUAYCOLORO II (2,4 MW) EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN La central utilizará el biogás proveniente del campo de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, tendrá una potencia de 2,4 MW y producirá 14 500 MWh de energía media anual. UBICACIÓN Departamento Provincia Distritos Altitud
Lima Huarochirí San Antonio 60 msnm
DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL Potencia Instalada Número de Unidades de Generación Fuente de Energía Tipo
2,4 MW 2 Grupos Caterpillar MG/MIB 450L B4 Biogás Térmica de Biomasa Grupos CAT N° 1 y 2 de la Central
 La Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación eléctrica en la futura central de 2,4 MW, fue otorgada mediante R.D. N° 025-2018-GRL-GRDE-DREM del 28.02.2018.  La firma del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al SEIN se dio el 17.05.2016. La vigencia de este contrato es de 20 años.  El proyecto cuenta con el CIRA y el instrumento ambiental.  La Concesionaria está realizando el trámite para el cambio de nombre por el de Central Termoeléctrica Doña Catalina  Las obras del proyecto se iniciaron el 01.05.2017.  Los Grupos de Generación llegaron al lugar de las obras el 10.07.2017 y fueron instalados en sus bases.  El 19.01.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad del proyecto.  La POC estaba prevista para el 31.12.2017 la cual no se cumplió, por ello la Concesionaria incrementó su Carta Fianza.  El avance físico es de 86%.  El monto de inversión aproximado será de 2,5 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria.  La Concesionaria solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC hasta el 31.03.2018.
Bases para los Transformadores
COMENTARIOS El principal factor de frenaje fue el error en la fabricación de los transformadores de medida (tensión y corriente). Ampliación de la Estación de Compresión
4. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV AZÁNGARO – JULIACA – PUNO EMPRESA CONCESIONARIA
TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A. (TESUR 2)
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno de 107,3 km; construcción de la S.E. Azángaro Nueva, S.E. Juliaca Nueva y adecuación de la S.E. Puno. S.E. Azángaro S.E. Juliaca S.E. UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva Nueva (San S.E. Puno Azángaro (Pumiri) Román) Departamento Puno Puno Puno Puno Provincia Azángaro Azángaro San Román Puno Distritos Azángaro Azángaro Juliaca Puno Altitud (msnm) 3 850 3850 3824 3827 L.T. Pumiri L.T. Pumiri – San L.T. San Román DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Azángaro Román Puno Configuración Simple terna Simple terna Simple terna Tensión 138 kV 220 kV 220 kV Capacidad 100 MVA 450 MVA 450 MVA Conductor ACAR 1200 MCM 2xACAR 600 MCM 2xACAR 600 MCM Longitud 3,1 km 74,7 km 32,6 km
Instalación de cable de cobre en seccionadores de la S.E. Puno
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión
18.06.2015 18.03.2018 36,81 MM US$
INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno permitirá inyectar al SEIN la energía proveniente del futuro ingreso al sistema de las Centrales Hidroeléctricas Ángel l, ll y lll y de las Centrales Hidroeléctricas San Gabán l y lll.  El 16.06.2016, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  Mediante R.D. N° 053-2016/DCA del 20.07.2016, el SENACE aprobó el EIA del proyecto.  Con R.M. N° 386-2017-MEM/DM del 27.09.2017, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de Transmisión Eléctrica.  Con R.M. N° 008-2018-MEM/DM del 05.01.2018 se aprobó la Adenda para la Ampliación de la S.E. Puno de Redesur, (Doble Barra 220 kV S.E. Puno).  El montaje de estructuras de las líneas 220 kV; así como el tendido y regulado de conductores de fase en 220 kV se han concluido.  Se culminaron las pruebas SAT (en blanco) de los equipos 138 kV, 220 kV y medición de parámetros de línea eléctrica.  El COES no autorizó el corte de energía de la L.T. 138 kV Juliaca - Puno solicitado para enlazarla a la S.E. San Román, desde el 15.02.2018. El cronograma de pruebas finales y conexión al SEIN se postergaría hasta el 09.03.2018.  El avance global del proyecto es 98,9%, con un avance físico de 99,8% en la línea de transmisión y 97,9% en las subestaciones, totalizando un avance físico en la construcción de 98,4%.  El monto de inversión ejecutado es de 50,1 MM US$ (98,1%), del cronograma valorizado.  La POC según Contrato está prevista para el 18.03.2018, pero se estima que se efectuaría posterior a esa fecha.
Reconexión de enlaces en AT en la S.E. Azángaro
COMENTARIOS Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad del proyecto.
Trabajos en la S.E. Pumiri
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MOYOBAMBA - IQUITOS EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Moyobamba Nueva-S.E. Intermedia de 387 km; L.T. 220 kV S.E. Intermedia-Iquitos de 201 km; Enlace 60 kV S.E. Iquitos Nueva-S.E. Santa Rosa de 8 km; e instalación de Compensación Reactiva, Serie y Paralela en las subestaciones Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos. S.E. Moyobamba S.E. Iquitos S.E. S.E. Intermedia UBICACIÓN SUBESTACIONES Nueva (Belaunde Nueva Iquitos (Trompeteros) Terry) (Manacamiri) Existente Departamento San Martín Loreto Loreto Loreto Provincia Moyobamba Maynas Maynas Maynas Distritos Moyobamba Iquitos Iquitos Iquitos Altitud (msnm) 908 130 93 97,5 L.T. Belaunde Terry L.T. Trompeteros - L.T. Manacamiri – DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Trompeteros Manacamiri Iquitos Configuración Simple terna Simple terna Doble terna Tensión 220 kV 220 kV 220 kV Capacidad 150 MVA 150 MVA 150 MVA Conductor AAAC 2x800 MCM AAAC 2x800 MCM AAAC 2x650 MCM Longitud 387 km 201 km 8 km
S.E. Santa Rosa 60/22,9/10 kV
06.10.2014 28.12.2019 449,2 MM US$
Consultora Colombiana S.A. (CONCOL) – Sucursal Perú
INFORMACIÓN RELEVANTE  La línea eléctrica permitirá incorporar al SEIN el Sistema Aislado de Iquitos. Esto permitirá que el usuario final ubicado en el oriente peruano cuente, a partir de la POC, con un servicio de electricidad en condiciones de eficiencia y calidad como sus pares en otras ciudades del Perú.  El 03.05.2016, la DGAAE, mediante R.D. N°139-2016-MEM/DGE, resolvió desaprobar el EIA del Proyecto. El 18.07.2016 el MINEM emitió Resolución Vice Ministerial que anuló la R.D. que desaprobó el EIA y finalmente con R.D. N° 298-2016-MEM/DGAAE la DGAAE desaprobó el EIA.  Con R.M. N° 298-2016-MEM/DM, se aprobó la modificación de plazo de los hitos por 10 meses y 22 días, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 28.12.2019. Esta prórroga fue para reformular el Estudio de Pre Operatividad considerando el punto de conexión a la S.E. Santa Rosa.  LTP comunicó el inicio de gestión del EIA en el SENACE a partir de la última semana de marzo 2017.  El 23.10.2017, el MINEM comunicó notarialmente a la Concesionaria que reasuma inmediatamente sus obligaciones bajo el Contrato SGT. De persistir en su intención de no hacerlo, y en caso dichos incumplimientos configuren una causal de terminación del contrato, el MINEM se verá forzado a resolver el contrato SGT.  El 20.11.2017, se informó al MINEM, entre otros, que el plazo para el cumplimiento del Hito “Estudio del Impacto Ambiental (EIA)” debió cumplirse el 28.06.2017, hito que hasta la fecha no se cumplió.  EL 04.01.2018, se solicitó al MINEM informar sobre la situación de las gestiones que se vienen realizando respecto a la Resolución del Contrato.
Pruebas de Pilotes Helicoidales
COMENTARIOS De acuerdo a lo establecido en el literal b) del Numeral 13.2 del Contrato de Concesión SGT, a partir del 26.11.2017, el MINEM en su calidad de concedente, estaría facultado para proceder a la resolución de dicho Contrato de Concesión.
Prueba de Instalación de Pilotes
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MACHUPICCHU – QUENCORO – ONOCORA – TINTAYA EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión, construcción de la S.E. Machupicchu Nueva (Suriray) y Quencoro Nueva (Kayra) y ampliación de la S.E. Onocora y S.E. Tintaya. UBICACIÓN SUBESTACIONES Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm) DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
S.E. Onocora Nueva Cusco Canchis Sicuani 3 560 L.T. Machupicchu (Suriray) - Kayra Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 152,9 km
S.E. Quencoro Nueva (Kayra) Cusco Espinar Espinar 3 360 L.T. Kayra - Onocora Simple terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 116,4 km
L.T. Onocora Tintaya Doble terna 220 kV 300 MVA ACSR 677 MCM 84,9 km
S.E. Suriray
13.06.2013 25.12.2016 135,4 MM US$
Dessau S&Z
INFORMACIÓN RELEVANTE  Este proyecto, resolverá los problemas de sobrecarga, inestabilidad y congestión de las L.T. que se presentan en la zona sureste del país.  El 03.11.2014, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  Con R.D. N° 281-2015-MEM/DGAAE del 24.08.2015 se aprobó el EIA.  El MINEM otorgó 134 días de ampliación de plazo (25.12.2016), por fuerza mayor (conflictos sociales y demora en aprobación del EIA).  La Concesión Definitiva fue otorgada con R.M. N°429-2016-MEM/DGE del 18.10.2016.  La construcción del proyecto se inició el 25.08.2015. Ingeniería de Detalle: L.T. 100% y S.E. 85%.  Con Oficio N° 512-2016-MEM/DGE de 10.03.2016 se suspendieron los plazos del proyecto en 150 días o hasta la aprobación de Concesión Definitiva.  La construcción está paralizada desde marzo 2016. ATN3, renovó Carta Fianza emitida por el BCP, hasta el 21.05.2018 (9 MM US$).  La fecha POC estuvo suspendida, hasta que el MINEM suscriba Adenda con ATN3 S.A., la Adenda no se llegó a suscribir. Fecha POC contractual 25.12.2016.  El 03.08.2017, ATN3 solicitó al MINEM la Resolución del Contrato de Concesión, por la aplicación de la cláusula 13.4 literal a).  El 17.08.2017, se amplió la suspensión por un plazo de 150 días calendarios, prorrogándose la suspensión de los hitos del Anexo N° 7, hasta el 30.09.2017.  El 21.08.2017, El MINEM comunicó a ATN3, la disconformidad respecto a la Resolución del Contrato de Concesión SGT.  Este asunto conllevó al "Inicio de Trato Directo por Controversia".  En diciembre 2017, en las oficinas del MINEF, se llevó a cabo la primera reunión para el "Trato Directo".
S.E. Quencoro
COMENTARIOS El 05.01.2018 se solicitó al MINEM, informarnos sobre la situación de las gestiones que el MINEM viene realizando sobre el citado Contrato SGT".
L.T. 220 kV Onocora - Tintaya
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA - MOLLEPATA EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción de la L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata, en simple terna, de 92 km de longitud, ampliación de la S.E. existente Friaspata (también conocida como S.E. Huancavelica) y ampliación de la S.E. existente Mollepata. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Friaspata
S.E. Mollepata
Departamento Provincia Distritos Altitud (msnm)
Huancavelica Huancavelica Huancavelica 3 600
Ayacucho Huamanga Ayacucho 2 976
DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
L.T. Friaspata - Mollepata Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 1200 MCM 92 km
Patio de Llaves S.E. Mollepata
19.11.2014 19.12.2016 (solicitó ampliación de plazo hasta el 05.03.2018) 33,7 MM US$
INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 220 kV Friaspata-Mollepata será el principal enlace del sistema eléctrico de Ayacucho al SEIN y permitirá superar las limitaciones que por antigüedad origina la actual L.T. de 66 kV Cobriza-Mollepata  El 23.02.2017, se aprobó el EIA, con R.D. N° 070-2017-MEM/DGAAE.  Siemens desarrolló la ingeniería para la S.E. Friaspata considerando el uso de tecnología GIS.  CENERGÍA es el Inspector del Proyecto, por parte del MINEM.  El 15.02.2018, el COES aprobó el Estudio de Operatividad.  Se culminó la construcción y tendido de la línea:  Tramo 1: GTA (Friaspata-Lircay); 101 estructuras montadas y 47,7 km de línea tendidos.  Tramo 2: Fertécnica (Lircay - Mollepata); 91 estructuras montadas y 45 km de línea tendidos.  Los avances en la construcción de las subestaciones es:  S.E. Friaspata: Montaje de la GIS: 99,9%; Obras Civiles: 100%; Montaje Electromecánico: 99,6%; Pruebas: 100%.  S.E. Mollepata: Obras Civiles: 99,6%; Obras Electromecánicas: 99,6%.  Las pruebas a los equipos de patio, se iniciaron el 20.11.2017, los resultados fueron satisfactorios.  Se realizaron las pruebas end to end.  El 11.02.2018, CTM energizó en vacío el Proyecto a las 20:29 horas.  El 25.02.2018 a las 00:51 h, se conectó con carga el Proyecto.  El avance global del proyecto es 99,6%.  La POC según Contrato prevista para el 19.12.2016 no se cumplió. La Concesionaria estima como nueva fecha de POC el 10.04.2018.  El 17.04.2017, CTM solicitó al MINEM, la primera ampliación de plazo, por 441 días, por demoras en la aprobación del EIA, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 05.03.2018. El 15.09.2017, CTM solicitó al MINEM, la segunda ampliación de plazo, por 297 días, por Fuerza Mayor en Hitos 3 y 4, con lo cual la nueva fecha de POC sería el 27.12.2018. Dichas solicitudes, están pendientes de respuesta por parte del MINEM.
Pruebas del Reactor de 220 kV y 10 MVAR
COMENTARIOS Está pendiente el otorgamiento de la Concesión Definitiva y la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.
Estructura 191 (S.E. Mollepata)
SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 kV EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende en su primera etapa, la construcción de la S.E. Carapongo, que permitirá enlazar la L.T. 500 kV Chilca - Carabayllo, y las L.T. 220 kV Callahuanca - Cajamarquilla; y Huinco Santa Rosa con esta nueva subestación en 500 kV y 200 kV. El proyecto considera prever espacio para la implementación de una segunda etapa. UBICACIÓN SUBESTACIONES
Lima Lima Lurigancho 870
DATOS DEL AUTOTRANSFORMADOR Potencia nominal Relación de transformación Marca Año de fabricación
750 MVA 500/220 kV Siemens 2017
Montaje de Bushing en GIS 500 kV de la S.E. Carapongo
11.11.2015 11.03.2018 60,1 MM US$
Consorcio Supervisor Transmantaro
INFORMACIÓN RELEVANTE  La implementación de este proyecto permitirá afianzar el suministro de energía a la ciudad de Lima, proveniente de las centrales térmicas a gas natural ubicadas en Chilca y de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del río Rímac (Huinco, Callahuanca y Huampaní).  El 09.06.2016 con R.D. N° 029-2016-SENACE/DCA se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.  El 12.12.2016 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad.  El Estudio de Ingeniería de Detalle fue desarrollado por CONCOL y CESEL.  OSINERGMIN levantó la duda de CONELSUR (Compañía que compró los activos de transmisión de EDEGEL) determinándose que no será afectada económicamente por el retiro por tramos de sus líneas.  La contratista JC culminó las obras civiles de la S.E. Carapongo el 11.11.2017.  La contratista Ingelmec S.A., realizó el montaje de equipos de Patio y GIS en 500 kV y 220 kV de la S.E. Carapongo. SIEMENS ejecutó las pruebas SAT en diciembre 2017.  Se culminaron Pruebas en Blanco con resultados satisfactorios.  Se efectuaron las pruebas de control nivel 0-nivel 1, nivel 1-nivel 2 y pruebas integradas del sistema de telecomunicación del Centro de Control.  El 14.02.2018 se energizaron las líneas L-5001 y L-5003, en forma provisional.  Se designó como Jefe de Pruebas del proyecto al ing. Moisés Líviac Quispe.  El avance global del proyecto es de 94,2%.  La POC según Contrato está prevista para el 11.03.2018. La Concesionaria solicitó ampliación de plazo por las afectaciones en la puesta en servicio de las celdas L-2008 y L-2009, que forman parte del enlace Callahuanca-Carapongo en 220 kV, debidas a los huaycos ocurridos en el mes de marzo 2017.  Falta el permiso de CONELSUR para realizar el tendido de OPGW en las líneas (refuerzo de torres debe cumplir factores de diseño).
Flechado del barraje de 500 kV
COMENTARIOS Está pendiente la aprobación del Estudio de Operatividad, el otorgamiento de la Concesión Definitiva y la respuesta del MINEM a las solicitudes de ampliación de plazo.
Prueba de calidad gas SF6 de bahía de la línea L-2001
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV MONTALVO – LOS HÉROES EMPRESA CONCESIONARIA
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 – TESUR 3
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende: Ampliación en 220 kV de la S.E. Montalvo. Ampliación de la S.E. Los Héroes que incluye la instalación de una celda para un transformador 50 MVA 220/60 kV. Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Montalvo - Los Héroes, simple terna. UBICACIÓN SUBESTACIONES
S.E. Montalvo
S.E. Los Héroes
Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 1 450 msnm
Tacna Tacna Alto de la Alianza 575 msnm
L.T. Montalvo – Los Héroes Simple terna 220 kV 250 MVA ACAR 507 mm2 128,8 km
12.09.2016 12.06.2019 20,22 MM US$
Investigación y Control de Calidad S.A. - INCOSA
INFORMACIÓN RELEVANTE  El objetivo del proyecto es afianzar el suministro eléctrico a la ciudad de Tacna y su área de influencia ante una eventual salida de la L.T. 220 kV Moquegua - Los Héroes.  El 05.04.2017, el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. Se asignó a la línea con código L-2036.  TESUR 3 seleccionó como Supervisor del Proyecto a la empresa INCOSA.  El 07.12.2017, se aprobó el EIA con R.D. N° 565-2017-MEM-DGAAE.  El 12.09.2017, TESUR 3 presentó el expediente de la Ingeniería Definitiva. El MINEM remitió observaciones que se subsanaron.  Se aprobó el CIRA de las ciudades de Tacna y Moquegua.  Se aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico.  Se firmó el contrato de interconexión entre TESUR 3 y REDESUR.  Se culminó el replanteo topográfico a excepción de la Torre N° 228, debido a desidia del propietario del terreno, lo cual está en proceso de negociación.  El 13.11.2017, se informó a TESUR 3 sobre las observaciones encontradas en la Ingeniería Definitiva del Proyecto, las que fueron subsanadas.  La Concesionaria está en condiciones de iniciar la fase constructiva del proyecto.  Se seleccionó, para la línea de transmisión, a los contratistas PRODIEL y EDEMSA; y para las subestaciones, a la empresa COBRA.  Se efectuó el estudio mecánico eléctrico para el traslado de la Línea de Transmisión 66 kV de Tacna Solar, que cruza la Subestación Los Héroes.  El proyecto tiene un avance global de 57,1% y un avance económico de 7,9 MM US$.  La POC está programada para el 12.06.2019.
COMENTARIOS El proyecto se viene ejecutando conforme al cronograma.
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 kV AGUAYTÍA – PUCALLPA EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCIÓN El proyecto comprende la construcción del segundo circuito de la L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa de 132 km, ampliación de la S.E. Aguaytía y ampliación de la S.E. Pucallpa. UBICACIÓN SUBESTACIONES
Ucayali Padre Abad Padre Abad 297 msnm
Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 152 msnm
DATOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA
L.T. Aguaytía - Pucallpa
Configuración Tensión Capacidad Conductor Longitud
Simple terna 138 kV 80 MVA AAAC 300 mm2 132 km
S.E. Aguaytía (existente)
DATOS DE CONTRATO Firma de Contrato Puesta en Operación Comercial Monto de Inversión (Oferta)
05.09.2017 05.09.2020 8,81 MM US$
SGS - SIGA
INFORMACIÓN RELEVANTE  La L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito) permitirá reforzar la capacidad de suministro en la Subestación Pucallpa y al operar en paralelo éste nuevo circuito con el existente, se obtendrá una mayor capacidad de transmisión y confiabilidad.  El proyecto incluye la construcción de: o La Línea de transmisión de 138 kV Aguaytía - Pucallpa, en simple terna, de aproximadamente 132 km de longitud. o La Ampliación de la Subestación Aguaytía existente, para la instalación de una celda de línea en 138 kV. o La Ampliación de la Subestación Pucallpa existente, para la instalación de una celda de línea en 138 kV.  La S.E. Aguaytía es de propiedad de Eteselva y la S.E. Pucallpa es de propiedad de ISA-Perú.  El plazo de concesión es de 30 años más el periodo de construcción de 36 meses.  El acto de presentación de ofertas y adjudicación de la buena pro se llevó a cabo el 19.05.2017. La empresa Terna Perú S.A.C. fue la adjudicataria del proyecto.  La firma del contrato se dio el 05.09.2017.  El 09.01.2018, se dio la conformidad a la designación de SGS – SIGA como la Empresa Supervisora.  El monto de inversión aproximado será de 8,8 MM US$.  La POC según Contrato está prevista para el 05.09.2020.
S.E. Pucallpa (existente)
COMENTARIOS La firma del contrato se dio el 05.09.2017.
L.T. 138 kV Aguaytía - Pucallpa (segundo circuito)
Proyectos relevantes de generación y transmisión de energía en construcción

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución