Source: https://www.scribd.com/document/84959001/963-1107-MADRID-Memoria
Timestamp: 2018-11-14 18:57:53+00:00

Document:
963_1107_MADRID_Memoria
Uploaded by Ana Fdez-Argüelles Bravo
PRACTICA N. 5.docx
1847-200-MC-IE-011_PDF
Laboratorio 2 Medidas eléctricas 1
Proyecto: Título
Página: Código proyecto:
2 de 41 1107-963
INDICE I.- MEMORIA ......................................................................................... 4
1. 2. 3. 4. A. OBJETO DEL PROYECTO ................................................................ 4 DESCRICPIÓN DEL EDIFICIO ..................................................... 4 ACTIVIDAD ESPECIFICA ............................................................... 4 NORMATIVA ...................................................................................... 4
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................................. 5 1. 2. 3. NORMATIVA DE APLICACION..................................................... 5 TIPO DE INSTALACION................................................................. 8 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA. ........................................................................................ 8
3.1. DATOS GENERALES ................................................................................. 8 3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL ....................................................................... 9 3.3. DERIVACIÓN INDIVIDUAL ................................................................... 9 3.4. INSTALACIÓN INTERIOR DEL LOCAL............................................... 9 4. SISTEMA DE PROTECCIÓN ......................................................... 11
4.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO DIRECTO ............................... 11 4.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO INDIRECTO .......................... 11 4.3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO SOBREINTENSIDADES ......................................................................... 12 4.4. AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA ...................................... 12 4.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSION ES .................................. 12 5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. ............................ 13
Proyecto: Título:
3 de 41 1107-963
NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO ......................................... 14
6.1. ALUMBRADO DE EMERGENCIA ......................................................... 14 6.2. DOTACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ............................ 16 6.3. DOTACIÓN DE USOS VARIOS ............................................................ 16 6.4. DOTACIÓN FUERZA ............................................................................... 17 7. EQUIPOS........................................................................................... 17
7.1. SAI .............................................................................................................. 17 7.2. LUMINARIAS .................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 8. 9. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN A CUADROS SECUNDARIOS................................................................................ 17 CRITERIO DE CÁLCULO ............................................................... 22
4 de 41 1107-963
El objeto del Proyecto es definir las instalaciones de electricidad así como sus características técnicas, en conformidad con la normativa vigente.
2. DESCRICPIÓN DEL EDIFICIO
El edificio se trata de un banco situado en un local en la Avenida de los Madrid. Dicho esta compuesto por una única planta baja donde se encuentra la recepción, el cuarto técnico, los aseos, las oficina y la zona de espera.
3. ACTIVIDAD ESPECIFICA
El uso que se pretende dar al local es el de administrativo. No es considerado local de pública concurrencia.
Aquella Reglamentación, (y/o actualizaciones totales o parciales de la misma), que aunque no se cite expresamente en este Capitulo, pudieran ser de aplicación en el presente, serán considerados como incluidos y se tendrán en consideración a la hora de la valoración económica y ejecución de las Obras.
5 de 41 1107-963
A. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
1. NORMATIVA DE APLICACION.
Esta memoria descriptiva ha sido redactada y los cálculos realizados en estricto cumplimiento de la normativa vigente en la fecha en que se produce la redacción, pasando a continuación a citar todas aquellas a que nos referimos: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, correspondiente al Real Decreto 842/2002. - Real Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, Reglamento de accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. - Real Decreto 204/81994. - Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE. - Real Decreto 275/1995 de 24 de Febrero por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 94/42/CEE, modificada por el artículo 12 de la Directiva del Consejo 93/68/CEE. - Directiva del Consejo 93/76/CEE referente a la limitación de las emisiones de dióxido de Carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). - Real Decreto 1428/1992 de 27 de Noviembre que aprueba las disposiciones de aplicación de la directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas. - Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre y la Instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1996).
07/04/1979) . 04 y 29/12/1982 y BOE núm.Decreto del 12 de marzo de 1954. 27/09/1979) .Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 6 de 41 1107-963 . 12/11/1982) (C. por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.1 . 84. 291 y 312. 25/09/1984) .Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. . .Norma Europea sobre iluminación para interiores UNE 12464. Directrices de la normativa de puestas a tierra VDE y de puesta a tierra en cimentaciones VDEW. de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) Reglamento sobre acometidas eléctricas y normas de aplicación. 105.Real Decreto 2949/1982. de 15 de octubre. 232. .BOE núms. 21/02/1983) . 44. Real Decreto 1725/1984.Todas las Normas UNE y de la CEE a las que se hace referencia en el REBT.Real Decreto 314/2006. Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía.Modificación del Reglamento. 15/04/1954) .E. del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. de 18 de julio (BOE núm. .Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. . Orden de 18 de septiembre de 1979 (BOE núm.Modificación de los artículos 2 y 92.Modificación.Normas tecnológicas de la Edificación NTE-IPT y NTE-IPP. 230. MEMORIA . 272. del Ministerio de Industria (BOE núm. de 2 de febrero (BOE núm. Real Decreto 724/1979.
Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995. . 64 y 65. 183. .Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias. 10/11/1995) MEMORIA . 152. 24/04/1991) . MIE-RAT 16. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE núm. 05/12/1987) (C. 06/03/1971) . MIE-RAT 15. 05/07/1988) (C. 29. del Ministerio de Industria (BOE núm. 5. MIE-RAT 14. 03/03/1988) . 238. Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE núm. MIE-RAT 06. 23/02/1996) . Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE núm.Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 7 de 41 1107-963 Resolución de 19 de junio de 1984.E. 26/06/1984) . 160. 82. . de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 72. 98.Complementa ITC-MIE-RAT-20.E. 47.BOE núm. BOE núm. MIE-RAT 17. de la Dirección General de Energía (BOE núm. Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE núm.E. Orden de 23 de junio de 1988 (BOE núm. del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 256. MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19. 25/10/1984) . 01/08/1988) .Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. 269. 54.BOE núm.Modificación de la ITC-MIE-RAT-06. Orden de 9 de marzo de 1971.BOE núm. 01/08/1984) . MIE-RAT 02.Orden de 6 de julio de 1984. Orden de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 24/03/2000) Normas UNE citadas en las anteriores normativas y reglamentaciones Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01.Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. 16 y 17/03/1971) (C. del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas. 05/01/1996) (C.E. Subestaciones y Centros de Transformación. .
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.1. para suministro a los receptores de alumbrado y fuerza que más adelante se describan. 3. 07/08/1997).Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.441 kW. Real Decreto 1627/1997. 188. suministro normal. TIPO DE INSTALACION. Real Decreto 2177/2004. de 24 de octubre. 13/11/2004) por el que modifica el RD 1215/1997. de 12 de noviembre.Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 2. 3. de 18 de julio. . DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA. DATOS GENERALES Se diseña el Cuadro general de Baja Tensión para una potencia simultánea de 33.Real Decreto 1215/1997. 97. .Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 8 de 41 1107-963 . de 14 de abril. del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. (BOE núm. 256. Se dispone equipos autónomos de emergencia para dar servicio al alumbrado de emergencia. 274.Real Decreto 486/1997. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. en materia de trabajos temporales en altura. Instalación de distribución de energía eléctrica en baja tensión. distribuida según el siguiente cuadro: MEMORIA . 25/10/1997) . 23/04/1997) .
protección y maniobra. 3. MEMORIA .2.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 9 de 41 1107-963 Se prevé que el suministro normal se efectúa desde CPM mediante una derivación individual de 4x25xTT16 mm2. para una potencia total instalada de 33. desde el cual se alimenta a los distintos receptores tanto de fuerza como de alumbrado. situada en Madrid. INSTALACIÓN INTERIOR DEL LOCAL Comprende los siguientes elementos:  Cuadro general de mando. 3. El suministro partirá del CGBT.4.441 kW. cuya realización se llevará a cabo bajo la dirección técnica correspondiente y ajustada a las condiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente y las normas particulares de la organización. La tensión de utilización es de 400 /230 V. DERIVACIÓN INDIVIDUAL Está formada por los siguientes elementos: Para dar servicio al Local se dispone de línea eléctrica formada por conductores de cobre unipolares de 4x25+TTx16 mm2 desde el CPM. DESCRIPCIÓN GENERAL La instalación eléctrica para baja tensión que se define en el presente proyecto es para un banco. 3.  Instalación interior. con relés térmicos regulados para la intensidad máxima prevista.  Instalación de puesta a tierra. tanto térmica como la magnetotérmica correspondiente. Con una tensión de 400V y 50Hz.3. En el cuadro general se dispondrá de un interruptor general tetrapolar magnetotérmico de 100 A.
La sección de los conductores se determina en el apartado CÁLCULOS en función de la densidad de corriente máxima admitida por reglamento y de la caída de tensión correspondiente del circuito considerado contemplando la longitud del circuito y su categoría de monofásico o trifásico Las caídas de tensión máximas en el punto considerado del circuito más desfavorable.1. 2. Contendrá los elementos especificados en el esquema unificar correspondiente. El aislamiento de la línea que constituye la derivación individual será de 1.) La caída de tensión para la derivación individual será inferior al 1% desde su inicio en el armario de contadores hasta su conexión con el interruptor general del cuadro eléctrico general.000 V con material aislante libre de halógenos y no propagadores de llama. con puerta frontal transparente de dispondrá de embarrado para suministro normal y embarrado de socorro.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 10 de 41 1107-963 1. Los conductores de protección presentarán las mismas características que los conductores activos.- Cuadro general de mando. (ITC-BT 19 2. protección y maniobra de la instalación de distribución interior del local. Está formado por un armario metálico de chapa de 2 mm de espesor desengrasada fosfatada y pintada al horno. protección y maniobra. La caída de tensión máxima de la línea repartidora será inferior al 1%.000 V y será libre de halógenos y no propagadora de llama. La identificación de los conductores de la instalación se realizará por códigos de colores reservando el azul para el conductor neutro y el amarillo-verde para el conductor de tierra que hasta la sección de 16 mm 2 conservará la misma sección que el conductor activo.2. 2. será inferior al 3% para los circuitos de alumbrado y del 5% para los circuitos de fuerza. Tomas de corriente. (ITC-BT-15). Su instalación se realizará en la zona de la recepción. (ITCBT-15) y será de aislamiento 1. en el lugar que indican los planos.2. Comprende los dispositivos de seguridad. MEMORIA .Instalación interior.
Alumbrado. SISTEMA DE PROTECCIÓN 4. En las zonas en las que tengan acceso los clientes así como el alumbrado general de las consultas. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO INDIRECTO El sistema empleado para la protección contra contactos indirectos es el de corte automático de la alimentación. MEMORIA . monofásicas para uso de servicios de mantenimiento y de equipos. de la instalación de interruptores automáticos de corte omnipolar con protección diferencial asociados al circuito de puesta a tierra. Al circuito de tierra se conectará: Las tuberías metálicas. 4. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO DIRECTO Los medios utilizados para realizar la protección contra los contactos directos son el aislamiento de partes activas y empleo de barreras o envolventes.1. consistente de acuerdo con la ITC-BT-024 en la instalación en el origen. Las masas metálicas importantes (estanterías).Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 11 de 41 1107-963 Se han previsto varios circuitos para tomas de corriente directa de red. aparatos de protección y maniobra de tipo empotrado y conexiones mediante regletas.2. Se han dispuesto los aparatos de alumbrado de emergencia en número y disposición que garanticen una rápida y ordenada evacuación de la planta en los casos en que se requiera y para asegurar una señalización suficiente en los casos de corte de suministro eléctrico. mientras que en el resto de las zonas será mediante interruptores. La instalación queda cubierta mediante la instalación de conductores aislados bajo tubo y bandejas. 4. En los diversos espacios del local se dispondrá de la iluminación adecuada al tipo de uso específico o actividad que se desarrollará en los mismos. 2.2. Dichas tomas están divididas en tomas individuales y cajas portamecanismos. se realizara el encendido de las luces será mediante el cuadro de encendidos.
Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 12 de 41 1107-963 - Las masas metálicas de los aparatos receptores cuando su clase de aislamiento y condiciones de instalación así lo exijan. Se dispondrá de una línea de enlace a tierra formada por un conductor de cobre. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO SOBREINTENSIDADES Siguiendo las indicaciones de la Instrucción ITC-BT-22 y según se refleja en planos se ha previsto la instalación de interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. 4. Todos los cuadros. AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA La instalación presentará una resistencia de aislamiento igual o superior a (1000xV). por tanto se considera suficiente con la MEMORIA .5.3. cajas de derivación y tomas de corriente de la instalación dispondrán obligatoriamente de borne para su conexión al circuito de puesta a tierra. Ohms. 4. el riesgo de sobretensiones transitorias es bajo y según la ITC-BT-23 estamos ante una situación natural. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSION ES Dado que la instalación esta alimentada en su totalidad por una red subterránea. La reducción progresiva en el calibre de estos aparatos desde el origen de la instalación a los receptores. condiciones de la instalación. 4. su sección estará de acuerdo con la tabla 2 de la ITC-BT-19. se distribuirá por toda la instalación con secciones iguales al conductor de fase de cada circuito. etc. siendo V la tensión máxima de servicio de la instalación. canalizada en el mismo tubo que la derivación individual hasta el cuadro general y de este. asegura la protección selectiva de la misma ..4. La instalación de estos aparatos se realizará en el origen de cada circuito así como en cada uno de los puntos de la instalación en que la intensidad admisible disminuye por cambios debidos a variación de la sección de los conductores.
Los diámetros interiores nominales mínimos en milímetros para los tubos protectores en función del número. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. éstas en tramos rectos no estarán separadas entre sí más de 15 m. Los circuitos continuarán a partir de la caja hasta el elemento por el interior de tubo de PVC flexible reforzado (tipo forroplast) empotrado en la pared y registrable como máximo cada 10 m mediante cajas de registro con tapa atornillada.021. Cuando la canalización sea superficial se realizará por el interior de tubo de PVC rígido visto. Las cajas de derivación serán del tipo aisladas. Estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos. Las líneas de distribución eléctrica. Los conductores serán de cobre. Se colocarán cajas de derivación y registros.T. MEMORIA .Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 13 de 41 1107-963 resistencia a las sobretensiones de los equipos según se indica en Tabla 1 de la ITC-BT-23. de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según norma UNE 53. En cuartos técnicos la canalización será con tubería de acero galvanizado y cajas metálicas o estancas plastificadas IP-65. Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-B.6/1kV. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. las fijaciones de las tuberías serán con abrazaderas metálicas separadas 50 cm como máximo. esta distribución será en toda su extensión. clase y sección de los conductores que han de alojar. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. luminarias y equipos que dependen de cada uno de los circuitos reseñados en esquemas eléctricos. acorde con lo reflejado en el REBT.315. salvo para la alimentación de los equipos de potencia y líneas de distribución. 5. que serán RZ1-K 0. según sistema de instalación y clase de los tubos. partirán de los cuadros de distribución indicados anteriormente hasta cada una de las tomas de fuerza. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. aislamiento H07V-K. serán los dispuestos en la ITC-BT-21.
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite. Se proporcionará 5 lux de iluminación en los lugares donde se instalen cuadros eléctricos y equipos manuales para la extinción de incendios. Los equipos que componen el alumbrado de emergencia están alimentados permanentemente por la red de suministro general. Este alumbrado es no permanente.5 mm. en el eje de las vías de evacuación “ alumbrado de evacuación”. según el uso y el carácter de representación de la zona. para la identificación y acceso a las rutas de emergencia. en cuanto a equipamiento de instalaciones eléctricas al objeto de que se establezcan en este proyecto las correspondientes dotaciones. que proporcionan una alimentación de al menos una hora. según el uso de la zona.5 lux. a su vez. dentro de uno de los 2 grupos siguientes: MEMORIA . y proporcionará una iluminación mínima de 1 lux. la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. Todos los circuitos de alumbrado se realizarán con cable de H07V-K de 2x1. Existe. las instalaciones de iluminación se identificarán.2 +T.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 14 de 41 1107-963 Se dispondrán tomas de fuerza para usos varios. así como los circuitos para emergencias. Estas dotaciones serán: 6. en caso de fallo del alumbrado general. En caso de fallo se dispone de un sistema autónomo de baterías. 6. ALUMBRADO DE EMERGENCIA El alumbrado de emergencia de seguridad debe permitir. distribuidas por las diferentes zonas del edificio.1. Los valores de eficiencia energética (VEEI) serán inferiores a los límites establecidos en la exigencia básica de ahorro de energía (HE3) del Código Técnico de la Edificación. NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO Este apartado pretende reflejar las necesidades que tiene la Propiedad. ambos circuitos se canalizarán bajo tubo de forroplast. Los niveles de iluminación que se desean en las distintas zonas serán superiores a los mínimos recomendados por la norma UNE-EN 12464-1: 2003. empotrado o por falso techo. alumbrado de seguridad de ambiente o antipánico y proporcionará una iluminación mínima de 0.
Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 15 de 41 1107-963 a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño. cuando no disponga de otro sistema de control. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual. imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación. en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana. queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación. que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural. Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI. son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. y en todas las situadas bajo un lucernario. la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño. la seguridad y la eficiencia energética. en las zonas indicadas en los cálculos justificativos. el confort visual. se tendrá en cuenta el siguiente plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación: Accesorios /Frecuencia Diaria Mensual Revisión del Semestral Anual Lámparas aspecto y flujo luminoso Revisión del Limpieza Sustitución Luminarias aspecto y flujo luminoso Limpieza Equipo eléctrico/ electrónico Zona iluminada Limpieza Verificación de Aislamiento y Consumo MEMORIA . no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.
Esta instalación debe entrar en funcionamiento cuando la tensión baje más de un 30 % de su valor nominal. Los cálculos realizados para el diseño del alumbrado de emergencia se adjuntan al final del documento en su anexo correspondiente. de acuerdo con la instrucción ITC-BT 028. humidificadores. registrando todas las incidencias en un Libro de Mantenimiento. eventualmente cargadores. etc. comprenderán fundamentalmente: La lámpara. Se llevará a cabo un control del mantenimiento de acuerdo a los estándares de calidad y normativa internacional vigente.2. En cada revisión se sustituirán los equipos que presenten fallos o apariencia deteriorada. DOTACIÓN DE USOS VARIOS Entendemos por usos varios a una serie de tomas de corriente que existirán distribuidas por todo el edificio en las zonas diáfanas y de paso. 6. MEMORIA . Se colocaran. cafeteras.3. 6. taladros. capaces de garantizar su funcionamiento durante una hora y a una temperatura de 70 ºC. aparatos decorativos. DOTACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Se han distribuido equipos autónomos para alumbrado de emergencia y señalización en todas las dependencias del edificio. dispositivo de puesta en servicio que asegure el paso de situación de alerta a la de funcionamiento para una tensión nominal de alimentación de 230 V. fuentes de agua. a efectos de conexión de equipos de limpieza.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 16 de 41 1107-963 Sistema de control Revisión y puesta a punto de la regulación Notas: Se seguirán las recomendaciones del fabricante de cada aparato en cuanto a frecuencia y métodos de limpieza y sustitución. productores de ozono. y revisando las frecuencias y los métodos para lograr una mayor eficacia. batería de acumuladores. lámparas de pie.
por este motivo deberán estar conectados a equipos críticos para que no les lleguen anomalías en la corriente como picos o caídas de tensión.C.B.. 8. EQUIPOS Los equipos necesarios para esta instalación son los siguientes: 7.E. etc. así como el cumplimiento del R. 6..T e I.1. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN A CUADROS SECUNDARIOS MEMORIA . A este sistema están conectados los equipos que necesiten siempre alimentación debido a la necesidad de estar siempre operativos. secciones. 7. La función del SAI será proporcionar energía eléctrica en el caso de que se produzca un fallo en el suministro eléctrico. Otra de sus funciones es la de mejorar la calidad de energía que llega a la carga. caída de tensión. densidad de corriente.. SAI Un equipo de alimentación ininterrumpida de la marca Socomec de 10 kVA del modelo.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 17 de 41 1107-963 Los cálculos y la metodología empleada pondrán de manifiesto los valores reglamentarios de intensidades.4.T. DOTACIÓN FUERZA La instalación de fuerza consiste en la alimentación de tomas de corriente en todas las áreas para usos varios y tomas de corriente para puestos de trabajo. en un intervalo corto de tiempo. con una autonomía de 45 minutos.
S = Sección del conductor en mm². e = Caída de tensión en Voltios. Factor de potencia. Cos  = Coseno de fi. n = Nº de conductores por fase. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).732 x U x Cos x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cos x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. R = Rendimiento. (Para líneas motor). I = Intensidad en Amperios.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 18 de 41 1107-963 En el cálculo de las líneas eléctricas en baja tensión de la instalación proyectada se han utilizado las siguientes fórmulas: Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1. L = Longitud de Cálculo en metros. Fórmula Conductividad Eléctrica K = 1/r r = r 20[1+ α (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] MEMORIA . K = Conductividad. Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.
T0 = Temperatura ambiente (ºC): Cables enterrados = 25ºC Cables al aire = 40ºC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE.45 Iz Donde: Ib: intensidad utilizada en el circuito.00392 Al = 0. Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). En la práctica I2 se toma igual: MEMORIA . In: intensidad nominal del dispositivo de protección.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). Para los dispositivos de protección regulables. Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. K = Conductividad del conductor a la temperatura T. In es la intensidad de regulación escogida. Cu = 0. I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. r = Resistividad del conductor a la temperatura T.018 Al = 0.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 19 de 41 1107-963 Siendo. EPR = 90ºC PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). Fórmulas Sobrecargas Ib ≤In ≤Iz I2 ≤1. r 20 = Resistividad del conductor a 20ºC.029 α = Coeficiente de temperatura: Cu = 0.
en inicio de línea en kA.a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional.. (sin incluir la línea o circuito en estudio). IpccI: intensidad permanente de c.. IpccF: Intensidad permanente de c..... Ct: Coeficiente de tensión.) MEMORIA .....c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión..... Rt: R1 + R2 + . Zt: Impedancia total en mohm. U: Tensión trifásica en V..a la intensidad de fusión en el tiempo convencional.... para los fusibles (1..) Xt: X1 + X2 + .Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 20 de 41 1107-963 .. aguas arriba del punto de c..c. * IpccF = Ct UF / 2 Zt Siendo..c.c... * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½ Siendo.+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c. para los interruptores automáticos (1. incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). .c. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.45 In como máximo). Fórmulas Cortocircuito * IpccI = Ct U / 3 Zt Siendo. Zt: Impedancia total en mohm...6 In).. UF: Tensión monofásica en V..
2 · IF5 ·   (1. Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. fusible / IpccF² Siendo. n: nº de conductores por fase MEMORIA . n: nº de conductores por fase.5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² * Lmax = 0. * tficc = cte. S: Sección de la línea en mm². en mohm por metro. En conductores aislados suele ser 0. tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. CR: Coeficiente de resistividad.c. L: Longitud de la línea en m. X: Reactancia de la línea en mohm. IpccF: Intensidad permanente de c.c.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 21 de 41 1107-963 R = L · 1000 · CR / K · S · n X = Xu · L / n (mohm) (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. K: Conductividad del metal. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. (m) (para protección por fusibles) UF: Tensión de fase (V) K: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). en fin de línea en A.8 UF / Siendo. Xu: Reactancia de la línea. S: Sección de la línea en mm².1. en fin de línea en A. tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo. IpccF: Intensidad permanente de c.
007. CR = 1. CURVA B CURVA C CURVA D Y MA IMAG = 5 In IMAG = 10 In IMAG = 20 In Los cálculos realizados para el diseño de la instalación interior se adjuntan al final del documento en su anexo correspondiente. según su naturaleza. del REBT. para los circuitos de alumbrado y del 5%.5: Es el coeficiente de resistencia.5% Circuitos interiores de alumbrado: Circuitos interiores de fuerza: 5% 3% : DEMANDA DE POTENCIAS . aislamiento.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). * Curvas válidas. del REBT. y el segundo referido. IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. CRITERIO DE CÁLCULO Se ha teniendo en cuenta el criterio de calentamiento de los conductores y de la caída de tensión. El primero referido a la máxima corriente (intensidad) que puede circular por el conductor eléctrico. a que la sección de los conductores a utilizar se determine de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización. según especifica la ITC-019. Las caídas de tensión consideradas son:    Derivación individual (Contadores totalmente concentrados) 1.8: Es el coeficiente de tensión.2. apartado 2.Potencia total instalada: MEMORIA . sea menor del 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación. etc. fijada en las tablas ITC-BT-006.2. para los demás usos. 9. condiciones de instalación. considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 22 de 41 1107-963 Ct= 0.
8/48. In. Térmico reg.Canalización: F-Unip.2 V.6/1 kV.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 7720x1.: 93 A.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 23 de 41 1107-963 A-1 A-2 A-3 EMERGENCIA RESERVA RÓTULO PUBLICIDAD INTERIO PUBLICIDAD EXTERIO RESERVA F-1 F-2 F-3 RESERVA CLIMATIZADOR SAI TOTAL.(Coef. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 58.8/1. XLPE+Pol . Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): MEMORIA .o Mult. Cos j: 0.Potencia Máxima Admisible (W): 51544. Sección útil: 2770 mm².77 A.5% MAX.=0.Potencia Instalada Alumbrado (W): 4121 . de Simult.8=38667..) Prot.732x400x0.Bandeja Perfor ..8. a 40°C (Fc=1) 116 A.3 m.09 e(parcial)=15x38667. según ITC-BT-19 Dimensiones bandeja: 75x60 mm.No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.ad. Xu(mW/m): 0. .8=69. Térmica: I.Potencia a instalar: 33441 W.25+29017. Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu Nivel Aislamiento. Desig.o Mult. UNE: RZ1-K(AS) I.8 W.Potencia Instalada Fuerza (W): 29320 .Longitud: 15 m. .8. Xu(mW/m): 0. Int. Aut. 779 736 945 300 300 300 500 1000 2000 3900 2400 2400 2000 7720 8161 33441 W W W W W W W W W W W W W W W W . Cálculo de la Línea: Tensión de servicio: 400 V.: 1 ) I=38667.sobre Pared Longitud: 0. Canalización: C-Unip.3 % e(total)=0.3% ADMIS (4. .34x400x25=1.32 Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL ../Tet. Aislamiento: 0. Potencia a instalar: 3060 W.: 100 A.Reg. Cos j: 0.Tensión de servicio: 400 V.
53 e(parcial)=2x52x1402.5+TTx2. . Se eligen conductores Unipolares 2x2. Mag.47% ADMIS (4.5+TTx2. Cos j: 1. Protección diferencial: Inter.) Prot.Tensión de servicio: 230 V.: 1 ) I=5508/1.06 e(parcial)=0.Tubos Superf. .5mm²Cu Nivel Aislamiento. Int.(Coef. Sens.5mm²Cu MEMORIA . según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44. Aislamiento: 450/750 V.8=9.: 30 mA. Xu(mW/m): 0. Cos j: 1.Canalización: B1-Unip.Tensión de servicio: 230 V.5=4. Dif.Potencia a instalar: 736 W.ad.: 25 A.Potencia a instalar: 779 W.=2.16 % e(total)=2.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 736x1.8=1324.05x230x2. Térmica: I.) Prot.Longitud: 52 m.3x5508/50. Mag.5% MAX. Se eligen conductores Unipolares 2x2.732x400x0.8=1402.2/230x1=6.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 779x1. Térmica: I.1 A. . .02 V.77x400x4=0. UNE: H07V-K I. PVC. PVC. I=1324.Tubos Superf. a 40°C (Fc=1) 27 A.8/230x1=5. a 40°C (Fc=1) 21 A.Canalización: B1-Unip.01 % e(total)=0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.97 V. Tetrapolar Int.2/51.=0. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A.5% MAX.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 24 de 41 1107-963 5508 W.31% ADMIS (4. I=1402. Xu(mW/m): 0.Obra .2 W.76 A.Obra . .94 A. Desig. Aislamiento: 450/750 V. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. UNE: H07V-K I. . 10 A.Longitud: 50 m. de Simult.8 W. Cálculo de la Línea: A-1 . Desig.ad. Cálculo de la Línea: A-2 . 10 A.o Emp. Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu Nivel Aislamiento.o Emp. Bipolar Int. Tetrapolar Int.
PVC. Cos j: 1.27% ADMIS (4.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 945x1. Desig.8=1701 W.5+TTx1.8/51.Tensión de servicio: 230 V.) Prot.o Emp.8=540 W.=1.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 25 de 41 1107-963 Nivel Aislamiento. Desig.04% ADMIS (4. PVC. .Potencia a instalar: 945 W. Xu(mW/m): 0.96 % e(total)=2. .ad. . Cálculo de la Línea: EMERGENCIA . 10 A.73 % e(total)=2. Se eligen conductores Unipolares 2x1. Cos j: 1. Térmica: I.25 e(parcial)=2x55x1701/51.26 e(parcial)=2x50x1324.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1. a 40°C (Fc=1) 21 A. PVC. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento. UNE: H07V-K I.35 A.=1.Tensión de servicio: 230 V. Desig. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. MEMORIA . Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Mag.4 A.Canalización: B1-Unip. Aislamiento: 450/750 V. 10 A.1x230x2.) Prot.98 V. .Potencia a instalar: 300 W. Aislamiento: 450/750 V. a 40°C (Fc=1) 15 A.Obra . UNE: H07V-K I.Longitud: 55 m.5% MAX.Longitud: 50 m. .1x230x4=3. Térmica: I.Canalización: B1-Unip. Bipolar Int. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42. I=1701/230x1=7. Aislamiento: 450/750 V.o Emp. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Mag. Cálculo de la Línea: A-3 . a 40°C (Fc=1) 27 A.Tubos Superf. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.ad.5=4. I=540/230x1=2. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.51 V. Bipolar Int. .Tubos Superf. UNE: H07V-K I.Obra .5mm²Cu Nivel Aislamiento. Xu(mW/m): 0.ad.5% MAX.
Térmica: I.45x230x2. Cos j: 1. .32 % e(total)=1.Tensión de servicio: 230 V.8=540 W. PVC. Xu(mW/m): 0.Potencia a instalar: 300 W. Térmica: I.Tubos Superf. Bipolar Int.05 V.5+TTx1. Desig.38x230x1.05 V. Mag. Cos j: 1.5mm²Cu Nivel Aislamiento.=1. Xu(mW/m): 0. a 40°C (Fc=1) 21 A. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.Obra .5=3. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. .73 e(parcial)=2x50x540/51.=1. UNE: H07V-K I. Se eligen conductores Unipolares 2x1.Tensión de servicio: 230 V.5% MAX. UNE: H07V-K I.5=3. Mag. Cálculo de la Línea: RESERVA .o Emp.Obra .Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.4 % e(total)=0. .Longitud: 50 m. Cálculo de la Línea: RÓTULO .63% ADMIS (4.38x230x1.91 V.73 e(parcial)=2x50x540/51.32 % e(total)=1.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.=0. 10 A.Canalización: B1-Unip.Canalización: B1-Unip. . según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. PVC. I=540/230x1=2. Se eligen conductores Unipolares 2x2. . a 40°C (Fc=1) 15 A.8=540 W.37 e(parcial)=2x25x540/51.35 A.) Prot. Aislamiento: 450/750 V.5=0.ad. I=540/230x1=2.Longitud: 25 m.ad. 10 A.35 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.o Emp. Desig.) Prot.) Prot.5% MAX. Aislamiento: 450/750 V.5mm²Cu Nivel Aislamiento.Tubos Superf.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 26 de 41 1107-963 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. Térmica: MEMORIA .7% ADMIS (4.Potencia a instalar: 300 W. Bipolar Int.5+TTx2.5% MAX.63% ADMIS (4. .
Tetrapolar Int.o Mult. .Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 27 de 41 1107-963 I.ad. de Simult.) Prot.(Coef. Sens. Protección diferencial: Inter. PVC.69 V. Mag.=0.71 e(parcial)=0.8.: 1 ) I=3500/1. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Bipolar Int. Térmica: I.5=0.5mm²Cu Nivel Aislamiento.8=6.sobre Pared .8=2.5=1.Tubos Superf. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42. Térmica: I. Potencia de cálculo: 500 W.74 % e(total)=1.42x230x2. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. 16 A. Tetrapolar Int.732x400x0.3x3500/51. Bipolar Int.31 A.5% MAX. Se eligen conductores Unipolares 4x2. Dif. Int. Dif.5% MAX.8.72 A.=0.ad.3 m. 10 A.01x400x2. Xu(mW/m): 0. Potencia a instalar: 500 W. . . UNE: H07V-K I.o Emp. Int. Desig. Cos j: 0. Mag.Canalización: C-Unip. Bipolar Int.5+TTx2. Mag. a 40°C (Fc=1) 21 A. Cos j: 0.5mm²Cu Nivel Aislamiento.31% ADMIS (4.Potencia a instalar: 3500 W.Obra Longitud: 50 m. UNE: H07V-K I.01 % e(total)=0. 16 A. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Canalización: B1-Unip. Aislamiento: 450/750 V. Xu(mW/m): 0.Potencia de cálculo: 3500 W. Se eligen conductores Unipolares 2x2.: 30 mA. Desig. PVC. Cálculo de la Línea: .04% ADMIS (6.Tensión de servicio: 400 V.Longitud: 0. Sens. Aislamiento: 450/750 V. Cálculo de la Línea: PUBLICIDAD INTERIO Tensión de servicio: 230 V. Protección diferencial: Inter. a 40°C (Fc=1) 21 A.: 25 A.: 25 A. Cálculo de la Línea: PUBLICIDAD EXTERIO MEMORIA . I=500/230x0.5 e(parcial)=2x50x500/51.: 30 mA.) Prot.02 V.
de Simult. Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef.Tensión de servicio: 400 V.) Prot. Potencia de cálculo: 2000 W. MEMORIA . .ad.Potencia de cálculo: 10700 W.8.8=19.5mm²Cu Nivel Aislamiento.5% MAX. I=2000/230x0.) Prot.8.Obra Longitud: 30 m.3 m. 16 A.sobre Pared .05x230x2.8=5.04 e(parcial)=2x30x2000/50. 16 A. Cos j: 0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42. Xu(mW/m): 0.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 28 de 41 1107-963 - Tensión de servicio: 230 V. Cálculo de la Línea: RESERVA Tensión de servicio: 230 V. Cos j: 0.o Emp.89 % e(total)=1. Potencia a instalar: 1000 W. Mag.732x400x0. Cálculo de la Línea: .=0. Canalización: B1-Unip. Xu(mW/m): 0. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Nivel Aislamiento.19% ADMIS (6. PVC. . Térmica: I. Potencia a instalar: 2000 W.8. PVC.5+TTx2.Canalización: C-Unip.Tubos Superf.5% MAX. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48. Mag.5=4.Tubos Superf. Térmica: I.12% ADMIS (6.01 e(parcial)=2x30x1000/51. Xu(mW/m): 0.o Emp.Longitud: 0. Aislamiento: 450/750 V. Desig.=1. UNE: H07V-K I.Obra Longitud: 30 m.5=2. UNE: H07V-K I.81 % e(total)=2. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Aislamiento: 450/750 V. Desig.31 A.14x230x2.04 V. I=1000/230x0. Canalización: B1-Unip.43 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.8=10.o Mult.Potencia a instalar: 10700 W.ad. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.17 V. Cos j: 0. Bipolar Int.: 1 ) I=10700/1. a 40°C (Fc=1) 21 A. Bipolar Int.5+TTx2.87 A. . a 40°C (Fc=1) 21 A.
Tetrapolar Int. Cos j: 0. Aislamiento: 450/750 V. Aislamiento: 450/750 V.49 e(parcial)=2x50x3900/48. Mag. UNE: H07V-K I.5=5.78 V.27x230x4=8.Obra Longitud: 50 m.2 % MEMORIA .8. a 40°C (Fc=1) 27 A. Xu(mW/m): 0.=3. Xu(mW/m): 0.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 29 de 41 1107-963 Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu Nivel Aislamiento. UNE: H07V-K I.13% ADMIS (6.: 30 mA. PVC.Tubos Superf.) Prot. Potencia a instalar: 3900 W. Térmica: I. I=3900/230x0.5+TTx2.31% ADMIS (4.44x230x2.8.04 A.57 e(parcial)=2x30x2400/49.Tubos Superf.o Emp. Cálculo de la Línea: F-1 Tensión de servicio: 230 V. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento. Sens. Se eligen conductores Unipolares 2x2. Desig. PVC.5% MAX. Cálculo de la Línea: F-2 Tensión de servicio: 230 V. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Potencia de cálculo: 2400 W. 25 A.) Prot. Int. Potencia de cálculo: 3900 W. Cos j: 0.=2. 25 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55. Térmica: I. Desig.82 % e(total)=4. Canalización: B1-Unip. PVC.2 A. Bipolar Int. I=2400/230x0.8=21.07 V. Dif. a 40°C (Fc=1) 27 A.Obra Longitud: 30 m. a 40°C (Fc=1) 21 A. Mag.8=13. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.=0. Aislamiento: 450/750 V.ad. Tetrapolar Int. UNE: H07V-K I.01 % e(total)=0.04 V. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.3x10700/48.5% MAX.8x400x4=0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 58.34 e(parcial)=0.: 25 A.ad.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Potencia a instalar: 2400 W. Desig. Protección diferencial: Inter. Canalización: B1-Unip.o Emp.ad.
8=13.Tensión de servicio: 400 V. Cálculo de la Línea: F-3 Tensión de servicio: 230 V. Aislamiento: 450/750 V. PVC.Canalización: F-Unip.04 A. Cálculo de la Línea: RESERVA Tensión de servicio: 230 V.5=4. Potencia a instalar: 2000 W.5mm²Cu Nivel Aislamiento.5% MAX. a 40°C (Fc=1) 21 A. 16 A.Obra Longitud: 30 m.8. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. I=2400/230x0.5+TTx2.ad. . Xu(mW/m): 0. Mag. Aislamiento: 450/750 V. Potencia de cálculo: 2400 W. Potencia de cálculo: 2000 W.5+TTx2. Xu(mW/m): 0.05x230x2. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48.) Prot.Tubos Superf.5% MAX. Mag.17 V.) Prot. Desig. Canalización: B1-Unip. Potencia a instalar: 2400 W.03% ADMIS (6. Se eligen conductores Unipolares 2x2.57 e(parcial)=2x37x2400/49. PVC.81 % e(total)=2.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 30 de 41 1107-963 e(total)=2. Mag. Bipolar Int. UNE: H07V-K I. Cálculo de la Línea: CLIMATIZADOR .51% ADMIS (6.5mm²Cu Nivel Aislamiento.5=6.=2.12% ADMIS (6.5% MAX. Canalización: B1-Unip. 16 A. I=2000/230x0. Cos j: 0. 16 A.Obra Longitud: 37 m.44x230x2.o Emp.04 e(parcial)=2x30x2000/50.=1. Bipolar Int.o Mult. Desig.o Emp. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.72 % e(total)=3.Tubos Superf.8=10. Térmica: I.25 V. Bipolar Int.Bandeja Perfor MEMORIA . Térmica: I. Se eligen conductores Unipolares 2x2. Térmica: I.ad. UNE: H07V-K I. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.8.) Prot.87 A. Cos j: 0.
=0.8/1.5=0.24 % e(total)=0.Obra . 16 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.31x400x25x1=0.25=9650 W.8/47. Tetrapolar Int. PVC. a 40°C (Fc=1) 116 A. Protección diferencial en Principio de Línea Inter.54% ADMIS (6.82 A. Xu(mW/m): 0. Protección diferencial: Inter.71x400x2.Tensión de servicio: 400 V. Mag. XLPE.Potencia a instalar: 7720 W. Sección útil: 2770 mm². SUBCUADRO SAI DEMANDA DE POTENCIAS MEMORIA . Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu Nivel Aislamiento.8.732x400x0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 61. Cos j: 0.95 e(parcial)=5x8769.6/1 kV.: 1 ) I=8769. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41. Desig. Int. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens.Potencia a instalar: 8161 W.) Protección Termica en Principio de Línea I. UNE: RV-K I. Térmica: I. .92 V.: 30 mA.732x400x0. Tetrapolar Int. Mag. UNE: H07V-K I. Cos j: 0.5+TTx2.Tubos Superf.=0. Dif. .8=15.41 A. Dif. Tetrapolar Int.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 8769. a 40°C (Fc=1) 18. Desig.5 A. Mag. Tetrapolar Int. Aislamiento: 450/750 V.94 V.o Emp.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Sens.53% ADMIS (4.8 W. I=9650/1.) Prot.8.: 25 A. . 20 A.8x1=17.: 30 mA.5% MAX. según ITC-BT-19 Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Protección Térmica en Final de Línea I.23 % e(total)=0. Aislamiento: 0.13 e(parcial)=50x9650/51.(Coef.5% MAX.Longitud: 50 m.Canalización: B1-Unip. Int. . Cálculo de la Línea: SAI . de Simult.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 31 de 41 1107-963 . 16 A.ad.Longitud: 5 m.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 7720x1. R: 1 . Xu(mW/m): 0. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.ad.
5% MAX.44x400x2. a 40°C (Fc=1) 21 A.8.3 m.Potencia Instalada Fuerza (W): 7400 Cálculo de la Línea: . 10 A. Tetrapolar Int.53% ADMIS (4. Cos j: 0. UNE: H07V-K I.=0 % e(total)=0.Tensión de servicio: 400 V.47 A. Mag. Aislamiento: 450/750 V. Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): MEMORIA . Sens..Obra Longitud: 50 m.3x1369. Térmica: I.: 25 A.Potencia total instalada: A-4 24H BANDEROLA 24H EMERGENCIA F-4(S) F-5(S) CAJERO ANTI-INTRUSIÓN PUERTA ACCESO CENTRAL DE INCENDI SERVIDOR CENTRAL TELEFONICA PUERTA DE CAMARAS ALARMAS CAJA FUERT TOTAL. .42 e(parcial)=0. Xu(mW/m): 0. Protección diferencial: Inter. de Simult. Tetrapolar Int.732x400x0.o Mult.01 V. Potencia a instalar: 161 W.8 W.Potencia Instalada Alumbrado (W): 761 .Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 32 de 41 1107-963 . Dif.Tubos Superf.: 30 mA. Cos j: 1.5=0.Potencia a instalar: 761 W.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1369.. Xu(mW/m): 0.8/51. 161 300 300 2400 2400 300 300 300 300 300 300 300 500 8161 W W W W W W W W W W W W W W .sobre Pared . Se eligen conductores Unipolares 4x2. Int.8/1.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Desig.ad.) Prot.Canalización: C-Unip.Longitud: 0.. Canalización: B1-Unip.o Emp. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.8=2. Cálculo de la Línea: A-4 24H Tensión de servicio: 230 V. PVC. . .(Coef.: 1 ) I=1369.
) Prot.93% ADMIS (4.Canalización: B1-Unip. Bipolar Int.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 33 de 41 1107-963 161x1.26 A.o Emp. a 40°C (Fc=1) 21 A. .Obra . Desig. Cos j: 1.8/51.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.Potencia a instalar: 300 W.8=540 W.o Emp.37 e(parcial)=2x25x540/51. UNE: H07V-K I.Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.5=0.Potencia a instalar: 300 W.43 % e(total)=0.11 e(parcial)=2x50x289.8=540 W.35 A. Xu(mW/m): 0. Cálculo de la Línea: EMERGENCIA .) Prot. Aislamiento: 450/750 V. Aislamiento: 450/750 V. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5=0.5% MAX.5+TTx2.35 A.=0. Mag.5mm²Cu Nivel Aislamiento.4 % e(total)=0. . 10 A.=0. MEMORIA .5mm²Cu Nivel Aislamiento. I=289.5+TTx2. Cos j: 1. Se eligen conductores Unipolares 2x2.8 W.Obra . Cálculo de la Línea: BANDEROLA 24H .5% MAX. a 40°C (Fc=1) 21 A.Canalización: B1-Unip.45x230x2. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.98 V.ad. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Desig. .Tubos Superf. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Térmica: I.8/230x1=1. Bipolar Int. Xu(mW/m): 0. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Térmica: I. Mag.Tubos Superf. PVC.Tensión de servicio: 230 V.Longitud: 25 m. PVC. 10 A.ad. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.Tensión de servicio: 230 V.Longitud: 50 m. I=540/230x1=2. I=540/230x1=2.8=289. .96% ADMIS (4. .91 V. . UNE: H07V-K I.5x230x2.
8.5=3. . Térmica: I.3 m.Potencia a instalar: 5700 W. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Se eligen conductores Unipolares 4x2. Desig.5mm²Cu Nivel Aislamiento. a 40°C (Fc=1) 15 A.: 25 A.3x5700/50. Canalización: B1-Unip. Aislamiento: 450/750 V. Bipolar Int.5+TTx1. .: 30 mA. Xu(mW/m): 0. Tetrapolar Int.54% ADMIS (4.57 MEMORIA .o Emp. Potencia de cálculo: 2400 W. UNE: H07V-K I. Mag.o Mult.2 e(parcial)=0.05 V.2x400x2.Canalización: C-Unip.8=13.32 % e(total)=1. Xu(mW/m): 0.5% MAX.5% MAX. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. Mag.=1.5+TTx2.Obra Longitud: 30 m. Desig. UNE: H07V-K I.sobre Pared .5mm²Cu Nivel Aislamiento. a 40°C (Fc=1) 21 A.Potencia de cálculo: 5700 W.ad.Longitud: 0. PVC. Int.732x400x0.) Prot.ad. Térmica: I. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.: 1 ) I=5700/1. Protección diferencial: Inter. Aislamiento: 450/750 V.) Prot.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 34 de 41 1107-963 Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Se eligen conductores Unipolares 2x2.04 A. 16 A. Cos j: 0. Cálculo de la Línea: . 10 A. Cos j: 0.5=0. PVC.Tensión de servicio: 400 V. Tetrapolar Int. Sens.ad.=0.Tubos Superf. a 40°C (Fc=1) 21 A.8=10. Cálculo de la Línea: F-4(S) Tensión de servicio: 230 V.8.03 V.86% ADMIS (4. de Simult. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm.38x230x1. Dif.73 e(parcial)=2x50x540/51. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.28 A.(Coef. PVC. Potencia a instalar: 2400 W. . I=2400/230x0. Aislamiento: 450/750 V. Desig.01 % e(total)=0. UNE: H07V-K I.
Térmica: I.25% ADMIS (6. Potencia a instalar: 2400 W.Obra Longitud: 30 m. Xu(mW/m): 0. a 40°C (Fc=1) 21 A.=2.=2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento. a 40°C (Fc=1) 21 A.8=1. Potencia de cálculo: 300 W.18 e(parcial)=2x30x300/51. 16 A.5=6.5% MAX. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.5=0.25 V. Bipolar Int.Obra Longitud: 37 m.26 % e(total)=0.5+TTx2.Tubos Superf. Potencia de cálculo: 2400 W.07 V.=0. Cálculo de la Línea: CAJERO Tensión de servicio: 230 V. Xu(mW/m): 0.2 % e(total)=2.ad. Desig. Cálculo de la Línea: F-5(S) Tensión de servicio: 230 V. UNE: H07V-K I. MEMORIA . Aislamiento: 450/750 V. I=2400/230x0.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5% MAX.04 A.8. Cos j: 0. PVC. Mag. Bipolar Int.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 35 de 41 1107-963 e(parcial)=2x30x2400/49.61 V.5=5.8=13. Térmica: I. Cos j: 0. PVC. I=300/230x0. Aislamiento: 450/750 V.74% ADMIS (6.72 % e(total)=3.Tensión de servicio: 230 V. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. 16 A.5% MAX.8. UNE: H07V-K I.44x230x2.8% ADMIS (6.ad. Desig.48x230x2.) Prot. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51. Se eligen conductores Unipolares 2x2. 16 A.44x230x2. Bipolar Int. Cálculo de la Línea: ANTI-INTRUSIÓN . Mag.) Prot.o Emp.63 A. Potencia a instalar: 300 W.Tubos Superf. Canalización: B1-Unip. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.) Prot. Térmica: I. Canalización: B1-Unip. Mag.o Emp.57 e(parcial)=2x37x2400/49.
I=300/230x0.8=1.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Cos j: 0.Potencia a instalar: 1700 W. de Simult.3 m. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.5+TTx2.732x400x0.Tensión de servicio: 400 V.85% ADMIS (6. Se eligen conductores Unipolares 2x2. Térmica: I. Desig. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.(Coef.) Prot.8=3.Tubos Superf.63 A.71 V.Tubos Superf.48x230x2. Se eligen conductores Unipolares 2x2. Se eligen conductores Unipolares 4x2. Potencia de cálculo: 300 W.18 e(parcial)=2x30x300/51. Desig.18 e(parcial)=2x35x300/51. .ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. UNE: H07V-K I. Mag.Obra Longitud: 35 m.5=0.Canalización: C-Unip.ad.o Mult. UNE: H07V-K I. Cálculo de la Línea: PUERTA ACCESO Tensión de servicio: 230 V.26 % e(total)=0.5% MAX.5% MAX. Mag.61 V. Canalización: B1-Unip.o Emp.8.5+TTx2. PVC.63 A. Xu(mW/m): 0.Longitud: 0. PVC.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Xu(mW/m): 0. Cos j: 0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. a 40°C (Fc=1) 21 A.8.sobre Pared . Potencia de cálculo: 300 W. PVC. Térmica: I.8.=0. .Potencia de cálculo: 1700 W. 16 A.07 A. Cálculo de la Línea: .31 % e(total)=0. Bipolar Int.5=0. Xu(mW/m): 0. . UNE: H07V-K MEMORIA .5mm²Cu Nivel Aislamiento. Aislamiento: 450/750 V. 16 A. Potencia a instalar: 300 W. I=300/230x0.8% ADMIS (6. Potencia a instalar: 300 W.=0.) Prot.: 1 ) I=1700/1.Obra Longitud: 30 m. Aislamiento: 450/750 V. Desig. Aislamiento: 450/750 V.8=1. Bipolar Int.48x230x2. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. Cos j: 0.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 36 de 41 1107-963 - Canalización: B1-Unip.o Emp.
Obra Longitud: 3 m.Tubos Superf.: 30 mA.06 V.5=0.) Prot. Cos j: 0. UNE: H07V-K I.56% ADMIS (6.03 % e(total)=0. 16 A. Tetrapolar Int. Canalización: B1-Unip. a 40°C (Fc=1) 21 A. Aislamiento: 450/750 V.5% MAX. a 40°C (Fc=1) 21 A. a 40°C (Fc=1) 21 A.Tubos Superf.03 % e(total)=0.5+TTx2.64 e(parcial)=0. PVC. Protección diferencial: Inter. Térmica: I. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.8. Xu(mW/m): 0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.8. Potencia de cálculo: 300 W.01 V. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. Bipolar Int.63 A.56% ADMIS (6.18 e(parcial)=2x3x300/51.=0. Potencia a instalar: 300 W. Potencia de cálculo: 300 W.53% ADMIS (4.8=1.: 25 A. Cos j: 0. Cálculo de la Línea: SERVIDOR Tensión de servicio: 230 V.4x400x2. Tetrapolar Int.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 37 de 41 1107-963 I. UNE: H07V-K I.ad. 16 A.Obra Longitud: 3 m.=0. Potencia a instalar: 300 W.ad. Sens.=0 % e(total)=0.o Emp. I=300/230x0.48x230x2. Desig. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.5mm²Cu Nivel Aislamiento. Xu(mW/m): 0. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5=0.5=0.8=1. Se eligen conductores Unipolares 2x2.06 V.48x230x2.o Emp.) Prot. I=300/230x0. Int. Desig. Térmica: I. Mag.5mm²Cu Nivel Aislamiento.5% MAX.5% MAX. Aislamiento: 450/750 V.) MEMORIA . Canalización: B1-Unip. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.ad. PVC.5+TTx2.63 A.3x1700/51.18 e(parcial)=2x3x300/51. Dif. Cálculo de la Línea: CENTRAL DE INCENDI Tensión de servicio: 230 V. Mag.
) Prot.8.o Emp. Se eligen conductores Unipolares 2x2.8=1.48x230x2. Cálculo de la Línea: PUERTA DE CAMARAS Tensión de servicio: 230 V. 16 A. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. Potencia a instalar: 500 W. Bipolar Int. UNE: H07V-K I.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 38 de 41 1107-963 Prot. 16 A.5mm²Cu Nivel Aislamiento.18 e(parcial)=2x3x300/51. a 40°C (Fc=1) 21 A.18 e(parcial)=2x25x300/51.ad. Canalización: B1-Unip. Cos j: 0.8.Tubos Superf. Xu(mW/m): 0. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.Obra Longitud: 30 m. Se eligen conductores Unipolares 2x2.Tubos Superf. Cálculo de la Línea: CENTRAL TELEFONICA Tensión de servicio: 230 V.Obra Longitud: 3 m. Potencia a instalar: 300 W. Xu(mW/m): 0.o Emp.75% ADMIS (6. Térmica: I. Potencia a instalar: 300 W. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.63 A.8=1.22 % e(total)=0.06 V. Mag.5mm²Cu Nivel Aislamiento.=0.Obra Longitud: 25 m. Aislamiento: 450/750 V. Xu(mW/m): 0. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. UNE: H07V-K I.56% ADMIS (6.8.5=0. 16 A. Potencia de cálculo: 300 W. Potencia de cálculo: 300 W.03 % e(total)=0. PVC. I=300/230x0.5% MAX. Desig. I=300/230x0. Térmica: I. a 40°C (Fc=1) 21 A.5+TTx2.5+TTx2. Cos j: 0. MEMORIA . Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.51 V. Canalización: B1-Unip. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40. Mag. Cálculo de la Línea: ALARMAS CAJA FUERT Tensión de servicio: 230 V.ad.63 A.) Prot.48x230x2. PVC.5% MAX.=0. Aislamiento: 450/750 V. Cos j: 0. Desig.5=0.o Emp. Bipolar Int.
5) = 5. Ix. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2. 0. Desig. 0. (s): 0. Bipolar Int.cm4) : 0.c.0008 . d(cm): 10 Separación entre apoyos. Se eligen conductores Unipolares 2x2. Iy (cm3. 16 A.048.008.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 39 de 41 1107-963 .5% MAX.Sección (mm²): 24 . PVC.Espesor (mm): 2 . Wy. por intensidad admisible Ical = 15.=0.Ancho (mm): 12 . CALCULO DE EMBARRADO SAI Datos Metal: Cu Estado pletinas: desnudas nº pletinas por fase: 1 Separación entre pletinas. I=500/230x0.97% ADMIS (6. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.5 Pletina adoptada . según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm.72 A. a 40°C (Fc=1) 21 A.5mm²Cu Nivel Aislamiento.Potencia de cálculo: 500 W. Aislamiento: 450/750 V.01 V.57 kA CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION MEMORIA .5=1.44 % e(total)=0. Térmica: I.8=2.5+TTx2.82 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 2.Wx. UNE: H07V-K I. Mag.42x230x2. L(cm): 25 Tiempo duración c.413 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico.I.ad.63² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 898. 0.63 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · Ö0.5 e(parcial)=2x30x500/51.) Prot.0288.
5+TTx2.1 21 A-2 1324.72 C.8 502x2.5+TTx2.5+TTx1.Cálculo Dist.5Cu 5.3 4x4Cu 9. C.5+TTx1.94 27 A-1 1402. (s): 0.87 kA Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: Cuadro General de Mando y Protección Denominación P. 0.04 2 MEMORIA .4 27 EMERGENCIA 540 502x1.38667.77 A Iadm = 315 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 6.66 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 90 · 1 / (1000 · Ö0. d(cm): 10 Separación entre apoyos.7 0.3 0.Wx.35 21 3500 0.5+TTx2.675. 0. por intensidad admisible Ical = 69.5Cu 1.63 1.Canal.Sección (mm²): 90 .73 1.Band.16 1.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 40 de 41 1107-963 Datos Metal: Cu Estado pletinas: desnudas nº pletinas por fase: 1 Separación entre pletinas.77 116 5508 0.32 1.5Cu 2.31 2.04 1.Adm.Cálculo (A) (A) I. Ix.815 4x25+TTx16Cu 69.96 1.5Cu 2.3 4x2.01 2.01 2.35 15 RESERVA 540 502x1.45.3 0.5) = 20. L(cm): 25 Tiempo duración c.5+TTx2.045..5Cu 2.5Cu 6.To (%) Tubo.5 Pletina adoptada . (%) 0.Espesor (mm): 3 .I. 0.5Cu 6.24 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico.2 522x2.4 0.T. Wy.66² · 25² /(60 · 10 · 0.35 15 RÓTULO 540 252x2.32 0. Iy (cm3.045 · 1) = 1026.Cálc Dimensiones(mm) (W) (m) Sección (mm²) I. 0.cm4) : 0.74 DERIVACION IND.007 .c.31 21 PUBLICIDAD INTERIO 500 502x2. admisible del embarrado (A): 315 a) Cálculo electrodinámico smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =6.T.27 2.Ancho (mm): 30 .47 2.31 21 75x60 20 20 20 16 16 20 0.76 21 A-3 1701 55 2x4+TTx4Cu 7.Parc.63 0.
53 0.5 Cortocircuito Denominación Longitud (m) Sección (mm²) 5.5Cu 6.64 2.C.5Cu 0.C RÓTULO 25 2x2.D A-3 55 2x4+TTx4Cu 6.C.C.02 25 F-1 50 2x4+TTx4Cu 6.26 2.5Cu 6.35 10.B.5+TTx2.5Cu6.5Cu 502x1.5Cu 13.C.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 41 de 41 1107-963 PUBLICIDAD EXTERIO 1000 302x2.5Cu 6.8 20 20 16 20 20 20 20 20 0.8 0.5Cu MEMORIA .5Cu 6.T.5+TTx2.5Cu 302x2.81 0.02 10 A-1 52 2x2.61 10.B.5+TTx2.89 20 20 20 20 20 75x60 20 1.D F-3 37 2x2.C RESERVA 30 2x2.5Cu 302x2.87 21 CLIMATIZADOR 9650 50 4x25+TTx16Cu 17.5+TTx2.43 1.24 0.5+TTx2.47 1.01 16 PUBLICIDAD INTERIO 502x2.8 16.5+TTx2.35 2.T..54 0.5 0.5Cu 10.8 16.2 10.37 0.C.To (%) Tubo.Parc.D 0.5Cu RESERVA 2000 302x2.72 1.86 0.32 0.99 0.85 1.33 10 321.5Cu 6.94 10.85 1.87 21 10700 0.63 1.5+TTx2.C A-2 50 2x2.33 10 266.5Cu 372x2.5+TTx2.35 2.D 0.5+TTx1.13 10320.33 10 321.C RESERVA 50 2x1.9 0.33 10 123.5Cu 6.D SAI 5 4x2.33 10 193.69 10 3150.04 13.31 27 F-1 3900 50 2x4+TTx4Cu 21.2 25.B.04 21 RESERVA 2000 302x2.Cálculo Dist.5Cu 15.B.5+TTx1.01 2.5+TTx2.41 20.98 2.5+TTx2.5Cu 10. (%) 0 0.5+TTx2.8 BANDEROLA 24H 540 EMERGENCIA 540 5700 F-4(S) 2400 F-5(S) 2400 CAJERO 300 ANTI-INTRUSIÓN 300 PUERTA ACCESO 300 Sección (mm²) I.B.5+TTx2.2 2.26 0.Cálculo (A) 2.31 0.04 1.B.63 (A) 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 I.15 100.B.33 10 284.13 10200.41 116 SAI 8769.94 10.5+TTx2.28 13.5Cu 502x2.C.12 0.D RESERVA 30 2x2.5 0.5Cu 352x2.74 3.8 16.03 2.C. 0.54 2.3 4x2.5Cu6. C.69 101313.D CLIMATIZADOR50 4x25+TTx16Cu 6.83 2.72 0.23 21 2.2 27 F-2 2400 302x2.26 C.8 16.3 4x4Cu 19.63 1.3 4x2.B.4 1. 154x25+TTx16Cu 12 153329.B.9 0.8 A-4 24H 289.5+TTx1.37 7.5Cu 6.3 4x2.Adm.C.69 103052.99 0.8 54x2.82 2.5+TTx2.D 0.3 4x4Cu 6.13 2.171.96 0.5+TTx2.B.D EMERGENCIA 50 2x1.C.C.31 0.11 1.5+TTx2.B.82 18.19 2 IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) DERIVACION IND.5+TTx2.01 3.Cálc Dimensiones(mm) (W) (m) 1369.57 10.33 10 123.69 10 381.85 0.5+TTx2.51 3.33 10 201.5Cu 6.81 0.5+TTx2.93 1.C F-2 30 2x2.C PUBLICIDAD EXTERIO 302x2.69 10 3150.5Cu 6.5+TTx2.5Cu 252x2.3 4x4Cu 6.05 16.B.5+TTx2.26 2.04 10.5+TTx2.04 21 F-3 2400 372x2.33 10 310.5Cu 302x2.5+TTx2.05 16.12 0.2 2.02 0.5Cu 13.B.B.13 10 320.Canal.D Subcuadro SAI Denominación P.31 4.43 0.17 16.B.Band.B.25 0.5Cu 6.69 101313.5Cu 6.53 0.
63 0.5 936.05 10 A-4 24H 50 2x2.03 20 0.51267.04 0.B.5 279.D EMERGENCIA 50 2x1.36 0.48 16.05 1.05 16 CENTRAL DE INCENDI 32x2.5Cu 2.C MEMORIA .5+TTx2.54 4.03 0.8 10.5Cu 2.D PUERTA DE CAMARAS 252x2.5+TTx2.9 0.95 2.5Cu 2.54 4.B.5Cu Sección (mm²) 0 1.5Cu 32x2.5+TTx2.5936.51267.07 21 300 32x2.54 4.97 2 IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) 0.C.5+TTx2.3 4x2.3 4x2.B.54 4.54 4.B.5Cu 1.54 4.64 4.54 4.64 4.54 4.B.5Cu 2.5936.18 1.64 4.06 16.C CAJERO 30 2x2.5+TTx2.5Cu2.56 2 0.06 16.5+TTx2.56 21 21 21 0.5Cu 2.5Cu 300 252x2.56 2 0.63 1.5Cu 2.5Cu2.5320.65 2.C ANTI-INTRUSIÓN35 2x2.5Cu2.03 1.C 0.18 1.C.B.C PUERTA ACCESO30 2x2.5+TTx2.5 116.04 0.18 1.35 16.18 10.36 0.3 4x2.54 4.54 4.5+TTx2.63 21 300 32x2.5+TTx2.D ALARMAS CAJA FUERT 302x2.06 16.45 10.5Cu 2.63 2.5Cu 2.5 320.53 21 0.09 16.5Cu2.18 1.B.18 1.D CENTRAL TELEFONICA 32x2.5+TTx2.5+TTx2.5 183.5Cu 2.C 0.06 16.54 4.C.9 0.5+TTx1.54 4.22 0.B.5+TTx2.05 16 F-4(S) 30 2x2.8 16.75 2 0.72 0.C F-5(S) 37 2x2.B.D SERVIDOR 3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.5 247.5Cu 2.C.5+TTx2.C BANDEROLA 24H25 2x2.5 279.B.B.B.5Cu 500 302x2.3 4x2.44 0.5+TTx2.5 236.5279.Proyecto: Título: PROYECTO DE INSTALACIONES Página: Código proyecto: 42 de 41 1107-963 1700 CENTRAL DE INCENDI SERVIDOR 300 CENTRAL TELEFONICA PUERTA DE CAMARAS ALARMAS CAJA FUERT Cortocircuito Denominación Longitud (m) 0.09 16.04 0.5+TTx2.36 0.5+TTx2.B.5Cu 3.C.5 279.54 4.51267.5Cu 2.09 16.
Documents Similar To 963_1107_MADRID_Memoria

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto