Source: http://docplayer.es/2090457-Osm-guia-de-producto.html
Timestamp: 2016-12-10 13:06:46+00:00

Document:
⭐OSM Guía de producto
Download "OSM Guía de producto"
Virginia García Prado
1 OSM Guía de producto RECONECTADOR AUTOMáTICO OSM MODELOS 15KV, 27KV Y 38KV2 1. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction INTRODUCCIÓN Los reconectadores automáticos OSM 15, OSM27 y OSM38 están diseñados para uso en líneas de distribución aéreas y en aplicaciones de subestaciones con voltajes de 15kV, 27kV y 38Kv respectivamente. Los tanques OSM se fabrican en acero inoxidable y son recubiertos con pintura al polvo de color gris claro. El producto se proporciona completo, con un control RC y cubículo de comunicaciones. El cubículo de control RC proporciona todas las funciones de protección, registro de datos y comunicaciones en un único dispositivo. El OSM ha sido diseñado para usarse como un equipo independiente que es fácilmente integrado dentro de esquemas de control remoto y distribución automatizada usando la capacidad de comunicaciones ya incorporada. El producto ha sido probado extensamente en laboratorios independientes para asegurar una vida útil prolongada y confiabilidad bajo las condiciones ambientales más severas. El reconectador automático OSM es el único equipo de aislación dieléctrico sólido que proporciona el control y ventilación de una falla al arco y las pruebas independientes avalan el cumplimiento de esta importante característica de seguridad. El producto usa tecnología desarrollada y perfeccionada durante la última década. La funcionalidad incorporada de distribución automatizada es configurable por el usuario y puede ser usada con o sin un sistema de comunicaciones, reduciendo los Reconectador OSM y Control RC y Cubículo de Comunicaciones tiempos de desconexiones e incrementando el rendimiento de la red. Reconectador Automático OSM15 Reconectador Automático OSM27 Reconectador Automático OSM38 Reconectador Automático Monofásico OSM383 Introduction Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV ASPECTOS GENERALES Los reconectadores automáticos OSM15, OSM27 y OSM38 incorporan interruptores al vacío en de polos aislados por un dieléctrico sólido que está alojado dentro del tanque de acero inoxidable diseñado para la disipación de arco eléctrico. Esto garantiza una máxima confiabilidad y vida útil con una disposición completamente aislada dentro de la carcasa de larga durabilidad. El voltaje es medido en los seis (6) bushings para los dispositivos de trifásicos o en dos (2) bushings para el dispositivo monofásico. La corriente es medida en las (3) fases o en una sola usando transformadores de corriente. Cada fase del mecanismo del reconectador es operado por un actuador magnético individual. En la operación trifásica los actuadores magnéticos son enclavados mecánicamente para garantizar la correcta operación. El dispositivo es bloqueado en posición cerrada mediante un seguro magnético y cada actuador magnético usa una única bobina. El reconectador puede ser operado mecánicamente usando el anillo amarillo de trip mecánico que actúa como palanca ubicada en la base del tanque. La indicación de Abierto/ Cerrado del equipo ubicada también en la base del tanque, usa un O verde para designar que los contactos están abiertos y un I rojo para designar que los contactos están cerrados. El estado del reconectador también se refleja mediante un microswitch conectado a la parte electrónica del control. La placa del circuito electrónico en donde el microswitch es fijado no tiene elementos activos lo que mejora considerablemente la inmunidad frente a impulsos. Los bushings del circuito principal están hechos de polímero estable frente a rayos UV y tienen una cubierta de goma silicona que proporciona una alta distancia de fuga en la extensión del bushing de silicona que se complementa con los accesorios terminales opcionales. Los actuadores magnéticos son operados desde condensadores cargados con energía almacenada, ubicados en el cubículo de control RC10. Se dispone de una placa con las características nominales localizada en la base del tanque, que indica detalles en concordancia con los requerimientos de la norma ANSI C Hay un punto de conexión a tierra que se encuentra en la parte lateral del tanque. El equipo OSM es suministrado con conectores de latón estañados en cada bushing. Los conectores del cable pueden ser proporcionados en forma de terminales cilíndricos para cables de hasta 260mm2 o conectores tipo NEMA de 2 orificios. Los diagramas de sección transversal de abajo detallan la configuración del tanque OSM y sus componentes principales. 1. Interruptor de Vacío 2. Vástago Aislado 3. Actuador Magnético 4. Carcasa de Resina Epoxi Aromática 5. Extensión del Bushing de Goma Silicona 6. Conector del Cable 7. Tanque de Acero Inoxidable 8. Switches Auxiliares 9. Transformador de Corriente (varía la posición con el modelo) 10. Sensor de Voltaje Capacitivo 11. Resorte de Apertura 12. Respirador Cerámico 13. Anillo de Trip Mecánico Diagrama de sección transversal del OSM4 3. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES RC10 El cubículo de control y comunicaciones RC10 contiiene un relé con funcionalidades de protección de sobrecorriente direccional, falla de tierra y falla de tierra sensible, reconexión automática, medición instantánea, registro de eventos, registro de demandas y unidad de terminal remota (RTU) para el control remoto, en un solo equipo. El panel de control del operador posee un gran display de cristal líquido (LCD) retroiluminado y un teclado que proporciona funciones de navegación rápida y control local. Los menús del panel son presentados en textos descriptivos que proporcionan un fácil uso para los operadores, reduciendo los tiempos de aprendizaje. El cubículo de control tiene tres (3) módulos principales: El módulo del panel de control del operador que provee la interfaz Hombre máquina (HMI). El módulo de interfaz de interruptores (Switchgear Interface Module, SIM)) que proporciona el cargador de la batería de alimentación e incorpora los condensadores que le suministran la energía de disparo y cierre al tanque OSM. El módulo de relé, que incluye el microprocesador principal y la funcionalidad DSP. La carga flotante de batería sellada de plomo-ácido localizada en el cubículo de control RC10 es compensada por temperatura. Dentro del cubículo de control hay provisto un espacio para instalar cualquier equipo de comunicaciones que sea conectado a la RTU incorporada o al módulo de entrada y salida I/O. El equipo ha sido diseñado para que el cubículo de control RC10 opere bajo condiciones de temperatura de -40 a +55 C dentro del gabinete sellado IP66. El cubículo está hecho de acero inoxidable recubierto con un Cubículo de control y comunicaciones RC10 Carcasa anti vandalismo de cables IP 65/NEMA 4 pulverizado de pintura para una vida útil prolongada y de libre de mantenimiento. La parte superior del cubículo está cubierto de un aislante con base de cerámica que proporciona una reducción de 16 C en la temperatura interna cuando se expone el cubículo a 1,1kW de radiación solar. El punto de entrada del cable de control está alojado en una caja a prueba de vandalismo y la puerta del cubículo tiene un mecanismo de traba con una manija de tres puntos que hace que resulte extremadamente difícil intervenirlo.5 Introduction Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV 4. PROTECCIÓN 4 Grupos de Protección Independientes (Cada grupo contiene ajustes de protección independientes para cada dirección) Protección de sobrecorriente y fallas de tierra direccional Intervalo del parámetro de corriente: A Resolución del parámetro: 1A Protección de Tiempo Inverso Selección de curvas independientes para las direcciones hacia adelante y reversa 4 x curvas IEC255 8 x curvas ANSI Curvas Definidas por el Usuario 42 x Curvas Personalizadas Protección de tiempo definido segundos Resolución temporal: 0,01 segundos Elemento Instantáneo de alta corriente Protección de Falla a Tierra Sensible Direccional Rango de corriente 1-80 A Opción de 1-80 A disponible Resolución del parámetro 1 A Tiempo definido: segundos Resolución temporal: 0,01 segundos Elemento de protección de voltaje Elemento equilibrado de bajo voltaje de fase (UV1) Desconexión de carga de 3 fases Intervalo de parámetro del multiplicador: 0,6-1 del voltaje del sistema Resolución del parámetro del multiplicador: 0,01 Rango de tiempo de disparo: seg. Resolución del ajuste tiempo de disparo: 0,01 seg. Elemento Bajo Voltaje de fase a fase (UV2) Rango de parámetro del multiplicador: 0,6-1 de el voltaje del sistema Resolución del ajuste del multiplicador: 0,01 Rango de tiempo de disparo: seg. Resolución del ajuste tiempo de disparo: 0,01 seg. Pérdida de alimentación (UV3) Rango de tiempo de disparo: seg. Resolución del ajuste tiempo de disparo: 0,01 seg. Tiempo de reconexión: seg. Resolución del tiempo de reconexión: 0,01 seg. Protección caída de voltaje (UV4 Caída) Rango de tiempo de disparo: seg. Resolución del ajuste tiempo de disparo: 0,01 seg. Multiplicador Mínimo: Multiplicador Máximo: Multiplicador Medio: Sobre Voltaje de fase (OV1) y de línea a línea (OV2) Rango de tiempo de disparo: 0-180s Rango de parámetro del multiplicador: 1,00-1,20 Elemento de Protección de Frecuencia Rango Pickup de Baja frecuencia: Hz (sistema de 50 Hz), Hz (sistema de 60 Hz) Rango Pickup de Sobre frecuencia: Hz (sistema de 50 Hz), Hz (sistema de 60 Hz) Resolución ajuste de frecuencia: 0,01 Hz Rango tiempo de disparo: seg. Resolución ajuste tiempo de disparo: 0,01 seg. Control de reconexión por voltaje con restauración automática que proporciona la función de anillo automatizado. Panel de control local Coordinación de Secuencia de Zona Pickup de Carga en Frío Inicio del tiempo de carga en frío: min. Finalización del tiempo de carga en frío: 0-60 min. Resolución temporal de la carga en frío: 1 min. Multiplicador de la carga en frío: 1-5 veces la corriente Pickup Resolución del multiplicador de carga en frío: 0,1 Restricción de Inrush Tiempo de Inrush: 0,01-10 seg. Resolución del tiempo de Inrush: 0,01 seg. Multiplicador de Inrush: 1-20 Resolución del multiplicador de Inrush: 0,1 Tiempo Adicional Provisorio Proporciona una demora escalonada para aislar automáticamente secciones con fallas en un alimentador o corregir la graduación de los dispositivos en serie. Ciclo de Trabajo O-0,1 seg.-co-1 seg.-co1 seg.- CO-60 seg. de tiempo de recuperación Tiempos de reconexión 1er intervalo de tiempo de reconexión 0,1-180 segundos 2do intervalo de tiempo de reconexión segundos 3er intervalo de tiempo de reconexión segundos Ajuste de resolución 0.01 segundos Reconexión Automática Configurable por el usuario 1-4 disparos para bloqueo, ajustable independientemente para falla de tierra por sobrecorriente, falla de tierra sensible y protección de voltaje. Función de Línea Viva y Función de Hot Line Tag Secuencia de Fase Negativa Protección de Armónicos Automatización Avanzada Lógica Programable6 5. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction MEDICIONES El voltaje es medido en cada bushing y la corriente es medida en cada fase del reconectador OSM usando transformadores de corriente y sensores de voltaje de acoplamiento capacitivo. Voltaje de fase a tierra: Rango kV, Precisión ± 1% or ± 0.1kV Voltaje de fase a fase: Rango kV, Precisión ± 2% or ± 0.1kV Corriente de fase: Rango 0 -, Precisión ± 1% or ± 4A Corriente residual: Rango 0-100A, Precisión ± 5% or ± 0.5A Potencia Activa, Reactiva y Total: Rango 40 -, kV, Precisión ± 2% Energía Activa y Reactiva: ango 40 -, kV, Precisión ± 2% Frequencia: Rango 46-55Hz, 55-65Hz Precisión en df/dt < 0.2Hz/s: ± 0.025Hz Rango 46-55Hz, 55-65Hz Precisión en df/dt < 0.5Hz/s: ± 0.05Hz Factor de Potencia: Rango 0-1, Precisión ± 0.02 CALIDAD DE ENERGÍA Oscilografía Captura de forma de onda de múltiples canales de voltaje y corriente muestras por segundo. Los datos del evento ocurrido son guardados en memoria. Armónicos Hasta 15 Armónica (750Hz) disponible. Corriente medida de hasta 1000A. La información del armónico es promediada sobre los 64 ciclos y esto se hace posible cada 32 ciclos. Interrupciones Recolecta la información de interrupciones largas y cortas para calcular SAIDI, SAIFI y MAIFI Incrementos y Descensos (Sags, Swells) Información de los Incrementos y Descensos del voltaje de salida configurado por el usuario en el periodo de tiempo fijado. Los datos capturados pueden ser guardados en una memoria flash interna o una unidad USB externa. Los archivos Oscilográficos capturados son guardados en el sistema de archivo con el estándar IEEE C Comtrade binario. La información de armónicos, duración de las interrupciones largas y cortas y los registros de Sags/Swell pueden ser transferidos a un USB en IEE P PQDIF. REGISTRO DE EVENTOS El control RC10 proporciona dos métodos para acceder al registro de eventos con estampa de fecha y hora con una resolución de 0,001 seg. El primer método es desde la pantalla de LCD del RC, ésta proporciona datos de operación crítica para los linieros e incluye operaciones de cierre/apertura, tipos de fallas, fase y nivel máximo de la corriente de falla. El segundo método es por descarga mediante PC usando el CMS. Éste proporciona un registro completo del historial de funcionamiento incluyendo los cambios en los parámetros, las operaciones y el historial de fallas. Los registros de falla incluyen 50 ciclos de histórico anterior al disparo para permitir el análisis de la propagación de la falla. CONTROL REMOTO Se incluye una interfaz USB en el panel frontal para conectar directamente un PC al RC10 y acceder con el software. Además los sistemas de control remoto pueden conectarse al RC10 usando una variedad de puertos, tales como: RS232, USB y puerto Ethernet. Los puertos seriales poseen un rango de bps y ambos con opciones de modos half y full dúplex. Los puertos USB pueden ser configurados para una conexión Serial, Wi-fi y LAN. El puerto Ethernet proporciona conexión para redes de 10/100BaseT. Se dispone de la aplicación de comunicación de NOJA Power para iphone y Ipad que está disponible en la tienda app de Apple y permite un control completo local y remoto de todos los equipos conectados con el cubículo de comunicaciones y control RC10. Se incluyen como estándar en el equipo los protocolos de comunicación DNP3, IEC y 104, junto con la capacidad de desarrollo de nuevos protocolos para cumplir requerimientos específicos de nuestros clientes. El cubículo de control tiene espacio para montar una radio o un módem. Se incluye una fuente de alimentación incorporada específica para el radio con una potencia nominal de 12V 20W promedio sobre una ventana móvil de 60 segundos. Como opcional para el control RC10 se puede solicitar hasta 2 módulos de entrada/salida I/O, cada uno con ocho (8) entradas y (8) salidas configurables por el usuario, pudiendo extender la capacidad a dieciséis entradas y dieciséis salidas. Se incluyen Expresiones Lógicas Construidas por el Usuario proporcionando funciones personalizadas por el usuario. Las expresiones lógicas de valor (verdadero/ falso) pueden iniciar acciones, activar puntos SCADA, encender o apagar salidas de relé I/O y/o controlar otras expresiones adicionales. Se incluyen como estándar tres (3) entradas digitales de relé configurables por el usuario. REGISTRO DE PERFIL DE CARGA El perfil de carga se registra con un período de integración configurado por el usuario de 1, 5, 10, 15, 30, 60 y 120 minutos. En la memoria se pueden almacenar hasta eventos, lo que corresponde a un período de 417 días con integración cada 60 minutos. Es posible usar CMS para cargar y graficar los datos.7 Introduction Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV 6. Conectores Terminales Disposición Típica monofásica para montaje en poste Disposición típica trifásica para montaje en poste La conexión a tierra debe realizarse según el manual técnico. Se requiere una unión principal a tierra desde el tanque y del cubículo de control RC10. Debe usarse como mínimo un cable a tierra de 35 mm 2 Conector Túnel Opción de conector NEMA de dos orificios Cada terminal de alto voltaje de los OSM tiene un conector de latón revestido de estaño en el extremo con opciones para la conexión de cables de la siguiente manera: Una disposición de terminal cilíndrica apta para cables de 40mm 2 a 260mm 2. Los cables se fijan al conector con dos tornillos de cabeza hexagonal. Conector opcional tipo NEMA de dos orificios. Los conectores de cables se proporcionan con (2) pernos de acero inoxidable M12 x 25 mm con opción de panel que incluyen arandelas planas y de resorte. Reconectador monofásico Se incluyen como estándar el soporte para montaje en poste y soportes para los supresores de transientes (pararrayos). En el manual técnico se proporcionan los detalles de instalación completos, este diagrama se proporciona sólo para mostrar una disposición típica Reconectador trifásico8 7. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction CONTENCIÓN DE FALLA POR ARCO El reconectador Automático de NOJA Power cumple con la contención de falla por arco de acuerdo a sus estándares. Si una falla ocurre, el arco interno es contenido y cualquier gas generado es disipado de forma segura. El diseño de contención y disipación de la falla por Arco Patentado de NOJA Power está en concordancia con los requerimientos de la norma IEC Clausula y Anexo A. Los reconectadores OSM de NOJA Power han pasado satisfactoriamente las pruebas tipo de contención de falla por arco y han cumplido las especificaciones. El Análisis de Elemento Finito (FEA) en los sistemas de aislación es realizado mediante ANSYS para optimizar y minimizar el esfuerzo eléctrico dentro del material dieléctrico sólido sobre la superficie de aislación en el aire. DISEÑO DE CONTENCIÓN Y DISIPACIÓN DE FALLA POR ARCO El análisis FEA aborda los siguientes temas: Descarga parcial Resistencia al impulso. Durabilidad de acuerdo a la degradación de superficie. PRUEBA DE CONTENCIÓN DE FALLA POR ARCO ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CERTIFICADA CERTIFICACIÓN PRUEBAS TIPO KEMA LABORATORIO DE PRUEBA KEMA PARA ALTA CORRIENTE NOJA Power es única entre las compañías comparables con logros de acreditación AS/NZS ISO y AS/NZS El Reconectador Automático de NOJA Power libre de SF6 es una iniciativa clave para el medio ambiente usando aislación dieléctrica sólida para reducir la huella medio ambiental. Interruptores de carga con gas SF6 tienen un potente potencial de calentamiento global de 23,900 veces más que el CO2, entonces la selección de los Reconectadores de NOJA Power libres de SFf6, permitirían a las empresas eléctricas reducir la huella medio ambiental. Los reconectadores OSM de NOJA Power han sido sometidos a completas pruebas tipo en laboratorios de prueba independientes DNV KEMA. El reconectador OSM38, por ejemplo, fue probado para el rendimiento eléctrico incluyendo la interrupción del ciclo de trabajo en 12.5 KA, interrupción de carga en 630 A, carga en el cable, carga en la línea, capacidad de resistencia del dieléctrico incluyendo 170 kv de BIL entre la posición de apertura y 195 kv de BIL de fase a fase y fase a tierra, tensión de descarga en seco y húmeda, aumento de temperatura y pruebas de operaciones mecánicas.9 Introduction Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV 8. SEGURIDAD EN TERRENO El reconectador Automático de NOJA Power incluye una aplicación de software App sin costo que mejora la seguridad de los trabajos en terreno al habilitar la capacidad de control remoto inalámbrica. La App del Reconectador NOJA Power, disponible desde la tienda App de Apple se utiliza con equipos de Apple, incluyendo iphone y ipad. Éstos se comunican vía un enlace Wi-Fi con el Reconectador Automático permitiendo a los ingenieros de campo controlar e interrogar el reconectador sin tener que subir el poste. El uso de esta aplicación mejora la seguridad debido a que los operadores de terreno ya no tienen que subir el poste, siendo esto un peligro constante que empeora en climas adversos, altitud del piso y cercanía a los cables que conducen miles de voltios. Ejecutándose en un Apple iphone, ipod touch, ipad o ipad mini, la App del Reconectador se comunica con el cubículo de control y comunicaciones RC10 de NOJA Power vía una conexión TCP/IP. La aplicación es capaz de configurar y retener la dirección IP fija y el número de puerto para cada reconectador, que es entonces guardada en una lista de dispositivos que identifica cada unidad con un nombre o código. Los operadores pueden entonces seleccionar, configurar, controlar e interrogar cualquier reconectador de la lista proporcionando conexiones vía una línea fija, GPRS, WiMax o Wi-Fi. Los operadores podrán leer la corriente de las tres fases y el voltaje de fase (voltaje en los seis bushings), frecuencia, potencia, factor de potencia, dirección del flujo de potencia y mediciones de energía. Además, la aplicación permite también controlar funciones del Reconectador tales como Apertura/Cierre, Local/Remoto, Grupo de Protección Activo On/Off, Auto Reconexión On/ Off, Línea Viva On/Off y Falla a Tierra On/Off entre otras. APLICACIÓN REMOTA DEL RECONECTADOR DE NOJA POWER APLICACIÓN REMOTA DEL RECONECTADOR NOJA POWER PANTALLAS DE LA APLICACIÓN REMOTA DEL RECONECTADOR NOJA POWER10 9. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV Introduction INTEROPERABILIDAD El cubículo de control RC10 de NOJA Power proporciona opciones de comunicación flexible. El reconectador OSM es suministrado con un Cubículo de Control RC10. El módulo de Relé adentro del RC10 tiene 3 puertos USB y un puerto RS232 disponible para las conexiones de comunicaciones. Los puertos USB pueden ser usados con accesorios de comunicaciones aprobados por NOJA Power. Los accesorios pueden ser usados para proporcionar un amplio rango de puertos de interfaces tales como RS485, RS232, Ethernet, WiFi, GSM y módems GPRS. Los accesorios de comunicaciones USB pueden también ser usados para conectar remotamente el software de configuración CMS para el acceso de ingeniería a través de los enlaces serial, módem y Ethernet. Los accesorios proporcionan un amplio rango de opciones flexibles para SCADA y acceso de ingeniería para el cubículo de control RC10.Todos los accesorios aprobados son diseñados para trabajar con el RC10 en un rango de temperatura específico de -40 C a +55 C. Hasta dos módulos de Entradas y Salidas de Propósito General (GPIO) pueden ser suministrados como una opción con el cubículo RC. Cada módulo I/O tiene ocho entradas opto-acopladas y ocho salidas de contacto libre de potencial con contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Los módulos pueden ser usados para controlar y monitorear equipamiento externo, funcionalidad de la automatización implementada por el usuario y proporcionar I/O remotas cuando no está integrada el uso la funcionalidad SCADA. El software de configuración CMS es usado para programar los módulos. Cualquier señal de control disponible puede ser programada para cada entrada y cualquier combinación de indicaciones disponibles puede ser programada para cada salida. 2 x MÓDULOS IO OPCIONALES 2 MÓDULOS IO OPCIONALES Panel Local Panel Remoto (longitud máxima 120m) RC10 MÓDULO RELÉ CMS en computador Módulo de Radio Módulo RS485 Módulo Blue Tooth Módulo Inalámbrico Módulo GSM GRPS Módulo Ethernet11 Introduction Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV 27kV 38kV 10. SOFTWARE DE CALIDAD DE ENERGÍA El Software de Calidad de Energía (PQS) de NOJA Power automatiza el análisis de la información capturada por los Reconectadores Automáticos (ACR) OSM de NOJA Power y los controles RC10, permitiendo a los ingenieros reaccionar rápidamente a los problemas de la red. PQS permite monitorear armónicos causados por: Sistemas de microgeneración tales como paneles foto voltaicos (PV) instalados en techos domiciliarios Carga de vehículos eléctricos Motores eléctricos Equipos de clientes basados en semiconductores. PQS permite a las empresas eléctricas monitorear la Calidad de Energía y cumplir los estándares de regulación evitando penalidades y protegiendo la infraestructura en el evento de que los armónicos excedan un umbral predeterminado. El software es también una valiosa herramienta para compañías que quieren revisar que sus operaciones internas no estén inyectando de regreso armónicos en la red desde sus instalaciones ni arriesgándose al daño por armónicos para sus propios recursos eléctricos. Información Oscilográfica El RC-10 puede capturar un oscilograma de la forma de onda cuando un evento específico ocurre tal como una apertura o un cierre. La cantidad de forma de onda capturada previa a la activación puede ser configurada por el usuario. Estos rangos van desde 0 a 80% de la captura previa al punto de activación. La información puede ser usada para analizar las fluctuaciones de la calidad de energía. Armónicos Los Armónicos son ondas que tienen múltiples frecuencias de la frecuencia fundamental. El RC-10 mide la Distorsión Armónica Total (THD), Distorsión Total de Demanda (TDD) y Armónicos de Voltajes y Corrientes hasta el 15 armónico. 15 Armónico (750Hz) disponible. Medición de corriente hasta 1000A. La información del armónico es promediada por los 64 ciclos y está hecha con disponibilidad cada 32 ciclos. Interrupción de Larga y Corta Duración El RC-10 guarda información relacionada con interrupciones de larga y corta duración. Está información es usada para el cálculo de SAIDI (Índice de Duración Promedio del Sistema) y MAIFI (índice de Frecuencia de Interrupción Promedio Momentáneo). Ambas interrupciones larga y corta están basadas en la Detección de Pérdida de Suministro (LSD). Se recolecta información de la interrupción de larga o corta para el cálculo de SAIDI, SAIFI y MAIFI. Incrementos y Descensos (Sag y Swell) El RC-10 graba las variaciones de voltaje (Incrementos y Descensos) que ocurren afuera del periodo de tiempo ajustado por el usuario. Los Incrementos y Descensos en los voltajes están basados en los voltajes de fase a tierra. La información capturada puede ser guardada en una memoria flash interna o en una unidad USB externa. Los archivos de la Oscilografía capturada son guardados Registro de Armónicos PQS Gráfico de sobre corriente PQS Gráfico de Armónicos de Corriente PQS en el archivo de sistema en el estándar IEEE C Comtrade binario. La información armónica, interrupciones de larga y corta duración y registros de Incrementos/Descensos pueden ser transferidos a un USB en IEEE P PQDIF. El PQS está disponible para descarga sin costo para todos los clientes usuarios de equipos OSM de NOJA POWER.12 Número de parte Medición corriente Medición de voltaje Tipo de control Voltaje máximo calificado Corriente nominal continuada Capacidad de Falla (RMS) Capacidad máxima de Falla (peak) Capacidad de ruptura Operaciones mecánicas Operaciones a plena carga Operaciones a capacidad de Falla (peak) Corriente de falla de corta duración Capacidad de ruptura activa principal Corriente de carga del cable Corriente de carga de la línea Resistencia al impulso fase a tierra, fase a fase Impulso a través del interruptor Tensión de descarga en seco fase a tierra, fase a fase y a través del interruptor Temperatura ambiente Humedad Altitud Peso OSM Transformadores 6 Sensores de Voltaje RC kV 31.5kA 70 /3 seg. 25A 10A 110kV 110kV 50kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 105kg OSM Transformadores 6 Sensores de Voltaje RC10 27kV 31.5kA 70 /3 seg. 25A 5A 150kV 150kV 60kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 112kg OSM Transformadores 6 Sensores de Voltaje RC10 38kV 31.5kA 70 /3 seg. 40A 5A 195kV 170kV 70kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 140kg OSM x Transf. de Corriente 2 x Sensores de Voltaje RC10 38kV 31.5kA 70 /3 seg. 40A 5A 195kV 170kV 70kV -40 C to +55 C 0-100% 3000M 75kg Las altitudes por encima de los 1000m deben calificarse según ANSI C NOJA Power AustrAlia OFICINA CORPORATIVA & FABRICA NOJA Power BRAZIL OFICINA & FABRICA NOJA Power CHILE OFICINA COMERCIAL NOJA Power UK OFICINA COMERCIAL NOJA Power USA OFICINA COMERCIAL NOJA Power Switchgear Pty Ltd 16 Archimedes Place, Murarrie Brisbane Qld 4172, Australia Telefónico: +61 (7) Fax: +61 (7) Web: NOJA Power do Brasil Ltda Avenida Pierre Simon de Laplace, 764 Techno Park Campinas SP CEP , Brasil Telefónico: +55 (19) Fax: +55 (19) Web: NOJA Power SpA Av 11 de septiembre 1881, Of 1415 Providencia, Santiago Chile Telefónico: +56 (2) Web: NOJA Power Limited 4 Stalyhill Drive, Stalybridge Cheshire SK 15 2TR United Kingdon Telefónico: +44 (01865) Fax: +44 (01865) Web: NOJA Power, LLC 3611 SW Humphrey Blvd Portland OR United States of America Móvil: +1 (971) Web: Escanear para ir al sitio web de NOJA Power NOJA Power es una marca registrada de NOJA Power Switchgear Pty Ltd. Este documento tiene propiedad intelectual y está destinado a usuarios y distribuidores de productos de NOJA Power Switchgear. Contiene información que es propiedad intelectual de NOJA Power Switchgear y, por lo tanto, no puede ser reproducido por partes o en su totalidad por ningún medio, sin la autorización por escrito de NOJA Power Switchgear. NOJA Power es una marca registrada NOJA Power Switchgear y no puede ser reproducida o utilizada de ninguna manera sin autorización por escrito. NOJA Power Switchgear aplica una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. NOJA Power Switchgear no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños derivados de acciones u omisiones basadas en la información contenida en este Manual de Usuario. NOJA Documentos relacionados
OSM15 OSM27 Guía de producto RECONECTADOR AUTOMÁTICO OSM MODELOS 15 & 27 KV 1. Guía de producto Reconectador Automático OSM Modelos 15kV & 27kV Introduction INTRODUCCIÓN Los Reconectadores Eléctricos OSM15 Más detalles Reconectadores Automáticos OSM Modelos 15kV y 27kV
Reconectadores Automáticos OSM Modelos 15kV y 27kV Introducción Los Reconectadores Automáticos OSM15 y OSM27 fueron diseñados para su uso en líneas principales de distribución, como también para estaciones Más detalles RC10. Guía de Producto. Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10
RC10 Guía de Producto Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10 1. Guía de Producto Accesorios Cubículo de Control y Comunicaciones RC10 Introduction Introducción El reconectador OSM es provisto Más detalles Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente. Siemens AG 2010 Energy Sector
Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente Energy Sector 1. Es su red lo bastante segura? Graves incidentes se deben muchas veces a causas pequeñas: Impacto de rayos viento ramas Más detalles Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste
Control Automático de Interruptores 6801 de S&C Para Equipos Aéreos Montados en Poste Control Automático Los Controles Automáticos de Interruptores 6801 combinan los sofisticados esquemas de control automático Más detalles UPO 11-1 RT. Doble conversión de alto rendimiento y avanzado control digital, para tareas críticas y aplicaciones corporativas.
Online UPS UPO 11-1 RT Doble conversión de alto rendimiento y avanzado control digital, para tareas críticas y aplicaciones corporativas. Características Largo rango de regulación de frecuencia Diseño Más detalles COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
www.kps-energy.com info@kps-energy.com COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA CONDENSADORES CILÍNDRICOS MONOFÁSICOS CONDENSADORES CILÍNDRICOS TRIFÁSICOS CONDENSADORES TRIFÁSICOS EN CAJA METÁLICA REGULADORES Más detalles Nuevas funcionalidades en la gama Sepam
Nuevas funcionalidades en la gama Sepam Marzo, 2010 B. U. Power Consultation Ángel Silos Sánchez Nuevas funcionalidades Sepam Sepam serie 20 y serie 40 Sepam serie 40 Carga Fría para la intensidad de fase Más detalles Protección de Máxima / Mínima Tensión TPI. Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B
Compatible ersys TPI Protección de Máxima / Mínima Tensión Protección, Medida y Comunicaciones FTPI703B Descripción Los relés de la familia 3/8TPI, diseñados con tecnología digital de la última generación, Más detalles Especificación para el Sistema de administración de datos y monitoreo en línea de baterías para sistema de UPS
1 Alcance Esta especificación define los requisitos mínimos para un Sistema de administración de datos y monitoreo predictivo en línea de baterías (BMDMS, por sus siglas en inglés Battery Monitor Data Más detalles Filtros de armónicos Matrix
Filtros de armónicos Matrix Serie D: Tabla de selección y guía de especificaciones técnicas IEEE-519: El filtro armónico Matrix serie D usa tecnología de reactor de mitigación de armónicos (HMR, por su Más detalles Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación
Controlador de proceso digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación El Tipo 8693 puede combinarse con... Diseño compacto de acero inoxidable Pantalla gráfica retroiluminada Más detalles Interruptor de tanque vivo en SF6 EDT con transformador de corriente integrado hasta 72,5 kv
Interruptor de tanque vivo en SF6 EDT con transformador de corriente integrado hasta 72,5 kv Interruptor EDT con transformador de corriente integrado en SF6 ABB es un líder mundial en tecnología de interruptores Más detalles Posicionador electroneumático digital
SideControl BASIC Posicionador electroneumático digital El Tipo 8791 BASIC puede combinarse con... Carcasa metálica compacta Puesta en servicio sencilla mediante función de ajuste Sistema dinámico de válvula Más detalles Gamatronic. Innovando en la. Tradición
Gamatronic µps-sp Innovando en la Tradición Gamatronic µps-sp La UPS modelo µps-sp es un sistema True Online Doble conversión microcontrolado que emplea modulación por ancho de pulso (PWM). Suministra Más detalles M2M Analizador de redes
M2M Analizador de redes La importancia del control Medición y análisis avanzado de parámetros eléctricos Para hacer las instalaciones tan eficientes como sea posible, es esencial conocer los detalles de Más detalles DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS CÓDIGO : RL-1H CÓDIGO SAP: 1000844 RELÉ DE PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE PARA RESPALDO Item Descripción Unidad Pedido Ofrecido Comentarios 1 Empresa Proveedora 2 Fabricante Más detalles Software de Calidad de Energía Guía de Usuario
Software de Calidad de Energía Guía de Usuario www.nojapower.com.au Historial de Revisión Rev. Autor Fecha Comentario 0 OA 13-11-13 Primera emisión del documento 1 OA 16-01-14 Introducción de la pestaña Más detalles Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella
www.casella-es.com Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Casella Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Seguridad... 3 1.2 Descripción general del producto... 3 1.3 Cómo funciona?... 3 Más detalles CPN1 / CP3R PANELES VFD PREDISEÑADOS. Panel de control VFD CPN1. Panel de control VFD CP3R
2 www.vfdpanels.com CPN1 / CP3R PANELES VFD PREDISEÑADOS Los paneles de control VFD CPN1 y CP3R son opciones prediseñadas y económicas en aplicaciones de control de presión constante y vienen con un VFD Más detalles ICP MANUAL DEL USUARIO INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN. Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA
MANUAL DEL USUARIO ICP INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 1 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD... 2 3. CONEXIÓN.. Más detalles Sistema de Cable Sensor MicroPoint
Sistema de Cable Sensor MicroPoint Sistema de Seguridad Perimetral Especificaciones de Desempeño y Operación Mayo 2003 1 Aviso INTREPID y MicroPoint son marcas registradas de Southwest Microwave Inc. Copyright Más detalles Autoclaves Verticales. Systec Serie-V
Autoclaves Verticales Systec Serie-V Systec Serie-V Autoclaves verticales Autoclaves especialmente desarrolladas para procedimientos de esterilización en laboratorios. Realice estos procedimientos de forma Más detalles ATECNA Ingeniería Ltda. constituye una empresa especializada en Automatización Industrial, Telemetría y Adquisición de Datos SCADA.
ATECNA Ingeniería Ltda. constituye una empresa especializada en Automatización Industrial, Telemetría y Adquisición de Datos SCADA. Fue fundada el 28 de febrero de 1992 por el Ingeniero Electrónico U.S.M. Más detalles Equipo de Energía Solar Fotovoltaica EESFB
Equipo de Energía Solar Fotovoltaica EESFB Equipamiento Didáctico Técnico Productos Gama de productos Equipos 5.-Energía Consola electrónica DIAGRAMA DEL PROCESO Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO Más detalles Guía rápida de Instalación
Guía rápida de Instalación Apariencia y Dimensión Método de Instalación Terminales Diagrama de Cables Modo de Coniguración Comunicación Opciones E/S Alarmas Registro de Datos Calidad de la Energía y Captura Más detalles Equipos de Conversión de Corriente Continua para la Minería. Minería
Equipos de Conversión de Corriente Continua para la Minería Minería Diseño e Ingeniería de última generación La empresa Dynapower es el fabricante independiente de rectificadores de alta potencia más grande Más detalles Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes
Serie MKT (E3.1) Cámaras de simulación ambiental Cámara de simulación ambiental para perfiles de temperatura exigentes Los rangos de temperatura entre -70 ºC y 180 ºC, con la ventaja de la simulación natural Más detalles Analizador de redes MEDCAL ST Monitor de calidad de voltaje MEDCAL NT
La familia de contadores trifásicos MEDCAL ST y MEDCAL NT es la solución óptima a larga escala para grabaciones de voltaje de calidad. Cumpliendo los requerimientos de EN 50160, es el primer monitor trifásico Más detalles Indicador de pesaje XR5000
Indicador de pesaje XR5000 Es fácil tomar decisiones de gestión Capturando la mayor variedad de datos de animales necesarios permite tomar las decisiones acertadas. Se usa para identificar rápidamente Más detalles Fusible Limitador Fault-Tamer de S&C. Distribución Aérea (15 kv hasta 25 kv)
Fusible Limitador Fault-Tamer de S&C Distribución Aérea (5 kv hasta 25 kv) Presentamos la nueva generación de protectores para transformadores tipo punta de poste de S&C... Aplicación Aunque el Fusible Más detalles Características Generales Estándar:
Características Generales Estándar: Tensión de entrada: 127 Vac (220 opcional) Tensión nominal de salida: 120 ó 127 Vac (220 opcional) Frecuencia 50/60 hz. Rango de entrada: +15% -30% Vac de tensión nominal. Más detalles Tablero de Transferencia SEL-E-804 Contactores
DESCRIPCION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SEL-E-804 El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia Más detalles ACE3600 MONITOREO Y CONTROL DE ALTO RENDIMIENTO UNIDAD TERMINAL REMOTA ACE3600
MONITOREO Y CONTROL DE ALTO RENDIMIENTO UNIDAD TERMINAL REMOTA ACE3600 PÁGINA 1 POTENCIE SU RED SCADA Los servicios públicos, ahora más que nunca, enfrentan problemas nuevos y mayores. Múltiples tecnologías Más detalles Tester para la instalación
DGC-1000 A Pinza amperimétrica para medida de resistencia de bucle de tierra Rango de medida de bucle de conexión a tierra: 0,025 1.500 Ω Rango de medida de corriente de fuga: 0,2 1.000 ma Rango de medida Más detalles Instrumentos de medición universal
energía management systems 01 Instrumentos de medición universal INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UNIVERSAL Instrumentos de medición universal TNM35 página 1/1 TNM96-ED página 1/3 TNM96-ETL página 1/5 TNM96-ETN Más detalles TRANSFIX Análisis de Gases Disueltos y Humedad en línea para Transformadores
TRANSFIX Análisis de Gases Disueltos y Humedad en línea para Transformadores TRANSFIX El conocimiento exacto de la condición de los transformadores es esencial para todas las redes eléctricas y el monitoreo Más detalles Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión para América del Norte
Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión para América del Norte NÚMERO DE MODELO: SU40K General Sistema UPS SU40K (40kVA) SmartOnline Modular, Trifásico, inteligente, Más detalles Prepago Monofásico Bi-Cuerpo
Prepago Monofásico Bi-Cuerpo Prepago Monofásico Bi-Cuerpo Introducción: El medidor Hexing-TSI de sistema prepago tipo bi-cuerpo con teclado separado está compuesto por un módulo compacto de medición montado Más detalles BLUE SOLAR MPPT. 75/15 y 100/15
BLUE SOLAR MPPT 75/15 y 100/15 Componentes electrónicos protegidos frente a agresiones medioambientales Ajuste automático a 12 ó 24V (modelo 75/15) Gran abanico de protecciones Seguimiento ultrarrápido Más detalles Cargadores industriales y sistemas de CC
Cargadores industriales y sistemas de CC SPR Rectificador monofásico TPR - Rectificador trifásico 12V - 250V 5A - 1000A Diseñados para todas las aplicaciones industriales Petroquímicas, petróleo & gas Más detalles energía simplificada GAMA DE 32 A 125 KVA Rendimiento I Durabilidad I Funcionalidad www.fgwilson.com
energía simplificada www.fgwilson.com GAMA DE 32 A 125 KVA Rendimiento I Durabilidad I Funcionalidad La vida moderna es complicada, pero asegurarse el suministro energético puede resultar sencillo con Más detalles Cámara climática para condiciones constantes con humedad
Serie KBF (E5.2) Cámaras de clima constante Cámara climática para condiciones constantes con humedad La KBF de BINDER es la especialista en los ensayos de estabilidad totalmente fiables y en la conservación Más detalles Fuentes de Alimentación DC Programables de Alto Poder Serie PVS
Hoja de Datos Las fuentes de alimentación DC programables de BK Precisión, modelos PVS10005, PVS60085 y PVS60085MR, entregan un poder de salida limpio de hasta 5.1 kw, excelente regulación y rápido tiempo Más detalles ESTACIONES METEOROLÓGICAS. UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl GSM/WIFI/ETHERNET. Encuéntranos en:
ESTACIONES METEOROLÓGICAS GSM/WIFI/ETHERNET Encuéntranos en: UNISOURCE INGENIERIA LTDA. www.unisource.cl El HOBO RX3000 es una Estación Meteorológica que combina una mayor flexibilidad y la posibilidad Más detalles Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión Internacional
Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión Internacional NÚMERO DE MODELO: SU40KX General El sistema UPS Real en Línea Trifásico Inteligente Modular SmartOnline Más detalles EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Al aumentar la presencia de equipos electrónicos sensibles (computadoras, PLC s, variadores de velocidad de motores, equipos de comunicación) en todos Más detalles Posicionador digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación
Posicionador digital electroneumático para montaje integrado en válvulas de regulación El Tipo 869 puede combinarse con... Diseño compacto de acero inoxidable Pantalla gráfica retroiluminada Puesta en Más detalles Mejor control de calidad de la en
Power Quality Mejor control de calidad de la en David Hart, David Uy, Damir Novosel, Steven Kunsman, Carl LaPlace, Marco Tellarini Los relés de protección y los equipos de control de la distribución, como Más detalles GALAXY - VM soluciones de alquiler
GALAXY - VM soluciones de alquiler Visa cuenta con más de treinta años de experiencia en el diseño, fabricación y suministro de generadores para los mercados de alquiler de Europa, Oriente Medio y África, Más detalles Nuevo variador de frecuencia Fuji Electric para HVAC y control de bombas
Nuevo variador de frecuencia Fuji Electric para HVAC y control de bombas 0,75 560kW Trifásico 400V IP20/00 & IP54 Opciones adaptables Teclado Cable de extensión para funcionamiento remoto Diagrama básico Más detalles Dell Smart-UPS On-Line 208 V
Dell Smart-UPS On-Line 208 V UPS de doble conversión en línea monofásico líder en la industria con funciones avanzadas de gestión. UPS versátil desarrollado para condiciones energéticas inestables de cualquier Más detalles BL18 Cargador de baterías y fuente de alimentación
BL18 Cargador de baterías y fuente de alimentación Índice 1 Aplicación 2 Características y propiedades 3 Funciones y ajustes 3.1 Montaje y conexión 3.2 Utilización como fuente de alimentación estabilizada Más detalles Desconectador para Bancos de Capacitores VSV
Desconectador para Bancos de Capacitores VSV DESCONECTADORES MONOFÁSICOS PARA BANCOS DE CAPACITORES 15kV a 38kV. 200A Serie VerSaVac. Características y beneficios El VerSaVac de Joslyn Hi-Voltage es un Más detalles UPS Internet Office de Reserva de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB
UPS Internet Office de Reserva de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB NÚMERO DE MODELO: INTERNET350U Destacado UPS Standby ultracompacto de 120V, 350VA Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro Más detalles Discrete Automation and Motion, Drives & Control Drive ABB para bombeo solar ACS355 + N827. ABB Group November 4, 2014 Slide 1
Discrete Automation and Motion, Drives & Control Drive ABB para bombeo solar ACS355 + N827 November 4, 2014 Slide 1 Contenido Mercado Introducción Rangos Conectividad Puesta en marcha básica Monitorización Más detalles Nardalert S3 TM Monitor de radiación no iozante
Patente pendiente Nardalert S3 TM Monitor de radiación no iozante Módulos del sensor de campo sustituibles Pantalla de cristal líquido (LCD) a color Diodos de emisión de luz (LED) multicolor con alarma Más detalles Sistema UPS, Modular, Trifásico, SmartOnline de 100kVA, UPS Internacional En Línea, de Doble Conversión
Sistema UPS, Modular, Trifásico, SmartOnline de 100kVA, UPS Internacional En Línea, de Doble Conversión NÚMERO DE MODELO: SU100KX2 General Sistema UPS SmartOnline SU100KX2 de 100kVA Modular, Trifásico, Más detalles INVERSOR PHOENIX 180VA - 1200VA 120V Y 230V
INVERSOR PHOENIX 180VA - 1200VA 120V Y 230V SinusMax Diseño superior Desarrollado para uso profesional, la gama de inversores Phoenix es ideal para innumerables aplicaciones. El criterio utilizado en su Más detalles Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia Sistema trifásico completo Relación de Transformación: Tensión de Reabsorción:
SISTEMA ETP Mantenimiento predictivo de transformadores de potencia El mantenimiento predictivo es la solución más eficiente para asegurar el correcto funcionamiento de elementos críticos como los transformadores Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Empresa : CEMENTO INCA Atención : Sr. Freddy Hidalgo Pecho Fecha: 22 de abril de 2009 Teléfono : Tlf. Celular: 411*5403 Fax: Referencia : UPS True On LIne Doble Conversión de 3 KVA CON TRANSFORMADOR E-Mail Más detalles Aportamos energía a sus necesidades...
www.fgwilson.com Aportamos energía a sus necesidades... Construcción Zonas residenciales Comercio minorista Telecomunicaciones GAMA DE 6,8 A 25 KVA Rendimiento I Duración I Funcionabilidad La gama de Más detalles RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
RELÉ DE ESTADO SÓLIDO Nuevo relé de estado sólido monofásico de tamaño compacto y bajo coste Menor coste gracias a la nueva construcción modular Disponibles modelos de 15 hasta 45 A Modelos con perfil Más detalles US 700. Características
US 700 Características Lector Biométrico para Control de Acceso Independiente con Lector de Huella Digital Sensor Óptico ZK altamente durable y preciso. Las interfaces de Weigand de Entrada y Salida son Más detalles PROTECCIÓN Y CONTROL INTERRUPTOR EN VACIO AISLAMIENTO SOLIDO ( MVI )
INTERRUPTOR EN VACIO AISLAMIENTO SOLIDO ( MVI ) Interruptores Moldeados en Vacío (MVI en inglés) son aparatos que pueden hacer, llevar e interrumpir automáticamente las corrientes a través de 12,500 amperes Más detalles 100% electricidad. Instrumentos digitales de medida y transformadores de corriente
1% electricidad Instrumentos digitales de medida y transformadores de corriente medición, protección y automatización 47 medidas eléctricas Multímetros para redes BT Medidas de: - tensión - corriente - Más detalles UPS 30 KVA. Generalidades
MEMORIA DESCRIPTIVA UPS 30 KVA Generalidades 1.- Introducción. 2.- Descripción de la UPS. 3.- Rectificador Cargador. 4.- Limitación de re - inyección de armónicos a la entrada. 5.- Banco de Baterías. 5.- Más detalles sistema solar pico Sistema Solar Electrificación Rural
sistema solar pico Sistema Solar Electrificación Rural Electrificación Rural Por su trabajo en muchos proyectos alrededor del mundo, Phocos tiene basta experiencia en el segmento de electrificación rural. Más detalles GWY-ME-ETH/RS232/RS485-IO. Gateway Multiprotocolos GWY-ME-ETH/RS232/RS485-IO. Descripción funcional. Características principales:
Gateway Multiprotocolos Descripción funcional 1. Breve descripción general: El conversor multiprotocolos GWY-ME-ETH/RS232/RS485 es un dispositivo industrial compacto, que ha sido diseñado para obtener Más detalles ISIO 200. Teminal de Entrada/Salida (E/S) Binaria con interfaz IEC 61850 GOOSE
ISIO 200 Teminal de Entrada/Salida (E/S) Binaria con interfaz IEC 61850 GOOSE Compacto y sencillo ISIO 200 Ponga entradas y salidas binarias donde las necesite ISIO 200 es un versátil terminal de E/S binaria Más detalles Gestor de Consumo Energético
Gestor de Consumo Energético Especialmente indicado para ahorrar electricidad en: sector doméstico, empresarial, edificios públicos, comercios, etc El gestor energético EnviR de Current Cost está diseñado Más detalles Sistema de gestión del alumbrado AmpLight
Sistema de gestión del alumbrado AmpLight Control centralizado de alumbrado exterior Control centralizado de alumbrado exterior AmpLight es una completa solución basada en web con una avanzada comunicación Más detalles Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo.
Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo. NÚMERO DE MODELO: SMART550USBTAA Destacado Cumple con la TAA / Acta Federal de Acuerdos Más detalles Bancos de Capacitores y Filtros de Armónicas en Gabinete Media Tensión
Bancos de Capacitores y Filtros de Armónicas en Gabinete Media Tensión APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES Los bancos de capacitores y filtros de armónicas en gabinete para Media Tensión tienen aplicación Más detalles TFS 2100. Sistema de Localización de Faltas por Onda Viajera
Sistema de Localización de Faltas por Onda Viajera El localizador de faltas de líneas de transporte y distribución más preciso del mercado Precisión típica: ±150 m con independencia de la longitud de línea Más detalles KEOR HP. SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES
KEOR HP SAI TRIFÁSICO de 100 a 800 kva ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES SAI Legrand RENDIMIENTO SUPERIOR CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Legrand, líder mundial Más detalles PIDS Perimeter Fence Security System
fuego securidad protección y vigilancia defensa Sistema de Seguridad de Cerca Perimetral PIDS El cable MicroPoint se basa en la tecnología MicroPoint que detecta cualquier alteración a la cerca y la localiza Más detalles MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO ELECTRONICO DSE 7320.
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. MANUAL DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO ELECTRONICO DSE 7320. LIMA PERU TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON MODULO 7320 Y SERVOMOTORES Marca MODASA, en gabinete Más detalles ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062
A Electrotecnia 0.2 kw ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, MODELO 9062 DESCRIPCIÓN GENERAL El Sistema de Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos Más detalles Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P402-111 AB Issue 3 Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad Alarm Power Alarm Pump 2. Aplicación LC1300 3. Instalación 4. Configuración 5. Diagrama de Conexiones Más detalles COMTRAXX CP700. Condition Monitor para equipos Bender BMS y analizadores de red universales. Seguridad Eléctrica! CP700_D00005_00_D_XXES/03.
COMTRAXX CP700 Condition Monitor para equipos Bender BMS y analizadores de red universales CP700_D00005_00_D_XXES/03.2014 Seguridad Eléctrica! COMTRAXX CP700 Condition Monitor para equipos Bender BMS y Más detalles www.elion.es Panorama de la Oferta Arrancadores Suaves Media Tensión
www.elion.es Panorama de la Oferta Arrancadores Suaves Media Tensión PRODUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN Arrancador Suave para Media Tensión, Digital, Heavy Duty, de 2,3-15KV y hasta 48MW El HRVS-DN es un Arrancador Más detalles Pantalla del software de adquisición de datos y cálculos INTRODUCCIÓN
Equipo de Medida y Calibración de Presión TMCP Equipamiento Didáctico Técnico Productos Gama de Productos Equipos 8.- Fluidos Mecánicos y Aerodinámica y 9.- Termodinámica y Termotecnia Pantalla del software Más detalles UPS Internet Office Standby de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB
Internet Office Standby de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB NÚMERO DE MODELO: INTERNET350U Destacado Standby ultracompacto de 120V, 350VA Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico Más detalles Soluciones flexibles de interruptores de control y carga
Soluciones flexibles de interruptores de control y carga Boletines 194C, 194E, 194L AUMENTE LA CAPACIDAD DE SU CONTROL Boletín 194C Boletín 194E Boletín 194L Interruptor de control Disponible con capacidad Más detalles VENTAJAS ENSAYOS NORMAS TECNICAS
VENTAJAS 590G-V2 TESTER DE TC Desde 1999, Red Phase fabrica un revolucionario tester de TC. Este nuevo método, permitió a las distribuidoras alrededor del mundo ensayar sus TC de una manera mas fácil y Más detalles ISOMETER IR427. con repetidor de alarma MK7
con repetidor de alarma MK7 Aparato de vigilancia de aislamiento con vigilancia de carga y temperatura integrada para sistemas IT médicos según IEC 60364-7-710, IEC 61557-8 y DIN VDE 0100-710 IR427_D00118_00_D_XXES/05.2015 Más detalles Manual de Instalación y Operación. Convertidor de Protocolo Modbus ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Manual de Instalación y Operación TVR II - Convertidor de Protocolo Modbus ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Sólo personal calificado debe instalar y dar servicio al equipo. La instalación, el arranque y el servicio Más detalles UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V
UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V NÚMERO DE MODELO: SU3000RTXL3U General Sistema UPS de 3000VA en línea, de doble conversión, para Más detalles SCE. Simulador de Control y Regulación de Centrales Eléctricas Controlado desde Computador (PC), con SCADA. www.edibon.com
Equipamiento Didáctico Técnico Simulador de Control y Regulación de Centrales Eléctricas Controlado desde Computador (PC), con SCADA SCE Técnica de Enseñanza usada Sistema SCADA de EDIBON 4 5 2 Tarjeta Más detalles DRTS 33. Salidas de alta potencia: 3 x 420 VA, 1 x 1000 VA Alta precisión de las salidas: mejor que 0,05%
La nueva generación de equipos de ensayo avanzados para Relés, Convertidores de Medida, Contadores de Energía y Medidores de la Calidad de la Onda Ensayo para todo tipo de tecnologías de relé: electromecánicos, Más detalles Serie 77 - Relé de estado sólido modular (SSR) 5 A. Características
Serie 77 - Relé de estado sólido modular (SSR) 5 A Características Relé SSR modular 5 A, salida 1 NA Anchura 17.5 mm Salida AC (2 tiristores) 5 kv (1.2/50 μs) aislamiento entre entrada y salida Ejecuciones Más detalles Manual de Usuario. Inversor Cargador Onda Pura. Modelos: con cargador P.F.C. Potencia continua
Manual de Usuario Potencia continua con cargador P.F.C Inversor Cargador Onda Pura Modelos: Inversor y Cargador con Pantalla Conexión básica para la serie Power Star LW Atención: Alto Voltaje Solo abrir Más detalles Smart-UPS En-Línea 208V
Smart-UPS En-Línea 208V UPS de doble-conversión en-línea monofásico con factor de potencia unitario de salida y con funciones avanzadas de gestión y administración. Una UPS versatil desarrollada para condiciones Más detalles 76-1023-00 Página 2 de 20
76-1023-00 Página 2 de 20 Indice Contenido Pág Indice 3 Campo de aplicación identificación del modelo 5 Dimensiones del secuenciador SW-302 7 Ubicación y montaje 8 Detalle de Conexionado general 9 Esquema Más detalles Posicionador electroneumático digital
Posicionador electroneumático digital El Tipo 879 puede combinarse con... Carcasa metálica compacta Pantalla gráfica retroiluminada Puesta en funcionamiento sencilla mplia gama de funciones de software Más detalles Convertidor de Frecuencia para Control de Motores de Corriente Alterna Modelo VariFlex 2 RVCF
Convertidor de Frecuencia para Control de Motores de RVCF Descripción del Producto La serie Variflex 2 RVCF es un convertidor de frecuencia sencillo y compacto diseñado para el control de motores de inducción Más detalles RTC. Sistema EDIBON de Control en Tiempo Real. Tarjeta de Adquisición de Datos Cables y Accesorios Manuales
Equipamiento Didáctico Técnico Equipo Didáctico para el Estudio de Electrónica de Potencia,Controlado desde Computador (PC) (Convertidores: CC/CACA/CCCC/CCCA/CA) TECNEL Siempre incluido en el suministro: Más detalles Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante
Solution F2 Centrales de detección de Incendios Un paso por delante Einbruchmeldetechnik Brandmeldetechnik Zutrittskontrolle Videotechnik La central de detección de incendios Solution F2 Solution F2 con Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución